Source: http://janhlavaty.cz/2017/04/19/doklady-pozadovane-pri-uvadeni-do-provozu/
Timestamp: 2018-10-16 11:46:42+00:00
Document Index: 32655705

Matched Legal Cases: ['§ 13', 'zákona č. 22', '§ 13', 'zákona č. 22', '§ 6', 'zákona č. 90', '§ 4', '§ 4', '§ 4', '§ 2', '§ 46', '§ 2', '§ 46', '§ 6', '§ 194', '§ 154', 'zákona č. 183', 'čl. 4', 'čl. 4', '§ 36', 'čl. 132', 'čl. 514', 'čl. 132', 'čl. 17', 'čl. 10', 'čl. 4', 'čl. 4', 'čl. 1', 'čl. 5', '§ 3', 'zákona č. 102', '§ 11', 'zákona č. 634', 'čl. 5', 'čl. 7', 'čl. 710', 'čl. 710']

prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh
(srov. článek 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011);
prohlášení o vlastnostech musí být v českém jazyce (srov. § 13c zákona č. 22/1997 Sb.)
ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu
(srov. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.)
EU prohlášení o shodě výrobků dodaných na trh, případně do provozu
(srov. § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.)
technickou dokumentaci výrobků, uvedených nebo dodaných na trh (tedy mj. i rozváděčů)
(srov. § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. či § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 118/2016 Sb.)
technickou dokumentaci strojních zařízení, uvedených nebo dodaných na trh
(srov. Přílohu č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.)
zdokumentovaná pravidla správné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility
(srov. Přílohu č. 1 bod 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)
průvodní dokumentaci výrobců a provozní dokumentace strojů, technických zařízení, přístrojů
(srov. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)
doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (definice viz § 2 odst. 4) uváděných do provozu, včetně provozní dokumentace
(srov. § 46 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
písemné potvrzení osoby, která prováděla montáž požárně bezpečnostních zařízení (definice viz § 2 odst. 4), že při jejich montáži byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popř. prováděcí dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobců
(srov. § 46 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. spolu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
doklady o odborném prověření a vyzkoušení elektrických zařízení, uváděných do provozu
(srov. § 194 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb.)
dokumentaci elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení
(srov. § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.7)
u ochrany před bleskem analýza rizika
(srov. § 36 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.; toto platí jen mimo území hl. m. Prahy)
odpovídající dokumentaci k elektrickým zařízením
(srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 514.5.1)
odpovídající dokumentaci ke strojním zařízením
(srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 17)
u rozváděčů doklad o ověření, že nebudou překročeny meze oteplení
(srov. ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.10.1)
(srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA 512.2.5)
další požadované podklady pro provedení výchozí revize
(srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1)
(srov. Přílohu č. 2 bod 3 vyhlášky č. 73/2010 Sb., ČSN EN 50110-1 ed. 3 a ČSN 33 2000-6 ed. 2)
v případě VTZ třídy I. odborné a závazné stanovisko orgánu státního odborného dozoru
(srov. Přílohu č. 2 bod 5 vyhlášky č. 73/2010 Sb.)
technickou dokumentaci pro údržbu
(srov. ČSN EN 13460, čl. 1 a čl. 5.1 až 5.13)
veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce
(srov. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.)
průvodní dokumentaci obsahující všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání
(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5)
doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace
(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 a 7.6)
protokol o klasifikaci zdravotnických prostor a další důležité dokumenty
(srov. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.1)
(srov. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.2)