Source: http://docplayer.fi/2739523-Asoy-rappu-pl-323-40101-jyvaskyla-kiinteiston-kuntoarvio-pts-raportti.html
Timestamp: 2017-01-19 15:07:57+00:00
Document Index: 3903037

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ. Kiinteistön Kuntoarvio + PTS RAPORTTI
AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ. Kiinteistön Kuntoarvio + PTS RAPORTTI
Download "AsOy Rappu PL 323 40101 JYVÄSKYLÄ. Kiinteistön Kuntoarvio + PTS RAPORTTI"
1 Kiinteistön Kuntoarvio + PTS2 JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tulostettu Rappu.net järjestelmästä. Kuntoarvioraportin sisältö on Asuinkiinteistön kuntoarvio, KH suoritusohjeen mukainen. Raportissa esitetty PTS-ehdotus on ns. tekninen PTS, jossa esitetyt toimenpiteet perustuvat tehtyihin havaintoihin ja teknisiin käyttöikäarvioihin. Kuntoarvion laatimisen yhteydessä on apuna ollut Rappu.net järjestelmän tietokantaan perustuvat toimenpiteiden hinta-arviot, mitkä perustuvat vastaavan kokoisessa, ARAVA tasoisessa kiinteistössä suoritettavien toimenpiteiden kustannustasoon. Kuntoarvion laatijan toimesta järjestelmän esittämiä hinta-arvioita on tarkistettu vastaaman kohteena olevaan kiinteistöön esitettyjen toimenpiteiden suorittamiskustannuksia. Kuntoarviota ja PTS-ehdotusta voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapidon suunnittelussa ja korjausohjelman laadinnassa. Esitetyt hinta-arviot edustavat paikkakunnan tarkastusajankohdan kustannustasoa ja sisältävät arvonlisäveron; 24 %. Raportissa käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: KL 5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa KL 4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa KL 3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa tai peruskorjaus vuoden kuluessa KL 2 = Välttävä, peruskorjaus vuoden kuluessa tai uusiminen vuoden kuluessa KL 1 = Heikko, uusitaan vuoden kuluessa Raportin tulostuspäivä Rappu Oy Reino Rakentaja Rkm (PKA) 2 / 673 Raportin sisältö: 0 Kansilehti ja Johdanto 1 Yhteenveto 2 Toimenpiteiden yhteenveto 3 PTS-ehdotus 4 Kiinteistön energiankulutus 5 Kohteen tiedot ja havainnot nykytilasta 6 Rakennetekniikka 7 LVI-tekniikka 8 Sähkötekniikka 9 Sisällys Kuntoarvion laatija Rappu Oy Työryhmä Koordinaattori Rakenne Lvi Sähkö Rkm (PKA) Rkm (PKA) LVI Insinörtti S-insinööri Reino Rakentaja Reino Rakentaja Pertti Putki Seppo Sähkö Rappu Oy Rappu Oy LVI-Putki Oy Sepon Sähkö Oy 3 / 674 1.0. YHTEENVETO 1.1. Rakennetekniikka Kiinteistöön liittyy 8 kpl, vuona xxxx valmistunutta rivitalorakennusta. Kokonaisuudessaan kiinteistö on rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä kunnossa eikä kiinteistön rakenteista tehty havaintoja vioista tai puutteista joiden arvioitiin antavan aihetta merkittäviin, tavanomaisesta ylläpidosta poikkeavin korjaustoimenpiteisiin. Tulevan 10-vuoden tarkastelujakson ensimmäisen viiden vuoden aikana kiinteistön rakenteisiin arvioitiin kohdistuvan rakenteiden ikääntymisen seurauksena suoritettavia kunnostustoimenpiteitä seuraavasti; - huoneisto F18 iv-kanavasta tulevan kosteuden syyn selvittäminen tarvittavat kunnostustoimenpiteet - kylpyhuonetilojen suihkun roiskevesialueelta lattiamattojen saumarakenteiden tarkastus / tarvittavat kunnostustoimenpiteet - puurakenteisten aitarakenteiden sekä maalattujen julkisivupintojen (ulkoseinät sekä parveke- ja luhtikäytävät) huoltokunnostus - päällysrakenteiden huoltokunnostus Muilta osin kiinteistöön rakenteisiin kohdistuvat kustannuserät ovat normaaleina pidettäviä ylläpito- ja huoltokustannuksia LVI-tekniikka Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön ja varustettu pumppukiertoisella suljetulla vesipatterilämmityksellä. Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat tavanomaisia asuinrakennuksen järjestelmiä. Ilmanvaihto on toteutettu koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä ja koneita ohjataan huoneistokohtaisesti. Kiinteistön LVI-tekniikka on alkuperäistä ja pääasiassa teknisen elinkaarensa alussa olevaa tekniikkaa. Merkittäviä korjauksia ei ole tehty LVI-tekniikan osalta. Kuntoarviotarkastuksen perusteella on arvioitu merkittävimpien korjauskustannusten aiheutuvan mm. seuraavista toimenpiteistä: - lämpöverkoston perussäädöstä jakson alussa - lämpöverkoston patteriventtiileiden uusinnat - poistoilmakanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö Muilta osin PTS-taulukossa esitetyt korjauskustannukset ovat pienimuotoisempia ja osittain tavanomaisia ylläpitotoimia Sähkötekniikka Kiinteistön sähkö- ja heikkovirta-asennukset ovat alkuperäisiä ja tavanomaisia asuinrakennuksen järjestelmiä. Sähköasennukset on toteutettu 5-johdin järjestelmän mukaisesti (TN-S). Kiinteistön alkuperäinen sähkölaitoksen liittymä on tyypiltään AXMK 4x185S. Asunnoissa on huoneistokohtaiset saunat ja niiden yhteydessä olevissa pesutiloissa sähkötoimiset lattialämmitykset. Asuntojen nousujohtojen etusulake (3x35A) on kulutukseen nähden melko suuri. Yleisten tilojen kaivoissa on sähköiset saattolämmitykset. Asunnoissa on alkuperäisenä asennuksena ryhmäkeskus, jossa erillinen IT-keskusosa. IT-osaan on keskitetty heikkovirtajärjestelmien asennukset. Asuntojen ja väestösuojan puhelinpisteet ovat avoinkaapelointiverkkoon kytkettyjä ja toteutettu RJ 45 rasioilla ja liittimillä. Kiinteistön sähkö- ja heikkovirta-asennuksissa on käytetty yleisesti tunnettujen valmistajien tuotteita ja tarvikkeita, joiden varaosien saanti on hyvä. Järjestelmät ovat yleisesti hyväkuntoisia eikä niiden osalta ole odotettavissa merkittäviä korjaus- ja uusintatarpeita. 