Source: http://docplayer.fi/40633293-Mustakorpi-tuulivoimahanke-pyhtaa.html
Timestamp: 2018-12-12 14:46:27+00:00
Document Index: 23412990

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää - PDF
Download "Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää"
1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18488
2 Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 1 (15) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Matalataajuiset melutasot Varjostusmallinnusten tulokset Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest... 1 Liite 3. Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 2 (12) 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Pyhtään Mustakorvelle suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle tai loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Hankesuunnitelman mukaisen tuulivoimamelun leviämisvyöhykkeet mallinnettiin noudattaen uusimpia tuulivoimamelun ohjeita (Ohje 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, Ympäristöministeriö 2014). Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut insinööri Hans Vadbäck FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti., jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s 10 m korkeudella mitattuna, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 140 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Gamesa G MW:n voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan äänitehotaso (L WA ) on 107,2 db. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu keskiäänitasokarttojen avulla. Keskiäänitasokartassa on melun keskiäänitaso- eli ekvivalenttiäänitasokäyrät (L Aeq ) 5 db välein. Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 3 (12) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Gamesa Tyyppi: G MW Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 5,0 MW Napakorkeus:140 Roottorin halkaisija:140 Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä; noise mode säätö Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätötasot: - Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso: - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat valmistajan dokumenttiin MCG G MW NOISE SPECTRUM OPTIMIZED, GD Rev00, Date Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain, LWA db [Hz] 20 64, , , , , , , ,7 31,5 67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 107,2 db(a) , ,2 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >60m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 4 (12) Taulukko 2. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 m Pystyresoluutio:0,5 m Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s (ref. 10 m) Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > 40 db(a), lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnosuojelualueet: 0 kpl Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista ( MCG G MW NOISE SPECTRUM OPTIMIZED, GD Rev00, Date ). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 1/2003 antaa matalataajuiselle melulle ohjearvot asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin ohjearvoihin. Matalataajuinen tai pienitaajuisen melun osalta asuntojen sisätiloissa käytetään lisäksi seuraavia terssikaistoittain määritettyjä taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja. Taulukko 3. Ympäristöministeriön annetut matalataajuisen melun suunnitteluohjearvot asuntojen sisätiloissa taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoina L eq,1h Terssikaistan keskitaajuus/hz , L eq,1h /db Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 5 (12) 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Varjostulaskennassa käytettiin Gamesa G132-5,0 MW voimalaa jonka roottorin halkaisija on 132 metriä ja napakorkeus 140 metriä. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 1) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real case, no forest) 2) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu (real case, forest ). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, siten että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vastaavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Helsingin lentosääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin. Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana perustuu Suomen Tuuliatlaksen tuulisuustietoihin hankealueen läheisyydeltä. h/vrk Kuva 1. Helsingin lentoaseman kuukauden keskimääräiset auringonpaistetunnit vuosina Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 6 (12) 3 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimmät loma- ja asuinrakennukset sijaitsevat noin 2 km päässä lähimmistä voimaloista. Lähimpien loma- ja asuinrakennusten pihapiirissä melutasot laskelmien mukaan jäävät alle 40 db(a). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. ± Rakennuskanta, mtk Asuinrakennus Liikerak./Julkinenrak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Laskentapiste Tuulivoimala (G132 x HH140) DECIBEL ISO (YM 2/2014) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) B C D A E F km 0 0,5 1 1,5 2 Kuva 2. Laskennalliset melutasot Gamesa G132-5,0 MW voimaloilla standardin ISO mukaisesti. Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 7 (12) Taulukko 4. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentakorkeus (m) Melutaso db(a) A Asuinrakennus (Suolinna) ,8 4,0 38,9 B Asuinrakennus (Vanhala) ,3 4,0 27,5 C Asuinrakennus (Viiala) ,0 4,0 30,9 D Asuinrakennus (Granbacka) ,0 4,0 36,5 E Asuinrakennus (Enefelt) ,0 4,0 37,7 F Asuinrakennus (Harjula) ,3 4,0 35,3 3.2 Matalataajuiset melutasot Edellä esitetyt suunnitteluohjearvojen mukaiset melutasot on laskettu rakennuskohteittain lähimpien rakennusten (A-F) kohdalla niin sisätiloissa kuin rakennusten ulkopuolella. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten (A-F) ulkopuolella on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5). Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot rakennuskohteiden (A-F) sisätiloissa ja ulkopuolella ilmenee seuraavista kuvista (Kuva 3 Kuva 8). Sisätilojen laskennallisia tuloksia tulee verrata Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (2003:1) annettuihin ohjearvoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Ohjearvojen tärkeimpänä kriteerinä on se, että melu ei vaikeuttaisi nukahtamista. Taulukko 5. Laskennalliset matalataajuiset lineaariset tai painottomat melutasot (L eq,1h ) rakennusten (A-F) ulkopuolella. Laskentakohde Terssikaistan keskitaajuus, Hz , A Asuinrakennus (Suolinna) 54,9 50,1 46,2 43,4 41,1 39,9 38,9 38,4 37,5 36,1 36,0 B Asuinrakennus (Vanhala) 47,6 42,8 38,8 36,0 33,7 32,4 31,3 30,6 29,5 27,7 27,1 C Asuinrakennus (Viiala) 49,6 44,8 40,9 38,0 35,8 34,5 33,4 32,8 31,8 30,1 29,7 D Asuinrakennus (Granbacka) 53,4 48,5 44,6 41,8 39,6 38,3 37,3 36,8 35,9 34,4 34,1 E Asuinrakennus (Enefelt) 54,2 49,4 45,5 42,6 40,4 39,1 38,2 37,6 36,7 35,3 35,1 F Asuinrakennus (Harjula) 52,5 47,7 43,8 41,0 38,7 37,5 36,5 35,9 35,0 33,4 33,2 Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 8 (12) Kuva 3. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa A ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 4. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa B ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 9 (12) Kuva 5. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa C ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 6. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa D ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH (12) Kuva 7. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa E ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 8. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa F ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Äänitasot jäävät matalilla taajuuksilla kaikissa rakennuksissa sisällä alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH (12) 3.3 Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perusteella enimmillään 13:25 tuntia vuodessa tarkastelukohteessa A kun puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioida. Varjostusvaikutukset ulottuvat merkittävästi pienemmille alueille lähiympäristöön kun metsäalueilla kasvava puusto huomioidaan. Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 2 ja 3. ± Rakennuskanta, mtk Asuinrakennus Liikerak./Julkinenrak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Laskentapiste Tuulivoimala (G132 x HH140) Varjostus "real case" no forest (h/a) 1 h/a 8 h/a 20 h/a B C D A E F km 0 0,5 1 1,5 2 Kuva 9. Varjostusmallinnus G132 x 6 x HH140, puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu. Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH (12) Taulukko 6. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu real case, no forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Asuinrakennus (Suolinna) ,8 5 x 5 13:25 B Asuinrakennus (Vanhala) ,3 5 x 5 0:00 C Asuinrakennus (Viiala) ,0 5 x 5 0:53 D Asuinrakennus (Granbacka) ,0 5 x 5 10:36 E Asuinrakennus (Enefelt) ,0 5 x 5 9:20 F Asuinrakennus (Harjula) ,3 5 x 5 0:00 Taulukko 7. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu real case, forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Asuinrakennus (Suolinna) ,8 5 x 5 0:00 B Asuinrakennus (Vanhala) ,3 5 x 5 0:00 C Asuinrakennus (Viiala) ,0 5 x 5 0:00 D Asuinrakennus (Granbacka) ,0 5 x 5 0:00 E Asuinrakennus (Enefelt) ,0 5 x 5 9:20 F Asuinrakennus (Harjula) ,3 5 x 5 0:00 Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
15 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus DECIBEL - Main Result Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :45 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :42/ New WTG Scale 1: Noise sensitive area Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: 3 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,5 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,2 0 db ,2 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,2 0 db ,7 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,2 0 db ,5 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,2 0 db ,9 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,2 0 db ,7 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,2 0 db Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: Demands 3 Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission height Noise From WTGs Noise [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Asuinrakennus (Suolinna) ,8 4,0 40,0 38,9 Yes B Asuinrakennus (Vanhala) ,3 4,0 40,0 27,5 Yes C Asuinrakennus (Viiala) ,0 4,0 40,0 30,9 Yes D Asuinrakennus (Granbacka) ,0 4,0 40,0 36,5 Yes E Asuinrakennus (Enefelt) ,0 4,0 40,0 37,7 Yes F Asuinrakennus (Harjula) ,3 4,0 40,0 35,3 Yes Distances (m) WTG NSA A B C D E F WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
16 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :45 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :42/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140)Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: Sound pressure level at WTG K: Pure tone Dc: Directivity correction Adiv: the attenuation due to geometrical divergence Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption Agr: the attenuation due to ground effect Abar: the attenuation due to a barrier Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Asuinrakennus (Suolinna) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,94 107,2 0,00 74, ,00 0,00-0, ,35 107,2 0,00 69, ,00 0,00-0, ,51 107,2 0,00 73, ,00 0,00-0, ,55 107,2 0,00 76, ,00 0,00-0, ,20 107,2 0,00 77, ,00 0,00-0, ,47 107,2 0,00 78, ,00 0,00-0,00 Sum 38,92 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Asuinrakennus (Vanhala) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,67 107,2 0,00 81, ,00 0,00-0, ,05 107,2 0,00 80, ,00 0,00-0, ,69 107,2 0,00 79, ,00 0,00-0, ,85 107,2 0,00 82, ,00 0,00-0, ,28 107,2 0,00 81, ,00 0,00-0, ,42 107,2 0,00 81, ,00 0,00-0,00 Sum 27,51 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Asuinrakennus (Viiala) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,57 107,2 0,00 80, ,00 0,00-0, ,28 107,2 0,00 81, ,00 0,00-0, ,48 107,2 0,00 80, ,00 0,00-0, ,25 107,2 0,00 78, ,00 0,00-0, ,14 107,2 0,00 78, ,00 0,00-0, ,81 107,2 0,00 76, ,00 0,00-0,00 Sum 30,95 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
17 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :45 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :42/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140)Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise sensitive area: D Asuinrakennus (Granbacka) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,52 107,2 0,00 75, ,00 0,00-0, ,30 107,2 0,00 78, ,00 0,00-0, ,38 107,2 0,00 77, ,00 0,00-0, ,75 107,2 0,00 73, ,00 0,00-0, ,00 107,2 0,00 75, ,00 0,00-0, ,10 107,2 0,00 75, ,00 0,00-0,00 Sum 36,46 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Asuinrakennus (Enefelt) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,59 107,2 0,00 73, ,00 0,00-0, ,89 107,2 0,00 77, ,00 0,00-0, ,48 107,2 0,00 76, ,00 0,00-0, ,41 107,2 0,00 71, ,00 0,00-0, ,54 107,2 0,00 74, ,00 0,00-0, ,76 107,2 0,00 75, ,00 0,00-0,00 Sum 37,65 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Asuinrakennus (Harjula) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,65 107,2 0,00 73, ,00 0,00-0, ,71 107,2 0,00 75, ,00 0,00-0, ,69 107,2 0,00 77, ,00 0,00-0, ,09 107,2 0,00 75, ,00 0,00-0, ,71 107,2 0,00 77, ,00 0,00-0, ,48 107,2 0,00 79, ,00 0,00-0,00 Sum 35,30 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
18 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :45 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :42/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140)Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WTG: GAMESA G !O! Noise: Level 0-1/3 octave levels - GD Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :35 Based on doc. GD en, Rev 00. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 140,0 8,0 107,2 No 81,2 91,7 99,4 102,7 101,7 97,6 93,7 90,6 NSA: Asuinrakennus (Suolinna)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Vanhala)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Viiala)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Granbacka)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
19 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :45 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :42/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140)Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s NSA: Asuinrakennus (Enefelt)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Harjula)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
20 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :45 / 6 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :42/ DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140)Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise [db(a)] 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) m Map: Maastokartta, Print scale 1:40 000, Map center Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: 3 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
21 ± B Rakennuskanta, mtk Asuinrakennus Liikerak./Julkinenrak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Laskentapiste Tuulivoimala (G132 x HH140) DECIBEL ISO (YM 2/2014) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) C A D E F km 0 0,25 0,5 0,75 1
22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH Liite 2 Liite 2: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
23 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus SHADOW - Main Result Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) real case_no forest Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [HELSINKI] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,22 2,63 3,86 5,86 8,96 9,40 8,70 6,99 4,31 2,74 1,22 0,88 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E26.668_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :27 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :44/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Pyhtää kk.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: 3 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,5 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,2 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,7 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,5 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,9 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,7 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, ,0 Shadow receptor-input Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: 3 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus (Suolinna) ,8 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Asuinrakennus (Vanhala) ,3 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Asuinrakennus (Viiala) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Asuinrakennus (Granbacka) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Asuinrakennus (Enefelt) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus (Harjula) ,3 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus (Suolinna) 13:25 B Asuinrakennus (Vanhala) 0:00 To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
24 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus SHADOW - Main Result Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) real case_no forest...continued from previous page Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] C Asuinrakennus (Viiala) 0:53 D Asuinrakennus (Granbacka) 10:36 E Asuinrakennus (Enefelt) 9:20 F Asuinrakennus (Harjula) 0:00 WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :27 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :44/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (190) 26:02 6:48 2 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (191) 24:22 5:53 3 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (193) 24:33 7:24 4 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (194) 28:56 8:56 5 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (195) 14:38 4:26 6 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (196) 4:24 0:53 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
25 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) real case_no forest WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :27 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :44/ A: Asuinrakennus (Suolinna) B: Asuinrakennus (Vanhala) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu C: Asuinrakennus (Viiala) D: Asuinrakennus (Granbacka) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä elo Month syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo Month syys loka marras joulu E: Asuinrakennus (Enefelt) F: Asuinrakennus (Harjula) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu WTGs 1: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (190) 2: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (191) 3: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (193) 4: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (194) 5: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (195) 6: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (196) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
26 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus SHADOW - Map Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) real case_no forest WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :27 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :44/ Hours per year, real case km Map: Maastokartta, Print scale 1:75 000, Map center Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: 3 East: North: New WTG Flicker map level: Height Contours: Pyhtää kk.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
27 ± B Rakennuskanta, mtk Asuinrakennus Liikerak./Julkinenrak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Laskentapiste Tuulivoimala (G132 x HH140) Varjostus "real case" forest (h/a) 1 h/a 8 h/a 20 h/a C A D E F km 0 0,25 0,5 0,75 1
28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH Liite 3 Liite 3. Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest Pyhtää Mustakorpi G132 x 6 x HH140 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx
29 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :26 / 1 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) real case_forest Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [HELSINKI] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,22 2,63 3,86 5,86 8,96 9,40 8,70 6,99 4,31 2,74 1,22 0,88 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E26.668_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :06/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Pyhtää kk.wpo (1) Area object(s) used in calculation: ZVI corine2006 Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: 3 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,5 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,2 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,7 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,5 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,9 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, , ,7 GAMESA G !O!... Yes GAMESA G ,0 140, ,0 Shadow receptor-input Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: 3 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus (Suolinna) ,8 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Asuinrakennus (Vanhala) ,3 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Asuinrakennus (Viiala) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Asuinrakennus (Granbacka) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Asuinrakennus (Enefelt) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus (Harjula) ,3 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
30 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :26 / 2 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) real case_forest Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus (Suolinna) 0:00 B Asuinrakennus (Vanhala) 0:00 C Asuinrakennus (Viiala) 0:00 D Asuinrakennus (Granbacka) 0:00 E Asuinrakennus (Enefelt) 9:20 F Asuinrakennus (Harjula) 0:00 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :06/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (190) 11:35 3:25 2 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (191) 0:00 0:00 3 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (193) 10:36 3:29 4 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (194) 7:33 2:28 5 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (195) 0:00 0:00 6 GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (196) 0:00 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
31 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :26 / 3 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) real case_forest Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :06/ A: Asuinrakennus (Suolinna) B: Asuinrakennus (Vanhala) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu C: Asuinrakennus (Viiala) D: Asuinrakennus (Granbacka) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä elo Month syys loka marras joulu 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä elo Month syys loka marras joulu E: Asuinrakennus (Enefelt) F: Asuinrakennus (Harjula) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu WTGs 1: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (190) 3: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (193) 4: GAMESA G !O! hub: 140,0 m (TOT: 206,0 m) (194) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
32 Project: Pyhtää layout kaavaehdotus WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :26 / 4 SHADOW - Map Calculation: Alue 1. Mustakorpi (G132 x 6 x HH140) real case_forest Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :06/ Hours per year, real case km Map: Maastokartta, Print scale 1:75 000, Map center Finish GK KKJ (3 deg)-kkj (FI 1992 <±5m) Zone: 3 East: North: New WTG Flicker map level: Height Contours: Pyhtää kk.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
33 ± B Rakennuskanta, mtk Asuinrakennus Liikerak./Julkinenrak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Laskentapiste Tuulivoimala (G132 x HH140) Varjostus "real case" forest (h/a) 1 h/a 8 h/a 20 h/a C A D E F km 0 0,25 0,5 0,75 1
34 ± Rakennuskanta, mtk Asuinrakennus Liikerak./Julkinenrak. Lomarakennus Teollinen rakennus B Kirkollinen rakennus Laskentapiste ( Tuulivoimala (G132 x HH140) Varjostus "real case" forest (h/a) 1 h/a 8 h/a 20 h/a C 6 ( 5 ( 3 ( 4 ( 2 A ( 1 ( D E F 0 0,25 0,5 0,75 km 1