Source: http://docplayer.es/8823575-3-otras-disposiciones.html
Timestamp: 2018-10-17 09:08:20
Document Index: 244446791

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 12', 'Artículo 3', 'artículo 9', 'Artículo 4', 'artículo 10', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 15', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 13', 'Artículo 13']

María Elena Montserrat Palma Zúñiga
1 Página núm. 106 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre Otras disposiciones CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Sistemas Técnico Superior en Electrotécnicos y Automatizados. El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo. Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas. El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados se organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución. Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la presente Orden. La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia. En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, DISPONGO Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, de conformidad con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. 2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Artículo 2. Organización de las enseñanzas. De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados conforman un ciclo formativos de grado superior y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales. Artículo 3. Objetivos generales. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y consultando catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones. b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características. c) Definir unidades de obra y su número interpretando planos y esquemas, para elaborar el presupuesto. d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el presupuesto. e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.
2 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm. 107 f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas. g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el suministro. h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando los recursos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas. i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para realizar el lanzamiento. j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lanzamiento. k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje. l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y su avance para supervisar los procesos de montaje. m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando información técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento. n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar el mantenimiento. ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento. o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las instalaciones. p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización del trabajo y de la vida personal. r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos. w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. Artículo 4. Componentes del currículo. 1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados son: a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas Documentación técnica en instalaciones eléctricas Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación Configuración de instalaciones domóticas y automáticas Configuración de instalaciones eléctricas Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas. b) Otros módulos profesionales: Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones Sistemas y circuitos eléctricos Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados Formación y orientación laboral Empresa e iniciativa emprendedora Formación en centros de trabajo. 2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I de la presente Orden. Artículo 5. Desarrollo curricular. 1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del Título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro. 2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. Artículo 6. Horas de libre configuración. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados incluye tres horas de libre configuración por el centro docente. 2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el departamento de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 3. El departamento de la familia profesional de Electricidad y Electrónica deberá elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se
3 Página núm. 108 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre 2011 justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre configuración. 4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecerán con carácter anual. 5. Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente: a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, serán impartidas por profesorado con atribución docente en algunos de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación. b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre configuración deben de implementar la formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales de segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y evaluación. Artículo 7. Módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto. 1. Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados se cursarán una vez superados el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 2. El módulo profesional de Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados tiene carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. 3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados, el profesorado con atribución docente en éste módulo profesional tendrá en cuenta las siguientes directrices: a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. b) Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y la comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas. c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 4. Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos periodos a los que se refiere el apartado anterior, deberán reflejarse en el diseño curricular del módulo de Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados, a través de su correspondiente programación didáctica. Artículo 8. Oferta completa. 1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos profesionales. 2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el ámbito, y si procede, el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición innecesaria de contenidos. Artículo 9. Horario. Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional que figura como Anexo II. Artículo 10. Oferta parcial. 1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación: a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada. b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no cursarlos de forma aislada. c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de módulos del mismo ciclo. 2. Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III. Artículo 11. Espacios y equipamientos. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV. Artículo 12. Profesorado. 1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el Anexo V.A). 2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las
4 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm. 109 anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo V.B). 3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V.C). En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales o se acredite, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos tres años, en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje. Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se deberá acreditar que se cumple con todos los requisitos, aportando la siguiente documentación: a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, de conformidad a las titulaciones incluidas en el Anexo V.C) de la presente Orden. Cuando la titulación presentada esté vinculada con el módulo profesional que se desea impartir se considerará que engloba en sí misma los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. En caso contrario, además de la titulación se aportarán los documentos indicados en el apartado b) o c). b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir: 1.º Certificación académica personal de los estudios realizados, original o fotocopia compulsada, expedida por un centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las asignaturas. 2.º Programas de los estudios aportados y cursados por la persona interesada, original o fotocopia compulsada de los mismos, sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o autorizado correspondiente. c) En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral de que, al menos tres años, ha desarrollado su actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acreditará mediante el documento oficial justificativo correspondiente al que se le añadirá: 1.º Certificación de la empresa u organismo empleador en la que conste específicamente la actividad desarrollada por la persona interesada. Esta actividad ha de estar relacionada implícitamente con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir. 2.º En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración de la persona interesada de las actividades más representativas relacionadas con los resultados de aprendizaje. 4. Las Administraciones competentes velarán para que el profesorado que imparta los módulos profesionales cumpla con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas enseñanzas. Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia. 1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la modalidad a distancia son los señalados en el Anexo VI. 2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que por sus características requieran que se establezcan actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten al alumnado la consecución de todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el Anexo VI. 3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia contarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas. De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados reguladas en la presente Orden se implantarán en el curso académico 2011/12. A tales efectos se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. En el curso académico 2011/12 se implantará con carácter general el primer curso de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2. En el curso académico 2012/13 se implantará con carácter general el segundo curso de las enseñanzas conducentes al título Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado en oferta completa durante el periodo de transición de las enseñanzas. 1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, que deja de impartirse como consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados regulado en la presente Orden, que no pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. A estos efectos, serán de aplicación las convalidaciones recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre. 2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, que deja de impartirse como consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados regulado en la presente Orden, que promociona a segundo curso, continuará en el curso académico 2011/12 cursando el título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio. Los módulos profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 372/1996, de 29 de julio, podrán ser superados mediante pruebas, que a tales efectos organicen los Departamentos de Familia Profesional durante los dos cursos académicos siguientes al de desaparición del currículo, disponiéndose para ello del número de convocatorias que por normativa vigente corresponda. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sevilla, 2 de noviembre de 2011 FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA Consejero de Educación
5 Página núm. 110 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre 2011 ANEXO I MÓDULOS PROFESIONALES Módulo Profesional: Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones Equivalencia en créditos ECTS: 8 Código: 0517 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 1. Caracteriza instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, analizando las redes que la componen y describiendo la función y características de los equipos y elementos que las integran. a) Se han identificado los tipos de instalaciones de acuerdo a la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios. b) Se ha relacionado la simbología con los elementos y equipos de la instalación. c) Se han reconocido los tipos y la función de recintos y registros de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ITC). d) Se han identificado los tipos de canalizaciones. e) Se han identificado los tipos de redes que componen la ICT. f) Se han identificado los equipos de cada sistema de una ICT. g) Se ha reconocido la función de los elementos de la ICT. h) Se han identificado las características técnicas de los dispositivos. i) Se han considerado posibles evoluciones tecnológicas y normativas. 2. Configura infraestructuras de telecomunicaciones, representando las instalaciones sobre planos y elaborando esquemas. a) Se han identificado las especificaciones técnicas de las instalaciones. b) Se han verificado las características de ubicación de las instalaciones. c) Se han representado sobre planos los trazados y elementos (cableados, arquetas y registros, entre otros) de la instalación. d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos. e) Se han elaborado los esquemas, con la simbología normalizada. f) Se han dimensionado los elementos de la instalación. g) Se han seleccionado elementos de las instalaciones de radio, televisión y telefonía. h) Se han dimensionado los elementos de la instalación eléctrica dedicada. i) Se ha tenido en cuenta interferencias con otras instalaciones. j) Se han configurado las instalaciones teniendo en cuenta la posibilidad de ampliaciones. k) Se han realizado presupuestos de instalaciones. l) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la instalación. 3. Instala infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aplicando técnicas y verificando la adecuación a la normativa y la calidad de las instalaciones. a) Se ha aplicado el plan de montaje de la instalación de ICT. b) Se han programado las actividades de montaje. c) Se ha verificado o ejecutado el replanteo de la instalación. d) Se ha verificado o ejecutado el montaje y orientación de los elementos de captación de señales. e) Se ha verificado o ejecutado el montaje de canalizaciones y conductores. f) Se ha verificado o ejecutado el montaje y configuración de los equipos y elementos característicos de cada instalación. g) Se ha verificado o ejecutado el montaje las instalaciones eléctricas dedicadas. 4. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, midiendo parámetros y ajustando sus elementos. a) Se ha aplicado el plan de comprobación y puesta en servicio. b) Se han utilizado los medios, instrumentos de medida y herramientas informáticas específicos para cada instalación. c) Se han ajustado los equipos de instalaciones de telecomunicaciones en local y de forma remota. d) Se ha verificado que los resultados obtenidos en las medidas, cumplen la normativa o están dentro de los márgenes establecidos de funcionamiento. e) Se han realizado medidas y pruebas de funcionamiento. f) Se han cumplimentado las hojas de pruebas de aceptación. 5. Mantiene infraestructuras comunes de telecomunicaciones, asignando tareas y recursos y verificando la calidad de las intervenciones. a) Se han programado las actividades de mantenimiento preventivo. b) Se han determinado los recursos para el mantenimiento de la ICT. c) Se han tenido en cuenta las instrucciones de mantenimiento de los fabricantes. d) Se ha elaborado un protocolo de intervención para operaciones de mantenimiento correctivo. e) Se han aplicado las técnicas propias de cada instalación para la localización de averías. f) Se han diagnosticado las causas de averías en las distintas instalaciones. g) Se ha restituido el funcionamiento de la instalación, sustituyendo equipos o elementos. h) Se ha verificado que los parámetros normativos están dentro de los márgenes indicados. i) Se ha cumplimentado la documentación propia del mantenimiento (fichas de intervención, históricos de averías, diagramas, informes y memorias de mantenimiento, entre otros). 6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad. c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. d) Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva. f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. Duración: 128 horas.
6 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm. 111 Contenidos básicos: Caracterización de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT): Normativa de aplicación, instalación y mantenimiento de las ICT. - Norma técnica para RTV. Bandas de trabajo. Canales de RTV a distribuir. - Normas de radiación e inmunidad. - Normas técnicas para telecomunicación por cable. - Norma técnica para telefonía. - Normativa sobre regulación y actualización de los servicios de telecomunicaciones. Reglamento técnico. - Normativa sobre equipos y materiales. - Normas técnicas de edificación. Tipos de Instalaciones de ICT. - I nstalaciones de Recepción y distribución de televisión y radio. - Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación. - Redes de voz y datos. Sistemas de telefonía. - Centrales telefónicas. - Sistemas de interfonía. Tipos de redes de comunicación en telefonía. - Red de acceso o bucle local. - Red troncal. - Red complementaria. - Estructura de las redes de telefonía. Recintos y registros de ICT. Canalizaciones e infraestructura de distribución. Elementos de captación. - Elementos de cabecera, Componentes. Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenales. - Recintos de instalaciones de telecomunicaciones superior e inferior. - Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite. Antenas. - Principios y parámetros de antenas. - Antenas terrestres para radio y televisión. - Tipos y características técnicas. - Antenas para televisión vía satélite. - Apuntamiento. - Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras. Tipos y características técnicas. - Asociación de antenas. Tipos y características técnicas. - Tipos de soportes y accesorios mecánicos. - Criterios de selección del emplazamiento y tipo de sistema captador. - Plan de frecuencias. - Tomas de tierra. Equipo de cabecera. - Equipamiento eléctrico: protecciones y toma de tierra. - Fuente de alimentación. - Amplificadores de FI. - Conversores. - Moduladores. - Transmoduladores. De banda ancha, monocanales, de FI, entre otros. Distribución de señales. - Red de distribución. - Red de dispersión. - Red interior de usuario. Sistemas de distribución y equipamientos. - Distribución por repartidores. - Distribución por derivadores. - Distribución por cajas de paso. - Distribución mixta. - Repartidores. Derivadores. Cajas de toma. Atenuadores. Otros. Líneas de transmisión. - Fibra óptica - Cable coaxial - Par trenzado - Guías de ondas. - Otros posibles. Conductores. - Cable coaxial. Elementos pasivos. Elementos activos. Redes digitales y tecnologías emergentes. Simbología en las instalaciones de ICT. - Telefonía interior e intercomunicación. - Sistemas de telefonía: conceptos básicos y ámbito de aplicación. - Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquías. - Sistemas de interfonía: conceptos básicos y ámbito de aplicación. - Redes de voz y datos. Configuración de Instalaciones de ICT: Especificaciones técnicas de las ICT. Magnitudes y unidades fundamentales. Normativa de ICT y REBT. Aplicación a la configuración de las instalaciones. - Niveles de señal en las tomas de usuario. - Elección del sistema de distribución. - Respuesta amplitud/frecuencia. - Atenuación de la red de distribución y dispersión. - Elección del equipamiento de la red. - Relación señal/ruido. - Amplificación necesaria. - Elección de amplificadores. Esquemas de instalaciones de ICT. - Interpretación, tipología y características. - Convencionalismos de representación. - Simbología normalizada en las instalaciones de ICT. Cálculo de los parámetros de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. - Espectro radioeléctrico. Bandas y servicios de comunicaciones. - Ganancia necesaria en las antenas. Elección del sistema captador. Cálculo de soportes. Software de aplicación. Tablas y gráficos. Selección de equipos y elementos para el montaje de ICT. - Criterios mecánicos de selección de equipos de montaje. - Criterios medioambientales de selección de equipos y elementos. Software para diseño de sistemas de distribución de radio y televisión. Configuración y dimensionado de elementos y equipos de instalaciones de radio y televisión. Catálogos de fabricantes. Configuración y dimensionado de elementos y equipos de instalaciones comunes de telefonía. Red de voz y datos. Catálogos de fabricantes. Documentación técnica. Presupuesto. Guía de usuario. Instalación de infraestructuras de telecomunicaciones: Planes de montaje de instalaciones de ICT. - Revisión de documentación: Proyecto técnico, memoria. Programación de actividades de montaje. - Procesos de montaje. - Procedimientos técnicos fundamentales. Técnicas de montaje de instalaciones de antenas y distribución de redes de Televisión y Radio. - Elementos a instalar. - El replanteo de instalaciones de telecomunicaciones. Montaje de elementos de captación. - Montaje de elementos de cabecera. - Montaje de elementos de distribución.
7 Página núm. 112 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre Repartidores y derivadores. - Amplificadores. Técnicas específicas del montaje de instalaciones de telefonía y comunicación. - Elementos a instalar. - Instalación de Porteros automáticos. - Instalación de video-porteros. - Armarios. Accesorios. Montaje de las canalizaciones y cajas de registro. - Colocación y ubicación de elementos comunes. - Herramientas y útiles para el montaje. - Tiempos de ejecución. - Recursos. - Condiciones de seguridad. - Identificación de caminos críticos en la ejecución del montaje. Tendido de conductores. - Técnicas de conexionado de cable coaxial y par trenzado apantallado y no apantallado. - Técnicas de conexionado de fibra óptica. - Características de trabajo. - Terminales, punteros y adaptadores. - Pequeñas máquinas-herramientas, crimpadoras, entre otras. Condiciones de obra. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. - Normas de seguridad personal y de los equipos. - Normas de edificación aplicadas a instalaciones comunes. Norma específica de las instalaciones comunes en edificios. Verificación del funcionamiento de las instalaciones de ICT: Puesta en servicio de la instalación de ICT. - Plan de puesta en servicio. - Protocolo de medidas. Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. Herramientas informáticas. Ajustes y puesta a punto. - Medidas SMAT/CATV. - Parámetros. Nivel de señal. - Respuesta de amplitud/frecuencia en canal. - Respuesta de amplitud/frecuencia en red. - S/N y C/N. - Medidas de señales de televisión digital (BER, MER, ecos, constelaciones, entre otras). - Medidas en instalaciones de Telefonía y comunicación. Orientación de los elementos de captación de señales. Medidas. - Parámetros significativos en el ajuste de instalaciones de ICT. Comprobación de los materiales utilizados. - Verificación de la correcta instalación de la infraestructura. - Interpretación de resultados. - Cotejo de valores según documentación técnica. Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. - Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras de radio y TV. - Telefonía y comunicaciones. - Interpretación de resultados. Verificaciones reglamentarias. - Documentación. Protocolo de pruebas. Medidas de RTV y satélite. - Medidas de Telefonía y comunicaciones. Medidas de Telecomunicación por cable. Mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones: Mantenimiento preventivo de las instalaciones. - Criterios de planificación y organización. - Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de recepción de señales de radio y televisión. - Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de telefonía y comunicaciones. - Mantenimiento preventivo y predictivo de instalaciones de portero y video portero. Plan de mantenimiento en instalaciones de ICT. Puntos de inspección para el mantenimiento y parámetros a controlar. - Valores de aceptación. - Gráficos e información de fabricantes. Instrumentos de medida aplicados al mantenimiento. - Técnicas de medida. - Errores. - Procedimientos de medidas. Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones. - Averías típicas en instalaciones de ICT. - Criterios y puntos de revisión. Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. - Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. - Protocolos de actuación. - Procedimientos homologados. Documentación aplicada al mantenimiento. Elaboración de manuales de servicio y mantenimiento. - Elaboración de fichas y registros. - Históricos de averías. - Informes de mantenimiento y mejoras del plan de mantenimiento. - Prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. - Aplicaciones informáticas aplicadas a la gestión del mantenimiento y el histórico de averías. Prevención de riesgos laborales en los procesos de mantenimiento. Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Equipos de protección individual: - Características y criterios de utilización. - Protección colectiva. - Medios y equipos de protección. Normativa reguladora en gestión de residuos. Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional capacita para desempeñar las funciones de diseño, desarrollo, montaje, supervisión y mantenimiento de una instalación de recepción y distribución de señales de telefonía, radio y televisión. La definición de estas funciones incluye aspectos como: - Identificación de normativas. - Interpretación de croquis y planos. - Configurar instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios. - Identificación y selección de los equipos y elementos de la instalación. - Elaboración y planificación de memorias técnicas, planes de montaje, puesta en servicio y mantenimiento. - Redacción de estudios básicos de seguridad y salud laboral. Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: - Definir las características de la instalación y ubicación de los equipos.
8 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm Gestionar los recursos y equipos de la instalación, de acuerdo con la normativa vigente y reconociendo el anteproyecto. - Configurar, calcular y seleccionar los elementos y sistemas propios de las instalaciones comunes de telecomunicaciones. - Organizar y montar instalaciones comunes de telecomunicaciones. - Poner en marcha y verificar el funcionamiento de la instalación de telecomunicaciones. - Elaborar la documentación gráfica y los esquemas a partir de los datos obtenidos, cumpliendo la normativa y requerimientos del anteproyecto. - Desarrollar, coordinar y supervisar las intervenciones de montaje y/o mantenimiento de las instalaciones y equipos. - Documentar la gestión del mantenimiento y la reparación de instalaciones y equipos, diseñando las operaciones de comprobación, sustitución de sus elementos y ajustes de los equipos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y consultando catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones. b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características. e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones. f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas. g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el suministro. h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando los recursos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas. i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para realizar el lanzamiento. k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje. l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y su avance para supervisar los procesos de montaje. n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar el mantenimiento. ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento. o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las instalaciones. La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de proyectos o memorias técnicas. b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente. d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las existencias. f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de la obra. g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra. h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa. j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: - Identificar las tipologías de instalaciones para la captación y distribución de señales de telefonía, radio y TV en el entorno de edificios. - Configurar y seleccionar los sistemas y elementos de la instalación. - Respetar y hacer cumplir de la normativa correspondiente en el diseño y en el desarrollo de la instalación. - Planificar el montaje y la verificación de instalaciones tipo. - Desarrollar procedimientos de configuración y puesta en marcha. - Elaborar planes de mantenimiento. Módulo Profesional: Técnicas y procesos de instalaciones eléctricas Equivalencia en créditos ECTS: 12 Código: 0518 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación. a) Se han identificado las características de diferentes tipos de locales. b) Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución. c) Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos. d) Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones. e) Se ha identificado el trazado de la instalación en obra. f) Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación. g) Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas. h) Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones. i) Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias. j) Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo. k) Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones. 2. Elabora programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identificando los recursos que se han de emplear. a) Se ha reconocido la documentación de montaje. b) Se han identificado las fases del plan de montaje.
9 Página núm. 114 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre 2011 c) Se han asignado recursos a cada fase de montaje. d) Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares. e) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase. f) Se han programado las actividades para cada fase del montaje. g) Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones de calidad y seguridad establecidas. h) Se han programado las actividades evitando interferencias. i) Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica. 3. Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad. a) Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación. b) Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje. c) Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores. d) Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso. e) Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos. f) Se han fijado los mecanismos de las instalaciones. g) Se ha conexionado los conductores y/o mecanismos. h) Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias. i) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación. j) Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones. 4. Aplica técnicas de montaje y conexionado de elementos de redes de distribución en baja tensión e instalaciones de alumbrado exterior analizando programas de montaje y describiendo las operaciones. a) Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje. a) Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución. b) Se han montado y conexionado elementos de las redes distribución. c) Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior. d) Se ha seleccionado la maquinaría específica a cada fase del montaje. e) Se han documentado las posibles contingencias del montaje. f) Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje. g) Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado exterior. 5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa. a) Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del REBT. b) Se han realizado medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos de las instalaciones de interior. c) Se han realizado pruebas de funcionamiento. d) Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones. e) Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación. f) Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación. g) Se han registrado los valores de los parámetros característicos. h) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones. i) Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones. j) Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT. 6. Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas que las producen y proponiendo soluciones. a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y disfunciones. b) Se han seleccionado equipos de medida y verificación. c) Se han identificado los posibles circuitos afectados. d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías. e) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones. f) Se ha determinado el alcance de la avería. g) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías. h) Se ha localizado el origen de la avería. i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción. j) Se han elaborado documentos de registro de averías. 7. Repara averías en instalaciones eléctricas, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento. a) Se han planificado las intervenciones de reparación. b) Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben sustituir. c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios. d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería. e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir. f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos. g) Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención. h) Se ha actualizado el histórico de averías. 8. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planes de mantenimiento y la normativa relacionada. a) Se ha reconocido la normativa de aplicación. b) Se han planificado las intervenciones del mantenimiento. c) Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones. d) Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación. e) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo. f) Se han elaborado los informes de contingencia e históricos. 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad. c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
10 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm. 115 d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva. f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. Duración: 256 horas. Contenidos básicos: Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas: Tipología y características de las instalaciones eléctricas de interior. - Instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas. - Instalaciones en locales de pública concurrencia. - Instalaciones en locales destinados a industrias. - Instalaciones en locales de características especiales. Suministros eléctricos. Tipos de suministros. - Redes aéreas. - Redes subterráneas. Acometidas. Tipos e instalación. Instalación de enlace. Partes constituyentes. - Caja general de protección. - Línea general de alimentación. - Centralización de contadores. Tipos y características. - Derivación individual. - Caja para interruptor de control de potencia. - Dispositivos generales de mando y protección. Mecanismos y receptores. Tipos y características. Canalizaciones y conductores. Instalaciones de servicios generales en edificios. Alumbrado de escaleras, exterior y garajes, entre otros. Circuitos eléctricos de instalaciones de interior. Simbología. Prescripciones reglamentarias. REBT y otras disposiciones reglamentaciones. Técnicas de marcado y replanteo. - Técnicas especificas de marcado y replanteo de instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas. - Técnicas de marcado y replanteo de instalaciones en locales de pública concurrencia. - Técnicas de marcado y replanteo de instalaciones en locales de características especiales. - Técnicas de marcado y replanteo de redes eléctricas de distribución en baja tensión y de alumbrado exterior. Elaboración de procesos del montaje de instalaciones eléctricas: El Plan de montaje de las instalaciones eléctricas. - «Planning» de la obra. - Acopio de materiales y elementos para el montaje de instalaciones. Tareas a realizar. - Provisión de materiales. - Procedimientos de control de avances del montaje y calidad a obtener. - Documentación de obra. - Elementos fundamentales del control de obra. - Estimación de tiempos necesarios por unidad de obra. Seguridad aplicada al montaje de elementos y sistemas de instalaciones eléctricas. - Equipos de protección. - Elementos de protección. - Precauciones básicas. Planificación de pruebas de seguridad y puesta en servicio. Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en edificios. Procesos de montaje. Replanteo de la obra, mediciones y cantidades. Asignación de recursos. Provisión de equipos, máquinas y herramientas. Rendimientos de tiempos necesarios por unidad de obra. Gestión de la planificación. Plan de calidad. Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Montaje de las instalaciones eléctricas de interior de edificios: Esquemas de instalaciones eléctricas de interior de edificios. - Interpretación, tipología y características. - Convencionalismos de representación. - Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. - Tipología de esquemas normalizados. Procedimiento de montaje en instalaciones eléctricas de interior de edificios. Montaje y conexionado de las instalaciones de enlace. Técnicas específicas de montaje y conexionado de: - Caja general de protección. - Línea general de alimentación. - Centralización de contadores. Montaje de Interruptor general de maniobra, fusibles de seguridad, contadores y embarrados. - Derivaciones individuales. Montaje de instalaciones de servicios generales de edificios. - Técnicas de montaje de la instalación de alumbrado de escalera y alumbrado general del edificio. - Sistemas de bombeo. Ascensor. Alumbrado de emergencia. Otros. Técnicas de montaje de mecanismos de instalaciones eléctricas en viviendas. - Precauciones en el montaje de los elementos de protección en viviendas y locales. - Instalación de circuitos y características. - Locales que contienen bañera o duchas. Montaje de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia. - Condiciones de instalación. - Canaladuras y conductos. - Cajas de registro. - Prescripciones generales de la instalación. - Instalaciones de alumbrado de seguridad (de evacuación, ambiente o antipánico y zonas de alto riesgo). - Alumbrado de emplazamiento. - Prescripciones para los diferentes tipos de locales. - Instalación de receptores. Aparatos de caldeo. Rectificadores. Condensadores. Aplicación del Reglamento electrotécnico de baja tensión, de las Normas particulares de las compañías suministradoras y las Normas UNE en instalaciones eléctricas en edificios. Técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado exterior: Procedimientos y fases de montaje específicos de las redes de distribución. Técnicas de montaje y conexionado de elementos de las redes de distribución de energía. - Tendido de conductores. - Tendido de canalizaciones. - Técnicas de tendidos de cables subterráneos.
11 Página núm. 116 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre Técnicas específicas de tendido de cables aéreos. - Normativas municipales y autonómicas. Maquinaria empleada en el montaje de canalizaciones. - Maquinaria y herramienta utilizada en el conexionado de conductores. - Maquinaria pesada, características y prevenciones. Procedimientos y fases específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. - Técnicas de montaje y conexionado específicos de las instalaciones de alumbrado exterior. - Montaje de báculos y soportes. - Montaje de luminarias. Herramientas en el montaje de luminarias y equipos de iluminación. Elementos específicos para el montaje de luminarias (herramientas mecánicas, herramientas de montaje). Verificación de instalaciones de edificios destinados a viviendas, locales de pública concurrencia o industriales: Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. Ejecución y tramitación de expedientes. Verificaciones y puntos de control de las instalaciones eléctricas en edificios y locales. - Puntos de control y verificación en instalaciones con riesgo a incendio o especiales. - Verificación y puntos de control de redes de distribución. - Verificación y puntos de control de instalaciones de alumbrado exterior. - Valores mínimos de aceptación. Utilización de aparatos de medida. - Especificaciones técnicas de aparatos de medida dependiendo del tipo de instalación y la reglamentación de utilización. - Corrección de errores en medidas eléctricas. - Histórico de medidas. - Métodos informáticos de control de mediciones e históricos. Medidas específicas para la verificación y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas. - Medidas de tensión, intensidad y continuidad. - Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. - Medidas de rigidez dieléctrica. - Medidas de resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra. - Comprobación de protecciones y puesta a tierra. - Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. - Medidas de aislamiento. - Medidas con analizador de redes. Calidad de los valores eléctricos. Control de históricos. Diagnosis de averías en instalaciones eléctricas: La avería eléctrica. - Diagnóstico de averías, determinación y control. - Averías tipo en las instalaciones eléctricas de edificios. - Averías en conductores, causas. - Averías en los mecanismos, causas. - Averías inherentes al sistema, uso y abuso de las instalaciones. - Averías de montaje, detección. Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en las instalaciones eléctricas. Disfunciones y elementos distorsionadores en las instalaciones eléctricas. - Armónicos. Ruido eléctrico. Interferencias. Radiocomunicaciones. Técnicas para la detección de averías producidas por el parasitaje y el ruido eléctrico. Mediciones específicas de control de disfunciones y averías. - Analizador de redes. - Analizador de espectro. - Control de histórico de averías. Normativa de seguridad eléctrica. Normativa de mantenimiento. Reparación de averías de elementos y sistemas utilizados en las instalaciones eléctricas: Planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos y sistemas. Fases y procedimientos. Causas y disfunciones producidas en las instalaciones eléctricas. Métodos de análisis de disfunciones. Herramientas de control o informáticas para la reparación y sustitución de elementos. Compatibilidad de elementos. - Reconocimiento de características de elementos. - Características específicas de compatibilidad de los empalmes y registros. - Errores frecuentes en la sustitución de elementos y mecanismos en instalaciones. - Compatibilidad de magneto térmicos y diferenciales, criterios de selección. Técnicas de ajustes de receptores y sistemas. - Valores de tensión, resistencia, intensidad, entre otros. - Puesta en servicio. - Documentos de control. Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en edificios: Mantenimiento de instalaciones eléctricas. Función, objetivos, tipos. - Mantenimiento preventivo. - Mantenimiento predictivo. - Mantenimiento correctivo. Empresas de mantenimiento. Organización. Preparación de trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas. Seguridad en el mantenimiento de instalaciones eléctricas. Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas. - Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas. - Organización de las intervenciones. - Recursos humanos y materiales. - Propuestas de modificación. Planificación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. - Relación de actividades de mantenimiento. - Estimación de duración. - Recursos y materiales asignados. Mantenimiento específico en instalaciones de vivienda y locales de todo tipo. - Instalaciones de enlace. - Instalaciones de viviendas. - Instalaciones de Locales de pública concurrencia. - Instalaciones en locales de uso industrial. - Otras. Equipos destinados al mantenimiento. - Aparatos de medida usados en el mantenimiento instalaciones eléctricas de edificios. Programas de mantenimiento. Tipos y características. Normativa aplicada a planes de mantenimiento. Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Factores y situaciones de riesgo.
12 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm. 117 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. (Características y criterios de utilización). - Protección colectiva. - Medios y equipos de protección. Normativa reguladora en gestión de residuos. Normativa de prevención de riesgos laborales. Normativa de protección ambiental. Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de supervisión del montaje y mantenimiento, así como la verificación de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios; tanto en la instalación de enlace, en el interior de viviendas y locales de pública concurrencia, como en redes eléctricas de baja tensión y en alumbrado exterior. La definición de estas funciones incluye aspectos como: - Reconocimiento de los tipos de viviendas y locales según REBT. - Planificación del trabajo que se debe realizar. - Procesos de montaje y selección del material adecuado. - Montaje de las instalaciones. - Montaje de redes eléctricas e instalaciones de alumbrado exterior. - Verificación de la puesta en servicio. - Supervisión y gestión del montaje y mantenimiento. Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: - La supervisión del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios, redes eléctricas instalaciones de alumbrado exterior. - La verificación del funcionamiento de la instalación y de los sistemas asociados. - La gestión del mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de uso para viviendas, locales de pública concurrencia y de uso industrial, así como de instalaciones de alumbrado exterior. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el suministro. h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando los recursos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas. i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para realizar el lanzamiento. j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lanzamiento. k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje. l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y su avance para supervisar los procesos de montaje. m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando información técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento. n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar el mantenimiento. ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento. o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las instalaciones. La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las existencias. f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de la obra. g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra. h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa. i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes. j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: - Reconocimiento de los tipos de instalaciones de viviendas y locales. - Verificación del funcionamiento de las instalaciones y sistemas. - Gestión del mantenimiento de instalaciones y sistemas en viviendas, locales, redes de distribución e instalaciones de alumbrado. - Aplicación de la normativa referente a cada tipo de instalación. - Conocimiento y aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT); de la normativa específica de las compañías suministradoras; de los documentos básicos del Código Técnico de Edificación (CTE) de aplicación en los proyectos de viviendas, edificios y locales; de las normas UNE, así como, de la normativa específica según la actividad del local. Módulo Profesional: Documentación técnica en instalaciones eléctricas Equivalencia en créditos ECTS: 6 Código: 0519 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando proyectos y reconociendo la información de cada documento. a) Se han clasificado los documentos que componen un proyecto. b) Se ha identificado la función de cada documento. c) Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el proyecto general. d) Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada documento. e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto. f) Se ha simulado el proceso de tramitación administrativa previo a la puesta en servicio. g) Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificado de instalación. h) Se ha distinguido la normativa de aplicación.
13 Página núm. 118 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre Representa instalaciones eléctricas, elaborando croquis a mano alzada, plantas, alzados y detalles. a) Se han identificado los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina la instalación eléctrica. b) Se han seleccionado las vistas y cortes que más la representan. c) Se ha utilizado un soporte adecuado. d) Se ha utilizado la simbología normalizada. e) Se han definido las proporciones adecuadamente. f) Se ha acotado de forma clara. g) Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica. h) Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión. i) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 3. Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones eléctricas, dibujando planos mediante programas de diseño asistido por ordenador. a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de diseño asistido por ordenador. b) Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del proyecto eléctrico. c) Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación y la información complementaria en los planos. d) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado. e) Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, secciones y detalles de proyectos de instalaciones electrotécnicas de acuerdo con los croquis suministrados y la normativa específica. f) Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes. g) Se ha acotado de forma clara y de acuerdo a las normas. h) Se han incorporado la simbología y leyendas correspondientes. 4. Gestiona la documentación gráfica de proyectos eléctricos, reproduciendo, organizando y archivando los planos en soporte papel e informático. a) Se ha identificado el sistema de reproducción y archivo para cada situación. b) Se ha identificado el sistema de codificación de la documentación. c) Se ha utilizado el medio de reproducción adecuado y la copia es nítida y se lee con comodidad. d) Se han cortado y doblado los planos correctamente y al tamaño requerido. e) Se ha organizado y archivado la documentación gráfica en el soporte solicitado. f) Se ha localizado la documentación archivada en el tiempo requerido. 5. Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas eléctricos, considerando el listado de materiales, los baremos y los precios unitarios. a) Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos que las componen. b) Se han realizado las mediciones de obra. c) Se han determinado los recursos para cada unidad de obra. d) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes. e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra. f) Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto. g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaboración de presupuestos. h) Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo. 6. Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones informáticas. a) Se ha identificado la normativa de aplicación. b) Se ha interpretado la documentación técnica (planos y presupuestos, entre otros). c) Se han definido formatos para elaboración de documentos. d) Se ha elaborado el anexo de cálculos. e) Se ha redactado el documento memoria. f) Se ha elaborado el estudio básico de seguridad y salud. g) Se ha elaborado el pliego de condiciones. 7. Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de instalaciones y sistemas, definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. a) Se han relacionado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento de las instalaciones y sistemas. b) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia. c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema. d) Se ha definido el informe de resultados y acciones correctoras atendiendo a los registros. e) Se ha comprobado la calibración de los instrumentos de verificación y medida. f) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos. g) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados en los procesos. h) Se ha elaborado el manual de servicio. i) Se ha elaborado el manual de mantenimiento. j) Se han manejado aplicaciones informáticas para elaboración de documentos. Duración: 96 horas. Contenidos básicos: Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas: Documentos básicos que componen un proyecto. - Índice general. - Memoria. Anexos. - Planos. - Pliego de condiciones. - Mediciones y presupuestos. - Estudio básico de seguridad y salud. - Estudio de impacto ambiental. - Otros. Fases del Proyecto Técnico. - Estudio Previo. - Anteproyecto o proyecto básico. - Proyecto. - Tramitación. - Ejecución. - Recepción. Tipos de proyectos. Certificados de instalación y verificación. Memoria Técnica de Diseño. Certificados de fin de obra. Manuales de instrucciones. Normativa. Tramitaciones y legalización. Puesta en servicio de instalaciones. Solicitud de suministro. - Trámites con la Administración y compañías distribuidoras y suministradoras. - Procedimientos presenciales. Autorización administrativa. - Procedimientos telemáticos.
14 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm. 119 Representación de instalaciones eléctricas: Normas generales de croquizado. Formatos de dibujo. Cajetines y marcos. Técnicas y proceso de croquizado. Vistas. Secciones. Grosores y tipos de línea. Simbología. Normalización. Escalas. Normalizadas y habituales. Anotación. Tamaños de letra. Acotación. Orden y limpieza en el croquizado. Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas: Manejo de programas de diseño asistido por ordenador. - Introducción e instalación de software. - Interfaz de usuario. - Inicio, organización y guardado. - Control de las vistas de dibujos. - Elección del proceso de trabajo. - Creación y modificación de objetos. - Anotación de dibujos. - Acotación - Trazado y publicación de dibujos. Escalas. - Paleta gráfica. - Impresoras, tipos y características. - Técnicas de impresión. Documentación gráfica. - Normas generales de representación. - Simbología y normalización. Leyendas. - Sistemas de encuadernación. - Sistemas informáticos de presentación de documentación. - Métodos de presentación de proyectos. - Software de presentación de proyectos. Planos de proyecto electrotécnico en edificación. Planos de proyecto electrotécnico en obra civil. - Situación y emplazamiento. - Planos topográficos. - Perfiles Longitudinales y Transversales. - Planos de plantas. Alzados. Secciones. - Distribución y mobiliario. Cotas. - Planos de instalaciones electrotécnicas. - Planos de detalle. - Otros planos. Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas: Tipos de documentos. Formatos. Normas. - Escalas. Grosores de líneas. Tamaño de fuentes de impresión. - Doblado de planos Periféricos de salida gráfica. Plotter. Impresión profesional. Normas de codificación. Archivos. - Archivos en papel. - Archivos electrónicos. Formato PDF. Técnicas de gestión de la documentación. Confección de presupuesto: Estructura de costes de un presupuesto. Análisis de costes. - Costes directos. - Costes indirectos. - Gastos generales. - Beneficio industrial. Tipos de presupuestos. - Presupuesto valorativo detallado. Unidades de obra. Elementos significativos. - Materiales. Catálogos de fabricantes. Tarifas de precios. - Costes de mano de obra. - Costes de maquinaria. Amortizaciones. Mediciones. Cuadros de precios. Cuadros de precios para trabajos a la Administración y a particulares. Cuadros de precios 1 y 2. Bases de precios propias y comerciales. Presupuestos. Estructura. Capítulos. Partidas. Totales. Aplicaciones informáticas para elaboración de presupuestos (Hoja de cálculo, aplicaciones específicas, entre otros). Elaboración de documentos del proyecto: Normativa de aplicación. Formatos para elaboración de documentos. Documento memoria. Estructura. Características. Anexo de cálculos. Estructura. Características. Aplicaciones informáticas para cálculo electrotécnico. Otros anexos. Estudio básico de seguridad y salud. Pliego de condiciones. Condiciones generales. Condiciones técnicas o particulares. Aplicaciones informáticas para elaboración de documentación. Confección de planes, manuales y estudios: Seguridad. Planes, manuales y estudios. - Estudios básicos de seguridad. - Planes de emergencia. Tipos y características. - Planes de prevención. Tipos y características. - Equipos de seguridad y protección. - Señalización y alarmas. - Aplicaciones informáticas para la realización de planes, manuales y estudios de seguridad. - Normativa de aplicación. Calidad y mantenimiento. Planes, manuales y estudios. - Plan de calidad y mantenimiento. - Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. - Verificación y medida de instalaciones. Calibración de aparatos de medida. - Aplicaciones informáticas para la realización de planes, manuales y estudios de calidad. - Normativa de Gestión de la Calidad. Gestión medioambiental. Planes, manuales y estudios. - Plan de Gestión Medioambiental. - Estudios de impacto ambiental. - Gestión de residuos. Almacenaje. Trazabilidad. - Aplicaciones informáticas para la realización de planes, manuales y estudios de gestión medioambiental. - Normativa de gestión medioambiental. Especificaciones técnicas de los elementos de las instalaciones. - Condiciones de puesta en marcha o servicio. - Manual de servicio. - Manual de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y correctivo. Protocolo de pruebas. Histórico de mantenimiento. - Histórico de averías. Acciones correctoras. - Aplicaciones informáticas para la realización de planes y manuales de puesta en servicio y mantenimiento. - Normativa de mantenimiento. Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricos, y se aplica a todos los tipos de instalaciones relacionados con el perfil profesional del título. La definición de estas funciones incluye aspectos como: - Reconocimiento de la documentación técnica de las instalaciones.
15 Página núm. 120 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre Elaboración de memorias técnicas y manuales para el montaje, puesta en servicio y el mantenimiento de instalaciones. - Realización de croquis y esquemas de instalaciones y sistemas. - Elaboración de planos de instalaciones y sistemas. - Preparación de presupuestos de montaje y mantenimiento. Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: - Desarrollar la documentación técnica y administrativa de los proyectos de instalaciones eléctricas y sistemas de telecomunicaciones. - Reconocer las técnicas de elaboración y almacenamiento de planos y esquemas. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y consultando catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones. c) Definir unidades de obra y su número interpretando planos y esquemas, para elaborar el presupuesto. d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el presupuesto. e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones. f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas. v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos. La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de proyectos o memorias técnicas. c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para dar la mejor respuesta al cliente. d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: - Identificación de elementos, equipos y desarrollo de procesos de montaje, utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto. - Elaboración de presupuestos de unidades de obra y aprovisionamiento de materiales utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto. - Preparación de los manuales de servicio y de mantenimiento de las instalaciones utilizando la información técnica de los equipos. - Utilización de programas de diseño asistido para el trazado de esquemas y la elaboración de planos. Módulo Profesional: Sistemas y circuitos eléctricos Equivalencia en créditos ECTS: 8 Código: 0520 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 1. Determina los parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos o medidas en circuitos de corriente alterna (c.a.). a) Se han reconocido las características de la señal de c.a. senoidal. b) Se ha reconocido el comportamiento de los receptores frente a la c.a. c) Se han realizado cálculos (tensión, intensidad, potencias, cos φ y frecuencia de resonancia, entre otros) en circuitos RLC. d) Se han distinguido los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos. e) Se han realizado medidas de los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencias y cos φ, entre otros) con el equipo de medida y normativa de seguridad adecuados. f) Se ha calculado el cos φ y su corrección en instalaciones eléctricas. g) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas de c.a. h) Se han identificado los armónicos, sus efectos y las técnicas de filtrado. 2. Determina las características de las máquinas rotativas de corriente alterna analizando sus principios de funcionamiento e identificando sus campos de aplicación. a) Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas. b) Se han identificado los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas. c) Se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función. d) Se han calculado magnitudes eléctricas y mecánicas. e) Se ha obtenido información técnica de la placa de características. f) Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones. g) Se han utilizado gráficas de funcionamiento. h) Se han utilizado gráficas de par-velocidad, rendimientopotencia y revolución-potencia entre otros. i) Se han identificado sistemas de puesta en marcha de máquinas. 3. Caracteriza transformadores trifásicos, analizando su funcionamiento y realizando pruebas y ensayos. a) Se han distinguido las características físicas y funcionales de los transformadores. b) Se ha obtenido información técnica de la placa de características. c) Se han identificado los grupos de conexión de los transformadores trifásicos y sus aplicaciones. d) Se han reconocido los tipos de acoplamiento de los transformadores. e) Se han aplicado técnicas de medición fundamentales en transformadores trifásicos. f) Se han realizado los ensayos (de vacío y cortocircuito) de un transformador. g) Se han aplicado medidas de seguridad en los ensayos. h) Se han realizado los cálculos (coeficiente de regulación, caída de tensión y rendimiento, entre otros) de las condiciones de funcionamiento de los transformadores. 4. Realiza medidas para la verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas, describiendo procedimientos y equipos de medida. a) Se ha reconocido el principio de funcionamiento y las características de los instrumentos de medida. b) Se han identificado los esquemas de conexionado de los aparatos de medida. c) Se han reconocido los procedimientos de medida de cada instrumento o equipo. d) Se han identificado las necesidades de calibración de los aparatos de medida. e) Se han medido parámetros de las instalaciones. f) Se han aplicado procedimientos para la corrección de errores en medidas eléctricas. g) Se han aplicado normas de seguridad.
16 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm Caracteriza circuitos electrónicos analógicos, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones. a) Se han caracterizado las fuentes de alimentación. b) Se han caracterizado los sistemas electrónicos de control de potencia. c) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas electrónicos de control de potencia. d) Se han caracterizado los circuitos amplificadores. e) Se han comprobado los factores de dependencia de la ganancia de los circuitos con amplificadores operacionales. f) Se han caracterizado circuitos osciladores. g) Se han realizado esquemas de bloques de los diferentes tipos de circuitos analógicos. h) Se han medido o visualizado las señales de entrada y salida en circuitos analógicos o en sus bloques. i) Se han identificado las aplicaciones de los circuitos analógicos. 6. Caracteriza circuitos electrónicos digitales, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones. a) Se han reconocido las funciones lógicas fundamentales. b) Se han representado circuitos lógicos. c) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas. d) Se han identificado los componentes básicos de los circuitos digitales y sus aplicaciones. e) Se han caracterizado circuitos combinacionales. f) Se han caracterizado circuitos secuenciales. g) Se ha comprobado el funcionamiento de circuitos lógicos. h) Se han utilizado aplicaciones informáticas de simulación de circuitos. i) Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación. Duración: 128 horas. Contenidos básicos: Determinación de parámetros característicos en circuitos de corriente alterna (c.a.): Corriente alterna. Magnitudes eléctricas en c.a. Tipos de corrientes alternas. Ventajas frente a la c.c. Simbología eléctrica. Circuitos de c.a. monofásica. Comportamiento de los receptores elementales en c.a. monofásica. Potencias en c.a. monofásica. cos φ. Resonancia. Sistemas trifásicos. - Distribución a tres y cuatro hilos. Conexión de receptores trifásicos. Corrección del cos φ de una instalación trifásica. Cálculo de magnitudes de línea y de fase en sistemas trifásicos. Potencias en sistemas trifásicos. Cálculo de la batería de condensadores en sistemas monofásicos y trifásicos. Medidas en circuitos de c.a. - Tensión, Intensidad, potencia, frecuencia y factor de potencia. Armónicos. Causas y efectos. Identificación de las características fundamentales de las máquinas rotativas de c.a.: Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. Esquemas de conexionado de máquinas. Alternador trifásico. - Principio de funcionamiento del alternador. - Acoplamiento de alternadores. Aplicaciones de alternadores. Motor asíncrono trifásico: constitución y tipos. Campo giratorio. Características de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente alterna. Características par-velocidad. Característica rendimiento-potencia. Característica revoluciónpotencia, entre otras. Sistemas de arranque de motores. Regulación de velocidad de motores. Motores monofásicos. Motores especiales. Motor paso-paso. Motor de reluctancia magnética. Otros posibles. Caracterización de transformadores: Características de los transformadores. Placa de características de transformadores. Constitución. Circuitos eléctrico y magnético. Simbología normalizada de transformadores. Transformador monofásico. Principio de funcionamiento del transformador. Auto transformador. Tipos y aplicaciones electrotécnicas. Transformador trifásico. - Esquemas de conexionado de transformadores trifásicos. Grupos de conexión. Acoplamiento en paralelo de transformadores. Ensayos. Condiciones y conclusiones. - Ensayo en vacío. - Ensayo en cortocircuito. Intensidad de accidente de cortocircuito. Índice de carga. - Cálculos característicos. Coeficiente de regulación. Caída de tensión. Rendimiento, entre otros. Balance energético. Técnicas de medida de instalaciones electrotécnicas: Equipos de medida. Clasificación. Errores. Sistemas de medida. Esquemas de conexionado. Instrumentos de medida. Características y principio de funcionamiento de los aparatos de medida. Conexionado de: - Multímetro, pinza multifunción, telurómetro, medidor de aislamiento, medidor de corriente de fugas, detector de tensión, analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, equipo verificador de interruptores diferenciales, analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red, aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento en instalaciones IT, medidor de tensión de paso y contacto, medidor de rigidez dieléctrica de aceites, medidor de campo, entre otros. Procedimientos de medida y comprobación. - Medidas de resistencia, tensión, intensidad, potencia, energía, cosf, factor de potencia. - Medidas con luxómetro. - Medidas de resistencia de puesta a tierra, resistividad del terreno, resistencia de aislamiento en baja y media tensión, resistencia de aislamiento de suelos y paredes, medida de rigidez dieléctrica, medida de corriente de fugas. Medidas de armónicos, perturbaciones de red. - Continuidad de los conductores de protección. - Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. Medida de impedancia de bucle, comprobación de secuencia de fases, medida de tensión de paso y contacto, medidas termográficas, medidas en ICT, entre otras). Técnicas y equipos para diagnóstico y localización de averías en instalaciones eléctricas. Informes de las medidas realizadas. Calibración de equipos de medida. Exigencias del sistema de calidad y/o reglamentarias. Condiciones de almacenamiento de equipos de media. Normativa de seguridad en la realización de las medidas. Características y componentes de circuitos electrónicos analógicos: Componentes electrónicos. Tipos y características. - Componentes pasivos. Componentes activos. Componentes opto electrónicos. Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización.
17 Página núm. 122 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre 2011 Fuentes de alimentación. Fundamentos y Bloques funcionales. - Fuentes lineales. Estabilización y regulación con dispositivos integrados - Fuentes conmutadas. Fundamentos y Bloques funcionales. Control de potencia. Componentes. - Tiristor, SCR, diac y triac, entre otros. Amplificadores operacionales. Fundamentos de la amplificación. - Aplicaciones con dispositivos integrados. Osciladores. Tipos. Características de circuitos electrónicos digitales: Sistemas digitales. - Introducción a las técnicas digitales. Sistemas de numeración. Simbología de elementos digitales. Circuitos con puertas lógicas. - Tipos de puertas lógicas. NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR. Circuitos lógicos combinacionales. - Codificadores y Decodificadores. Multiplexores y Demultiplexores. Comparadores. Circuitos lógicos secuenciales. - Biestables (asíncronos y síncronos). R-S, y D, entre otros. Contadores. Registros de desplazamiento. Simulación de circuitos. Familias lógicas. Aplicaciones. Microcontroladores. Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los parámetros, principios de funcionamiento y características de equipos electrónicos y máquinas de corriente alterna, utilizadas en instalaciones eléctricas, automatismos, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovoltaicas e ICT, entre otras. Proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre los equipos y técnicas de medida utilizadas en verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones eléctricas e ICT y enseñar a reconocer los riesgos y efectos de la electricidad. La definición de estas funciones incluye aspectos como: - Determinar los parámetros característicos de instalaciones y máquinas de corriente alterna. - Reconocer los principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas de corriente alterna. - Reconocer técnicas de arranques y control de máquinas eléctricas. - Identificar de forma práctica las principales características de circuitos electrónicos digitales y analógicos básicos mediante circuitos funcionales. - Identificar de forma práctica sistemas de alimentación conmutados. - Identificar los equipos de medida que se deben utilizar para verificación, puesta en servicio y/o mantenimiento. - Realizar medidas de las magnitudes características en instalaciones y máquinas de corriente alterna. - Utilizar herramientas apropiadas (calculadora científica y aplicaciones informáticas, entre otras). - Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud. - Presentar los resultados de los cálculos con la precisión requerida. - Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características. e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones. f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas. La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente. d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: - Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de c.a. monofásica y trifásica. - Conocimiento de las máquinas eléctricas de c.a., su comportamiento y características de funcionamiento. - Conocimiento de las técnicas de medida utilizadas en instalaciones eléctricas e ICT. - Utilización de aplicaciones simuladas para identificar los fundamentos de circuitos electrónicos. - Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las adecuadas medidas de seguridad. Módulo Profesional: Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas Equivalencia en créditos ECTS: 12 Código: 0521 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 1. Caracteriza instalaciones y dispositivos de automatización en edificios e industrias, analizando su función y campos de aplicación. a) Se ha identificado la estructura de una instalación automática. b) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de confort, seguridad, gestión energética, telecomunicaciones y sistemas industriales. c) Se han definido los diferentes niveles de automatización. d) Se han identificado las variables que se deben controlar en procesos automáticos. e) Se han clasificado los elementos de la instalación automatizada según su aplicación. f) Se han seleccionado sensores, actuadores y receptores teniendo en cuenta su funcionamiento, sus características técnicas y su aplicación. g) Se han identificado los sistemas para controlar procesos industriales. h) Se ha reconocido la simbología específica normalizada. 2. Planifica las fases del montaje de instalaciones automáticas en edificios e industria, teniendo en cuenta el plan de montaje y las especificaciones de los elementos y sistemas. a) Se han identificado las normativas de aplicación. b) Se han identificado las fases de montaje teniendo en cuenta el plan de montaje. c) Se han seleccionado las herramientas y equipos propios de este tipo de instalaciones. d) Se han reconocido las especificaciones de montaje de sistemas y elementos. e) Se han asignado recursos a las distintas fases de montaje. f) Se han temporizado las fases de la ejecución del montaje. g) Se han documentado las fases de montaje.
18 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm. 123 h) Se han elaborado pruebas de verificación y comprobación. 3. Monta instalaciones eléctricas automáticas de uso industrial, interpretando planos y esquemas y aplicando técnicas específicas. a) Se han identificado los esquemas de mando y potencia de instalaciones eléctricas de uso industrial. b) Se han seleccionado los elementos de la instalación (protecciones, sensores, actuadores y cableados, entre otros). c) Se ha determinado la ubicación de los elementos. d) Se han dimensionado las protecciones. e) Se han conformado o mecanizado elementos de las instalaciones. f) Se ha tendido y conexionado el cableado. g) Se han instalado los cuadros eléctricos. h) Se han montado y conexionado equipos y elementos de la instalación (automatismos y protecciones, entre otros). i) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. j) Se ha elaborado la documentación técnica del montaje. 4. Implementa sistemas automáticos industriales, elaborando programas de control y configurando los parámetros de funcionamiento. a) Se han establecido las secuencias de funcionamiento de un automatismo industrial programado. b) Se han reconocido los diferentes tipos de señales, sistemas de numeración y sistemas de codificación de la información. c) Se han identificado funciones lógicas aplicadas a automatismos industriales programados. d) Se han representado esquemas de conexionado de un automatismo programable. e) Se han reconocido los elementos de un automatismo programable. f) Se han elaborado diagramas funcionales y esquemas lógicos. g) Se han escrito programas de control. h) Se han cargado programas y se ha verificado su funcionamiento. 5. Instala sistemas de automatización en viviendas y edificios, realizando operaciones de montaje, conexión y ajuste. a) Se ha enumerado el funcionamiento y las características técnicas de los diferentes sistemas de automatización. b) Se ha identificado las tecnologías empleadas en los sistemas. c) Se han establecido procedimientos de montaje específicas en cada uno de los sistemas. d) Se han seleccionado los equipos y materiales. e) Se han conectado elementos de la instalación. f) Se han configurado los elementos conectados. g) Se han instalado los elementos de seguridad propios de cada sistema. h) Se han combinado aplicaciones de confort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones. i) Se han respetado las normas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 6. Diagnostica averías en instalaciones automatizadas, localizando la disfunción, identificando las causas y aplicando protocolos de actuación. a) Se han identificado los puntos críticos de una instalación automática. b) Se han propuesto posibles causas de avería. c) Se ha definido un protocolo de actuación para la localización y solución de averías. d) Se han realizado las medidas oportunas para localizar la avería. e) Se han propuesto ajustes y otros puntos de mejora para que no vuelva a producirse la avería. f) Se han elaborado registros de averías. 7. Realiza el mantenimiento predictivo y preventivo de instalaciones automáticas de edificios e industriales, aplicando el plan de mantenimiento y la normativa relacionada. a) Se han identificado las operaciones de mantenimiento. b) Se han identificado las operaciones de mantenimiento predictivo y preventivo de la instalación. c) Se ha planificado el mantenimiento preventivo. d) Se ha elaborado el procedimiento de actuación para cada tipo de sistema. e) Se han establecido los parámetros básicos que se deben comprobar en la instalación. f) Se han determinado los elementos más usuales susceptibles de ser intervenidos. g) Se han sustituido elementos de las instalaciones automáticas. h) Se han programado y ajustado elementos y equipos. i) Se han elaborado documentos de registro e histórico de averías. 8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad. c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva. f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. Duración: 256 horas. Contenidos básicos: Caracterización de las instalaciones industriales y sistemas automáticos: Instalación industrial. Automatización industrial. - Estructura de una instalación industrial (cuadro eléctrico, circuito de control, circuito de potencia, entre otros). - Aplicaciones industriales. Procesos de automatización industrial. - Variables de un proceso industrial (presión temperatura, velocidad, consumo, entre otros). Tecnologías de automatización. - Especificaciones de diseño (maniobra de receptores, operaciones básicas, entre otros). - Elementos de una instalación industrial. Clasificación de las instalaciones y automatizaciones. - Tipos y características.
19 Página núm. 124 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre Aplicación. Protecciones (guardamotor o disyuntor, relé térmico, fusibles, entre otros). - Criterios de dimensionamiento. - Precauciones. Sensores (detectores inductivos, detectores capacitivos, entre otros). - Criterios de selección. Actuadores (contactores, relés auxiliares, relés temporizados, electro-válvulas, entre otros). - Instalación y montaje de variadores de velocidad, arrancadores electrónicos y servoaccionamientos. Automatización de maniobras y arranques de motores eléctricos. - Características fundamentales de los arranques de motores. - Precauciones y normas. Automatización con motores neumáticos (aire comprimido, de émbolo, entre otros). - Características básicas y criterios de aceptación en instalaciones industriales. Cilindros neumáticos. - Actuadores neumáticos. - Tipos y aplicaciones. Planificación del montaje de instalaciones automáticas: Fases del montaje específicas de las instalaciones automáticas. - Recursos humanos y materiales. - Especificaciones de montaje. - Temporización. - Procedimientos específicos de cuadros, instalaciones, entre otros. Organización del montaje de cuadros. - Técnicas específicas en las instalaciones automáticas industriales. - Coordinación del montaje de los sistemas domóticos e inmóticos. Normas de aplicación. Precauciones. Normas de compatibilidad electromagnética. Características específicas de los elementos de las instalaciones industriales. Montaje y precauciones de autómatas programables. Características específicas del montaje de sistemas domóticos e inmóticos. Montaje de elementos. Montaje de cableado. Montaje de canalizaciones. Precauciones. Montaje de buses de comunicación. Precauciones y técnicas. Montaje de sistemas inalámbricos. Precauciones y técnicas. Herramientas específicas para el montaje instalaciones y sistemas automáticos industriales, domóticos e inmóticos. Equipos de medida específicos. Sistemas informáticos aplicados al montaje, planificación y verificación de instalaciones y sistemas automáticos. Montaje de instalaciones automáticas de uso industrial: Esquemas de mando y potencia (marcaje de conductores, marcaje de bornes, referencias cruzadas). Simbología. Elementos de las instalaciones automáticas. - Elementos de protección - Sensores. Selección según entorno y aplicaciones. - Actuadores. - Cableado. Tipología y características según entorno y aplicación. - Señalización. - Normativas nacionales e internacionales. Protección de instalaciones automáticas. Tipología. - Tipos de magneto térmicos. Características y selección. - Diferencial aplicado a la industria, características y precauciones. - Relé térmico, clases y utilización. Ajustes y selección. - Otras protecciones. - Esquemas de conexionado. Cuadros eléctricos, tipos y características. Criterios de montaje y mecanizado de cuadros eléctricos. Montaje y conexionado de automatismos cableados. Diferentes tipos de técnicas y señalización. Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad, prueba de funcionamiento de las protecciones, entre otros). Montaje de automatismos electro-neumáticos. Secuencia de movimientos. - Esquemas de representación neumática y electro-neumática. - Montaje y conexionado de automatismos electro-neumáticos. Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad). Ajustes y verificaciones. Criterios de aceptación de las instalaciones. Medidas. Implementación y características de automatismos industriales programados: Secuencia de procesos y diagrama de flujos (GRAFCET, entre otros). Tipos de señales (digitales, analógicas). - Conversores de señal. - Interpretación de señales, criterios de aceptación. Sistemas de numeración y conversión entre sistemas. Sistemas de codificación. Códigos estándar. Funciones lógicas aplicadas a la programación de autómatas programables. - Características generales. - Modelos de funciones lógicas según fabricantes. Esquemas lógicos. Tipos e implementación en autómatas programables. Autómata programable. - Módulos de E/S. - Módulos analógicos. - Módulos específicos. - Módulos de comunicación. - Unidad central de procesos. - Sistemas de almacenamiento. - Módulos de redes industriales y domesticas. Programación de autómatas programables. - Programación estándar. - Programaciones específicas. Esquemas de conexión de autómatas programables. - Tipos de conexión, bornes de conexiones y conectores, entre otros. Instalación y montaje de automatismos en viviendas y edificios: Aplicaciones domóticas e inmóticas. Estructura de una instalación. Integración de sistemas. Áreas de aplicación. - Control de accesos. - Control de iluminación. - Control de seguridad (intrusión, fuego, gas, alarmas médicas entre otros). - Control de mecanismos. - Control de climatización. - Gestión de comunicaciones. Sensores. Receptores. - Tipos y características. - Tipos de mecanismos según sistema y área de aplicación. - Tipos de receptores según sistema y área de aplicación. Tipologías de comunicación (BUS, anillo, estrella, malla, entre otros). - Buses de comunicación normalizados. - Buses industriales y buses domésticos.
20 Sevilla, 14 de diciembre 2011 BOJA núm. 243 Página núm. 125 Instalaciones domóticas con corrientes portadoras. - Principio de funcionamiento. - Características (comunicación, seguridad, ventajas, inconvenientes, entre otros). - Estructura y tipología. - Elementos específicos. - Conexión y configuración de elementos. - Procedimientos de montaje y supervisión. - Pruebas funcionales. - Elementos auxiliares. - Protecciones específicas. - Parasitaje en instalaciones con corrientes portadoras. - Normas de aplicación. Instalaciones automatizadas de viviendas con autómatas programables. - Estructura y tipología. - Conexión de elementos. - Programación del sistema. - Procedimientos de montaje y supervisión. - Procesos de verificación de funcionamiento. - Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad de la señal, entre otros). - Ventajas e inconvenientes. - Elementos específicos para instalaciones domóticas e inmóticas (microautómatas, pantallas táctiles, sensores domésticos y módulos de comunicación, entre otros). Instalaciones domotizadas con sistema BUS. - Principio de funcionamiento. - Características. - Conexión y configuración de elementos. - Programación del sistema. - Procedimientos de montaje y supervisión. - Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad de la señal, entre otros). - Comparativa con otros sistemas. - Ventajas e inconvenientes. - Elementos y módulos específicos. - Módulos de integración con otros sistemas. Instalaciones inalámbricas. - Principio de funcionamiento. - Características (comunicación, seguridad, ventajas, inconvenientes, entre otros). - Estructura y tipología. - Elementos específicos. - Conexión y ajuste y/o configuración de elementos. - Procedimientos de montaje y supervisión. - Procesos de verificación de funcionamiento. - Pruebas funcionales (prueba visual, prueba de continuidad de la señal, entre otros). - Inconvenientes del ruido eléctrico en las instalaciones inalámbricas. - Protecciones y precauciones. - Elementos específicos. Implementación de tecnologías en sistemas inmóticos. - Ventajas de combinar diferentes tecnologías Parámetros de combinación: protocolos de comunicación, tipos de señales, entre otros. - Conexión y ajuste de elementos. - Programación del sistema. - Procedimientos de montaje y supervisión. - Procesos de verificación de funcionamiento. - Ajustes de sistemas y áreas. - Sistemas de control integrado, sistemas Scada y sistemas de visualización (pantallas). Diagnóstico de averías en instalaciones industriales y sistemas automáticos: Tipología de averías en sistemas automatizados. - Averías en sistemas industriales. - Averías en sistemas domóticos. - Averías en sistemas inmóticos. Instrumentos de medida aplicados en mantenimiento de sistemas automatizados. - Interpretación de valores. - Histórico de medidas. - Analizador de espectro. - Analizador de redes. - Osciloscopio. - Espectrómetro. Diagnóstico y localización de averías. - Procedimientos específicos en cada uno de los sistemas. Técnicas de ajustes en sistemas automáticos, ajustes de elementos de protección, ajustes de elementos programables, ajustes de elementos de E/S. - Sistemas informáticos propios para el ajuste de instalaciones, elementos y sistemas. Registros de averías. Histórico de averías. Normativa vigente. Norma internacional, nacional y autonómica. Realización del mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones automáticas: Operaciones de mantenimiento en las instalaciones industriales. - Características específicas. - Elementos específicos de las instalaciones. - Mantenimiento predictivo en instalaciones industriales. - Puntos críticos. Operaciones de mantenimiento en los sistemas automáticos industriales. - Mantenimiento de protecciones. - Mantenimiento de sistemas programables. - Mantenimiento de sensores y actuadores. - Mantenimiento preventivo y predictivo en sistemas de automatización industrial. - Puntos críticos. Operaciones de mantenimiento en sistemas domóticos e inmóticos. - Mantenimiento de sistemas de las áreas de confort, comunicación y alarmas, entre otros. - Mantenimiento de elementos de E/S de las instalaciones domóticas e inmóticas. - Puntos críticos de los distintos sistemas. - Puntos críticos de las distintas áreas. Mantenimiento de sistemas de comunicación en instalaciones domóticas e inmóticas. - Estándares de mantenimiento de redes de comunicación. - Herramientas específicas. Procedimientos de actuación en el mantenimiento de instalaciones y sistemas automatizados. Precauciones. Ajuste de elementos y sistemas. - Ajustes de programaciones. - Ajustes módulos de E/S. - Averías y tipos de avería. Disfunciones. Software de visualización, control y verificación de parámetros. Sistemas de telecontrol. Documentación aplicada al mantenimiento, instalaciones y sistemas automáticos. Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Factores y situaciones de riesgo. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.