4 / 675 ole odotettavissa merkittäviä korjaus- ja uusintatarpeita. 5 / 676 2. KORJAUSTOIMENPITEIDEN YHTEENVETO Laaditun kuntoarvion mukaisesti kiinteistöön kohdistuvia korjaustoimenpiteitä arvioitiin seuraavasti: 2.0. Välittömästi korjattavat puutteet 126 Vesikatot Huoneisto F18 iv-kanavasta tulevan kosteuden syyn selvittäminen YHTEENSÄ: Korjaustarpeet vuosina Päällysteet Viherrakenteiden ylläpito / kunnostus ee Alueen varusteet Piha-alueilla olevien puurakenteisten, säärasitukselle alttiiden aitarakenteiden huoltokunnostustoimenpiteet (lahovaurioiden kunnostus / huoltomaalaus) Alueen rakenteet Jätekatoksen maalipintojen huoltokäsittely / tarv. rakenteiden kunnostaminen Ulkoseinät Puuverhoilun ulkoseinän huoltokunnostus / -maalaus Ulkotasot Parvekkeisiin maalattujen puuverhoilujen huoltomaalaus Asuintilat Suihkun roiskevesialueen lattiamaton saumarakenteiden tarkastaminen / tarvittava kunnostaminen / 677 2111 Lämmityksen keskusosat Lämmöntuotantolaitteiden huoltokunnostus / vuosihuolto Lämmityksen pääteosat Lämpöverkoston perussäätö ja säätökäyrän optimointi Selvitetään B5 asunnon ylilämpöongelmat LVI-suunnittelijan toimesta Korjataan B8 asunnon alakerran Wc:n patterin kannake. 100 Muutetaan LJH:n kanavapuhaltimen termostaatin asetusarvoa Vesi- ja viemärijärjestelmien keskusosat Tarkastetaan kaivojen kannet ja korjataan puutteet 600 Vesipaineen säätäminen / alentaminen (noin kpa tasolle) huoltotyönä Vesi- ja viemärijärjestelmien siirto-osat B6 asunnon keittiöviemärin sisäpuolinen tv-kuvaus. A2, A4, D13 hajuongelmien selvittäminen. LVK-verkoston säätöjen tarkastaminen ja tarpeen mukainen säätäminen Piha-alueen viemäreiden tarpeen mukainen TV-kuvaus (ongelmalliset SV-linjat) Vesi- ja viemärijärjestelmien pääteosat Tarkastetaan A3 ja H29 asuntojen kalusteissa olevat puutteet ja korjataan ne Ilmastoinnin keskusosat Poistoilmakoneiden puhdistus Tarkastetaan D12 ilmanvaihdon ja puhaltimien toiminta. 400 Tarkastetaan radonpoistojen toiminta ja korjataan puutteet / 678 2132 Ilmastoinnin siirto-osat Kanavapuhdistus (ilmamäärien säätö, pääte-elinten puhdistus jne.) Ilmastoinnin pääteosat Asukastiedote poisto- ja korvausilmaventtiileiden puhdistamisesta ja oikeista puhallinopeuksista. 200 S222 Pääjakelujärjestelmä Pääkeskuksen ja kiinteistökeskuksen huolto tehdään. 800 S23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS Kaivojen sulanapitojärjestelmä testataan vuosittain. 200 Asuinhuoneiston saunan kiukaan uusiminen tarpeen mukaan Asuinhuoneiston keittiökoneiden uusiminen tarpeen mukaan S24 SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT Voimaryhmäjohtoasennuksien korjaukset tarpeen mukaan. 800 Valaistusryhmäjohtoasennuksien korjaukset ja muutokset tarpeen mukaan, esim A 3 asunnon pistorasian tarkastus. 500 S245 Autolämmityspistorasiat Autolämmityspistorasiakeskuksien tarkastus ja testaus (vikavirtasuojat) 300 S251 Sisävalaistusjärjestelmä Yleisten tilojen kiinteät valaisimet huolletaan säännöllisesti. Valonlähteet vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan energiansäästövalonlähteisiin. 300 S253 Aluevalaistusjärjestelmä Aluesähköistyksen tarkastus / huolto 350 T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT Huoneistokohtaisten paloilmoittimien huolto ja testaus ohjeistetaan. Puuttuvat palovaroittimet asennetaan / 679 T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan tarkastus (vuosihuolto) 500 LVI-ilmoitusjärjestelmän hälytyksien siirto tehdään. 500 YHTEENSÄ: Korjaustarpeet vuosina ALUEOSAT Hiekkapintaisten kulkuväylien kunnostaminen (kallistusten korjaus, lanaus) ee Urheilu- ja leikkikenttävarusteiden huoltokunnostus Alueen rakenteiden ylläpito / kunnostaminen TILAOSAT (Tilaosat) Märkätilakatselmus Märkätilan kunnostus (lattian + suihkualueen vedeneristys, ei kuivausta), 4 huoneiston ryhmissä VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Uusitaan vesi- ja viemärikalusteita tarpeen mukaan ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Huippuimureiden uusinta (yksittäisiä koneita) 800 S2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET Asuinhuoneiston saunan kiukaan uusiminen tarpeen mukaan Asuinhuoneiston keittiökoneiden uusiminen tarpeen mukaan Voimaryhmäjohtoasennuksien korjaukset tarpeen mukaan / 6710 Valaistusryhmäjohtoasennuksien korjaukset ja muutokset tarpeen mukaan, esim A 3 asunnon pistorasian tarkastus. Yleisten tilojen kiinteät valaisimet huolletaan säännöllisesti. Valonlähteet vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan energiansäästövalonlähteisiin T TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT Huoneistokohtaisten paloilmoittimien huolto ja testaus ohjeistetaan. Puuttuvat palovaroittimet asennetaan. 400 YHTEENSÄ: Korjaukset vuosina ALUEOSAT Viherrakenteiden ylläpito / kunnostus ee Asfaltoitujen päällysrakenteiden kunnostaminen (paikkakorjaus) Hiekkapintaisten kulkuväylien kunnostaminen (kallistusten korjaus, lanaus) ee Aluevarusteiden ylläpito / kunnostaminen Urheilu- ja leikkikenttävarusteiden huoltokunnostus Alueen rakenteiden ylläpito / kunnostaminen TILAOSAT (Tilaosat) Yhteiskäytössä olevien tilojen pintarakenteiden yleiskunnostus Märkätilan kunnostus (lattian + suihkualueen vedeneristys, ei kuivausta), 4 huoneiston ryhmissä LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Patteriventtiilien uusinta ja verkoston perussäätö / 6711 212 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Uusitaan vesi- ja viemärikalusteita tarpeen mukaan ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Huippuimureiden uusinta (yksittäisiä koneita) Liesikupujen tarpeen mukainen uusinta S2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET Pääkeskuksen ja kiinteistökeskuksen huolto tehdään. 800 Asuinhuoneiston saunan kiukaan uusiminen tarpeen mukaan Asuinhuoneiston keittiökoneiden uusiminen tarpeen mukaan Voimaryhmäjohtoasennuksien korjaukset tarpeen mukaan. 400 Valaistusryhmäjohtoasennuksien korjaukset ja muutokset tarpeen mukaan, esim A 3 asunnon pistorasian tarkastus. Yleisten tilojen kiinteät valaisimet huolletaan säännöllisesti. Valonlähteet vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan energiansäästövalonlähteisiin T TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT Huoneistokohtaisten paloilmoittimien huolto ja testaus ohjeistetaan. Puuttuvat palovaroittimet asennetaan. 400 Rakennusautomaatiojärjestelmän peruskorjaus YHTEENSÄ: KAIKKI YHTEENSÄ: Lisätutkimukset: 126 Vesikatot Huoneisto F18 iv-kanavasta tulevan kosteuden syyn selvittäminen 11 / 6712 130 Asuintilat Märkätilakatselmus 2122 Vesi- ja viemärijärjestelmien siirto-osat B6 asunnon keittiöviemärin sisäpuolinen tv-kuvaus. A2, A4, D13 hajuongelmien selvittäminen Ilmastoinnin keskusosat Tarkastetaan radonpoistojen toiminta ja korjataan puutteet 2.5. Turvallisuusriskit - Kiinteistöstä ei tehty havaintoja turvallisuusriskeistä 12 / 6713 3. KIINTEISTÖN PTS-EHDOTUS 3.1 PTS-ehdotuksen yhteenveto x 1000 euroa Kustannusarvio (x 1000 ) ja arvioitu toteutusvuosi Rakennetekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Yhteensä ,57 / Huoneistoala / kk 2451 hm2 6,82 / Huoneistoala / vuosi 2451 hm2 1,79 / Rakennustilavuus / vuosi 9340 brm3 13 / 6714 3.2. Rakennetekniikka Kustannusarvio x 1000 euroa ja arvioitu toteutusvuosi Toimenpide-ehdotukset ALUEOSAT 113 Päällysteet Asfaltoitujen päällysrakenteiden kunnostaminen (paikkakorjaus) 2,4 Hiekkapintaisten kulkuväylien kunnostaminen (kallistusten korjaus, lanaus) ee 2,5 2,5 Viherrakenteiden ylläpito / kunnostus ee 2,6 2,6 114 Alueen varusteet Aluevarusteiden ylläpito / kunnostaminen 3,2 Piha-alueilla olevien puurakenteisten, säärasitukselle alttiiden aitarakenteiden huoltokunnostustoimenpiteet 4,2 (lahovaurioiden kunnostus / huoltomaalaus) Urheilu- ja leikkikenttävarusteiden huoltokunnostus 2,0 2,0 115 Alueen rakenteet Alueen rakenteiden ylläpito / kunnostaminen 2,5 2,5 Jätekatoksen maalipintojen huoltokäsittely / tarv. rakenteiden kunnostaminen 2,1 124 JULKISIVUT (Talo-osat) 1241 Ulkoseinät Puuverhoilun ulkoseinän huoltokunnostus / -maalaus 17,5 125 Ulkotasot Parvekkeisiin maalattujen puuverhoilujen huoltomaalaus. 6,2 126 VESIKATOT (Talo-osat) 126 Vesikatot Huoneisto F18 iv-kanavasta tulevan kosteuden syyn selvittäminen 1,0 13 TILAOSAT (Tilaosat) 130 Yhteiset tilat Yhteiskäytössä olevien tilojen pintarakenteiden yleiskunnostus 2,2 130 Asuintilat Märkätilakatselmus 1,5 Märkätilan kunnostus (lattian + suihkualueen vedeneristys, ei kuivausta), 4 huoneiston ryhmissä 15,6 15,6 15,6 Suihkun roiskevesialueen lattiamaton saumarakenteiden tarkastaminen / tarvittava kunnostaminen 2,0 YHTEENSÄ 1,0 4,6 30,0 7,0 1,5 15,6 3,2 20,2 7,1 15,6 2,5 14 / 6715 3.3. LVI-tekniikka Kustannusarvio x 1000 euroa ja arvioitu toteutusvuosi Toimenpide-ehdotukset LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 2111 Lämmityksen keskusosat Lämmöntuotantolaitteiden huoltokunnostus / vuosihuolto. 0, Lämmityksen pääteosat Korjataan B8 asunnon alakerran Wc:n patterin kannake. 0,1 Lämpöverkoston perussäätö ja säätökäyrän optimointi 4,4 Muutetaan LJH:n kanavapuhaltimen termostaatin asetusarvoa. 0,1 Patteriventtiilien uusinta ja verkoston perussäätö 23,0 Selvitetään B5 asunnon ylilämpöongelmat LVI-suunnittelijan toimesta. 1,5 212 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 2121 Vesi- ja viemärijärjestelmien keskusosat Tarkastetaan kaivojen kannet ja korjataan puutteet 0,6 Vesipaineen säätäminen / alentaminen (noin kpa tasolle) huoltotyönä. 0, Vesi- ja viemärijärjestelmien siirto-osat B6 asunnon keittiöviemärin sisäpuolinen tv-kuvaus. A2, A4, D13 hajuongelmien selvittäminen. 1,5 LVK-verkoston säätöjen tarkastaminen ja tarpeen mukainen säätäminen 1,2 Piha-alueen viemäreiden tarpeen mukainen TV-kuvaus (ongelmalliset SV-linjat) 2, Vesi- ja viemärijärjestelmien pääteosat Tarkastetaan A3 ja H29 asuntojen kalusteissa olevat puutteet ja korjataan ne. 0,3 Uusitaan vesi- ja viemärikalusteita tarpeen mukaan 1,0 1,0 1,0 1,0 213 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 2131 Ilmastoinnin keskusosat Huippuimureiden uusinta (yksittäisiä koneita) 0,8 0,8 0,8 Poistoilmakoneiden puhdistus 1,5 Tarkastetaan D12 ilmanvaihdon ja puhaltimien toiminta. 0,4 Tarkastetaan radonpoistojen toiminta ja korjataan puutteet 1, Ilmastoinnin siirto-osat Kanavapuhdistus (ilmamäärien säätö, pääte-elinten puhdistus jne.) 5, Ilmastoinnin pääteosat Asukastiedote poisto- ja korvausilmaventtiileiden puhdistamisesta ja oikeista puhallinopeuksista. 0,2 Liesikupujen tarpeen mukainen uusinta. 0,8 0,8 0,8 YHTEENSÄ 20,2 1,5 0,8 1,0 2,6 23,0 1,8 2,6 15 / 6716 3.4. Sähkötekniikka Kustannusarvio x 1000 euroa ja arvioitu toteutusvuosi Toimenpide-ehdotukset S2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET S222 Pääjakelujärjestelmä Pääkeskuksen ja kiinteistökeskuksen huolto tehdään. 0,8 0,8 S23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS Asuinhuoneiston keittiökoneiden uusiminen tarpeen mukaan. 1,8 1,8 1,8 Asuinhuoneiston saunan kiukaan uusiminen tarpeen mukaan. 1,0 1,0 1,0 Kaivojen sulanapitojärjestelmä testataan vuosittain. 0,2 S24 SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT Valaistusryhmäjohtoasennuksien korjaukset ja muutokset tarpeen mukaan, esim A 3 asunnon pistorasian tarkastus. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Voimaryhmäjohtoasennuksien korjaukset tarpeen mukaan. 0,4 0,4 0,4 0,4 S245 Autolämmityspistorasiat Autolämmityspistorasiakeskuksien tarkastus ja testaus (vikavirtasuojat) 0,3 S251 Sisävalaistusjärjestelmä Yleisten tilojen kiinteät valaisimet huolletaan säännöllisesti. Valonlähteet vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan 0,3 0,3 0,3 energiansäästövalonlähteisiin. S253 Aluevalaistusjärjestelmä Aluesähköistyksen tarkastus / huolto 0,4 T TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT Huoneistokohtaisten paloilmoittimien huolto ja testaus ohjeistetaan. Puuttuvat palovaroittimet asennetaan. 0,4 0,4 0,4 T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä LVI-ilmoitusjärjestelmän hälytyksien siirto tehdään. 0,5 Rakennusautomaatiojärjestelmän peruskorjaus Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan tarkastus (vuosihuolto) YHTEENSÄ 0,5 5,3 2,2 0,5 4,4 4,8 0,5 2,2 2,2 4,0 16 / 6717 4. ENERGIATALOUS 4.1 Lämpöenergian kulutus Lämpöenergian ominaiskulutus, kwh / r-m3 / a Rakennuksen tilavuus; 9340 rm Normitettu kulutus, MWh/a Ominaiskulutus, kwh/r-m3/a 55,10 53,24 53,83 51,90 Lämmitysenergian laskemisessa lämpimän käyttöveden osuutena on käytetty 35 % koko lämpöenergian tarpeesta. Sääkorjattu kulutus on tarkastelujaksona ollut keskimäärin 53,5 kwh/rm3/a. Kulutus on vaihdellut suhteellisen vähän tarkastelujaksolla, n 5 % kulutuslukemien välillä. Verrattuna vastaavan ikäisten asuinkiinteistöjen kulutukseen on kiinteistön ominaiskulutus keskimääräistä tasoa (vertailuväli 40,5...62,5 kwh/rm3,a). Kulutus on vaihdellut tarkastelujakson aikana ja ollut aleneva. 17 / 6718 4.2 Vedenkulutus Rakennuksen tilavuus; 9340 rm Mitattu kulutus, m3 / a Ominaiskulutus, l / r-m3 / a Kiinteistön vedenkulutus on noussut tarkastelujaksolla. Se on n. 30 % korkeampi kuin vertailurakennuksissa. Asuntolarakennusten vedenkulutuksen mediaaniarvo on 237 dm3/rm3a. Vaihteluväli tiedostossa on dm3/rm3a välillä. HUOM: Veden ominaiskulutus esitetty yksikkönä; [l / rm3 / vuosi] koska asukasmäärään suhteutettuja vedenkulutustietoja ei käytettävissä. Tyypillinen vedenkulutus on n l / hlö / vrk. 18 / 6719 4.3 Sähköenergian kulutus Sähköenergian ominaiskulutus, kwh / r-m3 / a ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Rakennuksen tilavuus; 9340 rm Mitattu kulutus, kwh Ominaiskulutus, kwh/r-m3/a 1,56 1,63 1,50 1,53 Verrattuna vastaavan ikäisten ja tyyppisten kiinteistöjen kulutukseen on kiinteistön ominaiskulutus keskimääräistä tasoa alhaisempi.verrattuna vastaavan ikäisten ja tyyppisten kiinteistöjen kulutukseen, on toteutunut kulutus keskimääräistä tasoa alhaisempi. Keskimääräinen kiinteistösähkön ominaiskulutus vastaavan tyyppisissä ja ikäisissä kiinteistöissä on n. 4,1 kwh/r-m3/a. 19 / 6720 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia Kerroksia Tilavuus Huoneistoala Rakennusvuosi r-m3 m Kiinteistön korjaushistoria ja tehdyt muutostyöt Käytettävissä olleiden asiakirjojen ja käyttäjiltä saatujen tietojen mukaan kiinteistössä on tehty seuraavia korjauksia ja muutostöitä: 11 ALUEOSAT Raja-aidan lisääminen JULKISIVUT (Talo-osat) Julkisivupintojen huoltomaalaus ALUEOSAT 212 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Piha-alueiden asfaltointi ja kallistusten korjaus Vesikalusteiden tarkastus ja huolto Asiakirjatilanne Rakennetekniikka Arkkitehtipiirustukset Rakennepiirrustukset LVI-tekniikka LVI-suunnitelmat Sähkötekniikka Sähkösuunnitelmat 20 / 6721 5.4. Käyttäjäkysely Kuntoarvion laadinnan yhteydessä laadittiin käyttäjäkysely, jonka perusteella saatiin tietoa kiinteistön käyttäjien kokemuksista. Lisäksi tarkastuksen yhteydessä haastateltiin käyttäjiä ja kiinteistön henkilökuntaa. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää käyttäjien kokemuksia kiinteistöstä mahdollisten vaurioiden, vajavuuksien yms. puutteiden paikallistamiseksi. Käyttäjäkyselyitä jaettiin yhteensä 29 kpl. Kyselyjä palautui 23 kpl eli yhteensä 79%. Kiinteistön käyttäjien kokemuksien mukaisesti merkittävimmät puutteet; - ikkunoiden - ja parvekeovien toimivuus / tiiveys - parvekerakenteiden pintakäsittelyissä esiintyy vaurioita - halkeilua sisäseinien pinnoilla - vaurioita kylpyhuoneiden keraamisissa laatoituksissa - lattiamattojen kunto Lisäksi käyttäjät kirjanneet kyselyihin yksittäisiä havaintoja ja puutteita Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Rakennetekniikka Kiinteistön huoltotoiminnassa ei havaittu puutteita LVI-tekniikka Kiinteistön huoltotoiminnassa ei havaittu puutteita Sähkötekniikka Kiinteistön huoltotoiminnassa ei havaittu puutteita 5.6. Sisäolosuhteet Lämpötila Talviaikaan esiintyy kylmyyttä Ilman laatu ja vaihtuvuus Kuntoarvion laadinnan yhteydessä ei havaittu sisäilman laatuun ja vaihtuvuuteen liittyen merkittäviä puutteita. 21 / 6722 Sisäilman epäpuhtaudet Kuntoarvion laadinnan yhteydessä ei havaittu sisäilman puhtauteen liittyen merkittäviä puutteita. Valaistus Kuntoarvion laadinnan yhteydessä ei havaittu valaistukseen liittyen merkittäviä puutteita Turvallisuusriskit Kiinteistöstä ei tehty havaintoja turvallisuusriskeistä 22 / 6723 RAKENNETEKNIIKKA 11 ALUEOSAT 113 Päällysteet KL: 3 Kiinteistön piha-alueisiin liittyy nurmipintaisia viheralueita viheristutuksineen. Lisäksi huoneistoihin liittyvät aidatut terassialueet joissa asukkaiden ylläpitämiä viherrakenteita. Rakennuksien välissä olevat kulkuväylät ovat hiekkapintaisia. Paikoitusalueet (yht. 35 ap) ovat asfalttipintaisia. Käyttäjien kokemusten mukaisesti viherkasvien ylläpitoa on syytä tehostaa nykyisestä. Alueelta tehtyjen havaintojen mukaan viherrakenteisiin kohdistuneet ylläpitotoimenpiteet ovat olleet suhteellisen vähäisiä ja jatkossa viherrakenteet arvioitiin edellyttävän nykyisestä kunnossapitotasoa runsaampia toimenpiteitä / nykyisen kunnossapitotason tehostamista. Hiekkapintaisilla kulkualueilla esiintyy merkkejä sadevesien aiheuttamasta, hiekkapinnan huuhtoutumisesta kaltevilla piha-alueilla. Tasoa nostavana toimenpiteenä piha-alueiden asfaltoimista suositellaan harkitsemaan (asfaltoinnin kustannusta ei ole kirjattu tämän kuntoarvion PTS-ehdotukseen, hiekkapintaisten piha-alueiden asfaltoimisen kustannus arvioitiin olevan n ). Muutoin liikennöityjen kulkualueiden päällysrakenteet arvioitiin olevan ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa ja niihin arvioitiin kohdistuvan lähinnä normaaleita ylläpitotoimenpiteitä tulevan 10-vuoden tarkastelujakson kuluessa. 23 / 6724 Valokuvat: Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio x 1000 euroa ja arvioitu toteutusvuosi Asfaltoitujen päällysrakenteiden kunnostaminen (paikkakorjaus) Hiekkapintaisten kulkuväylien kunnostaminen (kallistusten korjaus, lanaus) ee 2,4 2,5 2,5 Viherrakenteiden ylläpito / kunnostus ee 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,6 2,5 24 / 6725 114 Alueen varusteet KL: 3 Kiinteistön piha-alueella sijaitsee tavanomaisia aluevarusteita kuten tomutus- ja kuivaustelineet, lipputanko, postilaatikot (jätehuoltokatoksen seinässä) sekä leikkikenttävarusteet (2 aluetta). Kulkuväylien reunoilla sekä leikkikenttäaluetta rajaa kevytrakenteisia, kyllästetystä puusta tehtyjä aitauksia (istutusten suoja-aidat). Huoneistojen piha-alueita rajaa puurakenteiset, maalatut aitarakenteet. Aluevarusteet arvioitiin olevan kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa. Leikkikenttävarusteiden ylläpitoon / niiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nykyiset leikkikenttävarusteet arvioitiin olevan ylläpidettävissä tulevan 10-vuoden tarkastelujakson ajan, mikäli niiden ylläpidosta huolehditaan säännöllisesti huoltotoiminnan yhteydessä. Leikkikenttävarusteiden säännöllinen tarkastaminen / tarvittava kunnostaminen tulee liittää kiinteistön huolto-ohjelmaan. Puurakenteiset aitarakenteet arvioitiin edellyttävän kunnostustoimenpiteitä lähivuosien aikana (huoltomaalaus / mahdollisten lahovaurioiden kunnostaminen). Tarvittavat huoltokäsittelymenetelmät tulee selvittää työn suunnittelun yhteydessä. Muutoin aluevarusteisiin arvioitiin kohdistuvan tavanomaisia ylläpitotoimenpiteitä tulevan 10-vuoden tarkastelujakson aikana. 25 / 6726 Valokuvat: Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio x 1000 euroa ja arvioitu toteutusvuosi Aluevarusteiden ylläpito / kunnostaminen 3,2 Piha-alueilla olevien puurakenteisten, säärasitukselle alttiiden aitarakenteiden huoltokunnostustoimenpiteet (lahovaurioiden kunnostus / huoltomaalaus) Urheilu- ja leikkikenttävarusteiden huoltokunnostus 2,0 2,0 4,2 4,2 2,0 3,2 2,0 26 / 6727 115 Alueen rakenteet KL: 3 Kiinteistöön liittyy erillinen jätehuoltokatos. Rakennuksien välissä sijaitsee betonirakenteisia / betonilaatoista rakennettuja portaikkoja. Lisäksi piha-alueisiin liittyy harkkomuurattuja tukimuurirakenteita. Jätehuoltokatoksen puuverhoilujen maalipintojen huoltokunnostus arvioitiin toteutettavan tulevan 10-vuoden tarkastelujakson aikana. Puupintojen huoltokunnostuskäsittelymenetelmä tulee selvittää työn suunnittelun yhteydessä. Esim. säärasitteelta suojassa olevilla pinnoilla voi pelkkä puhdistuskäsittely olla riittävä toimenpide. Muilta osin alueen rakenteisiin arvioitiin kohdistuvan normaaleina pidettäviä ylläpitotoimenpiteitä 10-vuoden tarkastelujakson aikana. Valokuvat: Kuvassa vaunujen kulkusillat vaurioituneet Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio x 1000 euroa ja arvioitu toteutusvuosi Alueen rakenteiden ylläpito / kunnostaminen 2,5 2,5 Jätekatoksen maalipintojen huoltokäsittely / tarv. rakenteiden kunnostaminen 2,1 2,1 2,5 2,5 27 / 6728 RUNKORAKENTEET (Talo-osat) 121 Perustukset Asiakirjojen mukaisesti mukaisesti rakennukset on perustettu maanvaraisesti paikalle valettujen teräsbetonisin anturoin, tiivistetylle sora- / murskekerrokselle. Alapohjarakenteet ovat rakennusten A ja E :n osalla tuulettuvia alapohjarakenteita. Muutoin alapohjat maaperää valettuja alapohjarakenteita. Alapohjan lämmöneristeenä on betonilaatston alla oleva EPS-eriste ( Styrox 100 / 160 mm). Perustus- ja alapohjarakenteista ei tehty havaintoja mitkä viittaavat perustusrakenteissa oleviin vaurioihin / epänormaaliin painumiseen. Valokuvat: 123 Runko Kantavat pysty- ja vaakarakenteet ovat betonirakenteita. Osastoivat väliseinärakenteet ovat niin ikään teräsbetonirakenteita. 28 / 6729 Rakennuksen kantavista runkorakenteista ei tehty havaintoja merkittävistä rakenteellisista vaurioista. Seinärakenteissa esiintyi paikoin vähäistä, betonirakenteille ominaista halkeilua. Halkeamien arvioitiin aiheuttavan lähinnä esteettisiä haittoja. Halkeamissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia tule seurata lähivuosien aikana. Mikäli halkeamissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia niin kiinteistön kantaviin runkorakenteisiin ei arvioitu kohdistuvan kunnostustoimenpiteitä seuraavan 10-vuoden tarkastelujakson aikana Väestönsuojat Väestönsuojatilat (1 kp) sijaitsevat B rakennuksen pohjakerroksessa. Väestönsuojatilat ovat irtainvarastotilakäytössä. Väestönsuoja- / irtainvarastotiloihin ei arvioitu kohdistuvan merkittäviä kunnossapitotoimenpiteitä seuraavan 10-vuoden tarkastelujakson aikana. Valokuvat: JULKISIVUT (Talo-osat) 1241 Ulkoseinät KL: 3 Rakennuksien ulkoseinien julkisivupinnat ovat maalattuja puuverhoiluja. Lämmöneristeenä on mineraalivilla (175 mm, U-arvo 0,25 W/m2K). 29 / 6730 Ulkoseinärakenteet arvioitiin kokonaisuudessaan olevan tyydyttävässä kunnossa. Puuverhoiltujen julkisivurakenteiden huoltomaalausajankohta arvioitiin suoritettavaksi tulevan 10-vuoden tarkastelujakson kuluessa. Huoltokäsittelymenetelmät tulee selvittää työn suunnittelun yhteydessä. Esim. säärasitteelta suojassa olevilla pinnoilla pelkkä puhdistuskäsittely voi olla riittävä toimenpide. Valokuvat: Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio x 1000 euroa ja arvioitu toteutusvuosi Puuverhoilun ulkoseinän huoltokunnostus / -maalaus 17, Ikkunat Ikkunat ovat alkuperäisiä, 2-puitteisia ikkunoita joiden ulkopuite / ulkopinnat alumiinia. Sisäpuitteessa 2-lasinen lämpölasielementti (U-arvo < 2,1 W/m2K). 17,5 30 / 6731 Käyttäjien (mm. huo, A4, B6) kokemusten mukaisesti ikkunoiden läheisyydessä esiintyy vetoisuutta. Tarkastusajankohtana ikkunarakenteista ei tehty havaintoja käyttäjien havaitseman vetoisuuden syistä. Käyttäjien vetoisuus voi olla seurausta ilmanvaihtotyypistä jossa talviaikaan ikkunarakenteissa olevista korvausilmaventtiileistä tuleva kylmä ilma voi aiheuttaa vedontunnetta. Käyttäjien havaitsema vetoisuus suositellaan selvittämään talviaikaan, lisäselvitysten avulla (ei erillistä kustannusta tämän kuntoarvion PTS-ehdotuksessa). Kokonaisuudessaan ikkunarakenteet arvioitiin olevan tyydyttävässä kunnossa ja niihin ei arvioitu kohdistuvan normaalista ylläpidosta poikkeavia toimenpiteitä tulevan 10-vuoden tarkastelujakson aikana. Valokuvat: 1243 Ulko-ovet Ulko-ovet ovat puurakenteisia, tehdasmaalattuja ovia. Takapihoille / parvekkeille johtavat ovet ovat 2-lehtisiä ovirakenteita joiden sisäovessa 2-lasinen umpiolasielementti ja ulko-ovet alumiinipintaisia. 31 / 6732 Käyttäjien kokemusten mukaisesti yksittäisissä ulko- sekä terassi- ja parvekeovien toimivuudessa esiintyy, lähinnä eri vuodenaikoina ilmeneviä puutteita. Tarvittavat kunnostustoimenpiteet arvioitiin suoritettavan kiinteistön huoltotoimintaan liittyen, käyttäjiltä tulevien vikailmoitusten mukaisesti. Kokonaisuudessaan ulko-ovirakenteet arvioitiin olevan tyydyttävässä kunnossa ja niihin ei arvioitu kohdistuvan normaalista ylläpidosta poikkeavia toimenpiteitä tulevan 10-vuoden tarkastelujakson aikana. 125 Ulkotasot KL: 3 Rakennuksen parvekkeet ovat puurunkoisia joissa parvekelaatta kyllästettyä puuta. Parvekkeiden kaiderakenteet puurunkoon kiinnitetty maalattu lauta. Parvekerakenteiden pintakäsittelynä on maalaus. Maalattujen parvekekaiteiden puuosien huoltomaalaus arvioitiin toteutettavan tulevan 10-vuoden tarkastelujakson aikana. Muilta osin ulkotasoihin ei arvioitu kohdistuvan merkittäviä toimenpiteitä seuraavan 10-vuoden tarkastelujakson aikana. Valokuvat: Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio x 1000 euroa ja arvioitu toteutusvuosi Parvekkeisiin maalattujen puuverhoilujen huoltomaalaus. 6,2 6,2 32 / 67 Näytä lisää
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 13.08.2007 Raportin päiväys: 23.08.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan Kaupungin tilakeskus, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009
1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013
1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä
Energiaekspertti Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Sisällys Mihin energiaa ja vettä kuluu Mihin kiinnittää huomiota asumisen arjessa Mihin kiinnittää taloyhtiön toiminnassa Lämmitysjärjestelmä Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA
RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat... Lisätiedot KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä
KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön Lisätiedot Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla. TimoKuusiola Ilmastotreffit 4.11.2014
Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla TimoKuusiola Ilmastotreffit 4.11.2014 Sisällys Mihinenergiaajavettäkuluu Mihinkiinnittäähuomiotaasumisenarjessa Ilmanvaihtojärjestelmäntoiminta Lämmönjakojärjestelmäntoiminta Lisätiedot Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi
sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen, Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.5.2010 Raportin päiväys: 29.6.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5
KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN Lisätiedot Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio
25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus... Lisätiedot Taloyhtiön energiankulutus hallintaan
Taloyhtiön energiankulutus hallintaan 01.02.2012, Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Arkitodellisuus taloyhtiöissä Suunnitelmallinen energiatehokkuuden Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
KATRIINAN SAIRAALAN VANHA OSA (vanha sairaala) LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 11.01.2008 Raportin päiväys: 07.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 8392 Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin Lisätiedot Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom
1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1 Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä
Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja Lisätiedot Taloyhtiön energiansäästö
Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä Lisätiedot Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti
Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013
1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2
RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2. Lisätiedot Kaunialan sotavammasairaala
1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ Lisätiedot KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY
KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.5.2010 Raportin päiväys: 10.8.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA
TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 9.6.2011 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ > 50 % lämmönkulutuksesta ASUMISVIIHTYISYYS Lisätiedot Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto
Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014
AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2). Lisätiedot Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet
Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta Lisätiedot KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.
KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5
KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo Lisätiedot Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali
Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt) Lisätiedot Energiansäästö ja niihin liittyvät investoinnit taloyhtiöissä
Energiansäästö ja niihin liittyvät investoinnit taloyhtiöissä Valkeakosken Kiinteistöpisteen taloyhtiöilta 29.05.2013 DI Petri Pylsy Tarjolla tänään Mihin se energia ja eurot katoaa? Kuinka toimia suunnitelmallisesti? Lisätiedot AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015
AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet Lisätiedot LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 1 / 2006 Raportin päiväys: 19.01.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä
Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus - Lisätiedot VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA
ASUNTO OY LAURINSATAMA 1(10) 17. marraskuuta 2004 VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA 1. JOHDANTO... 2 2. RAKENTEET... 2 3. OVET... 3 4. IKKUNAT... 4 5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET... 5 6. VESI-, Lisätiedot KEIJUPUISTO. Jari Palonen Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka 13.4.2011
KEIJUPUISTO Jari Palonen Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka 13.4.2011 Keijupuisto Tapparakatu 1 ja Kivikatu 6 Tapparakatu 1 Perustiedot 2 rakennusta, Lisätiedot 40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi
1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen Lisätiedot Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi
Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Osmussaarenkaari 10 KORTTELI 873, TONTTI 1 Osmussaarenkaari 10 02480 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 8245 m2 RAKENNUSOIKEUS Lisätiedot korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013
Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)
3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014
AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde. Lisätiedot Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää
Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00 Lisätiedot Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena
Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu
Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA Lisätiedot JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5
G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa Lisätiedot TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9
KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5
D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5 Lisätiedot Tarkastettu omakotitalo
Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet Lisätiedot AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014
AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa
01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: Lisätiedot Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen
Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto Lisätiedot KS-TARKASTUS 1/8 Kiinteistöjen kuntotarkastukset
KS-TARKASTUS 1/8 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA Haastattelulla kartoitetaan rakenteiden ja laitteiden toimivuus, huoltotoimenpiteet ja mahdolliset käytössä esiintyneet puutteet ja virheet/ongelmat. Kohteen Lisätiedot Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti
Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4 Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite Lahden Mustamäenkatu 4 Mustamäenkatu 4 15610 Lahti Tontin tiedot Vuokratontti, Lisätiedot Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva.
Mikko Hiltunen / MHi 30.10.2008 MUISTIO 1 (7) Vantaan kaupunki Hämeenkylän päiväkoti Sahratie 7 01630 Vantaa 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO YLEISTÄ Katselmus on suoritettu 29.10.2008. Katselmuksessa on Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä
Energiaekspertti Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Sisällys Mihin energiaa ja vettä kuluu Mihin kiinnittää huomiota asumisen arjessa Mihin kiinnittää taloyhtiön toiminnassa Lämmitysjärjestelmä Lisätiedot Aloitusinfo 19.4.2015
1/25 Aloitusinfo 19.4.2015 Leo Ruuskanen Linjasaneerauksen prosessi 2/25 Hankesuunnitteluvaihe 3/25 Johdanto 4/25 Asunto Oy:n hallitukselta saatu toimeksianto hankesuunnittelussa on tutkia putkiremontin Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden Lisätiedot AS. Oy Moision Rypsipelto
AS. Oy Moision Rypsipelto Huolto- ja Korjaussuunnitelma 26.5.2011 Sivu 1 Yleistä Asunto-osakeyhtiöllä tulee olla 1.7.2011 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti suunnitelma taloyhtiössä Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 19.5.2010 Raportin päiväys: 10.8.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 19.5.2010 Raportin päiväys: 13.8.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011
Kuntoarvio Start Luhtitie 11 01660 VANTAA Kuntoarvio Start 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN Lisätiedot Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012
Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1. Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
ja LISÄTILAT LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 10.11.2009 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lisätiedot Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiöissä
Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiöissä Taloyhtiön energiailta, Tarmo-hanke 28.08.2013, Tampere DI Petri Pylsy Mitä energiatehokkuus on? Primäärienergia (ostettu energia) Sisäilmasto Lisätiedot Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.
Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan Lisätiedot AS OY KURJENKANNUS PERUSTIETOJA
PERUSTIETOJA Rakennusaika 1970-1974 ns. ykkösvaihe (asunnot 1-16), vuosina 1970-71 ns. kakkosvaihe (asunnot 17-27), vuosina 1972-73 ns. kolmosvaihe (asunnot 28-39), vuosina 1973-74 Rakentaja Palkki Oy Lisätiedot Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom
1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 10.11.2009 26.04.2010 Raportin päiväys: 10.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 2.11.2010 Raportin päiväys: 26.11.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA
As Oy Gerbyn Kalaranta Satumetsäntie 1 65280 VAASA KATSE KOHTI HUOMISTA KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA TILAA PERHEELLE Nykyaikaista kivitaloarkkitehtuuria Vaasaan Suunnittelutoimisto K Kellokoski ja A. Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 2.11.2010 Raportin päiväys: 26.11.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN
UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö Lisätiedot Koy Golfstudios Benz Terrace 12.3.2012
Koy Golfstudios Benz Terrace 12.3.2012 12.3.2012 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTUS
RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTÄ Asunto Oy Saariston Bulevardi on RS-rahoitteinen asuintaloyhtiö, joka koostuu luhtitaloasunnoista. Taloyhtiössä on 30 asuntoa. Rakennuksessa on huoneistokohtaiset ulkovarastotilat. Lisätiedot Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012
Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192 Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni Lisätiedot KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere
KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3 Lisätiedot Kiinteistöjen kunnossapito
Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 05.08.2009 Raportin päiväys: 03.09.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute