Source: http://docplayer.fi/58026921-Riihikallion-koulu-pellavamaentie-tuusula.html
Timestamp: 2020-01-29 11:41:12+00:00
Document Index: 1940565

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

RIIHIKALLION KOULU PELLAVAMÄENTIE Tuusula - PDF Ilmainen lataus
Download "RIIHIKALLION KOULU PELLAVAMÄENTIE Tuusula"
1 PELLAVAMÄENTIE Tuusula SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI
2 2 / 13 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHTEEN PERUSTIEDOT TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT Tutkimuksen tavoite Tutkimussuunnitelma TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET KOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteusmittaus Mittalaitteisto Tulokset Viiltomittaukset Mittalaitteisto Tulokset Poranreikämittaus Mittalaitteisto Tulokset Kosteusmittausten johtopäätökset TEOLLISET MINERAALIKUIDUT Yleistä tutkimuksesta Teolliset mineraalikuidut, pitoisuus Tulokset VOC-MITTAUKSET SISÄILMANÄYTTEISTÄ Yleistä tutkimuksesta Tulokset VOC-MITTAUKSET MATERIAALINÄYTTEISTÄ Yleistä tutkimuksesta Tulokset VOC-tutkimuksen johtopäätökset ALLEKIRJOITUS... 12
3 3 / 13 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA TUTKIMUKSEN LAATIJA Riihikallion koulu Pellavamäentie TUUSULA Tuusulan kunta / Tilapalvelu Rakennusmestari Pertti Elg YHTEYSHENKILÖ JA SUORITTAJA Insinööritoimisto Tähtiranta Oy Vanajantie 10 B Hämeenlinna Pasi Tuuvanen KOHTEEN PERUSTIEDOT NIMI Paula Helmi KENTTÄTYÖT SUORITETTIIN VIIKOILLA 10 24/17 Riihikallion yläkoulu RAKENNUSTYYPPI Koulurakennus KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET ASIAKIRJAT Pohjapiirustus Vanhat tutkimusraportit KORJAUSTYÖT Vanhan osan kunnostus 2006 Liikuntasalin peruskorjaus TUTKIMUSMENETELMÄT Sisäilmatutkimus rakenteita rikkomattomin menetelmin Tutkimukset ja johtopäätökset perustuvat seuraaviin julkaisuihin: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osat 1 4 (8/2016). Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Edita Prima Oy, Helsinki Asumisterveysopas, Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen soveltamisopas. Ympäristö- ja terveys -lehti, Pori 2009.
4 4 / 13 Kansanterveyslaitos, Meklin T.; Putus T.; Hyvärinen A.; Haverinen-Shaughnessy U.; Lignell U.; Nevalainen A., Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot: opas ongelmien selvittämiseen, Kansanterveylaitokset julkaisuja. C 2/ TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT 3.1 Tutkimuksen tavoite Tavoitteena oli lisätutkimuksin selvittää sisäilman laatua ja syitä käyttäjien oireiluihin. 3.2 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma perustui aiempiin tutkimustuloksiin ja käyttäjien haastatteluihin. Tutkimuksessa olevat kohteet: - Luokka 51 - Luokka 54 - Luokka 57 - Luokka 61 - Luokka 63 - Luokka 65 - Luokka 67 - Luokka 69 - Luokka 68/käytävä - Ruokasali - Koulusihteerin huone Tehdyt tutkimukset: - Pintakosteuskartoitus ja viiltomittaukset tutkimuskohteista - Poranreikämittaukset rakenteesta - Kuitupitoisuus kahden viikon laskeumasta - VOC- määritykset ilmanäytteestä - VOC-määritys mattonäytteestä 4 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen perusteella teollisten mineraalikuitujen pitoisuus luokassa 68 alitti asetuksen toimenpiderajan. Luokassa 65 ja koulusihteerin huoneessa otettujen näytteiden sisäilman VOC- pitoisuudet olivat alhaiset. VOC-yhdisteet eivät tutkimuksen perusteella emittoidu sisäilmaan ja heikennä sisäilman laatua haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta. Luokan 69 mattonäytteessä esiintyneistä VOC - yhdisteistä 2-Etyyli-1-Heksanolin suhteellinen osuus oli yksittäisistä yhdisteistä korkein.
5 5 / 13 Pintakartoituksen ja viiltomittausten perusteella lattian kosteus on osassa luokkahuoneissa ja ruokasalissa koholla. Porareikämittausten perusteella betonirakenteiden kosteusjakauma on mitatuissa luokkahuoneissa normaali ja kosteuspitoisuudet eivät ole koholla. Ruokasalin alapohjan betonirakenteiden kosteuspitoisuudet ovat selvästi koholla. Suosittelemme kosteuskartoituksen jatkamista porareikämittauksin luokkahuoneissa, joissa on pintaosoittimella ja viiltomittauksin havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Ruokasalissa suosittelemme suoritettavaksi alapohjarakenteeseen rakenneavauksia kohonneiden kosteuspitoisuuksien syiden selvittämiseksi. Suosittelemme laajentamaan pintakosteuskartoituksen aluetta ruokasalista eteenpäin. Suosittelemme jatkamaan VOC-tutkimuksia alueilla, joissa kosteusmittausten perusteella on kohonneita kosteusarvoja. 5 KOSTEUSMITTAUKSET 5.1 Pintakosteusmittaus Pintakosteusmittauksessa saatu mittauslukema on yksikötön ja yhdestä tilasta mitattuja arvoja verrataan keskenään, jotta saadaan suuntaa-antava käsitys tutkittavan alueen kosteustilanteesta. Pintakosteusmittauksen lukemiin vaikuttavat oleellisesti mitattavat pintamateriaalit ja rakennetyyppi. Tuloksia voidaan pitää siitä syystä vain viitteellisinä Mittalaitteisto Pintakosteusmittaukset suoritettiin Gann Hydrotest LG2 -kosteusmittarilla ja siihen liitetyllä pinta-anturilla B50. Mittalaitteisto on kalibroitu 10/ Tulokset Riihikallion koululla suoritettiin tutkimussuunnitelmassa olevien luokkien lattiapinnoille pintakosteuskartoitus. Pintakosteusmittauksen tulokset on koottu pohjakuvaan, kuva 1. Lievästi kohonneet pintakosteudet (ero ympäröivään lattiapintaan 5 10 mittayksikköä) on merkitty pohjakuvaan vaaleanpunaisella rasterilla ja selvästi kohonneet (ero ympäröivään lattiapintaan > 10 mittayksikköä) pintakosteudet punaisella rasterilla. Kohonneisiin kosteuspitoisuuksiin viittavia arvoja saatiin tutkitun alueen eri osissa. Laajimmat kohonneisiin kosteuspitoisuuksiin viittaavat alueet ovat ruokalassa ja käytävillä. Myös
6 6 / 13 muutamissa luokkahuoneissa sekä wc-tiloissa havaittiin kohonneisiin kosteuspitoisuuksiin viittavia arvoja. LK 51 PR Ruokasali VM4 PR LK 57 VM6 LK 61 VM3 LK63 VM2 LK 67 VM1 PR LK 69 PR Käytävä VM1 Kuva 1. Pintakosteus- ja viiltomittauskohdat.
7 7 / Viiltomittaukset Viiltomittauksella voidaan selvittää liimattavan lattiapäällysteen, kuten muovi- ja linoleumimaton alapintaan ja liimakerrokseen kohdistuva todellinen kosteusrasitus. Viiltomittauksessa tehdään viilto lattiapäällysteeseen tutkittavalle kohdalle. Viiltoon asennetaan heti viillon teon jälkeen kosteusmittausanturi ja viiltokohta tiivistetään huolellisesti vesihöyrytiiviiksi. Käytettäessä nopeasti tasaantuvia mittapäitä anturin tasaantumisaika on minuuttia. Viiltomittaus on tarkimmillaan + 20 C lämpötilassa Mittalaitteisto Viiltomittauksen mittalaitteistona käytettiin Vaisalan HM40-näyttöpäätettä ja siihen liitettyä HM42PROBE-mittausanturia. Anturi on kalibroitu 04/ Tulokset Pintakosteuskartoituksen perusteella suoritettiin täydentäviä viiltomittauksia luokkahuoneissa ja ruokasalissa, jolla saatiin selvitettyä muovimaton alapinnalla vallitsevia olosuhteita. Taulukko 1. Viiltomittausten tulokset. Sijainti RH % Abs g/m3 T ⁰C Liima VM1 (LK67) 69,1 12,3 20,4 Hyvä VM2 (LK63) 85,9 17,09 22,4 Hyvä VM3 (LK61) 90,8 18,16 22,5 Tyydyttävä/Huono VM4 (Ruokasali) 97 19,17 22,3 Huono/Irti VM5 (Käytävä, siipi) 91,5 17,22 21,4 Hyvä VM6 (LK57) 93,8 19,23 22,9 Hyvä VM7 (Ruokasali) 93,4 17,68 21,5 Huono, kumimainen VM8 (LK 69) 64,0 11,52 20,6 Hyvä Sisäilma 18,3 3,72 22,8 Ulkoilma 32,3 3,66 13 Viiltomittausten perusteella kosteuspitoisuudet ovat koholla lattiamaton alapuolella ruokasalissa, luokkahuoneessa 63, luokkahuoneessa 61, luokkahuoneessa 57 ja käytävässä. Lattiapäällysteiden kriittinen kosteusraja-arvo on % RH riippuen lattiamateriaalista.
8 8 / Poranreikämittaus Porareikämittausmenetelmällä voidaan selvittää tutkittavan rakenteen kosteusprofiili. Menetelmä on tarkimmillaan rakenteen lämpötilan ollessa C. Rakenteeseen porataan valituille syvyyksille mittausreiät, jotka putkitetaan, puhdistetaan imuroimalla ja tiivistetään huolellisesti vesihöyrytiivistä elastista massaa käyttäen. Mittauksissa on mitattu betonirakenteiden suhteellista kosteutta. Mittaukset on suoritettu RT kortin betonin suhteellisen kosteuden mittaus -ohjeiden ja Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet -julkaisun mukaisesti porareikämittauksena. Mittausreikien tasaantumisaika on ollut poraamisen jälkeen vähintään 3 vuorokautta ja antureiden tasaantumisaika on ollut vähintään 1 tuntia. Mittaukset on suoritettu SHM40 mittalaitteella ja HMP40S mittausanturilla Mittalaitteisto Poranreikämittaukset suoritettiin käyttäen Vaisalan HM40-näyttöpäätettä ja siihen liitettyjä HMP110-mittausantureita. Mittalaitteet on kalibroitu 04/ Tulokset Porareikämittauksia tehtiin pintakosteuskartoituksen ja viiltomittausten perusteella. Tarkoituksena oli selvittää alapohjan betonilaatan kosteustilannetta. Taulukko 2. Luokkahuone 69, porareikämittaukset. Mittapiste Mittaussyvyys Lämpötila C RH % Abs.kost g/m ,3 77,1 13, ,2 77,9 13, ,1 79,0 13, ,1 76,7 13, ,1 92,1 16,05 6 Läpi 21, ,92 7 Sisäilma 20,4 31,8 5,97 Alapohjarakenteiden kosteuspitoisuudet olivat mittaushetkellä erittäin lievästi koholla. Taulukko 3. Luokkahuone 67, porareikämittaukset. Mittapiste Mittaussyvyys Lämpötila C RH % Abs.kost g/m ,5 65,4 11, ,3 67,6 11, ,1 69,8 11, ,1 72,4 11,90 5 Läpi 19,1 74,0 12,05 6 Sisäilma 20,4 33,2
9 9 / 13 Alapohjarakenteiden kosteuspitoisuudet ovat normaalilla tasolla. Taulukko 4. Luokkahuone 51, porareikämittaukset. Mittapiste Mittaussyvyys Lämpötila C RH % Abs.kost g/m ,2 69,8 12, ,9 78,2 13, ,6 80,7 13, ,4 85,4 14, ,4 84,1 14,09 6 Läpi 18,5 95,0 15,08 7 Sisäilma 20,4 36,2 6,45 Alapohjarakenteiden kosteuspitoisuudet ovat erittäin lievästi koholla. Taulukko 5. Ruokasalin, porareikämittaukset. Mittapiste Mittaussyvyys Lämpötila C RH % Abs.kost g/m ,2 89,2 16, ,0 92,7 17, ,2 92,0 17, ,1 90,2 16,63 5 Läpi 21,2 97,8 18,13 6 Sisäilma 21,0 35,8 0 Ruokalan osalta alapohjarakenteiden kosteuspitoisuudet ovat koholla porareikämittausten perusteella. Mitattujen kohtien vallitsevat betonirakenteiden kosteuspitoisuudet olivat ruokasalissa selvästi koholla ja luokkahuoneessa 69 sekä 51 erittäin lievästi koholla. Yleensä vähimmäiskosteus homekasvulle rakennusmateriaaleilla on noin RH %. Lyhytaikainen korkea kosteus (esimerkiksi pesutiloissa muutaman tunnin korkea kosteus vuorokaudessa) ei aiheuta homehtumisriskiä rakenteelle, kunhan materiaali pääsee kuivumaan nopeasti ja pitkäaikainen kosteustaso pysyy alle % RH. Lattiapäällysteiden kriittinen kosteusraja-arvo on % RH riippuen lattiamateriaalista. 5.4 Kosteusmittausten johtopäätökset Pintakartoituksen ja viiltomittausten perusteella betonirakenteiden kosteus on osassa luokkahuoneissa ja ruokasalissa koholla.
10 10 / 13 Porareikämittausten perusteella betonirakenteiden kosteusjakauma on mitatuissa luokkahuoneissa normaali ja kosteuspitoisuudet eivät ole koholla. Ruokasalin alapohjan betonirakenteiden kosteuspitoisuudet ovat selvästi koholla. Suosittelemme kosteuskartoituksen jatkamista porareikämittauksin luokkahuoneissa, joissa on pintaosoittimella ja viiltomittauksin havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Ruokasalissa suosittelemme suoritettavaksi alapohjarakenteeseen rakenneavauksia kohonneiden kosteuspitoisuuksien syiden selvittämiseksi. 6 TEOLLISET MINERAALIKUIDUT 6.1 Yleistä tutkimuksesta Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä on aiheellista tutkia tuloilmakanavien suilta ja tasopinnoilta, jos kiinteistössä epäillään sisäilmaongelmaa. Teollisia mineraalikuituja ovat yli 20 µm:n pituiset kuidut, joita esiintyy mm. eriste- tai akustiikkamateriaaleissa. Altistuminen kuiduille sisäilmassa voi aiheuttaa mm. silmien, ihon ja hengitysteiden ärsytysoireita sekä äänenkäytön ongelmia Teolliset mineraalikuidut, pitoisuus Teollisten mineraalikuitujen pitoisuutta sisäympäristössä arvioidaan geeliteippinäytteiden avulla. Geeliteippiin kerätään tasopinnalle kahden viikon aikana laskeutunutta pölyä, josta valomikroskooppia käyttämällä lasketaan yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut. Analyysin tulos ilmoitetaan kuitujen lukumääränä pinta-alaa kohden (kuitua/cm 2 ). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/ : 6.2 Tulokset Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua / cm 2. Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus määritettiin kahden viikon laskeumasta luokassa 68. Taulukko 6. Mineraalikuitupitoisuus kahden viikon aikana laskeutuneessa pölyssä. Teolliset mineraalikuidut pitoisuus >20 µm kuitua / cm 2 Luokka 68 0,1 Tutkitun näytteen perusteella kuitupitoisuus alitti asetuksen toimenpiderajan.
11 11 / 13 7 VOC-MITTAUKSET SISÄILMANÄYTTEISTÄ 7.1 Yleistä tutkimuksesta Sisäilmassa esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärää tutkitaan keräämällä sisäilmaa Tenax-hartsiputkeen pumpulla noin puolen tunnin ajan ja tutkimalla näyte kaasukromatografilla. VOC-pitoisuus ilmoitetaan TVOC-tuloksena (Total Volatile Organic Compounds). Näytteestä analysoidaan sisäilman yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet välillä n-heksaani n-heksadekaani. Sisäilmaan voi emittoitua haihtuvia kemiallisia yhdisteitä lukuisista eri syistä. Tyypillisiä VOC-päästöihin liittyviä oireita voivat olla erilaiset ärsytysoireet, kuten nenä-, kurkku-, silmä- tai iho-oireet. VOC-yhdisteiden esiintyminen huoneilmassa voi aiheuttaa myös mm. hajutuntemuksia ja päänsärkyä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/ : Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 400 µg/m 3. Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/m 3. Poikkeuksena ovat yhdisteet 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyraatti, 2-etyyli 1-heksanoli ja naftaleeni, joiden toimenpideraja on 10 µg/m 3 sekä styreeni, jonka toimenpideraja on 40 µg/m 3. Vaikka yhteispitoisuus olisi pieni, mutta yksittäisen yhdisteen pitoisuus on tuloksissa selvästi vallitseva, µg/m 3 :n tasolla, on yhdisteen päästölähde syytä jäljittää tarkemmin ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. (Työterveyslaitos) 7.2 Tulokset Näytteet otettiin luokassa 65 ja koulusihteerin huoneessa. Taulukko 7. VOC-ilmanäytteiden tulokset. Kokonais- Nonanaalit µg/(m 3 ) / VOCpitoisuus (% kok.pitoisuudesta) Yleisiä lähteitä Hajusteet Luokka 65 6 Koulusihteerin huone 72 10,0 (14%)
12 12 / 13 8 VOC-MITTAUKSET MATERIAALINÄYTTEISTÄ 8.1 Yleistä tutkimuksesta Materiaalinäytteen VOC-pitoisuus ilmoitetaan yksikkönä ng/(m 3 g). Näytteiden emissiot tutkitaan mikrokammiomenetelmällä ja analysoidaan kaasukromatografisesti. Menetelmä ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu koeolosuhteissa. Näyte otetaan muovimatosta leikkaamalla noin 10 x 10 cm:n kokoinen pala mattoveitsellä siten, että alla olevaa liimaa saadaan myös näytteen mukaan. 8.2 Tulokset Näytteet otettiin muovimatosta leikkaamalla pala mattoveitsellä siten, että alla olevaa liimaa saatiin myös näytteen mukaan. Ennen näytteenottoa ja näytepalan irrottamisen jälkeen mitattiin alla olevan betonin pintakosteus. Näytteet tutkittiin Ositum Oy:n laboratoriossa. Tutkimusseloste on raportin liitteenä. Taulukkoon 8 on koottu yhdisteet, joiden osuudet olivat yli 10 % TVOC-pitoisuudesta. Taulukko 8. VOC-tulokset mattonäytteistä. Lähteitä Luokka 69 µg/(m 3 g) Kokonais- VOCpitoisuus etyyliheksanoli Kosteusvaurio 19 (17%) 8.3 VOC-tutkimuksen johtopäätökset Näytteissä esiintyi 2-etyyliheksanolia, joka voi ilmaista kosteuden aiheuttamaa muutosta muovimattojen liimassa ja pehmittimissä tai mikrobivauriota. 9 ALLEKIRJOITUS Hämeenlinnassa Insinööritoimisto TähtiRanta Oy
13 13 / 13 Paula Helmi Insinööri AMK, Ympäristöteknologia Sisäilmatutkija Pasi Tuuvanen Insinööri, AMK Kuntotutkija Rakenteiden kosteuden mittaaja sertifikaatti VTT-C LIITTEET: AHA-LAB, Analyysivastaus Metropolilab, Testausseloste Ositum, Analyysivastaus
VAUNUKANKAAN KOULU Vaunukankaantie Tuusula
Vaunukankaantie 3 04300 Tuusula SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI 31.5.2017 2 / 25 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 4 3 TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT... 5 3.1 Tutkimuksen tavoite...
SISÄILMATUTKIMUS 12.4.2018 VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI Väinöläntie 6 04300 TUUSULA 12.4.2018 2 / 14 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN JA TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 4 1.2 Toimeksiannon yleistiedot...