Source: https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/62543/1/2/vyhlaska-c-169-2006-zz-o-konkretnych-vlastnostiach-stabilneho-hasiaceho-zariadenia-a-polostabilneho-hasiaceho-zariadenia-a-o-podmienkach-ich-prevadzkovania-a-zabezpecenia-ich-pravidelnej-kontroly
Timestamp: 2020-01-23 07:38:55+00:00
Document Index: 1161416

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 5', '§ 13', '§ 20']

Vyhláška 169/2006 Z.z. - o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly úplné a aktuálne znenie | Nové ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.
169/2006 Z.z.
o hasiacich zariadeniach, ich prevádzkovaní a kontrole
Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia (§ 3)
Spúšťací mechanizmus (§ 4)
Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia (§ 5)
Označovanie (§ 6)
Signalizácia činnosti stabilného hasiaceho zariadenia (§ 7)
Hasiaca látka (§ 8)
Zásobovanie elektrickou energiou (§ 9)
Stabilné hasiace zariadenie CO2 (§ 10)
Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia (§ 11)
Sprievodná dokumentácia stabilného hasiaceho zariadenia (§ 12)
Kontroly a skúšky (§ 13)
Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti (§ 14)
Polostabilné hasiace zariadenie (§ 15)
Spoločné a prechodné ustanovenia (§ 16-18)
PRÍL.1 OBSAH JEDNOTLIVÝCH KONTROL ( * )
I. STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA ( * )
A. KONTROLY SPRINKLEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA a) Obsahom týždennej kontroly sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia ( * )
B. KONTROLY DRENČEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA a) Obsahom týždennej kontroly drenčerového stabilného hasiaceho zariadenia ( * )
C. KONTROLY PENOVÉHO SPRINKLEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA a) Obsahom týždennej kontroly penového sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia ( * )
D. KONTROLY PENOVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA a) Obsahom týždennej kontroly penového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä ( * )
E. KONTROLY STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA CO2 A PLYNOVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA a) Obsahom týždennej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia ( * )
II. POLOSTABILNÉ HASIACE ZARIADENIE ( * )
A. KONTROLY POLOSTABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA VODNÉHO a) Obsahom mesačnej kontroly polostabilného hasiaceho zariadenia vodného je ( * )
B. KONTROLY POLOSTABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA PENOVÉHO a) Obsahom mesačnej kontroly penového polostabilného hasiaceho zariadenia je ( * )
OBSAH KONTROLNEJ PREHLIADKY A OBSAH SKÚŠKY FUNKČNOSTI STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA (Príl.2)
Vyhláška č. 169/2006 Z.z., o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
62/2006 Zbierky zákonov na strane 1070.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:
d) vypúšťacia armatúra je zariadenie, ktorým sa dodáva hasiaca látka do chráneného priestoru, a to najmä vypúšťacia hubica, 1) sprinkler, 2) hubica 3) a monitor, 1)
e) pomocná funkcia stabilného hasiaceho zariadenia je najmä vypnutie a zapnutie iného požiarno-technického zariadenia, vetracieho zariadenia, odsávacieho ventilátora, čerpadla, dopravníka, vykurovacieho zariadenia, klapky, uzáveru, technologického zariadenia a uzavretie požiarneho uzáveru,
g) akcieschopné zariadenie je stabilné hasiace zariadenie a polostabilné hasiace zariadenie vyhotovené podľa požiadaviek ustanovených v tejto vyhláške a v technickom predpise, ktorému neuplynula od výroby alebo vykonania kontroly doba dlhšia ako dvanásť mesiacov a ktoré má v ustanovenej lehote vykonané aj skúšky podľa osobitného predpisu, 4)
(2) Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby zabezpečovalo automatické aj ručné spúšťanie; to neplatí pre sprinklerové stabilné hasiace zariadenie 5) a stabilné hasiace zariadenie, ktoré sa uvádza do činnosti priamym pôsobením tepla na vypúšťaciu armatúru.
(3) Stabilné hasiace zariadenie na lokálne hasenie 6) v chránenom priestore, ktorý je pod dohľadom obsluhy technologického zariadenia, nemusí mať automatické spúšťanie.
(5) Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť určené v technickej norme, 7) overené podľa osobitného predpisu 8) alebo výpočtom. Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré neurčuje technická norma alebo technická špecifikácia, určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.
(1) Spúšťací mechanizmus 9) musí uviesť do prevádzky stabilné hasiace zariadenie vrátane jeho pomocných funkcií.
(5) Spúšťací mechanizmus musí byť vyhotovený tak, aby jeho funkčnosť 6) bolo možné kedykoľvek skontrolovať.
(1) Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia 2) tvorí samostatný požiarny úsek a musí byť chránená proti vstupu nepovolaných osôb a vybavená núdzovým osvetlením. Armatúra na pripojenie stabilného hasiaceho zariadenia na mobilnú hasičskú techniku musí byť vyvedená na fasádu stavby do blízkosti nástupnej plochy. Vstup do strojovne stabilného hasiaceho zariadenia musí byť z voľného priestranstva alebo z chránenej únikovej cesty. 10)
(4) V strojovni stabilného hasiaceho zariadenia, čerpacej stanici a v ostatných priestoroch, v ktorých je umiestnená hasiaca látka, musí byť zabezpečená prevádzková teplota, ktorá zodpovedá vlastnostiam hasiacej látky a je určená v technickej norme. 1) Pre stabilné hasiace zariadenia, ktoré nemajú prevádzkovú teplotu určenú v technickej norme, určí ju výrobca v prevádzkovom predpise.
(1) Jednotlivé časti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť označené podľa technickej normy. 11)
(3) V chránenom priestore, v ktorom je inštalované stabilné hasiace zariadenie s objemovým hasením 5) alebo v ktorom je inštalované stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb, musí byť na vnútornej strane aj vonkajšej strane každých dverí chráneného priestoru umiestnené výstražné označenie. Toto označenie obsahuje upozornenie, že v prípade poplachu alebo vypúšťania hasiacej látky majú osoby ihneď opustiť daný priestor a nevstupovať do tohto priestoru skôr, kým sa dokonale nevyvetrá, napríklad nápisom PO ZAZNENÍ SIGNÁLU ČINNOSTI STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA OKAMŽITE OPUSTITE PRIESTOR alebo DO PRIESTORU VSTUPUJTE AŽ PO DOKONALOM VYVETRANÍ.
(8) Každý riadiaci ventil 12) stabilného hasiaceho zariadenia musí byť označený poradovým číslom s určením priestoru, ktorý chráni.
(1) Poplachové zariadenie 13) musí signalizovať uvedenie stabilného hasiaceho zariadenia do činnosti zvukovým signálom. Zvukový signál musí znieť od signalizovania požiaru po začiatok vypúšťania a počas vypúšťania; to neplatí pre stabilné hasiace zariadenie s objemovým hasením alebo pre stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb, kde zvukový signál musí zaznievať až do času vytvorenia bezpečnej koncentrácie v chránenom priestore. Zvukový signál musí byť odlišný od všetkých ostatných poplachových signálov.
(4) Ovládacie zariadenie 14) stabilného hasiaceho zariadenia musí jednoznačne indikovať každý stav stabilného hasiaceho zariadenia.
(1) V stabilnom hasiacom zariadení možno použiť len hasiacu látku s určenými vlastnosťami 15) a najmenej v množstve určenom v technickej norme. 6)
(2) Pre stabilné hasiace zariadenie musí byť okrem množstva hasiacej látky podľa odseku 1 zabezpečená rezervná zásoba hasiacej látky určená v technickej norme. 6)
(5) Riadiaci ventil, 16) zásobník s hasiacou látkou a zásobník s výtlačným plynom musia byť inštalované tak, aby boli chránené pred požiarom, spravidla umiestnením do strojovne, požiarneho úseku bez požiarneho rizika alebo do časti požiarneho úseku bez požiarneho rizika. 10)
(1) Ak sa môže vytvoriť koncentrácia ohrozujúca zdravie osôb v chránenom priestore, v ktorom je občasné pracovné miesto 10) a kde sú zložité podmienky opustenia tohto priestoru, musí byť automatické spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia CO2 počas prítomnosti osôb v chránenom priestore vypnuté.
(2) Konštrukcie, 10) ktoré ohraničujú chránený priestor, v ktorom môže byť požiar tuhých materiálov vyžadujúcich inhibičný čas, 9) musia mať požiarnu odolnosť 10) najmenej takú, ako je inhibičný čas, najmenej však 15 minút.
(3) V strojovni alebo v inom priestore chránenom proti vstupu nepovolaných osôb sa umiestňuje pre stabilné hasiace zariadenie rezervný zdroj 9) oxidu uhličitého v množstve najmenej potrebného množstva oxidu uhličitého na hasenie v chránenom priestore. Tento rezervný zdroj nemusí byť trvalo napojený na stabilné hasiace zariadenie.
(4) Stabilné hasiace zariadenie CO2 na objemové hasenie v chránenom priestore, v ktorom môže byť požiar horľavých kvapalín, 17) musí mať rezervný zdroj oxidu uhličitého v množstve najmenej potrebného množstva oxidu uhličitého na chránenie priestoru; tento rezervný zdroj musí byť trvalo napojený na stabilné hasiace zariadenie CO2.
(2) Pri prevádzkovaní stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečí vlastník (správca) nehnuteľnosti, 18) v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, trvalé dodržiavanie prevádzkových pokynov a podmienok určených výrobcom stabilného hasiaceho zariadenia v návode na obsluhu.
(3) Počas prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia nemožno vykonávať bez písomného súhlasu výrobcu stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho splnomocneného zástupcu 18) žiadne úpravy a zmeny. Časti stabilného hasiaceho zariadenia možno nahradiť len časťami vyrobenými výrobcom alebo s jeho súhlasom za podmienky uvedenej v odseku 1.
(4) Ak výrobca stabilného hasiaceho zariadenia zanikol alebo prestal pôsobiť v oblasti stabilných hasiacich zariadení, môže sa časť stabilného hasiaceho zariadenia nahradiť inou časťou s obdobnými vlastnosťami a za podmienky uvedenej v odseku 1. O vhodnosti týchto častí stabilného hasiaceho zariadenia rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti 18) na projektovanie alebo na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.
e) osvedčenie o výrobku, 11)
(3) Výrobca môže určiť vykonávanie prehliadky niektorých častí stabilného hasiaceho zariadenia aj v lehote dlhšej ako jeden rok; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov. 4)
(7) Štvrťročnú kontrolu a polročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonáva osoba poverená údržbou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá je preukázateľne zaškolená výrobcom, splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia. Tieto kontroly sa vykonávajú za prítomnosti odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. 18)
(5) Obsahom školenia osôb o ochrane pred požiarmi, 19) ktoré majú pracovné miesto v priestore chránenom stabilným hasiacim zariadením s hasiacou látkou, ktorá môže pri spustení poškodiť zdravie týchto osôb, musí byť aj činnosť uvedených osôb pri vzniku požiaru v tomto priestore.
(10) Stabilné hasiace zariadenie podľa doterajších predpisov je akcieschopné, ak neuplynula od vykonania jeho ročnej kontroly podľa § 13 ods. 2 písm. f) doba dlhšia ako jeden rok; to neplatí pre technické zariadenia tlakové a technické zariadenia elektrické, ktorých skúška sa vykonáva podľa osobitného predpisu. 4)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právnym aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov. 20)
Martin Pado v.r.
5. kontrola doplňovacieho čerpadla 5a. skúška chodu doplňovacieho čerpadla, 5b. kontrola tesnosti spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla, 5c. kontrola rozdeľovača a polohy uzatváracej armatúry,
7a. skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu vmieste stálej služby,
b) Obsahommesačnej kontroly penového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu D.a), ako aj
4) Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.
8) Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
10) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
17) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
19) § 20 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
20) Napríklad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zákon č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z.z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.