Source: http://docplayer.fi/2996101-Kerrostalon-ilmatiiviyden-ja-ilmanvaihdon-mittaukset-matinkuja-1-espoo.html
Timestamp: 2017-01-17 03:38:59+00:00
Document Index: 17739193

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Kerrostalon ilmatiiviyden ja ilmanvaihdon mittaukset, Matinkuja 1, Espoo
Download "Kerrostalon ilmatiiviyden ja ilmanvaihdon mittaukset, Matinkuja 1, Espoo"
1 KOHDERAPORTTI Keijo Kovanen Kerrostalon ilmatiiviyden ja ilmanvaihdon mittaukset, Matinkuja 1, Espoo Kimuli-projekti2 KOHDERAPORTTI 1 (12) Tehtävä Yleistä Kerrostalon ilmatiiviyden- ja ilmanvaihdon mittaukset, Matinkuja 1, Espoo Mittaukset liittyvät Kimuli-projektiin. Projektin tarkoituksena on mm. parantaa vanhojen kerrostaloasuntojen energiatehokkuutta. Mitattu talo on kolmikerroksinen, kolmiportainen, betonirunkoinen asuinkerrostalo ja se on valmistunut vuonna Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen poistoilmanvaihto, kuva 1. Tuloilma johdetaan huoneistoihin seinissä tai ikkunoissa olevien ulkoilmaventtiilien avulla, kuva 2. Asukas ei voi vaikuttaa ilmanvaihdon säätötehoon. Kuva 1. Erään asunnon poistoilmaventtiili kylpyhuoneessa. Kuva 2. Makuuhuoneiden ulkoilmaventtiilit sijaitsivat tuuletusluukuissa VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.3 KOHDERAPORTTI 2 (12) Mittaukset Tehtävänä oli kerrostalon ilmatiiviyden mittaaminen painekokeella sekä ilmanvaihdon toimivuuden toteaminen. Ilmatiiviys mitattiin kolmessa asunnossa. Samoissa asunnoissa mitattiin myös tulo- ja poistoilmavirrat. Lisäksi viikon seurantana mitattiin ko. asuntojen makuuhuoneessa sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus sekä CO 2 -pitoisuus. Myös ulkoilman lämpötila ja kosteus mitattiin viikon ajan. Yhdessä asunnossa mitattiin viikon seurantana paine-ero sekä ulko- ja sisäilman välillä että poistoilmaventtiilin yli. Tarkasteltavat asunnot valittiin isännöitsijän toimesta vapaasti eri kerroksista siten, että rakennuksen eri fasadit tulivat mukaan tarkasteluun, taulukko 1. Taulukko 1. Mitattavat huoneistot. Asunto Kerros Pinta-ala (m 2 ) Asukasmäärä A, 5h+k B, 3h+k 1 81,5 2 C, 4h+k Ilmatiiviyden mittaus suoritettiin painekokeella soveltaen standardia SFS-EN /1/. Blower Door-tiiviysmittauslaitteistolla mitattava huoneisto saatiin alipaineiseksi ulkoilmaan nähden ja vuotoilmavirta mitattiin eri paine-eroja käyttäen noin 1 Pa välein. Mittauksissa käytettiin vain alipainemenetelmää. Mittauksia ei tehty ylipaineella, koska erittäin kylmän ilman vallitessa ei haluttu puhaltaa kylmää ulkoilmaa asuntoihin. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että ali- ja ylipainemenetelmät antavat lähes saman tuloksen. Asuntojen alipaineistus tehtiin puhaltimella huoneisto-oven kautta, kuva 3. Mittauksen ajaksi kaikki ilmanvaihtoventtiilit oli suljettu teippaamalla ja vesilukot oli täytetty vedellä. Porraskäytävän ulko-ovi oli mittauksen aikana auki. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.4 KOHDERAPORTTI 3 (12) Kuva 3. Ilmatiiviyden mittaamiseen käytettiin Blower Door-tiiviysmittauslaitteistoa. Mittaukset tehtiin alipaineella pienemmästä paine-erosta isompaan paineeroon. Paine-ero vaihteli mittauksissa noin 3-6 Pa:n välillä. Mittausten lisäksi rakennusvaipan ilmavuotokohtia etsittiin merkkisavun avulla alipaineistusten aikana. Ilmatiiviyden mittaustulos ilmoitetaan paine-erolle 5 Pa määritettynä ilmanvuotolukuna: n 5 q5 (1) V jossa n 5 on ilmanvuotoluku [1/h] q 5 vuotoilmavirta paine-erolla 5 Pa [m 3 /h] V talon sisätilavuus [m 3 ]. Paine-ero ulko- ja sisäilman välillä sekä tilavuusvirta puhaltimen paineyhteistä mitattiin paine-eromittarilla DG-7 (s/n ). Mittarin epävarmuuden arvioidaan olevan noin 1 % mittausarvosta. Ilman lämpötilat mitattiin lämpömittarilla Fluke 52 (s/n ), jonka mittausepävarmuuden arvioidaan olevan,3 C. Suhteellinen kosteus mitattiin kosteusmittarilla Humicor (s/n ), jonka mittausepävarmuuden arvioidaan olevan 6 %-yksikköä. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.5 KOHDERAPORTTI 4 (12) Ilmanpaine sekä säätiedot saatiin Ilmatieteen laitokselta. Lopullisiin mittaustuloksiin tehtiin tiheys- ja kalibrointikorjaukset standardin SFS-EN mukaisesti. Ilmanvaihtovirrat mitattiin pääasiassa ilmastoinnin yleismittarilla SwemaAir 3, johon oli yhdistetty AirFlow-mittaushuppu. Mittausepävarmuuden arvioidaan olevan 1 % mittausarvosta. Lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden mittausseuranta tehtiin TinyTag (Tgp-45) tai TinyTalk-dataloggereilla. Lämpötilan mittausepävarmuuden arvioidaan olevan,3 C ja suhteellisen kosteuden 1 %-yksikköä. Painesuhdeseuranta tehtiin HubaControl (type 694)-painelähettimillä, joihin oli yhdistetty Tinytalk-dataloggerit. Paine-eron mittausepävarmuuden arvioidaan olevan 3 Pa. CO 2 -pitoisuuden mittausseuranta tehtiin Telair-mittareilla, joihin oli yhdistetty Tinytalk-dataloggerit. Mittausten epävarmuuden arvioidaan olevan 5 ppm. Edellä esitetyt epävarmuusarviot edustavat 95 %:n kattavuustodennäköisyyttä. Mittauspäivänä ulkoilman lämpötila oli C, suhteellinen kosteus noin 9 % ja ilmanpaine noin 126 hpa. Koillistuulta oli noin 2 m/s. Seurantamittaus tehtiin Tulokset Ilmatiiviys Asuntojen vuotokäyrät on esitetty kuvissa As Oy Matinkuja 1, asunnon A ilmatiiviys Vuotoilmavirta (dm 3 /s) y = 3,1198x, dp(ulko-sisä) (Pa) Kuva 4. Asunnon A vuotoilmavirta eri paine-eroilla. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.6 KOHDERAPORTTI 5 (12) 1 As Oy Matinkuja 1, asunnon B ilmatiiviys Vuotoilmavirta (dm 3 /s) y =,273x 1, dp(ulko-sisä) (Pa) Kuva 5. Asunnon B vuotoilmavirta eri paine-eroilla. 1 As Oy Matinkuja 1, asunnon C ilmatiiviys Vuotoilmavirta (dm 3 /s) y = 2,1796x, dp(ulko-sisä) (Pa) Kuva 6. Asunnon C vuotoilmavirta eri paine-eroilla. Kuvien 4-6 ja yhtälön 1 mukaan lasketut ilmanvuotoluvut n 5 on esitetty taulukossa 2. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.7 KOHDERAPORTTI 6 (12) Taulukko 2. Talon vuotoilmavirta ja ilmanvuotoluku paine-erolla 5 Pa. Asunto Sisätilavuus (m 3 ) Vuotoilmavirta (m 3 /h) Ilmanvuotoluku (1/h) A ,8 B ,6 C ,8 Sisätilavuus on määritetty siten, että huonekorkeus on mitattu paikanpäällä ja pinta-alat on saatu pohjapiirustuksesta. Mittausten aikana etsittiin merkkisavun avulla talon rakennusvaipan suurimpia ilmavuotokohtia. Suurimmat havaitut vuotokohdat olivat eri huoneistoissa: Asunto A: tuuletusluukkujen kulmat parvekeovi, kuva 7 Asunto B: tuuletusluukkujen kulmat parvekeoven alareunan nurkat keittiön viemärinputken läpivienti vähän Asunto C: tuuletusluukkujen kulmat vähän parvekeovessa isohkoja vuotoja Kuva 7. Suurimpia havaittuja ilmavuotoja oli parvekkeiden ovissa. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.8 KOHDERAPORTTI 7 (12) Ilmanvaihto Talon ilmanvaihto toimii huoltoyhtiön mukaan arkisin siten, että se on tehostetulla asennolla klo , , ja ja muutoin normaaliasennolla. Viikonloppuisin se on tehostetulla asennolla klo 8. 9., , ja ja muutoin normaaliasennolla. Ilmanvaihtovirrat mitattiin ilmanvaihtokoneen kummallakin säätöasennolla, taulukko 3. Taulukko 3. Poisto- ja ulkoilmavirrat eri asunnoissa eri ilmanvaihdon tehoilla. Asunto Huone Poistoilmavirta (dm 3 /s) normaali / tehostettu Ulkoilmavirta (dm 3 /s) normaali / tehostettu A mh, lapset mh, aikuiset työhuone ruokailutila olohuone kylpyhuone wc vaatehuone keittiö Yhteensä n (1/h) 11 / 18 5 / 1 5 / 9 16 / 3 37 / 67,46 /,84 4 / 7 3 / 7 3 / 7 3 / 6 4 / 7 17 / 34 B makuuhuone työhuone olohuone kylpyhuone wc vaatehuone keittiö Yhteensä n (1/h) 1 / / 26 ei voinut mitata 19 / / 92 *,82 / 1,58 * 7 / 13 7 / / / 46 C makuuhuone työhuone olohuone TV-huone kylpyhuone wc vaatehuone keittiö Yhteensä n (1/h) 13 / 28 7 / 13 4 / 8 7 / / 6,45 /,87 * = oletettu vaatehuoneessa ilmavirrat 5 / 9 4 / 8 4 / 7 5 / 7 4 / 8 17 / 3 Kuvissa 8 ja 9 on esitetty hetkellisten painesuhdemittausten tulokset. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.9 KOHDERAPORTTI 8 (12) Asunnon alipaine ulkoilmaan nähden 1/2-teho 1/1-teho Alipaine (Pa) A B C Asunto Kuva 8. Alipaine ulkoilmaan nähden eri asunnoissa eri ilmanvaihdon tehoilla Asunnon alipaine rappukäytävään nähden 1/2-teho 1/1-teho Alipaine (Pa) A B C Asunto Kuva 9. Alipaine rappukäytävään nähden eri asunnoissa eri ilmanvaihdon tehoilla. Kuvan 8 ja 9 mukaan tutkittavat asunnot olivat alipaineisia sekä ulkoilmaan että rappukäytävään nähden. Asunnossa B oli kuitenkin epätavallisen suuri alipaine. Kuvaan 1 on merkitty asunnon B poistoilmaventtiilistä tehdyn paine-eron seurannan tulokset. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.10 KOHDERAPORTTI 9 (12) 5 As Oy Matinkuja 1 asunto B, poistoilmaventtiili Paine-ero (Pa) Viikonloppu Aika Kuva 1. Asunnon B kylpyhuoneessa olevan poistoilmaventtiilin painesuhteet noin viikon ajalta. Kuvassa 1 näkyvät paine-ero piikit johtuvat siitä, että tällöin ilmanvaihto on ollut tehostetulla asennolla. Kuvasta 1 havaitaan, että ilmoitetut ilmanvaihdon tehostusajat pitivät paikkaansa vain torstaina Syynä saattaa olla ilmanvaihtokoneen automatiikka, joka estää tehostustilanteen kylminä ajanjaksoina. Ilman lämpötilat, suhteelliset kosteudet ja painesuhteet sekä CO 2 pitoisuus Kuvassa 11 on esitetty asuntojen sisäilman lämpötilat. Kuvaan on myös merkitty ulkoilman lämpötila. As Oy Matinkuja 1, asuntojen sisäilman lämpötila Lämpötila ( C) Asunto A Asunto B Asunto C Ulkoilma Ulkoilman lämpötila ( C) Aika Kuva 11. Asuntojen ja ulkoilman lämpötila mittausajalta. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.11 KOHDERAPORTTI 1 (12) Kuvan 11 mukaan sisäilman lämpötilat olivat asunnoissa välillä 2 22 C. Alkuviikosta asunnon B lämpötila oli selvästi alhaisempi kuin muissa tutkituissa asunnoissa. Kuvassa näkyvät piikit johtuvat ikkunatuuletuksesta. Kuvassa 12 on esitetty asuntojen sisäilman kosteudet. Kuvaan on myös merkitty ulkoilman kosteus. As Oy Matinkuja 1, asuntojen sisäilman kosteus Suhteellinen kosteus (%) Asunto A Asunto C Ulkoilma Ulkoilman kosteus (%) Aika Kuva 12. Asuntojen ja ulkoilman kosteus mittausajalta. Kuvan 12 mukaan sisäilman kosteudet olivat vuodenaikaan nähden normaalilla, alhaisella tasolla. Tämä johtuu siitä, että ilmavirrat henkilöä kohti ovat melko suuret (asumisväljyys talossa on melko korkea) Kuvassa 13 on esitetty asuntojen CO 2 -pitoisuus. 17 As Oy Matinkuja 1, asuntojen CO2-pitoisuus Pitoisuus (ppm) Asunto A Asunto B Asunto C 5 Viikonloppu Aika Kuva 13. Asuntojen CO 2 -pitoisuus mittausajalta. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.12 KOHDERAPORTTI 11 (12) Kuvan 13 mukaan CO 2 -pitoisuus oli asunnossa A varsinkin öisin selvästi korkeampi kuin muissa tutkituissa asunnoissa. Pitoisuudet yöllä ylittivät jopa Asumisterveysohjeen /5/ tyydyttävän arvon 12 ppm. Asukkaiden mukaan makuuhuoneen ovi oli joka yö auki ja myös ulkoilmaventtiilit olivat auki. Korkeiden pitoisuuksien syynä ovatkin muita asuntoja pienemmät ulkoilmavirrat asukasta kohti makuuhuoneessa. Kuvassa 14 on esitetty paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä. Mittaus on tehty asunnossa B. -5 As Oy Matinkuja 1 asunto B, painesuhteet sisä- ja ulkoilman välillä Viikonloppu -1 Paine-ero (Pa) Aika Kuva 14. Asunnon B painesuhteet sisä- ja ulkoilman välillä. Negatiivinen arvo merkitsee asunnon alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Kuvan 14 mukaan asunto B oli ilmanvaihdon normaalitehon aikana alipaineinen ulkoilmaan nähden noin 3-35 Pa ja tehostuksen aikana yli 5 Pa. Kuvassa näkyvät pystypiikit johtuvat ikkunatuuletuksesta. Tulosten tarkastelu Ilmatiiviys Mitatut ilmatiiviydet olivat normaaleja arvoja selvästi parempia tämäntyyppiselle asuinkerrostalolle. Ilmanvuotoluvulle ei ole olemassa määräyksiä Suomen rakentamislainsäädännössä. Sisäilmaluokituksen 28 mukaan asuinhuoneistojen ilmanpitävyydeksi suositellaan n 5 <,7 1/h (sisältäen ilmavuodot ulkovaipan sekä asuntojen välisten seinien ja välipohjien läpi) /2/. Rakentamismääräyskokoelmassa D5 /3/ on esitetty tyypillisiä rakennusvaipan ilmanvuotolukuja. Sen mukaan hyvänä ilmanvuotolukuna voidaan pitää asuin- VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.13 KOHDERAPORTTI 12 (12) kerrostalon osalta arvoa,5 1,5 1/h, keskimääräisenä arvoa 1,5 3, 1/h ja heikkona arvoa 3 7 1/h. Ilmanvaihto Poistoilmavirroista lasketut ilmanvaihtokertoimet käyttöolosuhteissa toteuttivat Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 /4/ suosituksen n =,5 1/h. Tuloilmavirrat olivat selvästi pienemmät kuin poistoilmavirrat. Makuuhuoneiden ilmanvaihto ei kaikissa tapauksissa ollut tyydyttävällä tasolla. Ilman lämpötilat ja suhteelliset kosteudet sekä painesuhteet Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus oli kaikissa asunnoissa normaalilla tasolla. Asunto B oli voimakkaasti alipaineinen johtuen poistoilmavirtojen liian suurista arvoista tuloilmavirtoihin nähden. Muissa asunnoissa alipaine oli normaalilla tasolla. Viitteet 1. SFS-EN Thermal performance of buildings. Determination of air permeability of buildings. Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified). SFS Sisäilmastoluokitus 28. RT-ohjekortti , LVI-ohjekortti 5-144, KH-kortti , Ratu-kortti 437-T. 3. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D5. Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ohjeet 27. Ympäristöministeriö. 4. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 23. Ympäristöministeriö. 5. Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriö. Oppaita 23:1. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.14 HAVAINTOJA KEIJUPUISTOSTA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos15 Asunto Oy lähiö 8 yhtiötä 3 tai 5 porrasta 54 tai 9 asuntoa (n. 57 asuntoa) kerrosta Irtaimistoullakot Koneellinen poistoilmanvaihto Betonikanavat Lattialämmitys kylpyhuoneissa ILMANVAIHDON PERUSKORJAUSTOIMENPITEET Lähinnä nuohousta ja säätöä Saunaosastoja on uusittu Oma ilmanvaihtokone Tulo- ja poistoilma Lämmöntalteenotto16 ULKOVAIPPA JA PUTKISTOT Ikkunaremontti kahdessa yhtiössä Julkisivuremontti (lisäeristys) 4 yhtiössä Vesijohtojen ja viemäreiden uusinta ajankohtaista Ominaiskulutukset Kaukolämpö kwh/m 3 Kiinteistösähkö kwh/m 3 Vesi l/vrk,hlö17 Kerrostalojen lämmön ominaiskulutukset Suomessa Lämmönkulutus Keijupuistossa (kwh/m 3 )18 Keijupuiston energiatehokkuus Keskimääräinen tai keskimääräistä parempi Kylmät kuutiot??? Kiinteistösähkön kulutus Keijupuistossa (kwh/m 3 )19 Vedenkulutus Keijupuistossa, (l/asukas,vrk) Tutkimus- ja tarkastelukohteet20 Tapparakatu Kivikatu21 Mittaukset Poistoilmavirrat ylin/alin kerros 1 asuntoa Ikkunan avauksen vaikutus = tiiveys Kylpyhuoneen ilman kosteus ja lämpötila tammi-huhtikuu < 1 kpl per rakennus Makuuhuoneen/olohuoneen ilman lämpötila tammikuu- huhtikuu < 1 kpl per rakennus Hiilidioksidipitoisuuden kertamittaus LÄMPÖTILA JA HIILIDIOKSIDI 2 ja Ilman lämpötila 2-21 astetta Hiilidioksidipitoisuus 7-11 ppm Kylpyhuoneen lattian pintalämpötila max 26 tai max 29 rakennuksesta riippuen22 ILMANVAIHDON TILA Ei liesikupuja (yleensä) Korvausilman saanti (asunnon alipaine jopa yli 2 Pa) Siirtoilmareitit (oviraot) Postiluukuista korvausilmaa Poistoilmaventtiilit likaisia, tukossa, kiinni Vaatehuoneissa liian hyvä ilmanvaihto ESIMERKKI MAKUUHUONEEN ILMAN LAADUSTA 197-LUVUN ASUNNOSTA ESPOOSSA CO2-pitoisuus minuutin jaksoja (keskipäivän hetki on merkitty)23 LIITE 2 Ilmanvaihtojärjestelmien toteutusvaihtoehtojen kustannusarviot Lähtötietoina annetut laitekustannukset ovat KIMULI hankkeen osapuolten ilmoittamia laitehintoja tai kustannusarvioita. Koko kustannusarvion on laatinut KIMU hankkeen osapuolena oleva urakoitsija. Kustannusarvio on suuntaa eikä perustu yksityiskohtaisiin antava laskenta asiakirjoihin. KIMULI, kustannusarviot alv % alv % alv % Rakennus 1, Matinkylä 16 asuntoa, H-a 1652 m2 Huoneistokohtainen Keskitetty Välimuoto Ilmanvaihtourakka suunnittelu rakennustekniset työt putkityöt sähkötyöt yhteensä/kokonaisurakka jos osana linjasaneerausta Rakennus 2, Keijupuisto 54 asuntoa, H-a 36 m2 Ilmanvaihtourakka suunnittelu rakennustekniset työt putkityöt sähkötyöt yhteensä/kokonaisurakka jos osana linjasaneerausta24 Liite 3 Taloudelliset tarkastelut Keskitetty, CO (a) (b) Kuva L.1 Matinkylän kustannuserojen nykyarvot verrattuna koneelliseen poistoon alkuperäisillä (a) ja S2 luokan (b) ilmavirroilla Keskitetty, CO Keskitetty, CO (a) (b) Kuva L.2 Keijupuiston kustannuserojen nykyarvot verrattuna koneelliseen poistoon alkuperäisillä (a) ja S2 luokan (b) ilmavirroilla Keskitetty, CO Keskitetty, CO (a) (b) Kuva L.3 Matinkylän kustannuserojen nykyarvot linjasaneerauksen yhteydessä verrattuna koneelliseen poistoon alkuperäisillä (a) ja S2 luokan (b) ilmavirroilla Keskitetty, CO25 Keskitetty, CO (a) (b) Kuva L.4 Keijupuiston kustannuserojen nykyarvot linjasaneerauksen yhteydessä verrattuna koneelliseen poistoon alkuperäisillä (a) ja S2 luokan (b) ilmavirroilla Keskitetty, CO Keskitetty, CO (a) (b) Kuva L.5 Matinkylän kustannuserojen nykyarvot linjasaneerauksen yhteydessä verrattuna koneelliseen poistoon S2 luokan ilmavirroilla, kun investointia ei rahoiteta lainarahalla (a) tai investointiin ei saada lainkaan avustusta (b) Keskitetty, CO Keskitetty, CO (a) (b) Kuva L.6 Matinkylän kustannuserojen nykyarvot linjasaneerauksen yhteydessä verrattuna koneelliseen poistoon S2 luokan ilmavirroilla, kun kaukolämmön lähtöhinta on 75 /MWh (a) tai nykyarvon laskennassa käytettävä korko on 6 % (b) Keskitetty, CO26 Keskitetty, CO (a) (b) Kuva L.7 Matinkylän kustannuserojen nykyarvot linjasaneerauksen yhteydessä verrattuna koneelliseen poistoon S2 luokan ilmavirroilla, kun energianhinnan nousu on % vuodessa ja kaukolämmön lähtöhinta on 55 /MWh (a) tai 75 /MWh (b) Keskitetty, CO Hajautettu, manuaali (a) (b) Kuva L.8 kustannuserojen nykyarvot linjasaneerauksen yhteydessä verrattuna koneelliseen poistoon S2 luokan ilmavirroilla, kun puhaltimen SFP luku on 1. kw/(m 3 /s) Matinkylässä (a) tai Keijupuistossa (b) Hajautettu, manuaali Samankaltaiset tiedostot
KEIJUPUISTO Jari Palonen Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka 13.4.2011 Keijupuisto Tapparakatu 1 ja Kivikatu 6 Tapparakatu 1 Perustiedot 2 rakennusta, Lisätiedot Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat
Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön Lisätiedot TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI
SIVU 1/6 Talo Suomalainen, Mittaripolku 8, 01230 Mallila n 50 -luku 1,2 1/h Insinööritoimisto Realtest Sidetie 11 D 00730 Helsinki Puh. 0400 728733 matti.pirkola@realtest.fi SIVU 2/6 1.KOHTEEN YLEISTIEDOT Lisätiedot KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN
KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten Lisätiedot KASTU TP7. Ilmansuodatus- ja puhdistustekniikat savuepisodihiukkasille altistumisen torjunnassa. KASTU-työkokous 04.11.2009
VTT INDUSTRIAL Technical Research SYSTEMS Centre of Finland KASTU TP7 Ilmansuodatus- ja puhdistustekniikat savuepisodihiukkasille altistumisen torjunnassa KASTU-työkokous 04.11.2009 Matti Lehtimäki, Aimo Lisätiedot Hiilidioksidimittausraportti
Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista Lisätiedot KIMU. Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastelu lisähanke, KIMULI. Loppuraportti 31.5.
KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastelu lisähanke, KIMULI Loppuraportti 31.5.2010 LVI-talotekniikkateollisuus ry Suomen Kiinteistöliitto Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot Keijo, Laamanen, Jarmo ja Vähäsöyrinki, Erkki
RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS Kauppinen Timo Ojanen Tuomo Kovanen Kauppinen, Timo, Ojanen, Tuomo, Kovanen, Keijo, Laamanen, Jarmo ja Vähäsöyrinki, Erkki Rakennusten ilmanpitävyys Ilmanpitävyyden mittaukset Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Mittauslaitteet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: IV-kuntotutkimuksessa tarvittavat mittauslaitteet
Mittauslaitteet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: IV-kuntotutkimuksessa tarvittavat mittauslaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee kuntotutkimuksissa käytettäviä mittauslaitteita. Lisätiedot KIMU. Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastelu lisähanke, KIMULI. Loppuraportti 31.5.
KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastelu lisähanke, KIMULI Loppuraportti 31.5.2010 korjattu 10.12.2010 LVI-talotekniikkateollisuus ry Suomen Lisätiedot Kerrostalon ilmastonmuutos (KIMU)- hanke ja Ilmanvaihtojärjestelmien lisätarkastelu (KIMULI) DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto ry
Kerrostalon ilmastonmuutos (KIMU)- hanke ja Ilmanvaihtojärjestelmien lisätarkastelu (KIMULI) DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Kerrostalon ilmastonmuutos Lisätiedot SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja
SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja Timo Kalema, Ari-Pekka Lassila ja Maxime Viot Tampereen teknillinen yliopisto Kone- ja tuotantotekniikan laitos Tutkimus RYM-SHOK Lisätiedot SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta. Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus Ilmatiiveysraportti 2010 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Mittauksen tavoite... 3 1.2 Mittauksen tekijä... 3 Lisätiedot DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212 Lisätiedot TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA
TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 9.6.2011 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ > 50 % lämmönkulutuksesta ASUMISVIIHTYISYYS Lisätiedot TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET
Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013 Lisätiedot LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI
1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3 Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry
Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia: Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9)
Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Mittaukset kuntotutkimuksen yhteydessä - Lämpöolosuhteet, ilmavirrat, paine-erot ja ilmanpitävyys Tämä IV-kuntotutkimusohje Lisätiedot TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA
TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 27.9.2010 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ ASUMISVIIHTYISYYS SISÄILMASTO-ONGELMAT Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä
Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä Kiinteistöilta, Oulu 31.3.2011 Jari Virta, Kiinteistöliitto Esityksen rakenne Muuttuvat määräykset Rakennuskanta Lämpöenergiataseet Kulutustietoja KT/RT Käyttö Lisätiedot ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.
539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN Lisätiedot Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun
Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä Lisätiedot KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010
KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle 30...50% Lisätiedot Tuloilmaikkunan käytännön toimivuus
TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE391/4 1 (19) Tilaaja Tilaus DirAir Oy Kylänraitti 7 1171 RIIHIMÄKI 26.2.23/Tapio Tarpio Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT RAKENNUS JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Erikoistutkija Keijo Kovanen PL Lisätiedot SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA
HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän Lisätiedot KOULURAKENNUKSISSA. Timo Kalema and Maxime Viot. Teknisen suunnittelun laitos
ILMANVAIHTO JA SISÄILMAN LAATU KOULURAKENNUKSISSA Timo Kalema and Maxime Viot Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Tutkimukset T. Kalema, E. Mäkitalo, J. Rintamäki, T. Sahakari, Lisätiedot Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen Lisätiedot Energiaremontti investointi vai kustannus?
Energiaremontti investointi vai kustannus? Taloyhtiöiden hallitusforum 24.09.2011, Messukeskus Helsinki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Suunnitelmallinen energiatehokkuuden parantaminen Lisätiedot Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014
Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC
Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Lisätiedot RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS
Ovikehikko ja kangas Puhallin ja ilmamäärämittaus Ulkoilman paine-eroletku Ohjausyksikkö ja paine-eromittaus Puhaltimen kuristusrenkaat RAKENNUSTEN Virtalähde Puhaltimen kotelo RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS Lisätiedot Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014
Työ 2696-3 22.5.2014 TUTKIMUSSELOSTUS Tuloilmaikkunan virtaustekniset ominaisuudet: Savukokeet, lämpötilaseuranta ja tuloilman virtaus ikkunavälissä ilman venttiiliä, ilmanohjaimia ja suodattimia Insinööritoimisto Lisätiedot 60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja
Energiakorjaukset: ega ojau taote talotekniikkaa 1950-luvun jälkeen uusiin lähiöihin rakennettu suuri kerrostalokanta Tyypillisiä korjauksia käytännössä putkiremontit ja julkisivuremontit varsinkin nykyiset Lisätiedot Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011
Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 Kuvauksen suorittaja: Puhelin: Osoite: Postitoimipaikka: Tilaaja: Uudenmaanliitto Osoite: Esterinportti 2 B Postitoimipaikka: 00240 Helsinki Kohde: Omakotitalo Lisätiedot Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa
Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden Lisätiedot Rakennus Oy. Vantaan rt-huoneistot. 01000 Vantaa
SIVU 1/20 Rakennus Oy Vantaan rt-huoneistot Kujanpääty 1B4, 4B11 ja 4C13 01000 Vantaa SIVU 2/20 Tiiviysluokitukset, n 50 SIVU 3/20 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen yleistiedot... 4 Tutkimuksen tavoite... 4 Tutkimuksen Lisätiedot Taloyhtiön energiansäästö
Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect Lisätiedot TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI
TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI Mittauksentie 5 05150 Mittala 00001 Projektinumero Ilmatiiveysluokitus q50 n50 Alle 0,6 A 0,7-1,0 B 0,8 0,8 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 Yli 4,1 C D E F G Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Kuvauksen suorittaja Tr-Lämpökuvaus Oy Gsm. 040-861 7001 Osoite Postitoimipaikka Krämertintie 31 D 006 Helsinki TilaajaJukka Hillo c/o As Oy Iirisranta OsoiteIirislahdentie 42 asunto Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec
Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Kerrostalojen radonkorjaukset
Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Kerrostalojen radonkorjaukset Ongelma-asunnot lähes yksinomaan alimman kerroksen asuntoja, joissa lattialaatta on suorassa Lisätiedot Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT
Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963, Lisätiedot 6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.
Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa
Hyvinvointia työstä Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen, Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet ja rahoitus Lisätiedot Terveen talon ilmanvaihto
Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.
Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla
RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Lisätiedot HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti
HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus- Lisätiedot Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan
Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava) Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.
Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot TermoLog Oy Kiinteistön rakennetutkimukset. www.termolog.fi
TermoLog Oy www.termolog.fi Kattava palvelutarjonta kiinteistön kunnon valvontaan tarkastusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään kuuluu lämpökuvauksen tukena myös lämpötila- Lisätiedot Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus
FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC
Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
Sisäilmastoseminaari 2015 1 YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen 1, Pertti Pasanen 2 ja Helmi Kokotti 3,4 1 Envimetria Oy 2 Itä-Suomen Lisätiedot VAETS yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen jatkohanke VAETS yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Markku Rantama Rantama Consulting Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC
Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS
1 2013 Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS Rakennusten ilmanpitävyyden mittaaminen rakennusten laadunvalvontamittauksena on yleistynyt merkittävästi Lisätiedot Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset Lisätiedot Ilmanpitävyyden mittausraportti
Pientalo Ilmanpitävyysmittauksen raportti 1 Ilmanpitävyyden mittausraportti Pientalo Ylätalonkuja 1 Laatija: Suunnittelutoimisto Dimensio Oy 26.9.2014 Pientalo Ilmanpitävyysmittauksen raportti 2 Sisällysluettelo Lisätiedot www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö
Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Timo Nissinen www.pihla.fi Vanhat ikkunat ovat kiinteistön ulkovaipan heikoin lenkki Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006
TESTASSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot. Lisätiedot SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3
ILMAVUOTOJEN VAIKUTUS SISÄOLOSUHTEISIIN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN - KENTTÄTULOKSIA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3 1 Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA
14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT... Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen Lisätiedot RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA
RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu Lisätiedot Ilmanpitävyyden mittausraportti
Omakotitalo Lindblom Ilmanpitävyysmittauksen raportti 1 Ilmanpitävyyden mittausraportti Omakotitalo Lindblom Kannaksentie 2 Laatija: Suunnittelutoimisto Dimensio Oy 14.2.2015 Omakotitalo Lindblom Ilmanpitävyysmittauksen Lisätiedot Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen
Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari Lisätiedot Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa
Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan Lisätiedot Rakennuksen lämpökuvaus
Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET Lisätiedot Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus
SIVU 1/26 Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus SIVU 2/26 n50 = 3,78 Tutkija : TermoLog Oy / Pekka Toivonen SIVU 3/26 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen yleistiedot... 4 Tutkimuksen tilaaja... 4 Tutkimuksen Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Tapio Tarpio Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air Termico/Air Kameleontti -tuloilmaikkuna on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Lisätiedot Rakennusten tiiviysmittaus
Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL Lisätiedot Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake.
1) Laskentakohteen perustiedot: Kohde (esim. asunto-osakeyhtiön nimi): Lähiosoite: Postitoimipaikka: Paikkakunta: Valmistumisvuosi: Rakennustunnus/tunnukset: Bruttopinta-ala (ks. ohjeet kohdasta 7): Rakennustyyppi Lisätiedot 2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45
Sisällys Alkusanat 5 1 Ilmastoinnin perustiedot 13 1.1 Johdanto 13 1.2 Viihtyvyystekijät 13 1.2.1 Perinteiset viihtyvyystekijät 14 1.2.2 Ulkoilman määrä sisätiloissa 14 1.2.3 Ilman epäpuhtaudet 15 1.2.4 Lisätiedot MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus
MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus 1 Tarjolla tänään Määräysten huomioon ottaminen korjaushankkeen eri vaiheissa Esimerkkirakennukset Lisätiedot Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset
Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset Energiaremontit säästöä ja arvonnousua kiinteistöille 09.10.2012 Jyväskylän Paviljonki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Lisätiedot Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.10 Orvokkitie 01450 Vantaa usraportti 11.6.10 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Tutkimuksen Lisätiedot Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011. Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset
Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011 Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset Vaipan ilmanpitävyyden edut Lämmitysenergian kulutus laskee (Juha Jokisalo, TKK) Yksikön lisäys ilmanvuotoluvussa n50 tarkoittaa Lisätiedot ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24
ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä Lisätiedot HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA
30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI
TIIVEYSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00000 Vantaa TIIVEYSMITTAUSLUOKITUS q50 n50 Alle 0,6 A 0,7-1 B 1,1-1,5 C 1,2 1,1 1,6-2,0 D 2,1-3,0 3,1-4,0 Yli 4, 1 E F G Heikki Jussila Tutkimuspäällikkö 040 900 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute