Source: http://docplayer.fi/3265020-Maatilan-sahkoiset-henkiloriskit-ja-niiden-torjuminen.html
Timestamp: 2017-02-26 08:13:12+00:00
Document Index: 291093

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ']

Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen - PDF
Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen
Download "Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen"
1 Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen Sisällysluettelo 1. Miksi sähköohjeita ja kenelle 2. Välitön hengenvaara 3. Sähköiskun vaara 4. Säännöllinen seuranta 5. Ennakkotoimenpiteitä riskien vähentämiseksi 6. Sähköammattilaisen apu, asennukset ja tarkastukset2 1. Miksi sähköohjeita ja kenelle? MELA ja Työsuojelurahasto ovat tukeneet tämän ohjeen tekemistä. Ohjeella halutaan parantaa maatilojen tuotantorakennuksissa työskentelevien ihmisten työturvallisuutta henkilösähköturvallisuuden osalta. Opas keskittyy rakennuksissa työtä tekevän ihmisen oman havainnoin- nin kehittämiseen, asenteen muokkaamiseen ja sitä kautta sähköistyksen kohentamiseen. Tavoitteena on opastaa maatilayrittäjiä sekä lomittajia luomaan itselleen turvallisempi työpaikka. Tällä oppaalla on pyritty kansantajuiseen tiivistelmään. Opas ei korvaa eikä kumoa lakeja, viranomaismääräyksiä tai valmistajan ohjeita. Ohjeen soveltaminen käytännössä tapahtuu aina omalla vastuulla. Sarjan on koonnut ja työstänyt Agro-Elektro Oy. Tämän oppaan kopioiminen on tekijänoikeuslain ja valokuvauslain mukaisesti kielletty. Agro-Elektro Oy, 2006 Tuotanto tehostuu sähkön käyttö ja sähkölaitteiden määrä kasvaa Maatilat ovat kasvamassa samoin kasvaa rakennusten sähkölaitteiden määrä. Isot karjatilat kehittyvät sähkötekniikan ja sen ohjaustarpeilta teollisuusmaisiksi. Lypsykarjatiloilla eläinten määrät kasvavat uusinvestoinneissa kaksinkertaisiksi. Sikaloissa eläinmäärä kohoaa suurimmillaan jopa tuhansia eläimiä käsittäviksi tuotantolaitoksiksi. Hevostallien lukumäärä ja tallien koko kasvaa eritoten taajamien lähistöllä. Talleissa liikkuvat tilan ulkopuoliset hoitajat ja hevosten käyttäjät, jotka taajama-asukkaina eivät tunne tallirakennuksen sähkötekniikkaa ja sen riskejä. Samalla maatilalla ovat kotieläintuotannossa usein rinnakkain uusi ja vanha karjarakennus. Näiden sähköistys on sovitettava turvallisesti toisiinsa. Sähkökäyttöinen tekniikka ruokkii eläimiä käsikäytössä tai automaattisesti. Ilmanvaihdon ja lämmityksen on toimittava eläinten iän ja kasvun mukaan. Lypsy, maidon jäähdytys sekä maitokaluston pesu hoidetaan sähkön avulla niin parsinavetoissa kuin pihatoissa. Lanta poistetaan sähkötoimisin laittein. Tietokoneet ja siihen liittyvä ohjaus on karjarakennuksissa nykypäivää. Kaikkien sähkötoimisten laitteiden pitäisi toimia varmasti ja vaaratta. Silloin on maatilalle rahaa antava kotieläintuotanto ja työntekijöiden turvallisuus kunnossa. Haltija vastaa tilansa sähkölaitteiden kunnosta. Johtava lomittaja vastaa puolestaan lomittajan työpaikan turvallisuudesta. Maatilan, johtavan lomittajan ja lomittajan yhteistyö, sähkölaitteiden jatkuva havainnointi, vikojen kirjaus ja korjauttaminen pitävät työpaikan turvallisena. Tämä ohje toimii apuna kuntien lomitusesimiesten ja maatilayrittäjien työkaluna.3 Työpaikan henkilösähköturvallisuuden jatkuvan parantamisen menetelmä toimii maatalousyrittäjän, johtavan lomittajan ja lomittajan arkirutiiniksi tehdyllä yhteistyöllä. Sähkövikojen tunnistaminen Sähkövikojen havainnointi Henkilöriskien vakavuuden arviointi Sähkövikojen korjaustoimenpiteet Sähköistys kaipaa maatilalla asennemuutosta * Oma jatkuva sähköistyksen seuranta on välttämätöntä * TUKESin selvityksen mukaan maatilojen karjarakennusten sähköistys on monilta osilta kehnossa kunnossa * Haltijalla on vastuu sähkölaitteistaan * Uusissa karjarakennuksissa saadaan toimiva ja turvallinen työympäristö yrittäjälle ja lomittajalle, kun sähköistys ja keskukset suunnitellaan tilan tarpeisiin ja urakoidaan kunnolla. * Sähkölaitteet kuluvat käytössä, eläintilojen olosuhteet aggressiiviset * Kriisit yllättävät - varaudu niihin * Kriisitilanteen aiheuttaa myrsky, ukkonen, laiterikko ja jäätyminen. Niihin on oltava toimintaohjeet * Sähkökatko hoidetaan varavoimalaitteella. Sähköasennukset ja laitehankinnat ennakkoon. Käyttöönotto opastettava myös lomittajalle. * Moni viljelijä ei ole tiedostanut, että uusi pihatto, sikala tai nautakasvattamo tarvitsee sähköistykseltään teollismaista toteutusta! *Siivous ja kunnossapito tärkeää - asenteet remonttiin *Älä säästä väärässä paikassa!4 Väärää energian säästöä. Valaisimen kupu puuttuu. Valaisin ja kosteus voivat aiheuttaa vuotovirtoja ja lisäksi onnettomuusriskin. Uuden ison pihaton jatkeeksi on siirretty vanhat hapertuneet kumikaapelit ja vanhat kytkimet. Ne aiheuttavat vaaratilanteita käyttäjilleen. Sähköurakoitsija vaihtaa ne uusiin. Ammattitaidolla suunniteltu karjarakennuksen sähköistys sähkökeskuksineen antaa pohjan modernin karjataloustekniikan vuosia kestävälle häiriöttömälle toiminnalle. Alkuun5 2. VÄLITÖN HENGENVAARA Kaikkein tärkeintä sähköisten Kosketus voi tapahtua suoraan käsin, henkilöriskien välttämisessä on sekä metallisella työkalulla, metallipuikolla tai maatilayrittäjälle että lomittajalle oppia eläintilassa kolan metallivarrella. tunnistamaan välitön hengenvaara. Kun olet tunnistanut vaaran, arvioinut Välitön hengenvaara esiintyy paikassa, että kyseessä on välittömän missä sähköasennusten ja -laitteiden hengenvaaran riski, poista vaara jännitteiset osat ovat kosketeltavissa. välittömästi! Älä vaaranna kuitenkaan omaa tai muiden henkeä! Välitön hengenvaara on kohteessa, missä on paljaita johtimia kosketeltavina: *jakorasiassa, josta puuttuu kansi *valokytkimessä, jonka peitekansi lohjennut tai puuttuu kokonaan *pistorasiassa, joka on mekaanisesti vaurioitunut *avonaisessa keskuksessa, josta on poistettu ns. sormisuojalevy tai sulakekansi *kaapeleissa, jotka on ruhjottu rikki ajettavilla koneilla ulkona, ruokintapöydällä tai rehuvarastossa *rehunjakovaunun kaapelissa, kun vioittunut eriste on paljastanut kuparijohdon *jatkojohdossa, jonka eristeen tai maadoitusliuskat esim. lumiaura on rikkonut *väärin tehdyissä oma-asennuksissa Välitön hengenvaara on myös laitteiden metallikuorissa, jotka ovat tulleet jännitteisiksi eristysvian johdosta. Esimerkiksi kun paljas jännitteinen johdonpää nojaa metallikuoreen. Viat ovat vaikeasti havaittavissa ilman sähköteknisiä mittauksia. Paljaat kuparijohtimet ovat hengenvaaralliset. Älä koske. Katkaise sähkö välittömästi. Estä toisia kytkemästä sähköt takaisin päälle. Korjauta asennukset sähköurakoitsijalla. Jos olet epävarma, älä riskeeraa. Käytä ammattilaisia. Maatalouslomittaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työpaikallaan koskettaessaan käyttämätöntä rikkinäistä valokatkaisijaa, jossa oli kosketeltavissa paljaita jännitteisiä johtimia6 Betoniauton metalliputkisto on hengenvaarallinen, jos se yltää liian lähelle sähköilmajohtoja. Pidä turvaväli. Mies kuoli maatilan lietesäiliötyömaalla, kun betoniauton putkisto osui yläpuolella sijaitsevaan 20 kv:n avolinjaan. Itse tehty varaston työmaakeskus, jossa jakorasian kansi auki ja jännitteiset osat käsin kosketeltavissa. Suorita itse arvio vaarallisuudesta. Vanhassa hevostallin sähkökeskuksessa pääkytkimen jännitteiset osat näkyvissä. Yksi sulakelähtö on poistettu kokonaan ja syntynyt aukko teipattu. Sulakekannen risan lasin takana on jännite heti sulakkeen värinastassa.7 Välitön hengenvaara on aina poistettava saman tien, aikailematta. Muita kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia maatilalla ja vastaavissa töissä Henkilö sai kuolettavan sähköiskun työskennellessään ulkona metallikuorisella painepesurilla. Kuolinsyynä määräystenvastainen, kaksinapainen jatkojohto. Henkilö sai surmansa ollessaan korjaamassa leikkuupuimuria. Roikkavalaisimen johto jäi puimurin terien väliin koneistoa pyöritettäessä. Maanviljelijä oli poraamassa suojaeristetyllä käsiporakoneella reikää navetan metalliseen parsirakenteeseen, kun pora juuttui kiinni porattavaan putkeen. Hankalan työskentelyasennon vuoksi liitäntäjohto pääsi kiertymään teräistukan ympäri, jolloin johdon eriste rikkoontui ja jännite pääsi leviämään poran teräosaan ja porattavaan putkeen. Mies sai kuolettavan sähköiskun. Mies kuoli, kun tyhjensi lannoitekuormaa. Kuorma-auton lavan suojan metallirunko osui auton yläpuolella sijaitsevaan 20 kv:n linjaan. Mies sai saunoessaan kuolemaan johtaneen sähköiskun käynnissä olevasta pulsaattoripesukoneesta, joka oli sijoitettu navettarakennuksessa olleen saunan eteiseen. Pesukoneen runko oli jännitteinen, koska liitäntäjohdon pistotulppa oli vioittunut. Nuori mieshenkilö sai kuolettavan sähköiskun henkilönostimen nostokorin metallisesta kaiteesta auttaessaan isäänsä omakotitalon maalauksessa. Väärinkytketty pistorasia. Mies hitsasi vanhalla sisätilojen hitsauslaitteella ulkona sateessa traktorikaivurin tukijalkaa. Hitsauspuikko tarttui kiinni hitsattavaan kohteeseen. Hitsausmaadoitus oli irronnut koneesta. Mies menehtyi sähköiskuun nostaessaan maadoituspuristinta ja nojatessaan samalla hitsattavaan kohteeseen. Rakennusmiehen piikatessa sementtilattiaa, sähkövasara katkaisi vesijohdon. Tulviva vesi peitti lattialla olleet jatkojohtojen pistorasiat. Tarttuessaan vedessä seisten vesikiertoiseen pyyhkeiden kuivauspatteriin, mies sai kuolettavan sähköiskun. Sulakkeet eivät palaneet. Lisätietoja johtaneet sähkötapaturmat Poista käytöstä välittömästi: Alkuun8 3. SÄHKÖISKUN VAARA Ihminen saa sähköiskun viallisesta sähkölaitteesta tai asennuksesta. Pihapiirissä ja karjarakennuksen kostealla betonilattialla ihminen on maakosketuksessa. Vikatilanteessa sähkö kulkee ihmisen läpi aiheuttaen pahimmillaan kuolettavan sähköiskun. Vuosittain Suomessa tapahtuu lähes 50 tilastoitua sähkötapaturmaa. Näistä kuolemaan johtaa 3-5 kappaletta vuosittain. Maatiloilla on selkeä riskialttius sähkötapaturmiin. Seuraavissa kuvissa ja ohjeissa havainnollistetaan muutamia tilanteita, missä riski on olemassa. Sähkötapaturman sattuessa auttajan on katkaistava sähköt ennen kuin menee auttamaan uhria. Rehuvaunun kaapelissa piilee uhka. Monella sähkömoottorilla varustettu säilörehun jakovaunu on päivittäin käytössä monta kertaa. Aggressiviinen navettailma ja mekaaninen käyttö haurastuttavat jatkuvassa käytössä olevan vaunun sähköverkossa kiinni olevaa syöttökaapelia. Siksi syöttökaapelin kunto ja sen kiinnitykset on tarkistettava säännöllisesti. Tarkastus on syytä tehdä sähköttömällä kaapelilla. Kurkun korkeudella oleva kaapeli voi olla myös tapaturmariski sähköiskun vaaran lisäksi. Eikä vanhoissa navetoissa ole yleensä vikavirtasuojausta turvana.9 Älä ikinä suuntaa painepesurin vesisuihkua sähkölaitteisiin. Painepesurin suihkua ei saa suunnata valaisimiin, muihin sähkölaitteisiin eikä sähköasennuksiin. Pesijän oma henki on silloin vaarassa. Traktorin etukuormain ei ole myöskään henkilönostin. Eläinten ulottuville ei saa jättää kaapeleita, jatkojohtoja, lämpölamppuja eikä mitään muitakaan sähkölaitteita. Sähköasennukset on tehtävä aina niin, ettei eläin ulotu niihin. Tai on käytettävä vahvoja mekaanisia suojia. Possuilla ja naudoilla on aikaa ja voimaa purra sähkölaitteita ja asennuksia rikki.10 Aperuokinta on synnyttänyt nautakasvattamoissa ja lypsykarjarakennuksissa uuden teknisen tarpeen. Syöttöpöytää tarvitaan rehun annosteluun. Vanhat traktorin purkavat perävaunut on otettu uudestaan käyttöön. Niihin on asennettu itse sähkömoottoreita maallikkotaidoin. Kuvan sähkömoottorista on ainakin jäähdytyskotelo irti. Käyttäjä voi saada käynnissä olevan moottorin siivekkeistä mekaanisen vamman. Lisäksi omat sähköasennukset ovat luvattomia ja usein hengenvaarallisia! Jos lomittajalle sattuu sähkötapaturma vastuu on ensisijaisesti haltijalla. Johtavalla lomittajalla on työnjohdon vastuu lomittajan turvallisesta työpaikasta. Maallikoiden tekemät sähkötyöt ovat luvattomia. Väärin kytketyt pistorasiat ovat aiheuttaneet monia kuolemaan johtaneita sähköiskuja. Maallikolle on luvallista osatessaan kytkeä ja korjata 1-vaiheinen jatkojohto. Väärin tehdyt jatkojohdot, joista on puuttunut suojamaadoitus, on yksi kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien aiheuttajista. Alkuun11 4. SÄÄNNÖLLINEN SEURANTA Maatilan sähköjen kunnon seuranta ja kunnossapito on haltijan vastuulla. Vikojen tunnistaminen, vaaran vakavuuden arviointi ja korjaustoimiin ryhtyminen kuuluu maatilan arkirutiineihin. Sillä pidetään sähkötapaturmia kurissa. Maatilayrittäjän ja lomittajan yhteistyö sähkövikojen tunnistamisessa ja havainnoimisessa on varmasti hyödyllistä ja henkilöturvallisuutta parantavaa. Lomittajalla ei ole sellaista tilasokeutta yhteen karjarakennukseen, mikä on haittana omalla tilallaan jatkuvasti työtä tekevällä maatilayrittäjällä. Havainnoi - mutta varo itse vaaraa Toimi näin: *Tarkista työssäsi silmämääräisesti tilan sähköasennuksia ja -laitteita! *Varo koskettelemasta viallisia sähköasennuksia tai rikkinäisiä sähkölaitteita, ettet saa itse sähköiskua! *Älä saata itseäsi tai toisia toiminnallasi hengenvaaraan! *Poista hengenvaaralliset laitteet käytöstä, jos voit tehdä sen vaaratta! *Lomittaja - Ilmoita sähkölaitevioista heti tilalle ja johtavalle lomittajalle! *Jos olet epävarma - älä riskeeraa! *Kutsu vaarallisissa tapauksissa sähköurakoitsija, jos olet epävarma! Karjatilan sähköt - myös maadoitukset vaativat jatkuvaa silmälläpitoa. Mitä sekaisempi paikka - sitä enemmän tarkkailtavaa Vastuu työpaikan sähköturvallisuudesta on haltijan.12 Myllyn suojat on poistettu. Myllystä on tullut mekaanisesti vaarallinen. Lähellä työskentelevän henkilön vaatteet voivat tarttua pyörivään kiilahihnaan ja aiheuttaa vakavia vammoja. Kaikkiin sähkölaitteisiin kuuluvat mekaaniset suojat on pidettävä paikoillaan. Kun pistorasiassa on pölyä ja kosteutta ja siitä otetaan sähköä isotehoisiin laitteisiin, lopputulos on tämän näköinen. Arvioi itse vaaran vakavuus ja korjaustoimen kiireellisyys Sisällytä arkirutiineihisi maadoitusten seuranta. Korroosio voi katkaista maadoitusyhteyden. Maadoituksen voi irrottaa mekaanisesti myös ihminen tai eläin. Maadoitusyhteyden katkeaminen on hengenvaarallista.13 Rottien kulkureiteillä ja muuallakin on seurattava jatkuvasti asennuskaapelien eristyksiä. Rikkinäiset kaapelit sähköurakoitsija. vaihtaa Rottasota kuuluu viljelijälle. Olisiko jo aika vaihtaa vasikkaosaston lämmitin ja navetan loistevalaisin?14 Tunnistaessaan ja havainnoidessaan vaaran, lomittajan tulee kertoa siitä johtavalle lomittajalle, joka puolestaan informoi siitä viljelijää. Viljelijä puolestaan hoitaa asiat kuntoon. Avoin ja rehellinen sähköisten henkilöriskien tunnistaminen, havaittujen puutteiden kirjaaminen yhdessä vaaran arvioinnin ja korjaustoimenpiteiden kanssa johtaa maatilan ja lomitusjärjestelmän yhteistoimintaan. Jo pienilläkin teoilla voidaan korjata vikoja ja parantaa arkipäivän turvallisuutta! Alkuun15 5. ENNAKKOTOIMENPITEITÄ RISKIEN VÄHENTÄMISEKSI Vaaratilanteessa sähköt katkaistaan keskuksen pääkytkimestä. Vapaata huoltotilaa keskuksen edessä pitää olla vähintään 80 cm. Mikäli sähkökeskuksen edessä on jotain, mikä estää pääsyn keskukselle, se on siirrettävä pois. Samoin talvella on estettävä lumen kasautuminen sähkökeskuksen oven eteen. Vikavirtasuojakytkin pienentää henkilöriskejä. Uusien tuotantorakennusten keskuksiin se on vaadittu jo 90luvun lopulta lähtien. Vanhemmissa tuotantorakennuksissa se on erittäin harvinainen. Sinne vikavirtasuojat kannattaisi asennuttaa sähköurakoitsijalla jälkiasennuksena. Havainnoi vaara ja ennakoi. Pääkeskuksen alla on pahvilaatikossa palanutta kahvasulaketta! Ongelmaa ei ratkaista sulakkeita vaihtamalla. Tilan sähkökäyttö vastaa yli 80 A:n pääsulaketta mitoituslaskelman mukaan. Oikea pääsulakkeen koko tällä tilalla olisi 100 A. Nyt käytössä on vain 63 A:n pääsulakkeet. Opettele säännöllistä testausta. Testaa vikavirtasuojakytkimellä aika ajoin jatkojohdot ja kädessä pidettävät sähkölaitteet. Myös betonilattialle pudonneet ja tärähtäneet sähkölaitteet on järkevää testata ennen seuraavaa käyttöä. Turvallisinta olisi tietysti käyttää aina vikavirtasuojaa, joko kiinteästi asennettua tai siirrettävää ns. adapterimallia. Tee tapa vikavirtasuojan käytöstä! Omaksu kädessä pidettävien sähkölaitteiden oikean käyttö - se pienentää riskejä.16 Sähköasennuksia ja työturvallisuutta voi parantaa vanhoissakin rakennuksissa jälkiasennuksilla. Vikavirtasuojan voi asentaa navetan ryhmäkeskukseen jälkikäteen, jos siellä on tilaa. Se suojaa keskuksesta lähtevät sähköasennukset ja niihin liitettävät laiteet. Keskuksesta puuttuu kosketussuojaus. Valveutunut viljelijä asennutti navettaansa sähköisten käsityökoneiden käyttäjien suojaksi erillisen, kiinteän vikavirtasuojan. Nyt lehmät karvataan turvallisesti! Jatkojohto on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Pitkäaikaista tarvetta varten sähköurakoitsija asentaa kiinteät kaapelit ja tarvittavat pistorasiat. Älä jätä jatkojohtoja lojumaan lattialle! Kiinnitä johdot turvallisesti ylös lattiatasosta. Käytä jakokeskuksia ja kiinnitä nekin seinille.17 Siivous paljastaa vaaran paikkoja. Kun siivoat, suhtaudu sähkölaitteisiin varoen. Pölyn peitossa oleva pistorasia tai jakorasia saattaa olla lohjennut ja jännitteiset osat paljaina. Moottoreiden kytkentäkoteloista voi puuttua kansi. Sähkökaapelin rikkonainen eriste, keskuksesta puuttuva tulppavarokkeen kaulus, sulakekansi tai kannen lasi voivat aiheuttaa vaaratilanteen. Säilörehutornien lähistöllä on paljon kosteutta, ympäristö on usein myös pimeä. Monet sähkömoottorit peittyvät heiniin. Siivoaminen parantaa monella tavoin työntekijöiden henkilöturvallisuutta. Ovatko tornin monien sähkömoottoreiden turva- ja hätäseiskytkimet kunnossa? Vaihda palaneet lamput ja sytyttimet. Etsi pimeät ja hämärät tilat ja nurkat, selvitä käytetäänkö niissä sähkölaitteita ja onko pimeässä riski vaurioittaa kiinteitä sähköasennuksia. Asennuta sähköurakoitsijalla lisävalaisimia pimeisiin paikkoihin. Välillisesti pimeys ja siihen liittyvä liukkaus voivat aiheuttaa jopa neliraajahalvauksia. HUOM! EI RIITÄ; ETTÄ VILJELIJÄ VAROITTAA LOMITTAJAA SÄHKÖISKUN VAARASTA. VAARA ON EHDOTTOMASTI POISTETTAVA JA VIALLINEN LAITE JA ASENNUS KORJATTAVA! HALTIJALLA ON VASTUU! Alkuun18 6. SÄHKÖAMMATTILAISEN APU, ASENNUKSET JA TARKASTUKSET Aina kun vika on kiinteissä sähköasennuksissa, on kutsuttava sähköurakoitsija apuun. Yrittäjä tai lomittaja ei saa korjata eikä asentaa kiinteitä sähkölaitteita. Jokaisella maatilalla pitäisi olla ennakkoon valittu, tilan sähköt tunteva sähköurakoitsija huoltotöitä varten. Olisi hyvä, jos urakoitsija asuisi lähistöllä. Urakoitsijat pitävät myös lomaa, siksi varamieskin pitäisi olla valmiiksi katsottuna. Uusissa rakennusinvestoinneissa viljelijän kannattaa selvittää urakoitsijan asennusoikeudet. Tiedot löytyvät osoitteesta Sähköyhtiöillä on liittymäpalvelujen lisäksi myös varavoimalaitteiden koko- naispalvelua, joillakin myös sähköasennusten tarkastuspalvelua. Oman sähköyhtiön kautta löytyy myös lähin valtuutettu tarkastaja, mikäli haluat teettää tilalla määräaikaistarkastuksen. Maatilat toteuttavat suuria lypsykarja-rakennusinvestointeja, jossa parhaimmillaan on useita tietokoneita sekä ruokinta- ja lypsyautomatikkaa ja jopa lypsyrobotteja. Suurissa sikaloissa ilmanvaihto ja lämmitys sekä ruokinta toimivat tietokone ohjauksella. Molemman tuotantolinjat vaativat kunnollisen sähköistyksen ennakkosuunnittelun ja siihen ammattitaitoisen sähköalan ja biologian tuntevan suunnittelijan. Rehuvaraston kaapelit ja kytkimet kiinni ja ojennukseen. Kiinteät asennukset tekee sähköurakoitsija. Kaapelit ja käyttökytkimet ovat irrallisina metallisessa viljaruuvissa. Kun uusi ja tottumaton karjanhoitaja käynnistää viljaruuvin, sähkökaapeli voi valua ja takertua ruuviin ja repeytyä. Vioittuneen kaapelieristeen kautta sähkö voi johtua metallista ruuvia pitkin arvaamattomiin paikkoihin.19 Kahvasulake on yleinen kookkailla karjatiloilla. Kahvasulakkeen vaihtoon tarvitaan aina opastus. Palaneen kahvasulakkeen saa vaihtaa vain siihen opastettu henkilö. Kun uuden karjarakennuksen sähköistys tai laajennetun rakennuksen sähköt otetaan käyttöön, sähköurakoitsija opastaa viljelijän keskusten, erilaisten suojien ja sähkölaitteiden käyttöön. Samalla voisi opastaa lomittajan. - Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Vikavirtasuojakytkimien toiminta kuuluu myös opastuspakettiin. Viljelijän ja lomittajan on osattava toimia vikatilanteessa suojan lauettua. Löydätkö vian aiheuttajan? Tiedätkö miten ehjät sähkölaitteet saa toimimaan ja viallisen erotettua pois?20 Kun maatilan oma sähköyhtiö mitoittaa ja toimittaa varavoimalaitteen, se on varmasti tilan sähköntarpeeseen sopiva. Sähköyhtiö myös asentaa vaihtokytkimen, koekäyttää laitteen sekä opastaa viljelijää varavoiman oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Varavoimalaitteen käytön opastus on annettava myös lomittajille. Suullisesti annettu pikainen opastus ei riitä. Varavoiman käyttö on demonstroitava todellista sähkökatkotilannetta vastaavaksi. Vaihtokytkin on käännettävä varavoima -asentoon, kun generaattoria käytetään. Käyttäjän on hyvä tiedostaa, että varavoimasähkö on yhtä tappavaa kuin verkkosähkökin. Maatilan haltijan vastuulla on sekä uudet että vanhat sähköasennukset. Sähköasennusten ja -laitteiden on oltava turvallisia. Siksi haltijan on huolehdittava, että myös vaadittavat sähkötarkastukset tehdään MAATILAN VIRALLISET SÄHKÖTARKASTUKSET KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS - sähköasennusten yhteydessä - sähköurakoitsija tekee - ennen sähköasennusten käyttöönottoa VARMENNUSTARKASTUS - sähköurakoitsija tilaa - valtuutettu tarkastaja tekee - 3 kk:n sisällä asennusten käyttöönotosta - yli 35 A:n uusille maatalousrakennuksille, laajennuksille, muutostöille MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS - haltija tilaa - valtuutettu tarkastaja tekee - vähintään 15 vuoden välein - koskee maatilan tuotanto- ja varastorakennuksia, joiden pääsulake on yli 35 A21 Maatila voi teettää sähkötarkastuksia myös vapaaehtoisesti. Esimerkiksi sähköjen katsastus eli määräaikaistarkastus vie noin puoli työpäivää, vaativissa kohteissa enemmän. Tarkastukseen kuuluu sähköteknisiä mittauksia sekä myös sil- mämääräistä tarkastusta. Tarkastuksesta tilalle jää dokumentiksi tarkastuspöytäkirja. Jos tilalta löytyy välittömästi korjausta vaativia riskikohtia, ne tarkastaja merkitsee pöytäkirjaan, samoin muita tekemiään havaintoja. Sähkö on turvallinen ja hyvä apu - kun laitteet ovat kunnossa Kun pidät sähköt ja sähkötoimiset laitteet kunnossa työpaikka on turvallinen kaikille! Turvallisessa paikassa on mukava tehdä työtä niin yrittäjäperheen kuin lomittajan! Alkuun Samankaltaiset tiedostot
Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1930-2003 kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo Sähköisku Kun jännite jää alle 50 voltin, ei se aiheuta yleensä vaarallista Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3690/06/2004 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Turussa 9.8.2004 Tutkijaryhmä: Olli Tiainen ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Lisätiedot Kotitalouksien sähköpalojen torjunta
Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan Lisätiedot SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA
SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan Lisätiedot Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)
Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian Lisätiedot Kunta/Maatalous TOT 25/00. Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maatalouslomittaja.
TOT-RAPORTTI Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 25/00 Tapahtumakuvaus Maatalouslomittaja sai navetassa sähköiskun rikkonaisesta katkaisijasta, jossa oli paljaita jännitteisiä Lisätiedot Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA
Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti Lisätiedot KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun Lisätiedot SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS
V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat Lisätiedot Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi
Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä Esittelijän nimi SISÄLTÖ 1. Tausta ja tavoitteet 2. Sähköverkon rakenteet 3. Vaaratilanteiden läpikäynti 4. Henkilövahingon sattuessa 5. Yhteenveto 1. TAUSTA Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi
Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot Asennukset erilaissa tiloissa
Asennukset erilaissa tiloissa TkL Jussi Salo 1 Yleinen jako Kuiva tila. Ei tiivisty kosteutta. Kostea tila. Kosteutta tiivistyy, mutta vain poikkeuksellisesti vesipisaroita. Märkä tila. Vesipisaroita, Lisätiedot Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita
Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen Lisätiedot VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS
V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat Lisätiedot Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja Lisätiedot Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)
Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet Lisätiedot Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot Lisätiedot Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011
Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2 Lisätiedot Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje
110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic Lisätiedot Small craft - Electric Propulsion Systems
Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa Lisätiedot KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT Lisätiedot Radioamatöörikurssi 2013
Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla Lisätiedot OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje
OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen Lisätiedot TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited
Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700 Lisätiedot Sähköpalojen torjunta
Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset... Lisätiedot SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa Lisätiedot Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.
Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä. Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot... Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi Lisätiedot DeLaval tuuliverhot ja hormit Luonnollisen ilmanvaihdon ratkaisut
DeLaval tuuliverhot ja hormit Luonnollisen ilmanvaihdon ratkaisut Tuuliverhoseinät - vaihtoehto ilmanvaihtoon lypsy-ja lihakarjatiloilla DeLaval laskostuva tuuliverho CTD DeLaval ylhäältä avautuva tuuliverho Lisätiedot TYÖMAANAIKAISET SÄHKÖISTYKSET
TYÖMAANAIKAISET SÄHKÖISTYKSET Jani Lehtoniemi 2014 Lait ja asetukset Rakennustyömaiden toimintaohjeet ja määräykset pohjautuvat lakeihin ja asetuksiin, näitä ovat sähkötekniikkaan liittyen mm: - Valtioneuvoston Lisätiedot Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista. Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet, kevät 2012 Kari Sormunen
Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet, kevät 2012 Kari Sormunen Oppilaiden ennakkokäsityksiä virtapiireihin liittyen a) Yksinapamalli, jonka mukaan paristosta Lisätiedot Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan
Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien Lisätiedot Maatilojen turvallisuussuunnitelma
Maatilojen turvallisuussuunnitelma Maatilojen turvallisuussuunnittelu Mika Koukkari Jokikyläntie 190 92830 Veneheitto 040-5649267 mika.koukkari@pp2.inet.fi http://personal.inet.fi/palvelu/turvallisuussuunnittelu Lisätiedot Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. Lisätiedot CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.
AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49 Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI
DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT Lisätiedot ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo Lisätiedot LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI DNRO 7875/06/2013 Tekijät: Leila Öhman, Markku Suvanto, Sakari Hatakka LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro Lisätiedot Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.
Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?
Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu. Lisätiedot T8 Sanpek-LED PUTKET
50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm Lisätiedot KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2
KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä Lisätiedot Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502
Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot Lisätiedot KÄYTTÖOHJE 110003091
KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset Lisätiedot Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta
Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähkölaitetilojen suojaus Ari Ruohomäki Pohjola Vakuutus Oy Sähkölaitetilojen vahingot Kaikista palovahingoista noin 20-25% aiheutunut sähkölaitteista sähkölaitetilojen Lisätiedot Asennusohjeet. devireg 316
FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti Lisätiedot TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin
TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail: Lisätiedot TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön
1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa Lisätiedot Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2003 Varasyötön kytkeminen ja suojaus (21.11.2003) Erään Lisätiedot TT-THERMO moottorilämmitin. Asennus- ja käyttöohje v 2,0. Sisällysluettelo
TT-THERMO moottorilämmitin 1 Asennus- ja käyttöohje v 2,0 Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo s.1 2. Toimitus sisältää s.1 3. Toimintaperiaate s.2 4. Lämmittimien tekniset tiedot s.3 5. Lämmittimien rakenne Lisätiedot KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0
KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta Lisätiedot PALOTURVALLISUUTTA KOTONA
TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin Lisätiedot ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma
ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP Lisätiedot OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat
OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen Lisätiedot Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähköturvallisuus Sähkövirran (50 Hz) aiheuttamat aistimukset Virran voimakkuus I eff ma 5 % 50 % 95 % Aistimus 0,7 1,2 1,7 Havaitsemiskynnys 1,0 2,0 3,0 Pientä Lisätiedot Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C
FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset Lisätiedot system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE
system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti. Lisätiedot PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet
PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen Lisätiedot FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.
Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Lisätiedot KYLPYHUONEEN LÄMMITIN
OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta Lisätiedot OHJEITA LAIKUNLAVAN PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE
1 OHJEITA LAIKUNLAVAN PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE Tämä Ohje koskee vain niitä tamperelaisia esiintyjäryhmiä, jotka esiintyvät osana Puistokonserttisarjaa. Muille Laikunlavan käyttöönsä vuokranneille esiintyjille Lisätiedot KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz
KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun Lisätiedot Ilmalämpöpumput (ILP)
Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa Lisätiedot Varavoima maatiloilla
Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot Hierova poreallas Bamberg
1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus Lisätiedot SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta
SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi Lisätiedot Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2 Lisätiedot Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot Ruokintalaitteiden kriittiset pisteet - Toimiva sikala hankkeen tuloksia
Ruokintalaitteiden kriittiset pisteet - Toimiva sikala hankkeen tuloksia Maarit Hellstedt MTT Kotieläintuotannon tutkimus Sikatalouden tulosseminaari 4.11.2014, Tampere Aineisto Tilakäynti ja haastattelu Lisätiedot Lämpökuvia kohteista. Lattialämmityksen lämmityskaapelin paikannus ennen lattiakaivon piikkausta pois kaivon uusimisen yhteydessä.
Lattialämmityksen lämmityskaapelin paikannus ennen lattiakaivon piikkausta pois kaivon uusimisen yhteydessä. Kaapeli aivan kiinni kaivossa. Kaapeli säilyi remontissa ehjänä kuvauksen ansiosta. Omakotitalo Lisätiedot POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY
Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai Lisätiedot WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on Lisätiedot JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet
JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen Lisätiedot JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA
Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää Lisätiedot TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin