Source: http://docplayer.fi/28427-N-o-765-3615-liite-1-energiatehokkuusluvun-luokitteluasteiko.html
Timestamp: 2018-06-22 15:32:27+00:00
Document Index: 12164410

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

N:o Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO - PDF
N:o Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO
Download "N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO"
1 N:o ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella määräytyvää asteikkoa. Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Asuinrakennuksiksi katsotaan kuitenkin vain sellaiset rakennukset, joiden kerrosalasta vähintään puolet on asuinhuoneistoa. Energiatehokkuusluku sisältää rakennuksen tarvitseman vuotuisen lämmitys-, laitesähkö- ja jäähdytysenergiamäärän. Muissa kuin pienissä asuinrakennuksissa laitesähköenergia sisältää vain kiinteistösähkön. Energiatehokkuusluvun laskenta eri rakennustyypeissä esitetään liitteissä 2, 3 ja 4. Rakennuksen bruttopinta-ala eli bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen summana. Kerrostasoalat lasketaan bruttoalaan kokonaisina riippumatta kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttötarkoituksista. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta myös siitä, ovatko huoneet kylmiä vai lämpimiä. Kerrostasoala on kerrostason ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinän pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalla. Kerrostasoala sisältää myös porrasaukot sekä alat, joissa huonekorkeus on alle 1600 mm. Rakennuksen bruttopinta-alan laskenta esitetään standardissa SFS Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi), ilmoitetaan ylöspäin pyöristettynä kokonaislukuna. 1) Käyttötarkoitusluokkia kuvaavat numerot perustuvat Tilastokeskuksen käsikirjassa Rakennusluokitus 1994 esitettyyn numerointiin. Pienet asuinrakennukset Käyttötarkoitusluokka: 01 Erilliset pientalot (enintään 6 asuntoa asuinrakennusryhmässä) 02 Rivi- ja ketjutalot (enintään 6 asuntoa asuinrakennuksessa tai -rakennusryhmässä) 03 Asuinkerrostalot (enintään 6 asuntoa asuinrakennuksessa tai -rakennusryhmässä)
2 3616 N:o 765 Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 150 B 151 ET 170 C 171 ET 190 D 191 ET 230 E 231 ET 270 F 271 ET 320 G ET 321 Suuret asuinrakennukset Käyttötarkoitusluokka: 01 Erilliset pientalot (yli 6 asuntoa asuinrakennusryhmässä) 02 Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa asuinrakennuksessa tai -rakennusryhmässä) 03 Asuinkerrostalot (yli 6 asuntoa asuinrakennuksessa tai -rakennusryhmässä) 13 Asuntolarakennukset Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 100 B 101 < ET 120 C 121 < ET 140 D 141 < ET 180 E 181 < ET 230 F 231 < ET 280 G ET 281 Toimistorakennukset Käyttötarkoitusluokka: 15 Toimistorakennukset Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 90 B 91 < ET 110 C 111 < ET 130 D 131 < ET 170 E 171 < ET 230 F 231 < ET 320 G ET 321
3 N:o Liikerakennukset Käyttötarkoitusluokka: 11 Myymälärakennukset 12 Majoitusliikerakennukset 14 Ravintolat Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 140 B 141 < ET 180 C 181 < ET 220 D 221 < ET 280 E 281 < ET 360 F 361 < ET 440 G ET 441 Opetusrakennukset Käyttötarkoitusluokka: 51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 53 Korkeakoulu- ja tutkimusrakennukset 54 Muut opetusrakennukset Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 120 B 121 < ET 150 C 151 < ET 190 D 191 < ET 230 E 231 < ET 300 F 301 < ET 400 G ET 401 Päiväkodit Käyttötarkoitusluokka: 22 Huoltolaitosrakennukset 23 Muut sosiaalitoimen rakennukset Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET < 140 B 141 < ET 180 C 181 < ET 230 D 231 < ET 300 E 301 < ET 390 F 391 < ET 500 G ET 501
4 3618 N:o 765 Terveydenhoitorakennukset Käyttötarkoitusluokka: 21 Terveydenhoitorakennukset Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 160 B 161 < ET 200 C 201 < ET 260 D 261 < ET 340 E 341 < ET 450 F 451 < ET 600 G ET 601 Kokoontumisrakennukset (pl. uimahallit) Käyttötarkoitusluokka: 31 Teatteri- ja konserttirakennukset 32 Kirjasto-, museo ja näyttelyhallirakennukset 33 Seura- ja kerhorakennukset 35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset (pl. 352 Uimahallit) Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 110 B 111 < ET 140 C 141 < ET 180 D 181 < ET 240 E 241 < ET 330 F 331 < ET 450 G ET 451 Uimahallit Käyttötarkoitusluokka: 352 Uimahallit Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 300 B 301 < ET 410 C 411 < ET 530 D 531 < ET 670 E 671 < ET 860 F 861 < ET 1200 G ET 1201
