Source: http://docplayer.fi/1257683-Kiinteiston-kuntoarviolausunto.html
Timestamp: 2017-02-27 07:06:43+00:00
Document Index: 5063840

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO - PDF
KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO
Download "KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO"
1 KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖ KOTIKUMPU Hiiteläntie KOISJÄRVI Katselmuksen ajankohta: Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Sini Honkonen, Lohjan kaupunki, Tilapalvelut, puh Kaupintie 5 PL 49, HELSINKI Puh Fax2 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu SISÄLLYSLUETTELO (46) JOHDANTO...5 TIIVISTELMÄ...8 ENERGIATALOUS...12 RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO...13 D ALUERAKENTEET...13 D6 VIHERRAKENTEET...13 D7 PÄÄLLYSRAKENTEET...13 D72 MUUT PÄÄLLYSRAKENTEET...13 D8 ALUEVARUSTEET...13 D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET...13 E POHJARAKENTEET...14 E4 PUTKIRAKENTEET...14 E41 MAAPUTKISTOT...14 E43 SALAOJAT...14 F RAKENNUSTEKNIIKKA...14 F1 PERUSTUKSET...14 F11 ANTURAT...14 F12 PERUSMUURIT...15 F13 ALAPOHJAT...15 F2 RAKENNUSRUNKO...15 F23 PORTAAT...17 F3 JULKISIVU...17 F31 ULKOSEINÄT...17 F32 IKKUNAT...18 F33 ULKO-OVET...18 F4 YLÄPOHJARAKENTEET...19 F41 YLÄPOHJA...19 F42 RÄYSTÄÄT...20 F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT...21 F51 SISÄOVET...21 F57 HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT...21 F6 SISÄPINNAT...213 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) F61-F63 SISÄPINNAT YLEISESTI...21 RAKENNUSTEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...23 LVI-TEKNINEN LAUSUNTO...33 G LVI- TEKNIIKKA...33 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT...33 G11 LÄMMÖNTUOTANTO...33 G12 LÄMMÖNJAKELU...33 G13 LÄMMÖNLUOVUTUS...34 G14 ERISTYKSET...34 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT...34 G22 VESIJOHTOVERKOSTOT...34 G23 JÄTEVESIEN KÄSITTELY...35 G24 VIEMÄRIVERKOSTO...35 G25 VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET...35 G26 ERISTYKSET...35 G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT...35 G31 ILMASTOINTIKONEET...35 G33 KANAVISTOT...36 G34 PÄÄTE-ELIMET...36 G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT...36 G41 KYLMÄKONEISTOT...36 J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT...36 LVI- TEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...37 SÄHKÖTEKNINEN LAUSUNTO...38 H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT...38 H1 ALUESÄHKÖISTYS...38 H11 ALUEJÄRJESTELMÄT...38 H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET...38 H22 JAKOKESKUKSET ALLE 1000 V...38 H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET...39 H41 LIITTYMISJOHDOT...39 H42 MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET...39 H43 KYTKINLAITOSTEN JA JAKOKESKUSTEN VÄLISET JOHDOT...39 H44 JA H45 VOIMA- JA VALAISTUSRYHMÄJOHDOT...404 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) H5 VALAISIMET...40 H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET...41 J TIETOJÄRJESTELMÄT (SÄHKÖTEKNISET)...41 J1 PUHELINJÄRJESTELMÄT...41 J11 YLEISEEN PUHELINVERKKOON LIITETYT JÄRJESTELMÄT...41 J2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT...41 J21 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT...41 J5 TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT...41 J51 PALOILMOITUSJÄRJESTELMÄT...41 SÄHKÖTEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...42 RYHTI- KUSTANNUSTAULUKOT...465 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) JOHDANTO Tässä kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS- osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Kiinteistössä esiintyvien lukuisten uusimistarpeiden ja heikon yleiskunnon johdosta ei voida enää oikeastaan puhua varsinaisesta kunnossapito / PTSsuunnitelmasta, vaan kyseessä on enemmänkin luettelo uusimista kaipaavista osaalueista. Kiinteistön elinkaarta ajateltaessa se tarvitsee ennen kaikkea hankesuunnittelua, jossa käydään läpi mitä kiinteistöltä ja sen rakennuksilta jatkossa aiotaan vaatia korjaustoimenpiteiden laajuuden määrittämiseksi, ts. jatketaanko entisellä ns. hätäkorjaus - linjalla, vai ajanmukaistetaanko rakennukset. Tällöin puhutaan jo peruskorjaustasoisista korjauksista.. Niputtamalla korjauksia hankkeiksi saatetaan saavuttaa säästöjä työmaakuluissa, nyt esitety kunnossapidon kustannukset ovat ns. yksittäisten toimenpiteiden hintoja. Hankekokonaisuudet tulee määritellä sen mukaan, mitä kiinteistöltä jatkossa vaaditaan. Kustannusarviossa on käytetty soveltuvin osin Talonrakennuksen kustannustieto 2000-kirjan tietoja sekä kokemusperäisiä kustannustietoja. Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 0 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset, esimerkiksi ilmanvaihdon muutostyöt sisältävät niihin liittyvien rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Toimenpide- ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle, pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Toimenpide- ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Lausunnoissa esitetyt luokittelut on kuntoarvioijan subjektiivinen käsitys nimikkeen yleisestä kunnosta. Korjaustarpeet on jaettu neljään kuntoluokkaan seuraavasti: KL1 = ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa KL2 = korjaustarve 4 10 vuoden sisällä KL3 = korjaustarve 1 4 vuoden sisällä KL4 = korjaustarve 0 1 vuoden sisällä. Kiinteistön energiataloutta ei ole kuntoarviossa tarkasteltu. Energiankulutus ja säästöpotentiaali voidaan selvittää erillisessä energiakatsastuksessa.6 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääpiirteissään ohjekortissa LVI , KH , Asuinkiinteistön kuntoarvio, suoritusohje esitettyä nimikkeistöä. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat ohjekortin mallisisällysluettelon mukaiset. Kuntoarvion rakennus-, LVI- ja sähkötekniikkaa käsittelevissä luvuissa on kukin osajärjestelmänimikkeen (esim. G3 Ilmastointijärjestelmät) kuvauksessa noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä: Ensin kuvataan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet. Seuraavaksi käsitellään nykytilanne ja todetaan kohteessa tehdyt havainnot. Lopuksi annetaan kunnossapito- ja korjaustoimenpide- ehdotukset. Kuntoarvion vastuuhenkilöt ovat Fatman Oy:stä Harri Ståhle Rakenne Mika Lukkarinen LVIA Reijo Väisänen Sähkö Arvio LVI , KH , Asuinkiinteistön kuntoarvio, suoritusohje mukaisesti Korjaustarpeet jaetaan neljään kuntoluokkaan seuraavasti: KL1 = ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa KL2 = korjaustarve 4 10 vuoden sisällä KL3 = korjaustarve 1 4 vuoden sisällä KL4 = korjaustarve 0 1 vuoden sisällä. Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat rakennustekniikkaan liittyvät osa-alueet: Aluerakenteet Ulkopuoliset rakenteet Salaojitus ja putkirakenteet Kantavat rakenteet Väestönsuoja varusteineen (ei kiinteistössä) Kuilut ja portaat Ulkoseinät täydentävine rakennusosineen Ovet ja ikkunat Vesikatto yläpohjavarusteineen Sisäpinnat7 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat LVI- tekniikkaan liittyvät osaalueet: Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärilaitteet Ilmastointijärjestelmät Kylmätekniset järjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmä (ei kiinteistössä) Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat sähkötekniikkaan liittyvät osa-alueet: Sähköjärjestelmät: Aluesähköistys Kytkinlaitteistot ja jakokeskukset Kompensointilaitteet (ei kiinteistössä) Johtotiet Johdot ja niiden varusteet Valaisimet Lämmittimet Kojeet ja laitteet Erityisjärjestelmät (ei kiinteistössä) Tietojärjestelmät: Puhelinjärjestelmät Antennijärjestelmät Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät (ei kiinteistössä) Turva- ja valvontajärjestelmät (ei kiinteistössä) Raportissa on esitetty Talo-90 mukaisesti otsikoituna vain kiinteistössä esiintyvät järjestelmät.8 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) TIIVISTELMÄ Kiinteistötarkastustiedot Tarkastusaika : klo 9:00 Säätila ulkona : + 16 C aurinkoista Sisälämpötila : C Rakennustekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Kiinteistön Kotikumpu rakennuskanta muodostuu asuinrakennuksesta, huoltorakennuksesta ja talousrakennuksesta. Asuinrakennus on hirsirunkoinen, 2- kerroksinen, harjakattoinen ja vaakalaudalla verhottu rakennus. Rakennus on perustettu kallion varaisesti luonnonkiviselle perusmuurille. Alapohjana on puurakenteinen rossipohja, alapohjassa on myös pieni kellari luvulla on pohjoispäätyyn rakennettu laajennus, jossa sijaitsee saunaosasto. Laajennuksella on teräsbetoninen perusmuuri. Rakennuksen vesikate on pääosalla vanhaa betonitiilikatetta, laajennuksen kohdalla huopakatetta ja kuistin katteena on profiilipelti. Huoltorakennus on täysin siporex- runkoinen; pystyrunko on siporex- lankkua, yläpohjan kantava osa niin ikään siporex- lankkua. Perustukset ovat paikalla valettua teräsbetonia. Vesikatto on tyypiltään tasakatto, katteena huopakate. Talousrakennus on vanha, 2- kerroksinen puuvaja- kellarirakennus. Pohjakerroksen runko KAHI- tai sementtitiiltä, välipohja teräsbetonia, ylemmän kerroksen runko puuta. Katto on tyypiltään harjakatto, vesikatteena vanha betonitiilikate. Tilaajan dokumenttien mukaiset tilavuudet ja pinta- alat: Asuinrakennus: - m 3 n. 145 hum 2 Huoltorakennus: 660 m 3 n. 163 hum 2 Talousrakennus: - m 3 n. 400 brm 2 (piirustuksista mittaamalla)9 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Rakennusten yleiskunnon voidaan sanoa olevan heikko. Rakenteiltaan yksinkertainen ja varastokäyttöön tarkoitettu talousrakennus on käyttöään vastaavassa kunnossa, mutta asuin- ja huoltorakennus edellyttävät peruskorjauksen tasoisia korjauksia. Rakennustekniikassa esiintyvien korjaustarpeiden lisäksi on koko LVIS- tekniikka uusittava, se ei ole kaikilta osiltaan enää käytössä, ja paikoin jopa vaarallinen, kts. enemmän LVI- ja SÄH- osiot raportissa. Kiireelliset korjaustarpeet : Korjaustarpeet ovat olleet ajankohtaisia jo pitkään. Ehdotetut selvitykset ja tutkimukset: Aiotusta jatkokäytöstä riippuen. Asuinkäyttöön jäädessään tulee asuinrakennuksessa korjausten yhteydessä tutkia paljastuvia rakenteita mahdollisten lahovaurioiden sekä mahdollisen mikrobikasvuston varalta. Tutkimusten laajuus ja tarve ovat pitkälti sidoksissa tulevaan käyttöön. Mikrobikasvustoa voidaan etsiä myös ennen em. korjauksia, samoin sisäilmaa voidaan tutkia. Vanhassa, kattovuodoista kärsineessä puurakennuksessa ovat ainetta rikkomattomat tutkimusmenetelmät kuitenkin epäluotettavia, tutkimusten tulisi perustua ensisijaisesti näytteenottoon. Sisäilmatukimusta voidaan käyttää aluksi, ja katsoa esiintyykö ilmanäytteissä selkeästi ohjearvot ylittäviä arvoja. Huoltorakennuksen siporex- rungon kuntoa tulisi tutkia tarkemmin esim. lyöntikartoituksella, ja tutkia erityisesti erittäin heikkokuntoisten rapautuneiden lankkujen päät rapautumisen asteen selvittämiseksi; vain pintahalkeilua, vai rakenteen läpi mennyttä. Lankkujen rapautumisen asteella on suuri vaikutus rakennuksen rungon ja ulkovaipan korjausasteeseen, kts. tarkemmin F20. Tulevat suunnittelutarpeet: Asuin- ja Huoltorakennus edellyttävät laajamittaisia korjauksia, jotka edellyttävät aluksi hankesuunnittelua, jossa määritetään mitä kiinteistölle ja sen rakennuksille aiotaan tehdä, jonka jälkeen päästään tekniseen suunnitteluun sekä lupamenettelyyn. Asukkaiden / huoltohenkilökunnan haastattelu: Kierroksella mukana oli asukas Krister Teräs. Kierroksen aikana läpikäytiin rakennuksissa ilmenneitä vaurioita ja asukkaan niissä tekemiä välttämättömiä korjauksia. Huomattava osa laitekannasta on asukkaan kertomuksen mukaan itse hankittua ja asennettua. LVI- tekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Asuinrakennusta lämmitetään ilmalämpöpumpulla, joka on riittämätön lämmittämään asuinrakennusta. Lämmitystä yritetään avustaa siitettävillä sähköpattereilla. Huoltorakennusta lämmitetään vuokralaisen omalla öljykattilalla, joka lämmittää neljää patteria huoltorakennuksesta. Asuin- ja huoltorakennuksen alkuperäiset lämmitysputket ja patterit on vuosia sitten jäätyneet, jonka johdosta ne ovat haljenneet ja poistettu käytöstä. Asuinrakennukseen vesi tulee vuokralaisen omalla pumpulla porakaivosta.10 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Asuinrakennuksessa on uusittu vesijohtoja vuonna 1998 ja lämminvesivaraaja Huoltorakennuksen syöttövesijohto on katkaistu, joten vettä ei ole käytettävissä huoltorakennuksessa. Vuonna 2006 on uusittu jätevesisäiliö, joka on kolmen kuution umpisäiliö. Säiliö palvelee ainoastaan asuinrakennusta. Huoltorakennuksen viemäri on katkaistu kaivon ja huoltorakennuksen väliltä. Ilmanvaihto on rakennuksissa painovoimainen. Ehdotetut jatkotutkimukset: Ei jatkotutkimuksia. Kiireelliset korjaustarpeet: Öljykattilan hankinta, sekä putkistojen ja lämmityspattereiden uusiminen. Öljysäiliön hankinta ja asennus Öljykattilalle savupiipun hankinta ja asennus. Huoltohallin vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen. Huoltohallin vesikalusteiden uusiminen. Sähkötekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Kuntoarviokohteen rakennusten sähkötekniikka on pääosin arviolta 60-luvulta ja 70- luvulta ja sähkönjakelujärjestelmät on toteutettu TNC johdinjärjestelmän (4-johdin) mukaisesti. Alkuperäiset sähköasennukset on tehty asentamisajankohdan määräysten mukaisesti, jolloin mm. vikavirtasuojia ei ollut ja 0-luokan pistorasiat sallittiin kuivissa asuintiloissa. Myöhemmin on tehty lisäyksiä asuinrakennuksessa (saunasiipi) ja huoltorakennuksessa sekä purettu tarpeettomia asennuksia. Sähköjärjestelmien yleinen kunto on pääosin tyydyttävä, mutta suosittelen vanhimpien järjestelmien ja asennusten uusimisia kuntoarvion perusteella lähivuosina. Suosittelen myös sähköasennuksille kuntotutkimusta ja viallisten asennusten korjaamista mahdollisimmat nopeasti. Kohteesta ei löydetty sähköpiirustuksia eikä kohteesta ole saatu korjaushistoriaa tai tarkastuspöytäkirjoja, joten kuntoarvio on tehty katselmuskäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella. Sähköturvallisuusmääräykset eivät vaadi määräaikaistarkastuksen teettämistä kohteeseen, mutta suosittelen sitä. Kiireelliset korjaustarpeet: Nousuvarokkeiden suuruus ja suojausten oikeellisuus (selektiivisyys) tulisi tarkistaa pikaisesti. Asuinrakennuksen eteisen ryhmäkeskuksen oikeellisuus (vaiheistus) tulisi tarkistaa pikaisesti, sillä liesi on asennettu 3-vaiheisesti ja N-johdin ylikuormittuu, mikäli keskus on 1-vaiheinen.11 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Puupylväässä olevan pääkeskuksen kosketussuojausta on parannettava turvallisen sulakkeen vaihdon takaamiseksi. Lisäksi keskuksen kansien on oltava lukossa tai vain työkalulla avattavissa, joten pääkeskukselle on asennettava lukittava suojakaappi. Asuinrakennuksen saunan löylyhuoneen valaisimen ryhmäjohto on vaihdettava lämmönkestäväksi ja jakorasia on poistettava katonrajasta. Asuinrakennuksen saunan pesuhuoneen sähköasennusten kosteussuojaus (kotelointi) on korjattava. Asuinrakennuksen keittiössä, eteisen oven vieressä, olevan pistorasian asennus on korjattava turvalliseksi. Huoltorakennuksen keskusten ilman työkaluja avattavien koteloiden kosketussuojaukset on korjattava. Lisäksi ylimääräisiksi jääneet johtoaukot koteloissa on suljettava. Huoltorakennuksen vanhat käytöstä poistetut sähkökalusteet ryhmäjohtoineen on poistettava kokonaan keskukselta asti tai käyttökelpoiset ryhmäjohdot on rasioitava kiinteillä jakorasioilla. Ehdotetut lähiaikojen uusimistarpeet: Suosittelen puuttuvien sähköpiirustusten hankinta ja pääkeskuksen uusimista puupylväineen Suosittelen kaikkien keskuksien uusimista ja nousujohtojen (-varokkeiden) uusimista tulevaa käyttöä vastaaviksi Suosittelen varastorakennuksen avolinjan ja sähköasennusten uusimista Suosittelen nykyaikaisen maadoitusjärjestelmän rakentamista kiinteistöön mahdollisimman nopeasti ja ukkossuojausta (ylijännitesuojausta) tarvittaessa Tulevat suunnittelu- ja uusimistarpeet: Suosittelen kaikkien sähköasennusten uusimisen suunnittelun aloittamista kun rakennusten tuleva käyttö ja lämmitystavat ovat selvitetty Asukkaiden / huoltohenkilökunnan haastattelu: Haastattelujen perusteella kohteessa ei ole ollut mainittavia ongelmia sähköteknisten laitteiden ja järjestelmien toiminnan suhteen. Suurimmat ongelmat ovat syntyneet vanhojen sähkölaitteiden rikkoontumisesta ja laajakaistayhteyden puutteista (hankittu uusi puhelinliittymä)12 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) ENERGIATALOUS Kiinteistön energiataloutta ei ole kuntoarviossa tarkasteltu. Energiankulutus ja säästöpotentiaali voidaan selvittää erillisessä energiakatsastuksessa.13 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO D ALUERAKENTEET D6 VIHERRAKENTEET Päärakennuksen ympärillä on terveen näköiset nurmikentät, sekä kukka- ja pensasistutuksia. Nurmialueen reunoilta etäämmälle alue muuttuu luonnontilaiseksi. Huoltorakennuksen tausta, jossa ennen ovat sijainneet kasvihuoneet, on nyt heinittynyt sekalaisen tavaran varastointialue. Ei toimenpiteitä. D7 PÄÄLLYSRAKENTEET D72 MUUT PÄÄLLYSRAKENTEET Huolto- ja asuinrakennuksen välinen huoltopiha sekä ajotie on hiekka / kivituhkapintainen. Kuivana pölyävää, sinänsä käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa oleva alue. Ei toimenpiteitä. D8 ALUEVARUSTEET Pihalla on mm. lipputanko ja kuivausteline. Ei aitarakenteita tai muuten huomioitavia pihavarusteita- tai rakennelmia. Kts. D9. D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET Asuinrakennuksen pohjoispäädyssä on puurakenteinen terassi. Terassi on käyttökuntoinen, puuosien maalipintojen kunto vastaa muuta julkisivua, eli hilseilee. Kaiteiden ylävaakapuut ovat halkeilleet. Terassille johtava porras on oikeastaan pieni kapea tikas. Terassi on tyydyttäväkuntoinen. Kuluneimmat osat vaihtamalla ja maalaamalla edelleen kunnostettavissa. Huomioitava on, että terassia saatetaan joutua purkamaan muiden korjaustöiden tieltä. Terassin kunnostus KL3. Kaiteissa vaakaosien uusiminen, muuten naulakorjaus ja maalaus.14 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) E E4 POHJARAKENTEET PUTKIRAKENTEET E41 MAAPUTKISTOT Piha- alueella ei ole pintavesien hallintaa varten kaivoja. Asuinrakennuksen kattovesille ei mitään jatko- ohjausta, vaan vedet pudotetaan syöksytorvien päästä suoraan rakennuksen nurkille. Kaikilta torvilta vesien haltuunotto ns. rännikaivoilla ja ohjaus alarinteen suuntaan on helposti toteutettavissa. Kaikilta syöksytorvilta saadaan helposti rakennettua linja alarinteeseen, jossa vedet voidaan purkaa avo- ojaan, tai rinteeseen. Huoltorakennuksen nurkilla on betonikantiset kaivot, joihin tasakaton kaivot purkavat. Rakennetaan asuinrakennuksen kattovesien jatko- ohjaus; rännikaivot ja putket alarinteen suuntaan, purku ojaa tai luonnontilaiseen rinteeseen. KL4 KL3. Kts. myös E43. E43 SALAOJAT Rakennuksia ei ole salaojitettu. Salaojituksen tarvetta esiintyy lähinnä asuinrakennuksessa. Ylärinteen puolelle ja sivuille voidaan ehdottaa salaojitusta, joka ohjaisi osan vajovesistä rakennuksen ohi alarinteen suuntaan, purku järjestyisi rinteeseen / ojaan. Nyt asuinrakennuksen alapohjassa olevassa pienessä kellarissa näkyy lattialla vesijäljet, ja muurit ovat märkiä., vettä valuu rakennuksen alla rinteen suuntaan. Suositan salaojituksen asentamista asuinrakennuksen ylärinteen puolelle sekä sivuille. Sadevedenhallinta kts. E41. KL4 KL3. F F1 RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET F11 ANTURAT Asuinrakennus on perustettu kallion varaisesti luonnonkiviselle perustukselle luvun laajennuksen perustana on paikalla valettu teräsbetoninen muuri. Huoltorakennuksen antura- ja perusmuurirakenteena on paikalla valettu teräsbetoninen perusmuuri. Talousrakennuksen näkyvät perusmuurirakenteet ovat paikalla valettua teräsbetonia, ja osin muuraus jää myös maanpinnan tason alle.. Perustuksia koskien ei toimenpiteitä. Muurit kts. F12.15 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F12 PERUSMUURIT Asuinrakennuksen luonnonkivinen perusmuuri on laastisaumattu. Saumaus on halkeillut ja rapautunut käytännössä kauttaaltaan, ja edellyttäisi uusimista. Laajennuksen teräsbetoninen perusmuuri on ehyt ja vähintään tyydyttäväkuntoinen. Asuinrakennuksen vanhan osan alapohjan alustilaa tuuletetaan sokkelin läpi menevistä n. 10 x 10 cm kivien väliin jätetyistä reijistä, sekä todennäköisesti myös hormin kautta. Alustilan tuuletus on painovoimainen. Alustila kts. enemmän F13. Huoltorakennuksen teräsbetoninen perusmuuri / sokkelirakenne on matala. Sokkelipinta on huokoinen, siinä esiintyy tavanomaiseksi katsottavaa eroosiota, ja siporexlankkujen ja muurin rajapinnalla esiintyy betonin lohkeilua. Sokkelipinta tulisi jo kunnostaa; vaurioalueet piikataan ja paikataan, sokkelipinta joko ylitasoitetaan ja maalataan, tai muuten pinnoitetaan. Vanhassa betonissa voidaan myös melko luotettavasti olettaa karbonatisoitumisen edenneen jo raudoitukseen saakka. Niin haluttaessa ilmiö voidaan varmentaa näytteenotolla. Kohteen koko ja käyttötarkoitus huomioiden se saattaa kuitenkin olla ylimitoitettu toimenpide. Talousrakennuksen valetut ja muuratut muurirakenteet ovat käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Vanhoihin rakenteisiin ja pintoihin ei kohdisteta toimenpideehdotuksia. Asunrakennuksen luonnonkivisen perusmuurin saumauksen uusiminen KL4 KL3. Huoltorakennuksen sokkelin kunnostus KL4 KL3. F13 ALAPOHJAT Asuinrakennuksen alapohja on kantava puurakenteinen alapohja. Alapohjassa on tuulettuva alustila. Alustilassa on myös pieni kalliopohjainen kellari. Alustilaan ei ole kulkureittiä. Asukkaan mukaan alustilassa on aikoinaan käyty kaivamalla muurin vierestä rakennuksen eteläpäädystä. Alustilaan tulisi järjestää kulkureitti joko perusmuuriin tai esim. kellarin seinään tehdyn luukun kautta. Huom! Asuinrakennuksen Talous- ja huoltorakennusten alapohjat ovat maanvaraisia tb- laattoja. Asuinrakennuksen alustilaan tulisi järjestää kulkureitti joko perusmuuriin tai esim. kellarin seinään tehdyn luukun kautta. KL4 KL3. F2 RAKENNUSRUNKO Asuinrakennus on hirsirunkoinen. Aiemmin on rungossa havaittu lahoa ainakin keittiön ulkoseinän kohdalla alahirressä, joka on asukkaan toimesta korvattu harkolla.16 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Sisälevytyksen ja ulkolaudoituksen alle jäävän hirsirakenteen kunnosta ei kyetä varmuudella esittämään havaintoja tai arvioita. Ulkoisesti tarkasteltuna ei rakennuksen ulkomuoto anna selkeitä viitteitä rungon painumisesta lahon tms. vaurioiden johdosta. Huoltorakennus on siporex- runkoinen; pystyrunko on pystyyn asennettua siporexlankkua, vaakaosat vaaka- asenteista siporex- lankkua. Ulkoseinissä saumojen kohdilla esiintyy runsaasti erilaisia vaurioita; saumakohdissa on runsaasti halkeamia, reunat lohkeilevat, ja paikoin lankkujen väleissä on suuret raot, joita on tukittu uretaanilla. Eteläsuunnan oven kohdalla seinälankku on vääntynyt paikaltaan siten, että yläpuolisen palkin tukipinnan alue jää vähäiseksi, ja pystylankun liikkeen mahdollisesti jatkuessa voi palkki pudota pois paikaltaan. Siporex- pysty- ja vaakalankkujen päät ovat paikoin niin heikkokuntoisen näköisiä, että niiden koossapysyminen on jo kyseenalaista. Siporex- rungon / ulkoseinien kunnostaminen on toki mahdollista; rapautuneet, halkeilleet tms. vaurioituneet osat irrotetaan, paikataan soveltuvalla laastilla ja tarvittavin osin lujitetaan teräsosilla, ja lopuksi pinnoitetaan ulkopinta esim. ruiskulevitteisellä ohutrappauksella. Toimenpide on työvoittoinen ja hidas, ja vaurioiden todellinen laajuus paljastuu vasta seinää vaurioalueilta purettaessa tai muuten ainetta rikkovin menetelmin tutkimalla. Korjatut alueet saattavat myös helposti haljeta irti vanhasta alustastaan, eikä korjauksella tällöin saavuteta haluttua lopputulosta. Edellisiin havaintoihin ja päätelmiin vedoten tulee vakaasti harkita myös rakennuksen purkamista. Kts. lisäksi myös F32 ja F41. Talousrakennuksen pohjakerroksen runko KAHI- tai sementtitiiltä, välipohja teräsbetonia, ylemmän kerroksen runko puuta. Ei selkeitä poikkeamahavaintoja, ei toimenpide- ehdotuksia. Huoltorakennuksen Siporex- runko (ja ulkovaippa) edellyttää jo kattavaa kunnostusta, harkittava myös purkamista. PTS- osiossa on esitetty n EUR kustannusvaraus, jossa käsitellään rapaten sisä- ja ulkopinnat, ja tehdään pahimmin rapautuneissa kohdissa korjausvaluja. Jos rajoitetaan toimenpidettä vain ulkopintojen pienpaikkaukseen ja ruiskurappaukseen, jää kustannus ainakin n. puoleen yllä esitetystä. Käytettäessä pinnan kunnostuksiin vain maalausta ohutrappauksen sijaan putoaa kustannus vielä entisestään, ollen n EUR tietämillä. Edelleen toistetaan, että rapautunutta Siporex- alustaa korjattaessa on varauduttava yllätyksiin, joita ei silmämääräisessä tarkastelussa, eikä välttämättä edes näytteenottoon perustuvassa tutkimuksessa kyetä havaitsemaan.17 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F23 PORTAAT Asuinrakennuksen 2. kerrokseen johtava porras on puinen, kapeassa kuilussa oleva porras. Porras on käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Ei toimenpiteitä erikseen; yleisen sisätilojen kunnostuksen yhteydessä. F3 JULKISIVU F31 ULKOSEINÄT Asuinrakennuksen ulkoseinät ovat hirsirunkoiset, julkisivun verhouksena on vaakalaudoitus, sisäpuolella lastulevytys. Hirsiseinissä ei aiempinen korjausten perusteella ole lisälämmöneristystä luvun laajennusosa on puurankarunkoinen, verhouksiltaan vastaava ja mineraalivillalla lämmöneristetty. Ulkoverhouksen maalipinta hilseilee irti monin paikoin, erityisesti eteläpäädyssä, jossa miltei koko seinä on jo paljas. Maali on hilseilytyypin perusteella lateksityyppistä maalia; maalikelmu on puun päällä, eikä ole tunkeutunut sen syihin. Puu on myös saatettu maalata liian märkänä, koska irtoilu on hyvin kattavaa. Maalin alta paljastunut puupinta on jo harmaaksi patinoitunutta, jolloin maalin tarttuvuus usein heikentyy, ja haittaa tulevaa maalausta. Julkisivut edellyttävät kattavaa maalausta, samalla voidaan joutua uusimaan muutamia halkeilleita lautoja. Vanha maali tulisi saada kattavasti pois, ja uusi maalaus suorittaa öljypohjaisilla maaleilla. Huoltorakennuksen ulkoseinät muodostuvat pystyasenteisista siporex- lankuista. Rakennuksen siporex- rungon ja täten myös ulkoseinien kuntoa on jo käsitelty nimikkeessä F20. Talousrakennuksen kellari / pohjakerroksen seinät ovat KAHI / sementtikivimuurausta, sekä myöhemmin lisättyä kevytsorabetoniharkkoa. Ylemmän tason ulkoseinät ovat lomilautaa, ei muuta seinärakennetta. Kuten päärakennuksessa, on myös talousrakennuksen puisissa julkisivuissa on eriasteisia maalipinnan vaurioita. Julkisivujen maalaus ja naulakorjaus lähivuosina olisi suositeltavaa. Pohja / kellarikerroksen eri materiaaleista muurattu seinä on kirjava; niin haluttaessa voidaan se pinnoittaa yhteneväiseksi rappaamalla. Asuinrakennuksen julkisivun naulakorjaus ja maalaus KL4 KL3. HUOMIO! Julkisivulaudoituksen alla olevan hirsirungon kuntoa ei tiedetä. Talousrakennuksen puisen julkisivun naulakorjaus ja maalaus KL4 KL3. Huoltorakennuksen rungon ja julkisivujen peruskorjauksen tasoinen korjaus, tai rakennuksen purku. Kts. F20.18 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F32 IKKUNAT Asuinrakennuksen ikkunat ovat ainakin kahdenikäisiä; osa on vanhoja sisään- ulosaukeavia 2- puitteisia 2- lasisia puuikkunoita, joissa on yksinkertaiset pintasalvat ja aukipitimet. Ikkunoiden puuosat on peittomaalattu luvun laajennusosalla olevat ikkunat ovat 2- puitteiset 2- lasiset sisään- sisään aukeavat ikkunat. Ikkunaryhmässä on erillinen pitkäsalvalla varustettu tuuletusluukku. Ikkunoiden puuosat ovat sisäpuolelle päin kuultokäsiteltyjä. Pulttisaranointi. Ikkunoiden ulkopuitteiden kunto varsinkin eteläsuunnalla on huono. Maali on kulunut pois, puuaines harmaaksi patinoitunutta ja halkeillutta. Samoja vaurioita esiintyy myös karmirakenteessa ja sisäpuitteissa saakka. Lasituskittauksia on korvattu silikonimassoilla. Metalliset nurkkavahvikkeet ovat ruosteessa. Pohjoissuunnalla vauriot ovat pienempiä. Ikkunoiden korjaustarve on jo peruskorjaustasoa. Maali- ja puuaineksen vaurioiden lisäksi ikkunoiden käynti, heloitukset ja tiiveys ovat puutteellisia, ja edellyttävät korjauksia. Huoltorakennuksen vähäiset ikkunat ovat alkuperäisiä puuikkunoita. Ilmansuunnasta riippuen puuaineksen kunto hieman vaihtelee. Huoltorakennuksen ikkunoille asetetut vaatimukset eivät ole samoja kuin asuintiloissa, ja ikkunat pääosin välttävät käytössään, kunhan pysyvät paikoillaan. Eteläpäädyssä on suuri maisemaikkuna, jonka karmirakenne on jo läpilaho, ja laho on edennyt myös hieman puitteeseen; ikkuna olisi jo uusittava. Huom! rakennuksen säilyttäminen ja kunnostusten kannattavuus on kyseenalaistettu kohdassa F20. Talousrakennuksessa on muutama kiinteä yksinkertainen ikkuna, joita tulee kunnostaa muun julkisivun mukaisesti. Asuinrakennusten ikkunoiden peruskorjaus. Puuosien, kittausten ja nurkkavahvikkeiden täydellinen puhdistus ja uudelleenmaalaukset. Käynnin sovitus, tiivisteiden uusiminen. KL4 KL3. Koska kohde ei ole millään tavalla suojeltu kohde, tulee harkita myös ikkunoiden uusimista, mikäli asuinkäyttöä aiotaan jatkaa. Huoltorakennuksen Eteläpäädyn suuren ikkunan uusiminen. Muiden ikkunoiden kunnostus; siistintä, maalaus. KL4 KL3. Mikäli rakennus tahdotaan säilyttää. Talousrakennuksessa ei toimenpiteitä erikseen; julkisivujen mukaisesti F33 ULKO-OVET Asuinrakennuksen pääovi on puinen umpiovi. Käynti tyydyttävä. Kunnostus julkisivun mukaisesti. Saunaosastolta terassille johtava ovi on puinen umpiovi. Ovipinta on pahoin auringossa patinoitunut. Kunnostus vähintään maalaten, saattaa johtaa pintaverhouksen uusimiseen. Huoltorakennuksessa on useita erityyppisiä ovia.19 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Entisen lämpökeskuksen (korkea osa) oviksi on jälkikäteen asennettu suuret teräksiset, lasitetut pariovet, ts. halliovet. Ovet ovat käyttökuntoiset. Metallipinnoissa on ruostevaurioita. Kuten rakennuksen muidenkin osien kohdalla, edellyttää ovi kunnostusta, mikäli rakennus aiotaan säästää. Eteläpäädyssä, aiemmin mainitun lahoavan ikkunan vieressä on ulkopinnaltaan pahoin vaurioitunut puuovi. Ovi tulee jo uusia. Keskiosalle johtavat ovet ovat käyttökuntoisia, mutta edellyttävät kunnostusta, mikäli käyttöä aiotaan jatkaa. Talousrakennuksen ylätason ovi on lautarakenteinen pariovi, ts. ladonovityyppinen. Yksinkertainen ovi on käyttökuntoinen. Pohja / kellarikerroksen ovet ovat paneeliverhotulta ulkopinnaltaan vaurioituneet ja auringossa patinoituneet. Hyvin yksinkertaiset puuovet ovat periaatteessa käyttökuntoiset, mutta ne voitaisiin jo uusia Asunnon ulko- ovien kunnostukset KL4 KL3. Huoltorakennuksen eteläpäädyn oven uusiminen. Keskiosan ja halliovien kunnostus. KL4 KL3. Talousrakennuksen parioven kunnostus julksivun mukaan. Pohjakerrostasolla puuovien suositetaan jo uusittaviksi. KL4 KL3. F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 YLÄPOHJA Asuinrakennuksen katto on tyypiltään harjakatto, laajennusosalla pulpettikatto. Kattojen kantavat rakenteet ovat puuta. Vanhalla osalla vesikatteena vanhat betonikattotiilet, tiilien alustana päreet ja ruodelaudoitus. Yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivillaa sekä purua, pahnaa, olkea tms. Laajennusosan katteena on alkuperäinen huopakate. Vanhan osan yläpohjatiloissa erottuu kaksi selkeää vuotopaikkaa. Pohjoisnurkassa on vanha vuotopaikka, vesijälkiä näkyy laajalti levytyksessä. Ilmeiseen vuotokohtaan on hätäkorjauksena asennettu muovisäkkejä ns. aluskatteeksi. Toinen, tuoreempi vuotoalue on itäsivustalla. Alue on asukkaan toimesta suojattu muovilla, ja veden tippumista varten on astiat. Vuotoalueen päreet ovat vettyneet ja mustat, samoin vanhat puukannattajat ja ruoteet. Alueella kasvaa rihmastoja, joista ei voi olla varma ovatko ne homekasvustoa vai pelkkiä pöly- ja hämähäkinseittejä. Katto on itäsivun pohjoispäädyssä painunut hieman notkolleen. Vanha betonitiilikate on sammaloitunut, ja tiilet hauraita. Otsa- ja alaräystäiden laudoitukset ovat lahovaurioisia.20 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Rakennuksen vanha osa tarvitsee kattavasti uuden yläpohjan. Tällä tarkoitetaan myös yläpohjan lämmöneristeen vaihtamista; useasta paikasta kastunutta eristemateriaalia ei kannata säästää. Huoltorakennuksen yläpohja on tyypiltään tasakatto. Yläpohjan kantavana rakenteena ovat siporex- lankut, joiden päälle on rakennettu kallistus- ja lämmöneristekerros kevytsorasta / kevytsorabetonista. Vesikatteena on huopakate. Huoltorakennuksen kate ja räystäsrakenteet ovat huonokuntoiset, räystäillä ei ole pellitystä ja reunapuut ovat täysin lahonneet. Siporex- lankkujen alapinnoissa näkyy vuotojälkiä. Huoltorakennuksen yläpohja tulee kantavaa laattaa myöten uusia, mikäli kohdetta aiotaan jatkossa käyttää. Talousrakennuksen yläpohja on asuinrakennuksen tapaan puukannattajien varassa oleva betonitiilikatteinen yläpohja. Ei lämmöneristystä, kylmä varasto. Katteen alustana umpilaudoitus. Räystäslinjoilla katto, ts. tiilet ovat romahtaneet. Sisäpuolella aluslaudoituksessa näkyy muuallakin vesivuodoista kieliviä tummentumia. Katto edellyttää jo uusimista, jossa tiilet ja tarvittava määrä aluslaudoituksesta uusitaan. Kattoon tulee myös asentaa alushuopa tiilille. Asuinrakennuksessa yläpohjan kattava uusiminen, jossa poistetaan vanhat kastuneet mineraalivilla- ja puru / pahnaeristeet ja korvataan ne puhallettavalla selluvillalla. Uusitaan ruodelaudoitus umpilaudoituksena, asennetaan alushuopa ja uusi betonitiilikate. Mahdollisesti joudutaan uusimaan myös pahimmin tummuneet pääkannattajat. KL4 KL3. Huoltorakennuksessa yläpohjan kattava uusiminen; materiaalien poisto kantavaa laattaa myöten, josta eteenpäin uudet lämmöneriste- ja kallistuskerrokset, räystäsrakenteet ja 2- kertainen huopakate. KL4 KL3. Talousrakennuksessa vesikaton uusiminen, jossa uusitaan betonitiilikate, tarvittavin osin aluslaudoitusta (ei paljon) ja asennetaan huopa- alusta. KL4 KL3. F42 RÄYSTÄÄT Asuinrakennuksessa on alaräystäillä teräksiset sv- kourut, talousrakennuksessa toisella räystäällä. Huoltorakennuksen katolla on sisäpuolinen vedenpoisto. Kattojen vedenpoistojärjestelmät tulee uusia kattotöiden yhteydessä. Ei toimenpiteitä erikseen. Uusiminen kattotöiden yhteydessä. Näytä lisää
D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5 Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio
25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus... Lisätiedot RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA
RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat... Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009
1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Selvitys korjauskustannuksista
Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen Lisätiedot Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi
sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen, Lisätiedot Tarkastettu omakotitalo
Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5
1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu
Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä
KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön Lisätiedot Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom
1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1 Lisätiedot RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava
RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto... Lisätiedot KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.
KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot Kuntoselvitys. Rakennustekniikka
LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo
KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY
KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa Lisätiedot Kaunialan sotavammasairaala
1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013
1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni Lisätiedot VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU
REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen Lisätiedot RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava
RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04220 Kerava 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.1 Aineisto... Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018
1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON Lisätiedot 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730 Lisätiedot Punainen talo Heikinniementie 2 00250 Helsinki KUNTOARVIO
Kiinteistöpalvelut ja tegnologiaratkaisut Punainen talo Heikinniementie 2 00250 KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Rakennustekniikka: Matti Ruotsala LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka: Harri Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.
. 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com Lisätiedot KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI
KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros... Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26
arvio 1.6.2016 Peltokaari Aarnenkatu 26 49400 Hamina Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Peltokaari 1.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 2 RAKENNUSTEKNIIKKA... Lisätiedot RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT
RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen, Lisätiedot RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS
Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT Lisätiedot Kuntoarvio/kuntotodistus
KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU 16.10.2012 ALEKSIS KIVEN TIE 8 Kuntoarvio/kuntotodistus Aleksis Kiven tie 8:n kiinteistö siirtyi kaupungin omistuksesta Nikkarinkruunulle vuoden 2009 alusta. Kohteesta ei ole Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin Lisätiedot Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi
Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 13.08.2007 Raportin päiväys: 23.08.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan Kaupungin tilakeskus, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Lisätiedot As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO
As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Lisätiedot Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus
Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 2.11.2010 Raportin päiväys: 26.11.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari Lisätiedot AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014
AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan Lisätiedot Rakennusliike A Vänttilä Oy
Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 01.04.2009 Raportin päiväys: 21.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a
1/10 Omakotitalon perusparantaminen Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Hakija: Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) Hakija täyttää Kunta täyttää Yks. Määrä Yksikkö- Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9
KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Havukosken Ässäkodit
Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013 Lisätiedot Kuntoarvio Start. Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa. Tarkastuspäivä 17.8.2012
Kuntoarvio Start Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa Tarkastuspäivä 17.8.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN Lisätiedot korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013
Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten Lisätiedot Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen.
1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kuhmontie 174, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541-416-15-19 Kohteen pinta-ala: 97 m 2 (huoneistoala) 113 m² (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1934 sekä laajennus Lisätiedot AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014
AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2). Lisätiedot PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009
PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu Lisätiedot Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa
Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007
Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm: Lisätiedot Kutomo Heikinniementie 2 00250 Helsinki KUNTOARVIO
Kiinteistöpalvelut ja tegnologiaratkaisut Kutomo Heikinniementie 2 00250 KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Rakennustekniikka: Matti Ruotsala LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka: Harri Laitinen Lisätiedot Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna
1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN Lisätiedot AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014
AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde. Lisätiedot Rakennuksen kuntotarkastus
Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi Lisätiedot KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA
MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE Lisätiedot Liite kuntotarkastusraporttiin
Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo Lisätiedot VALOKUVAT LIITE 1 1(8)
VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 980 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE
1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden Lisätiedot Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012
Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1. Lisätiedot Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri
Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön Lisätiedot Vantaan kaupungintalo Vantaa
Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/ Lisätiedot Kuntoarvio Start. Tammiston entisen koetilan rakennukset Kaurapellonkatu 3 01980 VANTAA. Tarkastuspäivä 21.11.2011
Kuntoarvio Start Tammiston entisen koetilan rakennukset Kaurapellonkatu 3 01980 VANTAA Kuntoarvio Start 2/24 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. Lisätiedot KS-TARKASTUS 1/8 Kiinteistöjen kuntotarkastukset
KS-TARKASTUS 1/8 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA Haastattelulla kartoitetaan rakenteiden ja laitteiden toimivuus, huoltotoimenpiteet ja mahdolliset käytössä esiintyneet puutteet ja virheet/ongelmat. Kohteen Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon Lisätiedot KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere
KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3 Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI
KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon Lisätiedot Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää