Source: http://docplayer.fr/1990050-Kits-de-tuyaux-onduleux-pliables-en-acier-inoxydable-plt-manuel-d-installation-suisse-planification-et-montage-version-4.html
Timestamp: 2017-01-19 00:44:52+00:00
Document Index: 245748213

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 63', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable (PLT) Manuel d'installation Suisse (Planification et montage) Version 4.
Download "Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable (PLT) Manuel d'installation Suisse (Planification et montage) Version 4."
1 Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable (PLT) Manuel d'installation Suisse (Planification et montage) Version 4.1 /2 Avertissement Le système d installation BOAGAZ doit être réalisé et mis en service par une personne compétente ayant la qualification appropriée. En outre, les conditions de raccordement des distributeurs de gaz ainsi que les règlements cantonaux de la construction et de l'habitation doivent être observés. Seules les pièces définies par BOAGAZ comme composants du système BOAGAZ et certifiées et autorisées par SVGW/SSIGE doivent être utilisées pour l'installation. Le système d'installation BOAGAZ comprenant des tuyaux pliables, raccords à visser et étriers, n'est pas compatible avec les systèmes de tuyaux pliables d'autres producteurs. Mélanger les produits peut provoquer la défaillance du système et entraîner de graves conséquences. En cas de dépannage, le raccordement de systèmes étrangers doit uniquement être réalisé au moyen de raccords à filetage normalisé. Chaque appareil à gaz ainsi que tout autre équipement à gaz doit être installé dans le respect des instructions d'installation du producteur, des règlements cantonaux de la construction et des conditions de raccordement au réseau du distributeur de gaz local. Pour la planification et l'installation des systèmes, les recommandations et indications d'installation en vigueur du SVGW/SSIGE ainsi que les règles de la technologie généralement reconnues sont à observer. Il est impératif de respecter les consignes d'installation contenues dans ce manuel. Exceptionnellement, les installations divergentes par rapport aux consignes d'installation doivent être coordonnées avec BOAGAZ au niveau de la planification et de l'installation. BOAGAZ Vertriebsgesellschaft mbh Heinrich-Schneidmadl-Straße St. Pölten, Autriche BOAGAZ Suisse3 Sommaire 1 Domaine d'application du manuel de planification et de montage Normes et ensembles de règles Autorisation et conformité du système Autorisation Conformité du système Exigences générales Champs d'application du système BOAGAZ Description du système d'installation BOAGAZ et de ses composants Tuyaux pliables BOAGAZ et dimensions du tuyau Raccordements à vis BOAGAZ à raccord d'extrémité mâle Raccordements à vis BOAGAZ à raccord d'extrémité femelle Equerre de plafond Raccord union BOAGAZ Tés mécaniques Bride Raccord sortie compteur Étriers BISMAT -Flash à fermeture rapide Dérouleur avec support Coupe-tube Couteau pour dégager le revêtement Liaison équipotentielle Corrosion protecteur Joint de rechange pour BOAGAZ Capot protecteur La goulotte pour tuyau Planification et dimensionnement de la tuyauterie de gaz Principes Procédé simplifié de détermination du diamètre de la conduite selon G Détermination des débits nominaux d'appareils à gaz Dimensionnement simplifié à l'aide d'une table Calcul du diamètre du tuyau pliable BOAGAZ moyennant la perte de charge Exemple de calcul: Maison individuelle Installation du système BOAGAZ Instructions de montage générales Protection contre la corrosion Rayons de courbure minimum Montage des raccordements à vis BOAGAZ BOAGAZ Fixation et distances intermédiaires Instructions de montage générales Équilibre de potentiel Méthodes de réparation Raccordement à des systèmes d'installations de gaz ou robinetterie étrangers Contrôle, mise en service, maintenance, test et service Épreuve d'étanchéité Mise en service Applications spécifiques et écarts Écarts du manuel d'installation Écarts des directives pour installations de gaz G Écarts des normes relatives à la construction Indications générales4 1 Domaine d'application du manuel de planification et de montage Le système d'installation pour le gaz BOAGAZ réalisé en tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable peut être utilisé pour des installations à gaz naturel et à gaz liquéfié. Le système est homologué pour l'application en Suisse par SVGW/SSIGE sous la référence Le système d'installation pour gaz BOAGAZ peut être utilisé pour les conduites de gaz dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Le système d'installation BOAGAZ est approuvé selon SN EN 15266:2007 Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour le gaz dans les bâtiments avec une pression de service inférieure ou égale à 0.5 bar. Cette homologation comprend également la résistance à la haute température selon EN Normes et ensembles de règles En plus des indications pour la planification et le montage données dans le manuel présent, pour l'installation globale de l'équipement à gaz dans le bâtiment, les normes et ensembles de règles suivants sont valables, chaque fois à leur état actuel, par exemple: SN EN 15266:2007 Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour le gaz dans les bâtiments avec une pression de service inférieure ou égale à 0.5 bar SN EN 549: Matériaux à base de caoutchouc pour joints et membranes destinés aux appareils à gaz et appareillages pour le gaz SN EN : : Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage Partie 1: Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques - Dimensions, tolérances et désignation SN EN 14291:2005-4: Solutions moussantes pour la détection de fuites sur les installations de gaz DIN EN 837-1: : Manomètres - partie 1: Manomètres à tubes Bourdon; Dimensions, métrologie, exigences et essai G1f: Directive pour les installations de gaz naturel dans les immeubles (Directives Gaz) G2f: Directives pour conduites de gaz GW1: Directive pour les travaux sur l'installation des services techniques du bâtiment pour gaz naturel ou eau potable G/TISG 201d: Prévention d'accidents dans l'industrie du gaz SEV 1000: Norme d'installation pour basse pression (NIN 2005) SIA 118: Conditions générales pour la construction SIA 181: Isolation acoustique dans le bâtiment EKAS Directive 1942 gaz liquéfié, partie 2 Association cantonale d'assurance-incendie: Directive pour la protection contre l'incendie - Utilisation de matières inflammables / 13-03d Lois cantonales (codes du bâtiment, lois sur l'énergie, règlements de la police du feu) Dispositions des distributeurs de gaz locaux Information SUVA n 2153 Prévention des explosions Les références aux directives, normes ou ensembles de règles s'appliquent à leur actualité au moment de la publication de l'instruction du producteur. Lors d'éditions mises à jour, l'utilisateur est obligé d'appliquer les directives, normes ou ensembles de règles rendus actuels. En principe, les règles généralement reconnues de la technologie s'appliquent. 45 1.2 Autorisation et conformité du système Autorisation Le droit d'exécuter des installations de gaz jusqu'à 0.5 bar au moyen d'un système d'installation pour gaz BOAGAZ réalisé en tuyaux pliables inoxydables est subordonné à l'octroi d'une autorisation accordée par l'autorité compétente en matière d'approvisionnement en gaz et requiert la participation confirmée à un module de formation BOAGAZ. L'installateur bénéficiant de ce droit est tenu de fournir la preuve de sa formation professionnelle et de ses aptitudes pratiques (présentation du diplôme de formation professionnelle supérieure en technique sanitaire ou d'un autre titre, reconnu équivalent par le distributeur de gaz local. En cas de doute, la SSIGE sera consultée). Le titulaire de l'autorisation s'engage à respecter les directives précitées, ainsi que les règlements et prescriptions du distributeur de gaz local. Pour certains objets isolés, le distributeur de gaz local peut accorder l'autorisation d'exécuter des installations de gaz à d'autres personnes spécialisées, en mesure de garantir un travail impeccable. Dans ces cas particuliers, le distributeur de gaz local doit surveiller de façon suivie l'exécution du travail Conformité du système Uniquement les éléments produits et définis par BOAGAZ comme composants du système doivent être utilisés pour l'installation. Le système d'installation BOAGAZ en tuyaux pliables inoxydables n'est pas compatible avec les kits à tuyaux pliables d'autres producteurs. BOAGAZ décline toute responsabilité pour des dysfonctionnements provoqués par un mélange avec des composants de systèmes étrangers. En cas de dépannage, le raccordement de systèmes étrangers doit uniquement être réalisé par des raccords à filetage normalisé. Chaque appareil à gaz ainsi que tout autre équipement à gaz doit être installé dans le respect des instructions d'installation du producteur, des règlements de sécurité en vigueur, des règlements cantonaux de la construction et des normes Exigences générales Les installations de gaz doivent être étanches, résistantes et durables. Uniquement du matériel d'installation homologué à la SSIGE ou jugé conforme doit être utilisé Champs d'application du système BOAGAZ Le système BOAGAZ en tuyaux pliables inoxydables peut être appliqué pour - l' installation de nouvelles tuyauteries, - la rénovation de tuyauteries existantes - ou l'extension de tuyauteries existantes. Le système BOAGAZ en tuyaux pliables inoxydables est défini pour l'installation de tuyauteries depuis le gazomètre jusqu'à l'ultime dispositif principal d'arrêt. Les appareils à gaz ne doivent pas être raccordés directement au système BOAGAZ, mais par des tuyaux métalliques flexibles à gaz à partir du dernier dispositif d'arrêt. 56 2 Description du système d'installation BOAGAZ et de ses composants Le système d'installation BOAGAZ en tuyaux pliables inoxydables permet à l'installateur non seulement une plus grande flexibilité lors de la pose des conduites d'approvisionnement en gaz, mais également des temps d'installation remarquablement plus courts. Les composants du système d'installation BOAGAZ pour gaz en tuyaux pliables inoxydables sont décrits ci-après. 2.1 Tuyaux pliables BOAGAZ et dimensions du tuyau Tuyau pliable inoxydable pour l'installation de gaz Matériaux: Tuyau: acier inoxydable Gaine: PE (polyéthylène) Dimensions du tuyau en mm DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 Diamètre extérieur avec gaine d0 (19.7) (25.9) (31.8) (39.8) (55.8) (69.8) Diamètre extérieur sans gaine d Diamètre intérieur minimal d Épaisseur du tuyau pliable Longueur du tuyau pliable dans le carton 15/30m 15/30m 15/30m 15/30m - - Longueur du tuyau pliable sur bobine en bois 75m 75m 75m 45m 15/30m 15/30m 2.2 Raccordements à vis BOAGAZ à raccord d'extrémité mâle Les raccordements à vis BOAGAZ à extrémité de raccord mâle (EN10226) servent à accoupler des tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ aux valves, robinets ou prises gaz à filetage femelle. Matériaux: Corps, écrou tournant, demi-bagues: laiton EN 12164/65 Joint: élastomère EN 549 Dim. x filetage mâle EN10226 code article Poids en kg DN 15 x R 1/2 M DN 15 x R 3/4 M DN 20 x R 1/2 M DN 20 x R 3/4 M DN 20 x R 1 M DN 25 x R 1/2 M DN 25 x R 3/4 M DN 25 x R 1 M DN 25 x R 1 1/4 M DN 32 x R 3/4 M DN 32 x R 1 M DN 32 x R 1 1/4 M DN 40 x R 1 1/2 M DN 50 x R 1 1/4 M DN 50 x R 2 M7 2.3 Raccordements à vis BOAGAZ à raccord d'extrémité femelle Les raccordements à vis BOAGAZ à raccord d'extrémité femelle (EN10226) servent à accoupler des tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ aux valves, robinets ou prises gaz à filetage mâle conique. Matériaux: Corps, écrou tournant, demi-bagues: laiton EN 12164/65 Joint: élastomère EN 549 Dim. x filetage femelle EN10226 code article Poids en kg DN 15 x Rp 1/2 M DN 15 x Rp 3/4 M DN 20 x Rp 1/2 M DN 20 x Rp 3/4 M DN 20 x Rp 1 M DN 25 x Rp 1/2 M DN 25 x Rp 3/4 M DN 25 x Rp 1 M DN 32 x Rp 1 M DN 32 x Rp 1 1/4 M Equerre de plafond 90 Matériaux: Corps, écrou, bague: Laiton Joint: Elastomère EN 549 Raccord unions Dimension (EN 10226) Code article Masse en kg DN20 x 1/2" M DN25 x 1/2" M DN20 x 3/4" M DN25 x 3/4" M Raccord union BOAGAZ Raccord mécanique reliant deux sections de tuyau onduleux pliable en acier inoxydable BOAGAZ de même diamètre. Matériaux: Corps, écrou tournant, demi-bagues: laiton EN 12164/65 Joint: élastomère EN 549 Dimensions code article poids en kg DN 15 x DN 15 M DN 20 x DN 20 M DN 25 x DN 25 M DN 32 x DN 32 M DN 40 x DN 40 M DN 50 x DN 50 M DN 20 x DN 15 M DN 25 x DN 20 M DN 32 x DN 25 M DN 50 x DN 32 M8 2.6 Tés mécaniques Té mécanique reliant trois sections de tuyau onduleux pliable en acier inoxydable BOAGAZ de DN identiques ou différents. Matériaux: Corps, écrou, bague: Laiton EN12164/65 Joint: Elastomère EN 549 B DN des tés (A x B x C) code article Poids en kg DN 15 x 15 x 15 M DN 20 x 15 x 20 M DN 20 x 15 x 15 M DN 20 x 20 x 20 M DN 25 x 25 x 25 M DN 25 x 15 x 25 M A DN 25 x 20 x 25 M DN 25 x 20 x 20 M DN 25 x 15 x 20 M DN 32 x 32 x 32 M DN 32 x 25 x 20 M DN 32 x 20 x 20 M DN 20 x Rp1/2" x DN 20 M DN 25 x Rp1/2" x DN 25 M DN 32 x Rp1/2" x DN 32 M DN 40 x 25 x 25 M DN 40 x 25 x 40 M DN 40 x 40 x 40 M DN 50 x 25 x 50 M DN 50 x 25 x 25 M DN 50 x 50 x 50 M C 2.7 Bride Matériaux: Corps, écrou, bague: Laiton EN12164/65 Joint: Elastomère EN 549 Dimensions code article poids en kg DN20 - PN16 M DN25 - PN16 M DN32 - PN16 M Ø85 4xØ Raccord sortie compteur Matériaux: Corps, écrou, bague: Laiton EN12164/65 Joint: Elastomère EN 549 Dimensions code article poids en kg DN20 x G 1 3/8 M DN25 x G 1 3/8 M DN32 x G 1 3/8 M9 2.9 Étriers BISMAT -Flash à fermeture rapide Pour fixer les tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ de manière simple et fiable, utiliser les étriers admis BISMAT - Flash. Matériaux: Cadre: acier zingué Couche intérieure: EPDM noir DN Article. B en mm H en mm h en mm DN15 M DN20 M DN25 M DN32 M DN40 M DN50 M Dérouleur avec support Pour transporter les tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ et pour les dérouler aisément. Description code article Bobine en plastique M Dérouleur (support) M Dérouleur pour bobine en bois (75m) K Coupe-tube Outil spécial pour couper sur mesure les tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ. Description code article Coupe-tube pour DN15 DN20 M Coupe-tube pour DN20 DN32 M Coupe-tube pour DN40 DN50 M Molette de rechange pour DN15 DN20 M Molette de rechange pour DN20 DN32 M Molette de rechange pour DN40 DN50 M Couteau pour dégager le revêtement Conçu pour dégager le revêtement en PE du tuyau pliable inoxydable BOAGAZ. Description code article DN15 DN50 M Liaison équipotentielle La liaison équipotentielle permet de mettre au même potentiel électrique le kit de tuyaux onduleux pliables BOAGAZ et les autres parties métalliques de la structure. Description code article Liaisons équipotentielles pour ø18-48mm M Liaisons équipotentielles hexagone DN15 M Liaisons équipotentielles hexagone DN20-32 M10 2.14 Corrosion protecteur Les parties du tuyau pliable en acier inox mises à nu lors de l'installation doivent être protégées contre la corrosion par des manchettes thermorétractables ou à l'aide d'un ruban protecteur. Description code article Longeur Manchette thermorétractable, polyoléfine DN 15 M m Manchette thermorétractable, polyoléfine DN 20/25 M m Manchette thermorétractable, polyoléfine DN 32 M m Manchette thermorétractable, polyoléfine DN 40/50 M m ruban protecteur pour tous les DN M ca. 3m 2.15 Joint de rechange pour BOAGAZ Description code article Joint de rechange DN 15 M Joint de rechange DN 20 M Joint de rechange DN 25 M Joint de rechange DN 32 M Joint de rechange DN 40 M Joint de rechange DN 50 M Capot protecteur Si le tuyau pliable coupé sur longueur n'est pas utilisé immédiatement, obturer ses extrémités par des capots protecteur BOAGAZ pour éviter l'entrée de crasse. Description code article Capot protecteur en plastique DN15 M Capot protecteur en plastique DN20 M Capot protecteur en plastique DN25 M Capot protecteur en plastique DN32 M Capot protecteur en plastique DN 40 M Capot protecteur en plastique DN 50 M La goulotte pour tuyau La goulotte clipsée pour tuyau sert de protection pour les montages apparents. Matériaux: Acier galvanisé Description code article La goulotte clip pour tuyau DN15-2m K La goulotte clip pour tuyau DN20-2m K La goulotte clip pour tuyau DN25-2m K La goulotte clip pour tuyau DN32-2m K La goulotte clip pour tuyau DN40-2m K La goulotte clip pour tuyau DN50-2m K11 3 Planification et dimensionnement de la tuyauterie de gaz 3.1 Principes La planification et le dimensionnement de l'installation de gaz avec le système BOAGAZ se basent sur les Directives pour installations de gaz G Procédé simplifié de détermination du diamètre de la conduite selon G1 Jusqu'à une pression de service de 100 mbar, le procédé simplifié de détermination du diamètre de la conduite décrit ci-après peut être appliqué. La détermination du diamètre de conduite se fait en deux étapes: 1. Dimensionnement simplifié du diamètre à l'aide des tableaux 2. Recours au calcul des pertes de charge Pour la détermination du diamètre de conduite s'appliquent les règles suivantes. Lors de pressions d'approvisionnement jusqu'à 24mbar: - pression minimale de gaz en écoulement dans la conduite principale*20.0 mbar - pression minimale