5 N:o Muut rakennukset Käyttötarkoitusluokka: Ne rakennukset, joille energiatodistus tulee tehdä, mutta joiden käyttötarkoitusluokka ei sisälly edellä mainittuihin käyttötarkoitusluokkiin. Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi) A ET 110 B 111 < ET 150 C 151 < ET 200 D 201 < ET 280 E 281 < ET 420 F 421 < ET 660 G ET 661
6 3620 N:o 765 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LASKENTA ENINTÄÄN KUUDESTA ASUNNOSTA KOOSTUVALLE ASUINRAKENNUKSELLE TAI -RAKENNUSRYHMÄLLE 1. ET-luvun laskenta ja käytettävät lähtöarvot 1.1 Yleistä Liite 2 Rakennuksen energiatehokkuusluvun määrittämiseksi enintään kuudesta asunnosta koostuvalle asuinrakennukselle tai rakennusryhmälle (pienet asuinrakennukset) rakennuksen energiankulutus on laskettava Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 Rakennusten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 2007, jäljempänä RakMk D5, esitetyllä laskentamenetelmällä ja käyttäen tässä liitteessä määriteltyjä tarkempia ohjeita ja lähtöarvoja. Silloin kun lähtöarvojen osalta viitataan RakMk D5:ssä esitettyihin taulukoihin, valitaan taulukosta energiatodistuksen laadinnan kohteena olevan rakennustyypin ominaisarvot (esimerkiksi pientalo tai rivitalo). Rakennuksen energiankulutus lasketaan erikseen jokaiselle rakennusryhmään kuuluvalle rakennukselle. Energiatehokkuusluku saadaan kun vuotuinen yhteenlaskettu rakennusten energiankulutus jaetaan rakennusten yhteenlasketulla bruttopinta-alalla. Rakennuksen energiankulutus sisältää jäähdytysenergian kulutuksen vain niissä tapauksissa, joissa rakennus varustetaan jäähdytysjärjestelmällä. Rakennuksen energiankulutukseen ei sisälly eri energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergia) kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. Rakennuksen energiankulutus on laskettava käyttäen RakMk D5 Liite 1 säävyöhyke III (Jyväskylä-Luonetjärvi) mukaisia säätietoja (ulkoilman lämpötila ja auringon säteilyenergiat kuukausittain). Rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuusluku lasketaan kaavalla ET = [Q lämmitys + W laitesähkö +Q jäähdytys, tilat ]/ A jossa (kwh/brm 2 /vuosi) ET Q lämmitys W laitesähkö Q jäähdytys, tilat A rakennuksen energiatehokkuusluku, kwh / brm 2 /vuosi, ilmoitetaan pyöristettynä seuraavaan suurempaan kokonaislukuun rakennuksen lämmitysenergiankulutus, rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus, rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu jäähdytysenergia),, vain jos rakennus varustetaan jäähdytysjärjestelmällä rakennuksen tai rakennusryhmän yhteenlaskettu bruttopinta-ala, brm 2
7 N:o Rakennuksen energiatehokkuusluvun laskennassa käytetään lämmitys-, laitesähkö- ja mahdollisen jäähdytysenergian laskentaan seuraavia RakMk D5:n lukuja: - luku 3 energiankulutus - luku 4 rakennuksen tilojen lämpöhäviöenergiat - luku 5 käyttöveden lämmitystarve - luku 6 lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat - luku 7 laitesähkönkulutus - luku 8 lämpökuormat Lämmitysenergiankulutuksen laskenta Rakennuksen lämmitysenergiankulutus Q lämmitys on tilojen lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden lämmitysenergian yhteenlaskettu kulutus ja se lasketaan RakMk D5 kaavalla Rakennuksen lämpöhäviöenergiat Rakennuksen lämpöhäviöenergiat lasketaan RakMk D5 luvussa 4 kuvatulla tavalla. Rakennuksen sisälämpötilana käytetään arvoa T s = +21 C. Rakenteiden läpi johtuva energia: Rakennusosien pinta-alat ja muut tarvittavat mitat määritetään piirustuksista RakMk D5 ohjeiden mukaisesti. Rakennusosien lämmönläpäisykertoimina käytetään suunnitelmissa esitettyjä arvoja. Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia: Vuotoilmakertoimena käytetään arvoa 0,16 1/h (vaihtoa tunnissa), joka vastaa rakennuksen vaipan ilmatiiviyttä kuvaavaa ilmanvuotolukua n 50 = 4 1/h (vaihtoa tunnissa). Jos ilmanpitävyyden katsotaan olevan tätä parempi ja tätä halutaan käyttää laskennassa, on arvo varmistettava mittaamalla tai muulla menettelyllä. Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja lämmöntalteenotto: Rakennuksen energiankulutuksen laskennassa käytettävä poistoilmavirta määritetään siten, että rakennuksen ilmanvaihtuvuus on jatkuvasti 0,5 1/h (vaihtoa tunnissa ilmatilavuutta kohti laskettuna). Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteena käytetään valmistajan ilmoittamaa varmennettua vuosihyötysuhdetta tai vuosihyötysuhde määritetään RakMk D5 kaavan 4.11 ja taulukon 4.3 avulla Käyttöveden lämmitystarve Käyttöveden lämmitystarve lasketaan RakMk D5 luvussa 5 kuvatulla tavalla. Lämpimän käyttöveden energiankulutus lasketaan henkilöä kohti lasketun ominaiskulutuksen avulla. Ominaiskulutus valitaan RakMk D5 taulukosta 5.1. Rakennuksen henkilömääränä käytetään arvoa (1 + makuuhuoneiden lukumäärä). Lämpimän käyttöveden lämpötilaerona (T lkv - T kv ) käytetään arvoa 50 C.
8 3622 N:o Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat lasketaan RakMk D5 luvussa 6 kuvatulla tavalla. Tilojen lämmitysjärjestelmä: Rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat määritetään RakMk D5 kaavan 6.1 ja kohtien avulla. Käyttöveden lämmitysjärjestelmä: Lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia määritetään RakMk D5 kaavan 6.2 ja kohtien avulla Lämpökuormat Lämpökuormat lasketaan RakMk D5 luvussa 8 kuvatulla tavalla. Henkilöiden luovuttama lämpöenergia: Henkilöiden luovuttama lämpöenergia lasketaan RakMk D5 taulukon 8.1. mukaisesti, kertomalla rakennustyyppikohtainen ominaislämpöenergia rakennuksen bruttopinta-alalla. Lämmityslaitteista vapautuva lämpökuormaenergia: Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta ja lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiasta lämpökuormaksi tuleva osuus lasketaan RakMk D5 kohtien ja mukaisesti. Valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuva lämpökuormaenergia: Valaistuksesta, ilmanvaihtojärjestelmästä ja muista sähkölaitteista tuleva lämpökuormaenergia lasketaan RakMk D5 taulukon 8.3 mukaisesti, kertomalla rakennustyyppikohtainen -ominaisarvo rakennuksen bruttopinta-alalla. Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia: Ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin (g) lasketaan RakMk D5 kaavalla 8.7. Ikkunan valoaukon ominaisuuksiin liittyvänä arvona g kohtisuora (valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin) käytetään tiedossa olevia ikkunalle määritettyjä arvoja tai vaihtoehtoisesti RakMk D5 taulukon 8.4 arvoja. Kehäkertoimen F kehä arvona käytetään rakennuksen ikkunoille laskettuja arvoja tai arvoa 0,75. Verhokertoimen F verho arvona käytetään arvoa 1,0 loka-huhtikuussa ja arvoa 0,3 touko-syyskuussa. Ympäristön varjostusten korjauskertoimina F ympäristö käytetään RakMk D5 taulukon 8.6 varjostuskulman 15 arvoja. Ylävarjostuksen korjauskertoimena F ylävarjostus ja sivuvarjostuksen korjauskertoimena F sivuvarjostus käytetään kaikkiin ilmansuuntiin arvoa 1,0. Lämpökuormista hyödynnettävä energia: Tehollisen lämpökapasiteetin C rak arvo määritetään RakMk D5 kohdan mukaan.
9 N:o Laitteiden sähköenergiankulutuksen laskenta Laitteiden sähköenergiankulutus lasketaan RakMk D5 luvussa 7 kuvatulla tavalla. Rakennuksen laitesähkönkulutus W laitesähkö lasketaan kertomalla RakMk D5 taulukosta 7.1 saatu rakennustyyppikohtainen ominaissähkönkulutus rakennuksen bruttopintaalalla. Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus on valaistussähkön, ilmanvaihtojärjestelmän sähkön ja muun laitesähkön yhteenlaskettu kulutus ilman tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettyä sähköä. 1.4 Tilojen jäähdytysenergiankulutuksen laskenta Rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu jäähdytysenergia) Q jäähdytys, tilat lasketaan RakMk D5 kaavalla Jäähdytysenergiankulutus sisältyy rakennuksen energiankulutukseen vain niissä tapauksissa, joissa rakennus varustetaan jäähdytysjärjestelmällä.
10 3624 N:o 765 Liite 3 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LASKENTA YLI KUUDESTA ASUNNOSTA KOOSTUVALLE ASUINRAKENNUKSELLE TAI -RAKENNUSRYHMÄLLE 1. ET-luvun laskenta rakennuslupamenettelyn yhteydessä Yli kuudesta asunnosta koostuvalle asuinrakennukselle tai asuinrakennusryhmälle energiatehokkuusluku lasketaan yhteisenä asunto-osakeyhtiölle tai vastaavalle asuinrakennusryhmälle. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuusluku ilmaistaan vuotuisen lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja mahdollisen jäähdytysenergian kulutuksen summana rakennuksen bruttopinta-alaa kohti. Rakennuksen energiankulutukseen ei sisälly eri energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergia) kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. Rakennuksen lämmitysenergiankulutus on tilojen lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen yhteenlaskettu energiankulutus. Lämmitysenergialla tarkoitetaan lämmöntuottolaitteen rakennukseen tuottaman lämpöenergian määrää. Kiinteistösähkön kulutukseen sisältyy talotekniikan pumppujen, puhaltimien, automatiikkalaitteiden, kiinteistösaunojen ja hissien sekä rakennuksen ulkopuolella valaistuksen ja kohdelämmitysten (autopaikat, sulanapito) kuluttama sähkö sekä asuntojen ulkopuolisten tilojen (porras- ja kellarikäytävät, yhteis- ja varastotilat, yms.) valaistuksen sähkönkulutus. Kiinteistösähköön ei kuulu lämmitykseen tai jäähdytykseen kulutettu sähköenergia, koska ne otetaan huomioon lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksessa. Jäähdytysenergian kulutus lasketaan mukaan rakennuksen energiankulutukseen, jos rakennus varustetaan tilojen jäähdytysjärjestelmällä. Jäähdytysenergialla tarkoitetaan kylmäntuottolaitteen rakennukseen tuottaman jäähdytysenergian määrää. Rakennuksen energiankulutus lasketaan käyttäen RakMk D5 Liite 1 säävyöhyke III (Jyväskylä-Luonetjärvi) mukaisia säätietoja. Rakennuksen energiankulutuksen laskennassa voidaan käyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa D5, soveltuvia SFS-EN standardeja tai muita laskentamenetelmiä. 2. Energiakatselmuksen yhteydessä, isännöitsijäntodistuksen osana tai erillisenä todistuksena annettavaa energiatodistusta varten laskettava ET-luku 2.1 Yleistä Energiatodistus annetaan asunto-osakeyhtiölle tai vastaavalle asuinrakennusryhmälle yhtenä energiatodistuksena. Rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuusluku ilmaistaan vuotuisen lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja mahdollisen jäähdytysenergian kulutuksen summana
11 N:o rakennuksen bruttopinta-alaa kohti. Rakennuksen energiankulutukseen ei sisälly eri energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergia) kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. Rakennuksen energiankulutuksen määrittämisen lähtötietoina käytetään pääsääntöisesti rakennuksen toteutuneita kulutuksia (kiinteiden energiamittareiden, ns. päämittareiden lukemiin ja polttoaineiden kulutukseen liittyviä kulutustietoja). Näistä kulutustiedoista lasketaan rakennuksen energiankulutus ottaen huomioon eri energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergia) kiinteistökohtaisen energiantuotannon häviöt. Siinä tapauksessa, että energiankulutuksen laskenta edellyttää kulutustietoja jokaisesta asuinhuoneistosta erikseen (esimerkiksi huoneistokohtainen sähkölämmitys), voidaan asuinrakennuksen energiatodistus laatia energiankulutustietojen pohjalta kun tiedot on saatu huoneistoista, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 % koko energiatodistuksen laadinnan kohteena olevan asuinrakennuksen tai asuinrakennusryhmän pinta-alasta. Jos rakennuksen energiankulutusta ei voida luotettavasti määrittää, annetaan rakennukselle energiatehokkuusluokka G. Todistuksessa on tällöin mainittava, että energiatehokkuuslukua ei voida määrittää. Lisäksi todistuksessa on esitettävä energiankulutuksen mittauksiin liittyviä parannustoimenpiteitä, jotka toteuttamalla energiatehokkuusluku on määritettävissä. 2.2 Energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuus ilmaistaan edellisen täyden kalenterivuoden lämmitysenergian kulutuksen, kiinteistösähkön kulutuksen ja mahdollisen jäähdytysenergian kulutuksen summana rakennuksen bruttoneliötä kohti. Lämmitysenergian kulutus muunnetaan vastaamaan Jyväskylän normaalivuoden lämmitystarvelukua. ET = [Q lämm,norm + W kiinteistösähkö +Q jäähdytys, tilat ]/ A jossa (kwh/brm 2 /vuosi) ET rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuusluku, kwh/brm 2 /vuosi Q lämm,norm rakennuksen tai rakennusryhmän lämmitystarvelukukorjattu lämmitysenergian kulutus, W kiinteistösähkö rakennuksen tai rakennusryhmän kiinteistösähkön kulutus, Q jäähdytys, tilat rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu jäähdytysenergia),, vain jos rakennus varustetaan jäähdytysjärjestelmällä A rakennuksen tai rakennusryhmän bruttoala, brm 2
12 3626 N:o Rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen määrittäminen Energiatehokkuusluvun laskemista varten lämmitysenergian kulutus muunnetaan vastaamaan Jyväskylän normaalivuoden lämmitystarvelukua. Lämmitystarvelukukorjattu energiankulutus lasketaan kaavalla Q lämm,norm = k 2 * S nvpkunta / S toteutunutvpkunta * (Q lämmitys - Q lkv ) + Q lkv jossa k 2 Ilmatieteen laitoksen määrittelemä paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään, S nvpkunta Ilmatieteen laitoksen määrittelemä normaalivuoden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, S toteutunutvpkunta toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, Cd Q lämmitys toteutunut lämmitysenergian kulutus, kwh lämpimän käyttöveden energiankulutus, kwh Q lkv Rakennuksen toteutuneena lämmitysenergian kulutuksena Q lämmitys käytetään ensisijaisesti lämmöntuottolaitteiden lämmönjakoverkostoon luovuttamaa mitattua energiamäärää. Mikäli tällaista mittausta ei rakennuksessa ole lasketaan Q lämmitys kaavalla Q lämmitys = Q lämmitys, osto * η lämmitys + Q sählämm jossa Q lämmitys, osto rakennuksen ostettavan lämmitysenergiankulutus, kwh η lämmitys rakennuksen lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde, - Q sählämm ilmanvaihdon sähkökäyttöisten jälkilämmityspattereiden, lattialämmitysten tai muiden vastaavien lämmityslaitteiden yhteenlaskettu sähkönkulutus silloin, kun se ei sisälly rakennuksen ostettavan lämmitysenergiankulutuksen mittaukseen, kwh Rakennuksen lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde saadaan joko hyötysuhdemittauksen perusteella tai taulukosta 1.
13 N:o Taulukko 1. Lämmöntuottolaitteiden laskennallinen vuosihyötysuhde. Lämmöntuottotapa Vuosihyötysuhde η lämmitys, - Kaukolämpö 1,0 Sähkölämmitys 1,0 Sähkölämmitys huoneistokohtaisella 1,3 ilmalämpöpumpulla täydennettynä Öljy- ja kaasukattilat, enintään 35 kw - tavanomainen kattila 0,87 - matalalämpötilakattila 0,90 - kaasukäyttöinen kondenssikattila 0,93 Öljy- ja kaasukattilat, yli 35 kw - tavanomainen kattila 0,89 - matalalämpötilakattila 0,91 - kaasukäyttöinen kondenssikattila 0,94 Kaksoispesäkattilat - öljylämmitys 0,80 - puulämmitys 0,70 Puupolttoaineita käyttävät lämmöntuottolaitteet Pellettikattilat 0,80 Hakekattilat 0,80 Pilkekattilat 0,70 Tulisijat 0,70 Lämpöpumput Maalämpöpumppu 2,5 Ulkoilmalämpöpumppu (lämpö vesivaraajaan) 2,0 Rakennuksen mitattuna lämmitysenergiankulutuksena Q lämmitys, osto käytetään ensisijaisesti rakennuksen energiamittarien mukaista ulkoisista lähteistä rakennuksen lämmöntuottolaitteistoon edellisen täyden kalenterivuoden aikana tuotua ostoenergiamäärää. Polttoainelämmitteisissä rakennuksissa kulutetun polttoaineen määrä muutetaan energiamääräksi kaavalla Q lämmitys, osto = Q polttoaine, omin * PA lämmitys, osto jossa Q polttoaine, omin PA lämmitys, osto käytetyn polttoaineen tehollinen lämpöarvo, kwh/polttoaineen mittayksikkö (taulukko 2) rakennuksen lämmöntuotantolaitteiden edellisen kalenterivuoden aikana kuluttama mitattu polttoainemäärä (taulukon 2 mukaisissa mittayksiköissä) Mikäli polttoainelämmitteisessä rakennuksessa lämmöntuotantolaitteiden tuottaman lämmön määrää ei ole mitattu, arvioidaan lämmitysenergian kulutus viimeisen kolmen kalenterivuoden polttoaineen toimitusmäärien perusteella. Vastaavasti käytetään sääkorjauksessa keskiarvoa viimeisen kolmen kalenterivuoden lämmitystarveluvusta vertailupaikkakunnalla.
14 3628 N:o 765 Taulukko 2. Polttoaineiden teholliset lämpöarvot. Polttoaine Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maakaasu Polttopuu yleensä (pilkkeet) Pilkkeet (havu- ja sekapuu) Pilkkeet (koivu) Puupelletit Polttohake Kivihiili Palaturve Puubriketit Tehollinen lämpöarvo Q polttoaine, omin 11,4 kwh/kg 10,0 kwh/dm³ 10,0 kwh/m³n 4,1 kwh/kg 1300 kwh/pino-m³ 1700 kwh/pino-m³ 4,7 kwh/kg 900 kwh/irto-m³ 6,6 kwh/kg 3,3 kwh/kg 4,8 kwh/kg Huonekohtainen sähkölämmitys Huonekohtaisella sähkölämmityksellä varustetuissa asuinrakennuksissa käytetään rakennuksen mitattuna lämmitysenergiankulutuksena Q lämmitys, osto ensisijaisesti lämmityslaitteiden mitattua sähkönkulutusta. Mikäli lämmityslaitteiden sähkönkulutusta ei ole erikseen mitattu, lasketaan lämmitysenergian kulutus kaavalla Q lämmitys, osto = W sähkö, osto - W laitesähkö jossa W sähkö, osto W laitesähkö sähkömittarien mukainen kokonaissähkönkulutus, arvioitu kiinteistösähkön ja käyttäjien laitesähkön kulutus, arviona käytetään 50 kwh/brm²/vuosi, kuitenkin enintään 50 % sähkömittarien mukaisesta kokonaissähkönkulutuksesta, Sähköiset erillislämmitykset Kun rakennuksen ostettavan lämmitysenergiankulutuksen mittaukseen (esimerkiksi kaukolämmitetyissä rakennuksissa) ei sisälly ilmanvaihdon sähkökäyttöisten jälkilämmityspattereiden, lattialämmitysten tai muiden vastaavien lämmityslaitteiden sähkönkulutus, on tämä arvioitava erikseen. Sähkönkulutusmittaukseen mahdollisesti sisältyvien lämmityslaitteiden sähkönkulutuksena Q sählämm käytetään ensisijaisesti mitattua arvoa. Mikäli näiden lämmityslaitteiden sähkönkulutusta ei ole mitattu erikseen, arvioidaan se taulukon 3 oletusarvojen avulla.
15 N:o Taulukko 3. Asuntokohtaisten sähkölämmityslaitteiden sähkönkulutuksen oletusarvot. Laite Ilmanvaihdon jälkilämmityspatteri Sähköinen mukavuuslattialämmitys Sähköinen lämmitys, jota käytetään tilan ensisijaisena lämmityslaitteena Sähkönkulutuksen oletusarvo 40 kwh/brm²/vuosi Oletusarvo vastaa ilmanvaihtuvuutta 0,5 1/h, 30 % vuosihyötysuhteella toimivaa lämmöntalteenottolaitetta ja 18 C sisäänpuhalluslämpötilaa. 40 * A s, A s = sähköisen mukavuuslattialämmityksen yhteenlaskettu pinta-ala Oletusarvo vastaa mukavuuslattialämmityksen tehoa 20 W/m² ja vuotuista 2000 h huipunkäyttöaikaa. Q lämmitys, osto * η lämmitys A s /A L, A s on sähköisellä lattialämmityksellä varustettujen tilojen yhteenlaskettu pinta-ala A L on rakennuksen ensisijaisella lämmitysjärjestelmällä lämmitetty ala Oletuksena on, että sähköisellä lattialämmityksellä varustettujen tilojen lämmitysenergiantarve neliötä kohti on sama kuin niiden tilojen, jotka lämmitetään rakennuksen ensisijaisella lämmitysjärjestelmällä Lämpimän käyttöveden energiankulutus Lämpimän käyttöveden energiankulutuksena käytetään ensisijaisesti rakennuksen käyttöveden energiamittauksiin perustuvaa arvoa. Mikäli lämpimän käyttöveden energiankulutusta Q lkv,, ei ole mitattu erikseen, lasketaan se kulutetun lämpimän käyttöveden perusteella kaavalla Q lkv = 58 * V lkv jossa V lkv kulutettu lämpimän käyttöveden määrä, m³/vuosi 58 veden lämmittämiseen (lämpötilan muutos 50 C) tarvittava energiamäärä vesikuutiota kohden, kwh/m³ Jos lämpimän käyttöveden määrää V lkv ei ole mitattu erikseen, oletetaan sen olevan 40 % veden kokonaiskulutuksesta. Mikäli veden kokonaiskulutusta ei ole mitattu, käytetään lämpimän käyttöveden määrän V lkv oletusarvona 0,6 m 3 /brm² vuodessa Kiinteistösähkö Asuinrakennusten kiinteistösähkön kulutukseen W kiinteistösähkö sisältyy energiatodistuksessa talotekniikan pumppujen, puhaltimien, automatiikkalaitteiden, kiinteistösaunojen ja hissien sekä rakennuksen ulkopuolella valaistuksen ja kohdelämmitysten (autopaikat, sulanapito) kuluttama sähkö sekä asuntojen ulkopuolisten tilojen (kuten porras- ja kellarikäytävät, yhteis- ja varastotilat) valaistuksen sähkönkulutus. Kiinteistösähkön kulutus määritetään ensisijaisesti rakennuksen sähkömittareiden lukemien perusteella.
16 3630 N:o 765 Mikäli rakennuksessa on käyttäjäkohtaiseen sähkönkulutuksen mittaukseen sisältyviä talotekniikkalaitteita tai muita laitteita, joiden sähkönkulutus normaalisti sisältyy kiinteistösähkön kulutukseen, lisätään näiden sähkönkulutus rakennuksen mitattuun kiinteistösähkön kulutukseen. Mikäli kiinteistösähkön kulutusta tai yllä mainittujen käyttäjäkohtaiseen sähkönkulutuksen mittaukseen sisältyvien laitteiden sähkönkulutusta ei ole mitattu erikseen, voidaan ne arvioida esimerkiksi RakMk:n osan D5 luvun 7 mukaan. Jos rakennuksessa on koneellinen kompressorikoneikolla toimiva jäähdytysjärjestelmä, vähennetään mitatusta kiinteistösähkön kulutuksesta jäähdytykseen käytetyn sähkön osuus Tilojen jäähdytysenergian kulutus Tilojen jäähdytysenergian kulutus sisältyy energiatehokkuusluvun laskentaan. Jos rakennuksessa on kaukojäähdytys, saadaan energiatehokkuusluvun laskentaan sisällytettävä jäähdytysenergian määrä kaukojäähdytyksen asiakaslaitteiston lämpömäärämittauksen lukemien perusteella. Jos rakennuksessa on koneellinen kompressorikoneikolla toimiva jäähdytysjärjestelmä, saadaan jäähdytysenergian määrä kertomalla jäähdytykseen käytetty sähkömäärä kylmäntuottolaitteen valmistajan ilmoittamalla varmennetulla kylmäkertoimella. Mikäli jäähdytykseen kulutettua sähkömäärää ei ole mitattu, käytetään sen osuutena 50 % kiinteistösähköstä. Jos varmennettua kylmäkerrointa ei tunneta, käytetään kompressorikoneikolle kertoimen arvoa 3 ja vapaajäähdytysjärjestelmällä varustetulle kylmäntuottolaitteelle arvoa 5.
17 N:o Liite 4 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LASKENTA MUILLE KUIN ASUINRAKENNUKSILLE 1. ET-luvun laskenta rakennuslupamenettelyn yhteydessä Energiatodistus annetaan yhteisenä samaan energiamittaukseen kuuluville rakennuksille. Rakennusluvan yhteydessä rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuusluku ilmaistaan vuotuisen lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja mahdollisen jäähdytysenergian kulutuksen summana rakennuksen bruttopinta-alaa kohti. Rakennuksen energiankulutukseen ei sisälly eri energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergia) kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. Rakennuksen energiankulutus lasketaan käyttäen RakMk D5 Liite 1 säävyöhyke III (Jyväskylä-Luonetjärvi) mukaisia säätietoja. Rakennuksen lämmitysenergiankulutus on tilojen lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen yhteenlaskettu energiankulutus. Lämmitysenergialla tarkoitetaan lämmöntuottolaitteen rakennukseen tuottaman lämpöenergian määrää. Kiinteistösähkön kulutukseen sisältyy rakennuksen kiinteän valaistusjärjestelmän sähkönkulutus, talotekniikan pumppujen, puhaltimien, automatiikkalaitteiden, kiinteistösaunojen ja hissien, sekä rakennuksen ulkopuolella valaistuksen ja kohdelämmitysten (autopaikat, sulanapito) kuluttama sähkö. Kiinteistösähköön ei kuulu lämmitykseen tai jäähdytykseen kulutettu sähköenergia, koska ne otetaan huomioon lämmitysja jäähdytysenergiankulutuksessa. Jäähdytysenergian kulutus lasketaan mukaan rakennuksen energiankulutukseen, jos rakennus varustetaan tilojen jäähdytysjärjestelmällä. Jäähdytysenergialla tarkoitetaan kylmäntuottolaitteen rakennukseen tuottaman jäähdytysenergian määrää. Rakennuksen energiankulutuksen laskennassa voidaan käyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa D5, soveltuvia SFS-EN standardeja tai muita laskentamenetelmiä. 2. Energiakatselmuksen yhteydessä, isännöitsijäntodistuksen osana tai erillisenä todistuksena annettavaa energiatodistusta varten laskettava ET-luku 2.1 Yleistä Energiatodistus annetaan yhteisenä samaan energiamittaukseen kuuluville rakennuksille. Rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuusluku ilmaistaan vuotuisen lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja mahdollisen jäähdytysenergian kulutuksen summana rakennuksen bruttopinta-alaa kohti. Rakennuksen energiankulutukseen ei sisälly eri energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergia) kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä.
18 3632 N:o 765 Rakennuksen energiankulutuksen määrittämisen lähtötietoina käytetään pääsääntöisesti rakennuksen toteutuneita kulutuksia (kiinteiden energiamittareiden, ns. päämittareiden lukemiin ja polttoaineiden kulutukseen liittyviä kulutustietoja). Näistä kulutustiedoista lasketaan rakennuksen energiankulutus ottaen huomioon eri energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergia) kiinteistökohtaisen energiantuotannon häviöt. Siinä tapauksessa, että energiankulutuksen laskenta edellyttää kulutustietoja rakennuksen eri tiloista tai tilaryhmistä erikseen (esimerkiksi liiketilakohtainen sähkölämmitys), voidaan rakennuksen energiatodistus laatia energiankulutustietojen pohjalta kun tiedot on saatu tiloista, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 % koko energiatodistuksen laadinnan kohteena olevan rakennuksen tai rakennusryhmän pintaalasta. Jos rakennuksen energiankulutusta ei voida luotettavasti määrittää, annetaan rakennukselle energiatehokkuusluokka G. Todistuksessa on tällöin mainittava, että energiatehokkuuslukua ei voida määrittää. Lisäksi todistuksessa on esitettävä energiankulutuksen mittauksiin liittyviä parannustoimenpiteitä, jotka toteuttamalla energiatehokkuusluku on määritettävissä. 2.2 Energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuus ilmaistaan edellisen täyden kalenterivuoden lämmitysenergian kulutuksen, kiinteistösähkön kulutuksen ja mahdollisen jäähdytysenergian kulutuksen summana rakennuksen bruttoneliötä kohti. Lämmitysenergian kulutus muunnetaan vastaamaan Jyväskylän normaalivuoden lämmitystarvelukua. ET = [Q lämm,norm + W kiinteistösähkö +Q jäähdytys, tilat ]/ A jossa (kwh/brm 2 /vuosi) ET rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuusluku, kwh/brm 2 /vuosi Q lämm,norm rakennuksen tai rakennusryhmän lämmitystarvelukukorjattu lämmitysenergian kulutus, W kiinteistösähkö rakennuksen tai rakennusryhmän kiinteistösähkön kulutus, Q jäähdytys, tilat rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu jäähdytysenergia),, vain jos rakennus varustetaan jäähdytysjärjestelmällä A rakennuksen tai rakennusryhmän bruttoala, brm 2
19 N:o Rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen määrittäminen Energiatehokkuusluvun laskemista varten lämmitysenergian kulutus muunnetaan vastaamaan Jyväskylän normaalivuoden lämmitystarvelukua. Lämmitystarvelukukorjattu energiankulutus lasketaan kaavalla Q lämm,norm = k 2 * S nvpkunta / S toteutunutvpkunta * (Q lämmitys - Q lkv ) + Q lkv jossa k 2 Ilmatieteen laitoksen määrittelemä paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään, S nvpkunta Ilmatieteen laitoksen määrittelemä normaalivuoden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, S toteutunutvpkunta toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, Cd Q lämmitys toteutunut lämmitysenergian kulutus, kwh lämpimän käyttöveden energiankulutus, kwh Q lkv Rakennuksen toteutuneena lämmitysenergian kulutuksena Q lämmitys käytetään ensisijaisesti lämmöntuottolaitteiden lämmönjakoverkostoon luovuttamaa mitattua energiamäärää. Mikäli tällaista mittausta ei rakennuksessa ole lasketaan Q lämmitys kaavalla Q lämmitys = Q lämmitys, osto * η lämmitys + Q sählämm jossa Q lämmitys, osto rakennuksen ostettavan lämmitysenergiankulutus, kwh η lämmitys rakennuksen lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde, - Q sählämm ilmanvaihdon sähkökäyttöisten jälkilämmityspattereiden, lattialämmitysten tai muiden vastaavien lämmityslaitteiden sähkönkulutus silloin, kun se ei sisälly rakennuksen ostettavan lämmitysenergiankulutuksen mittaukseen, kwh Rakennuksen lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde saadaan joko hyötysuhdemittauksen perusteella tai liitteen 3 taulukosta 1. Rakennuksen mitattuna lämmitysenergiankulutuksena Q lämmitys, osto käytetään ensisijaisesti rakennuksen energiamittarien mukaista ulkoisista lähteistä rakennuksen lämmöntuottolaitteistoon edellisen täyden kalenterivuoden aikana tuotua ostoenergiamäärää. Polttoainelämmitteisissä rakennuksissa kulutetun polttoaineen määrä muutetaan energiamääräksi kaavalla Q lämmitys, osto = Q polttoaine, omin * PA lämmitys, osto jossa Q polttoaine, omin PA lämmitys, osto käytetyn polttoaineen tehollinen lämpöarvo, kwh/polttoaineen mittayksikkö (liitteen 3 taulukko 2) rakennuksen lämmöntuotantolaitteiden edellisen kalenterivuoden aikana kuluttama mitattu polttoainemäärä (liitteen 3 taulukon 2 mukaisissa mittayksiköissä) Mikäli polttoainelämmitteisessä rakennuksessa lämmöntuotantolaitteiden tuottaman lämmön määrää ei ole mitattu, arvioidaan lämmitysenergian kulutus viimeisen kolmen kalenterivuoden polttoaineen toimitusmäärien perusteella. Vastaavasti käytetään läm-
20 3634 N:o 765 mitystarvelukukorjauksessa keskiarvoa viimeisen kolmen kalenterivuoden lämmitystarveluvusta vertailupaikkakunnalla. Huonekohtainen sähkölämmitys Huonekohtaisella sähkölämmityksellä varustetuissa rakennuksissa käytetään rakennuksen mitattuna lämmitysenergiankulutuksena Q lämmitys, osto ensisijaisesti lämmityslaitteiden mitattua sähkönkulutusta. Mikäli lämmityslaitteiden sähkönkulutusta ei ole erikseen mitattu, lasketaan lämmitysenergian kulutus kaavalla Q lämmitys, osto = W sähkö, osto - W laitesähkö jossa W sähkö, osto W laitesähkö sähkömittarien mukainen kokonaissähkönkulutus, taulukon 1 mukainen arvioitu kiinteistösähkön ja käyttäjien laitesähkön kulutus, kuitenkin enintään 50 % sähkömittarien mukaisesta kokonaissähkönkulutuksesta, Taulukko 1. Lämmityssähkön kulutuksen arvioinnissa käytettävät kiinteistön ja käyttäjien sähkönkulutuksen oletusarvot. Rakennustyyppi Kiinteistön ja käyttäjien sähkönkulutus, kwh/brm²/vuosi Toimistorakennus 70 Opetusrakennus 60 Liikerakennus 80 Hotelli 110 Ravintola 110 Liikuntarakennus 180 Sairaala 100 Muut rakennukset 100 Sähköiset erillislämmitykset Kun rakennuksen ostettavan lämmitysenergiankulutuksen mittaukseen (esimerkiksi kaukolämmitetyissä rakennuksissa) ei sisälly ilmanvaihdon sähkökäyttöisten jälkilämmityspattereiden, lattialämmitysten tai muiden vastaavien lämmityslaitteiden sähkönkulutus, on tämä arvioitava erikseen. Sähkönkulutusmittaukseen mahdollisesti sisältyvien lämmityslaitteiden sähkönkulutuksena Q sählämm käytetään ensisijaisesti mitattua arvoa. Mikäli näiden lämmityslaitteiden sähkönkulutusta ei ole mitattu erikseen, arvioidaan se esimerkiksi soveltaen liitteen 3 taulukon 3 oletusarvoja.
SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien