Source: http://slideplayer.org/slide/1339136/
Timestamp: 2017-01-20 18:05:13
Document Index: 163126561

Matched Legal Cases: ['§ 6', '§ 11', '§ 13', '§ 15', '§ 16', '§ 8', '§ 9', '§ 17', '§ 16', '§ 24']

1 Rechtliche Betrachtung der neuen Trinkwasserverordnung ppt herunterladen
Veröffentlicht von:Hanne Kasinger
Präsentation zum Thema: "1 Rechtliche Betrachtung der neuen Trinkwasserverordnung 2011."— Präsentation transkript:
1 Rechtliche Betrachtung der neuen Trinkwasserverordnung 2011 2
Die Grenzen der Verantwortung für sauberes Trinkwasser und dessen Überwachung werden ab erweitert auf die Trinkwasserinstallation innerhalb von Gebäuden 3
3 Grundwasser Trinkwasser Wasserwerk Hausinstallation Gewinnung und Aufbereitung Niederschlag Verteilung Bild: Überwachung – von der Quelle bis zum Wasserhahn, Lieferkette Trinkwasser Wasser- schutz- gebiet 4
4 Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist in vielen Gegenden Standard im Kalt- und Warmwasserbereich ………und so verboten………… ………………… bei der Überschreitung der Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung! 5
5 r r i So sieht es in den Leitungen aus, und dieses Wasser wird getrunken……….. Korrosion ist die Ursache für die braune Brühe! 6
Bio ist gesund – Biofilm nicht Und nachfolgend Beispiele für mangelhafte Trinkwasserinstallationen: 7
So bilden sich Mikrobiologie und der gefährliche Biofilm in den Leitungen Vorübergehende Absorption von Bakterien (sec) Bleibendes Ansetzen von Bakterien (sec-min) Wachsen und Zellteilung von Bakterien (Stunden) Ausbildung von Biofilm (Tage) Anlagerung anderer Organismen an den Biofilm (Tage-Monate) 9
Die novellierte Trinkwasserverordnung ist klar und eindeutig: Hauseigentümer stehen in der Pflicht: sauberes Trinkwasser an jeder Zapfstelle ! regelmäßige Überprüfung! Information an den Mieter! handeln, wenn notwendig ! 10
Die novellierte Trinkwasserverordnung gibt Eigentümern vor: eine jährliche Untersuchungspflicht auf Legionellen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 (Anlage 4 TWVO) Stand der Technik für die Trinkwasserinstallation einhalten (Monitoring nach VDI 6023) Es gilt das Minimierungsgebot (§ 6 TWVO) für die Einbringung chem. Stoffe (Dosierung, Desinfektion) verbunden mit § 11 (keine vorbeugende Desinfektion) dem Gesundheitsamt anzeigen, wenn Warmwasserboiler mehr als 400 Liter Speichervolumen haben (§ 13 Abs. 5 TWVO). Dokumentation der Betriebsparameter (§ 15, Abs. 3, TWVO) Unverzügliche Information der Gesundheitsämter bei Grenzwertüberschreitung (§ 16 TWVO) Grenzwerte für Uran und Cadmium sind neu mit Grenzwerten aufgenommen. ab Dezember 2013 wird nochmals der Grenzwert für Blei reduziert. Das könnte bedeuten, dass ältere Gebäude mit Bleileitungen ihre gesamte Trinkwasserinstallation erneuen müssen. 11
Wo wird geprüft? An zwei Stellen im Keller und an der Zapfstelle des Mieters (§ 8), hier: bei einer oder mehrerer definierten Probenahmestellen im obersten Stockwerk Wer ist die neutrale, übergeordnete Prüf- und Maßnahmeninstanz? Das örtliche Gesundheitsamt (§ 9, 18-20) 12
Der Hauseigentümer muss einmal pro Jahr die Wasserqualität mindestens auf Legionellen prüfen und die Mieter über die Ergebnisse und möglichen Maßnahmen informieren ( § und 21 ) 13
Der Hauseigentümer hat den Stand der Technik für die Hausinstallation (VDI 6023) einzuhalten (§ 17), um die Anforderungen an sauberes Trinkwasser zu gewährleisten. Er hat die Dokumentationspflicht nach §§ 16, 18, 19 und 21 in Form eines Anlagenbuches. Die Nichteinhaltung der Trinkwasserverordnung ist eine Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit (§ 24 u. 25) 15
15 Water Safety Plan (Trinkwasser – Sicherheits- Konzepte) System Assessment (System-Bewertung) Monitoring (Betriebliche Überwachung) Management and Communications (Management und Kommunikation) In der Industrie, in Krankenhäusern, Altenheimen und in einigen Wohnungsbaugenossenschaften wird schon die Systematik des Water Safety Plans (siehe separate Aqua-Protect-Dokumentation) befolgt. Durch diese Systematik vermeiden Sie langfristig hohe Folgekosten für teure Dekontaminationen und Sanierungen. Monitoring ist die Verpflichtung aus der TWVO. 16
16 Korrosionsschäden an feuerverzinktem Stahl, obere Rohre Betriebszeit 8 Monaten 80 °C untere Rohre Betriebszeit 3 Monaten 50 °C und 5 Monaten 60 °C Sie sehen: So schnell geht das !!! 17
Fragen Sie uns an; wir lösen auch Ihr Wasserproblem, denn wir leben Wasser Ihr Aqua-Protect-Team Herunterladen ppt "1 Rechtliche Betrachtung der neuen Trinkwasserverordnung 2011."