Source: http://docplayer.es/1623627-Boletin-oficial-del-estado.html
Timestamp: 2018-02-20 21:55:40
Document Index: 402696227

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 13', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 27', 'artículo 7']

Catalina Valenzuela Naranjo
1 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 9993 Real Decreto 683/2011, de 13 de mayo, por el que se establecen seis certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como Anexo III en el Real Decreto 1214/2009, de 17 de julio. La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración, y previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así como el desarrollo de dicha ordenación. El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se ocupa del subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado integradas las modalidades de formación profesional en el ámbito laboral la formación ocupacional y la continua. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo. Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, entiende el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación profesional y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos principales de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas. En su artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y que serán expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real decreto, la oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los indicadores y requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales de un sistema integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las Administraciones educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional.
2 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, ha actualizado, en consonancia con la normativa mencionada, la regulación de los certificados que se establecían en el anterior Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad, que han sido derogados. En dicho Real Decreto 34/2008, modificado por Real Decreto 1675/2010, se define la estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión Europea, y se establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de profesionalidad, que serán aprobados por real decreto. En este marco regulador procede que el Gobierno establezca seis certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica de las áreas profesionales de Instalaciones eléctricas, Equipos electrónicos e Instalaciones de telecomunicación que se incorporarán al Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad por niveles de cualificación profesional atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas, tal y como se recoge en el artículo 4.4 y en el anexo II del Real Decreto 1128/2003, anteriormente citado. Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad «Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión» que en el mismo se establece, sustituye al certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista de edificios establecido en el Real Decreto 940/1997 de 20 de junio, que, en consecuencia, queda derogado, al certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista industrial establecido en el Real Decreto 2068/1995 de 22 de diciembre, que, en consecuencia, queda derogado y al certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista de mantenimiento establecido en el Real Decreto 336/1997 de 7 de marzo, que, en consecuencia, queda derogado. Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad «Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión» que en el mismo se establece, sustituye al certificado de profesionalidad de la ocupación de Instalador de equipos y sistemas de comunicaciones, establecido en el Real Decreto 943/1997, de 20 de junio, que, en consecuencia, queda derogado. Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad «Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de transformación» que en el mismo se establece, sustituye al certificado de profesionalidad de la ocupación de Operario de líneas eléctricas de alta tensión, establecido en el Real Decreto 408/1997, de 21 de marzo, que, en consecuencia, queda derogado. En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de mayo de 2011, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Este real decreto tiene por objeto establecer seis certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre.
3 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional. Artículo 2. Certificados de profesionalidad que se establecen. Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia profesional Electricidad y electrónica y son los que a continuación se relacionan, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican: Familia profesional: Electricidad y Electrónica. Anexo I. Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. Nivel 1. Anexo II Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión. Nivel 2. Anexo III Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. Nivel 2. Anexo IV Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de transformación. Nivel 2. Anexo V Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos. Nivel 2. Anexo VI Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina. Nivel 3. Artículo 3. Estructura y contenido. El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura establecida en los apartados siguientes: a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad. b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad. c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad. d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores. e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos. Artículo 4. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad. 1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes. 2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes: a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3. b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3. d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.
4 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Artículo 5. Formadores. 1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada certificado de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a distancia. 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo. 3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos. Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos. b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación y experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores. Artículo 6. Contratos para la formación. 1. La formación teórica de los contratos para la formación podrá realizarse a distancia hasta el máximo de horas susceptibles de desarrollarse en esta modalidad que se establece, para cada módulo formativo, en el certificado de profesionalidad. 2. La formación de los módulos formativos que no se desarrolle a distancia podrá realizarse en el puesto de trabajo o en procesos formativos presenciales. Artículo 7. Formación a distancia. 1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse con soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante que deberá cumplir los requisitos de accesibilidad y diseño para todos y necesariamente será complementado con asistencia tutorial. 2. La formación de los módulos formativos impartidos mediante la modalidad a distancia se organizará en grupos de 25 participantes como máximo. 3. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán la realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial.
5 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Artículo 8. Centros autorizados para su impartición. 1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento establecidos en cada uno de los módulos formativos que constituyen el certificado de profesionalidad. 2. Los centros que impartan exclusivamente la formación teórica de los contratos para la formación estarán exentos de cumplir los requisitos sobre espacios, instalaciones y equipamiento, establecidos en el apartado anterior, garantizando en todo caso a las personas con discapacidad los apoyos tecnológicos necesarios y la eliminación de las posibles barreras físicas y de comunicación. Artículo 9. Correspondencia con los títulos de formación profesional. La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad asociados a dichas unidades de competencia establecidos en el presente real decreto. Disposición adicional primera. Nivel del certificado de profesionalidad en el marco europeo de cualificaciones. Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el marco europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco europeo de cualificaciones. Disposición adicional segunda. Equivalencias con certificados de profesionalidad anteriores. Se declara la equivalencia a todos los efectos de los siguientes certificados de profesionalidad: Certificados de profesionalidad que se derogan Certificados de profesionalidad equivalentes Real Decreto 940/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista de edificios. Real Decreto 2068/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista industrial. Real Decreto 336/1997, de 7 de marzo, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista de mantenimiento. Real Decreto 943/1997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Instalador de equipos y sistemas de comunicaciones. Real Decreto 408/1997, de 21 de marzo, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de operario de líneas eléctricas de alta tensión. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión. Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de transformación. Disposición transitoria primera. Modificación de planes de formación y acciones formativas. En los planes de formación y en las acciones formativas que ya estén aprobados, en virtud de la Orden TAS, 718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real
6 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, que incluyan formación asociada a los certificados de profesionalidad que ahora se derogan, se podrá sustituir dicha formación por la que esté asociada a los certificados de profesionalidad declarados equivalentes en la disposición adicional segunda, previa autorización de la Administración que lo aprobó y siempre que se cumplan las prescripciones de los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos establecidos en el certificado. Disposición transitoria segunda. Baja en el Fichero de Especialidades. Las especialidades correspondientes a los certificados de profesionalidad derogados causarán baja en el fichero de especialidades a partir de los nueve meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto. Durante este periodo dichos certificados mantendrán su vigencia, a los efectos previstos en este real decreto. En todo caso, las acciones formativas vinculadas a estos certificados deberán iniciarse antes de transcurrido dicho periodo de nueve meses. Disposición transitoria tercera. Solicitud de expedición de los certificados de profesionalidad derogados. 1. Las personas que, según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, hayan completado con evaluación positiva la formación asociada a uno de los certificados de profesionalidad de los que aquí se derogan, durante la vigencia de los mismos, dispondrán de un plazo de cinco años para solicitar su expedición, a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto. 2. También podrán solicitar la expedición, en el plazo de cinco años desde la finalización con evaluación positiva de la formación de dichos certificados de profesionalidad: a) Las personas que, habiendo realizado parte de aquella formación durante la vigencia del real decreto que ahora se deroga, completen la misma después de su derogación. b) Las personas que realicen la formación de estos certificados de profesionalidad bajo los planes de formación y las acciones formativas que ya estén aprobados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, en virtud de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo. Disposición transitoria cuarta. Acreditación provisional de centros. Los centros de formación que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran incluidos en los registros de las Administraciones competentes y homologados para impartir formación en las especialidades formativas correspondientes a uno o varios de los certificados de profesionalidad que ahora se derogan, se considerarán acreditados de forma provisional a efectos de la impartición de acciones formativas vinculadas a los certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto y declarados equivalentes en la disposición adicional segunda, previa autorización de la Administración competente. Esta acreditación tendrá efectos durante un año desde la entrada en vigor de este real decreto y hasta la finalización, en su caso, de las acciones formativas aprobadas. Transcurrido este periodo, para poder impartir formación dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto, los centros de formación deberán solicitar a las Administraciones competentes su acreditación, para lo que deberán cumplir los requisitos establecidos en los certificados.