admissible de gaz en écoulement avant l'appareil gaz 17.4 mbar - perte de charge maximale à partir de la conduite principale 2.6 mbar - vitesse maximale du débit dans le tuyau pliable 6.0 m/s * Pour la pression minimale de gaz en écoulement dans la conduite principale se renseigner au distributeur de gaz. Lors de pressions d'approvisionnement au-dessus de 24mbar: - pression maximale de gaz en écoulement après le régulateur** 24.0 mbar - pression de gaz en écoulement avant l'appareil installé*** 20.0 mbar - perte de charge maximale admissible dès le régulateur 4.0 mbar - vitesse maximale du débit dans le tuyau pliable 6.0 m/s ** Pour la pression de gaz en écoulement dans la conduite principale se renseigner au distributeur local de gaz. La pression maximale de départ au régulateur prend en compte la pression d'épreuve pour appareils à gaz. *** Les données sur la plaque signalétique de l'appareil se basent sur les conditions d'épreuve à une pression du gaz de 20mbar avant l'appareil à gaz Détermination des débits nominaux d'appareils à gaz Le débit nominal V & d'un appareil à gaz est déterminé à l'aide de la formule suivante: Q& A 3 & A A = V& m 3 A / h H = = ib kwh V kw m - débit nominal V & A m 3 /h - charge nominale de l'appareil (voir plaque signalétique) Q & A kw - pouvoir calorifique d'usage**** H ib 9.04 kwh/ m 3 **** Pour le pouvoir calorifique se renseigner auprès du distributeur local de gaz compétent. S'il n'y a pas d'indication spécifique, le calcul se fait à l'aide de H ib =9.04 kwh/ m 3. Afin de simplifier le procédé, les débits nominaux d'appareils individuels peuvent être extraits du tableau suivant: Appareil à gaz QA kw VA m 3 /h Appareil à gaz QA kw VA m 3 /h Cuisinière: 3 brûleurs Chauffe-eau 5 l/min ,2 4 brûleurs instantané 10 l/min ,3 Réchaud: 2 brûleurs l/min ,0 3 brûleurs Réchaud: 16 l/min ,7 4 brûleurs Lave-linge de ménage Four Séche-linge de ménage Pour la détermination du diamètre de la conduite, il est supposé que tous les appareils à gaz sont actionnés simultanément et à charge nominale. 1112 3.1.3 Dimensionnement simplifié à l'aide d'une table Jusqu'à une longueur de conduite développée maximale de 120 m (depuis le régulateur de pression du bâtiment), le diamètre intérieur de la conduite peut être extrait de manière simple de la table suivante. Dans les bases de calcul de la table de dimensionnement simplifié, les pertes de charge du robinet d'arrêt principal, du compteur ainsi que d'un certain nombre de pièces et raccords à l'intérieur de la longueur totale prévue de la tuyauterie sont déjà prises en considération, et cela à une vitesse du débit maximale de 6 m/s. Les diamètres de conduite relevés sont considérés comme dimensionnement simplifié. Ils doivent être vérifiés à l'aide du calcul des pertes de charge. Le dimensionnement simplifié s'effectue comme suit: - Les débits nominaux VA des appareils installés sont déterminés - La longueur développée maximale de la conduite se définit à partir de la conduite d'approvisionnement, respectivement depuis le régulateur de pression du bâtiment, jusqu'à l'appareil à gaz le plus éloigné. - Les tronçons de tuyauterie sont numérotés en direction d'écoulement du gaz. - Les débits nominaux des appareils sont additionnés en sens contraire de la direction de l'écoulement du gaz. - Le diamètre de conduite par tronçon est relevé à partir de dimensionnement simplifié, en tenant compte de la longueur développée maximale de la conduite et du débit nominal maximal respectif. En cas de valeurs intermédiaires, choisir la valeur immédiatement supérieure, soit pour la longueur de la conduite, soit pour le débit nominal Table de dimensionnement simplifié pour gaz naturel, perte de charge de 2.6 mbar Medium: gaz naturel (densité relative 0.612, 15 C, mbar) Pression d'approvisionnement 24 mbar Longueur développée maxi Débit nominal maximal V & Amax en m 3 /h DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 10 m m m m m m m m m m m m m m m13 Table de dimensionnement simplifié pour gaz naturel, perte de charge de 4 mbar Medium: gaz naturel (densité relative 0.612, 15 C, mbar) Pression d'approvisionnement 24 mbar Longueur développée maxi Débit nominal maximal V & Amax en m 3 /h DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 10 m m m m m m m m m m m m m m m Table de dimensionnement simplifié pour gaz naturel, perte de charge 4 mbar Medium: Propane (densité 1.555, 15 C, mbar) Pression d'approvisionnement 50 mbar Longueur développée maxi Débit nominal maximal V & Amax en m 3 /h DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 10 m m m m m m m m m m m m m m m14 3.1.4 Calcul du diamètre du tuyau pliable BOAGAZ moyennant la perte de charge Par principe, le diamètre des tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ est déterminé par le calcul des pertes de charge suivant. Les diamètres extraits des tables 16 à 19 de dimensionnement simplifié peuvent servir de valeur de référence pour le calcul des pertes de charge. La perte de charge totale à calculer d'une installation de gaz BOAGAZ se compose comme suit: - Perte de charge au compteur et à la robinetterie spéciale - Perte de charge dans le tronçon rectiligne - Perte de charge dans les pièces formées (coudes, tés, robinets à tournant sphérique etc.) Pour les pertes de charges du compteur et de la robinetterie spéciale (par. ex. auto-obturateurs, clapets antiretour pour gaz, etc.) il faut adopter les valeurs suivantes: - compteur à diaphragme G 2.5 jusqu'à G mbar - compteur à diaphragme supérieur à G 10 selon indications du fabricant - autres compteur de gaz selon indications du fabricant - perte de charge dans la robinetterie spéciale selon indications du fabricant Les pertes de charge dues au frottement dans les tuyaux R (perte de charge moyenne par mètre) tiennent compte de la rugosité de la conduite, de son diamètre intérieur, de la vitesse d'écoulement et du type de gaz. La perte de charge dans les pièces formées et dans les robinets d'arrêt simples est mise au même niveau qu'une longueur équivalente de conduite. Les longueurs équivalentes de conduite peuvent être relevées dans la table , elles doivent être additionnées à la longueur développée du tronçon respectif de la conduite. La perte de charge totale est calculée comme suit, en tenant compte de toutes les valeurs à déterminer: Perte de charge du tronçon de conduite pl = ΣpZ + R ( l + Σl' ) Total des pertes de charge compteur/robinetterie spéciale Σ p mbar Perte de charge moyenne, effective par 1m de conduite R mbar/m Longueur développée du tronçon l m Total des longueurs équivalentes de conduite pour la perte de charge dans des pièces formées et robinetterie simple Le calcul est effectué comme suit: - Les débits nominaux A V. en m 3 /h des appareils installés sont extraits du paragraphe Les tronçons de conduite sont numérotés en direction d'écoulement du gaz. - Les débits nominaux sont additionnés en sens contraire de la direction d'écoulement du gaz et attribués au tronçon respectif. - Attribuer à chaque tronçon de conduite son débit volumique de pointe. - Pour les compteurs et la robinetterie spéciale tels des valves d'arrêt, clapets anti-retour pour gaz etc., les pertes de charge sont attribuées comme indiqué ci-dessus. - Relever du diagramme correspondant la perte de charge due au frottement dans les tuyaux R en mbar/m pour la longueur de conduite. Cette perte de charge par mètre relevée doit ensuite être multipliée par la longueur totale de la conduite (longueur développée du tuyau plus longueurs équivalentes). - Les pertes de charge déterminées d'une section de conduite (compteur, robinetterie spéciale, tronçons, pièces formées et robinetterie normale) sont additionnées. En cas de dépassement de la perte de charge maximale admissible, ou s'il y a encore des réserves disponibles, il y a lieu d'admettre une nouvelle valeur du diamètre, corrigée conformément, et de répéter l'opération de calcul. Dans les immeubles de grande hauteur ou autres bâtiments avec installations de gaz avec une différence de niveau supérieure à 25 m entre l'entrée du gaz, respectivement le régulateur de pression et un appareil à gaz, il faut tenir compte de la poussée du gaz dans la conduite. Pour le gaz naturel, calculer une augmentation moyenne de pression de 0,05 mbar par mètre de dénivelé. Pour l'avis d'installations de gaz se servir du formulaire de déclaration de travaux d'installation de gaz émis par le distributeur local de gaz. Σ l' Z m 1415 Perte de charge par mètre en fonction du débit volumique pour gaz naturel H Débit V [m³/h] perte de charge par mètre [mbar/m] DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN16 Perte de charge par mètre en fonction du débit volumique pour propane Débit V [m³/h] perte de charge par mètre [mbar/m] DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN Longueurs équivalentes (m) pour tés, accouplements et adaptateurs BOAGAZ Coude Té Adaptateur Sortie compteur Equerre de plafond 90 Raccords unions lb ltd lta ltg lv lgz l W I K I R I F Bride DN Rayon de courbure minimal passage dérivation sens contraire filetage mâle / femelle17 3.2 Exemple de calcul: Maison individuelle Débits nominaux des appareils: Réchaud 4 brûleurs = 1.0 m 3 /h Four = 0.3 m 3 /h Appareil de chauffage V Q = & H 16 kw m 9.04 kwh 3 & A A = 1.8 m 3 /h ub Branchement de maison depuis la conduite principale à 20mbar de pression Conduite de branchement de maison réalisée en tuyau PE, série ,4 perte de pression mbar (distincte de calcul conventionnel) 1.2 0,2 perte de pression mbar (distincte de calcul conventionnel) Installation à l'intérieur de la maison 2 Tuyau pliable inox BOAGAZ 1.00 m, 1 compteur de gaz (0.3 mbar) 3 Tuyau pliable inox BOAGAZ 6.00 m, 2 coudes 90, T-dérivation, 3 m Dénivelé 4 Tuyau pliable inox BOAGAZ 3.00 m, 4 coudes 90, T-passage, 1 raccord appareil 5 Tuyau pliable inox BOAGAZ 1.50 m, 3 coudes 90, T-dérivation, 1 raccord appareil 6 Tuyau pliable inox BOAGAZ 8.50 m, 4 coudes 90, T-passage, 1 robinet à bille Débit nominal Longueur tuyau Longueur déterminée par les tuyaux en m 3 /h en m tronçons longueur en m Valeur tableau , 2, 3, /26.2 Tuyau PE* en m DN Remarques , 2, 3, /25.4 Tuyau en acier EN10305* , 2, 3, Tuyau pliable BOAGAZ , 2, 3, Tuyau pliable BOAGAZ , 2, 3, Tuyau pliable BOAGAZ , 2, 3, Tuyau pliable BOAGAZ , 2, Tuyau pliable BOAGAZ Après le dimensionnement simplifié, le calcul des tronçons est effectué avec tous les éléments de raccordement (voir page suivante) 1718 1819 4 Installation du système BOAGAZ 4.1 Instructions de montage générales Tous les travaux sur les installations de gaz doivent être réalisés et mis en service exclusivement par des personnes compétentes ayant la qualification appropriée. Les conditions des distributeurs locaux de gaz, les règlements de la construction et de l'habitation, les directives gaz G1 ainsi que les règles généralement reconnues de la technologie doivent être observés. 1 Étape 1 Avant le mesurage des longueurs, il est impératif de rafraîchir les coupes réalisées en usine sur 20mm à l aide du coupe-tube BOAGAZ. Déterminer la longueur exacte. Couper le tuyau pliable BOAGAZ avec son revêtement thermoplastique à l'aide du coupe-tube. La coupe doit être centrée au milieu de deux ondes. Tourner l'outil dans une seule direction et serrer lentement la molette de pression après chaque rotation. Attention: serrer trop fort peut provoquer des coupes irrégulières et des déformations du tuyau. 2 Étape 2 Dégager le revêtement en polyéthylène à l'aide du couteau à dénuder BOAGAZ en laissant 4 ondes à nu pour permettre le montage des raccords. Attention: couteau à lame tranchante, à manipuler avec précaution. 3 DN15-32 Étape 3 Engager l'écrou sur le tuyau pliable et positionner, après les avoir séparées, les 2 demibagues. Laisser dépasser une onde à l'extrémité du tuyau pliable. (Orientation des demibagues suivant la figure) 4 DN40/50 Étape 4 Glisser l'écrou sur les 2 demi-bagues et le serrer manuellement sur l adaptateur. Assurer le serrage à l aide de clés plate jusqu'en butée sur le corps de l adaptateur. 4.2 Protection contre la corrosion Les parties du tuyau pliable en acier inox mises à nu lors du montage de raccordements BOAGAZ doivent être protégées contre la corrosion à l'aide d'un ruban protecteur (ou d'une manchette thermorétractable). Il est strictement interdit de réparer des tuyaux onduleux pliables défectueux au moyen du ruban! Instructions d'usage ruban protecteur 1. Enrouler le ruban protecteur autour de l'endroit à protéger en l'étirant et en le faisant se chevaucher à chaque tour. Afin de garantir la meilleure fusion, l'étirer au moins au double de sa longueur initiale. Le ruban fonctionne de chaque côté. Plus il est enroulé serré, plus la fusion sera rapide et solide. 2. Continuer à enrouler le ruban avec un chevauchement de 50%, de manière que la moitié de sa largeur soit couverte par le tour suivant. Le premier et le dernier tours seront entièrement recouverts. Dans la plupart des cas, 3 à 5 couches suffisent. 3. Le ruban commence à fusionner immédiatement au contact et après avoir été étiré et n'est pas réutilisable. 1920 Instructions d'usage manchette thermorétractable 1. Couper la manchette thermorétractable sur une longueur d'environ 8 cm. 2. Tirer la manchette thermorétractable avant d'installer le raccord sur le tuyau pliable. 3. (Après le test de pression) Chauffer la manchette thermorétractable à la transition entre le tuyau pliable et le raccord. Éviter rigoureusement tout contact des composants du système BOAGAZ avec des acides, bases, sels ou autres substances corrosives. Certains composés chimiques agressifs peuvent provoquer la corrosion de l'acier inoxydable En cas de contact accidentel, enlever immédiatement et à fond tout résidu. Le revêtement PE n'est pas attaqué par ces composés et protège le tuyau de la corrosion, tant qu'il n'est pas endommagé. Éviter le contact avec des produits chimiques tels: - acide chlorhydrique (HCl) - chlorure de zinc et chlorure d'ammonium (agent de brasure, ammoniac) - hypochlorite de potassium ou de sodium (agents blanchissants, eau de Javel, produits de nettoyage des tuyauteries, désinfectants de piscines) - chlorure de cuivre (présent dans certains fongicides et agents protecteur de bois) - chlorure ferrique (purification de l'eau et agents floculants) - acide phosphorique (détartrants, convertisseur de rouille) - chlorure de sodium (eau salée, eau de mer) - acide sulfurique (dans des batteries) La détection de fuites au moyen d'agents de nettoyage ménagers contenant des chlorures peut provoquer la corrosion des tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ. Éviter donc tout contact avec de telles substances. Veiller à ce que le taux en soufre et halogènes des agents destinés à la découverte de fuite, entrant en contact avec le tuyau pliable inoxydable BOAGAZ, demeure au-dessous de 1mg/l. Protéger également les raccords contre la corrosion moyennant des mesures appropriées tels un ruban en silicone ou une gaine rétrécie. 4.3 Rayons de courbure minimum Afin d'éviter des pertes de charge, il est recommandé de poser les tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ dans de grands arcs réguliers, respectant les rayons de courbure indiqués dans les tables. Éviter des flexions répétées des tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ lors de l'installation. Tuyau pliable -DN Rayon de courbure recommandé R (mm) Rayon de courbure minimum R (mm) DN DN DN DN DN DN Montage des raccordements à vis BOAGAZ L'écrou tournant devrait être serré jusqu'en butée sur le corps de l'adaptateur. Respecter le couple de torsion maximal indiqué dans la table ci-après. Wellrohr Max. Drehmoment Nm DN15 68 DN DN DN DN DN21 4.5 BOAGAZ Fixation et distances intermédiaires Ne pas fixer les tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ sur les autres conduites et non plus les utiliser comme support pour d'autres conduites ou charges. Choisir une disposition à l'abri des gouttes d'eau et de la buée provenant d'autres conduites. Garder une distance suffisante entre tuyau et paroi ou plafond. Installer et fixer les conduites de sorte que même lors d'un incendie avec des températures s'élevant jusqu'à 650 C aucune rupture ne se produise dans le tube, susceptible de permettre la fuite de gaz. Fixer les conduites, en fonction de la résistance mécanique (résistance à la traction) de leurs jonctions, à l'aide de supports à des éléments de construction suffisamment solides. Respecter les distances entre les fixations recommandées comme suit: Dimension Distance entre les fixations DN horizontal vertical DN m 3 m DN m 3 m DN m 3 m DN m 3 m DN m 3 m DN m 3 m 4.6 Instructions de montage générales - L'installation des tuyaux pliables BOAGAZ peut être réalisée non-encastrée, encastrée dans un tube protecteur ou dans des gaines respectivement des culottes. Ne jamais encastrer les conduites avec pressions de service au-dessus de 100 mbar - Stocker au sec et dans leur conditionnement original tous les composants du système BOAGAZ avant l'assemblage. Éviter de stocker les tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ à l'extérieur avant l'installation. - Avant le mesurage des longueurs, il est impératif de rafraîchir les coupes réalisées en usine sur 20mm à l aide du coupe-tube BOAGAZ. - Les composants du système BOAGAZ, ayant été exposés à des températures extrêmement basses, doivent être stockés à température ambiante pendant aussi longtemps qu'ils s'y soient adaptés. - Protéger les onduleux BOAGAZ contre les détériorations mécaniques ou les installer de manière à rendre celles-ci impossibles. - La section de passage libre des onduleux BOAGAZ ne doit pas être diminuée par pliage, bavures ou particules étrangères à l'intérieur du tuyau pliable. - Dérouler soigneusement l'onduleux BOAGAZ du dérouleur jusqu'au point d'installation. Veiller à ce que l'onduleux n'est ni plié, ni tordu, ou exposé à d'autres forces. - Obturer par des capots ou bouchons les extrémités des onduleux BOAGAZ avant l'installation afin d'éviter la pénétration de crasse ou de corps étrangers. - Lors de l'installation des composants du système BOAGAZ éviter toute flexion excessive, étirement, flambage, torsion ainsi que le contact avec des objets pointus. Échanger d'éventuels composants détériorés. - Poser si possible les onduleux BOAGAZ sans adaptateurs supplémentaires. Cela est particulièrement important lors de la traversée de creux. - Les points de jonction des onduleux BOAGAZ doivent être accessibles et visibles à tout moment. - Il est interdit d'utiliser des onduleux BOAGAZ comme raccordement flexible d'appareils (par ex. barbecue). Il faut utiliser des tuyaux métalliques flexibles pour le gaz. Pour le raccordement non flexible, il faut monter des guidages robustes devant les appareils, tels des supports en acier ou tubes-guides. - Il est admissible de poser les onduleux BOAGAZ dans des tubes de protection (par ex. en PE), voire exigé dans des zones à risque d'endommagement mécanique. Toutefois, il convient de faire attention à ne pas créer des vides susceptibles de se remplir de gaz en cas de fuite. 2122 - Il est permis de bétonner les tuyaux pliables BOAGAZ. Les raccordements, pourtant, ne doivent en aucun cas se trouver sous béton. Poser les tuyaux pliables à l'intérieur du ferraillage est admissible. Cependant, veiller à ce que le revêtement ne soit pas détérioré (pose flottante ou fixation par clips, comme par exemple utilisés pour les lignes de chauffage par le sol). La fixation par fil directement sur les barres de renfort peut endommager le revêtement et est interdite. - La pression de service des tuyauteries encastrées dans le béton ou sous crépi ne doit pas excéder 100 mbar. - Les raccordements BOAGAZ doivent être facilement accessibles à tout moment. - Une fois l'installation du système de tuyauterie achevée, elle doit être inspectée et contrôlée. - La goulotte doit être clipsée (positionnée par pression sur le tuyau flexible) de sorte qu'il ne puisse y avoir usure par frottement, de la goulotte sur toute la longueur en contact avec l'isolation du tuyau. Positionner l'extrémité de la goulotte suffisamment en retrait par rapport aux coudes du tuyau ondulé, au besoin raccourcir la goulotte de sorte qu'aucune bavure ne vienne endommager l'isolation du tuyau ondulé. 4.7 Équilibre de potentiel Par principe, toutes les conduites sont incluses par l'électricien dans le système de compensation de potentiel. Les tuyauteries métalliques des systèmes d'alimentation sont connectées à la mise à la terre, au plus près de l'entrée dans le bâtiment à la compensation de potentiel. Si l'arrivée de gaz est connectée directement à l'entrée du bâtiment, le système BOAGAZ est également mis à la terre, à travers cette connection au système intégral des tuyauteries. Les composants amovibles (tels compteurs de gaz) doivent être pontés. Ne jamais utiliser les tuyaux pliables BOAGAZ comme compensateurs de potentiel. Les normes suivantes doivent être respectées au sujet de la compensation de potentiel: NIN 2010 Norme pour installations basse tension ( et 5.4) VSE 4022 Principes du VSE: Systèmes de protection contre la foudre Par le collier pour la liaison équipotentielle, le système BOAGAZ peut être connecté à la terre à l'aide du collier de liaison équipotentielle. Le collier doit être monté sur un tube rigide conducteur. En aucun cas monter le collier sur le tuyau pliable ou sur des six pans. Les composants non-conducteurs dans le système doivent être pontés. 4.8 Méthodes de réparation Lorsque l'installation BOAGAZ est endommagée, évaluer l'étendue des dégâts et choisir la méthode de réparation appropriée. En cas de réparation, raccorder des systèmes étrangers uniquement à l'aide de raccords à vis munis de filetage standard. Petites détériorations visibles sur le revêtement PE Chaque détérioration sur le revêtement PE peut mener à la corrosion du tuyau pliable inoxydable BOAGAZ. Par conséquent, envelopper chaque endroit endommagé à l'aide d'un ruban de protection. Détérioration des tuyaux pliables inoxydables BOAGAZ 1. Remplacement du tuyau pliable sur toute la longueur: Dans la plupart des cas, à condition que le tuyau pliable soit complètement et facilement accessible, il est plus facile et plus économique de le remplacer dans sa totalité que de réparer seulement la zone endommagée. Préférer cette méthode afin d'éviter des raccordements à vis dans les espaces vides. 2. Réparation de la zone endommagée: Enlever la partie endommagée et ajouter un nouvel élément à l'aide de deux raccords à vis. Appliquer cette méthode de réparation si la partie endommagée est plus importante et si la longueur restante ne suffit pas pour remplacer la partie endommagée. Effectuer un test d'étanchéité après chaque échange 2223 4.9 Raccordement à des systèmes d'installations de gaz ou robinetterie étrangers En cas de réparation, raccorder des systèmes étrangers uniquement à l'aide de raccords à vis avec filetage standard. Observer les exigences des directives des installations de gaz G1. tuyau en cuivre tuyau en acier, noir/ zingué Système BOAGAZ avec raccord à sertir tuyau en acier inoxydable avec raccord à sertir tuyau flexible en acier inoxydable (système étranger) 5 Contrôle, mise en service, maintenance, test et service Observer les directives des installations de gaz G1 pour l'ensemble de l'installation de gaz, les systèmes BOAGAZ inclus, lors de la planification, du montage et du service. 5.1 Épreuve d'étanchéité Pour l'épreuve d'étanchéité observer les directives des installations de gaz G Mise en service Avant l'admission de gaz, vérifier si le système de tuyauterie a été soumis à l'essai de charge et d'étanchéité (éventuellement combinés), prescrits pour la plage de pression de service prévue pour l'installation, et s'assurer que les résultats sont positifs. Immédiatement avant l'admission de gaz, s assurer que tous les orifices sont obturés. Soit que le test d'étanchéité (respectivement une combinaison de l'essai de charge et d'étanchéité) est effectué immédiatement avant, soit que la mesure de la pression est réalisée à la pression de service minimum prévue. En outre, examiner visuellement l'ensemble du système de tuyauterie afin de s'assurer que tous les orifices de la tuyauterie soient fermement obturés par des bouchons, capots, clapets ou brides pleines en matière métallique. À cette fin, des dispositifs d'arrêt fermés ne sont pas considérés suffisants. Eux aussi, à leur sortie, doivent être obturés de manière ferme par des bouchons, capots, clapets ou brides pleines. Immédiatement après l'admission de gaz, contrôler les endroits de raccordement n'ayant pas été soumis à l'essai d'étanchéité, respectivement à l'essai de charge et au test celui d'étanchéité combinés. En aucun cas on ne peut admettre du gaz dans des conduites non étanches. 5.3 Applications spécifiques et écarts Écarts du manuel d'installation Il ne faut pas s'écarter des indications d'installation du présent manuel sans consultation ni approbation écrite de BOAGAZ Écarts des directives pour installations de gaz G1 S'écarter des directives pour installations de gaz G1 sans consultation et l'approbation écrite du distributeur local de gaz n'est pas admis Écarts des normes relatives à la construction Des écarts des règles et directives relatives à la construction ne sont pas tolérés sans consultation et approbation écrite par les autorités en matière de construction. 5.4 Indications générales Pour toute nouvelle installation ou modification d'une installation existante, un avis selon les conditions générales d'approvisionnement en gaz doit être adressé au distributeur de gaz local, et approuvé par celui-ci. 2324 BOAGAZ Vertriebsgesellschaft mbh Heinrich-Schneidmadl-Straße St. Pölten, Autriche BOAGAZ Suisse Montrer encore
DOC_TP_F_06/08 - page 1 certifié N 03-070-6 résistant Haute Température (HTB) temps de pose réduit de 50 à 80 % montage facile sans outillage spécial Le système de tuyauterie TracPipe avec les raccords Plus en détail Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable (PLT) Manuel d'installation France (Planification et montage) Version 6.
Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable (PLT) Manuel d'installation France (Planification et montage) Version 6.1 / 2015-01 Instructions de montage ATTENTION: la lecture de ces instructions Plus en détail PLT Solution flexible pour installation domestique de gaz naturel
PLT Solution flexible pour installation domestique de gaz naturel Sûr et fiable à chaque changement de direction Amener le gaz jusqu à chaque point d utilisation a toujours été un souci pour les installateurs Plus en détail D INSTALLATION VOTRE INSTALLATION GAZ EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS MANUEL
FR VOTRE INSTALLATION GAZ EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS ATG-PLT 006-00 KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE POUR LE GAZ DANS LES BÂTIMENTS MANUEL D INSTALLATION CONCEPTION FRANÇAISE Un produit Plus en détail GUIDE D INSTALLATION
Tuyau PLT Raccords manuels GUIDE D INSTALLATION GAMME KIT "PLT" TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE Le système FlexiKIT est composé de couronnes de tuyau pliable en acier inoxydable revêtu d une Plus en détail FTA 10/05-C Page 1 sur 5
FTA 10/05-C Page 1 sur 5 FICHE TECHNIQUE FTA/10/05-C Robinets à membrane. Date d approbation : 16 mai 2013 Nombre de pages : 5 NOTES PRELIMINAIRES 1) S'il est fait mention de normes, de plans types, de Plus en détail Sondes de température à plongeur
1 782 1782P01 Symaro Sondes de température à plongeur QAE2164... QAE2174... Sondes actives pour la mesure de la température de l'eau dans les canalisations et réservoirs Alimentation 24 V~ ou 13,5...35 Plus en détail Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.fr
Dimensions : Raccordement : Température Mini : Température Maxi : DN 1/2" à 1" Mâle, cannelé + 0 C + 60 C Pression Maxi : 16 Bars Caractéristiques : Avec raccord au nez Brise jet incorporé ( Sauf Ref.682 Plus en détail Mode d'emploi. Interrupteur > 8030/51
Mode d'emploi > Sommaire 1 Sommaire 1 Sommaire...2 2 Indications générales...2 3 Consignes de sécurité...3 4 Conformité aux normes...3 5 Fonction...3 6 Caractéristiques techniques...4 7 Montage...5 8 Installation...6 Plus en détail MARQUE NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT Organisme certificateur mandaté par AFNOR Certification 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F - 77447 MARNE LA VALLEE CEDE 2 www.cstb.fr MARQUE NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE Plus en détail STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE
, ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment. Plus en détail DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration fine
Dimensions : Raccordement : Température Mini : Température Maxi : DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration Plus en détail Sondes de température à plongeur
1 781 1781P01 Symaro Sondes de température à plongeur QAE21 Sondes passives pour la mesure de la température de l'eau dans les canalisations et réservoirs Domaines d'application Références et désignations Plus en détail Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane
Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane 1 1. Définition LPG On entend par LPG (Liquefied Petroleum Gas) du BUTANE, PROPANE et leurs Plus en détail Vannes à 2 ou 3 voies, PN16
4 847 Vannes 2 voies VVP47.-0.25 à VVP47.20-4.0 Vannes 3 voies VXP47.-0.25 à VXP47.20-4.0 Vannes 3 voies avec Té de bipasse VMP47.-0.25 à VMP47.15-2.5 Vannes à 2 ou 3 voies, PN16 VMP47... VVP47... VXP47... Plus en détail Prises en charge universelles
4 464 Vannes 3 voies avec filetage extérieur, PN 6 VXG44... Corps en bronze CC49K (Rg5) DN 5...DN 40 k vs 0,25...25 m 3 /h Corps filetés avec étanchéité par joint plat G selon ISO 228/ Des raccords à vis Plus en détail Coupleurs rapides F 6.102.0/12.13
Coupleurs rapides Introduction 346 Les coupleurs HYDAC ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années dans le domaine de l'hydraulique. Leur qualité élevée résulte d'améliorations apportées en continu Plus en détail Instruction de montage Raccord CASAFLEX DUO DN 20 - DN 50 (PN 16)
CASAFLEX Instruction de montage Raccord CASAFLEX DUO DN 20 - DN 50 (PN 16) 7 6 5 4 3 2 1 1 Flasque de pression 2 Bague d appui 3 Manchon d appui 4 Joint graphite 5 Embout d extrémité 6 Bride conique 7 Plus en détail La nouvelle directive G 1. quoi de neuf?
La nouvelle directive G 1 quoi de neuf? La Chaux-de-Fonds le 6.3.13 S.Reymond 1 Chapitre 2.4.1 2 Chapitre 3 3 Chapitre 3 définitions et rappels légaux et normatifs Le chapitre 3 contient les définitions Plus en détail Assemblage et maintenance
Assemblage et maintenance Vaste gamme provenant d'une source unique. Conceptions durables uniques. Performances rapides et fiables. Type Nbr de modèles Page Pompes d'épreuve 2 9.2 Gel tubes électriques Plus en détail SERVICES INDUSTRIELS. Bienvenue
Bienvenue Directive G1 Directives SIN Le gaz à Nyon Rénovation But de la présentation : La «nouvelle»g1 Les changements principaux, (non exhaustifs) Donner des pistes pour appliquer ces nouvelles prescriptions Plus en détail TARIF GÉNÉRAL 2013 PE - FRIALEN
TARIF GÉNÉRAL 2013 PE - Manchons électrosoudables de sécurité...87 Bouchons, tés, coudes, réductions...88 Colliers électrosoudables...94 Prises de branchement pour conduites sous pression...95 Robinetterie Plus en détail Obturateurs de gaine PSI
Allgemeine Informationen Technische Daten Anwendung und Ausführung Obturateurs de gaine PSI pour fermer les tubes de protection Accessoires de tuyauterie Obturateurs de gaine PSI Informations générales Plus en détail Spécificités thermiques d une installation DualSun
Spécificités thermiques d une installation DualSun Table des matières 1. Introduction... 1 2. Raccordement hydraulique... 3 2.1. Raccordement inter-panneaux... 3 2.2. Calepinage des panneaux DualSun... Plus en détail Notice de montage. Four vapeur combiné DGC 5080 XL DGC 5085 XL. fr-be. Veuillez impérativement lire le mode d'emploi
Notice de montage Four vapeur combiné DGC 5080 XL DGC 5085 XL Veuillez impérativement lire le mode d'emploi fr-be et la notice de montage avant l'installation et/ou la mise en service. Vous vous protégerez Plus en détail Modèle E / E3 DN100 (4"), DN150 (6"), DN200 (8") Vanne d'alarme sous eau avec équipement Euro en acier inox
Fiche technique 409 Francais Rev.4 22.11.12 Informations sur le montage, la mise en service, le fonctionnement, l'entretien et la maintenance Modèle E / E3 DN100 (4"), DN150 (6"), DN200 (8") Vanne d'alarme Plus en détail Distributeurs de circuits de chauffage. Distributeurs de circuits de chauffage par le sol
I.6.2 par le sol Tous les composants des distributeurs de circuits de chauffage par le sol SCHÜTZ sont parfaitement harmonisés, s'inscrivent dans la logique système en liaison avec les armoires de distribution Plus en détail Instructions d'utilisation
U22 K 7208 5600-0/2003 FR (FR) Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-/9/24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation Avant-propos Instructions Plus en détail Manuel d installation et d utilisation Module ECS instantanée
Manuel d installation et d utilisation Module ECS instantanée Manuel d installation et d utilisation Module ECS instantanée FWS 30 ECO FR Fixation murale Mars 2015 Sous réserve de modifications en vue Plus en détail Avis Technique 14/14-2041. Luxor Silicone
Avis Technique 14/14-2041 Annule et remplace l Avis Technique 14/09-1511*V1 Flexibles comportant un tuyau en matériau thermoplastique revêtu d une tresse Flexibles de raccordement Flexible hoses Flexibel Plus en détail Notice de montage Adaptateur autoserrant variable E43322 E43349 80228529 / 00 05 / 2015
Notice de montage Adaptateur autoserrant variable E43322 E43349 80228529 / 00 05 / 2015 1 Consignes de sécurité Le non-respect des consignes ou des données techniques peut provoquer des dommages matériels Plus en détail Système plancher sans chape «Cofloor»
Information technique Description: Le système plancher sans chape Oventrop «Cofloor» est utilisé dans des logements, bureaux et locaux commerciaux. Les composantes du système offrent une multitude de variantes Plus en détail Systèmes de montage rapide pour chaudières au sol et chaudières murales
Document technique de conception Systèmes de montage rapide pour chaudières au sol et chaudières murales Edition 0/000 F/L/B/CH Table des matières Systèmes de montage rapide Buderus................................ Plus en détail Système multicouche raccords à sertir et tubes
Système multicouche raccords à sertir et tubes 4BONNES RAISONS DE CHOISIR LES SOLUTIONS 4GAMMES COMPLÉMENTAIRES 1 L EFFICACITÉ : pour répondre à toutes les configurations Avec les solutions multiconnect, Plus en détail Notice d'utilisation Capteur de niveau TOR. LI214x 704776/00 10/2010
Notice d'utilisation Capteur de niveau TOR LI214x FR 704776/00 10/2010 Contenu 1 Remarque préliminaire 3 1.1 Symboles utilisés 3 2 Consignes de sécurité 3 3 Fonctionnement et caractéristiques 4 3.1 Application Plus en détail RACCORDS ET TUYAUTERIES
Mamelons Type de ø A ø B Dimensions Réf. Réf. filetage L d G Raccords Joints M8X1 M8X1 34957 AR1068 METRIQUE M10X1 M10X1 34958 AR371 & M10X1C M10X1C AR1110 METRIQUE M12X1 M12X1 34959 AR1064 CONIQUE M14X1,5 Plus en détail Systèmes de pression d eau 2.9 et 3.5 et 5.2 montés sur un moteur à courant continu de 12/24 V
Le PVC La pente Les diamètres La ventilation Le tracé Les colliers La découpe Le chanfrein L assemblage Le collage L emboitement Les tuyaux en PVC Le polychlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle (Polymère Plus en détail Distributeurs proportionnels pour fluides VZQA
Caractéristiques et fourniture Fonction Le distributeur proportionnel pour fluides est un distributeur 2/2 pour le pilotage des flux de matière. Il est ouvert au repos. L'élément de blocage est un manchon Plus en détail Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé
Manuel d installation et d utilisation Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé 600/150-750/200-1000/220-1500/300 V 1.3 SOMMAIRE 1 Description du dispositif... 3 1.1 Série type... 3 1.2 Protection du Plus en détail 63. Protection des ouvrages d art
63. Protection des ouvrages d art 63.05 ADHERENCE D'UNE FEUILLE SUR SUPPORT (ESSAI SUR SITE). 63.06 ADHERENCE D'UNE RESINE AU SUPPORT (ESSAI EN LABORATOIRE). 63.07 ADHERENCE D'UNE RESINE AU SUPPORT (ESSAI Plus en détail Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire Edition décembre 2007
Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire 1. But et objet Une série d'aides à l'application a été créée afin de faciliter la mise en œuvre des législations cantonales en matière Plus en détail Formation agréée. Gaz Naturel, butane - propane pour grossistes et professionnels. agrément 43250199525 CLIENT. Commande par EDI
Services Le client au cœur de notre système Force de Vente Contact terrain privilégié Formation agréée Gaz Naturel, butane - propane pour grossistes et professionnels agrément 43250199525 Renseignements Plus en détail Instructions de montage et d entretien pour les Types 39, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57
Instructions de montage et d entretien pour les Types 39, 6, 8, 9, 50, 51, 53, 55, 56, 57 Les manchons sont équipés de brides tournantes suivant les normes (DIN, ASA, BS etc.). Ils sont livrés prêt à être Plus en détail DISPOSITIF DE CONTROLE MULTIFONCTIONNEL POUR APPAREILS A GAZ
SIT Group SIT -3-5 SIGMA 9.955.53 1 Le contenu du présent document peut subir des modifications sans aucun préavis DISPOSITIF DE CONTROLE MULTIFONCTIONNEL POUR APPAREILS A GAZ Domaine d'application Appareils Plus en détail 1.3. Pneus Tous les participants doivent utiliser la même marque de pneus, laquelle sera divulguée dans le règlement particulier de l événement.
ROTAX MOJO MAX Challenge Réglementation technique 2014 Appendice pour la configuration 125 Mini MAX et 125 Micro MAX (Cette réglementation technique 2014 remplace la version 2013) Version 14 mars 2014 Plus en détail Sonde à résistance chemisée suivant EN 60 751
Fiche technique 90.2221 Page 1/6 Sonde à résistance chemisée suivant EN 60 751 Pour températures comprises entre -50 (-200) à +600 C Câble chemisé flexible avec élément de mesure antivibratoire Sonde à Plus en détail Systèmes de tuyauterie en acier inoxydable
Sanpress Inox Systèmes de tuyauterie en acier inoxydable G1 FR 2/15 Tarif indicatif 2015 Sous réserve de modificatrions. Système avec raccords à sertir et tubes en acier inoxydable, matériaux n 1.4401 Plus en détail Notice de montage et d'entretien
7 747 000 642 03/2000 FR (BE, LU) Pour le professionnel Notice de montage et d'entretien Chaudières en acier Logano S 325 et Logano S 325 U Chaudière spéciale fioul/gaz A conserver SVP Lire attentivement Plus en détail Thermocouple de surface Type TC50
Mesure électrique de température Thermocouple de surface Type TC50 Fiche technique WIKA TE 65.50 pour plus d'agréments, voir page 10 Applications Pour mesurer des températures de surface sur des surfaces Plus en détail NOTICE TECHNIQUE ET MISE EN OEUVRE
NOTICE TECHNIQUE ET MISE EN OEUVRE Câble chauffant autorégulant Iceguard Mars 2005 PAGE : 1 / 8 En cas de froid persistant et de chute de neige, les gouttières et les tuyaux de descente sont menacés par Plus en détail Service information. Alimentation en carburant Pompe électrique d alimentation en carburant (pompe intégrée au réservoir) SI 0068 MSI-PG 11.
ervice information I 0068 MI-PG 11.02 Alimentation en carburant Pompe électrique d alimentation en carburant (pompe intégrée au réservoir) Véhicule : Constructeur érie Type Modèle Puissance Cylindrée Modèle Plus en détail CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ÉLECTRIQUE
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ÉLECTRIQUE EPS - 3,5 EPS - 4,4 EPS - 5,5R Lire et suivre attentivement les instructions d installation et d utilisation afin d assurer un fonctionnement et une durée de vie optimales Plus en détail ACO Passavant. www.aco.be. Avaloirs et siphons de sol en fonte conforme à la norme EN 1253 pour: caves et locaux techniques
www.aco.be 2012 Avaloirs et siphons de sol en fonte conforme à la norme EN 1253 pour: caves et locaux techniques ponts avec reprises à double effet toitures plates à gravier ou avec végétation regards Plus en détail Mise en service. Raccord d'arrêt ARV-VB63.1. pour VEGAVIB 63 - fonctionnement sans pression. Document ID: 29753
Mise en service Raccord d'arrêt ARV-VB63.1 pour VEGAVIB 63 - fonctionnement sans pression Document ID: 29753 Table des matières Table des matières 1 À propos de ce document 1.1 Fonctions... 3 1.2 Personnes Plus en détail Robinet thermostatique antigel Bydrain
IM-P670-01 ST-BEf-04 4.1.2.100 Robinet thermostatique antigel Bydrain Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service 5. Fonctionnement 6. Plus en détail Boîte d'épissure pour fibres optiques
Boîte d'épissure pour fibres optiques Mode d'emploi Additional languages www.stahl-ex.com Informations générales Sommaire 1 Informations générales...2 1.1 Fabricant...2 1.2 Informations concernant le mode Plus en détail Instructions de montage, mise en service et entretien pour
Instructions de montage, mise en service et entretien pour Robinets à piston KLINGER type KVN DN 10 à 50 Avec rondelles d'étanchéité KX-GT wt 1207/12 Page 1 1 Corps 2 Chapeau 3 Volant 5 Lanterne 6 Ecrou Plus en détail Guide d installation et de fonctionnement
Système de chauffe-eau solaire pour piscines hors sol N O de pièce : S421/411 Guide d installation et de fonctionnement Le principe du chauffage solaire L vantage du système SunHeater Grâce à la pompe Plus en détail Quinta 25/30s et 28/35c
Fiche produit Quinta 25/30s et 28/35c Quinta 25/30s et 28/35c Chaudière murale à condensation Avec ou sans production ECS intégrée Quinta 25/30s et 28/35c Remeha Quinta 25/30s et 28/35c Les Remeha Quinta Plus en détail Notice LOKRING Détaillée Climatisation / Réfrigération Juin 2009 VULKAN France SA Reproduction interdite sauf autorisation www.vulkan.
Notice LOKRING Détaillée Climatisation / Réfrigération Juin 2009 VULKAN France SA Reproduction interdite sauf autorisation www.vulkan.fr/lokring 1 - AVANT PROPOS Cette brochure contient des informations Plus en détail Victori. Victori - Version: 01. FR Mitigeur thermostatique bain/douche - Réf: 5052931152575
Victori Victori - Version: 01 623538 FR Mitigeur thermostatique bain/douche - Réf: 5052931152575 [01] x 2 [02] x 2 [03] x 2 [04] x 1 [05] x 1 [06] x 2 623538 Mitigeur thermostatique bain/douche 623538 Plus en détail Régulateurs de Type B, BCH, R, H, BE, BCHE
s de Type B, BCH, R, H, BE, BCHE K00 K01 K02 RÉGULATEURS DOMESTIQUES POUR FLUIDES GAZEUX K03 s TYPE B s domestiques pour fluides gazeux UTILISATIONS Immeuble collectif Maison individuelle Branchement Enterrable Plus en détail Vases d expansion pour installations sanitaires
4. Vases d expansion pour installations sanitaires Dans les installations domestiques, les entreprises et les institutions, des dizaines de milliers de litres d eau sont perdus du fait de pertes via les Plus en détail Vannes de radiateur. Building Technologies HVAC Products. Série NF, pour installations de chauffage bitube
06 EN - Vannes droites à voies VDN... Vannes d'équerre VEN... Vannes d'équerre inverse VUN... Vannes de radiateur Série NF, pour installations de chauffage bitube VDN VEN VUN Boîtier en laiton, nickelé Plus en détail Instructions de montage. pour le combiné réfrigérateur-congélateur NoFrost Pagina 38 7083 137-00 ECBN 5066
Instructions de montage pour le combiné réfrigérateur-congélateur Norost Pagina 38 7083 137-00 ECBN 5066 Mise en place Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, Plus en détail Descriptif. Fonctions. Caractéristiques. Applications. Tests
Vanne de régulation permettant le maintien de la pression amont ou la décharge d une pression excessive. Fonctions Transférer les excédents d un réseau (amont) vers un réseau (aval) à plus faible pression, Plus en détail Sortie de liquide de refroidissement pour chauffage externe
Le liquide de refroidissement peut servir à chauffer des éléments extérieurs, Les exemples comprennent les caisses, les cabines à grue et les casiers de rangement. La chaleur est extraite du débit dans Plus en détail Instructions d'utilisation
U22 K 7208 5500 0/2003 FR (FR) Pour l'opérateur Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation Avant-propos Plus en détail Joints modulaires d étanchéité Original Link-Seal
Informations générales Données techniques Guide de sélection Bon de commande Notice de montage Joints modulaires d étanchéité Original LinkSeal Accessoires de tuyauterie Joint modulaire d étanchéité LinkSeal Plus en détail Manuel d'installation COMBI+ Lisez ce manuel avant l'installation
Manuel d'installation COMBI+ Lisez ce manuel avant l'installation Introduction Le fonctionnement du Quooker COMBI+ Le Quooker COMBI+ est un système d'alimentation en eau bouillante et en eau chaude composé Plus en détail Chaudière Colónia II
74 COLONIA CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES Chaudière Colónia II Principales caractéristiques Température maximale de sortie d'eau chaude: 90ºC. Éléments de fonte et trois pas de fumées offrant un excellent transfert Plus en détail Injection de Fissures avec Résines de Réaction
......... Injection de Fissures avec Résines de Réaction Méthode d Injection avec EP Méthode d Injection avec PUR Injection de Fissures Made in Germany ...... Injection de fissures avec résines de réaction... Plus en détail Série P, pompes à main ultra-légères. Une exclusivité Enerpac
P, pompes à main ultralégères De haut en bas: P802, P842, P202, P142 Une exclusivité Enerpac Tableau de sélection Pour une sélection correcte de la pompe à main convenant à votre application prière de Plus en détail Régulateurs automoteurs combinés pour pression différentielle, débit et température
Régulateurs automoteurs combinés pour pression différentielle, débit et température Application Régulateurs pour installations de chauffage à distance, thermogénérateurs, échangeurs thermiques et autres Plus en détail CONTROLE DES EQUIPEMENTS D UN VEHICULE ELECTRIQUE OU HYBRIDE SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 2
Transports INSTRUCTION TECHNIQUE A 1/13 SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 2 2 REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES... 2 3 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS... 2 4 PRESCRIPTIONS... 5 4.1 TESTS DE Plus en détail Jeu de gaines d'air Pour pompes à chaleur installées à l'intérieur 337 390 / LUS 11 LUS 80 / 80487060 HZB 252
Jeu de gaines d'air Pour pompes à chaleur installées à l'intérieur 337 390 / LUS 11 LUS 80 / 80487060 HZB 252 337 400 / LUS 16 LUS 110 / 80487062 HZB 253 Instructions de montage N o de commande : 452134.68.08 Plus en détail VALVES A TOURNANT SPHERIQUE NAVAL EN ACIER ET ACIER INOXYDABLE INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
1(5) VALVES A TOURNANT SPHERIQUE NAVAL EN ACIER ET ACIER INOXYDABLE INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN MATERIAU ACIER MATERIAU INOXYDABLE PIECEDENOMINATION 1 TUYAU DU CORPS P235GH Plus en détail Collecteur de distribution de fluide
Collecteur de distribution de fluide Guide des applications Un sous-système prêt-à-monter Des sous-systèmes prêts-à-monter, disponibles en quelques semaines et non en quelques mois. Une conception testée Plus en détail MANUEL D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE SOMMAIRE. Fonction. Avertissements Gamme de produits Caractéristiques techniques
8/FR www.caleffi.com Groupes de transfert pour installations solaires Copyright Caleffi Séries 8 9 MANUEL D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE SOMMAIRE Fonction Avertissements Gamme de produits Caractéristiques Plus en détail Robinet thermostatique à préréglage pour conduites de circulation d E.C.S. «Aquastrom T plus»
Robinet thermostatique à préréglage pour conduites de circulation d E.C.S. Information technique Descriptif du cahier des charges: Robinet thermostatique Oventrop à préréglage pour conduites de circulation Plus en détail Rubans chauffants ELSR
Avis Technique 14/12-1745 Annule et remplace l Avis Technique 14/07-1140 Système de maintien en température de réseaux d évacuation et de mise hors gel de tuyauterie et de déneigement Rubans chauffants Plus en détail Instructions de service supplémentaires. selon ATEX 94/9/CE
Instructions de service supplémentaires selon ATEX 94/9/CE Régulateur de débit VM-PRO-Ex Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon 0 74 63-980 - 0 Telefax 0 74 63-980 - 200 info@schako.de Plus en détail CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL
CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL Robinetterie de sécurité Sécurité et économies d eau COMAP offre une gamme d équipements de sécurité et de protection de la distribution Plus en détail APPAREILLAGES AREILLAGES POSTES - COFFRETS - CHARIOTS - MATÉRIEL DE CONTRÔLE
AREILLAGES POSTES - COFFRETS - CHARIOTS - MATÉRIEL DE CONTRÔLE 51 POSTES POSTES FLAMME MINIFLAM BOUTEILLE Air liquide Unité 1 poste 455250 Poste de soudage OXY/AD sur chariot mobile Autonomie d'environ Plus en détail HYDROFLEX Repamax RACCORDS & JOINTS / RACCORDS DE RÉPARATION DÉFINITIVE ET MULTI-MATÉRIAUX POUR RÉSEAUX PRESSION
AVANTAGES PRODUIT : z Réparation définitive z Multi-réparations : larges casses, trous, déviations angulaires, cisaillements... z Facile et rapide à installer : même dans des conditions difficiles z Multi-matériaux Plus en détail Notice pour le contrôle et le nettoyage de conduits de fumée
Notice pour le contrôle et le nettoyage de conduits de fumée 1. De quoi s agit-il? Les conduits de fumée doivent présenter les ouvertures nécessaires au contrôle et au nettoyage. Les ventilateurs d extraction Plus en détail Diamètres 3" 4" 6" 8" Type de Bride PN 16 PN 16 PN 16 PN 16. Orangé-rouge (RAL 2002) Agrément CE/APSAD CE/APSAD CE/APSAD CE/APSAD
Description En général, un poste d'alarme à eau est composé de:. Un clapet d'alarme relié à un gong hydraulique.. Un ensemble de vannes et by-pass permettant l'essai du système.. Une vanne de vidange.. Plus en détail Notice d installation
PLANCHER CHAUFFANT ELECTRIQUE SIMPLE ET CONFORTABLE Notice d installation Câble Chauffant solutions extérieurs WARMUP DEGICABLE Assistance Technique : 0805 639 905 1 Sommaire Caractéristiques générales Plus en détail PvSpin. Mode d'emploi PvSpin. Appareil de nettoyage pour les modules PV
PvSpin Appareil de nettoyage pour les modules PV Le PvSpin est un appareil de nettoyage permettant un nettoyage doux et facile des surfaces de modules photovoltaïques. Des modules PV fortement salis peuvent Plus en détail Applications : Distribution d eau sanitaire Alimentation de radiateurs Installation de chauffage par le sol
Hydrocâblé Tube PER Intersol Applications : Distribution d eau sanitaire Alimentation de radiateurs Installation de chauffage par le sol Tube Intersol PER (Polyéthylène réticulé) Chauffage-sanitaire 2 Plus en détail RLP100F903, F908 : Transmetteur pneumatique de débit volumique
Fiche technique 7.430 RLP00F903, F908 : Transmetteur pneumatique de débit volumique Votre atout en matière d'efficacité énergétique Permet la régulation du débit volumique adaptée au besoin de sorbonnes Plus en détail Avis Technique 14/09-1458 Raccords métalliques à glissement Raccords pour tubes en matière plastique Plastic pipe fittings Kunststoffrohre Verbindungen Ferroplast Titulaire : Braseli Tubos y Accesorios Plus en détail Systèmes d Aspiration. Centralisée. www.sachvac.com. d nstallation
Systèmes d Aspiration Centralisée www.sachvac.com d nstallation INDEX MANUEL D INSTALLATION COMMENT PLANIFIER LE SYSTÈME? 1. COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME D ASPIRATION? PAG. 1 2. QUELS SONT LES BESOINS Plus en détail V5001P Kombi-Auto VANNE DE REGULATION DE PRESSION DIFFERENTIELLE FICHE PRODUIT. Application. Conception. Caractéristiques. Spécifications.
V5001P Kombi-Auto VANNE DE REGULATION DE PRESSION DIFFERENTIELLE FICHE PRODUIT Application La vanne de régulation automatique de pression différentielle Kombi V5001P est utilisée pour maintenir l équilibre Plus en détail Notice de montage et de mise en service EB 2171 FR. Régulateurs de température série 43 Type 43-1 Type 43-2
Régulateurs de température série 43 Type 43-1 Type 43-2 Type 43-1 Exécution à manchons avec taraudage Type 43-2 Exécution avec corps à brides DN 32 à 50 Type 43-2 Exécution à manchons avec embouts à souder Plus en détail Descriptif. Fonctions. Caractéristiques. Applications. Tests. Vanne de régulation permettant la limitation et la stabilisation hydraulique du débit.
DN 50 à 000 - Série K 0 Vanne de régulation permettant la limitation et la stabilisation hydraulique du débit. Descriptif Généralités sur le fonctionnement de la vanne Hydrobloc, voir fiche Série K. Gamme Plus en détail EXUGROOM Dispositif d Evacuation Naturelle des Fumées et de Chaleur monté en façade Alimenté par énergie électrique
0333 NF- DISPOSITIF D EVACUATION NATURELLE DES FUMEES ET DE CHALEUR FERMETURES GROOM Z.I. de l'aumaillerie BP 80256 35302 FOUGERES Tel : 02 99 94 87 00 Fax : 02 99 94 87 01 EXUGROOM Dispositif d Evacuation Plus en détail Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien