Source: http://m-s-service.com/component/content/article/17-dichtheitspruefungen?start=1
Timestamp: 2017-06-25 14:02:35
Document Index: 199777383

Matched Legal Cases: ['Art. 23', 'Art. 3', '§ 3', '§ 4', 'Art. 5', '§ 5', 'Art. 7', 'Art. 11', 'Art. 11']

Dichtheitsprüfungen - Mehr Infos zu Dichtheitsprüfungen
Suchen	KontaktAnfahrt
Wärme Klima Kälte-Reine LuftWARTUNG-INSTANDHALTUNGDICHTHEITSPRÜFUNGEN3D-CAD KONSTRUKTION
Freie StellenAUSBILDUNG
Mehr Infos zu Dichtheitsprüfungen
Gesetzliche Anforderungen an Anlagenbetreiber
Die EU-Verordnung 1005/2009 (FCKW, H-FCKW), sowie die EU-Verordnung 842/2006 (FKW, H-FKW) verfügen eine mindestens jährliche Dichtheits prüfung an stationären Kälte- und Klimaanlagen ab 3 kg Kältemittelinhalt. (siehe Tabelle unten)
EU-Verordnungen sind geltendes Recht in allen Mitgliedsstaaten, also auch in Deutschland!
Die wichtigsten Elemente der EU-VO 842/2006 (F-Gase), der Chemikalien-Klimaschutzverord nung, der EU-VO 1005/2009 sowie der Chemi kalien-Ozonschicht-Verordnung:
Containment/Dichtheit:
< Verpflichtung des Anlagenbetreibers zu regelmäßigen Dichtheitskontrollen (siehe Tabelle)
< Undichtigkeiten müssen so rasch wie möglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Feststellung der Undichtigkeit repariert werden. Innerhalb eines Monats nach Reparatur einer Undichtigkeit erneute Überprüfung der Anlage zur Kontrolle (EG-VO 1005/2009 Art. 23 Abs. 2, EG-VO 842/2006 Art. 3 Abs. 2)
< Maximale spezifische Leckageraten für Kälteanlagen ab 3 kg Füllmenge, abhängig vom Errichtungstermin der Anlage (ChemKlimaschutzV § 3 Abs. 1)
< Verpflichtung zur regelmäßigen fachgerechten Inspektion und Wartung von Anlagen (ChemOzonSchichtV § 4 Abs. 2)
< Installation, Wartung oder Instandhaltung an ortsfesten Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen dürfen nur von zertifiziertem Personal ausgeführt werden, das für einen ebenfalls zertifizierten Betrieb arbeitet (EG-VO 842/2006 Art. 5, EG-VO 303/2008, ChemKlimaschutzV §§ 5 und 6)
< Kennzeichnungspflicht von Anlagen mit FKW, H-FKW und aufgearbeitetem oder rezykliertem H-FCKW als Kältemittel (EG-VO 842/2006 Art. 7 Abs. 1, EG-VO 1005/2009 Art. 11 Abs. 6)
Reporting/Monitoring:
< Die Anlagenbetreiber haben die Pflicht zur Führung von Logbüchern/Protokollen je An lage. (Aufbewahrungsfrist: 5 Jahre)
< Unternehmen, die Anlagen mit einer Füllmenge ab 3 kg betreiben, müssen Aufzeichnungen führen über Menge und Art des zurückgewonnenen und nachgefüllten Stoffes sowie über das Unternehmen oder das technische Personal, das die Wartung oder Instandhaltung vorgenommen hat. (EG-VO 1005/2009 Art. 11 Abs. 7)
Halten Sie Ihre Energiekosten im Griff
Ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Kälte-/Klimaanlagen ist die Dichtheit. Nicht nur aus ökologischen Gründen ist es erforderlich, dass die Dichtheit der Anlagen gewährleistet sein muss, vielmehr ist es für die Energieeffizienz zwingend erforderlich, dichte Anlagen zu betreiben.
Energieeffizienter Anlagenbetrieb trägt zur CO2-Reduktion bei und senkt gleichzeitig Ihre Energiekosten!
Dichtheitsprüfung nur vom Fachmann
Vor dem Hintergrund der technischen und insbesondere der sicherheitstechnischen Aspekte, muss garantiert werden, dass die Überprüfung der technischen Anlagen gemäß EU-Verordnungen 1005/2009 und 842/2006 ausschließlich in der Hand von Fachbetrieben und sachkundigem Personal liegt. Sachkundige Personen sind solche, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung profunde Kenntnisse auf dem Gebiet der Kältetechnik erworben haben. Diese Voraussetzung erfüllen wir als Ihr Kälte-Klima-Fachbetrieb!
Vertrauen Sie dem Markenzeichen!
Das VDKF-LEC-Siegel bietet Ihnen als Anlagenbetreiber die sichere Gewähr dafür, dass Ihre Anlagen gemäß EU-Verordnung 1005/2009 und 842/2006 von einem qualifizierten Kälte-Klima-Fachbetrieb ordnungsgemäß auf Dichtheit überprüft worden sind. Das VDKF-LEC-Dichtheits-Siegel dokumentiert die ordnungsgemäße Überprüfung der Kälte-Klima-Anlagen und ist ein Güte-Zeichen, das nur von qualifizierten und nach internationalen Normen zertifizierten Fachbetrieben in der Öffentlichkeit verwendet werden darf.
Unser Serviceangebot für SIE…
Leistungsspektrum VDKF-LEC-Software
■ Überwachung und Kontrolle der Dichtheit von Kälte- und Klimaanlagen mit Bescheinigung, VDKF-Dichtheitssiegel in elektronischer Form und Leistungsprogramm (Containment)
■ Erstinbetriebnahmeprotokoll nach DIN EN 378 in Software integriert
■ Dokumentation der Kältemittelverwendung (Monitoring)
■ Erstellung des elektronischen Logbuchs der Kälteanlage (nach DIN EN 378)
■ Erstellen von Klimabilanzen (ODP, GWP, CO2)
■ Berechnung der Gesamt-Treibhausbelastung (direkten und indirekten Emissionen) einer Anlage auf Basis von Ist-Daten durch den TEWI-Wert (Total Equivalent Warming Impact)
■ Optimierung von Service- und Wartungsplanung
■ Erkennung und Vermeidung von Verstößen gegen geltende Rechtsnormen (Leckagekontrollen, Aufzeichnungspflichten)
Klaus Allstädt
Telefon: 02054-104996-11
Copyright © 2017 m+s Service GmbH. Alle Rechte vorbehalten.