Source: http://docplayer.fi/1510555-Sprinklerilaitteistot-suunnittelu-ja-asentaminen.html
Timestamp: 2018-01-24 05:50:45+00:00
Document Index: 3224763

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen - PDF
Download "Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen"
1 OMAISUUSVAKUUTUSKOMITEA Vahingontorjuntavaatimukset Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001: (fi) (EFSAC:in hyväksyntä) Copyright: CEA 26 Boulevard Haussmann Paris
2 CEA on Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan keskusliitto. CEA:n jäseninä on 33 kansallista keskusliittoa, jotka edustavat yli vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiötä. Vakuutusalalla on merkittävä vaikutus Euroopan talouskasvuun ja kehitykseen. Yhtiöt keräävät maksutulona 970 miljardia euroa, työllistävät yli miljoona ihmistä ja sijoittavat alueen talouteen yli miljardia euroa.. * * * Tämä tekninen ohje sisältää päivitetyt vaatimukset ja enemmän yksityiskohtia kuin edellinen painos ( (fi)) tai eurooppalainen standardi EN Tärkeimmät päivitykset on merkitty marginaaliin pystysuoralla viivalla. 2
3 Sisältö sivu 0 Esipuhe Yleistä Soveltamisala Tavoitteet Kuvaus Hyväksynnät Määritelmiä Suunnittelu ja dokumentointi Yleistä Alustavia näkökohtia Esisuunnittelu ja arviointivaihe Suunnitteluvaih Asennustöiden aloitus Sprinklerisuojauksen laajuus Suojattavat rakennukset ja tilat Palo-osastointi ja etäisyydet Kohteiden sprinkleriluokitus Yleistä Sprinkleriluokat Varastot Piilotilojen suojaus Hydraulisen suunnittelun perusteet Yleistä Varastokohteet HHS Paine- ja virtaamavaatimukset taulukkomitoitetuissa laitteistoissa Putkiston mitoitus Vesilähteet - yleistä Soveltuvuus Liitännät muihin tarkoituksiin Vesilähteiden sijoitus Koetuslaitteet Paineen ja virtaaman mittaukset vesilähteillä Vesilähteen painekoetus Sammutusveden saastuttavalta vaikutukselta suojaaminen Vesilähteen valinta Yleistä Yleinen vesijohto Vesisäiliöt Ehtymättömät vesilähteet Painesäiliö Vesilähteiden luokitus Vesilähteiden sulkuventtiilit
4 9 Pumput Yleistä Useamman pumpun yhdistelmät Pumpputilan rakenteet Vesivaraston suurin sallittu lämpötila Venttiilit ja lisävarusteet Imuolosuhteet Pumpun toiminnalliset vaatimukset Sähkökäyttöiset pumput Dieselmoottorikäyttöiset pumput Asennuksen tyyppi ja koko Märkäasennus Kuiva-asennus Kuiva/märkäasennus Ennakkolaukaisuasennus Kuiva- tai kuiva/märkäjatkoasennus Ryhmälaukaisuventtiiliasennus Jäänestoasennus Sprinklereiden sijoitus ja sijoitustiheys Yleistä Sprinklerin suurin suojausala Sprinklereiden pienin keskinäinen etäisyys Sprinklereiden etäisyydet rakenteista Telineistösprinklerit HH-luokan kohteissa Sprinklereiden rakennetyypit ja käyttö Yleistä Sprinklerityypit ja niiden käyttö Virtaama sprinklereistä Sprinklereiden nimelliset laukeamislämpötilat Sprinklerin herkkyys Sprinklerisuojukset Sprinklereiden roiskesuojat Sprinklereiden peitelevyt Sprinklereiden korroosiosuojaus Venttiilit Asennusventtiili Sulkuventtiilit Venttiilit rengasjohdoissa Tyhjennysventtiilit Koeventtiilit Huuhteluliitännät Painemittarit Varoventtiiili Hälytykset ja hälytyslaitteet Vesimoottorihälytyslaitteet Sähköiset veden virtauskytkimet sekä veden ja ilman painekytkimet Hälytysmerkinantojen siirto jatkuvasti miehitettyyn paikkaan Sulkuventtiilin valvonta Osoitteelliset hälytysjärjestelmät
5 15 Putket Yleistä Putkikannakkeet Putket piilotiloissa Kilvet, merkinnät ja ohjeet Asemapiirros Kilvet ja merkinnät Kytkentäkaaviot ja käyttöohjeet Paikantamiskaaviot Käyttöönottoon ja hyväksyntään liittyvät kokeet Käyttöönottokokeet Asennustodistus ja muut asiakirjat Kunnossapito Yleistä Toiminta sprinklerin lauettua Käyttäjän tarkastus- ja tarkistusohjelma Huolto- ja kunnossapito-ohjelma Liitteet Liite A Kohteiden luokitus Liite B Varastojen luokitusmenetelmä B.1 Yleistä B.2 Materiaalitekijä B.3 Varastointitavan vaikutus Liite C Varastoitujen tuotteiden aakkosellinen luettelo ja kategoriat Liite D Erityisvaatimukset monikerroksisia rakennuksia varten D.1 Soveltamisala D.2 Asennuksen jako vyöhykkeisiin D.3 Vyöhykkeisiin jaetulle asennukselle asetettavat vaatimukset D.4 Asemapiirros Liite E Erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten E.1 Soveltamisala E.2 Suunnittelun perusteet E.3 Vesilähteet Liite F Erikoisvaatimukset henkilöturvallisuus laitteistoja varten F.1 Jako vyöhykkeisiin F.2 Märkäasennukset F.3 Sprinklerin tyyppi ja herkkyys F.4 Asennusventtiilikeskus
6 F.5 Vesilähteet F.6 Teatterit F.7 Huollon edellyttämät turvatoimenpiteet Liite G Putkiston mitoitus G.1 Putkiston painehäviöiden laskeminen G.2 Taulukkomitoitetut laitteistot G.3 Yksilöllisesti mitoitetut järjestelmät Liite H (informatiivinen) Kuvia esimerkkeineen Liite I (informatiivinen) Hyväksytyt komponentit Liite J (informatiivinen) Uusi tekniikka Liite K Erityisriskien suojaus K.1 Aerosolit K.2 Vaatteet, varastoitu ripustettuina useaan tasoon K.3 Palavien nesteiden varastointi K.4 Kuormalavat tyhjät K.5 Alkoholipitoiset nesteet puutynnyreissä K.6 Ei kudotut synteettiset kankaat K.7 Erityisvaatimukset polypropyleeni- (PP) tai polyetyleenilaatikoita (PE) käyttävälle varastolle K.8 Erityisvataimukset liikuteltavan hyllystön suojaukselle pelkällä kattosprinklauksella K. 9 Umpihyllyisten kävelytasoilla varustettujen varastotelinealueiden suojaaminen K. 10 Muovipakkausten kierrätyslaitos Liite L ESFR sprinklerilaitteistot L.1 Yleistä L.2 Sprinklerilaitteiston suunnittelu Liite M (informatiivinen) Kalorimetritesteihin perustuva tavaraluokittelumenetelmä M.1 Johdanto M.2 Koeperiaatteet M.3 Menetelmä M.4 Koetulosten arviointi M.5 Kirjallisuutta Liite N (informatiivinen) Vesilähteen valinta Liite O Asuintilojen suojauksen eritysvaatimukset O.1 Soveltamisala O.2 Asuintilojen suojauksen tavoite O.3 Asennuksen tyyppi O.4 Sprinklerityyppi ja herkkyys O.5 Putkisto O.6 Sprinklereiden etäisyydet ja sijoitus O.7 Suunnitteluperusteet ja vesilähteet O.8 Sprinklerisuojauksen laajuus
7 Liite P Vaahdotteen lisääminen P.1 Asennuksen tyyppi P.2 Vaahtoliuossekoitin P.3 Vaahtoliuossekoituspumput P.4 Vaahdote P.5 Vaahtosäiliö P.6 Vaahdote- ja vaahtoliuosputkisto P.7 Vaahdoteputkien kitkahäviön laskeminen P.8 Hävittäminen Liite S Vesilähteen virtaaman mittalaite Liite T Vaatimukset automaattiselle vesisumusammutusjärjestelmälle Taulukot Taulukko 1 Tarkastettavien sprinklerien vähimmäislukumäärä/sprinklerityyppi Taulukko 2 Suurimmat varastointikorkeudet, OH Taulukko 3 Rajoituksia ja suojausvaatimuksia erilaisille varastoille Taulukko 4 Vesivuontiheys ja mitoitusala, LH, OH ja HHP Taulukko 5 HHS mitoitusperusteet, sprinklereitä pelkästään katossa Taulukko 0.1 Varastointi pientavarahyllystössä Taulukko 6 Kattosprinklereiden mitoitusperusteet, sprinklereitä myös telineistössä Taulukko 7 Taulukkomitoitettujen LH ja OH laitteiston paine- ja virtaamavaatimukset Taulukko 8 Taulukoiden G11 - G14 avulla laskettujen asennusten paine- ja virtaamavaatimukset Taulukko 9 Liitännät muuhun kuin sprinklerilaitteistoa palvelevaan tarkoitukseen (vertaa kohdat 7.2c ja 7.2d) Taulukko 10 Vähimmäisvesitilavuus, taulukkomitoitetut LH ja OH laitteistot Taulukko 11 Vähimmäisvesitilavuus, taulukkomitoitetut HHP ja HHS laitteistot
8 Taulukko 12 Lisätäyttöä vaativien säiliöiden vähimmäistilavuus Taulukko 13 Vapaatilat imuaukkojen ympärillä Taulukko 14 Saostuskammioiden, imukammioiden, avokanavien ja padottujen altaiden vähimmäisleveydet Taulukko 15 Pumpun paine ja virtaama-arvot Taulukko 16 Pumpun siemenvesisäiliön tilavuus ja pumpun siemenvesiputken koko Taulukko 17 Pumppujen toiminnalliset vaatimukset Taulukko 18 Pumpun virtaama / painearvot (vähimmäisvaatimukset), taulukkomitoitetut LH ja OH laitteistot Taulukko 0.2 Vähimmäisvaatimukset eri luokkiin kuuluville sulakkeille Taulukko 19 Sprinklereiden enimmäismäärä asennuksessa; märkä- ja ennakkolaukaisuasennukset Taulukko 20 Sprinkleriasennuksen suurin sallittu tilavuus, kuiva- ja kuiva/märkäasennuksissa Taulukko 21 Sprinklereiden suurin suojausala ja keskinäiset etäisyydet Taulukko 22 Sivusprinklereiden suurin suojausala ja keskinäiset etäisyydet Taulukko 23 Sprinklerin sijainti palkin suhteen Taulukko 24 Välisprinklereiden sijoitus varastointitavoissa ST5 ja ST Taulukko 25 Sprinklerityypin ja K-kertoimen valinta Taulukko 26 Sprinklerin herkkyysluokitus Taulukko 27 Tyhjennysventtiilien ja tyhjennysputkien vähimmäishalkaisijat...93 Taulukko 0.3 Painemittarin vähimmäisetäisyys pyörteitä aiheuttavasta laitteesta Taulukko 28 Putkikannakkeiden mitoitus Taulukko 29 Lattarautojen ja putkipitimien vähimmäismitat
9 Liitteiden taulukot Taulukko A1 Kevyen sprinkleriluokan (LH) kohteita Taulukko A2 Normaalin sprinkleriluokan (OH) kohteita Taulukko A3 Raskaan sprinkleriluokan (HHP) kohteita Taulukko B1 Kategoriat varastointitavan perusteella Taulukko C1 Varastoidut tuotteet ja kategoriat Taulukko G1 Eri putkilaatujen C-kertoimet Taulukko G2 Putkenosien ja venttiilien ekvivalenttipituudet Taulukko G3 Hydraulisten laskelmien tarkkuusvaatimukset Taulukko G4 Taulukkomitoituspisteiden sijainti luokassa LH Taulukko G5 Taulukkomitoituspisteiden sijainti luokissa OH, HHP ja HHS Taulukko G6 Haarajohtojen halkaisijat luokassa LH Taulukko G7 Suurin sallittu virtauksen aiheuttama painehäviö asennusventtiilin ja taulukkomitoituspisteen välillä luokassa LH Taulukko G8 Taulukkomitoitusvirtaaman aiheuttamat painehäviöt LH asennuksissa Taulukko G9 Haarajohtojen halkaisijat OH asennuksissa Taulukko G10 Jakojohtojen halkaisijat OH asennuksissa Taulukko G11 Haarajohtojen halkaisijat HH asennuksissa, paine ja virtaama taulukon 7(1 tai 2) mukaiset Taulukko G12 Taulukkomitoituspisteen jälkeisten jakojohtojen halkaisijat HH asennuksissa, paine ja virtaama taulukon 7(1) mukaiset
10 Taulukko G13 Taulukkomitoituspisteen jälkeisten jakojohtojen halkaisijat HH asennuksissa, paine ja virtaama taulukon 7(2, 3 tai 4) mukaiset Taulukko G14 Haarajohtojen halkaisijat HH asennuksissa, paine ja virtaama taulukon 7(3 tai 4) mukaiset Taulukko G15 Sprinkerien toimintapaine ja K-arvo vähintään Taulukko K1 Aerosolivarastojen mitoitusperusteet Taulukko K2 Palavat nesteet metalliastioissa (ST1) ja astiatilavuus yli 20 litraa ja enintään 208 litraa Taulukko K3 Palavat nesteet metalliastioissa (ST4) ja astiatilavuus yli 20 litraa ja enintään 208 litraa Taulukko K4 Palavat nesteet metalliastioissa (ST1, ST5, ST6) ja astiatilavuus enintään 20 litraa Taulukko K5 Tiiviisti varastoitujen tai pinottujen kuormalavojen suojaus (ST1) Taulukko K6 Kuormalavojen suojaus telineistössä (ST4) Taulukko K7 Ei kudotut synteettiset kankaat: mitoitusperusteet pelkästään kattosprinklausta varten Taulukko K8 Irto- ja paalitavaravaraston enimmäiskorkeudet Taulukko K9 Irto- ja paalitavaravaraston sprinklerilaitteistojen suunnitteluperusteet Taulukko L1 Sprinklerien suunnittelu ja enimmäiskorkeus Taulukko L2 Mitoitusalaan kuuluvat sprinklerit esteiden alapuolella Taulukko L3 Sprinklereiden keskinäinen etäisyys Taulukko N1 Vesilähteen vähimmäisvaatimus Taulukko O1 Asuintilojen suojaukseen ilman vesivuontiheydelle asetettuja vaatimuksia hyväksyttyjen sprinklerien etäisyydet Taulukko O2 Sprinklerien etäisyys katosta Taulukko O3 Sprinklerien etäisyys lämmön lähteistä nimellisen laukeamislämpötilan mukaan Taulukko O4 Suunnitteluperusteet
11 Taulukko S1 Virtaaman mittalaitteen mittoja Taulukko S2 Virtaaman mittalaitteen kuristuslaipan mitoitus Kuvat Kuva 1 Sprinkleriasennuksen pääosat Kuva 2 Varaston sprinkleriluokan määrityskaavio Kuva 3 Varastointitavat Kuva 0.1 Palokunnan syöttöliittimet Kuva 4 Pumppujen imualtaiden ja imusyvennysten mitat Kuva5 Imukaivot Kuva6 Imuolosuhteissa toimivan pumpun siemenvesijärjestelmät Kuva 0.2 Jäänestoasennuksen kytkentäkaavio Kuva7 Kattosprinklerin sijoitus Kuva8 Sprinklerin sijainti palkin suhteen Kuva9 Telineistösprinklereiden sijoitus, varastokategoriat I tai II Kuva10 Telineistösprinklereiden sijoitus, varastokategoriat III tai IV Kuva11 Telineistösprinklereiden sijoitus varastointitavoissa ST5 ja ST Kuva 0.3 Herkkyysluokittelu Kuva 0.4 Kondenssiveden erotusastian varustus
12 Kuva 0.5 Esimerkki painemittarin kytkennästä KuvaB1 Materiaalitekijä KuvaD1 Asennusventtiilien ohitusjärjestelmä vyöhykkeisiin jaetussa monikerroksisen rakennuksen sprinklerilaitteistossa KuvaE1 Tyyppiesimerkki pumppuvesilähteellä varustetun korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistojen kytkennöistä KuvaE2 Tyyppiesimerkki paineenkorotuspumpuilla ja yläsäiliöllä varustetun korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistojen kytkennöistä KuvaH1 Tyypillinen pumpun ominaiskäyrä (katso 9.7) KuvaH2 Esimerkkejä haarajohtojaoista (katso G.2.2) KuvaH3 Esimerkki taulukkomitoituspisteiden sijainnista LH asennuksessa (katso G.2.2) KuvaH4 Esimerkki taulukkomitoituspisteiden sijainnista OH asennuksessa (katso G.2.2) KuvaH5 Esimerkki taulukkomitoituspisteiden sijainnista HH asennuksessa, putkiston mitoitus taulukoiden G11 ja G12 avulla Kuva H6 Esimerkki taulukkomitoituspisteiden sijainnista HH asennuksessa, putkiston mitoitus taulukoiden G11 ja G13 avulla Kuva H7 Esimerkki taulukkomitoituspisteiden sijainnista HH asennuksessa, putkiston mitoitus taulukoiden G13 ja G14 avulla Kuva H8 Sprinklerin kattaman alan määritys (katso G.3.1) Kuva H9 Epäedullisimmat mitoitusalat, kampa- ja kaksoiskampajaoissa (katso G.3.2) Kuva H10 Edullisimmat mitoitusalat, kampa- ja kaksoiskampajaoissa (katso G.3.2) Kuva H11 Edullisimmat ja epäedullisimmat mitoitusalat, gridijaoissa (katso G.3.2) Kuva H12 Edullisimmat ja epäedullisimmat mitoitusalat, rengasjaoissa (katso G.3.2)
13 Kuva K1 Esimerkki tyypillisestä sprinklerien sijoittelusta telineistöön Kuva K2 Aluelaukaisulaitteistojen mitoitusala KuvaL1 Varastointitapojen ST2, ST3 ja ST 4 poikittaissuuntaiset ja pituussuuntaiset välitilat KuvaL2.1 ESFR sprinklerin sijoittaminen kattorakenteeseen nähden, K= KuvaL2.2 ESFR sprinklerin sijoittaminen kattorakenteeseen nähden, K= KuvaL3 ESFR sprinklerin sijoittaminen palkkiin tai esteeseen nähden Kuva L4 ESFR sprinklerin sijoittaminen valaisimiin nähden Kuva L5 ESFR sprinklerin vaakasuora ja pystysuora etäisyys (cm) palkkiin tai esteeseen nähden Kuva L6 ESFR sprinklerin sijoittaminen rullakuljettimiin tai ritiläkäytäviin nähden Kuva O1 Esimerkki monikäyttöisestä putkistosta (ilman pumppuja) Kuva S1 Kuristuslaipalla varustettu mittalaite
14 0 Esipuhe Nämä säännöt, jotka on laatinut - Comité Européen des Assurances (CEA), eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden perinteisen vahingontorjuntatyön puitteissa ja EC:n KOMISSION ASETUKSEN (EY) N:o 358/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003 periaatteiden mukaisesti Yhteistoiminnassa - European Committee of the manufacturers of Fire Protection and Safety Equipment and Fire Fighting Vehicles (EUROFEU) nimisen järjestön kanssa, on tarkoitettu määrittelemään yhtenäisen ja korkeatasoisen euroopanlaajuisen henkilöiden ja omaisuuden suojauksen ehdot. CEA:n jäsenjärjestöt (Suomessa Finanssialan Keskusliitto, FK) ovat sopineet näiden sääntöjen voimaan saattamisesta ja kaikkien omien, näiden kanssa ristiriitaisten sääntöjen peruuttamisesta. Tällä nimenomaisella voimaansaattamisilmoituksella - European Fire and Security Advisory Council (EFSAC) vahvistaa, että nämä säännöt kirjaavat uusimman tekniikan kehitystason. FK on tehnyt näihin sääntöihin kansallisia lisäyksiä ja täsmennyksiä, joilla on muun muassa pyritty ottamaan huomioon maamme paikalliset erityisolosuhteet. Nämä lisäykset ja täsmennykset ovat alleviivatulla tekstillä. Nämä säännöt korvaavat painoksen CEA 4001: (fi ) säännöt ja siihen tehdyt lisäykset. Näitä sprinklerisääntöjä tulee noudattaa hankintasopimuksissa, jotka tehdään jälkeen. Sovellettaessa näitä sääntöjä muiden vaihtoehtoisten sammutusjärjestelmien toteutuksessa tulee noudattaa FK:n vaatimuksia automaattiselle vesisumujärjestelmälle, Liite T. 14
15 1 Yleistä 1.1 Soveltamisala Näissä säännöissä määritellään vähimmäisvaatimukset ja annetaan suosituksia rakennuksissa ja teollisuuskohteissa käytettävien kiinteiden sprinklerilaitteistojen suunnittelua, asentamista ja kunnossapitoa varten. Sääntöihin sisältyy myös erityisiä vaatimuksia sellaisille sprinklerilaitteistoille, jotka muodostavat oleellisen osan henkilöturvallisuustoimenpiteistä. Näitä sääntöjä voidaan myös soveltaa kaikkiin sprinklerilaitteistojen lisäyksiin, laajennuksiin, korjauksiin ja muihin muutostoimenpiteisiin. Sääntöihin sisältyy kohteiden sprinkleriluokitus ja vesilähdevaatimukset, vaatimukset käytettäville komponenteille, laitteistojen asentamiselle, testaukselle, ylläpidolle ja laajennustoimenpiteille sekä myös kohteiden rakennusteknisille yksityiskohdille, jotka on toteutettava sprinklerilaitteiston toiminnan varmistamiseksi. Vesilähteitä koskevia vaatimuksia voidaan soveltaa opastavina suosituksina muihin kiinteisiin palontorjuntalaitteistoihin, jos niitä koskevia CEA:n tai FK:n muita ohjeita ei ole. Soveltaminen edellyttää kokemusta ja harkintaa. Nämä säännöt eivät koske aluelaukaisusprinklerilaitteistoja. Nämä säännöt eivät ole voimassa automaattisiin sprinklerilaitteistoihin nähden laivoissa, lentokoneissa, maakulkuneuvoissa ja liikuteltavissa sammutuslaitteistoissa eivätkä maanpinnan alla sijaitsevissa kaivoksissa. Nämä säännöt on tarkoitettu henkilöiden käyttöön, jotka käsittelevät automaattisten sprinklerilaitteistojen hankintaa, suunnittelua, asennusta, koetusta, tarkastusta, hyväksyntää, käyttöä sekä ylläpitoa. Tavoitteena on sprinklerilaitteiston tarkoituksenmukainen toiminta sen koko käyttöiän aikana. Säännöt on tarkoitettu ainoastaan kiinteitä sprinklerilaitteistoja varten rakennuksissa ja muissa kohteissa maan päällä. Vaikka sääntöjen yleiset periaatteet saattavat soveltua muihin tarkoituksiin (kuten merellä kulkeviin aluksiin), on tällöin otettava huomioon myös muita erityispiirteitä. Suomessa sprinklerilaitteistot mitoitetaan yksilöllisesti. Taulukkomitoitusta käsitteleviä kohtia ei sovelleta Suomessa. 1.2 Tavoitteet Automaattinen sprinklerilaitteisto on suunniteltu ilmaisemaan ja sammuttamaan tulipalo vedellä alkuvaiheessaan, tai pitämään palo hallinnassa kunnes lopullinen sammutus saadaan suoritetuksi muilla menetelmillä. Sprinklerilaitteisto on tarkoitettu suojaamaan rakennus kokonaisuudessaan. Tästä säännöstä voidaan hyväksyä vain rajoitettuja poikkeuksia. Joissakin henkilöturvallisuussovellutuksissa viranomainen saattaa vaatia sprinklerisuojausta vain määrättyihin, erikseen määriteltyihin tiloihin ja yksinomaan turvallisten olosuhteiden varmistamiseksi evakuointia varten. Sprinklerisuojaus ei tee muita sammutustoimenpiteitä tarpeettomiksi. Siksi on tärkeää suunnitella kohteen paloturvallisuus kokonaisuutena. Tällöin on otettava huomioon rakenteiden palonkestävyys, poistumistiet, paloilmoitinjärjestelmät, lisäsuojausta edellyttävät erityiset vaarakohteet, sammutuskalusto, turvalliset työmenetelmät ja tavaroiden käsittelytavat, työnjohdon valvonta, hyvä siisteys ja kunnossapito - kaikki edellyttävät toimenpiteitä ja huolenpitoa. 15
16 Oleellista on, että sprinklerilaitteistoa huolletaan asianmukaisesti, jotta se tarvittaessa toimisi moitteettomasti. Huollon laiminlyönti saattaa johtaa kohteessa olevien henkilöiden hengenvaaraan sekä kohtalokkaisiin taloudellisiin menetyksiin. Asianmukaisen huollon tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Sprinklerilaitteiston toimintavalmiuden ollessa estettynä tulee lisätä varuillaanoloa, ryhtyä erityisiin palontorjuntatoimenpiteisiin ja tiedottaa asianomaisia valvontaelimiä. 1.3 Kuvaus Sprinklerilaitteisto koostuu vesilähteestä (tai vesilähteistä) ja yhdestä tai useammasta sprinkleriasennuksesta; Jokainen sprinkleriasennus koostuu asennusventtiilistä laitteineen sekä putkistosta ja sprinklereistä. Sprinklerit asennetaan kattoon sekä tarvittaessa varastotelineistöihin ja hyllyihin sekä muihin erikseen määriteltyihin tiloihin. Kuvassa 1 esitetään kaavio tyypillisen asennuksen pääosista. Sprinklerit laukeavat määrätyssä lämpötilassa, levittäen sammutusvettä palavalle alueelle ja sen välittömästi uhkaamalle alueelle. Veden virtaus hälytysventtiilin läpi aiheuttaa paloilmoituksen. Sprinklereiden laukeamislämpötila valitaan yleensä sopivaksi ympäristön lämpötilaan nähden. Ainoastaan palon välittömässä läheisyydessä olevat, riittävän lämpötilan vaikutuksen alaiseksi joutuneet sprinklerit laukeavat. 1.4 Hyväksynnät Hyväksytyt asennusliikkeet ja komponentit Sprinklerilaitteistot tulee asentaa näiden sääntöjen mukaisesti. Asennustyön saa suorittaa vain hyväksytty asennusliike käyttäen hyväksyttyjä komponentteja ja käyttäen liitteessä G määriteltyä hyväksyttyä putkiston mitoitusmenetelmää. Jos laitteiston toimitukseen osallistuu useampi kuin yksi hyväksytty asennusliike, tulee yhden niistä olla vastuussa laitteiston toimituksesta kokonaisuudessaan. Jos paikalliset vaatimukset edellyttävät aliurakointia kuten sähkösyötön tai vesiliitännän asennukset, hyväksytyn asennusliikkeen on annettava aliurakoitsijalle kaikki tarpeelliset tiedot sprinkleriasennuksia koskevista erityisvaatimuksista, jotta näiden sääntöjen vaatimukset täyttyvät Laitteiston valmistuminen Vastuussa olevan sprinkleriurakoitsijan tulee toimittaa sprinkleritarkastajalle laitteiston valmistumisilmoitus asennustöiden päätyttyä. Tämän jälkeen sprinkleritarkastaja suorittaa käyttöönottotarkastuksen. Samaa menettelyä tulee noudattaa muutos- ja laajennustöissä Kolmannen osapuolen tarkastus Tarkastuksen aikana laitteiston sulkemisen keston tulee olla kohdan mukainen Vuosittainen tarkastus Automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuslaitoksen tarkastajan tulee tehdä sprinklerilaitteiston määräaikaistarkastus vähintään kerran vuodessa. 16
17 Kuva 1 - Sprinkleriasennuksen pääosat haarajohdot sprinkleri nousujohto haarajohdot taulukkomitoituspiste alajakojohto laskujohto sovitusputki nousujohto pääjakojohto asennusventtiili Tarkastusraportin tulee vahvistaa, että laitteisto on sääntöjen mukainen, hyvin huollettu ja täydessä toimintakunnossa. Kaikki viat ja puutteet on mainittava tarkastusraportissa ja niiden korjaamiselle on määriteltävä aikarajat Pitkän ajan luotettavuustarkastus Putket ja sprinklerit on tarkastettava yksityiskohtaisesti 25 vuoden välein märkäasennuksissa ja 15 vuoden välein kuiva- tai kuiva/märkäasennuksissa Putket Putkisto on tarkastettava sekä sisä- että ulkopuolisesti. Putkistosta on tarkastettava vähintään yksi haarajohto 100 sprinkleriä kohden kuitenkin niin, että asennusventtiiliä kohden tutkitaan vähintään kahta haarajohto-osuutta. Jos tutkitussa haarajohdossa esiintyy korroosiota tai kasaumia, joita ei voida hyväksyä, on tarkastettava kolmas putki. Putkistolle on suoritettava hydrostaattinen painekoe suurimmalla staattisella paineella tai 12 barilla (näistä valitaan suurempi) 2 tunnin ajan ja mikäli mahdollista putkisto on huuhdeltava perusteellisesti. Kaikki haitallisesti laitteiston hydrauliseen suorituskykyyn vaikuttavat viat on korjattava. Kansalliset viranomaiset arvioivat putkiviat Sprinklerit Määrätty määrä sprinklereitä irrotetaan asennuksesta ja tarkastetaan. Taulukossa 0.1 määritellään näytteenoton laajuus rakennukseen asennettujen sprinklerien kokonaislukumäärän perusteella. 17
18 Taulukko 1: Tarkastettavien sprinklerien vähimmäislukumäärä/sprinklerityyppi Asennettujen sprinklerien kokonaislukumäärä (n) Tarkastettavien sprinklereiden vähimmäislukumäärä (erä) n < n < n < n n > Irrotetut sprinklerit tarkastetaan silmämääräisesti: Sprinklerierästä valituille näytteille tehdään seuraavat testit: - toimintalämpötila - toiminta ja vähimmäistoimintapaine - vuotovastus - K-kerroin Ja soveltuvin osin: - herkkyysluokka Viranomaiset arvioivat tuloksia asennuksen vaatimuksiin nähden ja jos tarpeellista, sprinklerit tulee vaihtaa Vastuullinen hoitaja Omistajan tulee nimetä vastuuhenkilö ja hänelle varamies, joiden saatuaan asennusliikkeeltä tarpeelliset ohjeet tulee varmistaa, että laitteisto säilyy käyttökuntoisena. Vastuuhenkilön ja hänen varamiehensä nimi, osoite ja puhelinnumero tulee pitää näkyvällä paikalla esillä sprinklerikeskuksessa. Omistajan tulee varmistaa että: - laitteisto on kaikkina aikoina sääntöjenmukainen; - laitteisto on kaikkina aikoina toimintakuntoinen; - laitteistoa tarkastetaan, huolletaan ja testataan asennusliikkeen antamia ohjeita noudattaen ja näiden sääntöjen mukaisesti; - laitteiston tarkastaa sprinkleritarkastaja sopimuksen mukaisesti, vähintään kerran vuodessa. - kaikki viat ja puutteellisuudet korjataan sprinkleritarkastajan asettaman määräajan puitteissa. 18
19 2 Määritelmiä Seuraavat määritelmät pätevät näiden sprinklerisääntöjen puitteissa: Laitteisto henkilöturvallisuus (life safety) Käsite, joka liittyy sellaisiin sprinklerilaitteistoihin, joita edellytetään henkilöturvallisuuden kannalta. korkeiden rakennusten tai tilojen sprinklerilaitteisto (high rise system) Sprinklerilaitteisto, jossa ylin sprinkleri sijaitsee enemmän kuin 45 m alimman sprinklerin tai sprinkleripumppujen yläpuolella. sprinklerilaitteisto (sprinkler system) Laitteisto kokonaisuudessaan, joka muodostaa kohteen sprinklerisuojauksen, käsittäen yhden tai useamman sprinkleriasennuksen, putkistoineen, vesilähteineen ja muine laitteineen. Asennus asennus (sprinkleriasennus) (installation (sprinkler installation)) Osa sprinklerilaitteistoa, johon sisältyy yksi asennusventtiili sekä siihen liitetyt putkistot, sprinklerit ja muut laitteet. ennakkolaukaisuasennus (installation, pre-action) Kuiva-asennus tai kuivatilassa oleva kuiva / märkäasennus, jonka hälytysventtiilin laukaisee sprinklatulle alueelle asennettu erillinen palonilmaisujärjestelmä. kuiva-asennus (installation, dry (pipe)) Asennus, jonka putkisto on täytettynä paineilmalla tai paineenalaisella inerttikaasulla. kuivajatkoasennus (subsidiary dry extension) Osa märkä- tai kuiva / märkä-asennusta, joka pysyvästi on täytettynä paineilmalla tai paineenalaisella inerttikaasulla. kuiva/märkäasennus (installation, alternate) Asennus, jossa putkisto pidetään lämpötilasta riippuen vaihtoehtoisesti täytettynä vedellä tai ilmalla / inerttikaasulla. kuiva/märkäjatkoasennus (subsidiary alternate (wet and dry pipe) extension) Osa märkäasennusta, joka vaihtoehtoisesti, lämpötilasta riippuen, on täytettynä paineenalaisella vedellä tai ilmalla/ inerttikaasulla ja jota ohjaa kuiva- tai kuiva / märkä jatkohälytysventtiili. märkäasennus (installation, wet (pipe)) Asennus, jonka putkisto on aina täytettynä vedellä. Venttiili asennusventtiili (control valve set) Yhdistelmä, johon kuuluu hälytysventtiili, sulkuventtiili, sekä muut yhden sprinkleriasennuksen hallintaan tarvittavat venttiilit ja laitteet. ennakkolaukaisuhälytysventtiili (alarm valve, pre-action) Hälytysventtiili, joka soveltuu ennakkolaukaisuasennukseen. hälytyskoeventtiili (alarm test valve) Venttiili, jonka kautta voi juoksuttaa vettä vesimoottorikäyttöisen ja/tai siihen liittyvän sähkökäyttöisen paloilmoituksen koettamiseksi. 19
20 hälytysventtiili (alarm valve) Venttiili, joka on malliltaan märkä-, kuiva- tai kuiva/märkäventtiili ja joka myös aktivoi vesimoottorikäyttöisen paloilmoituksen sprinkleriasennuksen toimiessa. kuiva/märkähälytysventtiili (alarm valve, alternate) Hälytysventtiili, joka soveltuu märkä-, kuiva- tai kuiva/märkäasennukseen. kuivahälytysventtiili (alarm valve, dry) Hälytysventtiili, joka soveltuu kuiva-asennukseen ja liitettynä märkähälytysventtiiliin myös kuiva / märkäasennukseen. märkähälytysventtiili (alarm valve, wet) Hälytysventtiili, joka soveltuu märkäasennukseen. varoventtiili (relief valve) Venttiili, jonka kautta putkistoon muodostuva ylipaine purkautuu. Putkisto putkisto (pipe array) Putkisto, joka syöttää sprinkleriryhmää. Putkiston rakenteena on rengas-, gridi- tai haarajako. päättyvä haarajohtoputkisto (terminal range configuration) Putkisto, jossa jokaiselle haarajohdolle on jakojohdolta vain yksi veden virtaustie. päättyvä jakojohto (terminal main configuration) Putkisto, jossa jokaiselle haarajohdolle on vesilähteeltä vain yksi veden virtausreitti. Jako gridijako (gridded configuration) Putkisto, jossa vesi virtaa jokaiselle sprinklerille saakka useampaa kuin yhtä reittiä pitkin. kaksoiskampajako (end-centre array) Putkisto, jossa on haarajohtoja jakojohdon kummallakin puolella. kampajako (end-side array) Putkisto, jossa on haarajohtoja vain jakojohdon toisella puolella. rengasjako (looped configuration) Putkistoasetelma, jossa vesi virtaa haarajohdoille useampaa kuin yhtä jakojohtojen muodostamaa reittiä pitkin. Johto, putki alajakojohto (distribution pipe spur) Pääjakojohdosta haarautuva jakojohto, joka syöttää vain yhtä päättyvää haarajohtoasetelmaa. haarajohto (range pipe) Putki, joka syöttää sprinklereitä suoraan tai sovitusputkien kautta. jakojohto (distribution pipe) Putki, joka syöttää suoraan haarajohtoa tai yhtä sprinkleriä yli 0,3 m pitkän putken kautta, joka ei pääty syötettävän sprinklerin kohdalle. laskujohto (drop) Pystysuora jakojohto, joka syöttää alemmalla tasolla olevaa jako- tai haarajohtoa. 20
OMAISUUSVAKUUTUSKOMITEA Vahingontorjuntavaatimukset Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen FK - CEA 4001: 2007-06 (fi) Copyright: CEA Square de Meeus, 29- B-1000 BRUSSELS www.cea.eu CEA on Euroopan
automaattisella sprinklerijärjestelmällä
Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Mikko Sairanen Erityisryhmien asuinrakennuksien palosuojaus automaattisella sprinklerijärjestelmällä Insinöörityö 15.4.2009 Ohjaaja: yksikönpäällikkö
Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007
Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon
Mikko Hackzell SUOMESSA KÄYTETTÄVIEN AUTOMAATTISTEN SPRINKLERIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEIDEN VERTAILU
Mikko Hackzell SUOMESSA KÄYTETTÄVIEN AUTOMAATTISTEN SPRINKLERIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEIDEN VERTAILU SUOMESSA KÄYTETTÄVIEN AUTOMAATTISTEN SPRINKLERIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU-,
Tomi Käyhkö Automaattisen vesisammutusjärjestelmän vesilähteen ratkaisumallin määrittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 3.12.2014 Tiivistelmä
Suomalaisten ja venäläisten sprinklerisääntöjen vaikutus liikekiinteistön sprinkleri- ja palovesijärjestelmien suunnitteluun
Ville Rantala Suomalaisten ja venäläisten sprinklerisääntöjen vaikutus liikekiinteistön sprinkleri- ja palovesijärjestelmien suunnitteluun Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma