Source: http://docplayer.fi/260149-Hoito-ohje-dhp-a-dhp-a-opti-dhp-al-dhp-al-opti-dhp-c-dhp-h-dhp-h-opti-dhp-h-opti-pro-dhp-l-dhp-l-opti-dhp-l-opti-pro.html
Timestamp: 2016-12-06 22:43:38+00:00
Document Index: 22665575

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

⭐Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro
Download "Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro"
Pirkko Haapasalo
1 Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA9202 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Danfoss A/S. Hoito-ohjeen alkuperäiskieli on ruotsi. Muunkieliset ovat käännöksiä alkuperäisestä. (Direktiivi 2006/42/EY)3 Sisällys 1 Johdanto Turvaohjeet Asennus ja hoito Järjestelmän muutokset Varoventtiili Tietoja lämpöpumpusta Ohjausjärjestelmä Näppäimistö Merkkivalo Näyttö Päävalikko Asetukset Käyttötilan asetus Sisälämpötilan säätäminen Lämpötilojen lukeminen Käyttöaikojen lukeminen Manuaalinen sulatus, ulkoyksikkö Säännölliset tarkastukset Käynnin tarkastaminen Lämmitysjärjestelmän vesimäärän tarkastaminen Lämmönkeruunesteen tason tarkastaminen Varoventtiilin tarkastaminen Vuodon ilmetessä Lämitys- ja lämmönkeruupiirien roskasihtien puhdistaminen Ohjausyksikön perusasetukset Yhteystiedot Tarkastuslista Asentaja: VUBMA920 14 5 1 Johdanto Danfoss -lämpöpumpun hankinta on hyvä sijoitus parempaan tulevaisuuteen. Danfoss -lämpöpumppu luokitellaan uusiutuvaksi energialähteeksi, mikä tarkoittaa että se ystävällinen ympäristöllemme. Se on turvallinen ja helppo ratkaisu, joka tuottaa sinulle halvalla lämpöä, käyttövettä tai tietyissä tapauksissa jopa kylmää. Kiitämme Danfoss-lämpöpumpun ostamalla osoittamastasi luottamuksesta. Toivomme että siitä on sinulle iloa useiksi vuosiksi. Ystävällisin terveisin Danfoss Heat Pumps Hoito-ohje VUBMA920 36 2 Turvaohjeet VAARA! Lämpöpumpun etulevyn saa avata vain valtuutettu huoltoteknikko. Varo! Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai psyykkinen kyky, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huom! Huom! Älä anna lasten leikkiä tällä tuotteella. Laitteisto on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, mutta tietty valvonta on tarpeen. Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteyttä laitteiston asentajaan. 2.1 Asennus ja hoito VAARA! Vain valtuutettu asentaja saa asentaa lämpöpumpun, ottaa sen käyttöön ja tehdä sen huolto- ja korjaustyöt. VAARA! Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä lämpöpumppuun liittyviä sähköasennuksia. 4 Hoito-ohje VUBMA9207 VAARA! Vain valtuutettu kylmälaiteasentaja saa tehdä kylmäainepiirin töitä. 2.2 Järjestelmän muutokset Vain valtuutettu asentaja saa huoltaa seuraavia komponentteja: Lämpöpumppuyksikkö Kylmäaine-, lämmönkeruu-, vesi- ja sähköjohdot Varoventtiili On kiellettyä tehdä rakennusteknisiä asennuksia, jotka voivat vaikuttaa lämpöpumpun käyttöturvallisuuteen. 2.3 Varoventtiili Seuraavat turvallisuusohjeet koskevat käyttövesipiirin varoventtiiliä ja siihen kuuluvaa ylivuotoputkea: Varoventtiilin ylivuotoputken virtausta ei saa estää. Vesi laajenee lämmetessään, ja sen johdosta hieman vettä pääsee poistumaan järjestelmästä ylivuotoputken kautta. Ylivuotoputkesta tuleva vesi voi olla kuumaa! Johda se sen vuoksi lattiakaivoon tai paikkaan, jossa se ei aiheuta palovammojen vaaraa. Hoito-ohje VUBMA920 58 3 Tietoja lämpöpumpusta Lämpöpumppu on täydellinen lämmitys- ja käyttöveden tuottoon tarkoitettu lämmityslaitteisto. Tietyissä malleissa on sisäinen lämminvesivaraaja. TWS-tekniikka (Tap Water Stratificator) varmistaa tehokkaamman lämmönsiirron ja tehokkaan veden kerrostumisen lämminvesivaraajassa. Lämpöpumppu on varustettu ohjauslaitteistolla, jota ohjataan hallintapaneelin avulla. Lämpö siirretään taloon vesikiertoisella järjestelmällä. Lämpöpumppu tuottaa mahdollisimman suuren osan lämmitystarpeesta, ja lisälämpö kytkeytyy vain tarvittaessa. Lämpöpumppulaitteisto koostuu viidestä perusyksiköstä: Merkkien selitykset Lämpöpumppu, johon sisältyvät kompressori, lämmönsiirtimet, lämmönkeruu- ja lämmitysjärjestelmän kiertovesipumput, venttiilit ja turvalaitteet. 2 Lämminvesivaraaja 3 Vaihtoventtiili tai shunttiventtiili, joka ohjaa lämmitetyn veden joko talon lämmitysjärjestelmään tai lämminvesivaraajaan riippuen siitä, onko lämpöpumpun määrä tuottaa lämpöä tai lämmittää käyttövettä. 4 Sähkövastus, joka on asennettu lämmitysjärjestelmän menojohtoon. 5 Ohjauslaitteisto 1 Ulkoyksikkö ja sulatustoiminto Koskee DHP-A 6 Hoito-ohje VUBMA9209 DHP-A-mallit on varustettu ulkoyksiköllä, joka ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta -20 C saakka. Ulkoyksikössä on patteri, jossa kiertävä lämmönkeruuneste ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta. Käytön aikana patteri jäähtyy energianvaihdon seurauksena ja ilmassa oleva kosteus tiivistyy ja jäätyy patterin pintaan. DHP-A-malleissa on automaattinen sulatustoiminto, joka sulattaa patterin tuotetulla lämpöenergialla. Tarvittaessa käynnistyy sulatusjakso, mikä tarkoittaa seuraavaa: Sulatusjakso käynnistyy, kun lämmönkeruunesteen lämpötila saavuttaa asetetun sulatusraja-arvon. Kompressori pysäytetään, jotta sulatusjakso ei turhaan kuormittaisi kompressoria. Kompressoria ei pysäytetä käyttövettä tuotettaessa, koska lämminvesivaraaja jäähtyy sulatuksen aikana. Ulkoyksikön puhallin pysäytetään sulatuksen ajaksi sulatusajan lyhentämiseksi. Lämpöpumpun shunttiventtiili avautuu niin, että sulatussäiliön lämmin lämmönkeruuneste sekoittuu ulkoyksikössä kiertävään kylmään keruunesteeseen. Seoksen lämpötila on noin 15 C. 15-asteinen lämmönkeruuneste sulattaa huurteen patterista ja jäähtyy samalla. Kun lämmönkeruuneste ei enää jäähdy alle 11-asteiseksi, patteri on riittävästi sulanut. Shunttiventtiili sulkee lämpimän lämmönkeruunesteen virtauksen sulatussäiliöstä. Laitteisto palaa normaalitoimintaan. Pyörintänopeuden ohjaus Koskee tiettyjä lämpöpumppumalleja. Jotta lämpöpumppu toimisi mahdollisimman tehokkaasti, lämmitysjärjestelmän ja lämmönkeruupiirin olosuhteiden pitää olla ihanteelliset. Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen välisen eron tulee jatkuvasti olla välillä 7 10 C. Lämmönkeruupiirin meno- ja paluulämpötilojen välisen eron tulee olla 3 C. Tätä suuremmilla tai pienemmillä lämpötilaeroilla lämpöpumpun hyötysuhde heikkenee ja säästöt ovat pienemmät. Pyörintänopeusohjatuilla kiertovesipumpuilla varustettu lämpöpumppu varmistaa, että lämpötilaerot pysyvät ihannetasolla. Ohjauslaitteisto havaitsee, jos tasapaino on katoamassa ja suurentaa/pienentää kiertovesipumppujen pyörimisnopeutta tarpeen mukaan. Hoito-ohje VUBMA920 710 HGW-tekniikka Koskee tiettyjä lämpöpumppumalleja. HGW-tekniikka on uusi ja ainutlaatuinen käyttöveden tuottomenetelmä. Samalla kun talon lämmitysjärjestelmään menevää vettä lämmitetään, pieni osa kulkee kuumakaasuvaihtimen läpi, joka lämmittää veden ennen kuin se menee lämminvesivaraajaan. Shunttiventtiili ohjaa virtausta lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin. Lämmöntuotannon aikana shuntti ohjaa pienen määrän vettä kuumakaasuvaihtimen kautta lämminvesivaraajaan. Lämpöpumpun ohjauslaitteisto säätää jatkuvasti shuntin kautta virtaavaa vesimäärää lähettämällä avaus- ja sulkupulsseja shuntille. Lämminvesivaraaja Danfoss-lämpöpumput DHP-H ja DHP-C on varustettu sisäänrakennetulla 180 litran lämminvesivaraajalla. Ne on varustettu TWS-kierukalla, jolla saavutetaan tehokkaampi lämmönsiirto ja veden kerrostuminen lämminvesivaraajassa Merkkien selitykset 1 Lämmin käyttövesi 2 Yläosan lämpötilan anturi 3 3 Lämminvesivaraaja 4 TWS-kierukka 4 5 Käynnistyslämpötilan anturi 5 6 Menojohto TWS-kierukkaan 7 Paluujohto TWS-kierukasta 8 Kylmävesijohto Käyttövesituotanto on priorisoitu lämmöntuotannon edelle. Käyttöveden lämpötilaa ei voi säätää. Käyttöveden tuotantoa ei lopeteta tiettyyn lämpötilaan, kun sitä tuotetaan lämpöpumpulla, vaan silloin, kun kompressorin käyttöpressostaatti saavuttaa suurimman työpaineen, joka vastaa käyttöveden lämpötilaa n C. 8 Hoito-ohje VUBMA92011 Säännöllisin välein lämminvesivaraajassa oleva vesi lämmitetään sisäänrakennetulla sähkövastuksella tätä kuumemmaksi bakteerikasvun estämiseksi. Tämä on ns. legionellatoiminto. Tehtaalla asetettu aikaväli on 7 päivää (voidaan säätää). Kun legionellatoiminto on aktiivinen, lämpöpumppu lämmittää käyttövettä, kunnes käynnistyslämpötilan anturi (5) saavuttaa lämpötilan 60 C. Ohjauslaitteiston valikossa LÄMPÖTILA näytetään muutamia mitattuja ja laskettuja käyttöveden ja menojohdon lämpötilan arvoja. Valikossa voit nähdä yläosan lämpötilan anturin (2) lämpötilan sekä menojohdon lämpötilan lämmitys- ja käyttövesituotannossa. Menojohdon lämpötila ylittää usein suurimman sallitun käyttöveden lämpötilan, mutta tämä on normaalia käyttövettä tuotettaessa. DHP-A mallien lämminvesivaraajat eroavat hieman muista lämpöpumpuista ulkoyksikön sulatustoiminnon osalta. Lisälämpö Jos AUTO-käyttötilassa lämmöntarve on suurempi kuin lämpöpumpun kapasiteetti, lisälämpö kytkeytyy päälle automaattisesti. Lisälämmönlähteen muodostaa menojohdossa oleva sähkövastus, jolla on kaksi tehoa (LISÄLÄMPÖ 1 ja LISÄLÄMPÖ 2) ja jonka tehoa voidaan ohjata kolmessa portaassa. DHP-A-mallissa sähkövastuksella on kolme tehoa (LISÄ- LÄMPÖ 1, LISÄLÄMPÖ 2 ja LISÄLÄMPÖ 3 ja sen tehoa voidaan ohjata viidessä portaassa. Taulukko 1. Lisälämmön tehoportaat (kw) DHP-H, DHP-L, DHP-C DHP-A 230V 400V 230V 400V Porras 1 1,5 3 1,5 3 Porras Porras 3 4,5 9 4,5 9 Porras 4 12 Porras 5 15 Porras Porras DHP-A-mallien kahta viimeistä porrasta, 4 ja 5, ei voi aktivoida, kun kompressori on käynnissä. Portaat +4 ja +5 voidaan kytkeä päälle kompres- Hoito-ohje VUBMA920 912 sorin käydessä edellyttäen, että kiinteistön lämmöntarve on suuri ja kiinteistön sähköjärjestelmä on mitoitettu suurelle virrankulutukselle. Mahdollisen hälytyksen yhteydessä sähkövastus kytketään päälle automaattisesti, jos käyttötilaksi on valittu AUTO ja vähintään yksi lisälämpöporras on sallittu. 10 Hoito-ohje VUBMA92013 4 Ohjausjärjestelmä Lämpöpumpussa on sisäänrakennettu ohjausjärjestelmä, joka laskee automaattisesti talon lämmöntarpeen ja huolehtii siitä, että oikea määrä lämpöä tuotetaan ja luovutetaan oikeaan aikaan. Ohjausjärjestelmää käytetään näppäimistön avulla ja tiedot näytetään näytöllä ja merkkivalolla. Huom! Näytössä ja valikoissa näkyvät tiedot vaihtelevat lämpöpumppumallista ja kytketyistä lisävarusteista riippuen. 20 C HUONE EI LÄMMÖNTARVETTA KÄYTTÖ AUTO 3 1. Näppäimistö 2. Merkkivalo 3. Näyttö Näppäimistö + Plusmerkki siirtää ylöspäin valikoissa ja suurentaa arvoa. - Miinusmerkki siirtää alaspäin valikoissa ja pienentää arvoa. > Nuoli oikealle valitsee arvon tai avaa valikon. < Nuoli vasemmalle keskeyttää valinnan tai poistaa valikosta. 4.2 Merkkivalo Säätöpaneelin alareunassa olevalla merkkivalolla on kolme tilaa: Hoito-ohje VUBMA920 1114 Sammunut, lämpöpumppu ei saa jännitteensyöttöä. Palaa jatkuvasti vihreänä, lämpöpumppu saa jännitteen ja on valmis tuottamaan lämmitys- tai käyttövettä. Vilkkuu vihreänä, hälytys on aktiivinen. 4.3 Näyttö Näytössä näytetään tietoa lämpöpumpun toiminnasta, tilasta ja mahdollisista hälytyksistä. Lämpöpumpun tilasymbolit: Symboli LP Merkitys Osoittaa, että kompressori on käynnissä. SALAMA TALO HANA Osoittaa, että lisälämpö on kytketty. Numero ilmaisee aktivoidun lisälämpöportaan. Osoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämpöä lämmitysjärjestelmään. F Osoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämpöä lämminvesivaraajaan. VIRTAUS- VAHTI KELLO SÄILIÖ NELIÖ SULATUS F osoittaa, että virtausvahti on asennettu. Ilmaisee, että tariffiohjaus (huonelämpötilan lasku) on aktiivinen. Näyttää käyttöveden lämpötason lämminvesivaraajassa. Kun lämpöpumppu tuottaa käyttövettä lämminvesivaraajaan, tämä ilmaistaan vilkkuvalla säiliösymbolilla. Salama symbolin vieressä ilmaisee huippukuumennuksen (legionellatoiminto). Ilmaisee että käyttöpressostaatti on lauennut tai että paineputken lämpötila on saavuttanut maksimiarvon. Näytetään, kun sulatus on aktivoitu (koskee mallia DHP- A). 12 Hoito-ohje VUBMA92015 Symboli PUHALLIN JÄÄHDYTYS Merkitys Näytetään, kun puhallin on aktivoitu (koskee malleja DHP-A). L = Pieni nopeus, H = Suuri nopeus Näytetään kun tuotetaan kylmää. A = Aktiivinen jäähdytys. Seuraavat käyttötiedot voidaan näyttää: Viesti Merkitys HUONE Näyttää asetetun HUONE-arvon. Vakioarvo: 20. KÄYNNISTYS EVU POIS EI LÄMMÖNTAR- VETTA KÄYNNISTYS --XX L-PUMPPU + LISÄ- LÄMPÖ KÄYNN_MIN LISÄLÄMPÖ JÄÄHDYTYS AKT. JÄÄHD SULATUS X(Y) Jos huoneanturi on asennettu, näytetään todellinen lämpötila ja haluttu sisälämpötila suluissa. Osoittaa lämmitys- tai käyttövesituotannon tarpeen ja että lämpöpumppu käynnistyy. Osoittaa, että EVU-lisätoiminto on aktiivinen. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumpun käyttö on estetty niin kauan kuin EVU on aktiivinen. Osoittaa, ettei lämmitys- tai käyttövedentuotantotarvetta ole. Osoittaa lämmitys- tai käyttövesituotannon tarpeen ja että lämpöpumppu käynnistyy XX minuutin kuluttua. Osoittaa, että lämmöntuotanto kompressorilla ja lisälämmöllä on aktiivinen. Ilmaisee lämmitys- tai käyttövedentuotannon tarpeen mutta käynnistysviive on aktiivisena. Osoittaa lisälämmöntarpeen. Näytetään kun passiivinen jäähdytys on käynnissä. Näytetään kun aktiivinen jäähdytys on käynnissä. Näytetään, kun sulatus on aktivoitu. X näyttää nykyisen lämpötilan. Y näyttää missä lämpötilassa sulatus on valmis (koskee malleja DHP-A). Hoito-ohje VUBMA920 1316 4.4 Päävalikko INFORMAATIO-valikkoa käytetään lämpöpumpun toimintojen asettamiseen ja säätämiseen. Se avataan painamalla oikeaa tai vasenta nuolipainiketta. Valikon rakenne on seuraava: INFORMAATIO KÄYTTÖ LÄMPÖKÄYRÄ LÄMPÖTILA KÄYTTÖAIKA SULATUS 1 1. Alavalikot 2. Paluu 3. Kohdistin 4. Nuoli ilmaisee, että valikossa on useampia alavalikoita Siirrä kohdistin alavalikon kohdalle + ja - painikkeilla. Valitse alavalikko oikealla nuolipainikkeella. Peruuta ulos valikosta painamalla vasenta nuolipainiketta. 14 Hoito-ohje VUBMA92017 5 Asetukset Valtuutettu asentaja tekee laitteiston perusasetukset asennuksen yhteydessä. Alla on kuvattu eräitä asetuksia, jotka voit tehdä itse. Huom! Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Merkitse perusasetukset muistiin. 5.1 Käyttötilan asetus KÄYTTÖ AUTO LÄMPÖPUMPPU LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖVESI 1. Avaa ASENNUS-valikon alavalikko KÄYTTÖ. Tähti osoittaa nykyisen valinnan 2. Merkitse uusi tila + tai - painikkeilla. 3. Vahvista valinta painamalla oikeaa painiketta. 4. Paina kaksi kertaa vasenta painiketta. Valittavat käyttötilat ovat: Käyttötila (POIS) AUTO LÄMPÖPUMPPU Merkitys Laitteisto on kokonaan pois päältä. Tätä tilaa käytetään myös tiettyjen hälytysten kuittaukseen. Ohjausjärjestelmä säätelee automaattisesti lämpöpumppua ja lisälämpöä. Ohjausjärjestelmä sallii vain lämpöpumppuyksikön (kompressorin) toiminnan. Tässä käyttötilassa ei suoriteta käyttöveden ylikuumennusta (legionellatoiminto), koska lisälämpö ei ole sallittu. Hoito-ohje VUBMA920 1518 Käyttötila LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖVESI Merkitys Ohjausjärjestelmä sallii vain lisälämmön käytön. Tässä tilassa lämpöpumppu lämmittää vain käyttövettä, lämmitysjärjestelmään ei mene energiaa. Varo! Muista, että jos käyttötilaa KÄYTTÖVESI käytetään pitkähköjä aikoja talviaikaan, lämmitysjärjestelmästä pitää tyhjentää vesi jäätymisvaurioiden välttämiseksi. 5.2 Sisälämpötilan säätäminen Sisälämpötilaa säädetään lämpöpumpun lämpökäyrää muuttamalla. Lämpökäyrä on ohjausjärjestelmän työkalu, jolla lasketaan lämmitysjärjestelmään syötettävän veden lämpötila. Lämpökäyrä on käyrä, joka ilmaisee ulkolämpötila ja menolämpötilan suhteen. Mitä alempi ulkolämpötila, sitä enemmän lämpöä siirretään lämmitysjärjestelmään. Lämpökäyrä säädetään laitteistoa asennettaessa, mutta on tärkeää säätää sitä myöhemmin, jotta sisälämpötila olisi miellyttävä kaikilla säillä. Oikein säädetty lämpökäyrä minimoi hoitotarpeen ja säästää energiaa. Lämpökäyrää voidaan säätää kahdella tavalla: alavalikossa LÄMPÖ- KÄYRÄ ja HUONE-arvolla. Lämpökäyrän säätö Alla näytetään tyypillinen lämpökäyrä. Kun ulkolämpötila on 0 C, menolämpötilan tulee olla 40 C. Kun ulkolämpötila on alle 0 C, pattereihin menevän veden lämpötila on yli 40 C, ja ilman ollessa lämpimämpi kuin 0 C, menoveden lämpötila on alle 40 C. Kun KÄYRÄ-arvoa suurennetaan, lämpökäyrä jyrkkenee, ja arvoa pienennettäessä se loivenee. 16 Hoito-ohje VUBMA92019 Tämä on energia- ja kustannustehokkain tapa, ja tätä tulee käyttää vakituisen sisälämpötilan asettamiseen Menolämpötila ( C) 2. Suurin asetusarvo 3. Ulkolämpötila ( C) 4. 0 C 5. Asetusarvo (vakio 40 C) Säädettävät parametrit ovat: Parametri KÄYRÄ MIN MAKS KÄYRÄ 5 KÄYRÄ 0 KÄYRÄ -5 LÄMMITYS POIS Kuvaus Kun KÄYRÄ-arvoa suurennetaan, lämpökäyrä jyrkkenee, ja arvoa pienennettäessä se loivenee. Nosta sisälämpötilan nostamiseksi, laske lämpötilan laskemiseksi. Alin menolämpötilan asetusarvo. Ylin menolämpötilan asetusarvo. Lämpökäyrän säätämiseen +5 ulkolämpötilan kohdalla. Lämpökäyrän säätämiseen 0 ulkolämpötilan kohdalla. Lämpökäyrän säätämiseen -5 ulkolämpötilan kohdalla. Pysäyttää kaiken lämmöntuotannon, kun ulkolämpötila on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu lämmityksen pysäytysarvo. Huom! Korkea lattialämmitysjärjestelmän lämpötila voi vahingoittaa parkettilattiaa. Hoito-ohje VUBMA920 1720 Lämpökäyrää säädetään LÄMPÖKÄYRÄ-alavalikossa seuraavasti: LÄMPÖKÄYRÄ KÄYRÄ MIN MAKS KÄYRÄ 5 KÄYRÄ 0 KÄYRÄ -5 LÄMMITYS POIS 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C 1. Avaa INFORMAATIO-valikon alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ. 2. Valitse haluttu parametri + tai - painikkeilla. 3. Avaa parametri painamalla kerran oikeaa painiketta. 4. Nosta tai laske arvoa + tai - painikkeilla. 5. Paina kolme kertaa vasenta painiketta. HUONE-arvon säätäminen Lämpökäyrään ja sen myötä sisälämpötilaan voidaan vaikuttaa myös muuttamalla HUONE-arvoa. Jos lämpökäyrää säädetään HUONE-arvoa muuttamalla, lämpökäyrä ei jyrkkene tai loivene kuten KÄYRÄ-arvoa muutettaessa, vaan siirtyy suuntansa säilyttäen 3 C jokaista HUONEarvon astemuutosta kohti. Huom! Säädä HUONE-arvoa vain sisälämmön tilapäistä nostamista tai laskemista varten. HUONE-arvon muuttaminen: 1. Avaa HUONE-arvo muuttamista varten painamalla kerran + tai - painiketta. 2. Nosta tai laske HUONE-arvoa + tai - painikkeella sisälämpötilan muuttamiseksi. 3. Poistu valikosta odottamalla kymmenen sekuntia tai painamalla kerran vasenta painiketta. 18 Hoito-ohje VUBMA92021 5.3 Lämpötilojen lukeminen LÄMPÖTILA ULKO HUONE MENOJOHTO PALUUJOHTO KÄYTTÖVESI INTEGRAALI KERUUL. MENO 0 C 20 C 38(70) C 34(48) C 52 C C Suluissa näkyy menolämpötilan asetusarvo ja paluulämpötilan maksimiarvo. Maksimiarvo osoittaa, missä lämpötilassa kompressori pysähtyy. Tässä valikossa ei voi muuttaa arvoja. Tässä näytetään laitteiston eri lämpötilat. Kaikki lämpötilat tallennetaan viimeksi kulununeen 100 minuutin ajalta, joten ne voidaan näyttää myös käyrinä. Jos HUONE-arvo on 20 C, lämpökäyrää ei ole muutettu. Jos HUONEarvo on suurempi tai pienempi, lämpökäyrää on siirretty ylös- tai alaspäin. 5.4 Käyttöaikojen lukeminen KÄYTTÖAIKA LÄMPÖPUMPPU LISÄLÄMPÖ 1 LISÄLÄMPÖ 2 KÄYTTÖVESI 0H 0H 0H 0H LÄMPÖPUMPPU näyttää lämpöpumpun kokonaiskäyttötunnit asennuksen jälkeen. LISÄLÄMPÖ 1 ja 2 viittaavat sähkövastuksen tehoportaisiin 3 kw ja 6 kw. KÄYTTÖVESI sisältyy LÄMPÖPUMPPU-kokonaisaikaan ja näyttää tunnit, jonka käyttövesituotanto on ollut käytössä asennuksen jälkeen. 5.5 Manuaalinen sulatus, ulkoyksikkö Jos ulkoyksikkö on tarpeen sulattaa, voit käynnistää manuaalisen sulatuksen ohjausyksikössä. Manuaalinen sulatus: 1. Avaa INFORMAATIO-päävalikko painamalla kerran oikeaa tai vasenta painiketta. Kohdistin on valikon KÄYTTÖ kohdalla. Hoito-ohje VUBMA920 1922 2. Siirrä kohdistin valikon SULATUS kohdalle alaspainikkeella. 3. Avaa valikko painamalla kerran oikeaa painiketta. 4. Siirrä kohdistin valikon MAN.SULATUS kohdalle alaspainikkeella. 5. Paina kerran oikeaa painiketta. 6. Käynnistä sulatus painamalla kerran oikeaa painiketta. 7. Poistu valikosta painamalla kolme kertaa vasenta painiketta. 20 Hoito-ohje VUBMA92023 6 Säännölliset tarkastukset 6.1 Käynnin tarkastaminen Normaalissa käytössä hälytyksen merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä osoittaen, että kaikki on kunnossa. Hälytyksen yhteydessä se vilkkuu vihreänä ja näytössä näkyy tekstiviesti. ALARM PIENP.PRES. LAUENNUT Tarkista hälytyksen merkkivalo säännöllisesti varmistaaksesi, että laitteisto toimii kuten pitääkin. Hälytyksen yhteydessä lämpöpumppu pyrkii mahdollisuuksien mukaan lämmittämään taloa ensisijaisesti kompressorilla ja toissijaisesti lisälämmöllä. Käyttöveden lämmitys loppuu merkkinä siitä, että jotakin huomioimisen arvoista on tapahtunut. Hälytys ilmaistaan näytössä näkyvällä tekstillä HÄLYTYS ja hälytysviestillä. Mahdollisia hälytysviestejä ovat: Viesti SUURP.PRES. LAUENNUT PIENP.PRES. LAUENNUT Merkitys Lämmityspiiri on lämpöpumpun suurpainepiiri. Tarkasta ja tarvittaessa korjaa piirin nestetaso seuraavasti. Kuittaa hälytys alla kuvatulla tavalla Lämmönkeruupiiri on lämpöpumpun pienpainepiiri. Tarkasta piirin nestetaso seuraavasti. Ota yhteys huoltoteknikkoon. Hoito-ohje VUBMA920 2124 Viesti VAIHEJÄRJ.VIRHE Muu hälytysviesti Merkitys Voi näkyä sähköverkon häiriöiden yhteydessä, esim. tilapäisen sähkökatkoksen jälkeen. Kuittaa hälytys alla kuvatulla tavalla. Katkaise jännitteensyöttö tarvittaessa muutamaksi minuutiksi. Kuittaa hälytys alla kuvatulla tavalla. Ellei hälytys poistu, ota yhteys huoltoon. Hälytyksen kuittaaminen Hälytykset, joita ei palauteta automaattisesti, pitää kuitata käsin. Kuittaa hälytys asettamalla lämpöpumpun käyttötilaksi POIS ja palauta se sitten haluttuun käyttötilaan. 6.2 Lämmitysjärjestelmän vesimäärän tarkastaminen Laitteiston järjestelmäpaine pitää tarkastaa kerran kuukaudessa. Ulkoisen painemittarin tulee näyttää 1-1,5 bar. Jos arvo on alle 1 bar, kun lämmitysjärjestelmän vesi on kylmää, vettä on lisättävä (koskee suljettua paisuntasäiliötä). Lämmitysjärjestelmän täyttöön voi käyttää vesijohtovettä. Joissakin poikkeustapauksissa veden laatu voi olla sellainen (erittäin syövyttävä tai kalkkipitoinen vesi), että se ei sovellu lämmitysjärjestelmän täyttöön. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asentajaan. Huom! Älä käytä lisäaineita lämmitysjärjestelmän veden käsittelyyn! Huom! Suljetussa paisuntasäiliössä on ilmatäytteinen pallo, joka vaimentaa lämmitysjärjestelmän tilavuudenvaihtelut. Sitä ei saa missään tapauksessa tyhjentää. 6.3 Lämmönkeruunesteen tason tarkastaminen Lämmönkeruupiirin pitää olla täytetty oikealla määrällä lämmönkeruuliuosta; muuten laitteisto voi vaurioitua. 22 Hoito-ohje VUBMA92025 Lämmönkeruuliuosta on lisättävä ennen kuin liuoksen taso laskee niin alas, että sitä ei enää näy paisuntasäiliössä. Merkkien selitykset Taso oikea 2 Liian alhainen taso Kuva 1. Taso, lämmönkeruuneste Laitteiston ensimmäisen käyttökuukauden aikana lämmönkeruuliuoksen taso voi laskea jonkin verran; se on normaalia. Liuoksen taso voi myös vaihdella lämmönlähteen lämpötilasta riippuen, mutta liuoksen taso ei saa missään tapauksessa laskea niin alas, että sitä ei enää näy paisuntasäiliössä. DHP-A-malleissa paineistetulla lämmönkeruupiirillä paisuntasäiliön painemittarin lukeman pitää olla n. 1,0 bar. Teetä lämmönkeruuliuoksen täyttö valtuutetulla asentajalla. 6.4 Varoventtiilin tarkastaminen Lämpöpumpun kaksi varoventtiiliä tulee tarkastaa vähintään neljä kertaa vuodessa, jotta estettäisiin kalkkikerrostumien aiheuttama mekanismin tukkeutuminen. Lämminvesivaraajan varoventtiili suojaa ylipaineelta suljetussa varaajassa. Se on asennettu kylmävesituloon poistoaukko alaspäin. Ellei lämminvesivaraajan varoventtiiliä tarkasteta säännöllisesti, lämminvesivaraaja voi vahingoittua. On normaalia, että varoventtiili päästää ulos pieniä vesimääriä lämminvesivaraajaa täytettäessä, erityisesti sen jälkeen, kun on käytetty suuria määriä lämmintä käyttövettä. Molemmat varoventtiilit tarkastetaan kiertämällä hattua neljänneskierros myötäpäivään, niin että venttiili päästää hieman vettä ulos ylivuotoputken kautta. Ellei jompikumpi venttiili toimi, se pitää vaihtaa. Ota yhteyttä asentajaan. Varoventtiilien avautumispainetta ei voi säätää. Hoito-ohje VUBMA920 2326 6.5 Vuodon ilmetessä Jos käyttövesijohdoissa ilmenee vuoto lämpöpumpun ja käyttöpisteiden välillä, sulje välittömästi kylmävesisyötön sulkuventtiili. Ota sitten yhteyttä asentajaan. Jos kylmäainepiirissä ilmenee vuoto, pysäytä lämpöpumppu ja ota välittömästi yhteyttä asentajaan. 6.6 Lämitys- ja lämmönkeruupiirien roskasihtien puhdistaminen Huom! Ennen puhdistustöiden aloittamista lämpöpumpun pääsyöttöjännite pitää katkaista. Huom! Roskasihdit pitää puhdistaa kahdesti vuodessa asennuksen jälkeen. Aikaväliä voidaan pidentää, jos ilmenee ettei ole tarvetta kahdelle vuosittaiselle puhdistukselle. Huom! Pidä riepu valmiina siivilän kantta avatessasi, koska siitä valuu normaalisti pieni määrä nestettä Sulkuhana 2. Kansi 3. Roskasihti 4. O-rengas Puhdista roskasihti seuraavasti: 1. Pysäytä lämpöpumppu. 2. Lämmönkeruupiirin roskasihti - irrota eriste täyttöliitännän ympäriltä. 3. Sulje sulkuhana (katso kuva yllä). 24 Hoito-ohje VUBMA92027 4. Avaa kansi ja ota se pois. 5. Irrota sihti. 6. Huuhtele se puhtaaksi. 7. Asenna sihti paikalleen. 8. Tarkista, että kannen O-rengas on ehjä. 9. Asenna kansi paikalleen. 10. Avaa sulkuhana. 11. Lämmönkeruupiirin roskasihti - asenna eriste täyttöliitännän ympärille. 12. Käynnistä lämpöpumppu. Hoito-ohje VUBMA920 2528 7 Ohjausyksikön perusasetukset Alla olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on niiden säätöjen nimi, jotka järjestelmän käyttäjä voi tehdä itse. Toisesta sarakkeesta nähdään, mitkä arvot lämpöpumppuun oli asetettu tehtaalla, ja kolmannesta nähdään asentajan asennuksen yhteydessä asettamat arvot. Asetukset Tehdasasetus Mahd. asiakaskohtainen asetus HUONE 20 KÄYTTÖ AUTO KÄYRÄ 40 MIN 10 MAKS 55 KÄYRÄ 5 0 C KÄYRÄ 0 0 C KÄYRÄ -5 0 C LÄMMITYS POIS Hoito-ohje VUBMA92029 8 Yhteystiedot 8.1 Tarkastuslista Asennettu malli: Pystytys o Säätö alustalle Putkiasennus o Tiiviyden tarkastus o Ilmaus o Avaa patteriventtiilit o Varoventtiilin tarkastus Sähköasennus o Kompressorin pyörimissuunta o Ulkolämpötilan anturi o Lisävarusteet:... Lämmönkeruujärjestelmän asennus o Lämmönkeruunesteen tyyppi:... o Täyttö, litramäärä:... o Tiiviyden tarkastus o Varoventtiilin tarkastus Ohjausyksikkö o Perusasetus Koekäyttö o Manuaalinen testi suoritettu o Melutarkastus Tiedot asiakkaalle o Ohjausyksikkö, valikot, hoito-ohjeet o Tarkastus ja täyttö, lämmitysjärjestelmä o Hälytystiedot o Varoventtiilin tarkastus o Siivilät, puhdistus o Hienosäätötiedot o Takuut Hoito-ohje VUBMA920 2730 8.2 Asentaja: Putkiasennus Päiväys... Yritys... Nimi... Puhelin... Sähköasennus Päiväys... Yritys... Nimi... Puhelin... Järjestelmän säätö Päiväys... Yritys... Nimi... Puhelin Hoito-ohje VUBMA92031 VUBMA920 Samankaltaiset tiedostot
Hoito-ohje Atec 086L0129 Rev. 1 FI Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 2010 Thermia Värme AB. Hoito-ohjeen alkuperäiskieli on ruotsi. Muunkieliset Lisätiedot Hoito-ohje DHP-S VUGFA120
Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten Lisätiedot HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120
HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun Lisätiedot Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI
Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet Lisätiedot HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:
HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita Lisätiedot Lämpöpumput kotikäyttöön
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten Lisätiedot HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:
HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita Lisätiedot HOITO- OHJE. Thermia Duo Lämpöpumppu. 9680-54845001 Painos 1. 2 - Om din värmepump 1
HOITO- OHJE Thermia Duo Lämpöpumppu 9680-54845001 Painos 1 2 - Om din värmepump 1 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä tietoja...................................... 2 1.1 Turvamääräykset...................................... Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien Lisätiedot KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65
KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden Lisätiedot 290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D
290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet................... Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S Lisätiedot Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro
Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMGFC320 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n Lisätiedot NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500
NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti
Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMGFC120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen Lisätiedot Asennusohje DHP-S VMGFB220
Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten Lisätiedot POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370 Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset..................... Lisätiedot Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro
Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n Lisätiedot Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.
Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien Lisätiedot Lämpöpumput kotikäyttöön
MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot -BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145
Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen Lisätiedot MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10 Lisätiedot Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0
Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse Lisätiedot IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0
fi IVT 290 A/W Sähkökattila Käyttöohje Osanumero: 12323 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT-lämmitysjärjestelmän. Toivomme, että lämmitysjärjestelmämme täyttää odotuksesi ja tarjoaa energiansäästöä Lisätiedot Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301
Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan Lisätiedot Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako
5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot Käyttöohje NILAN VGU250
Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria Lisätiedot HOITO- OHJE. Thermia Diplomat Lämpöpumppu
HOITO- OHJE Thermia Diplomat Lämpöpumppu 9 6 8 0 5 4 3 6 2 0 0 1 P a i n o s 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeätä......................................... 2 1.1 Turvallisuusohjeet........................................ Lisätiedot 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE
5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu Lisätiedot OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus
OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset... Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje
SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava Lisätiedot Jäspi Ecowatin huoneyksikkö
Jäspi Ecowatin huoneyksikkö Digitaalinen näyttö, lisävaruste Jäspi Ecowatille M02281 Jäspi Ecowattiin on mahdollista liittää yhteensä kaksi huoneyksikköä (lisävaruste). Yksiköitä käytetään huonelämpötilan Lisätiedot Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje
Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse Lisätiedot Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI
Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä Lisätiedot NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.
NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO. Lisätiedot Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin
Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Lisätiedot Lämmönvaihdinpaketti TMix E
Lämmönvaihdinpaketti TMix E EDUT Toimitetaan koottuna Voidaan kytkeä suoraan lattialämmitystai teollisuusjakotukkiin Mahdollistaa pakkasnesteen käytön sulanapidossa ja lattialämmityksessä talousrakennuksissa Lisätiedot Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas
Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät Lisätiedot KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+
KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu, Lisätiedot VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!
Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta Lisätiedot Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI
Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI Ellei tätä Lisätiedot SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1
SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa Lisätiedot ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT
Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT Lisätiedot Rego 5101 Asennusohje
Rego 5101 ok 6 720 641 739-37.1I Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvaohjeet........................ Lisätiedot Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät Lisätiedot T-MALLISTO. ratkaisu T 0
T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden Lisätiedot LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot KULJETTAJAN KÄSIKIRJA
KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä. Lisätiedot LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:
XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m Lisätiedot JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE
JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte Lisätiedot Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen
Arimax öljylämmitys Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax 17 -sarjan öljykattilat Tehokas lämmitys Runsas lämpimän Lisätiedot Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120
Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille, Lisätiedot IVT 490, IVT 495 TWIN
fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja Lisätiedot Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR
Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1 Lisätiedot LK Sähkökattila - 4,5
LK Sähkökattila -,5 Rakenne LK Sähkökattila,5 kw on seinään kiinnitettävä sähkökattila, joka on tarkoitettu ensisijaisesti matalalämpöisiin lämmitysjärjestelmiin, kuten esim. lattialämmityksiin. LK Sähkökattila,5 Lisätiedot OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä. Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu
Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220
Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6 Lisätiedot Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan
Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Lisätiedot MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU
ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila Lisätiedot Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120
Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien Lisätiedot XW60K JA T620 V620 CX620
XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä, Lisätiedot Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite
MKING MODERN LIVING POSSILE Mukavampaa asumista EL omfort -elektroninen säätölaite Luotettavat EL omfort - säätölaitteet Danfoss lyhyesti Danfoss Group on alansa johtava yritys, joka tutkii, kehittää ja Lisätiedot PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0
fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa Lisätiedot HE HE E21-E28 / HE D36-D43
ok Greenline HE HE E21-E28 / HE D36-D43 6 720 641 739-01.1I Asennusohje 6 720 644 117 (2010/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. Lisätiedot Asennus, käyttö ja huolto
Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin Lisätiedot INNOVA HEAT A 6 INNOVA HEAT A 8 INNOVA HEAT A10 24/05/2010
INNOVA HEAT A 6 INNOVA HEAT A 8 INNOVA HEAT A10 24/05/2010 Sisällysluettelo Laitteen kuljetus 5 Ulkokuoren avaus 6 1 Tärkeitä tietoja 7 2 Turvallisuus 7 3 Järjestelmän toiminta 8 3.1 Yleistä 8 3.2 Järjestelmän Lisätiedot Compress EHP 3500/5000/6000
6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset............................. Lisätiedot Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR
Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 ) Lisätiedot IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi
IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Air ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Lisätiedot PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I
PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien Lisätiedot system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE
system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti. Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw)
Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämmönlähteeseen, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lisätiedot PremiumLine EQ Greenline HE / HA
PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 807 581 (2013/03) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ Lisätiedot Asennus- ja hoito-ohje. Vent
Asennus- ja hoito-ohje Vent 1 Koneen rakenne.... 2 2 Suunnittelu- ja asennusohje... 3 2.1 Ilmanvaihto...3 2.2 Putkiasennus...3 2.3 Kondenssivesiletku....4 2.4 Sähköasennus...4 3 Säätö.... 5 3.1 Ilmanvaihto...5 Lisätiedot Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17
Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen Lisätiedot EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE
EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät... Lisätiedot IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu
IVT Optima Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Optima ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Se käyttää taloasi ympäröivään ilmaan varastoitunutta Lisätiedot Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245
Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste Lisätiedot 1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015.
/8 Sovllttavat yksiköt *BLQ5CAV3 *DLQ5CAV3 *BLQ7CAV3 *DLQ7CAV3 Huomautuksia (*) *B* (*2) *D* 4P45542- - 25.3 2/8 Knttäkoodi Astuksn nimi Käyttäjäastukst Esiastut arvot Huon lämpötila Mukava (lämmitys) Lisätiedot PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet
PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus... Lisätiedot Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi
6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla. Lisätiedot Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet
Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan Lisätiedot Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P
Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin. Lisätiedot LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET
LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET WPC 04-13 (cool), WPF 04-16 (cool) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEESSA... 3 NÄYTTÖ... 3 KÄYTTÖTILAT... 4 TILOJEN LÄMMITYS... 5 KÄYTTÖVESI... 5 ENERGIAMITTAUS... 5 SÄÄDINDYNAMIIKKA... Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE Uplink
Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen Lisätiedot HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING
HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän Lisätiedot ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti
Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa Lisätiedot TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja
TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin Lisätiedot LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje
LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja. Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute