Source: http://docplayer.fi/935011-Talousveden-radionuklidien-poistomenetelmat.html
Timestamp: 2016-12-10 19:18:16+00:00
Document Index: 661060

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT
Download "TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT"
1 / LOKAKUU 2003 TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie 4, Helsinki Postiosoite / Postal address PL / P.O.Box 14, FIN Helsinki, FINLAND Puh./Tel Fax2 Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN (nid.) ISBN (pdf) korjattu painos ISSN Dark Oy, Vantaa, 2003 Myynti: STUK Säteilyturvakeskus PL14, Helsinki Puh. (09) Faksi (09)3 VESTERBACKA Pia, TURTIAINEN Tuukka, HÄMÄLÄINEN Kai, SALONEN Laina, ARVELA Hannu. STUK-A197. Talousveden radionuklidien poisto. Vantaa 2003, s. Avainsanat radon, uraani, radium, lyijy, polonium, vedenkäsittely, talousvesi, porakaivo, kalliopohjavesi, poistomenetelmät Tiivistelmä Talousvedessä esiintyy luonnosta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Näiden pitoisuudet voivat olla haitallisen korkeita erityisesti porakaivovedessä. Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 1995 Suomessa aloitetuille radioaktiivisten aineiden poistomenetelmien tutkimukselle. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on ollut opaskirjan laatiminen kuluttajille ja vedenkäsittelyalan yrityksille. Radonia voidaan poistaa vedestä joko ilmastamalla tai aktiivihiilisuodatuksella. Oikein suunnitellulla ja asennetulla ilmastimella radon voidaan poistaa yli 90-prosenttisesti. Parhaiden ilmastimien poistotehokkuudet ovat olleet lähes sata prosenttia. Ilmastimien asennus tulee suunnitella huolella. Myös aktiivihiilisuodatus poistaa radonia tehokkaasti. Niillä poistotehokkuudet ovat niin ikään yli 90 prosenttia, tavallisesti lähes sata prosenttia. Aktiivihiili täytyy vaihtaa 2 3 vuoden välein suodattimen koosta sekä veden laadusta ja kulutuksesta riippuen. Koska aktiivihiilisuodattimet lähettävät käytön aikana gammasäteilyä, ei niitä tule asentaa asuinrakennukseen vaan erilliseen rakennukseen tai kaivon yhteyteen. Uraanin poistoon suositellaan anioninvaihtimia, joilla poistuma on useimmiten lähes sata prosenttia. Poikkeuksena ovat keittiön hanaan kytkettävät pienet vaihtimet, joiden poistotehokkuus riippuu veden uraanipitoisuudesta ja veden valutusnopeudesta. Veden suolapitoisuuden voimakas lisääntyminen voi aiheuttaa uraanin irtoamisen ioninvaihtimesta. Putkiston paineenmuutokset tai ph-arvon vaihtelut eivät merkittävästi irrota uraania vaihtimesta käytön aikana. Lyijyn ja poloniumin poistaminen vedestä onnistuu luotettavasti vain käänteisosmoosilaitteilla. Muilla menetelmillä aikaansaadut poistumat vaihtelevat suuresti, koska lyijy ja polonium esiintyvät pohjavesissä monina eri yhdisteinä sekä kiinnittyneinä veden partikkeliainekseen. Ioninvaihtimilla ja aktiivihiilisuodattimilla lyijy ja polonium voidaan poistaa vedestä vain osittain. 34 Pienikokoisiin partikkeleihin sitoutuneet lyijy ja polonium poistuvat näillä menetelmillä tehokkaammin kuin suurikokoisissa partikkeleissa sitoutuneena olevat. Radonin, raudan ja mangaanin samanaikainen poistaminen vedestä on mahdollista. Hankkeessa tutkitut laitteet poistivat yli 98 prosenttia veden radonista. Myös eräitä fluoridin poistolaitteita voidaan käyttää uraanin, radiumin, lyijyn ja poloniumin poistoon. Tätä tutkimusta on rahoittanut Teknologian kehittämiskeskus TEKES. 45 VESTERBACKA Pia, TURTIAINEN Tuukka, HÄMÄLÄINEN Kai, SALONEN Laina, ARVELA Hannu. Removal of radionuclides from household water. STUK-A197. Vantaa 2003, 94 pp + Appendices 5 pp. In Finnish. Keywords radon-222, uranium-234,238, radium-226, lead-210, polonium- 210, water treatment methods, drilled well water Abstract Research upon methods for removing radionuclides from household water was initiated in Finland in Three research projects, of which two were carried out with National Technology Agency of Finland and one with CEC, have been completed by the end of One of the main objectives of the research was to compose a guidebook for consumers and water treatment companies. Radon can be removed from household water by aeration and by activated carbon filtration. Aerators that are well designed and set up can remove over 90% of waterborne radon. The best aerators have achieved removal efficiencies that are nearly 100%. However, setting up an aeration system requires thorough planning. Also, activated carbon filtration removes radon efficiently. The removal efficiencies have been over 90%, often nearly 100%. Depending on the water quality and usage, the carbon batch inside the filter needs to be changed every 2 3 years. Since activated carbon filters emit gamma radiation while in use, they should not be installed inside the dwelling but in a separate building or by the well. It is recommended that uranium be removed from drinking water by anion exchange, which is the most efficient removal method for this purpose. Typically, the removal efficiencies are nearly 100%. The one exception is the so called tap filter, the removal efficiency of which depends on uranium concentration in raw water and the rate of water flow. High saline concentration in water may extricate uranium from ion exchange resin. Changes in plumbing pressure or ph-value do not have any significant influence in uranium retention. Removal efficiencies of lead and polonium vary a lot depending on the chemical form in which they occur in water. They can be reliably removed from water by reverse osmosis only. Other treatment methods, such as ion exchange and activated carbon filtration, remove lead and polonium partly. Lead and 56 polonium are removed more efficiently when they are bound onto smaller particles than larger particles. Testing simultaneous removal of radon, iron and magnesium by two commercial devices gave promising results: radon removal efficiency was over 98%. Furthermore, it was found that certain fluoride removal equipment can be applied to simultaneous removal of uranium, radium, lead and polonium. This research has been funded by the National Technology Agency of Finland (TEKES). 67 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 Abstract 5 Esipuhe 9 1 Johdanto Lähtökohdat Enimmäispitoisuudet Tutkimuksen tavoitteet 12 2 Talousveden radioaktiivisten aineiden poistomenetelmät Radonin poisto Uraanin poisto Radiumin poisto Lyijyn ja poloniumin poisto 23 3 Tutkimusmenetelmät Näytteenotto-ohjelma Radionuklidien määritysmenetelmät Radioaktiivisten aineiden poistumat Radonin adsorptionopeus aktiivihiileen Aktiivihiilen vaihto ja käytetyn hiilen radioaktiivisuus Paineen, ph-arvon ja suolapitoisuuden muutosten vaikutus anioninvaihtimen toimintaan Lyijyn ja poloniumin sitoutuminen erikokoisiin pohjaveden partikkeleihin Kyselytutkimus 34 4 Tutkimusohjelma Ilmastimet Aktiivihiilisuodattimet Ioninvaihtimet Radonin, raudan ja mangaanin samanaikainen poisto Fluoridin, uraanin, radiumin, lyijyn ja poloniumin samanaikainen poisto 41 5 Tulokset Ilmastimet Aktiivihiilisuodattimet Ioninvaihtimet Paineen, ph-arvon ja suolapitoisuuden vaikutus anioninvaihtimen toimintaan 71 78 5.5 Ioninvaihtimen käyttöikä Radonin, raudan ja mangaanin samanaikainen poisto Fluoridin, uraanin, radiumin, lyijyn ja poloniumin samanaikainen poisto Lyijyn ja poloniumin sitoutuminen erikokoisiin pohjaveden partikkeleihin Kyselytutkimus 84 6 Johtopäätökset 89 7 Kirjallisuusviitteet 91 LIITE A 95 LIITE B 96 89 Esipuhe Vesihuolto 2001 oli Teknologian kehittämiskeskuksen eli Tekesin vuonna 1997 käynnistämä teknologiaohjelma Suomen vesihuoltosektorin kehittämiseksi. Ohjelma päättyi vuonna Se keskittyi yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesihuoltoon ja sisälsi erilaisia painopistealueita. Yksi painopistealueista oli hyvän talousveden turvaava vedenkäsittelytekniikka, johon Säteilyturvakeskuksen toteuttama Radionuklidien poistolaitteiden turvallinen käyttö -tutkimus kuului. Vesihuolto ohjelmassa korostettiin verkottumisen ja yhteistyön merkitystä yritysten, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja vesihuoltolaitosten välillä. Tämä huomioitiin keskustelu- ja tiedotustilaisuudessa, jonka Säteilyturvakeskus järjesti vedenkäsittelylaitteita myyville yrityksille keväällä Tilaisuuteen osallistui yli kaksikymmentä vedenkäsittelyyn erikoistunutta asiantuntijaa. Tutkimuksen tekijät haluavat kiittää hankkeeseen osallistuneita yrityksiä antoisasta yhteistyöstä tutkimuksen aikana. Haluamme kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita asiakkaita, jotka omalta osaltaan tekivät tämän tutkimuksen mahdolliseksi. 910 1 Johdanto 1.1 Lähtökohdat Suomessa alettiin tutkia pohjaveden radioaktiivisten aineiden poistomenetelmiä vuonna Ensimmäiset tutkimukset olivat Säteilyturvakeskuksen (STUK), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Teknisen korkeakoulun (TKK) toteuttamia. Tutkimukseen saatiin rahoitusta Tekesiltä. Näissä tutkimuksissa pääpaino oli radonin ja uraanin poistossa. Radonin poistoon kehitettiin uusia ilmastusperiaatteella toimia poistolaitteita ja etsittiin radonin poistoon parhaiten soveltuvaa aktiivihiililaatua (Myllymäki 1996, Myllymäki ym. 1999). Vuonna 1997 tutkimus jatkui 2,5 vuotta kestäneenä EUrahoitteisena tutkimushankkeena, TENAWA (Treatment Techniques for Removing Radionuclides from Drinking Water), joka oli aikaisempia tutkimuksia huomattavasti laajempi. Hankkeessa tutkittiin radonin ja uraanin poiston lisäksi radiumin, lyijyn ja poloniumin poistoa sekä raudan ja mangaanin poistoon tarkoitettujen laitteiden kykyä poistaa vedestä radioaktiivisia aineita (Annanmäki ja Turtiainen 2000). EU-hankkeen aikana tutkittiin 10 kotitalouskäyttöön asennettua ilmastinta, 13 kotitalouteen asennettua aktiivihiilisuodatinta ja kuutta ioninvaihdinta. Raudan, mangaanin ja radioaktiivisten aineiden samanaikaista poistoa tutkittiin 24 kotitaloudessa. Kahdessa kotitaloudessa tutkittiin käänteisosmoosilaitteen kykyä poistaa radioaktiivisia aineita. Tutkimusaineiston puutteena oli eri pohjavesityyppien rajallisuus: tutkimukset toteutettiin pääasiassa kohteissa, joissa veden laatu oli hyvä. Korkeita rauta-, mangaani- tai orgaanisen aineksen pitoisuuksia esiintyi vain muutamissa tutkimuskohteissa. Vain yhdessä kohteessa, jossa tutkittiin käänteisosmoosilaitteen toimintaa, esiintyi korkea kloridipitoisuus (yli 500 mg/l). Jotta ioninvaihdinten ja aktiivihiilisuodattimien toiminta voitaisiin taata kaikentyyppisille pohjavesille, täytyi niiden toimivuutta edelleen tutkia erityyppisissä pohjavesissä. Ioninvaihdossa ja aktiivihiilisuodatuksessa radioaktiiviset aineet kertyvät suodatinmassoihin. EU-projektin kenttätutkimuksen kesto, joka oli noin kaksi vuotta, ei ollut riittävän pitkä suodatinmassojen vaihtovälin määrittämiseksi. Ioninvaihdinten mitoitus tehtiin lähinnä veden humuspitoisuuden perusteella, ja aktiivihiilen käyttöikää arvioitiin veden mikrobiologisen laadun perusteella. Vaihtovälin arvioitiin riippuvan myös veden laadusta, kulutuksesta ja radionuklidipitoisuuksista. Suodatinmassojen käyttäytymistä muuttuvissa olosuhteissa, kuten veden ph-arvon, lämpötilan, paineen, virtaaman ja mineraalikoostumuksen vaihdellessa, ei EU-projektin puitteissa tutkittu. 1011 Lyijyn ja poloniumin poistomenetelmien kehitystyö koettiin tärkeäksi, koska nämä radionuklidit aiheuttavat radonin jälkeen merkittävimmät säteilyannokset porakaivoveden käyttäjille. Ne esiintyvät pohjavesissä sekä liukoisina yhdisteinä että mineraalisiin ja orgaanisiin kolloideihin sitoutuneina (Lehto ym ). Siksi niiden poisto ei ollut onnistunut aktiivihiilisuodatuksella tai ioninvaihdolla. Lyijyn ja poloniumin poiston tiedettiin onnistuvan kalvosuodatustekniikalla (käänteisosmoosi). Täten tuotettu vesi on kuitenkin erittäin pehmeää, joten usein näihin laitteisiin tulisi liittää kalkkikivisuodatus veden jälkikäsittelyksi sen kovuuden lisäämiseksi. Erilaisten massojen yhdistämistä pidettiin yhtenä mahdollisena vaihtoehtona lyijyn ja poloniumin poistamiseksi. 1.2 Enimmäispitoisuudet Säteilyturvakeskus on antanut säteilylain 592/91 nojalla talousveden radioaktiivisuutta koskevan ohjeen ST 12.3 vuonna Ohjeen mukaan veden radonpitoisuus saa olla enintään 300 Bq/l. Muita luonnon radioaktiivisia aineita saa olla radionuklidista riippuen enintään 0,5 20 Bq/l. Jos vedessä on sekä radonia että muita luonnon radioaktiivisia aineita, pitoisuuksien tulee olla edellä mainittuja arvoja pienempiä. Jos toimenpideraja ylittyy, toiminnanharjoittajan tulee pienentää radioaktiivisten aineiden määrää vedessä. Suomalaista lainsäädäntöä on yhdenmukaistettu EU:n neuvoston talousvesidirektiivin mukaiseksi vuonna 2000 annetussa laissa 441/2000 terveydensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyvässä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista. Talousveden radioaktiivisuuden osalta direktiivin mukainen 0,1 msv:n viitteellinen kokonaisannos on kirjattu asetukseen laatusuosituksena. Viitteelliseen kokonaisannokseen ei lasketa tritiumin, kalium-40:n, radonin eikä sen lyhyt- ja pitkäikäisten hajoamistuotteiden aiheuttamaa annosta. Asetuksessa tritiumille suositellaan tavoitteellista enimmäisarvoa 100 Bq/l. Asetus ei ole vielä (vuonna 2003) voimassa veden radioaktiivisille aineille. STM:n pieniä vesilaitoksia ja yksityisiä kaivoja koskevassa asetuksessa 401/ 2001 on radonpitoisuutta koskeviksi laatusuosituksiksi asetettu pienille talousvesiyksiköille 300 Bq/l ja yksityisten kaivojen vedelle 1000 Bq/l. Enimmäispitoisuudet 1000 Bq/l ja 300 Bq/l ylittyvät vastaavasti ja porakaivon käyttäjän juomavedessä. Uraanin enimmäispitoisuudet vaihtelevat eri valtioissa pitoisuusalueella µg/l. Sekä kemiallista myrkyllisyyttä että radioaktiivisuutta 1112 on käytetty enimmäispitoisuuksien asettamisen perusteena. Maailman terveysjärjestö WHO on on päätynyt kokeellisten tutkimusten perusteella hyvin pieneen ohjearvosuositukseen (2 µg/l). WHO on kuitenkin vastikään nostanut tätä ohjearvosuositustaan arvoon 15 µg/l (WHO 2003). Noin suomalaisella, joista asuu porakaivotalouksissa, juomaveden uraanipitoisuus ylittää 20 µg/l. Ohjearvosuositus 2 µg/l koskisi jo yli puolta miljoonaa suomalaista. Toistaiseksi STUK on suositellut uraanin poistamista juomavedestä, kun sen pitoisuus ylittää 100 µg/l. Tämä pitoisuus vastaa 0,06 0,12 msv:n vuotuista säteilyannosta. 1.3 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimushankkeen tavoitteena oli koota riittävä tulosaineisto talousveden radioaktiivisuuden poistomenetelmiä käsittelevän opaskirjan laatimiseksi. Opaskirja on tarpeellinen sekä kuluttajille että vedenkäsittelylaitteita myyville yrityksille. Sen tarkoituksena on antaa perustietoa laitteiden toiminnasta sekä niiden soveltuvuudesta erityyppisien vesien käsittelyyn. Opaskirjalla pyritään myös vilkastuttamaan poistolaitteiden myyntiä sekä Suomessa että muissa pohjoismaissa, joissa ei ole vielä tehty kokeellista tutkimusta uraanin tai muiden pitkäikäisten radionuklidien poistosta. Tutkimus jaettiin viiteen työpakettiin. Ensimmäisessä työpaketissa tutkittiin markkinoilla olevat vielä testaamattomat ilmastimet. Toisessa työpaketissa keskityttiin aktiivihiilisuodattimiin ja niiden pitkäaikaisen toiminnan tutkimiseen erilaissa olosuhteissa. Kolmannessa työpaketissa tutkittiin uraanin, radiumin, lyijyn ja poloniumin poistoa eri yritysten ioninvaihtosuodattimilla. Osa tutkimuskohteista valittiin siten, että saatiin käyttökokemusta myös useita vuosia käytössä olleiden suodattimien toiminnasta. Neljännessä työpaketissa tutkittiin useamman haitta-aineen samanaikaista poistoa ja viidennessä työpaketissa lyijyn ja poloniumin sitoutumista pohjaveden partikkeleihin Työpaketti 1 Etsitään yhteistyössä yritysten kanssa kotitalouksia, joihin on asennettu ilmastin radonin poistoon. Kotitalouksille lähetetään kyselykirje, jolla tiedustellaan asiakkaan kokemuksia ilmastimen toimintavarmuudesta ja käytön helppoudesta. Lisäksi testataan markkinoilla olevat ilmastimet, joita ei ole vielä ole testattu STUKissa kehitetyn testausmenetelmän mukaisesti. 1213 1.3.2 Työpaketti 2 Tavoitteena on etsiä yhteistyössä yritysten kanssa kotitalouksia, joihin on asennettu radonin poistoon tarkoitettu aktiivihiilisuodatin. Kotitalouksille lähetetään kirje, jolla tiedustellaan aktiivihiilisuodattimen käyttökokemuksia ja suodattimen asennuspaikkaa koskevia tietoja. Vastanneista valitaan seurantakohdetta kenttäkokeisiin. Valintakriteerit ovat: 1. Suodattimen käyttöikä. Pitkään toiminnassa olleista suodattimista valitaan 5 10 tutkimuskohteiksi aktiivihiilen turvallisen vaihtovälin selvittämiseksi. 2. Poikkeava veden laatu. Aktiivihiilet pidättävät rautaa, orgaanista ainesta ja pitkäikäisiä radionuklideja. Mikäli näiden aineiden pitoisuudet ovat poikkeuksellisen suuret, valitaan näitä kohteita Aktiivihiilipedin koko. Tutkitaan yhdessä kohteessa, mikäli on aihetta epäillä hiilipedin alimitoitusta. 4. Tekniset ongelmat. Tutkitaan ongelmat, jotka aiheutuvat suodattimen teknisestä toiminnasta (esim. painehäviö, tukkeutuminen). 5. Poikkeava asennus. Mikäli suodattimen yhteyteen on asennettu muita laitteita eikä kyseistä laiteyhdistelmää ole tutkittu aiemmin, valitaan näitä kohteita seurantaan soveltuvasti. 6. Takaisinhuuhtelutoiminto. Tutkitaan takaisinhuuhtelun vaikutusta radonin ja muiden radionuklidien pidättymiseen, vapautumiseen sekä suodattimen tekniseen toimintaan 1 2 kohteessa. Kokeella selvitetään myös raudan käyttäytymistä takaisinhuuhtelun aikana. 7. Hiilipedin ikä. Suodattimen toimintaa testataan maksimivirtaamilla (n. 15 litraa minuutissa) kohteessa, joissa suodatin on ollut pitkäaikaisessa käytössä. Kokeella tutkitaan, voivatko hiileen pidättyneet radionuklidit purkautua juomaveteen esimerkiksi hiilen rapautumisen seurauksena. Seurannan aikana kerätyt, käytetyt aktiivihiilet analysoidaan gammaspektrometrisesti. Tutkimuksella selvitetään aktiivihiileen pidättyneiden uraani-238:n, radium-226:n ja lyijy-210:n aktiivisuudet Työpaketti 3 Kotitalouksille lähetetään kirje, jolla tiedustellaan ioninvaihtimien käyttökokemuksia ja suodattimen asennuspaikkaa koskevia tietoja. 1. Tutkitaan kotitaloudessa pitkäaikaisessa käytössä olleiden ioninvaihtimien uraanin ja radiumin poistotehokkuutta. Lisäksi valitaan 1 2 uutta tutkimuskohdetta, joissa veden laatu poikkeaa aikaisempien tutkimuskohteiden veden laadusta (mm. kovat ja suolaiset vedet). 1314 2. Tutkitaan erilaisten asennusten (mm. jälkisuodattimet) vaikutuksia lyijy 210:n ja polonium 210:n poistoon. 3. Tutkitaan ioninvaihtohartsin poistotehokkuuden heikentymistä hartsin vaihtovälin selvittämiseksi yhdessä tutkimuskohteessa, jossa on korkea veden orgaanisen aineen pitoisuus. 4. Tutkitaan eri yritysten käyttämien anioni- ja kationivaihtohartsien kykyä poistaa uraania ja radiumia. Valitaan 1 2 kpl sellaisia kotitalouksia, joihin on näiden yritysten ioninvaihtimet on asennettu. 5. Valitaan yksi pitkäaikaisessa käytössä ollut keittiön veden puhdistukseen asennettu ioninvaihdin (7 litraa) laboratoriossa tapahtuviin jatkotutkimuksiin, joissa selvitetään, miten äkilliset olosuhteiden muutokset kuten veden ph-arvon, mineraalikoostumus tai paineen muutokset vaikuttavat ioninvaihtomassojen toimivuuteen Työpaketti 4 1. Tutkitaan kahdessa kotitaloudessa fluoridin ja muiden radioaktiivisten aineiden samanaikaista poistoa. Asiaa tutkitaan vain keittiöveden puhdistamiseen tarkoitetuilla suodattimilla; paljonko vettä suodattimilla voidaan käsitellä, jotta sekä fluoridin että radioaktiivisten aineiden poistumat pysyvät riittävinä. 2. Tutkitaan kahdessa kotitaloudessa radonin, raudan ja mangaanin samanaikaista poistoa kahdella laiteella, joilla on siihen edellytyksiä aikaisempien tutkimusten perusteella. Laitteita ei ole testattu pitkäaikaisessa käytössä Työpaketti 5 1. Tutkitaan viidessä kotitaloudessa lyijyn ja poloniumin sitoutumista partikkeliainekseen sekä ioninvaihtimen ja aktiivihiilisuodattimen vaikutusta partikkelien kokojakaumaan. Kotitaloudet valitaan siten, että tutkimukseen sisältyvät humus-, rauta-, mangaani- ja suolapitoinen sekä laadultaan moitteeton vesi. 1415 2 Talousveden radioaktiivisten aineiden poistomenetelmät Säteilyannoksen kannalta merkittävin porakaivovesissä esiintyvä radioaktiivinen aine on radon. Porakaivovedessä on usein myös uraania sellaisina pitoisuuksina, että se tulee poistaa. Lyijyn ja poloniumin poisto vedestä on usein tarpeellista, kun veden radonpitoisuus on yli 1000 Bq/l. Radiumia on vedessä vain harvoin sellaisina pitoisuuksina, että sen poisto vedestä on välttämätöntä. Radon tulee poistaa aina kaikesta talousvedestä, koska se vapautuu sisäilmaan veden käytön yhteydessä. Muille radioaktiivisille aineille riittää, kun ne poistetaan juomavedestä. Ne eivät aiheuta säteilyaltistusta muun veden käytön, esim. suihkun, yhteydessä. Radioaktiiviset aineet ovat fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan erilaisia, joten niiden poistaminen ei yleensä onnistu samoilla menetelmillä. Menetelmiä ja laitteita on kehitetty eniten Yhdysvalloissa mutta myös Euroopassa. Vaihtoehtoisten poistomenetelmien soveltuvuutta suomalaisten pohjavesien käsittelyyn on tarkasteltu laajasti Petri Jokelan kirjallisuustutkimuksessa (Jokela 1993). Ruotsissa on kehitetty monia ilmastimia yksityistalouksien käyttöön (Lindén 1997). Ne ovat olleet riittävän tehokkaita myös pienten vesiosuuskuntien tarpeisiin (Salonen ym. 2002). Suomessa tutkimukset ovat painottuneet pääosin kenttätutkimuksiin, joissa eri menetelmien soveltuvuutta on testattu vesilaitoksilla ja kotitalouksissa erityyppisten vesien käsittelyyn (Salonen ym. 1998). Suomalaisesta laitekehityksestä ovat esimerkkeinä kaksi ilmastinta (Myllymäki ym. 1999, Annanmäki ja Turtiainen 2000). Poistolaitteiden asennus ja yhdistäminen on suunniteltava tapauskohtaisesti etenkin silloin, kun vedestä on poistettava samanaikaisesti useita radioaktiivisia aineita, tai kun vedessä on poistettavia määriä muita aineita, kuten rautaa, mangaania tai humusta. Suurina määrinä ne voivat haitata radionuklidien poistolaitteiden toimintaa. Yleensä rauta, mangaani ja humus kannattaa poistaa ennen radioaktiivisten aineiden poistoa. 2.1 Radonin poisto Radonin fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet määräävät pitkälti poistomenetelmien toteutettavuuden. Kemiallisesti radon on lähes inertti, joten sen 1516 poistaminen ei voi perustua kemialliseen reaktioon. Radonin massa on aina hyvin pieni; esimerkiksi 5000 Bq vastaa 0, grammaa. Lisäksi radon on kohtuullisen liukoinen veteen. Huoneen lämmössä sen liukoisuus on samaa luokkaa kuin hiilidioksidin. Radon hajoaa fysikaalisen puoliintumisaikansa (3,825 päivää) mukaisesti ja hajotessaan ylläpitää neljää lyhytikäistä tytärnuklidia aktiivisuustasapainossa itsensä kanssa. Kaikki nämä seikat asettavat erityisvaatimuksensa poistolaitteille. Lisäksi soveltuvan poistolaitteen valintaa rajoittaa käytettävissä olevan asennustilan koko ja laitteen hankintahinta. (Lowry ja Brandow 1985). Radonia poistetaan vedestä kahdella eri menetelmällä: ilmastuksella ja aktiivihiilisuodatuksella. Ilmastus on ensisijainen menetelmä, kun veden radonpitoisuus ylittää 5000 Bq/l tai kun käsitellään suuria vesimääriä, kuten vesilaitoksilla Ilmastus Ilmastus perustuu veteen liuenneen kaasumaisen radonin siirtymiseen ympäröivään ilmaan diffuusion avulla. Siirtymistä voidaan nopeuttaa luomalla suuri pinta-ala veden ja ilman välille. Lämpötilassa 10 C ja normaali-ilmanpaineessa ilman radonpitoisuus on noin kolminkertainen veden radonpitoisuuteen verrattuna, kun veteen liuennut radon saavuttaa tasapainotilan ilmassa olevan kaasumaisen radonin kassa. Yleensä tarvitaan kuitenkin kymmenkertainen määrä ilmaa tiettyä vesitilavuutta kohti, jotta saadaan 95 prosenttinen poistuma radonille. Ilmastus poistaa vedestä myös muita kaasumaisia aineita, kuten hiilidioksidia, rikkivetyä ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Muita luonnon radioaktiivisia aineita ilmastus ei poista. Ilmastuksen tehokkuuteen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: veden ja ilman välinen kontaktiaika veden ja ilman pinta-alojen suhde veden ja ilman suhteelliset osuudet säiliön tilavuudesta ilman tasainen sekoittuminen koko vesitilavuuteen veden ja ilman lämpötila ja paine radonin konsentraatioero säiliössä olevan veden ja ilman välillä Tavallisimmat ilmastusperiaatteet kaupallisissa laitteissa ovat: 1. Suihkutus-ilmastus. Radonpitoinen vesi pumpataan säiliöön sumutussuuttimen läpi. Suuttimessa vesi muuttuu hyvin pieniksi pisaroiksi, joiden pinnalta radon siirtyy helposti säiliön ilmatilaan. Sieltä radonpitoinen ilma johdetaan pois kanavaa pitkin ulkoilmaan. Korvausilma otetaan tavallisesti huoneilmasta. 1617 2. Hienokuplailmastus. Radonpitoiseen veteen tuotetaan suuri määrä pieniä ilmakuplia, joihin liuennut radon siirtyy. Kuplat voidaan tuottaa kompressorilla ja hienokuplasuuttimella tai kierrättämällä vettä ejektorin läpi. Radonpitoinen ilma johdetaan tuuletuskanavaa pitkin ulkoilmaan. 3. Torni-ilmastus. Vesi johdetaan pystysuoraan asennetun tornin yläosaan. Torni on täytetty materiaalilla, jolla on suuri pinta-ala (esim. muoviverkoilla tai -palloilla). Tornin alaosassa on tehokas kompressori, joka puhaltaa tornin läpi ilmaa. Radonpitoinen ilma johdetaan tuuletuskanavaa pitkin ulkoilmaan. Kun vesi valuu tornissa alaspäin, muodostuu suuri pinta-ala veden ja ilman välille. Ilmastuslaitteisto voidaan asentaa kotitalouden vesilinjaan usealla eri tavalla (Kuva 1). Ilmastettu vesi voidaan varastoida ilmastimessa, ohjata paineistamattomaan varastosäiliöön tai ohjata painesäiliöön. Markkinoilla on myös radoninpoistolaite, joka ilmastaa veden suoraan kaivossa. Ilmastimien asennustapa vaihtelee ja riippuu tavallisesti halutusta vedentuotosta sekä asennukseen tarvittavista tiloista. Ilmastuksen vaikutus veden laatuun Ilmastus poistaa rikkivetyä ja kasvattaa veden happipitoisuutta, mikä parantaa veden makua ja hajua. Ilmastuksen aikana vedestä poistuu hiilidioksidia, mikä nostaa veden ph-arvoa ja vähentää veden korrodoivuutta. Hapelliset olosuhteet ja kohonnut ph-arvo voivat taas aiheuttaa vedessä olevan raudan hapettumista ja saostumista hydroksidina. Myös mangaani voi tällöin saostua. Sakat tuleekin poistaa jälkisuodatuksella, jotteivät ne pääse vesilinjaan. Kovissa vesissä ilmastus voi myös lisätä kattilakiven muodostumista lämmityskattiloissa, jos veden ph-arvo kasvaa. Ilmastuksessa vesi joutuu kosketuksiin sinne johdettavan ilman kanssa, joten veden mikrobiologiseen laatuun sekä ilmastinlaitteiden puhdistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmastimen käyttämä ilma tulisi aina suodattaa Aktiivihiilisuodatus Aktiivihiilisuodattimet ovat litran vetoisia paineellisia säiliöitä, jotka on täytetty aktiivihiilellä. Aktiivihiilisuodattimen toiminta perustuu radonin adsorptioon aktiivihiilen pinnalle. Aktiivihiilen pinnalle adsorboitunut radon hajoaa puoliintumisaikansa mukaisesti. Noin kolmen viikon kuluttua suodattimen käyttöönotosta radonin kertymänopeus aktiivihiileen on yhtä suuri kuin sen poistuminen radioaktiivisen 1718 Kuva 1. Erityyppisten ilmastimien asennuksia, joiden komponentit ovat: 1 kaivopumppu, 2 ilmastin, 3 paineenkorotuspumppu, 4 painesäiliö, 5 varastosäiliö, 6 ilmastussuutin ja 7 kompressori. Asennuksessa A paineenkorotuspumppu ilmastaa veden ja paineistaa vesilinjan. Asennuksessa B kaivopumppu täyttää ilmastimen, varastosäiliö täyttyy painovoimaisesti ja paineenkorotuspumppu paineistaa kotitalouden vesilinjan. Asennuksessa C ilmastin toimii varastosäiliönä. Asennuksessa D kompressori pumppaa ilmaa kaivoveteen kaivossa olevan ilmastussuuttimen läpi. 1819 Rn [kbq] aika [d] Kuva 2. Aktiivihiileen kertyneen radonin aktiivisuus käyttöajan funktiona. Radonin poistuminen radioaktiivisen hajoamisen kautta on yhtä nopeaa kuin kertyminen noin kolmen viikon kuluttua suodattimen käyttöönotosta. Tällöin suodattimen sanotaan olevan tasapainotilassa ja radonin aktiivisuus aktiivihiilisuodattimessa on asettunut maksimitasolleen. Kuvassa on esitetty tapaus, jossa veden kulutus on 520 L/d ja raakaveden radonpitoisuus 3000 Bq/L. Tasapainotilassa radonia on kertyneenä suodattimeen noin 8300 kbq. Radonin lyhytikäiset hajoamistuotteet pidättyvät niin ikään suodattimeen ja ovat tasapainossa radonin kanssa. hajoamisen kautta. Tällöin suodattimen sanotaan olevan tasapainotilassa (Kuva 2). Tasapainossa olevassa aktiivihiilisuodattimessa radon on tasapainossa lyhytikäisten hajoamistuotteidensa (polonium-218, lyijy-214, vismutti-214 ja polonium-214) kanssa. Näistä hajoamistuotteista lyijy-214 ja vismutti-214 emittoivat gammasäteilyä, joten annosnopeus aktiivihiilisuodattimen pinnalla ja välittömässä läheisyydessä voi olla haitallisen suurta. Annosnopeus riippuu suoraan veden radonpitoisuudesta ja veden kulutuksesta. Tämän vuoksi aktiivihiilisuodatin sijoitetaan joko varastotiloihin kauas asuinhuoneista tai kaivon yhteyteen. Aktiivihiilisuodatusta ei suositella, jos veden radonpitoisuus ylittää 5000 Bq/l. Joissain tapauksissa ennen aktiivihiilisuodatinta asennetaan esisuodatin partikkeliaineksen poistoon (Kuva 3). Mikäli raakavedessä esiintyy rautaa (> 0,2 mg/l), valitaan usein aktiivihiilisuodatin, joka on varustettu takaisinhuuhteluautomatiikalla (Kuva 4). 1920 Kuva 3. Aktiivihiilisuodattimen asennus kotitalouden vesilinjaan. Kuvan komponentit ovat: 1 kaivopumppu, 2 painemittari, 3 painesäiliö, 4 esisuodatin ja 5 aktiivihiilisuodatin. Kellokytkin Venttiili Tyhjä vesitila Nousuputki Hiilipeti Viemäriputki Sihti Ei takaisinhuuhtelua Takaisinhuuhtelu Kuva 4. Aktiivihiilisuodattimissa raakavesi suodatetaan hiilipedin läpi alaspäin ja käsitelty vesi nousee nousuputkea pitkin vesilinjaan. Takaisinhuuhtelussa venttiili ohjaa raakaveden nousuputken kautta hiilipedin pohjalle. Ylöspäin virtaava vesi huuhtelee hiilipetiin kertyneet saostumat ja partikkelit ja kuljettaa ne erillistä putkea pitkin viemäriin. Takaisinhuuhtelulla varustetuissa suodatinkoteloissa hiilen osuus on noin kaksi kolmasosaa kotelon koko tilavuudesta. 2021 2.2 Uraanin poisto Pohjavedessä uraani esiintyy pääasiassa kahdella eri hapetusasteella. Pelkistävissä olosuhteissa vallitsevina ovat uraaniyhdisteet, joissa uraanin hapetusluku on +4. Nämä yhdisteet ovat erittäin niukkaliukoisia. Hapettavissa olosuhteissa uraanin vallitseva muoto on uranyyli-ioni, UO 2+, jonka hapetusluku on +6. Uranyyli-ioni muodostaa komplesiyhdisteitä olosuhteista riippuen mm. vedessä olevien fosfaatin, sulfaatin, karbonaatin, hydroksidi- ja kloridi-ionin ja veden orgaanisen aineksen kanssa. Suomessa kalliopohjavedet ovat ns. bikarbonaattivesiä, joiden ph-arvo on useimmiten 7 10 (Hyyppä 1984). Tällaisissa olosuhteissa uraanin vallitsevat esiintymismuodot ovat UO 2 (CO 3 ) 2 2 ja UO 2 (CO 3 ) 3 4 (Langmuir 1978). Tämän lisäksi suomalaiset maapohjavedet ovat tyypillisesti pehmeitä, hiilidioksidipitoisia ja usein myös happamia (Hiisvirta 1991). Kaikki nämä seikat edistävät uraanin liukoisuutta pohjavesiin (Salonen 1995). Uraania voidaan poistaa pohjavesistä useilla eri menetelmillä. Tutkittuja menetelmiä ovat ioninvaihto, kemiallinen saostus, adsorptio aktiivihiileen ja aktivoituun alumiinioksidiin sekä kalvosuodatus (käänteisosmoosi ja nanosuodatus). Uraanin saostaminen vedestä eri metallisuolojen avulla on hyvin riippuvainen veden ph-arvosta silloin, kun vedessä on bikarbonaatteja. Tehokkaaseen poistamiseen tarvitaan optimiolosuhteet, minkä vuoksi saostusmenetelmää ei käytetä yksityisissä kotitalouksissa. Aktiivihiilisuodattimet poistavat uraania, mutta aktiivihiilen kapasiteetti uraanille on vähäinen. Yksityisissä kotitalouksissa on järkevintä käyttää joko ioninvaihtoa tai käänteisosmoosia. Ioninvaihtomenetelmää on käytetty uraanikaivoksilla uraanin erottamiseen jo vuosikymmeniä, mutta juomaveden käsittelyyn vasta 1980-luvulta lähtien (Jokela 1993). Uraanin poistoa ioninvaihtoon ja käänteisosmoosioon perustuvilla menetelmillä on tutkittu Suomessa vuodesta 1995 alkaen (Myllymäki 1996, Huikuri ja Salonen 2000). Uraanin poisto onnistuu parhaiten vahvalla orgaanisella anioninvaihtohartsilla, jolla päästään lähes 100 prosentin poistumiin. Anioninvaihdossa käytetty hartsi muodostaa kemiallisen sidoksen vedessä esiintyvien negatiivisesti varattujen ionien eli anionien kanssa. Jossain vaiheessa, kun vettä on suodatettu suodattimen läpi riittävän paljon, hartsin ioninvaihtokyky alkaa heikentyä tai se loppuu kokonaan. Tällöin hartsiin pidättyneet ionit poistetaan siitä elvytyksellä. Elvytys tehdään lähes kylläisellä suolaliuoksella 2122 2.2.1 Anioninvaihtimen asentaminen Kaupallisia anioninvaihtohartsilla varustettuja laitteita on saatavilla useita eri kokoja. Malli valitaan vedenkulutuksen ja kuluttajan käyttötarpeen perusteella. Jos vedessä on uraania on yli 1 mg/l tai muita haitta-aineita, kuten rautaa, mangaania tai humusta, valitaan laite, jolla käsitellään kaikki talousvesi. Laitteistossa on kellokytkimellä toimiva elvytys ja tarvittaessa raudan ja mangaanin poistoon oma hartsi. Näissä suodattimissa eri hartsien yhteistilavuus on litraa. Elvytyksessä, joka tehdään tavallisesti kerran viikossa lähes kylläisellä merisuolaliuoksella, hartsiin pidättynyt uraani, muut ionit ja partikkelit irtoavat. Näin hartsin uraaninpidätyskyky palautuu lähes alkuperäiselle tasolleen. Anioninvaihdin voidaan asentaa käsittelemään kaikki talousvesi myös ilman elvytystäkin. Tämä on mahdollista, kun vedessä ei ole uraanin lisäksi merkittäviä pitoisuuksia muita haitta-aineita. Koska hartsia ei elvytetä, siihen kertyy uraania ja muita aineita jatkuvasti koko käytön ajan. Hartsi vaihdetaan uuteen, kun uraanin pidätyskyky alkaa heikentyä ja käsitellyn veden uraanipitoisuus nousee yli 10 µg/l. Nämä suodattimet ovat tilavuudeltaan tavallisesti litraa. Suodattimiet, joilla käsitellään kaikki talousvesi asennetaan kotitaloudessa useimmiten tekniseen tilaan. Uraania ei tarvitse välttämättä poistaa kaikesta talousvedestä, koska se ei aiheuta säteilyaltistusta muun kuin juodun veden kautta. Jos uraani poistetaan vain juomavedestä ja ruuan valmistukseen käytettävästä vedestä, hartsia ei yleensä elvytetä. Sama hartsi voi pidättää uraania vuosia, jonka jälkeen se vaihdetaan uuteen. Tyypillinen asennuspaikka tällaiselle laitteelle on keittiön tiskipöydän alla oleva kaappi. Näissä laitteissa hartsin tilavuus on 7 11 litraa. Markkinoilla on myös nk. hanasuodatin, joka on helppo asentaa keittiön hanaan poresuuttimen tilalle. Laitteessa on patruuna, joka on täytetty vahvalla anioninvaihtohartsilla. Hartsin tilavuus on tavallisesti alle litra. Hanasuodattimen uraaninpoistokyky riippuu veden valutusnopeudesta, eikä ole korkeilla (yli 200 µg/l) uraanipitoisuuksillä niin hyvä kuin edellä esitettyjen suodattimien. Hanasuodattimia suositellaankin käytettäväksi vain vapaaajan asunnoilla. Patruuna tulee vaihtaa kerran vuodessa. 2.3 Radiumin poisto Radium esiintyy pohjavedessä hydratoituneena kationina hapetusluvulla +2. Radium on suhteellisen liukoinen ja muistuttaa kemiallisilta ominaisuuksiltaan sukulaisaineitaan bariumia, kalsiumia ja 2223 magnesiumia. Se saostuu yhdessä niiden kanssa (ns. kerasaostuminen) vedestä vaikealiukoisina karbonaattina ja sulfaattina. Radium muodostaa sulfaattien kanssa myös neutraaleja ionipareja, joilla on taipumus adsorboitua erilaisille pinnoille. Positiivisesti varautunut radium adsorboituu helposti varaukseltaan negatiivisten hydroksidien pinnoille (Clifford 1990). Radiumin poistomenetelmiä on tutkittu paljon. Yhdysvalloissa 1970-luvulta lähtien tutkittuja menetelmiä ovat mm. koagulointi, BaSO 4 -kerasaostus, kalkkipehmennys, ioninvaihto, sorptiomenetelmät ja käänteisosmoosi. Radium poistuu vedestä erilaisilla saostusmenetelmillä. Saostus bariumsulfaatin kanssa on tehokas menetelmä. Se ei sovellu juomaveden käsittelyyn, koska bariumpitoisuus käsitellyssä vedessä lisääntyy ja ylittää helposti sille asetetun enimmäispitoisuuden. Kalkki- ja kalkkisoodapehmennys ovat tehokkaita menetelmiä, joita on käytetty vesilaitoksilla (Bennett 1978). Kalkkipehmennyksessä tapahtuvaa mekanismia ei kuitenkaan tunneta täysin, mutta sen arvioidaan olevan joko saostuminen, kerasaostuminen, adsorptio tai näiden yhdistelmä. Ioninvaihtomenetelmä radiumin poistossa on tehokas. Hartsina voidaan käyttää joko natrium- tai vetymuodossa olevaa kationinvaihtohartsia. Ioninvaihto tapahtuu nopeasti, minkä vuoksi hartsia ei tarvita suurta määrää. Radiumin poistoa sorptiolla on tutkittu käyttämällä adsorptioaineena mangaanidioksidia, bariumsulfaattia, aktiivihiiltä, aktivoitua alumiinioksidia ja hiekkasuodattimia. Näiden menetelmien haittapuolena on se, ettei suodatinmassoja voida elvyttää. Ainoastaan hiekkasuodattimia, jotka on käsitelty mangaanilla, voidaan elvyttää hapolla. Tällöin laitteisto on koottava hapon kestävästä materiaalista, mikä nostaa sen hintaa. Myös käänteisosmoosisuodatusta on tutkittu varsin laajasti jo 1970-luvulta lähtien. Radium on poistunut vedestä useimmiten lähes täydellisesti. Radiumin poistoa ioninvaihto- ja käänteisosmoosimenetelmillä on tutkittu Suomessa vuodesta 1997 alkaen (Annanmäki ja Turtiainen 2000). Radiumin poistoon soveltuu vahva orgaaninen kationinvaihtohartsi. Näillä kahdella menetelmällä on päästy yli 95 % poistumiin. Kaupallisia laitteita on saatavilla useita malleja ja kokoja, joista voidaan valita sopivin vedenkulutuksen ja radiumpitoisuuden perusteella. 2.4 Lyijyn ja poloniumin poisto Lyijy ja polonium esiintyvät vedessä muodostaen epäorgaanisia yhdisteitä, adsorboituneena vedessä oleviin hiukkasiin tai liukoisina ioneina. Ne voivat 2324 muodostaa yhdisteitä myös veden orgaanisen aineksen kanssa. Koska lyijy ja polonium esiintyvät vedessä vaihtelevasti erilaisina kemiallisina yhdisteinä tai sitoutuneena hiukkasiin, niiden poistumat eri aikoina tai eri menetelmillä voivat poiketa suuresti toisistaan. Lyijyn ja poloniumin poistoa on tutkittu ioninvaihdolla, aktiivihiiliadsorptiolla, käänteisosmoosilla ja eri saostusmenetelmillä (Annanmäki ja Turtiainen 2000). Ioninvaihtimilla ja aktiivihiilisuodattimilla saadut lyijyn ja poloniumin poistumat voivat vaihdella paljonkin. Ioninvaihdossa on tutkittu vahvoja orgaanisia ja kelatoivia hartseja sekä zeoliittejä. Kelatoivien hartsien kanssa lyijy muodostaa kompleksiyhdisteitä hartsin kanssa (Mazidji ym. 1992). Vahvat orgaaniset hartsit ja zeoliitit ovat poistavat vedestä todennäköisimmin liukoisessa muodossa olevaa lyijyä. Lyijyn ja poloniumin poistossa on käytetty myös saostusmenetelmiä (Fox ja Sorg 1992, Kuenn 1992). Saostuskemikaaleina ovat toimineet muun muassa alumiinisulfaatti, rautasulfaatti yksinään ja yhdistettynä kalkin kanssa sekä pelkkä kalkki. Eri saostuskemikaalit ovat poistaneet eri määrät lyijyä ja poloniumia. Rauta- ja kalkkisaostuksella lyijyn poistuma on yli 95 prosenttia ja sitä on parannettu lisäämällä jälkikäsittelyksi esimerkiksi aktiivihiilisuodatus. Poloniumin poistossa saostusmenetelmillä on saavutettu %:n poistumia (Cowen ym. 1977, Hogde ym. 1974). Edellä kuvatuilla menetelmillä poistumat ovat vaihdelleet riippuen siitä, missä kemiallisessa muodossa lyijy ja polonium ovat esiintyneet tutkituissa pohjavesissä. Kalvosuodatusmenetelmässä aineiden kemiallinen muoto ei ole ainoa ratkaiseva tekijä, koska vesi suodatetaan paineella puoliläpäisevän kalvon läpi, jonka huokoskoko on hyvin pieni (käänteisosmoosi ja nanosuodatus). Käänteisosmoosilaitteilla lyijyn ja poloniumin poistumat ovat olleet yli 95 % hyvin suolaisissakin vesissä. Kaupallisissa laitteissa on usein sekä esi- että jälkisuodattimet, jotta vedessä olevat muut aineet eivät tukkisi kalvoa ja veden mikrobiologinen laatu säilyisi hyvänä (Huikuri ym. 1998). 2425 3 Tutkimusmenetelmät 3.1 Näytteenotto-ohjelma Vesinäytteitä otettiin tutkimuskohteissa 2 3 kuukauden välein. Näytteet otettiin raakavedestä (ennen vedenkäsittelylaitetta) ja käsitellystä vedestä (vedenkäsittelylaitteen jälkeen). Kohteissa, joissa oli käytössä hanasuodatin uraanin poistoon, asukkat keräsivät vesinäytteet itse. Kaikissa muissa kohteissa näytteen otti Säteilyturvakeskuksen työntekijä. Kaikista vesinäytteistä määritettiin veden radonpitoisuus ja pitkäikäisten alfa-aktiivisten aineiden kokonaispitoisuus (kokonaisalfa-aktiivisuus). Työpaketissa 2 määritettiin lisäksi lyijy- ja poloniumpitoisuudet. Työpaketissa 3 ja 4 määritettiin edellisten lisäksi vielä veden uraani- ja radiumpitoisuudet. Tarkempi näytteiden keruuohjelma on esitetty Liitteessä 1. Työpaketeissa tehtiin myös muita veden laatuparametrien määrityksiä (Taulukko 1). Määritettävät parametrit valittiin aiempien tutkimusten perusteella (Turtiainen ym. 2000, Huikuri ja Salonen 2000). Taulukko 1. Veden laatuparametrien määritykset eri työpaketeissa. Parametrit olivat pesäkkeiden lukumäärä (HPL) 22 ja 37 ºC, ph-arvo, sähkönjohtavuus, rauta (Fe), mangaani (Mn), sulfaatti (SO 4 ), permanganaattiluku (KMnO 4 ), orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), alumiini (Al) ja fluoridi (F). Työpaketti HPL 22 C HPL 37 C ph Sähkönjoht. Fe Mn SO 4 KMnO 4 TOC Al F TP2 X X X X X X X TP3 X X X X X X X X TP4 X X X X X X X X X Ilmastimien testausmenetelmä EU-hankkeen aikana havaittiin, että joidenkin ilmastimien radoninpoistotehokkuus ei ole vakio vaan se voi vaihdella sen mukaan, kuinka paljon vettä on valutettu ennen näytteenottoa (Annanmäki ja Turtiainen 2000). Tätä varten STUKissa kehitettiin näytteenottomenetelmä, jolla ilmastimen toimivuutta vaihtelevissa olosuhteissa voidaan tutkia. Aluksi otettiin näytteet sekä raakavedestä että putkistossa seisovasta ilmastetusta vedestä. Tämän jälkeen keittiön hanaan liitettiin 25 cm pitkä muoviletku, jonka toinen pää asetettiin 2 litran Erlenmayer-kolvin pohjalle, 2526 joka oli tiskialtaassa. Hana avattiin ja vettä valutettiin noin puolella maksimivirtaamasta (5 7 l/min), jolloin vettä oli kolvissa koko ajan 2 litraa ja ylimäärä valui viemäriin. Valutuksen aloitushetki kirjatattiin ylös. Joka toinen tai kolmas minuutti valutuksen aloittamishetkestä pipetoitiin kolvista vesinäyte ilman pumpettia. Vettä valutettiin minuuttia, kunnes sitä oli valutettu vähintään 100 litraa. Veden virtaamaa pyrittiin pitämään vakiona valutuksen aikana. Lopuksi otettiin vielä näyte raakavedestä. Kun näytteet oli analysoitu, piirrettiin kuvaaja, jossa ilmastetun veden radonpitoisuus (Bq/l) on kuvattu juoksutetun vesimäärän funktiona. Laskettiin laitteen poistotehokkuus 50 ja 100 litran valutukselle, yhtälön 3.1 mukaisesti. [ ½ ( Cn + Cn 1) ( Vn Vn 1) ] n R ε = 100% Cio + Cif, missä (3.1) Vtot 2 R e on keskimääräinen poistotehokkuus, C n on näytteen n radonpitoisuus, kun vettä on valutettu V n litraa, V tot on joko 50 tai 100 litraa, C i0 on ensimmäisen raakavesinäytteen radonpitoisuus ja C if on jälkimmäisen raakavesinäytteen radonpitoisuus. Lisäksi laskettiin heikoin hetkellinen poistotehokkuus seuraavasti: 2Cmax R min = (1 ) 100% C i 0 + C, missä (3.2) if R min on hetkellinen minimipoistotehokkuus, C max on korkein mitattu radonpitoisuus ensimmäisen 100 litran aikana, C i0 on ensimmäisen raakavesinäytteen radonpitoisuus ja C if on jälkimmäisen raakavesinäytteen radonpitoisuus. Tässä tutkimuksessa veden laatua ei seurattu, koska ilmastimien vaikutus veden laadulle on selvitetty aiemmissa tutkimuksissa (Myllymäki ym. 1999, Annanmäki ja Turtiainen 2000) Muiden laitteiden testaukset Radonnäytteet ilman veden valutusta Ennen näytteenoton aloittamista kirjattiin muistiin vesimittarin lukema. Radonnäyte otettiin ensin raakavedestä, jotta saatiin selville sen hetkinen radonpitoisuus käsittelemättömässä vedessä. Tämän jälkeen otettiin 2627 radonnäyte keittiön hanasta siten, että vettä oli valutettu enimmillään puoli litraa (putkistoveden radon). Lopuksi mitattiin veden lämpötila. Mikrobiologinen näyte Lämpötilan mittaamisen jälkeen keittiön hanasta irrotettiin poresuutin. Hanapää pyyhittiin nukattomalla pyyhkeellä ja runsaalla määrällä A12t-liuosta (80 % w/w). Annettiin A12t-liuoksen kuivua noin minuutin ajan, jolloin liuoksen etanoli laimeni pitoisuuteen 70 % w/w ja lopuksi haihtui. Hananpään desinfioinnin jälkeen vettä juoksutettiin noin neljäsosateholla maksimivirtaamasta, yhteensä kaksi litraa. Tämän jälkeen mikrobiologinen vesinäyte valutettiin steriloituun pulloon. Näyte toimitettiin tutkittavaksi Helsingin kaupungin Ympäristökeskukseen neljän tunnin sisällä näytteen ottamisesta. Siellä mikrobiologisesta vesinäytteestä määritettiin pesäkkeiden lukumäärä 22 C ja 37 C:ssa (HPL 22 ºC ja 37 ºC). Radonnäyte käsitellystä vedestä Mikrobiologisen näytteen ottamisen jälkeen vettä valutettiin virtaamalla 5 7 l/min niin kauan, että vesi oli vaihtunut putkistossa ja vedenkäsittelylaitteessa. Esimerkiksi 39 litran vetoisilla aktiivihiilisuodattimilla valutettiin yhteensä 40 litraa ja 63 litran vetoisilla suodattimilla valutettiin 55 litraa. Useimmat ioninvaihtimet oli asennettu aktiivihiilisuodattimen yhteyteen, joten näiden läpi valutettiin vettä aktiivihiilisuodattimen tilavuuden perusteella. Valutuksen jälkeen otettiin radonnäyte suodatetusta vedestä suoraan nestetuikepulloon. Veden muiden laatuparametrien määritykset Näytteet raudan (Fe), mangaanin (Mn), fluoridin (F), sulfaatin (SO 4 ), alumiinin (Al), veden permanganaattiluvun (KMnO 4 ) ja orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden (TOC) määrityksiä varten otettiin Helsingin ympäristökeskuksesta tilattuihin näytepulloihin. Näytteet pitkäikäisten radioaktiivisten aineiden määritystä varten otettiin kahteen litran polyeteenipulloon. Kaikki näytepullot täytettiin ensin noin kolmasosaan tilavuudestaan, suljettiin ja ravisteltiin huolellisesti. Pullot tyhjennettiin ja täytettiin sen jälkeen kaulaan asti. Veden ph-arvo, sähkönjohtuvuus, lämpötila ja liuenneen hapen määrä määritettiin kannettavalla monialuemittarilla (Consort C535). Näytteet otettiin silikoniletkun avulla. Letku kiinnitettiin keittiön hanan päähän ja annettiin veden virrata kunnes ilmakuplat olivat poistuneet letkusta. Letkun pää asetettiin lasipulloon ja veden annettiin valua lasipullon reunojen yli vähintään kolme kertaa pullon tilavuuden verran. Tämän jälkeen mittarin anturi upotettiin pulloon ja mittarista luettiin ph-arvo, lämpötila, sähkönjohtavuus ja happipitoisuus. Mittari kalibroitiin laboratoriossa ennen näytteen hakemista. 2728 Näytteet raakavedestä Kun kaikki näytteet käsitellystä vedestä oli otettu, luettiin vesimittari uudelleen ja otettiin näytteet raakavedestä seuraavassa järjestyksessä: mikrobiologinen näyte, radonnäyte, rauta-, mangaani-, sulfaatti-, alumiini-, fluoridi- ja TOC-näyte, näytteet pitkäikäisten radionuklidien aktiivisuusmäärityksiin, ph-arvo, lämpötila, sähkönjohtavuus ja happipitoisuus. Annosnopeuden mittaus Aktiivihiilisuodattimien aiheuttamaa ulkoisen säteilyn annosnopeutta mitattiin Kata-Electronics Oy:n DGM-Turva säteilymittarilla. Aluksi annnosnopeus mitattiin suodattimen pinnalla 10 cm välein suodattimen yläosasta alaspäin. Lopuksi mitattiin annosnopeus metrin etäisyydellä siltä korkeudelta, jossa havaittiin suurin annosnopeus. Mittarin lukemia kirjattiin ylös vähintään viisi ja lopullinen, taulukoissa esitetty annosnopeus laskettiin näiden lukemien keskiarvona. 3.2 Radionuklidien määritysmenetelmät Radon-222 Radonnäytteet (10 ml) otettiin suoraan lasisiin nestetuikepulloihin, jotka olivat etukäteen punnittuja ja esitäytettyjä nestetuikeliuoksella (12 ml Packardin Ultima Gold XR). Veden radonpitoisuus määritettiin Wallacin Guardian 1414 nestetuikelaskurilla, jonka määritysraja yhden tunnin mittausajalle on 0,2 Bq/l. Mittaustuloksen epävarmuus riippuu aktiivisuuspitoisuudesta. Radonpitoisuuden ollessa alle 10 Bq/l tuloksen epävarmuus on % ja sitä korkeammilla radonpitoisuuksilla epävarmuus on 5 % (Salonen 1993, Salonen ja Hukkanen1997). Pitkäikäisten alfa-aktiivisten aineiden kokonaispitoisuus ja radium-226 Kokonaisalfa-aktiivisuusmäärityksiä varten näytteet otettiin 1 litran polyeteenipulloihin. Näytteet kestävöitiin väkevällä suolahapolla (4,5 ml per 1 litra näytettä). Kestävöidyistä näytteistä otettiin 38 ml:n vettä kahdessa 19 ml erässä, jotka haihdutettiin kylmäkuivaajalla teflonoiduissa nestetuikepulloissa. Haihdutusjäännös liuotettiin pieneen määrään 0,5 M suolahappoa ja lisättiin tuikeliuos. Tämän jälkeen näytettä seisotettiin 30 päivän ajan, jona aikana radium-226:sta syntyvä radon saavuttaa aktiivisuustasapainon emonuklidinsa kanssa. Näyte mitattiin Wallacin Quantulus 1220 nestetuikelaskurilla. Määritysraja kolmen tunnin mittausajalla oli 0,02 Bq/l kokonaisalfapitoisuudelle ja 0,01 Bq/l radium-226:n pitoisuudelle (Salonen 1993). 2829 Uraani Veden uraanipitoisuus määritettiin ICP-massaspektrometrillä Lahden tutkimuslaboratoriossa. Uraanimääritystä varten näytteet kerättiin 100 ml:n vetoisiin polyeteenipulloihin, jotka kestävöitiin Säteilyturvakeskuksessa väkevällä typpihapolla (1 ml 100 ml:n näytettä). Näytteet lähetettiin Lahteen analysoitavaksi isommissa näyte-erissä, noin kahden kuukauden välein. Uraanin määritysraja ICP-massaspektrometrillä oli 1 µg/l. Polonium-210 Poloniumpitoisuus määritettiin samasta vesinäytteestä kuin veden radiumpitoisuus ja kokonaisalfa-aktiivisuuspitoisuus. Ennen poloniumin saostusta vesinäyte konsentroitiin vesihauteella. Tämän jälkeen polonium saostettiin hopealevylle spontaanisti 80 C:een lämpötilassa käyttäen neljän tunnin saostusaikaa. Saalismääritykseen käytettiin Po-209 standardia. Polonium isotooppien alfa-aktiivisuus mitattiin Canberran alfaspektrometrillä. Määritysraja yhden litran näytteelle on 0,2 mbq/l, kun käytetään 4000 minuutin mittausaikaa. Mittaustuloksen epävarmuus on noin 15 prosenttia. (Häsänen 1977) Lyijy-210 Vesinäyte lyijymääritystä varten otettiin erikseen yhden litran polyeteenipulloon. Näyte kestävöitiin väkevällä typpihapolla (10 ml/litra näytettä), jonka jälkeen radonkaasu poistettiin vesinäytteestä ilmastamalla. Lyijyn erotus tehtiin Eichromin Sr-hartsilla. Lyijy eluoitiin hartsista 6M suolahapolla, josta otettiin pieni (500 µl) osanäyte atomiadsorptiospektrofotmetrilaitteella tehtävää saalismääritystä varten. Haihdutusjäännös liuotettiin 1 ml:an 1M typpihappoa, johon lisättiin Packardin Ultima Gold AB tuikeliuos. Ennen mittausta näytteitä seisotettiin vähintään 10 päivän ajan, jotta lyijy-210 hajoamisessa syntynyttä vismuttia (Bi-210) oli syntynyt riittävästi mittausta varten. Lyijyn aktiivisuus määritettiin Wallacin Guardian 1414 nestetuikelaskurilla. Määritysraja puolen litran näytteelle on 0,15 0,20 Bq/l käyttäen kolmen tunnin mittausaikaa. Mittaustuloksen epävarmuus on prosenttia. (Vadja 1997) Gammaspektrometriset mittaukset Gammaspektrometriset mittaukset käytetyille aktiivihiilille ja ioninvaihtohartseille tehtiin HPGe-puolijohdeilmaisimella. Näytteet, joista määritettiin uraani, mitattiin sylinterimäisissä PVC-muovista valmistetuissa mittausastioissa, joiden halkaisija on 75 mm ja korkeus 26 mm. Uraanipitoisuus laskettiin uraani-235:n 186 kev:n gammapiikistä olettaen 235 U / 238 U aktiivisuussuhde vakioksi (0,0466), kun tutkittavassa näytteessä ei ollut radium-226:a. Radium-226:a sisältävät näytteet mitattiin ilmatiiviissä 2930 mittausastioissa kolmen viikon kuluttua astian sulkemisesta. Radium-226:n aktiivisuus määritettiin vismutti-214:n 609 kev:n gammapiikistä. Lyijy 210:n aktiivisuus määritettiin 46 kev:n gammapiikistä. 3.3 Radioaktiivisten aineiden poistumat Tässä raportissa radionuklidien poistumalla käsitetään sitä prosentuaalista osuutta tietyn radionuklidin aktiivisuudesta, joka poistuu vedestä poistolaitteen ansiosta. Poistuma laskettiin seuraavasta yhtälöstä: C 1 t Ε = 100%, missä (3.3) C0 E on radionuklidin poistuma (%), C t radionuklidin pitoisuus käsitellyssä vedessä (Bq/l) radionuklidin pitoisuus raakavedessä (Bq/l). C Radonin adsorptionopeus aktiivihiileen Radonin adsorption nopeutta aktiivihiileen voidaan arvioida mallilla, jossa aktiivihiiliadsorption oletetaan noudattavan ensimmäisen asteen kinetiikkaa (Lowry ja Lowry 1987). Seuraavia yhtälöitä hyödynnettiin arvioitaessa adsorption nopeutta erikokoisissa suodattimissa ja eri veden kulutustilanteissa: C Kss t i = C0 e ja (3.4) Vb t =, missä Q (3.5) K ss on ensimmäisen asteen kineettinen vakio (adsorption nopeus) (h 1 ), V b on hiilipedin tilavuus ja Q keskimääräinen virtaama (l/h). 3031 3.5 Aktiivihiilen vaihto ja käytetyn hiilen radioaktiivisuus Tutkimuskohteessa D vaihdettiin 3,3 vuotta käytössä ollut aktiivihiilimassa uuteen. Hiilen vaihtoivat kaksi STUKin työntekijää. Heidän saamansa säteilyannokset mitattiin TL-dosimetreillä 1. Käytettyä hiiltä ei vanhennettu, koska haluttiin arvioida, kuinka suuren annoksen hiilen vaihdon aikana voi enintään saada. Radon ja sen lyhytikäiset hajoamistuotteet eivät olleet ehtineet hävitä hiilestä radioaktiivisen hajoamisen kautta. Uusi hiilierä (39 l) pestiin ennen vaihtoa 80 litran saavissa useaan kertaan kylmällä vedellä hiilipölyn poistamiseksi. Lattia suojattiin muovikalvolla ja vanha hiili tyhjennettiin suodatinkotelosta 80 litran vetoiseen saaviin koteloa ravistelemalla. Kotelo huuhdeltiin puhtaaksi, nousuputki asetettiin paikalleen ja lopuksi pesty uusi hiilierä pakattiin suodatinkoteloon muovikauhaa ja suppiloa käyttäen. Käytetyn hiilen annettiin kuivua laboratoriossa huoneen lämmössä kuukauden ajan. Kuivunut hiili homogenisoitiin ja siitä otettiin kolme 24 gramman painoista osanäytettä, joille tehtiin gammaspektrometrinen määritys n-tyypin puhdasgermanium-puolijohteella 2. Ennen mittaamista osanäytteet pidettiin kaasutiiviissä astiassa kolmen viikon ajan, jolloin niiden radium-226:n aktiivisuus pystyttiin määrittämään vismutti-214:n 609 kev:n gammapiikin avulla. Aktiivihiileen pidättynyt radon hajoaa lyhytikäisten tyttäriensä kautta lyijy- 210:ksi. Mikäli tämä lyijy-210 pidättyy aktiivihiileen pysyvästi, voidaan hiilen käyttöaikana pidättynyt aktiivisuus laskea seuraavasta yhtälöstä. A Pb A Pb Q = ( C0, Rn Ct, Rn λ t λ Rn ) (1 e Pb ), missä (3.6) on hiileen sitoutuneen lyijyn aktiivisuus (Bq), kun hiili poistettiin käytöstä, Q keskimääräinen vedenkulutus vuorokaudessa (l/d), C 0, Rn raakaveden keskimääräinen radonpitoisuus (Bq/l), C t, Rn suodatetun veden keskimääräinen radonpitoisuus (Bq/l), λ Rn radonin hajoamisvakio (0.181 d 1 ), λ Pb lyijy-210:n hajoamisvakio ( d 1 ) ja t aktiivihiilen käyttöaika ennen sen vaihtamista uuteen hiileen (d). 1 Termoluminesenssi-dosimetri (STUK). 2 Analyysimenetelmän periaatteet on kuvattu standardissa IEC 1452:32 Aktiivihiili sitoo itseensä myös vedessä esiintyvää lyijy-210:ä. Tämä havaittiin määrittämällä lyijy-210 sekä raakavedestä että käsitellystä vedestä. Tämä lyijy-210:n aktiivisuus saadaan arvioitua yhtälöllä: A Pb,2 = λ Pb 0,5 t ( C C ) Q t e 0, Pb t, Pb, missä (3.7) A Pb 2 C 0,Pb C t,pb on hiileen sitoutuneen lyijyn aktiivisuus suoraan raakavedestä, keskimääräinen lyijypitoisuus raakavedessä (Bq/l) ja suodatetun veden keskimääräinen lyijypitoisuus (Bq/l). 3.6 Paineen, ph-arvon ja suolapitoisuuden muutosten vaikutus anioninvaihtimen toimintaan Neljä vuotta kotitalouskäytössä olleen ioninvaihtimen toimivuutta (ioninvaihtimet kohde D) tutkittiin laboratoriossa tehdyin lisäkokein. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin ioninvaihtohartsiin sitoutunut uraani pysyy hartsissa, kun olosuhteet vesilinjassa muuttuvat. Laskennallisten arvioiden mukaan vahvalla orgaanisella anioninvaihtohartsilla täytetty ioninvaihdin pystyy poistamaan uraania vedestä useita vuosia. Kun vaihtimia käytetään pitkään, voi niihin kerääntyä useita kymmeniä grammoja uraania, toisinaan jopa satoja grammoja. Käytön aikana anioninvaihtohartsin kapasiteetti kuluu, kun uraania ja muita vedessä olevia aineita pidättyy siihen. Hartsi voi myös aikaa myöten väsyä mekaanisesti, jolloin sen toimintakyky voi heikentyä. Tällöin riskinä on, että radioaktiivisia aineita alkaa vapautua ioninvaihtimesta takaisin juomaveteen. Koe toteutettiin muuttamalla veden painetta, ph-arvoa ja veden suolapitoisuutta. Kaikki kokeet tehtiin erikseen, jotta voitiin arvioida kunkin parametrin vaikutusta anioninvaihtimen toimintaan. Tätä varten anioninvaihdin liitettiin laitteistoon, jossa oli vesipumppu, jolla säädettiin veden virtausta vaihtimen läpi. Jokaisessa kokeessa vettä suodatettiin hartsin läpi noin 50 litraa, mikä vastaa yhden päivän aikana keittiössä kulutettua vesimäärää. Helsingin kaupungin verkostovesi valittiin testivedeksi, koska sen uraanipitoisuuden tiedettiin olevan erittäin pieni (0,16 µg/l), mutta siinä on kuitenkin muita talousvedessä normaalisti esiintyviä ioneja. Paineen muutoksen vaikutus Suodatuskokeet aloitettiin painekokeilla. Ensin vaihtimen läpi laskettiin Helsingin kaupungin verkostovettä käyttäen tasaista painetta (n. 3 bar). Tasaisen paineen jälkeen veden painetta muutettiin sykäyksittäin (2 5 bar) yhden suodatuksen aikana 5 8 kertaa. Suodatuskokeet toistettiin kaksi kertaa vaihdellen veden painetta. 3233 ph-arvon muutoksen vaikutus Toisessa vaiheessa selvitettiin ph-arvon vaikutusta uraanin pysymiseen hartsissa. Suodatuskokeet suoritettiin kahdessa eri ph-arvossa (ph 5 ja ph 10). Veden ph-arvoa säädettiin happamaksi typpihapolla. Emäksiseksi vesi säädettiin 6-molaarisella ammoniumhydroksidiliuoksella. Veden kloridipitoisuuden vaikutus Viimeisenä kokeena selvitettiin veden kloridipitoisuuden vaikutusta uraanin irtoamiseen hartsista. Veden kloridipitoisuutta muutettiin lisäämällä merisuolaa Helsingin kaupungin vesijohtoveteen siten, että veden kloridipitoisuus ensimmäisessä suodatuskokeessa oli 620 mg/l ja toisessa 1310 mg/l. Suolakokeet tehtiin viimeisenä, koska tiedettiin, että uraani irtoaa hartsista kylläisellä merisuolaliuoksella. Varmuutta siitä, kuinka korkea suolapitoisuus tarvitaan uraanin irrottamiseen hartsista, ei vielä ollut. Gammaspektrometriset mittaukset Suodatuskokeiden jälkeen hartsiin kiinnittyneen uraanin aktiivisuuspitoisuus mitattiin gammaspektrometrisesti. Suodatinkotelossa ollut hartsi jaettiin neljään osaan mittauksia varten siten, että jokaisen osan korkeus oli noin 10 cm. Hartseja kuivattiin lämpökaapissa 55 C:ssa vuorokauden ajan. Kuivatut hartsit homogenisoitiin, punnittiin, jonka jälkeen jokaisesta osasta otettiin kaksi rinnakkaisnäytettä (yhteensä 8 kappaletta) gammaspektrometriseen mittaukseen. 3.7 Lyijyn ja poloniumin sitoutuminen erikokoisiin pohjaveden partikkeleihin Lyijyn ja poloniumin sitoutumista pohjaveden partikkeleihin tutkittiin viidessä kotitaloudessa erityyppisillä vesillä (Taulukko 2). Tutkimuskohteet valittiin siten, että niissä oli mukana humus-, rauta-, mangaani- ja suolapitoinen Taulukko 2. Vedenkäsittelylaitteet ja tärkeimpien veden laatuparametrien arvot tutkimuskohteissa. Tutkimuskohde Vedenkäsittelylaite Fe (mg/l) Mn (mg/l) KMnO 4 (mg/l) ph Sähkönjohtavuus (ms/m) A Anioninvaihdin 0,04 0,023 32,5 7,7 28,3 B Anioni- ja 0,096 0,007 4,7 7,4 25,7 kationivaihdin C Aktiivihiilisuodatin 0,4 0,50 2,4 (TOC) 7,2 79,3 D Aktiivihiilisuodatin 0,45 0,72 4 (TOC) 7,0 198 E Yhdistetty raudan ja radoninpoistolaite 1,2 0,18 2 (TOC) 7,0 50,2 3334 sekä hyvälaatuinen vesi. Näihin kohteisiin oli asennettu joko aktiivihiilisuodatin tai ioninvaihdin radioaktiivisten aineiden poistmiseksi Koejärjestely Tutkimuskohteissa otettiin yhden litran vesinäytteet polyeteenipulloihin sekä raakavedestä että käsitellystä vedestä. Näistä molemmista suodatettiin kolme 150 ml näytettä lyijymääritystä varten ja kolme 150 ml näytettä poloniummääritystä varten (Kuva 5). Membraanit, joiden huokoskoot olivat 450 nm ja 100 nm, olivat Science Suporin valmistamia. Huokoskoon 10 nm suodatuksessa käytettiin Gelmannin Omega-painesuodatusta. Kohteesta C otettiin vettä enemmän, koska siitä tehtiin lisäksi suodatus noin 0,5 nm (5kD) huokoskoolla. Kaikki radioaktiivisuusmääritykset tehtiin suodatuskalvojen läpi tulleesta vedestä. Koska näytteitä ei kestävöity laboratoriossa ennen suodatusta, haluttiin varmistua, ettei astioiden seinämiin tai suodatuskalvoihin ollut adsorboitunut lyijyä tai poloniumia. Tätä varten muoviset näytteenottopullot ja suodatusastiat huuhdeltiin hapolla. Poloniummäärityksen huuhtelussa käytettiin 3-molaarista suolahappoa ja lyijymäärityksissä 7-molaarista typpihappoa. Happoliuokset analysoitiin erikseen. Kuva 5. Vesinäytteiden suodatus lyijyn ja poloniumin partikkelijakauman selvittämiseksi. 3.8 Kyselytutkimus Liitteessä 2 on esitetty kyselykaavake, joka annettiin vedenkäsittelyalan yrityksille lähetettäväksi asiakkailleen syksyllä Kyselykaavakkeita jaettiin noin 150 kappaletta. Vastauksia saatiin vain neljä, joten STUKin vesitietokannasta tehtiin listaus niistä kotitalouksista, joissa vedenkäsittelylaitteita tiedettiin käytettävän. Näitä kyselykirjeitä lähetettiin 192 kappaletta. 3435 4 Tutkimusohjelma 4.1 Ilmastimet Neljän kaupallisen ilmastinlaitteen radoninpoistotehokkuus määritettiin viidessä eri testikohteessa (kohteet A E, Taulukko 3). Myös aiemmissa STUKin tutkimuksissa saadut testaustulokset ilmastinlaitteille, jotka ovat Suomen markkinoilla, on esitetty tässä raportissa (Kohteet F H) (Annanmäki ja Turtiainen 2000). Tässä tutkimuksessa testatut laitteet on esitetty Kuvassa 6. Taulukko 3. Tutkitut ilmastinlaitteet ja raakaveden korkeimmat radonpitoisuudet eri tutkimuskohteissa. Kohde Yritys Ilmastin Ilmastusäiliö [litraa] Rn-222 [Bq/l] A WellRock WellZone B HOH Separtec Radon-X C HOH Separtec Radon-X D WatMan RnAI E Sednove Vesivahti F WatMan RF-150/KR G Callidus Radonett B H OverCraft Radox Aktiivihiilisuodattimet Aktiivihiilisuodattimien toimintaa tutkittiin kymmenessä tutkimuskohteessa, joissa suodattimet olivat yksityisten kotitalouksien vakituisessa käytössä. Suodattimet olivat tutkimuksen päättyessä olleet käytössä 2,7 4,2 vuotta. Tutkimuskohteet oli valittu siten, että raakaveden radonpitoisuus ylitti 1000 Bq/l, mutta vesissä oli vaihtelevia määriä rautaa, mangaania ja humusta (Taulukko 4). Aktiivihiilisuodattimien toimittajia oli kaksi, Oy WatMan Ab (kohde B) ja HOH Separtec Oy (kohteet A ja C J). Aktiivihiilen määrä suodattimissa oli litraa (Taulukko 5). Joissain tapauksissa aktiivihiilisuodattimen yhteyteen oli asennettu myös muita vedenkäsittelylaitteita. Ioninvaihdin oli asennettu kolmeen talouteen ennen aktiivihiilisuodatusta (kohteet C, F ja J). Kahdessa kohteessa oli partikkelisuodatin ennen aktiivihiilisuodatinta (kohteet B ja C). Yhdessä aktiivihiilisuodattimessa oli takaisinhuuhteluautomatiikka (kohde B). Kaikissa tutkimuskohteissa oli käytössä vesimittari. 3536 1 2 Kuva 6 Hankkeessa testatut laitteet: 1. WellZone O 3 otsonigeneraattori, 2. Sednove Vesivahti, 3. Radon-X100, 4. RnAl-300 (RnAl-500:n sisarmalli). Taulukko 4. Tutkimuskohteissa mitattujen veden laatuparametrien korkeimmat arvot. Kohde Rn-222 [Bq/l] 3 4 Fe [mg/l] Mn [mg/l] TOC [mg/l] A ,021 0,018 0,7 B ,67 0,13 1,5 C ,025 0,067 2,9 D ,40 0,55 3,4 E ,70 0,26 F ,16 0,004 2,5 G ,033 0,032 1,8 H ,12 0,053 0,7 I ,12 0,007 1,2 J ,007 0,083 3637 4.3 Ioninvaihtimet Kolmen eri yrityksen (HOH Separtec Oy, Oy WatMan Ab ja Oy Callidus Ab) ioninvaihtimia tutkittiin yhteensä 21:ssä eri kotitaloudessa (Taulukko 6). Hartsien tilavuudet tutkituissa laitteissa olivat 0,7 36 litraa. Suurin osa ioninvaihtimista oli asennettu kotitalouksiin, jossa asuttiin vakituisesti. Kohteissa B ja C ioninvaihtimet oli asennettu vapaa-ajan asunnoille. Kaikkissa ioninvaihtimissa oli vahvaa orgaanista anioninvaihtohartsia uraanin poistoon, mutta osassa laitteista oli lisäksi kationinvaihtohartsia radiumin poistoon tai muuta massaa vedessä olevien muiden haitta-aineiden poistamiseksi tai suodatetun veden laadun parantamiseksi. Hartsit oli pakattu lasikuituvahvisteisiin, painetestattuihin suodatinkoteloihin, jotka toimivat normaalissa putkiston paineessa (2 5 bar). Suodattimilla, joissa oli elvytysautomatiikka, vedentuotto oli litraa minuutissa. Ilman elvytysautomatiikkaa olevilla suodattimilla, joilla käsitellään juomavesi tai koko talouden vesi, vedentuotto vaihtelee 5 12 litraa minuutissa. Heikoin vedentuotto on hanasuodattimilla, joilla se vaihtelee välillä 5 10 litraa minuutissa. Radiumin poistossa on tärkeää ottaa huomioon hartsiin pidättynyt radium, joka toimii radonin lähteenä. Tämän vuoksi radiuminpoistoon tarkoitettu suodatin tulisi varustaa aina elvytysautomatiikalla, jolloin hartsiin pidättynyt radium poistetaan säännöllisin väliajoin. Näin radium ei pääse tuottamaan liikaa radonia käsiteltyyn veteen. Toinen vaihtoehto on asentaa radiumin poistolaite ennen radoninpoistolaitetta, jolloin radoninpoistolaite poistaa myös radiumista syntyneen radonin. Esimerkkinä käsitellyn veden radonpitoisuuden nousuta on tapaus, jossa vedenkulutus on 500 l/d ja Ra-226- Taulukko 5. Aktiivihiilisuodattimien asennustietoja tutkimuskohteissa. Kohde Asennuspaikka [L] huuhtelu vaihdin Hiilipeti Takaisin- Anionin- Esisuodatin A Komero 39 B tekn. tila 40 on on C Kellari 39 on 21 L D Komero 39 E tekn. tila 63 F Kellari L G Vaja 63 9 L H Autotalli 63 I tekn. tila 63 J tekn. tila L 3738 Taulukko 6. Tietoja tutkimuskohteisiin asennetuista ioninvaihtimista. Tutkimuskohde Vaihtimen toimittanut yritys Vaihtimen asennusaika (kk - vuosi) Vaihtimen tyyppi Radonin poistomenetelmä Hartsin määrä suodattimessa (l) Hartsityyppi A = anioni K = kationi M = muu massa Elvytysautomatiikka Käsiteltävä vesi A Separtec Oy - Hana(CT-10) - 0,7 A Ei Keittiön vesi B Separtec Oy - Hana(CT-10) - 0,7 A Ei Keittiön vesi C Separtec Oy - Hana(CT-10) - 0,7 A Ei Keittiön vesi D Separtec Oy MPHU-007 IL 7 A Ei Keittiön vesi E Separtec Oy MPHU-011 IL 11 A Ei Keittiö, WC F Separtec Oy MPHU-021 GAC 21 A Ei Kaikki vesi G Separtec Oy MPHU-021 GAC 21 A Ei Kaikki vesi H Separtec Oy MPHU-021 GAC 21 A Ei Kaikki vesi I Separtec Oy MPHU-021 GAC 21 A Ei Kaikki vesi J Separtec Oy MPHU-021 GAC 21 A Ei Kaikki vesi K Separtec Oy AHLU-250 GAC 36 A + K Kyllä Kaikki vesi L Separtec Oy AHLU-250 IL 36 A + K Kyllä Kaikki vesi M Separtec Oy AHLU-250 IL 36 A + K Kyllä Kaikki vesi N Separtec Oy 1994 AHLU A + K Kyllä Kaikki vesi O WatMan Oy IX HK 10 F Kab GAC >30 A + M Kyllä Kaikki vesi P WatMan Oy IX HK 8 GAC >30 A + M Kyllä Kaikki vesi Q WatMan Oy IX HK 10 GAC >30 A + M Kyllä Kaikki vesi R WatMan Oy IX HK 8 GAC >30 A + M Kyllä Kaikki vesi S WatMan Oy IX HK 10x54 IL >30 A + M Kyllä Kaikki vesi T Callidus Oy DD-30-HDH - 36 A + K Kyllä Kaikki vesi U Callidus Oy DD-15-H IL 11 A Kyllä Kaikki vesi IL = ilmastin, GAC = aktiivihiilisuodatin (Granular Activated Carbon) 3839 pitoisuus 1,5 Bq/l. Jos laitetta käytetään kolme vuotta, jonka aikana Ra-226 kerääntyy suodattimeen, nousee käsitellyn veden radonpitoisuus yli 300 Bq/l. Taulukossa 7 on esitetty radionuklidien ja veden tärkeimpien laatuparametrien keskimääräiset pitoisuudet raakavedessä. Uraanipitoisuus eri tutkimuskohteiden käsittelemättömässä vedessä vaihteli välillä µg/l. Tutkimuskohteista korkein rautapitoisuus (1100 µg/l) oli kohteessa I ja korkein humuspitoisuus (KMnO 4 -luku 26,1 mg/l) kohteessa N. Suolaisin vesi oli kohteessa S, missä veden sähkönjohtavuus oli 320 ms/m. Taulukko 7. Tietoja raakaveden laadusta ja keskimääräiset pitoisuudet ioninvaihtosuodattimien tutkimuskohteissa. Tutkimuskohde 238 U (µg/l) 226 Ra (Bq/l) 210 Pb (Bq/l) 210 Po (Bq/l) Fe (µg/l) Mn (µg/l) KMnO 4 (mg/l) ph Sähkönjohtavuus (ms/m) A 510 0,50 0,36 0, B 250 0,03-0, C 95 0,17 0,20 0, ,2 7,5 27,7 D 450 0,15 0,08 0, ,7 8,1 25 E 190 0,30 1,2 1, ,0 22,1 F 200 0,03 0,20 0, ,5 7,1 27,1 G 95 0,17 0,13 0, ,5 8,3 35,6 H 76 0,04 0,16 0, <1 7,9 19,3 I ,18 0,71 1, ,4 8,5 33,7 J 380 0,39 0,27 0, ,4 7,4 54,1 K 25 0,06 1,1 0, ,0 8,7 24,5 L ,70 0,62 0, ,2 7,2 28,6 M 660 0,35 4,7 5, ,5 7,9 28,7 N 12 0,40 0,07 0, ,1 8,1 270 O 110 0,11 0,04 0, P 130 0,48 0,31 0, ,7 8,3 69 Q ,13 0,26 0, ,5 8,3 41 R ,24 0,49 0, ,3 7,2 46 S ,70 3, ,2 7,1 320 T 120 0,39 0,23 1, ,2 6,6 50 U 110 2,2 1,7 0, ,06 <1 8, Radonin, raudan ja mangaanin samanaikainen poisto Akva Filter Oy:n ja Oy WatMan Ab:n markkinoimien raudan- ja mangaaninpoistolaitteen kykyä poistaa myös radonia tutkittiin kahdessa kotitaloudessa (Taulukko 8). Akva Filter Oy:n laite oli asennettu kotitalouteen ennen Tekes hankkeen alkamista. Molempiin laitteisiin oli lisätty aktiivihiiltä radonin poistamiseksi. 3940 Taulukko 8. Raudan- ja mangaaninpoistolaitteiden asennustiedot sekä tutkimuskohteiden raakaveden keskimääräiset radon-, rauta- ja mangaanipitoisuudet. Tutkimuskohde Laitteen Suodattimen toimittanut asennusaika yritys (kk vuosi) Elvytysautomatiikka Käsiteltävä vesi A Akva Filter Oy Kyllä Koko talous B WatMan Oy Kyllä Koko talous 222 Rn Fe Mn (Bq/l) (mg/l) (mg/l) ,6 0, ,1 0,16 Oy WatMan Ab:n laite on painetestattu lasikuituvahvisteinen suodatin. Se asennetaan putkilinjaan painesäiliön jälkeen ja se toimii normaalissa putkistopaineessa (2 5 bar). Akva Filter Oy:n kotelo on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tämä suodatin toimii samalla paineentasaajana ja vedenvaraajana. Laite kestää normaalin vesijohtoverkoston paineen (4 10 bar) eikä aiheuta merkittävää paineen alentumista vesipisteissä (max. 0,2 bar). Laitteet on esitetty Kuvassa 7. Kuva 7. Tässä Tekes hankkeessa testatut radonin, raudan ja mangaanin samanaikaiseen poistoon soveltuvat laitteet: 1 Akva FilterOy:n laite, 2 Oy WatMan Ab:n laite. 4041 4.5 Fluoridin, uraanin, radiumin, lyijyn ja poloniumin samanaikainen poisto Kahden eri yrityksen (Oy Callidus Ab ja Alvitec Oy) fluoridin poistolaitteen kykyä poistaa vedestä myös uraania, radiumia, lyijyä ja poloniumia tutkittiin kahdessa kotitaloudessa (Taulukko 9). Callidus Oy:n laite on ioninvaihdin, jonka sisällä on fluoridin poistoon tarkoitettu kertakäyttöinen hartsi, jota ei elvytetä käytön aikana. Siinä on hartsin lisäksi aktiivihiilisuodatin jälkisuodattimena. Alvitec Oy:n suodattimessa fluoridin poistoon käytetään aktivoitua alumiinioksidia. Laitteistoon kuuluu myös hopeoitu aktiivihiilisuodatin, jolla pyritään varmistamaan käsitellyn veden mikrobiologinen laatu. Molemmat laitteistot on tarkoitettu vain juomaveden ja ruuan valmistukseen käytettävän veden käsittelemiseen. Laitteiden keskimääräinen vedentuotto on noin 2 litraa minuutissa. Laitteet asennettiin tiskipöydän alle (Kuva 8). Taulukko 9. Fluoridin poistolaitteiden asennustiedot sekä tutkimuskohteiden raakaveden keskimääräiset fluoridi-, rauta- ja permanganaattipitoisuudet. Laitteen toimittanut yritys Suodatin panoksen vaihto (kk - vuosi) Tutkimuskohde Elvytysautomatiikka Käsiteltävä vesi F (mg/) Fe (mg/) KMnO 4 (mg/) C Callidus Oy Ei juomavesi 2,1 0,02 3,0 D Alvitec Oy Ei juomavesi 2,0 0,11 3,1 Kuva 8. Tässä Tekes hankkeessa testatut fluoridin poistolaitteet: 1 Alvitec Oy:n laite, 2 Callidus Oy:n laite 41 Näytä lisää
Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Ajankohtaista laboratoriorintamalla Evira 1.10.2015 Esitelmän sisältö 1. Johdanto 2. STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista Lisätiedot Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily
Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Ajankohtaista laboratoriorintamalla 10.10.2012 Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. TÄRKEIMMÄT SISÄILMAN JA JUOMAVEDEN SÄTEILYANNOKSEN AIHEUTTAJAT 3. SISÄILMAN RADON Lisätiedot YMPÄRISTÖN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS SUOMESSA professori Jukka Lehto Radiokemian laboratorio Helsingin yliopisto SISÄLTÖ Säteilyn lähteet Radioaktiivisuuden lähteet Suomessa Säteilyn terveysvaikutukset Lisätiedot Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle
Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Turvallista ja laadukasta talousvettä! seminaari 27.11.2012 Kaisa Vaaramaa Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS 3. KEINOTEKOINEN RADIOAKTIIVISUUS Lisätiedot Callidus Vedenkäsittely
Callidus Vedenkäsittely Vedensuodattimen valinta - Vesianalyysi - Mitä vesianalyysi kertoo Suodatinmallit, niiden asennus ja huolto - AIF - NF- ja DD - UNF- ja MKF - Radonett - Zero - UV - Cintropur Ongelmatilanteet Lisätiedot JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin.
JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. suodattaa sedimenttia 20 Mittaa veden virtausta 54,6x29,2x47 Lisätiedot Radonin vaikutus asumiseen
Radonin vaikutus asumiseen Pohjois-Espoon Asukasfoorumi 28.10.2010 Tuomas Valmari, Säteilyturvakeskus Radon on radioaktiivinen kaasu, joka hengitettynä aiheuttaa keuhkosyöpää syntyy jatkuvasti kaikessa Lisätiedot KAIVOVEDEN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS OTANTATUTKIMUS 2001
5 TALOUSVEDEN RADIOAKTIIVISET AINEET Laina Salonen, Pia Vesterbacka, Ilona Mäkeläinen, Anne Weltner, Hannu Arvela SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Radionuklidien pitoisuus suomalaisten talousvedessä.. 164 5.2 Luonnon Lisätiedot Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa
Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Satu Kuukankorpi, Markku Pentikäinen ja Harri Toivonen STUK - Säteilyturvakeskus Testbed workshop, 6.4.2006, Ilmatieteen Lisätiedot TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA LAATUSUOSITUKSET ERKKI VUORI PROFESSORI, EMERITUS 27.11.2012 HJELT INSTITUUTTI OIKEUSLÄÄKETIETEEN OSASTO MEISSÄ ON PALJON VETTÄ! Ihmisen vesipitoisuus on keskimäärin yli Lisätiedot Soklin radiologinen perustila
Soklin radiologinen perustila Tämä powerpoint esitys on kooste Dina Solatien, Raimo Mustosen ja Ari Pekka Leppäsen Savukoskella 12.1.2010 pitämistä esityksistä. Muutamissa kohdissa 12.1. esitettyjä tutkimustuloksia Lisätiedot Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi
Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin on GE:n rekisteröimä tavaramerkki Merlin tarkoittaa suomeksi taikuria. Merlin -käänteisosmoosijärjestelmä Pienten RO-yksiköiden Lisätiedot Talo usveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatim uksille
STUK-A1 82 FI0100077 June 2001 Talo usveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatim uksille I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen, M. Markkanen, H. Arvela 32/46 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSAKERHETSCENTRALEN Lisätiedot Radonin mittaaminen. Radonkorjauskoulutus Tampere 11.2.2016 Tuukka Turtiainen
Radonin mittaaminen Radonkorjauskoulutus Tampere 11.2.2016 Tuukka Turtiainen 800 700 600 500 Bq/m 3 400 300 200 100 0 11.12. 18.12. 25.12. 1.1. 8.1. 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. 19.2. 26.2. 5.3. RADIATION Lisätiedot Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla
Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla Satu Maaria Karjalainen SYKE TuKos-hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Oulussa Tausta Osassa turvetuotannon t t valumavesiä puhdistavissa Lisätiedot Raikasta vettä myös sinulle!
Raikasta vettä myös sinulle! Tervetuloa tutustumaan JMS JMS Vattenrening vedenpuhdistusyrityksemme tarjoaa sopivat menetelmät vedenpuhdistukseen koko maan kotitalouksille. Löydät meidät läheltäsi valmiina Lisätiedot Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus
Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen Lisätiedot Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min).
TYÖ 66. SÄTEILYLÄHTEIDEN VERTAILU Tehtävä Välineet Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min). Radioaktiiviset säteilylähteet: mineraalinäytteet (330719), Strontium-90 Lisätiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015
1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE
1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO Lisätiedot Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely
Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25) Lisätiedot Vapaasti tuulettuvan radonputkiston vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen
Vapaasti tuulettuvan radonputkiston vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen kenttätutkimuksia Olli Holmgren ja Hannu Arvela Säteilyturvakeskus i i 13.3.2013, 3 Helsinki Esitelmän sisältö Yleistä radonista Lisätiedot Lupahakemuksen täydennys
Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt Lisätiedot Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tiedotustilaisuus 11.2. 2011 Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Hannu Arvela 1 Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa Lisätiedot Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue
Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Projektiyhteenveto 2014 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten Lisätiedot MITÄ PIILEE TALOUSVEDESSÄ?
MITÄ PIILEE TALOUSVEDESSÄ? Lahtiset olivatkin yllättäen mökillään, kun Virtaset palasivat ensimmäiseltä muuton jälkeiseltä ulkomaanmatkaltaan. He olivat tulleet mökille, koska kaupungissa oli vesijohtolaitoksen Lisätiedot 1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.
1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti- Lisätiedot Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset
Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset Lisätiedot Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö
Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun Lisätiedot RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS
RAUHALA / KATRIINANTIE -ALUEEN KAIVOVESITUTKIMUS 2015 SISÄLLYS Johdanto...3 Tutkimuksen kohteet ja suoritus...3 Kaivovesien tutkimukset...5 Vesianalyysit... 5 Mikrobiologinen tutkimus... 5 Sameus... 5 Lisätiedot Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011
Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien Lisätiedot Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista
Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN 951-712-434-1 ISSN 0781-1705 Oy Edita Ab, Helsinki Lisätiedot - LUOTETTAVAAN VESIHUOLTOON - PATRUUNAT
- LUOTETTAVAAN VESIHUOLTOON - PATRUUNAT KMV:n valikoimista löydät suodattimet joka tarkoitukseen; kotitalous- ja teollisuuskäyttöön, pienille ja suurille virtaamille! Laadukkaat patruunamme takaavat turvallisen Lisätiedot Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅF-Consult
Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅFConsult 4.2.2016 1 Sisältö Vesilähteet Veden sisältämien epäpuhtauksien jaottelu Veden epäpuhtauksien aiheuttamat ongelmat Veden Lisätiedot Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus
Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa Lisätiedot VESILAITOSTEN VEDENKÄSITTELYN VAIKUTUS LUONNON RADIONUKLIDIPITOISUUKSIIN
/ ELOKUU 2004 VESILAITOSTEN VEDENKÄSITTELYN VAIKUTUS LUONNON RADIONUKLIDIPITOISUUKSIIN K. Hämäläinen, P. Vesterbacka, I. Mäkeläinen, H. Arvela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION Lisätiedot Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015
1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava Lisätiedot /. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # 5 # )+ 5 # 4 * #/. ) ##! #5 *! # *), #. # 4 #
! " ..*. /. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # # )+ # 4 * #/. ) ##! # *! # *), #. # 4 # #/. ) ## * # 6, #. # 4 # #/. ) / ## * / #/ 7 / #/. / #/ 4 # #/ # #//. ) # #/# Lisätiedot SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority
SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia Lisätiedot vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.
3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman Lisätiedot Vesiensuojelukosteikot
Vesiensuojelukosteikot 10.9. 2008 Helsingin Messukeskus Jari Koskiaho, SYKE Suunnittelu- ja mitoitusopas http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=245183&lan=fi Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015
1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro Lisätiedot Soklin kaivoshankkeen radiologinen perustilaselvitys
Soklin kaivoshankkeen radiologinen perustilaselvitys Säteilyilta Savukoskella 12.1.2010 Dina Solatie STUK-Säteilyturvakeskus Pohjois-Suomen aluelaboratorio RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Sisältö Lisätiedot Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1
Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Konteksti palautetaan oppilaiden mieliin käymällä Osan 1 johdanto uudelleen läpi. Kysymysten 1 ja 2 tarkoituksena on arvioida ovatko oppilaat ymmärtäneet Lisätiedot YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / JOULUKUU 2014. Radon ulkoilmassa. Päivi Kurttio, Antti Kallio
YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / JOULUKUU 2014 Radon ulkoilmassa Päivi Kurttio, Antti Kallio Säteilyturvakeskus PL 14 00881 Helsinki www.stuk.fi Lisätietoja Päivi Kurttio paivi.kurttio@stuk.fi puhelin 09 759 Lisätiedot RAUDAN KATALYYTTINEN SUODATUS
www.watman.fi RAUDAN KATALYYTTINEN SUODATUS Suodatinmallit WatMan FeA, FeAC ja FeACMn 550-2000 Oy WatMan Ab Vedenkäsittely Yrittäjäntie 4 09430 SAUKKOLA Puhelin 020 741 7220 www.watman.fi info@watman.fi Lisätiedot SorbOx. Lämmitysveden suojausjärjestelmä. Asennus Toiminta Käyttö Huolto
FI Lmmitysveden suojausjrjestelm SorbOx Asennus Toiminta Kyttö Huolto SorbOx on vallankumouksellinen vesisuodatin energiatehokkaisiin lmmitysjrjestelmiin. 4 toimintoa yhdess laitteessa: - Lmmitysveden Lisätiedot TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA
TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö Lisätiedot Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää. Lisätiedot Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla
RADONJÄRJESTELMÄ Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla 12 2010 40001 Voiko radon olla vaarallista? Radon on terveydelle vaarallista ja sitä esiintyy suomalaisissa kodeissa rakennuspaikasta Lisätiedot Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.
KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015
TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET Lisätiedot Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta
Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen Lisätiedot Tips for teachers and expected results
Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden Lisätiedot Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012
1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen Lisätiedot Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus
Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus 1 Veden laadun tavoitteet Turvallinen talousvesi Ympäristökuormituksen hallinta jätevedessä Fosfori, kiintoaine, Lisätiedot Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012
Sivu 1(6) Kiila-Lavanko -alueen kaivovesitutkimus 2012 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten asuinalueiden kaivoveden Lisätiedot Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi.
12.5.2011 Kainuun ELY-keskus PL 115 87101 Kajaani Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi. Ympäristöterveydenhuolto on arvioinut Lisätiedot Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.
Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston Lisätiedot b) Laske prosentteina, paljonko sydämen keskimääräinen teho muuttuu suhteessa tilanteeseen ennen saunomista. Käytä laskussa SI-yksiköitä.
Lääketieteellisten alojen valintakokeen 009 esimerkkitehtäviä Tehtävä 4 8 pistettä Aineistossa mainitussa tutkimuksessa mukana olleilla suomalaisilla aikuisilla sydämen keskimääräinen minuuttitilavuus Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015
1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark. Lisätiedot SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ
SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen Lisätiedot energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta
LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että Lisätiedot TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:
Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi Lisätiedot Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila
Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä Lisätiedot GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö
GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN Lisätiedot ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS
ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS Maarit Muikku Suomen atomiteknillisen seuran vuosikokous 14.2.2008 RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos Lisätiedot KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME
KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME Martta asuu kaupungissa, jossa vesijohtovesi on kovaa 1. Yksi kovan veden Martalle aiheuttama ongelma ovat kalkkisaostumat (kalsiumkarbonaattisaostumat), joita syntyy kylpyhuoneeseen Lisätiedot AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI
T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI Lisätiedot Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus
Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan Lisätiedot MITÄ PIILEE TALOUSVEDESSÄ?
MITÄ PIILEE TALOUSVEDESSÄ? KOHDERYHMÄ: Työ sopii parhaiten tehtäväksi lukiossa kursseilla KE2 ja KE4. KESTO: 30-60min, riippuu käytävän teorian laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Lahtiset olivatkin Lisätiedot Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus
Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Olli Holmgren, Tuomas Valmari, Päivi Kurttio Säteilyturvakeskus 11.3.2015, Helsinki Esitelmän sisältö Yleistä radonista Esiintyminen, mittaukset, lähteet, Lisätiedot TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015
1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen Lisätiedot ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI
ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella Lisätiedot MISTÄTIETÄÄMIKÄON JUOMAKELPOISTA VETTÄ
MISTÄTIETÄÄMIKÄON JUOMAKELPOISTA VETTÄ Erkki Vuori professori Oikeuslääketieteen laitos 16.01.2008 Lääketieteellinen tiedekunta VOINKO JUODA? VOINKO ANTAA TOISTEN JUODA? Luonnon lähteestä pulppuava vesi Lisätiedot 5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät
LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus Lisätiedot A. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset
2614.86.2012 1 (6) KIVIJÄRVEN JA KALLIOJÄRVEN KÄYTTÖ TALOUS-, UIMA-, PESU- JA LÖYLYVETENÄ - Ympäristöterveydenhuollon arvio perustuen terveydensuojelulain nojalla annettuihin asetuksiin ja Terveyden- ja Lisätiedot TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU
Oulun Seudun Ammattiopisto Raportti Page 1 of 6 Turkka Sunnari & Janika Pietilä 23.1.2016 TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU PERIAATE/MENETELMÄ Työssä valmistetaan Lisätiedot KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS
sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa Lisätiedot Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa
1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti Lisätiedot Marja-Liisa Ollonen BP07S Tuomas Heini BP07S Daniel Usurel BP07S Juha Vattuaho BP07S Valtteri Walta BP07S
1 Metropolia Ammattikorkeakoulu marja-liisa.ollonen@metropolia.fi tuomas.heini@metropolia.fi daniel.usurel@metropolia.fi juha.vattuaho@metropolia.fi valtteri.walta@metropolia.fi Ryhmä 3 Marja-Liisa Ollonen Lisätiedot STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti 31.3.12
Yhteenveto Tässä Talvivaara Sotkamo Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitettiin radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. Hankkeessa Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa
SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE Lisätiedot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot
Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994) Lisätiedot 125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot
4.4 Syntyykö liuokseen saostuma 179. Kirjoita tasapainotettu nettoreaktioyhtälö olomuotomerkintöineen, kun a) fosforihappoliuokseen lisätään kaliumhydroksidiliuosta b) natriumvetysulfaattiliuokseen lisätään Lisätiedot Lannoitteiden radioaktiivisuus
YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / TOUKOKUU 2014 Lannoitteiden radioaktiivisuus Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Tuukka Turtiainen Säteilyturvakeskus PL 14 00881 Helsinki www.stuk.fi Lisätietoja Tuukka Lisätiedot Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005
LUODE CONSULTING OY 1636922 4 HIIDENVESIPROJEKTI Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 Mikko Kiirikki, Antti Lindfors & Olli Huttunen Luode Consulting Oy 24.10.2005 LUODE CONSULTING OY, OLARINLUOMA 15, FIN Lisätiedot Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013
Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään Lisätiedot Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema
Humusvedet Tummien vesien ekologiaa Lauri Arvola Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Sisältö Mitä humus on? Humusaineiden mittaamisesta Humusaineiden hajoaminen Mistä vesistöjen humusaineet ovat Lisätiedot Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET
MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET Biojäte- ja lietepohjainen Laura Kannisto 214 Bioliike-projektia (v. 213-214) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 KOEJÄRJESTELY... Lisätiedot Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin. Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos
Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos Hiilenkierto järvessä Valuma alueelta peräisin oleva orgaaninen aine (humus) Lisätiedot TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI
Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö Lisätiedot Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa
Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa Lisätiedot Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 3 Pääkaupunkiseudun raikkaan veden salaisuus on maailman pisin kalliotunneli. Raakavesi virtaa pääkaupunkiseudulle yli 120 kilometriä Lisätiedot KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE
PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1 Lisätiedot PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa
LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys Lisätiedot Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti
Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti Säteilyturvakeskus 15.10.2013 1 Tiivistelmä Gold Fields Arctic Platinium Oy selvittää Suhangon kaivoksen avaamista Ranuan Lisätiedot Otanta ja idätysnäytteiden valmistus
Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Metsäpuiden siementen idätystestit ISTA:n säännöt ja nykykäytännöt Pekka Helenius Metla / Suonenjoki / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute