Source: http://docplayer.it/16594415-Uni-en-54-11-sistemi-di-rivelazione-e-di-segnalazione-d-incendio-parte-11-punti-di.html
Timestamp: 2018-07-18 17:06:12+00:00
Document Index: 130432636

Matched Legal Cases: ['arte 11', 'arte 11', 'arte 11', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 7', 'arte 10', 'arte 11', 'arte 12']

UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 11: Punti di - PDF
UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 11: Punti di
Download "UNI EN 54 11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 11: Punti di"
Giorgio Lillo
1 CONVEGNO ZENITAL FORUM ANTINCENDIO 2011 Milano, 26 ottobre 2011 Ing. Maurizio D Addato Si riportano le principali: Norme EN54 PUBBLICATE ED ARMONIZZATE UNI EN 54 1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 1: Introduzione UNI EN 54 2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 2: Centrale di controllo e segnalazione UNI EN 54 3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio UNI EN 54 4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione UNI EN 54 5 Sistemi di rivelazione automatica d incendio Rivelatori di calore Parte 5: Rivelatori puntiformi UNI EN 54 7 Sistemi di rivelazione automatica d incendio Rivelatori puntiformi di fumo Parte 7: Rivelatori funzionanti secondo il principio della luce diffusa, della trasmissione della luce o della ionizzazione UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Rivelatori di fiamma Parte 10: Rivelatori puntiformi UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 11: Punti di allarme manuali UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Rivelatori di fumo Parte 12: Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso
2 CARATTERISTICHE DEI SISTEMI A C D B E J F K L G H A Riv. Aut. C D Riv. Man. C.I.E Segnalazione E J F K Tx Allarmi Comando presidi antincendio B G H Tx Guasti L Alim.
3 SB3 EX LOOP EX EX CENTRALI DI TIPO CONVENZIONALE
4 La centrale deve sempre essere posta in un luogo presidiato e protetto. Dimensionata in relazione alle caratteristiche prestazionali richieste dall impianto. Essere insediata in un locale con illuminazione di emergenza. Avere una fonte di alimentazione primaria preferenziale ed una alimentazione secondaria che risponda ai requisiti specificati dalle norme UNI 9795 e CEI 64-8 La centrale deve individuare separatamente gli allarmi automatici dagli allarmi manuali Deve discriminare le segnalazioni di allarme da quelle di anomalia SUDDIVISIONE DELL AREA SORVEGLIATA IN ZONE la definizione della zona deve localizzare senza incertezze il focolaio la superficie a pavimento non deve essere maggiore di mq i locali della stessa zona devono essere contigui e non superiore a 10 oppure inferiore a 20 ma con una superficie complessiva non superiore a 1.000mq i cunicoli in genere devono appartenere a zone distinte
5 Norma UNI 9795 (Gennaio 2010) 5.2 Suddivisione dell area in zone L area sorvegliata deve essere suddivisa in zone in modo che quando un rilevatore interviene, sia possibile individuarne facilmente la zona le zone devono essere delimitate in modo che sia possibile localizzare rapidamente e senza incertezze il focolaio d incendio ciascuna zona deve comprendere non più di un piano del fabbricato, con eccezione. (varie) la superficie i a pavimento di ciascuna zona non deve essere maggiore di 1600 m Suddivisione dell area in zone Un circuito di rivelazione deve servire una sola zona e collegare al massimo 32 punti Se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti, la linea deve essere ad anello chiuso e dotata di opportuni dispositivi di isolamento, in grado di assicurare che un corto circuito o un interruzione della linea medesima non impedisca la segnalazione di allarme incendio per più di una zona. In una zona possono essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti, purché i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale di controllo esegnalazione.
6 Centrale di rivelazione incendi e sistema periferico Il raggio di copertura per i rilevatori di calore è di 4,5 m Il raggio di copertura per i rilevatori di fumo è: 6.5 m nei locali con soffitto piano ed inclinato fino a 20 7 m se l inclinazione del soffitto è tra 20 e m se l inclinazione supera i 45 Non devono essere montate ad una altezza dal pavimento maggiore di: 8m per i rilevatori di calore 12m per i rilevatori di fumo
7 5.5 centrali di controllo e segnalazioni caratteristiche La centrale di controllo e segnalazione deve essere conforme alla UNI EN 54 2 ad essa fanno capo sia i rilevatori automatici sia i punti di segnalazione manuale La scelta della centrale deve essere seguita in modo che questa risulti compatibile con il tipo di rivelatori ed i punti di segnalazione manuali installati ed in grado di espletare le eventuali funzioni supplementari ad essa richieste (per esempio comando di trasmissione di allarmi a distanza, comando di attivazione i degli liimpianti i tidi spegnimento di incendio ecc.) Nella centrale devono essere individuabili id i segnali provenienti ida punti di segnalazione manuale separatamente da quelli provenienti da rivelatori automatici Dispositivi di allarme acustici e luminosi Quando la centrale non e sotto costante controllo da parte del personale addetto, deve essere previsto un sistema di trasmissione tramite il quale gli allarmi di incendio sono trasferiti ad una o più centrali di ricezione allarmi e intervento e\o luoghi presidiati, dalle quali gli addetti possono dare inizio alla necessarie misure di intervento. APPENDICE A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO A.1 Generalità Omissis. Nella considerazione che la protezione incendio debba essere vista nel suo complesso,si deve tener conto altresi delle possibili interazioni tra l impianto di rivelazione e le altre misure di protezione previste.
8 A33RELAZIONE A.3.3 TECNICO DESCRITTIVA La relazione tecnico descrittiva deve fornire le seguenti informazioni : _sussistenza dell impianto ed identificazione delle zone in cui è stata eventualmente suddivisa ciascuna area sorvegliata e dei relativi sensori ad essa associati.. SCHEMA A BLOCCHI Lo schema a blocchi deve rappresentare: tutte le tipologie di apparati impiegati la loro interconnessione logica la funzionalità complessiva del sistema Omissis. Dati Importanti Un rivelatore di fumo copre circa 130 m 2 Un rivelatore di calore copre circa 60 m 2 Un rivelatore lineare copre una superficie max di 1600 m 2 con un interasse max di 15mt Un ENFC viene installato ogni 200 m 2 Area massima coperta pari al compartimento antincendio = 1600 m 2 Lunghezza maxima a soffitto 60 mt ( pto 6.5 della Norma ) Il sistema di rivelazione deve segnalare l incendio ed il compartimento a soffitto interessato
9 LOGICA DEL PROGETTISTA ENFC Impostare: Logica rivelazione ALLARME IMMEDIATO QUANDO 2 RIVELATORI SEGNALANO INCENDIO >LA CENTRALE dei rivelatori invia segnale che comanda la logica del sistema ENFC (centrale ENFC ) : 1 ) APERTURA ENFC 2 ) Movimento barriere al fumo (CORTINE ) del compartimento 3 ) APERTURA FORI INGRESSO ARIA ESTERNA DI TUTTO IL LOCALE OPPURE A SEGUITO DI CONSTATAZIONE VISIVA DA PARTE DEL GUARDIANO AZIONAMENTO del COMANDO MANUALE 1 ) APERTURA ENFC 2 ) Movimento barriere al fumo (CORTINE ) del compartimento 3 ) APERTURA FORI INGRESSO ARIA ESTERNA DI TUTTO IL LOCALE ESEMPIO NEL CENTRO COMMERCIALE A) APERTO AL PUBBLICO APERTURA MANUALE (SQUADRE DI SOCCORSO ) DETERMINA : APERTURA AUTOMATICA ENFC Abbassamento cortine apertura ingresso Aria di tutto il locale B ) DI NOTTE ALLARME IMMEDIATO QUANDO 2 RIVELATORI SEGNALANO INCENDIO > LA CENTRALE dei rivelatori invia segnale che comanda la logica del sistema ENFC (centrale ENFC ) che DETERMINA : APERTURA AUTOMATICA ENFC Abbassamento cortine Apertura ingresso Aria di tutto il locale
CEI 79-3: 2012. Struttura della norma e confronto con 50131-7. (Novembre 2012)
CEI 79-3: 2012 Struttura della norma e confronto con 50131-7 (Novembre 2012) Documenti in vigore «CEI 79-3:1998 - Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione» a seguito della pubblicazione
CONTROL ESCAPE DS GfS DISPOSITIVI PER CONTROLLO DI PORTE DI USCITA D EMERGENZA
CONTROL ESCAPE DS GfS DISPOSITIVI PER CONTROLLO DI PORTE DI USCITA D EMERGENZA Secondo D.L. 81/2008 certificati EN 1125 EN 179 CE Impatto visivo design e funzionalità Allarme sonoro e visivo Preallarme
CONTROLLO DI FUMO E CALORE : IMPIANTI ENFC - naturali. Ordine degli Ingegneri di Foggia. 4 ottobre 2012
Ordine degli Ingegneri di Foggia CONTROLLO DI FUMO E CALORE : 4 ottobre 2012 IMPIANTI ENFC - naturali - PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO - - PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE SECONDO LA NORMA 9494-1 : 2012 - VENTILAZIONE
TIPOLOGIE DI IMPIANTI SENFC Pagina 1 di 8
TIPOLOGIE DI IMPIANTI SENFC Pagina 1 di 8 IMPIANTI SENFC TIPOLOGIA DI ENFC FUNZIONAMENTO PNEUMATICO: Il sistema si serve di gas CO2, o aria compressa; ogni ENFC deve essere munito di un dispositivo di
Rivelazione Antincendio in applicazioni critiche
Strutture edilizie soggette a dilatazione e movimenti Rivelazione di fumo ad aspirazione equivalente puntiforme Rivelazione di temperatura lineare Tecnologie e casistiche applicate La rivelazione in presenza
NORMA ITALIANA Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi UNI 11224 MARZO 2007 Initial verification and maintenance of automatic fire detection and fire alarm systems La norma