7 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogados el Real Decreto 940/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista de edificios, el Real Decreto 2068/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista industrial, el Real Decreto 336/1997, de 7 de marzo, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Electricista de mantenimiento, el Real Decreto 943/1997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Instalador de equipos y sistemas de comunicaciones y el Real Decreto 408/1997, de 21 de marzo, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de operario de líneas eléctricas de alta tensión. Disposición final primera. Título competencial. El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al Estado en el artículo ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Disposición final segunda. Actualización del Anexo «III Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina» del Real Decreto 1214/2009 de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. Conforme a lo establecido en el artículo 7 del real decreto 34/2008, de 18 de enero, se procede a la actualización del certificado de profesionalidad establecido como anexo III en el Real Decreto 1214/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, en los siguientes términos: Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como «Anexo III Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina», modificando las duraciones de los módulos formativos MF1269_2 y MF1270_2 del apartado III Formación del certificado de profesionalidad, por las duraciones que aparecen en el apartado I Identificación del certificado. Disposición final tercera. Desarrollo normativo. Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 13 de mayo de El Ministro de Trabajo e Inmigración, VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN CARLOS R.
8 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág ANEXO I I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Denominación: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. Código: ELES0208 Familia profesional: Electricidad y Electrónica Área Profesional: Instalaciones de telecomunicación Nivel de cualificación profesional: 1 Cualificación profesional de referencia: ELE255_1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios (RD 1115/2007 de 24 de agosto de 2007). Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad: UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. Competencia general: Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios para diversos usos e instalaciones, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente. Entorno Profesional: Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas mayoritariamente privadas, por cuenta ajena, dedicadas al montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. Sectores productivos: Se ubica en el sector eléctrico, dentro del subsector de montaje y mantenimiento en las siguientes actividades económico-productivas: Montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios de viviendas. Montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios de oficinas.
9 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios comerciales. Montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios de tipo industrial. Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: Ayudante del instalador de equipos y sistemas de comunicación. Ayudante del instalador reparador de instalaciones telefónicas. Ayudante del instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. Ayudante del montador de antenas receptoras/televisión satélites. Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. Duración de la formación asociada: 380 horas. Relación de módulos formativos y de unidades formativas: MF0816_1: Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. (150 horas) UF0538: Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. (80 horas) UF0539: Montajes en instalaciones domóticas en edificios. (40 horas) UF0540: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. (30 horas) MF0817_1: Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. (180 horas). UF0541: Caracterización de los elementos y equipos básicos de instalaciones de telecomunicación en edificios. (80 horas) UF0542: Montaje de elementos y equipos en instalaciones de telecomunicación en edificios. (70 horas) UF0540: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. (30 horas). MP0118: Módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. (80 horas) II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Unidad de competencia 1 Denominación: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. Nivel: 1 Código: UC0816_1
10 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Realizaciones profesionales y criterios de realización RP1: Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes, en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas. CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas. CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas. CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo (PVC, corrugado, metálico, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación, teniendo en cuenta las longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros. CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en el acopio, preparación y distribución del material. RP2: Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo instrucciones dadas. CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados entre otros, se modifican de acuerdo a las dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario. CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado, utilizando el procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar. CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), siguiendo las indicaciones de montaje. CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención. CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones. RP3: Preparar cuadros y cajas para el montaje de los elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. CR3.1 El mecanizado de la placa de montaje, perfiles y envolventes, entre otros se ajusta a las órdenes recibidas. CR3.2 Los elementos suministrados en piezas se montan siguiendo las indicaciones de montaje. CR3.3 Los equipos y elementos dentro de los cuadros se fijan en el lugar indicado y con los medios adecuados asegurando su sujeción mecánica. CR3.4 El cableado de los conductores en los equipos y elementos: - Se conforma de acuerdo a la ubicación indicada. - Se tratan los extremos para su conexión y se colocan los terminales adecuados. CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención. CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de cuadros y cajas. RP4: Tender cables en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.
11 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada. CR4.2 Los cables se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o modificación de sus características, y dejando cable sobrante (coca) para operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo. CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros). CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención. CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables. RP5: Montar, fijar y conectar mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. CR5.1 Los mecanismos eléctricos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros), suministrados en varias piezas, se ensamblan siguiendo las instrucciones de montaje. CR5.2 Los mecanismos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros.) y sus elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los lugares indicados en el replanteo, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética. CR5.3 Los elementos (sensores y actuadores, entre otros) de las instalaciones automatizadas y sus elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los lugares indicados en el replanteo, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética. CR5.4 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. CR5.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada intervención. CR5.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje, fijación y conexionado de mecanismos y elementos de la instalación. RP6: Colaborar en la reparación de instalaciones eléctricas y domóticas en edificios en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas. CR6.1 La disfunción en la instalación, cuadros o componentes se verifica mediante inspección visual y/o medidas eléctricas elementales. CR6.2 El elemento deteriorado y/o la parte de la instalación se sustituyen, utilizando la secuencia de desmontaje y montaje adecuada y restableciendo las condiciones de funcionamiento de la instalación. CR6.3 El estado de la instalación o de alguno de sus elementos, se reconoce efectuando las pruebas funcionales, y/o medidas eléctricas elementales. CR6.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada intervención. CR6.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de reparación de la instalación.
12 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Contexto profesional Medios de producción Herramientas manuales para trabajos mecánicos (alicates y destornilladores, entre otros). Máquinas para trabajos de mecanizado (taladradora, punzonadora, remachadora y roscadora, entre otros). Equipos de seguridad y protección eléctrica (vestimenta-equipo de protección individual-calzado, guantes, y casco, entre otros). Productos y resultados Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. Instalaciones domóticas en edificios. Información utilizada o generada Órdenes de trabajo. Manual de uso y prevención de riesgos. Instrucciones de montaje. REBT. Unidad de competencia 2 Denominación: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. Nivel: 1 Código: UC0817_1 Realizaciones profesionales y criterios de realización RP1: Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas. CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas. CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas. CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo (PVC, corrugado, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación teniendo en cuenta las longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros. CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación, acopio y distribución del material. RP2: Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas. CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo las instrucciones de montaje. CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados se modifican de acuerdo a las dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario. CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado utilizando el procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar.
13 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), indicado para la canalización, tubo o caja que se está fijando. CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención. CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de colocación y fijación de canalizaciones, soportes, tubos y registros. RP3: Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para el montaje de los elementos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. CR3.1 Los armarios suministrados en piezas se arman siguiendo las instrucciones de montaje. CR3.2 Los equipos (hub s, amplificadores, fuentes de alimentación, entre otros) y elementos dentro de los registros y armarios se fijan en su lugar de ubicación, con los medios adecuados y asegurando la sujeción mecánica. CR3.3 Las operaciones auxiliares de preparación del cableado (peinar, encintar, agrupar, macear, entre otros) se realizan sin modificar las características de los mismos y siguiendo las instrucciones de montaje. CR3.4 El conexionado de equipos y elementos en los armarios se realiza utilizando los cables homologados y de la categoría especificada, y consiguiendo un buen contacto eléctrico. CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención. CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de armarios. RP4: Tender cables en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas. CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada. CR4.2 Los cables (coaxial, de pares, fibra óptica entre otros) se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o modificación de sus características, y dejando cable sobrante (coca) para operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo. CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros). CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención. CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables. RP5: Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas. CR5.1 Las antenas, mástiles, torretas, sistemas de sujeción, entre otros, de radiodifusión sonora y TV (terrenal y vía satélite), suministrados en varias piezas se montan y fijan siguiendo las instrucciones de montaje y en condiciones de seguridad.
14 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág CR5.2 Los elementos y equipos de las distintas instalaciones (sonorización, videoportería, telefonía entre otros), se colocan, fijan y conectan en las distintas ubicaciones (exterior, interior) en los lugares indicados, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética. CR5.3 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido. CR5.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada intervención. CR5.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje y fijación de elementos y equipos. Contexto profesional Medios de producción Herramientas manuales para trabajos eléctricos (pelacables, insertadora de cables y crimpadora, entre otros). Herramientas manuales para trabajos mecánicos (alicates y destornilladores, entre otros). Equipos de seguridad y protección eléctrica (vestimentaequipo de protección individual-calzado, cuerdas, arneses, guantes, y casco, entre otros). Productos y resultados Instalaciones de telecomunicaciones en edificios. Información utilizada o generada: Órdenes de trabajo. Manual de uso y prevención de riesgos. Instrucciones de montaje. III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MÓDULO FORMATIVO 1 Denominación: Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. Código: MF0816_1 Nivel de cualificación profesional: 1 Asociado a la Unidad de Competencia: UC0816_1 Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. Duración: 150 horas UNIDAD FORMATIVA 1 Denominación: Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. Código: UF0538 Duración: 80 horas
15 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 y RP6 en lo referido a instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. Capacidades y criterios de evaluación C1: Identificar los elementos que configuran las instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación y describiendo sus características. CE1.1 A partir de catálogos o fotografías de los elementos más habituales que configuran las instalaciones eléctricas en edificios: - Identificar los soportes y accesorios de fijación para cada tipo de canal o tubo. - Identificar las cajas y registros según su uso en la instalación. - Identificar los distintos tipos de conductores describiendo sus características principales (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros) y aplicación en las instalaciones eléctricas. - Identificar los mecanismos (interruptores, conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su función y forma de colocación (empotrado o de superficie). - Identificar las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros) y espacio habitual donde van a ser colocadas. CE1.2 En una instalación eléctrica de baja tensión o en el almacén: - Identificar los canales y tubos según su uso en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros) describiendo sus características. - Identificar los soportes y accesorios de fijación para cada tipo de canal o tubo. - Identificar las cajas y registros según su uso en la instalación. - Identificar los distintos tipos de conductores describiendo sus características principales (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros) y aplicación en las instalaciones eléctricas. - Identificar los mecanismos (interruptores, conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su función y forma de colocación (empotrado o de superficie). - Identificar las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros) y espacio habitual donde van a ser colocadas. C2: Montar canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión en un edificio, bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. CE2.1 Describir las técnicas de curvado de tubos indicando las herramientas empleadas y los procedimientos habituales según el tipo (tubos de PVC, tubos metálicos, entre otros). CE2.2 Describir las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones. CE2.3 Describir las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras). CE2.4 En el montaje de una instalación eléctrica de una vivienda o local: - Identificar y señalar en un croquis de la vivienda o local los lugares de ubicación de los elementos de la instalación. - Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. - Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados. - Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. - Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y materiales que hay que utilizar, aplicando los procedimientos requeridos.
16 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Realizar los taladros con la técnica y accesorios adecuados bajo normas de seguridad. - Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada fijación mecánica y calidad estética. - Aplicar las normas de seguridad. C3: Tender el cableado para el montaje de la instalación eléctrica de un edificio, bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. CE3.1 Describir los diferentes tipos de conductores según su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros). CE3.2 Enumerar los tipos de guías pasacables mas habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables a la guía. CE3.3 En el tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado, realizar las siguientes operaciones: - Identificar el tubo y sus extremos. - Introducir la guía pasacables adecuada (nylon, metálica, entre otras) en el tubo. - Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. - Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe, hasta recuperar el cable en el otro extremo del tubo. - Cortar el cable dejando una «coca» en cada extremo. - Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. - Aplicar las normas de seguridad. C4: Montar los mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas en un edificio bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. CE4.1 Describir los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores, entre otros) utilizados en las instalaciones eléctricas en edificios. CE4.2 En un montaje de los mecanismos y elementos de una instalación eléctrica de un edificio: - Ensamblar los elementos que consten de varias piezas. - Identificar el cableado en función de sus colores o etiquetas. - Colocar y fijar los aparatos o mecanismos en su lugar de ubicación. - Conectar los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo. - Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. - Aplicar las normas de seguridad. C5: Sustituir elementos averiados en instalaciones eléctricas de edificios. CE5.1 Describir las averías tipo en instalaciones eléctricas en edificios. CE5.2 En una instalación eléctrica de un edificio, con elementos reales, con averías simuladas, convenientemente caracterizado: - Comprobar visual o funcionalmente la disfunción. - Asegurar la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. - Sustituir el elemento deteriorado o restituir las condiciones de funcionamiento siguiendo el procedimiento establecido. - Comprobar visual o funcionalmente el reestablecimiento del funcionamiento de la instalación. - Aplicar las normas de seguridad.
17 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Contenidos 1. Características eléctricas y medidas de magnitudes. - Magnitudes eléctricas: Tensión. Intensidad. Resistencia. Potencia. - Medición de las magnitudes eléctricas: Manejo del polímetro. Manejo de la pinza amperimétrica. Medidas de aislamiento y continuidad 2. Elementos y equipos de una instalación eléctrica. - Canalizaciones y tubos: Tipos y características. - Sistemas de instalación: Bajo tubos protectores. Sobre paredes. Enterrados. Aéreos. En canaletas de protección. Bajo molduras. - Conductores eléctricos: Aislados. Desnudos. Rígidos. Flexibles. - Receptores. - Elementos de alumbrado interior/exterior. - Elementos calefactores. - Motores. - Elementos de señalización. - Elementos de maniobra: Seccionadores. Pulsadores. Interruptores. Conmutadores. Telerruptores. - Elementos de conexión: Base de enchufe, clavijas, punteras, regleta de conexión, dedal de conexión, caja de conexión o derivación. - Elementos de señalización: números de señalización e identificación, bandas de identificación y señalización. - Elementos de protección y seguridad: Interruptor diferencial, interruptor magnetotérmico, protector sobretensiones, línea de tierra. - Herramental básico y específico. - Partes de las instalaciones: Acometida. Caja de protección. Línea de alimentación. Caja de derivación. Contadores. Derivación individual. Cuadro de mando y protección. Circuitos interiores.
18 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Identificación tipos de instalaciones eléctricas: Instalaciones de interior en viviendas (grados de electrificación. Circuitos). Instalaciones de puesta a tierra. Instalaciones de zonas comunes. Instalaciones locales de características especiales: húmedos, mojados, con riesgo de corrosión y polvorientos. 3. Instalación de elementos y equipos de las instalaciones eléctricas en edificios. - Montaje de los elementos de las instalaciones eléctricas en edificios: Tubos, registros, canalizaciones, bandejas y soportes (preparación, mecanizado y montaje). Conductores (preparado y tendido). Cuadros, armarios, equipos de medida. Elementos de control, de maniobra, de conexión, de protección, receptores. - Uso, manejo y mantenimiento de las herramientas y equipos: Procedimientos de uso y manejo de las herramientas eléctricas. Procedimientos de uso y manejo de los equipos usados en instalaciones eléctricas. Uso e interpretación de manuales de uso y mantenimiento. Pautas de mantenimiento y almacenaje de herramientas y equipos eléctricos. 4. Sustitución de elementos averiados en las instalaciones eléctricas en edificios. - Descripción de las averías típicas de una instalación. - Procedimiento de actuación ante averías. - Equipos de medida y comprobación (polímetro digital o analógico, pinza amperimétrica, medidor de continuidad). - Secuencias de desmontaje y montaje de los componentes eléctricos. UNIDAD FORMATIVA 2 Denominación: montajes en instalaciones domóticas en edificios. Código: UF0539 Duración: 40 horas Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 y RP6 en lo referido a instalaciones domóticas en edificios. Capacidades y criterios de evaluación C1: Identificar y diferenciar los distintos tipos de instalaciones domóticas con los equipos y elementos que las configuran, relacionándolos con su función en la instalación y describiendo sus características. CE1.1 A partir de catálogos o fotografías de los sistemas domóticos más habituales que configuran las instalaciones domóticas en edificios: - Identificar los elementos y equipos que componen cada tipo de instalación domótica. - Identificar la simbología utilizada en cada tipo de instalación domótica. - Identificar la herramienta necesaria para la realización de instalación domótica. CE1.2 En una instalación domótica o en el almacén:
19 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Identificar los elementos que componen cada tipo de instalación domótica. - Identificar la simbología utilizada en cada tipo de instalación domótica. - Identificar la herramienta necesaria para la realización de instalación domótica. C2: Instalar los equipos y elementos de las instalaciones domóticas en un edificio bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. CE2.1 Diferenciar los equipos y elementos utilizados en las instalaciones domóticas en edificios. CE2.2 En un montaje de una instalación domótica en un edificio realizada con elementos reales, convenientemente caracterizada: - Preparar los elementos que se van a utilizar. - Ensamblar los elementos que consten de varias piezas. - Identificar el cableado en función de su etiquetado. - Colocar y fijar los sensores y actuadores en su lugar de ubicación. - Ayudar en el conexionado del cableado con los equipos y elementos de la instalación. - Colocar los embellecedores o tapas si es necesario. - Aplicar las normas de seguridad. C3: Sustituir los elementos averiados de las instalaciones domóticas en edificios bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. CE3.1 En una instalación domótica de un edificio realizada con elementos reales y convenientemente caracterizado: - Comprobar visualmente la disfunción. - Asegurar la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. - Sustituir el elemento deteriorado y colaborar en a restituir las condiciones de funcionamiento siguiendo el procedimiento establecido. - Comprobación visual o funcional del reestablecimiento del funcionamiento de la instalación. - Aplicar las normas de seguridad. Contenidos 1. Sistemas domótico utilizados en edificios. - Sistemas domóticos utilizados en función de: Seguridad. Confort. Economía. - Elementos del sistema domótico: Controlador Sensores. Interface de entrada. Interface de salida. Actuadores. Fuente de alimentación. 2. Montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en edificios. - Preparado y tendido de conductores del sistema domótico utilizado. - Montaje de sensores y actuadores. - Instalación del interface y controlador. 3. Conexionado de los elementos de las instalaciones domótica. - Procedimientos de conexionado. - Conexión de sensores.
20 Núm. 137 Jueves 9 de junio de 2011 Sec. I. Pág Conexionado de actuadores. - Conexión del equipo de control. 4. Sustitución de los elementos averiados en las instalaciones domóticas. - Características de las averías típicas de la instalación. - Tipología de las averías: Averías en sensores y actuadores. Averías del sistema de control. - Procedimientos de sustitución de los elementos averiados. - Procedimientos de restablecimiento del funcionamiento de la instalación. UNIDAD FORMATIVA 3 Denominación: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. Código: UF0540 Duración: 30 Horas Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 y RP6 en lo referido a la seguridad y prevención de riesgos para los técnicos y usuarios de las instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, así como en la gestión medioambiental. Capacidades y criterios de evaluación C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de la manipulación de las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad de las empresas del sector. CE 1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y equipos. CE 1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados. CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental derivados de las actuaciones con productos contaminantes. CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de accidentes. CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia de prevención y seguridad. C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y protección medioambiental de la empresa. CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados, incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de protección individual y colectiva. CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como: - Identificar a las personas encargadas de tareas específicas. - Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
36772 Miércoles 10 septiembre 2008 BOE núm. 219 I. Disposiciones generales MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 14776 REAL DECRETO 1381/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen dos certificados de
Núm. 214 Viernes 4 de septiembre de 2009 Sec. I. Pág. 75481 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 14217 Real Decreto 1214/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR ÁMBITO PRÁCTICO 3º DIVERSIFICACIÓN. CURSO 2014-2015
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR ÁMBITO PRÁCTICO 3º DIVERSIFICACIÓN. CURSO 2014-2015 ÍNDICE 1º INTRODUCCIÓN 2º OBJETIVOS GENERALES 3º OBJETIVOS DEL ÁREA. 4º CONTENIDOS 5º CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ÍNDICE A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN... 3 B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS... 7 C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA...
PROGRAMACIÓN Código: FPB-EE-IED Edición: 1 Fecha: 12-09-2014 Página 1 de 17 ÍNDICE A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.... 3 B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.... 7 C) METODOLOGÍA