Source: http://docplayer.pl/1128004-Wentylatory-osiowe-hept-wentylatory-wyciagowe-dachowe-wentylatory-osiowe-i-wentylatory-wyciagowe-dachowe-according-eu-regulation.html
Timestamp: 2017-10-20 00:02:56+00:00
Document Index: 95722734

Matched Legal Cases: ['art 3', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 2', 'art 1', 'art 1', 'art 1']

WENTYLATORY OSIOWE HEPT WENTYLATORY WYCIĄGOWE DACHOWE WENTYLATORY OSIOWE I WENTYLATORY WYCIĄGOWE DACHOWE. According EU Regulation - PDF
Download "WENTYLATORY OSIOWE HEPT WENTYLATORY WYCIĄGOWE DACHOWE WENTYLATORY OSIOWE I WENTYLATORY WYCIĄGOWE DACHOWE. According EU Regulation"
1 WENTYLATORY OSIOWE HEP HEPT HPX WENTYLATORY WYCIĄGOWE DACHOWE HT CVT CHT WENTYLATORY OSIOWE I WENTYLATORY WYCIĄGOWE DACHOWE According EU Regulation
3 WENTYLATORY OSIOWE I WENTYLATORY WYCIĄGOWE DACHOWE Sodeca od początku swojego istnienia specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wentylatorów i akcesoriów do zastosowań przemysłowych. Połączenie zdobytego przez dziesiątki lat doświadczenia w pracy z wentylatorami z wiedzą technologiczną inżynierów z różnych działów przedsiębiorstwa pozwoliło firmie Sodeca uplasować się w światowej czołówce producentów urządzeń z zakresu wentylacji przemysłowej. Zastosowania przemysłowe wymagają dużej zdolności dostosowania się do specyficznych wymogów każdego projektu oraz elastycznego systemu produkcji, pozwalającego na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb każdego klienta. Celem sprostania tym celom, Sodeca posiada w swojej ofercie linię produktów standardowych oraz linię produktów specjalnych, umożliwiających tworzenie wentylatorów dostosowanych do specyficznych wymagań naszych klientów. Wieloletnie, nieustające inwestycje w rozwój wewnętrznych procesów i aplikacji umożliwiają nam produkcję i dostawę wentylatorów przemysłowych dostosowanych do specjalnych potrzeb klientów z zachowaniem wyjątkowo krótkich terminów realizacji projektów i produkcji. Dzięki pracy zespołowej naszego działu inżynierii wraz z uniwersytetami i ośrodkami technicznymi oraz ścisłej współpracy między działami projektowymi naszych partnerów zewnętrznych, mamy możliwość opracowania innowacyjnych rozwiązań wentylacji przemysłowej w bardzo krótkim czasie. W ciągu naszego istnienia rozwinęliśmy wszelkiego rodzaju rozwiązania technologiczne w zakresie wentylacji przemysłowej, które aktualnie są stosowane na całym świecie. Naszym celem jest dalsze inwestowanie w ten sektor, aby nadal utrzymywać się w światowej czołówce producentów wentylatorów przemysłowych.
4 WENTYLATORY OSIOWE HEP HEPT HC HCD Osiowe wentylatory ścienne z silnikiem IP Osiowe wentylatory rurowe z silnikiem IP Osiowe wentylatory ścienne z silnikiem IP Osiowe wentylatory ścienne o małej średnicy 21 HCRE HRE NOWOŚĆ HCH HFT HCT Osiowe wentylatory ścienne z wirnikiem z blachy stalowej, o niskim poziomie hałasu, wyposażone w silnik z zewnętrznym rotorem 23 Osiowe wentylatory okrągłe wyposażone w silnik z zewnętrznym rotorem 26 Osiowe wentylatory ścienne i rurowe o solidnej konstrukcji 28 CJHCH HTP NOWOŚĆ HGT HGTX Osiowe jednostki wentylacyjne w obudowie z izolacją akustyczną 41 Osiowe wentylatory wyciągowe rurowe wysokociśnieniowe 44 Osiowe wentylatory rurowe o dużej średnicy, z napędem bezpośrednim 57 Osiowe wentylatory rurowe o dużej średnicy z zewnętrznym silnikiem 57 HTM HPX HBA NOWOŚĆ HPX/SEC Wentylatory osiowe rurowe przenośne Osiowe wentylatory rurowe z zewnętrznym silnikiem Wentylatory osiowe rurowe rozgałęzieniowe 89 Wentylatory do pracy w ekstremalnych warunkach panujących w piecach i suszarniach 91 HCH/SEC VAM VAC HGI SYSTEMY NADCIŚNIENIOWE Wentylatory do pracy w ekstremalnych warunkach panujących w suszarniach drewna i ceramiki 93 Osiowe wentylatory z ramą ocynkowaną i silnikiem IP-65 oraz wentylatory kanałowe z silnikiem IP Wentylatory osiowe o dużej średnicy
5 WENTYLATORY WYCIĄGOWE DACHOWE HT HTTI HTTAL NOWOŚĆ CHT NOWOŚĆ Osiowe wentylatory wyciągowe dachowe z nachyloną podstawą w zależności od nachylenia połaci dachu Wentylatory osiowe mieszane (statycznodynamiczne) z regulowaną podstawą umożliwiającą instalację na połaci dachu o nachyleniu od 0 do 30% Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe 400ºC/2h z poziomym wylotem i aluminiową wyrzutnią powietrza Osiowe wentylatory wyciągowe dachowe z płaską podstawą CVT NOWOŚĆ CHRE CTD NOWOŚĆ CA-ROOF Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe 400ºC/2h z pionowym wylotem powietrza i aluminiową wyrzutnią powietrza 108 Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe o niskim poziomie hałasu 113 Promieniowe wentylatory dachowe do domowych kominów wyciągowych 115 Promieniowe wentylatory dachowe do domowych kominów wyciągowych 117 TIRACAMINO HTSOLAR NOWOŚĆ RCH RCH-400X800 VM Wentylatory wyciągowe do odprowadzania dymu z kominków i rożen 119 Dachowe wentylatory wyciągowe zasilane energią słoneczną, nie wymagające instalacji elektrycznej i nie zużywające energii 120 Wentylator wyciągowy i nasada kominowa do wyciągu hybrydowego w budynkach mieszkalnych 122 5
7 SPEŁNIANIE NORM Systemy wentylacyjne i wyciągowe SODECA spełniają wymagania następujących norm: JAKOŚĆ ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Quality management systems -- Requirements BADANIA ISO 5801 AMCA UNE :1990 ISO ISO Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyk pracy na stanowiskach znormalizowanych. Industrial fans -- Performance testing using standardized airways Wentylatory przemysłowe. Laboratoryjne metody wyznaczania charakterystyk wentylatorów. Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating Wentylatory. Urządzenia i instalacje do badania wentylatorów. Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyki pracy wentylatorów strumieniowych. Industrial fans -- Performance testing of jet fans Industrial fans -- Tolerances, methods of conversion and technical data presentation WENTYLATORY DO PRACY W WYSOKIEJ TEMPERATURZE EN :2002 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających. Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators AKUSTYKA ISO 3744 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane WYWAŻANIE I DRGANIA ISO Drgania mechaniczne. Jakość wyważania Mechanical vibration -- Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state -- Part 1: Specification and verification of balance tolerances ISO Drgania mechaniczne. Ocena drgań maszyn Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 1: General guidelines ISO Wentylatory przemysłowe. Wymagania techniczne dotyczące wyważania i poziomów drgań Industrial fans -- Specifications for balance quality and vibration levels BEZPIECZEŃSTWO (Deklaracja Zgodności CE) EN ISO Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia. Safety of machinery -- Basic concepts, general principles for design -- Part 1: Basic terminology, methodology EN ISO Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 2: Zasady techniczne. Safety of machinery -- Basic concepts, general principles for design -- Part 2: Technical principles EN Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne. Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements EN 294 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych Safety of machinery; safety distances to prevent danger zones from being reached by the upper limbs ISO Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych. Safety of machinery -- Safety distances to prevent danger zones being reached by upper and lower limbs UNE Wentylatory przemysłowe. Bezpieczeństwo mechaniczne wentylatorów (równoważna ISO 12499) ISO Wentylatory przemysłowe. Bezpieczeństwo mechaniczne wentylatorów Industrial fans -- Mechanical safety of fans -- Guarding DYREKTYWY Dyrektywa 2006/42/WE Dyrektywa 2006/95/WE Dyrektywa 2004/108/WE Dyrektywa 89/106/WE Dyrektywa maszynowa Machinery Directive Dyrektywa niskiego napięcia Low Voltage Directive Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC Directive Dyrektywa wyroby budowlane Construction Products Directive (CPD) SPEŁNIANIE WYMOGÓW DYREKTYWY ATEX Dyrektywa ATEX 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres EN Projektowanie wentylatorów stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Design of fans working in potentially explosive atmospheres EN Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania. Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements EN Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka. Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
8 Nasz departament projektów, badań i rozwoju intensywnie pracuje nad nieustannym polepszaniem jakości i wydajności naszych produktów. PROJEKTOWANIE, BADANIA I ROZWÓJ Nasze nowoczesne laboratorium badawcze o powierzchni ponad 450 m 2 stanowi centrum rozwoju wszystkich naszych produktów. Wiarygodność wyników aerodynamicznych badań laboratoryjnych tych nowoczesnych urządzeń badawczych oznacza ścisłą kontrolę zarówno produktu końcowego, jak i procesów produkcyjnych. Ponadto rozpoczęliśmy nowy etap badań i opracowywania nowych tendencji w zakresie wentylacji, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i oszczędzaniu energii.
10 HEP HEPT HEP HEPT HEP: Osiowe wentylatory ścienne z silnikiem IP65 HEPT: Osiowe wentylatory rurowe z silnikiem IP65 Osiowe wentylatory ścienne (HEP) i rurowe (HEPT), z wirnikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. HEP Wentylator: Kierunek przepływu powietrza: silnik - wirnik Wirnik z poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym HEP: Rama nośna z blachy stalowej HEP: Kratka ochronna zapobiegająca kontaktowi człowieka z ruchomymi częściami wentylatora, zgodnie z normą UNE HEPT: Obudowa cylindryczna z blachy stalowej HEPT: Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa, ochrona IP65 Silnik: Silniki klasy F, z łożyskami kulkowymi, o stopniu ochrony IP65 Jednofazowe V -50Hz i trójfazowe 240V/ V-50Hz Temperatura pracy: -25ºC +60ºC, silniki biegunowe oraz -25ºC +45ºC silniki 2-biegunowe Wykończenie: Powłoka antykorozyjna z żywicy poliestrowej, polimeryzowanej w 190ºC po alkalicznym odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału fosforanów. Na zamówienie: Zestaw: silnik, wirnik i kratka (wersja F) Zestaw: silnik i wirnik (wersja G) Kierunek przepływu powietrza: wirnik-silnik Specjalne uzwojenia dla różnych napięć HEPT Kod zamówienia HEP 45 4T/H I F HEP: Osiowe wentylatory ścienne z silnikiem IP65 HEPT: Osiowe wentylatory rurowe z silnikiem IP65 Średnica wirnika w cm Liczba biegunów silnika 4=1400 r/min. 50 Hz 6=900 r/min. 50 Hz 8=750 r/min. 50 Hz T=Trójfazowy M=Jednofazowy H=Wysoki przepływ pow. L=Niski przepływ pow. Kierunek przepływu powietrza I=Wyporowy Silnik->Wirnik A=Zasysający Wirnik->Silnik Wykonanie wentylatora Wykonanie standardowe F=Zestaw silnik-wirnik kratka G=Zespół silnik-wirnik Właściwości techniczne Model Prędkość (r/min) Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu (A) V V Moc pob. wylot swob. (W) Przepływ Poziom ciśnienia powietrza maks. akustycznego (m 3 /h) db(a) Przybliżona waga (kg) HEP HEPT HEP-25-2T/H ,3 0, ,3 - HEP-25-2M/H , ,3 - HEP-25-4T/H ,69 0, ,5 - HEP-25-4M/H , ,5 - HEP-31-2T/H HEPT-31-2T/H ,54 0, ,4 HEP-31-2M/H HEPT-31-2M/H , ,4 HEP-31-4T/H HEPT-31-4T/H ,69 0, ,7 6,2 HEP-31-4M/H HEPT-31-4M/H , ,7 6,2 HEP-31-4T/L ,69 0, ,1 - HEP-31-4M/L , ,1 - HEP-35-2T/H HEPT-35-2T/H ,16 1, ,8 9,4 HEP-35-2M/H HEPT-35-2M/H , ,8 9,4 10
11 HEP HEPT Właściwości techniczne Model Prędkość (r/min) Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu (A) V V Moc pob. wylot swob. (W) Przepływ Poziom ciśnienia powietrza maks. akustycznego (m 3 /h) db(a) Przybliżona waga (kg) HEP HEPT HEP-35-4T/H HEPT-35-4T/H ,74 0, ,1 7,6 HEP-35-4M/H HEPT-35-4M/H , ,1 7,6 HEP-35-4T/L ,69 0, ,5 - HEP-35-4M/L , ,5 - HEP-40-4T/H HEPT-40-4T/H ,1 1, ,6 13,5 HEP-40-4M/H HEPT-40-4M/H , ,6 13,5 HEP-40-4T/L ,1 1, ,6 - HEP-40-4M/L , ,6 - HEP-40-6T/H HEPT-40-6T/H 960 1,12 0, ,2 13,5 HEP-40-6M/H HEPT-40-6M/H 960 1, ,2 13,5 HEP-45-4T/H HEPT-45-4T/H ,11 1, ,5 15,5 HEP-45-4M/H HEPT-45-4M/H , ,5 15,5 HEP-45-4T/L ,1 1, HEP-45-4M/L , HEP-45-6T/H HEPT-45-6T/H 955 1,42 0, ,4 15,5 HEP-45-6M/H HEPT-45-6M/H 955 1, ,4 15,5 HEP-50-4T/H HEPT-50-4T/H ,1 1, HEP-50-4M/H HEPT-50-4M/H , ,0 18 HEP-50-4T/L ,15 1, HEP-50-4M/L , HEP-50-6T/H HEPT-50-6T/H 950 1,38 0, ,2 18 HEP-50-6M/H HEPT-50-6M/H 950 1, ,2 18 HEP-56-4T/H HEPT-56-4T/H ,63 2, HEP-56-4M/H HEPT-56-4M/H , HEP-56-4T/L ,2 1, HEP-56-4M/L , HEP-56-6T/H HEPT-56-6T/H 915 1, HEP-56-6M/H HEPT-56-6M/H 915 2, HEP-63-4T/H HEPT-63-4T/H , ,8 33,5 HEP-63-4T/L ,01 2, HEP-63-4M/L , HEP-63-6T/H HEPT-63-6T/H 905 2,06 1, ,2 33,5 HEP-63-6M/H HEPT-63-6M/H 905 2, ,2 33,5 HEP-63-6T/L 945 1,62 0, ,4 - HEP-63-6M/L 945 1, ,4 - HEP-63-8T/H 700 1,9 1, ,2 - HEP-63-8M/H 700 1, ,2 - Właściwości akustyczne Podane wartości odnoszą się do pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej w db(a) wykonanych w otwartej przestrzeni w odległości równej dwóm długościom obudowy wentylatora plus średnica wirnika, jednak nie mniejszej niż 1,5 m. Widmo mocy akustycznej Lw(A) w db(a) w paśmie częstotliwości w [Hz] Model /H /H /H /H /L /H /H /L /H /L /H /H /L Model /H /H /L /H /H /L /H /H /L /H /L /H
12 HEP HEPT Wymiary w mm HEP Wersja standardowa ze skrzynką przyłączeniową Wersja na zamówienie bez skrzynki przyłączeniowej E F Model A B C D 2T 4T 6T 8T 2T 4T 6T 8T G H J K L HEP ,5 310 M.8 HEP-31.../H , ,5 380 M.8 HEP-31.../L , ,5 380 M.8 HEP-35.../H , ,5 450 M.8 HEP-35.../L , ,5 450 M.8 HEP-40.../H , ,5 10,5 500 M.8 HEP-40.../L , ,5 10,5 500 M.8 HEP-45.../H , ,5 560 M.8 HEP-45.../L , ,5 560 M.8 HEP-50.../H , ,5 640 M.8 HEP-50.../L , ,5 640 M.8 HEP-56.../H ,5 721 M.8 HEP-56.../L ,5 721 M.8 HEP-63.../H ,5 820 M.8 HEP-63.../L ,5 820 M.8 HEPT Model A B D E J L.otworów HEPT HEPT HEPT HEPT HEPT HEPT HEPT
13 HEP HEPT Krzywe charakterystyczne Q= Przepływ powietrza w m 3 /h, m 3 /s i CFM. Pe= Ciśnienie statyczne w mmh2o, Pa i InWG. 13
14 HEP HEPT Krzywe charakterystyczne Q= Przepływ powietrza w m 3 /h, m 3 /s i CFM. Pe= Ciśnienie statyczne w mmh2o, Pa i InWG. Akcesoria Patrz rozdział dotyczący akcesoriów. INT RM AR RFT/ RFM PANELE PL P RI RT BTUB BAC PS S SI 14
15 HC HC Osiowe wentylatory ścienne z silnikiem IP55 Osiowe wentylatory ścienne z wirnikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym HC HC 71, 80, 90,100 Wentylator: Rama nośna z blachy stalowej Wirnik z poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym Kratka ochronna zapobiegająca kontaktowi człowieka z ruchomymi częściami wentylatora, zgodnie z normą UNE Modele 71, 80, 90 i 100 z kratką ochronną dostarczaną jako wyposażenie dodatkowe Kierunek przepływu powietrza: silnik - wirnik Silnik: Silniki o klasie sprawności IE-2, z wyjątkiem silników o mocy poniżej 0,75 kw, jednofazowych i 2-biegowych. Silniki klasy F, z łożyskami kulkowymi, o stopniu ochrony IP55, z wyjątkiem modeli jednofazowych o rozmiarach od 45 do 63 o stopniu ochrony IP54, 1- lub 2-biegowe w zależności od modelu. Jednofazowe 230V- 50Hz i trójfazowe 230/400V-50Hz (do 5,5CV) oraz 400/690V-50Hz (moc powyżej 5,5CV) Temperatura pracy: -25ºC + 60ºC Wykończenie: Powłoka antykorozyjna z żywicy poliestrowej, polimeryzowanej w 190ºC po alkalicznym odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału fosforanów. Kod zamówienia Na zamówienie: Zestaw: silnik, wirnik i kratka (wersja F) Zestaw: silnik i wirnik (wersja G) Kierunek przepływu powietrza: wirnik-silnik Specjalne uzwojenia pozwalające uzyskać różne napięcia. HC 25 2T/H I F Osiowe wentylatory ścienne z silnikiem IP55 Średnica wirnika w cm Liczba biegunów silnika 2=2900 r/min. 50 Hz 4=1400 r/min. 50 Hz 6=900 r/min. 50 Hz 8=750 r/min. 50 Hz 12=500 r/min. 50 Hz T=Trójfazowy M=Jednofazowy H=Wysoki przepływ pow. L=Niski przepływ pow. Kierunek przepływu powietrza I=Wyporowy Silnik->Wirnik A=Zasysający Wirnik->Silnik Wykonanie wentylatora Wykonanie standardowe F=Zestaw silnik-wirnik kratka G=Zespół silnik-wirnik Właściwości techniczne Model Prędkość (r/min) Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu (A) 230V 400V 690V Moc zainstalowana (kw) Przepływ powietrza maks. (m 3 /h) Poziom ciśnienia akustycznego db(a) Przybliżona waga (kg) HC-25-2T/H ,83 0,48 0, HC-25-2M/H ,1 0, HC-25-4T/H ,6 0,35 0, HC-25-4M/H ,63 0, HC-31-2T/H ,38 0,8 0, *HC-31-2M/H ,85 0, HC-31-4T/H ,64 0,37 0, *Nie regulowane 15
16 HC Właściwości techniczne Model Prędkość (r/min) Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu (A) 230V 400V 690V Moc zainstalowana (kw) Przepływ powietrza maks. (m 3 /h) Poziom ciśnienia akustycznego db(a) Przybliżona waga (kg) HC-31-4M/H ,75 0, HC-31-4T/L ,65 0,38 0, HC-31-4M/L ,67 0, HC-35-2T/H ,25 1,3 0, HC-35-4T/H ,72 0,42 0, HC-35-4M/H ,87 0, HC-35-4T/L ,64 0,37 0, HC-35-4M/L ,67 0, HC-40-4T/H ,82 1,05 0, HC-40-4M/H ,2 0, HC-40-4T/L ,7 0,41 0, HC-40-4M/L ,01 0, HC-40-6T/H 970 1,3 0,75 0, HC-40-6M/H 970 1,3 0, HC-45-4T/H ,08 1,2 0, HC-45-4M/H ,1 0, HC-45-4T/L ,82 1,05 0, HC-45-4M/L ,15 0, HC-45-6T/H 950 1,47 0,85 0, HC-45-6M/H 950 1,5 0, HC-50-4T/H ,94 1,7 0, HC-50-4M/H ,02 0, HC-50-4T/L ,82 1,05 0, HC-50-4M/L ,3 0, HC-50-6T/H 960 2,08 1,2 0, HC-50-6M/H 960 2,5 0, HC-56-4T/H ,68 2,7 1, HC-56-4/8T/H 1440/710 2,90/1,30 1,10/0, / /57 24 HC-56-4T/L ,85 1,65 0, HC-56-4M/L ,6 0, HC-56-6T/H 940 2,25 1,3 0, HC-56-6M/H 940 2,5 0, HC-63-4T/H ,2 3 1, HC-63-4/8T/H 1440/710-3,15/1,30 1,10/0, / /59 26 HC-63-4T/L ,84 2,22 0, HC-63-4M/L ,78 0, HC-63-6T/H 890 2,42 1,4 0, HC-63-6M/H , HC-71-4T/H ,41 3,7 1, HC-71-4/8T/H 1420/700-3,50/1,50 1,50/0, / /63 35 HC-71-6T/H 950 3,91 2,26 0, HC-71-6/12T/H 935/435-2,20/0,87 0,75/0, / /51 35 HC-71-6M/H 950 4,1 0, HC-80-4T/H ,78 6, HC-80-4/8T/H 1430/710-6,50/2,30 3,0/0, / /67 53 HC-80-4T/L ,41 3,7 1, HC-80-6T/H 950 4,16 2,4 0, HC-80-6/12T/H 935/435-2,40/0,87 0,75/0, / /56 44 HC-80-6T/L 950 2,96 1,71 0, HC-90-4T/H ,24 8, HC-90-4/8T/H 1430/710-8,80/2,90 4,00/0, / /69 74 HC-90-4T/L ,78 6, HC-90-6T/H 950 7,62 4,4 1, HC-90-6/12T/H 970/470-4,60/1,90 1,50/0, / /61 70 HC-90-6T/L ,89 1, HC-90-8T/H 720 3,26 1,88 0, HC-100-4T/H ,9 6,9 5, HC-100-4/8T/H 1460/725-12,50/4,10 5,50/1, / /73 95 HC-100-4T/L ,24 8, HC-100-6T/H 950 7,62 4,4 1, HC-100-6/12T/H 970/470-4,60/1,90 1,50/0, / /63 73 HC-100-6T/L ,89 1, HC-100-8T/H 720 4,23 2,44 0,
17 HC Wymiary w mm HC HC Model A B C D E G H J K HC , ,5 310 HC , , ,5 380 HC , , ,5 380 HC , , ,5 450 HC , , ,5 450 HC /H , , ,5 10,5 500 HC /L , , ,5 10,5 500 HC /H , , ,5 10,5 500 HC /H , , ,5 560 HC /L , , ,5 560 HC /H , , ,5 560 HC-50-4T/H , , ,5 640 HC-50-4M/H , ,5 640 HC /L , , ,5 640 HC /H , ,5 640 HC-56-4T/H ,5 721 HC-56-4T/L , ,5 721 HC-56-4M/L ,5 721 HC /H ,5 721 HC-63-4T/H ,5 820 HC /L ,5 820 HC /H ,5 820 Model A B C D E G H J HC-71-4T/H ,5 HC-71-6T/H ,5 HC-71-4T/H ,5 HC-80-4T/H ,5 HC-80-4T/L ,5 HC-80-6T/H ,5 HC-80-6T/L ,5 HC-90-4T/H ,5 HC-90-4T/L ,5 HC-90-6T/H ,5 HC-90-6T/L ,5 HC-90-8T/H ,5 HC-100-4T/H ,5 HC-100-4T/L ,5 HC-100-6T/H ,5 HC-100-6T/L ,5 HC-100-8T/H ,5 Właściwości akustyczne Podane wartości odnoszą się do pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej w db(a) wykonanych w otwartej przestrzeni w odległości równej dwóm długościom obudowy wentylatora plus średnica wirnika, jednak nie mniejszej niż 1,5 m. Widmo mocy akustycznej Lw(A) w db(a) w paśmie częstotliwości w Hz Model /H /H /H /H /L /H /H /L /H /L /H /H /L /H /H /L /H /H /H /H /L /H /H /H Model /L /H T/H M/H /H /H /H /H /H /H /L /L /H /H /H /H /L /L /H /H /H /H /L /L
18 HC Krzywe charakterystyczne Q= Przepływ powietrza w m 3 /h, m 3 /s i CFM. Pe= Ciśnienie statyczne w mmh2o, Pa i InWG. 18
19 HC Krzywe charakterystyczne Q= Przepływ powietrza w m 3 /h, m 3 /s i CFM. Pe= Ciśnienie statyczne w mmh2o, Pa i InWG. 19
20 HC Krzywe charakterystyczne Q= Przepływ powietrza w m 3 /h, m 3 /s i CFM. Pe= Ciśnienie statyczne w mmh2o, Pa i InWG. Akcesoria Patrz rozdział dotyczący akcesoriów. INT RM C2V AR RFT/ RFM PANELE PL P R RI S SI 20
21 HCD HCD Osiowe wentylatory ścienne o małej średnicy Osiowe wentylatory ścienne z wirnikiem z blachy aluminiowej, wyposażone w silnik zwartobiegunowy wraz z kablem przyłączeniowym. Wentylator: Rama nośna z blachy stalowej Wirnik z blachy aluminiowej Kratka ochronna zapobiegająca kontaktowi człowieka z ruchomymi częściami wentylatora, zgodnie z normą UNE Kierunek przepływu powietrza: silnik - wirnik Silnik: Silniki klasy B, wyposażone w łożyska ślizgowe samosmarowne, o stopniu ochrony IP44, z wyjątkiem modelu 40 wyposażonego w silnik klasy F, z łożyskami kulkowymi, o stopniu ochrony IP54 Jednofazowe 230V-50Hz Temperatura pracy: -25ºC + 50ºC Wykończenie: Powłoka antykorozyjna z żywicy poliestrowej, polimeryzowanej w 190ºC po alkalicznym odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału fosforanów Na zamówienie: Specjalne uzwojenia dla różnych napięć Kod zamówienia HCD 20 4M Osiowe wentylatory ścienne o małej średnicy Średnica wirnika w cm Liczba biegunów silnika 4=1400 r/min. 50 Hz M=Jednofazowy Właściwości techniczne Model Prędkość (r/min) Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu (A) 230V Moc pob. wylot swob. (W) Przepływ powietrza maks. (m 3 /h) Poziom ciśnienia akustycznego db(a) Przybliżona waga (kg) HCD-20-4M , ,15 HCD-25-4M , ,60 HCD-30-4M , ,15 HCD-35-4M , ,20 HCD-40-4M , ,20 Wymiary w mm Model A B C E F J P HCD , HCD , ,5 290 HCD ,5 348 HCD ,5 410 HCD ,5 10,
WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE. 400ºC/2h - 300ºC/1h - 200ºC/2h. EN-12101-3-2002 Powered smoke and heat exhaust ventilators for use in Construction Works
WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE 400ºC/2h - 300ºC/1h - 200ºC/2h EN-12101-3-2002 Powered smoke and heat exhaust ventilators for use in Construction Works NASZE ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Sodeca
OFERTAWENTYLATORÓW zastosowaniaprzemysłowe
OFERTAWENTYLATORÓW zastosowaniaprzemysłowe dystrybucja SCROL sodeca i sisteven by SODECA Krótko o firmie SODECA SODECA została założona w 1983 roku w Hiszpanii. Koncentruje swoją działalność na produkcji