Source: http://docplayer.fi/3825776-Urjalan-kunta-tyo-e26616-10-turku-5-12-2014.html
Timestamp: 2017-01-16 22:50:54+00:00
Document Index: 1234659

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐URJALAN KUNTA. Työ: E Turku
URJALAN KUNTA. Työ: E Turku
Download "URJALAN KUNTA. Työ: E26616.10. Turku 5.12.2014"
1 URJALAN KUNTA Vesihuoltoverkoston laajennusalueet Leirintäalueen alue Työ: E Turku AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ RAKENNUTTAJA RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA SUUNNITTELIJAT JÄTEVEDENPUMPPAAMOT JA NIIDEN SIJAINTI JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN TARKASTUKSET JA KOEKÄYTÖT JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN MITOITUS JA VARUSTEET MITOITUS PUMPPUKAIVOT PUMPUT JA PUMPPUJEN VARUSTEET PUTKISTO JA PUMPPAAMOVARUSTEET Sulkuventtiilit Takaiskuventtiilit PINNANOHJAUSLAITTEISTO SÄHKÖISTYS JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN KÄYNNIN OHJAUS JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN LIITTÄMINEN KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄÄN JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN PERUSTAMINEN PIHA- JA TIEALUE... 8 LIITTEET: Pumppaamoiden hankintapiirrokset 402, /KAS /KAS /JRA VALMIS /KAS / KAS / JRA KOMMENTEILLE Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU puh , fax , sähköposti:3 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN HANKINTAOHJELMA Työ: E YLEISTÄ 1.1 RAKENNUTTAJA Hankintaohjelma koskee Urjalan kunnassa, leirintäalueen vesihuollon yhteydessä rakennettavia jätevedenpumppaamoja. Hankintaan kuuluu kaksi (2) jätevedenpumppaamoa. Jätevedenpumppaamot on maahan asennettavia lujitemuovisia pakettipumppaamoja. Jätevedenpumppaamojen hankintapiirustukset on liitteenä (kts. hankintapiirustus 402, 403). Nimi: Urjalan kunta Osoite: PL 33 (Tampereentie 6) URJALA Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä Puhelin: Sähköposti: 1.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Nimi: Urjalan kunta Osoite: PL 33 (Tampereentie 6) URJALA Yhteyshenkilö: Tekninen työnjohtaja Arto Heino Puhelin: Sähköposti: 1.3 SUUNNITTELIJAT Nimi: AIRIX Ympäristö Oy Osoite: PL 669 (Uudenmaankatu 19 A) TURKU Yhteyshenkilöt: Suunnittelupäällikkö Kai Saralehto Puhelin Suunnittelija Jukka Rannisto Puhelin Sähköposti:4 Leirintäalueen vesihuolto 2/8 1.4 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT JA NIIDEN SIJAINTI Jätevedenpumppaamot rakennetaan suunnitelmakartalla esitettyyn paikkaan. Jätevedenpumppaamot tulee toimittaa Urjalaan, alueen työmaalle. 2. JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN TARKASTUKSET JA KOEKÄYTÖT Yleistä Kaikki laite- ja putkistoasennukset tarkistetaan ennen käyttöönottoa. Tarkastus tehdään vaiheittain ja se sisältää seuraavat osat: asennustarkastus, kuivakoekäyttö, märkäkoekäyttö ja työturvallisuustarkastus. Ennen laitteiden käyttöönottoa suoritetaan rakennuttajan kutsumana työsuojelutarkastus, jossa todetaan laitteiden määräystenmukaisuus. Urakoitsija vastaa siitä, että mahdolliset takuiden voimassaolon edellyttämät laitevalmistajan toimesta tehtävät asennustarkastukset on asianmukaisesti hoidettu ennen laitteiden käynnistämistä. Asennustarkastus Koneiden ja laitteiden asennuksen jälkeen suoritetaan niille asennustarkastus, jossa todetaan mahdolliset asennusvirheet. Virheet poistetaan välittömästi. Korjaustyöt tehdään tarvittavassa laajuudessa. Asennustarkastuksessa on mukana sekä rakennuttajan että urakoitsijan edustajat ja siitä laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät. Urakoitsija laatii tarkastusohjelman ja aikataulun kaikista asentamistaan ja tarkastettavista koneista ja laitteista. Koekäytöt Kuivakoekäytön tarkoituksena on todeta laiteasennuksen oikeellisuus ja laitteen moitteeton tekninen toiminta. Ennen kuivakäyttöä tulee huolehtia siitä, että putkistot on puhdistettu huolellisesti ja kaikki liitokset on tarkistettu. Märkäkoekäytön tarkoituksena on selvittää laitteen toiminta käyttöolosuhteissa sekä liitosten ja rakenteiden tiiveys. Koekäytössä havaitut puutteet korjataan välittömästi, elleivät viat edellytä koko laitteen tai osan vaihtamista. Korjauksen jälkeen suoritetaan uusintatarkastus ja koekäyttö. Käytettävien tarvikkeiden tulee olla ensiluokkaisia ja virheettömiä. Käytettävien putkien ja muiden tarveaineiden tulee olla suunnitelman mukaista materiaalia, koko- ja lujuusluokkaa. Niiden tulee myös olla jatkuvassa laaduntarkkailussa hyväksyttyjä. Pumppaamot on koekäytettävä yhden viikon ajan ja sen tulee toimia moitteettomasti ennen luovutusta tilaajalle. Pumppaamon toimittajan on ennen pumppaamojen luovutusta toimitettava tilaajalle suomenkieliset käyttöohjeet ja opastettava rakennuttajan osoittama henkilö sen hoitoon. Urakoitsija luovuttaa vastaanottokokouksessa rakennuttajalle urakan laadunvalvonta-aineistoon liitettäväksi käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sekä automaatio, kaukovalvonta- ja sähkötöiden loppupiirustukset.5 Leirintäalueen vesihuolto 3/8 3. JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN MITOITUS JA VARUSTEET 3.1 MITOITUS Toimituksen tulee sisältää tyyppipiirroksissa esitetyt varusteet. Varusteiden lisäksi toimituksen tulee sisältää sähkökeskuksen ja sähköistyksen, asennusohjeet, asennustarkastuksen, koekäytön ja käytönopastuksen. Pumppaamot varustetaan kahdella pumpulla. Molempien pumppujen on päästävä alla oleviin mitoitusvaatimuksiin. Jätevedenpumppaamo P1 - käynnistysraja + 109,75 - pysäytysraja + 109,00 - linjan korkein kohta + 110,20 - purkupään korkeus + 100,00 Virtaama: 5,0 l/s (0,7 m/s, huuhteluvirtausnopeus) Geodeettinen nostokorkeus: 2 m Paineputken koko: 110 PEH-10 (SDR 17, PE100) Paineputken pituus: 1370 m Kokonaisnostokorkeuden toiminta-alue: 8-10 m Teho n. 2 x 2,5 KW Jätevedenpumppaamo P2 - käynnistysraja pysäytysraja linjan korkein kohta purkupään korkeus + 100,00 Virtaama: 5,0 l/s (0,7 m/s, huuhteluvirtausnopeus) Geodeettinen nostokorkeus: 2 m Paineputken koko: 110 PEH-10 (SDR 17, PE100) Paineputken pituus: 830 m Kokonaisnostokorkeuden toiminta-alue: 4-6 m Teho n. 2 x 1,8 KW 3.2 PUMPPUKAIVOT Jätevedenpumppaamojen materiaali on lujitemuovia. Halkaisija ja korkeustiedot ilmenevät hankintapiirustuksista. Jätevedenpumppaamot kiinnitetään peruslaattaan kiila-ankkurein ja hakasin jätevedenpumppaamon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hakasten lukumäärässä tulee huomioida pohjaveden nosteen vaikutus. 3.3 PUMPUT JA PUMPPUJEN VARUSTEET Jätevedenpumppaamoissa on kaksi pumppua, jotka varustetaan vuorottelulla. Pumppujen on mahdollista käydä myös yhtä aikaa. Pumput mitoitetaan kohdassa6 Leirintäalueen vesihuolto 4/8 3.1 esitettyjen mitoitusarvojen perusteella. Pumppujen asennukset tehdään pumpputoimittajan ohjeen mukaan. 3.4 PUTKISTO JA PUMPPAAMOVARUSTEET Sulkuventtiilit Takaiskuventtiilit Pumppujen paineputkisto tehdään ruostumattomasta teräksestä SS 2333 (EN ) tai PE -putkesta. Putkiston paineluokka on PN10. Irtolaipat ovat kuumasinkittyä terästä Fe 37B, pultit ja mutterit ovat haponkestävää terästä SS2343 (EN ). Putkiston tulee olla purettavissa pumppaamon sisältä. Putkiston nimellismitat on esitetty hankintapiirustuksissa. Jätevedenpumppaamoon asennetaan alumiinista valmistettu, saranoitu hoitotaso sekä tikkaat (Al) hoitotasolle. Tikkaisiin tulee aloituskaide ruostumattomasta teräksestä SS 2333 (EN ). Hoitotason kannakkeet ja kiinnikkeet ovat haponkestävää terästä SS2343 (EN ). Jätevedenpumppaamoon tulee lukittava käynti- ja huoltoluukku materiaaliltaan alumiininystyrälevyä. Huoltoluukku varustetaan kaasujousilla. Pumppaamon kanteen tulee ilmanvaihtoputket rst (SS 2333, EN ) Ø 100 varustettuna sadehatulla ja hyönteisverkolla. Luukkujen lukkoina käytetään riippulukkoja, jotka on sarjoitettu tilaajan ohjeiden mukaisesti. Avaimia tulee olla lukkoihin 2 kpl / pumppaamo. Sulkuventtiilit ovat laipallisia epoksimaalattuja kumiluistiventtiilejä varustettuna käsipyörin. Takaiskuventtiilit ovat laipallisia epoksimaalattuja pallotakaiskuventtiilejä. 4. PINNANOHJAUSLAITTEISTO Jätevedenpumppaamot liitetään Urjalan kunnan automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmään. Urjalassa on käytössä radiomodeemilla toimiva järjestelmä, tyyppiä Labkowin. Labkowin Twido ohjauslogiikka sisältää: 12DI, 8 DO, 8 AI, RS-232 sekä paikallisohjauspaneelin. Urakoitsija varmistaa Urjalan kunnan kaukovalvontajärjestelmän ja jätevedenpumppaamoiden automaatiojärjestelmän yhteensopivuuden. Jätevedenpumppaamon pinnanohjauslaitteiston on täytettävä seuraavat vaatimukset: Jatkuvatoiminen pinnanmittaus upotettava paineanturi; lineaarinen mittausviesti ja mittausalue imualtaan korkeuden mukaan mittaussignaali 4 20 ma asennettuna suojaputkeen imualtaaseen ja johdotettuna pinnanohjauslaitteen riviliittimille.7 Leirintäalueen vesihuolto 5/8 Vapaasti ohjelmoitava pinnanohjauslogiikka modulaarinen rakenne; laajennettavissa I/O-liitäntäkortteja lisäämällä - kosketintuloja (DI) - mittaustuloja (AI) - ohjauslähtöjä (DO) - säätö(analogia)lähtöjä (AO) varustettu pumppaamon pumppumäärää vastaavalla pinnanohjausohjelmalla: - pumppujen ohjaus aseteltavien käynnistys- ja pysäytysrajojen mukaan; kaksi eri käynnistysrajaa ja yksi pysäytysraja. - pumppujen vuorottelu - varapumppuautomatiikka häiriötilanteiden varalle - lisäpumppuautomatiikka suurten tulovirtaamien varalle - vesimäärän laskenta - sähkömäärän laskenta - pumppukohtaisten käyntiaikojen ja kertojen laskenta - virtausten laskenta - kaukokäytön ja valvonnan vaatimat tietoliikenneohjelmat ja muuttujat valmiiksi ohjelmoituina Tietoliikenneportti radiomodeemin liitäntään 5. SÄHKÖISTYS Sähköliittymän tilaa ja maksaa tilaaja. Jätevedenpumppaamojen toimitukseen tulee kuulua sähköistys siten, että jätevedenpumppaamot ovat käyttökunnossa sähköyhtiön liitettyä pumppaamot sähköverkkoon. Pumppaamotoimittaja määrittelee tarvittavan sähköliittymän koon. Jätevedenpumppaamojen kanteen tulee lukittava katujakokaappi, johon sijoitetaan keskukset (pääsulakkeet, pääkytkin, akut, modeemi, kaukovalvonta ja kwhmittari). Katujakokaappiin asennetaan potentiaalintasauskisko ja toimitukseen tulee kuulua myös maadoitusvaijeri Cu 16 mm 2, kirkas 20 m sekä maadoituskiinnikkeet 3 kpl. Jakokaapin päälle asennetaan toimintahäiriöiden hälytysvalo. Katujakokaappi varustetaan valaisimella. Kaapin oviin asennetaan avaus-/tuulisalvat. Lukko sarjoitetaan tilaajan ohjeen mukaan. Avaimia tulee olla lukkoihin 2 kpl / pumppaamo. Katujakokaappiin ja sähkökeskukseen tulee varata tarvittavat läpiviennit antenniputkelta tuleville kaapeleille. Katujakokaappiin varataan tila kaukovalvonnan ala-aseman laitekoteloa (läpinäkyvä muovikotelo) varten sekä sähkön syöttö ala-asemalle. Ennen keskuksen tilaamista tulee urakoitsijan varmistaa kaukovalvonnan ala-aseman tilantarve. Jätevedenpumppaamon sähkökeskuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: oma kotelo/kenno pinnanohjauslaitteelle - yhdysrakenteisena muun sähkökeskuksen kanssa oma erillinen 230 VAC / 10 A keskuslähtö pinnaohjauslaitteen sähkönsyöttöä varten pumpuilta / niiden sähkökäytöiltä johdotettuna seuraavat tila-, hälytys- ja mittaustiedot omalle pinnaohjauslaitteen riviliitinryhmälle:8 Leirintäalueen vesihuolto 6/8 - signaalityypit: tila- ja hälytystiedot potentiaalivapaina kosketintietoina ja mittaustiedot lineaarisina 4 20 ma signaaleina 1. pumppujen A-0-K kytkimien A-asentotiedot 2. pumppujen käyntitiedot pääkontaktorilta (käyttötunti-mittarit ja käynnin merkkivalo, molemmille pumpuille oma) 3. pumppujen lämpöreleiden / moottorisuojien hälytystiedot 4. jos pumpuissa tai niiden moottoreissa on kosteus-, ylilämpö-, vettä-öljyssä- tms. suojalaitteita, näiden tila/hälytystiedot 5. sähkökeskuksen sähkömittarilta kwh-impulssitieto Pumppaamon pinnankorkeuden ylärajahälytyksen antava pintakytkintieto (potentiaalivapaa kosketintieto) - ylärajahälytyksen antava pintakytkin kuuluu pumppaamon varusteluun. sulakelähdöt ja laitevaraukset: - pääsulakkeet (sähköyhtiön hyväksynnän mukaan) - pääkytkin - kwh-mittari (sähköyhtiön hyväksynnän mukaan) - moottorilähdöt (2 pumppua vuorottelulla) + ohjausyksikkö (pinnansäätöyksikkö paineanturille 4 20 ma) - valvontalaitteisto 16 A - ennen keskuksen tilaamista tulee varmistaa kaukovalvonnan tarvitsema tilantarve ja mahdolliset muutokset esim. pinnansäätöyksikköön VAC/10A keskuslähtö valmiina ja merkittynä kaukokäytön alaaseman sähkönsyöttöä varten - mahdollisuus ulkoiseen sähkönsyöttöön - pistorasia (3-vaihe, 16 A) vikavirtasuojalla - pistorasia (1-vaihe, 16 A) vikavirtasuojalla - varalle 3 kpl 10 A sulakkeita ja 3 kpl 16 A sulakkeita. Pääkeskuksen rakenteessa on otettava huomioon sähkölaitoksen yleisohjeet ja kohdetta koskevat erityisvaatimukset. Pääkeskukset nimellisvirtaan 63 A asti varustetaan suoralla kwh-mittauksella. Pääkeskukset nimellisvirraltaan yli 63 A varustetaan virtamuuntimien kautta tapahtuvalla kwh-mittauksella. KWh-mittarit toimittaa sähkölaitos. Pääkaaviot ja piirikaaviot laatii urakoitsija. Pääkeskukset ovat kotelokeskuksia IP44 ja keskukset asennetaan erilliseen katujakokaappiin. Pumppaamotoimittajan tulee koteloida ja sähköistää ohjauslogiikkakeskus. Tilanvaraus 280 x JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN KÄYNNIN OHJAUS Jätevedenpumppaamoihin asennetaan seuraavat käyntirajat: yläraja9 Leirintäalueen vesihuolto 7/8 I-käynnistys II-käynnistys alaraja. Pinnanmittaukseen käytetään paineanturia ja kaikissa jätevedenpumppaamoissa käytetään lisäksi hälytyskytkimenä pintavippaa. Jätevedenpumppaamot varustetaan toisen pumpun osalta pakkokäyttövipalla, joka kytketään suoraan toisen pumpun kontaktorille ohjauslaitteen rinnalle. Pumppu käynnistyy I-käynnistystasosta. Alaraja pysäyttää I-käynnistyksen. Pumpuille ei sallita rinnankäyntiä normaaliolosuhteissa. Pumppujen käynnistykseen hankitaan pehmokäynnistimet. Pumpuille tulee normaali vuorottelu. Pumpun sisäiset suojalaitteet tulee kytkeä suoraan kyseisen pumpun ohjauspiiriin, niin, ettei edes käsi/0/auto-kytkimet kykene käynnistämään pumppua sisäisen ohjauslaitteen hälyttäessä. Pinnansäädön käsikäyttöohituksella voidaan ajaa pumppaamoallas tarvittaessa tyhjäksi. 7. JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN LIITTÄMINEN KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄÄN Jätevedenpumppaamot liitetään Urjalan kunnan automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmään. Urjalassa on käytössä Labkowin radiomodeemi automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmä. Radiomodeemi on tyyppiä 3AS, lähetystaajuus/taajuuskaista TX 409,0375 MHz, kanavaleveys 12,5 khz, lähettimen teho 1 W, antennin korkeus maanpinnasta 6 m. Urakoitsija varmistaa käytössä olevan kaukovalvontajärjestelmän ja varmistaa jätevedenpumppaamoiden järjestelmien yhteensopivuuden Kaukovalvontaan tulee pystyä siirtämään seuraavat hälytykset: - pumppukohtainen suojalaitevika - pinnanmittauksen ala- ja yläraja (pelkästään jv-pumppaamo) - pinnanmittauksen ristiriita (pelkästään jv-pumppaamo) - ylimääräisen hälytystulon aktivoituminen. Kunkin hälytystilanteen poistumisesta on saatava tieto kaukovalvontaan. Kaukovalvontaan päivittäin siirrettävä historiatieto: - läpivirtaama vähintään tuntipohjaisesti - vuorokautinen pumpattu vesimäärä - pumppukohtaisesti vuorokautiset käyntiajat ja käynnistyskerrat - ylivuotoaika ja määrän arvo (pelkästään jv-pumppaamo) Pumppaamoiden ja valvomon välinen tiedonsiirto tulee tapahtua langattomasti radiomodeemilla.10 Samankaltaiset tiedostot
UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009
UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Lisätiedot HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011
HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623 Tampere 31.8.2011 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Lisätiedot Liite 3; jätevesipuolen kenttäpään avoimen automaation määritys
VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS liite 3 jätevesipuolen sivu 1 (6) Liite 3; jätevesipuolen kenttäpään avoimen automaation määritys Tässä liitteessä on pyritty selostamaan jätevedenpumppaamon paikallisautomaation Lisätiedot JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...
Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU... Lisätiedot SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011
SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Lisätiedot HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013
HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Lisätiedot PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow.
PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø8 8 Ø 14 2 6 15 Ø3 4 Ø128 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 12 14 3 m/h Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset Lisätiedot Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007. SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Jyväskylä 14.11.2007
Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007 SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Osatehtävä: Vesienkäsittelyn ja turvekentän kuivattamisen tehostaminen pumppausta kehittämällä Tavoite: Laaditaan pumppausohje, Lisätiedot NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI
KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Lisätiedot Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän
Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Pientalorakentajan opas
Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön Lisätiedot SUNNANVIKIN KAAVA-ALUEEN KATURAKENNUS- SUUNNITTELU
FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUEEN KATURAKENNUS- SUUNNITTELU JÄTEVEDENPUMPPAAMOT 1-3 Hankintaohjelma 632-P14185 Urakkalaskentaa varten 9.9.2011 FCG Finnish Consulting Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot Nestelämmittimet ja lisävarusteet
2012 Nestelämmittimet ja lisävarusteet Tuotteet nesteiden lämmitykseen Veden lämmitys Öljyn lämmitys Läpivirtauslämmittimet Kytkentäkotelot ja termostaatit Asennustarvikkeet ym. Sivu 2 Hinnat ovat ohjehintoja Lisätiedot KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja
KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja Lisätiedot FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvontajärjestelmä
FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvonta Copyright, 2011 FF-AUTOMATION FF-Automation AutoLog sovelluksia Korroosionestojärjestelmien kaukokäyttö Katuvalo-ohjaukset Pumppaamot Jätevedenpuhdistamot Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys.
Sivu 1 / 5 KÄYTTÖOHJEET Marina 4" porakaivopumput Käyttöolosuhteet Kaivo porakaivon minimi halkaisija DN mm 100 Pumpattava neste puhdas tai hieman sakea vesi; maksimi lämpötila 25 C; maksimi. hiekkapitoisuus Lisätiedot www.jumax.ee JXVK Jakokeskukset JXVLK Mittauskeskukset maakaapeliliitäntään JXVL Mittauskeskukset pylväsliitäntään MAK Pylväsaseman sähkökeskukset
www.jumax.ee JXVK Jakokeskukset JXVLK Mittauskeskukset maakaapeliliitäntään JXVL Mittauskeskukset pylväsliitäntään MAK Pylväsaseman sähkökeskukset JXVK-sarjan jakokeskukset on tarkoitettu: pienjännitejohtojen Lisätiedot AKTIIVILAITEKAAPIT 1.1.2012.
72 710 07 LT-20420, ERJA 1 ERISTETTY AKTIIVILAITEKAAPPI, JALUSTA LT-20328 jäähdytys/lämmitysmalli Asennustilan korkeus: n. 26U L1500xS1500xK1830 Kaapin mitat: Leveys: 1500 mm Syvyys: 1500 mm Korkeus: 1830 Lisätiedot Savunpoistokattoluukun asennus kattoon
Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan Lisätiedot RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY
4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Lisätiedot KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma
KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241 Lisätiedot Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.
Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Lining AqvaMini TM. Ohjaus ja valvontayksikkö. Käyttöohje, versio 2.2 (AqvaMini ohjelmistoversio JVP1.06)
Lining AqvaMini TM Lining AqvaMini TM Ohjaus ja valvontayksikkö Käyttöohje, versio 2.2 (AqvaMini ohjelmistoversio JVP1.06) Lining AqvaMini Käyttöohje Copyright Oy Lining Ab 2011 Kaikki oikeudet pidätetään Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly
Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks. Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä Lisätiedot MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti
MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Lisätiedot SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014
Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2 Lisätiedot Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.
Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä. Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot Laituri- ja Satamatuotteet
Laituri- ja Satamatuotteet * Nyt annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. El-Björn Oy El-Björn AB on Pohjoismaiden johtava Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE SÄHKÖVERKON LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimus tulee tehdä vähintään 1 kuukausi ennen kuin sähköä tarvitaan. -Liittymissopimus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n rakentajapalvelussa osoitteessa Lisätiedot HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS
HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513 Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle
Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka Lisätiedot Suomussalmen kunta PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS
KONEET JA LAITTEET Positio Laite Tyyppi Kapasiteetti Varusteet Alustava teho/kw Hankinta TA=taajuusmuuttaja, GS=pyorintävahti, HS=hätäseis KU = Kuuluu urakkaan, TH = tilaajan erillishankinta, Nyk=nykyinen Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi
KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Tietolehti: Wilo-Sub TWI 4.01-14-B (1~230 V, 50 Hz)
Tietolehti: Wilo-Sub TWI 4.1-14-B (1~23 V, 5 Hz) Ominaiskäyrät 2 4 6 Q [US g.p.m.] Yksikkö 1 2 3 4 5 6 H[m] Q[Imp. g.p.m.] H [ft] Maks. tilavuusvirta Q max 2 m 3 /h 24 TWI 4.1-42-B 8 Maks. nostokorkeus Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB
Puistomuuntamot Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot Yhdelle muuntajalle HEKA1SB Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Muuntamot HEKA1SB ja HEKA2SB kuuluvat AS Harju Elekter monipuoliseen puistomuuntamojen Lisätiedot Asennus, käyttö ja huolto
Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin Lisätiedot FINPILAR - SUUNNITTELU
28 FINPILAR - SUUNNITTELU KERROSKESKUS KOMBI-GLES 63A/400V IP44 (Alum.koteloitu) Kerrostalorakentamisessa ja saneerauksissa käytettävissä nyt uusi monipuolinen keskusjärjestelmä. Kombi-Gles -kerroskeskuksessa Lisätiedot Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka
Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja Lisätiedot MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010
MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 Lisätiedot PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.
ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot KARIpintakytkin. käyttöohje. Hälytys. Neste nousee tarkkailtavalle tasolle. Kuva M1H KARI-pintakytkimen toiminnasta
KARIpintakytkin käyttöohje M1C M1H M1L Hälytys Neste nousee tarkkailtavalle tasolle. M1 Kuva M1H KARI-pintakytkimen toiminnasta Kompakti KARI-pintakytkin on luotettava KARI-pintakytkin on tarkoitettu ohjauslaitteeksi Lisätiedot Elektroninen ohjausyksikkö
Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus
Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1 Lisätiedot Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF
Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800
Käyttöönotto-ohje Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille EXP-800 www.ouman.fi Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille MUISTIINPANOJA 2 SISÄLTÖ EXP-800 toisen lämmönlähteen rinnakkaisohjaukseen sivu Lisätiedot HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ
YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta, Lisätiedot Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014
Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta Lisätiedot Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje
Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava Lisätiedot FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912
FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320
KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä. Lisätiedot GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje
GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu Lisätiedot Kuntatekniset palvelut, Vesihuolto Sivu 1 / 6. Tarjouspyyntö vesihuollon kaukovalvontajärjestelmästä. Tarjouspyyntö 6.8.2015
Kuntatekniset palvelut, Vesihuolto Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö vesihuollon kaukovalvontajärjestelmästä Tilaaja Pyydämme tarjoustanne vesihuollon jäte- ja hulevesipumppaamoiden (27 kpl) kaukovalvontajärjestelmästä Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot Asennusohjeet. deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m. juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen
FI Asennusohjeet deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen Merkintöjä deviflex DTIV-9 juomavesikaapeli deviflex tyyppi DTIV on 2-johdin lämpökaapeli jossa on pintakerroksena Lisätiedot Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen
Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan Lisätiedot Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014
Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa Lisätiedot Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima
Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja
bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään Lisätiedot Pienjännitekojeet Kaapelijakokaapit, MJS Jonovarokekytkimet, XLBM
Pienjännitekojeet Kaapelijakokaapit, MJS Jonovarokekytkimet, XLBM Esite MJS FI 08_10 1SCC320003C1801 Luotettavat ja joustavat MJS-kaapelijakokaapit Valinta on helppoa uuden suunnitteluohjelman avulla Energialaitoston Lisätiedot Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite
Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite -tarkka ruokintalaite nykyaikaiseen kalanruokintaan Ruokintalaitteen kehitystyössä on kiinnitetty huomiota annostelun tarkkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tekniset tiedot: Lisätiedot PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5
PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM Lisätiedot Melody - ovikellotuotteet Langattomaan merkinantoon
Melody - ovikellotuotteet Langattomaan merkinantoon Ovikelloratkaisut langattomasti Melody Pitkä radiokantama tuo lisäetuja Hagerin langattomat ovikellotuotteet soveltuvat merkinantoon suurimpaan osaan Lisätiedot SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F
EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden Lisätiedot JAKOKAAPIT JA JALUSTAT K-SARJA 1P SFS 2533, 2534
JAKOKAAPIT JA JALUSTAT K-SARJA 1P SFS 2533, 2534 5472002 LT5020 JAKOKAAPPI K00 1P K850, saranaovella. Laiteasennukseen kaapin sisälle tilattava erikseen: - kannatinkiskot LT23008, 2 kpl tai - asennuslevy Lisätiedot 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE
1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa. Lisätiedot PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite
PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM Lisätiedot DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE
DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista Lisätiedot CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT
www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, Lisätiedot Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi
Pihapiirin tuotteet Tuoteluettelo 2016 Markki pihapiirisi merkki Talon ja pihapiirin suomalainen laatumerkki MARKKI Kotipihan viihtyisyys ja toimivuus on meille suomalaisille tärkeää, oli kyseessä kaupunkipiha, Lisätiedot Fibox AL Pumppukeskus asennus- ja käyttöohjeet
0_9 U_I ibox umppukeskus asennus- ja käyttöohjeet UO! nnen kuin asennus aloitetaan, on tämä asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. sennuksen ja käytön on muilta osin noudatettava paikallisia asetuksia Lisätiedot Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER
Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER Kuivien ja nestemäisten aineiden puhallukseen ja imuun 14 m3 kippaavaan säiliöön, materiaalitilavuus 12 m3 Catepillar -moottori joka tuottaa max. Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute