Source: http://docplayer.fr/2661671-Document-officiel-recommandations-prescriptions-obligations-situation-d-edf.html
Timestamp: 2017-02-20 23:17:13+00:00
Document Index: 165315188

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt\n', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Document officiel Recommandations, prescriptions, obligations Situation d EDF - PDF
Download "Document officiel Recommandations, prescriptions, obligations Situation d EDF"
1 Objectif : analyser les rapports et avis de l ASN et de l IRSN pour lister les non-conformités de la centrale de Fessenheim. Il convient en particulier de vérifier quelles suites ont été données par EDF aux recommandations et prescriptions de l ASN et de l IRSN. Document officiel Recommandations, prescriptions, obligations Situation d EDF Avis IRSN Lettre VD3 : du 10 février 2011 sur l instruction des suites du GPR bilan du réexamen de sûreté VD3-900 Examen du rapport de conclusions du réexamen de sûreté du réacteur n 1 du CNPE de Fessenheim à l issue de sa 3 e visite décennale Recommandations - Aspects génériques du réexamen de sûreté VD3 900 Explosions d origine interne aux sites R 1.1 : EDF définit dans ses études du risque d explosion interne le «jet impactant» comme une situation où le jet résultant de la rupture guillotine d une tuyauterie véhiculant un gaz explosion atteint une paroi ou un plafond proches et génère une accumulation en partie haute. EDF considère qu en cas de rupture guillotine, l écoulement du jet se fait dans l axe du tuyau ou de la singularité. L IRSN estime que cette démarche qui conduit à exclure certains locaux, potentiellement concernés, uniquement sur la base de l orientation du jet, est trop restrictive. L IRSN recommande qu EDF considère la configuration la plus pénalisante concernant l orientation du jet en cas de fuite «guillotine» dans son étude dite de «jet impactant». R 1.2 : EDF retient uniquement l hypothèse d une dilution homogène de l hydrogène dans les locaux dans l étape de vérification de la possibilité de formation d un volume «à risque d atmosphère explosible» (ATEX) en cas de perte de la ventilation. L IRSN recommande qu EDF considère toutes les configurations «approche physique» et «jet impactant» dans l étude de vérification de la possibilité de formation d un volume d ATEX en cas de perte de la ventilation. Demande de communication de la preuve du respect de l ensemble de ces recommandations et observations par EDF. R 1.3 : EDF exclut les locaux ayant fait l objet d une analyse de niveau 2 (étude des conséquences d une explosion pour la sûreté) des locaux devant être examinés lors des études en configuration «jet impactant». L IRSN estime qu EDF doit également étudier la configuration «jet impactant» pour l ensemble des locaux ayant fait l objet d une analyse de niveau 2 et n ayant pas été identifiés comme «local à enjeu majeur de sûreté». R 1.4 : La mise en place d un matériel ATEX correspond à un risque identifié pour tous les locaux recensés comme tel et permet ainsi une planification et une traçabilité des opérations de maintenance. L IRSN recommande que les locaux équipés de matériels ATEX soient classés «locaux ATEX» et repérés par la signalisation ATEX /762 Autonomie des tranches vis-à-vis des agressions externes de mode commun R 2.1 : L IRSN n a pas connaissance d élément de démonstration de l opérabilité des pompes du circuit de protection incendie (JPP sur le palier CPY, JPD sur le palier CP0) des sites en bord de rivière vis-à-vis du phénomène de frasil. L IRSN considère que la démonstration de l autonomie en eau de la piscine BK en situation de perte totale de la source froide (H1) de site induite par un phénomène de frasil reste à apporter par EDF sur les sites en bord de rivière. Dans le cas où la disponibilité du circuit JPP ou JPD aspirant dans les rus d'eau de la station de pompage ne pourrait pas être totalement démontrée en situation H1 liée au frasil, l IRSN considère qu EDF devra montrer qu il existe, pour les sites en bord de rivière, d autres moyens d appoint aux piscines BK n aspirant pas dans les rus d eau de la station de pompage. Dans ce cas, EDF devra justifier que ces moyens font l objet d exigences permettant de garantir leur disponibilité, leurs performances et leur tenue aux grands froids et qu ils sont mentionnés dans les documents de conduite ad hoc. L IRSN estime acceptable que les éléments de démonstration demandés ci-dessus ne soient pas apportés à l échéance de la première VD3 du site de Fessenheim mais considère qu ils devront être disponibles à l occasion de l instruction du prochain RCR concernant un site en bord de rivière. R 2.2 : L IRSN recommande qu EDF définisse sa stratégie de conduite pour atteindre les conditions de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l arrêt (RRA) sans conditionnement en cas de manque de tension externe (MDTE) de site suite à un séisme. Confinement en situation post-accidentelle R 3 : Dans les situations accidentelles avec passage en recirculation des systèmes de sauvegarde sur les puisards, l IRSN a mis en évidence, dans le cadre du «Bilan de réexamen VD3 900», un risque de rejets radioactifs directs dans l environnement via l évent de la bâche du circuit de traitement et de réfrigération de l eau des piscines (PTR). Dans ce cadre, la modification consistant à réaliser un confinement «actif» de l atmosphère de la bâche PTR par le circuit de ventilation «DVK iode» avait été présentée par EDF comme la seule solution, parmi les sept étudiées, dont il était possible de tirer un bénéfice dans le calcul des conséquences radiologiques. EDF retient à présent : o o de ne réaliser aucune modification sur le palier CP0, de mettre en oeuvre une modification différente sur le palier CPY, consistant à boucher le trop-plein de la bâche PTR. L IRSN recommande qu EDF transmette : o les études lui permettant d exclure à présent la modification initialement retenue pour les paliers CP0 et CPY, /763 o l analyse détaillée de la modification «bouchage du trop-plein de la bâche PTR» ainsi qu une quantification du gain procuré sur les rejets directs dans les situations accidentelles concernées. L IRSN considère de plus que l argumentaire d EDF justifiant l absence de modification sur le palier CP0 n est pas satisfaisant, et recommande qu EDF étudie une modification conformément à la demande de l ASN. Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation PTR R 4 : L IRSN recommande qu EDF identifie l ensemble des emplacements potentiels de brèches situées sur un tronçon de tuyauterie susceptible de véhiculer de l eau de la piscine de désactivation, non compensables par les moyens d appoints existants et propose un programme d inspection en service sur les portions de tuyauterie concernées, incluant le tube de transfert situé entre les piscines BR et BK. Dossier d aptitude à la poursuite de l exploitation de la tranche (DAPE) R 5 : L ASN a demandé à EDF, pour les matériels ayant une durée de vie estimée supérieure à 20 ans, de vérifier le maintien de leur qualification en réalisant des prélèvements aux fins d essais de qualification aux conditions accidentelles. EDF a répondu en proposant un programme de prélèvements aux fins d essais (ou d expertises) de 5 familles de matériels électriques, dont le calendrier débute en 2009 pour les servomoteurs (prélèvement pour expertises), puis se poursuit à partir de 2013 jusqu en 2016 et au-delà pour les autres matériels (prélèvements pour essais). L IRSN recommande que le programme de prélèvements aux fins d essais ne se limite pas aux matériels électriques, comme proposé par EDF, mais soit étendu également aux matériels mécaniques. Recommandations Aspects spécifiques au CNPE de Fessenheim Bilan de l examen de conformité de tranche (ECOT) R 6 : Lors des contrôles sur le génie civil, EDF a détecté plusieurs défauts susceptibles d affecter la tenue structurelle de certains ouvrages. A cet égard, il prévoit d engager un suivi de ces défauts à des échéances lointaines, allant jusqu à 10 ans. L IRSN recommande que l exploitant procède au plus tôt à une caractérisation de ces écarts afin de déterminer les actions (réparation, suivi) appropriées et les échéances associées, sans attendre les délais /764 annoncés. Observations - Aspects génériques du réexamen de sûreté VD3 900 Explosions d origine interne aux sites O 1.1 : EDF exclut des locaux à risque d explosion ceux dont l absence de formation d un volume important d ATEX peut être justifiée par la présence de sorbonnes autour des singularités. EDF n a toutefois pas précisé les critères de performance associés à ces équipements, ni l analyse des risques liés à leur défaillance. En l absence de ces éléments, l IRSN n est pas en mesure de se prononcer sur la suffisance de ces dispositions vis à-vis du risque de relâchement d hydrogène dans les locaux contenant des singularités équipées de sorbonnes. O 1.2 : L IRSN note l engagement d EDF de transmettre pour avril 2011 les résultats des calculs de dilution d hydrogène en configuration de fuite «jet impactant» sur le palier CP0. O 1.3 : L IRSN estime que le «référentiel des exigences de sûreté» de protection contre le risque d explosion interne aux CNPE devrait être mis à jour, pour y inclure les configurations «approche physique» et «jet impactant». O 1.4 : L IRSN note que les conséquences radiologiques en cas de rupture du réservoir de stockage des effluents gazeux sont instruites dans le cadre des suites des réunions du GPR «conséquences radiologiques». O 1.5 : L IRSN rappelle que les problématiques «corrosion» et «vibrations» sont traitées dans des cadres spécifiques et qu elles ne font ainsi pas l objet d une instruction dans le présent avis. Autonomie des tranches vis-à-vis des agressions externes de mode commun O 2.1 : L IRSN note qu EDF s est engagé à fournir les conclusions de ses études relatives au risque qu'une situation de manque de tension externe (MDTE) de longue durée dégénère en situation de perte totale des alimentations électriques (H3) sur une tranche d'un site de 900 MWe pour fin EDF a reporté fin 2010 cette transmission, sans préciser d échéance. O 2.2 : L IRSN estime que les réponses apportées par EDF aux demandes n 6 et 7 de l ASN, concernant notamment les quantités d'eau dans les bâches du circuit de distribution d'eau déminéralisée (SER) nécessaires pour gérer une situation de perte totale de la source froide (H1) de site induite par une agression /765 externe non prédictible, sont satisfaisantes dans leur principe mais note que l analyse des modifications des RGE et de la suffisance des volumes prescrits reste à mener. Accidents graves / EPS de niveau 2 O 3.1 : En réponse à la demande n 11 de l'asn, de préciser les moyens visant à s'assurer de la disponibilité de l'instrumentation servant à la détection du percement de la cuve (thermocouple), ainsi que les mesures à prendre en cas d'indisponibilité de celle-ci, EDF indique que la disponibilité de l information de détection du percement de la cuve est assurée via une surveillance en exploitation sur le KIT et qu une «procédure de remplacement» serait mise en oeuvre en cas d indisponibilité de l instrumentation. L IRSN considère donc que cette réponse n est pas satisfaisante et estime nécessaire qu EDF apporte des éléments complémentaires détaillés. O 3.2 : En réponse à la demande n 12 de l'asn, d'équiper plusieurs recombineurs auto-catalytiques passifs d'hydrogène avec une instrumentation permettant d'évaluer en temps réel l'évolution du risque hydrogène sur la base d'une justification du choix de leurs emplacements, EDF indique qu un second recombineur sera équipé d un thermocouple, sans justifier le choix de son emplacement. L IRSN considère donc que cette réponse seule n est pas satisfaisante et estime nécessaire qu EDF apporte des éléments complémentaires détaillés. O 3.3 : En réponse à la demande n 13 de l'asn, de développer une aide à l'utilisation des mesures de l'instrumentation de détection du percement de la cuve et d'évolution du risque hydrogène de manière à guider au mieux les équipes de crise, EDF indique que «ces mesures de détection de percement de la cuve et d'évolution de la température des recombineurs sont des indications qui seront introduites dans le GIAG V5». L IRSN estime qu EDF doit compléter sa réponse. O 3.4 : EDF précise dans le RCR de Fessenheim 1 que les études initiées ou programmées à l issue de l instruction du thème «Accidents Graves» en VD3 900 ne conduisent pas à envisager de modifications supplémentaires autres que celles d ores et déjà retenues. A ce titre, l IRSN souligne que de nombreuses études sont encore en cours, en particulier pour ce qui concerne la gestion de l eau dans le puits de cuve ou le risque de colmatage des filtres des puisards RIS et EAS. Même s il a été effectivement convenu que ces études ne verraient pas leur aboutissement dans le cadre du réexamen VD3 900, ces sujets ne sont pas pour autant clos. L IRSN considère ainsi que certaines conclusions présentées par EDF dans le RCR de Fessenheim 1 sont hâtives et qu il sera peut-être nécessaire de se réinterroger sur la suffisance des modifications actuellement proposées par EDF à la lumière des conclusions du réexamen VD /766 Réactualisation de l EPS de niveau 1 O 4.1 : A la demande de l ASN, EDF a proposé une modification de conception visant à réduire le risque de fusion du cœur avec bipasse de l'enceinte de confinement en cas de rupture du circuit de refroidissement de la barrière thermique d'un des groupe motopompe primaire (GMPP). Cette modification consiste à réaliser un exutoire à l'intérieur du bâtiment réacteur au moyen d'une soupape sur le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) en aval de la barrière thermique. EDF propose une première réalisation de cette modification à partir de 2014 et indique que ces échéances seront précisées dans les RCR des tranches. L IRSN considère que la réponse d EDF est satisfaisante dans son principe, bien que l échéance annoncée soit tardive. Par contre, l IRSN souligne qu il ne se prononce pas à ce stade sur la modification elle-même, qui nécessite une instruction particulière, notamment en termes de suffisance vis-à-vis de sa capacité à écrêter la pression et à garantir l intégrité du RRI à l extérieur de l enceinte. O 4.2 : L IRSN souligne que l instruction relative au risque d insertion massive de réactivité dans le cas de scénarios de dilution hétérogène par fuite interne de l échangeur du circuit d étanchéité des GMPP des paliers CPY et CP0 n est pas aboutie à ce jour. En conséquence, l IRSN ne peut préjuger des conclusions de cette instruction et se positionnera sur le sujet dans le cadre du VD Confinement en situation post-accidentelle O 5.1 : Dans l état actuel des réponses d EDF, l IRSN considère que le circuit de surveillance atmosphérique, de gonflage et de décompression de l enceinte (ETY) doit rester dans la liste des circuits de l extension de la troisième barrière (E3B) pour le domaine de dimensionnement et pour le domaine complémentaire. L IRSN signale qu il est en attente de compléments de la part d EDF sur ce sujet. O 5.2 : L IRSN souligne qu EDF revient sur son engagement en ne mentionnant pas dans la liste des circuits E3B en accident grave (AG) les liaisons entre les circuits d injection de sécurité (RIS) et d aspersion de l enceinte (EAS) en recirculation et le circuit de traitement et de refroidissement de l eau des piscines (PTR), prétextant que celles-ci sont isolées «dès l entrée en AG». Cette réponse d EDF n est pas satisfaisante car celle-ci dépend de l instant précis où ces liaisons sont isolées. L IRSN estime donc que ces liaisons devraient être maintenues dans la liste des circuits E3B en situation d accident grave. O 5.3 : EDF indique que le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) de retour des joints des GMPP ne sera finalement pas ajouté à la liste des circuits E3B en AG, même si les scénarios correspondants sont encore «en cours d analyse», car «ils permettront de dégager un critère pour isoler la ligne». L IRSN estime /767 toutefois, dans l attente des conclusions de l analyse d EDF, que ce circuit devrait figurer dans la liste des circuits E3B en situation d accident grave. O 5.4 : L IRSN rappelle que l état des lieux de la tenue à l irradiation des matériels de l extension de la troisième barrière restait à finaliser à l issue du GPR «Bilan VD3 900» en vue de statuer sur la nécessité d éventuelles modifications supplémentaires. L IRSN souligne à ce titre que cette instruction se poursuit dans le cadre des suites du GPR «Qualification» de O 5.5 : Concernant les exigences associées à l extension de la troisième barrière, l IRSN rappelle que la tenue à l irradiation ne constitue pas la seule exigence associée aux équipements situés sur l extension de la troisième barrière. En effet, il est également nécessaire de vérifier que ces portions de systèmes ou circuits sont aptes à supporter les chargements en pression et température, notamment suite à une situation non prévue lors du dimensionnement initial des tranches (intégrité de l extension de la troisième barrière). l IRSN estime que des piquages sur les circuits d extension de la troisième barrière (y compris leurs organes d isolement) pourront être identifiés comme extension de la troisième barrière. Pour l IRSN, des exigences devront donc être définies et vérifiées en conséquence. O 5.6 : Les fourreaux des traversées des circuits d injection de sécurité (RIS) et d aspersion de l enceinte (EAS) ont fait l objet d un contrôle particulier lors de l examen de conformité. Les relevés réalisés par EDF mettent en évidence que, sur tous les réacteurs du palier 900 MWe, une ou plusieurs des tuyauteries (voire toutes) sont affectées d une pente insuffisante ou d une contre-pente par rapport au critère de montage. Dans l attente de la transmission par EDF des dispositions envisagées pour traiter ces écarts, l IRSN estime qu EDF devra justifier la suffisance et la représentativité des relevés effectués pour s assurer de l absence d eau stagnante en tout point de ces traversées. concernant le risque de corrosion, dû à l introduction d eau borée, l IRSN estime qu EDF devra proposer, en complément des contrôles d épaisseur de la double enveloppe, des dispositions permettant de contrôler l état des surfaces (surface externe tuyauterie, surface interne de la double enveloppe ) et des soudures soumises aux effets de la présence d un milieu diphasique (eau, air) : L IRSN estime qu EDF devrait confirmer que la portion de circuit située entre le capteur de mesure de pression dans l enceinte à gamme élargie (ETY 105 MP) et l intérieur de l enceinte fait bien partie de la troisième barrière /768 Comportement des enceintes de confinement O 6.1 : Dans le cadre des suites du GPR «Confinement» de 2005, EDF a engagé la mise en place de nouveaux joints sur les sas et tampons matériels des BR du palier 900 MWe ainsi qu une étude du comportement en accident grave de ces joints. Les conclusions de cette étude devraient être disponibles fin Ce point ne soulève a priori pas de remarque de la part de l IRSN, dans l attente des conclusions de l étude d EDF sur le comportement en accident grave de ces nouveaux joints. O 6.2 : Dans le cadre des suites du GPR «Confinement» de 2005, EDF s est engagé à justifier, dans des délais compatibles avec les VD3 900, l'étanchéité des traversées mécaniques fermées par des fonds pleins aux conditions accidentelles de dimensionnement et à analyser leur comportement en accidents graves. L IRSN souligne qu EDF n a actuellement pas répondu totalement à son engagement et estime nécessaire qu il transmette les exigences de qualification en accident grave de ces joints. Conformité des systèmes de ventilation/filtration vis-à-vis du confinement O 7.1 : La mise à jour de la doctrine EDF de contrôle des pièges à iode équipant les systèmes de ventilation des centrales REP demande à ce que le coefficient d épuration considéré lors des tests d efficacité soit le coefficient d épuration ramené à une humidité relative de 90%, compte tenu de l absence de réchauffeurs en amont des pièges à iode sur le palier CP0. L IRSN estime qu EDF devrait justifier, en regard des scénarios à prendre en compte pour la représentativité de l essai d efficacité des pièges à iode du palier CP0, le choix de la valeur de 90 % d humidité relative à laquelle il propose de ramener le coefficient d épuration mesuré lors de l essai. O 7.2 : L IRSN considère que l installation de micromanomètres visant à surveiller la dépression dans les locaux des réservoirs de traitement des effluents gazeux TEG «supplémentaires» sur les tranches du palier CPY (destinée à éviter la contamination des locaux adjacents par l iode gazeux), devrait être anticipée au regard de sa programmation lors des arrêts pour VD3. Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation PTR O 8 : L IRSN rappelle qu il considère que, dans l attente d une modification de la liaison vissée des tapes sur les générateurs de vapeur, les tapes d obturation ne doivent pas être utilisées durant les phases comportant des risques de dénoyage des assemblages de combustible ou de vidange importante de la piscine de désactivation, c est à dire lorsque le compartiment de stockage de la piscine de désactivation n est pas isolé du compartiment cuve de la piscine BR /769 Risque de réaction sulfatique interne (RSI) sur l enceinte de confinement et les autres ouvrages de génie civil O 9 : L IRSN souligne que l analyse détaillée d EDF sur d éventuels symptômes d apparition d une RSI sera examinée au travers de la mise à jour des DAPE génériques. L IRSN suggère que, pour les sites à risque, ce point soit abordé lors des visites de surveillance (VDS). Fluence des cuves des réacteurs de 900 MWe O 10 : L'ASN a demandé à EDF d'élaborer un programme de fourniture de données relatives à la fluence des cuves des réacteurs de 900 MWe, permettant de garantir le caractère enveloppe de la fluence prise en compte à la conception jusqu'à l'échéance des VD4. Selon EDF, compte tenu du conservatisme de la démarche de projection adoptée, il n'est pas nécessaire de prévoir un suivi particulier d'ici 2014 sans changement de plans de chargement. A cet égard, EDF indique qu il fournira un bilan actualisé des fluences des réacteurs de 900 MWe en 2014, qui sera ensuite mis à jour tous les 3 ans. L IRSN rappelle avoir émis ses recommandations sur ce sujet dans le cadre des réunions du Groupe Permanent «Equipements Sous Pression Nucléaires» (GP ESPN) tenues en juin 2010, et dont les suites sont en cours d instruction. Observations - Aspects spécifiques au CNPE de Fessenheim Explosions d origine interne aux sites O 11 : L IRSN note que quatre locaux de Fessenheim 1 ne font plus partie des locaux identifiés par EDF comme présentant un «risque majeur de sûreté» du fait des modifications matérielles intégrées à l échéance des VD3. L IRSN estime qu EDF devra considérer ces locaux «à risque majeur de sûreté» et conserver les dispositions de protection en place (signalétique, matériels ATEX, consignes de sécurité) dans l attente de la mise en oeuvre définitive des modifications. Incendie O 12 : L IRSN note que les études spécifiques à chaque tranche du palier CP0, et les éventuelles dispositions proposées par EDF, visant à garantir une marge minimale de 10 minutes entre la résistance au feu des protections coupe-feu dans les locaux non protégés par des dispositifs d aspersion et la durée significative de feu de ces locaux, n ont toujours pas été transmises alors qu elles auraient dû l être en préalable à l instruction du RCR de la tranche 1 de Fessenheim. En conséquence, la suffisance de ces dispositions de protection coupe-feu reste à instruire /7610 Agressions d origine climatique O 13.1 : Pour les sites fluviaux, des compléments de démonstration étaient attendus de la part d EDF concernant l évaluation de la probabilité de fusion du cœur après l arrivée d une nappe d hydrocarbure en station de pompage. Suite à cette évaluation, EDF a décidé la mise en place d un barrage flottant à Fessenheim (fin 2009). Or, le RCR de Fessenheim 1 ne mentionne pas le thème «dérives de nappes d hydrocarbures» alors que le site de Fessenheim a fait l objet d études particulières d EDF dans le cadre de ce thème. O 13.2 : L IRSN rappelle que les risques d agression liés à la neige n ont pas été analysés par l IRSN dans le cadre du GPR «Bilan VD3 900». EDF indique dans le RCR de Fessenheim 1 que le site de Fessenheim a nécessité la réalisation de travaux de renforcement des pannes des toitures et des attaches des pannes de certains locaux afin de prendre en compte le nouveau requis relatif à la considération des phénomènes d accumulation de neige. L IRSN note les conclusions et les modifications d EDF et souligne que celles-ci n ont actuellement pas fait l objet d une instruction. Accidents graves O 14 : L ASN a demandé à EDF d épaissir le radier des bâtiments réacteurs de Fessenheim, en vue de retarder significativement sa traversée par le Corium suite à un accident de fusion du cœur conduisant à une percée de la cuve, l IRSN note qu EDF transmettra en 2012 un planning de réalisation des travaux d épaississement. Conformité des systèmes de ventilation/filtration vis-à-vis du confinement O 15 : L IRSN souligne que certaines études nécessitent encore des justifications complémentaires de la part d EDF. Il s agit notamment de la réactualisation de la liste des locaux dits «à risque iode» dans tous les bâtiments du site de Fessenheim. De plus, l IRSN estime qu EDF devra présenter les essais périodiques qu il envisage afin de s assurer du confinement de ces locaux à risque iode en fonctionnement normal et accidentel. Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation PTR O 16.1 : L IRSN souligne que la suffisance de l ensemble des dispositions prises sur le réacteur n 1 de Fessenheim concernant les risques induits par la perte de refroidissement de la piscine de désactivation n est pas acquise. En effet, le comportement hydraulique du circuit PTR lors d un éventuel redémarrage des /7611 pompes à 100 C nécessite un complément d instruction technique. O 16.2 : L IRSN considère, au titre de la défense en profondeur, que les dispositions préventives d exploitation destinées à s affranchir des défauts de lignages susceptibles de conduire à des scénarios de vidange intertranches mériteraient d être analysées et de faire l objet d un traitement spécifique. O 16.3 : L IRSN note que les échéances de réalisation des modifications matérielles associées à la VD3 de Fessenheim 1 s échelonnent jusqu en L IRSN note que ces échéances sont incompatibles avec les attendus du projet de prescriptions complémentaires se rapportant aux entreposages des déchets et des combustibles usés que l ASN a émis concernant la poursuite d exploitation du réacteur n 1 du Tricastin, dans l hypothèse d une transposition en l état au réacteur de Fessenheim 1 de ce projet. Fiabilisation de la fonction de recirculation RIS-EAS O 17.1 : EDF a déclaré fin 2009 un nouvel écart de conformité concernant la fonction filtration des puisards de recirculation RIS-EAS. Cet écart de conformité concerne un type de calorifuge de GV, présent sur 11 tranches du palier 900 MWe dont Fessenheim 1. Cet écart en cours d instruction est susceptible d'affecter les matériels des circuits de recirculation en aval de ces filtres et en particulier les pompes de sauvegarde. L IRSN note que le RCR de Fessenheim 1 ne mentionne pas ce nouvel écart de conformité sur le calorifuge des GV alors que cette tranche est directement concernée. O 17.2 : EDF a déclaré fin 2009 un écart de conformité potentiel relatif à la réduction de débit RIS-HP en présence d'eau chargée suite à la mise en place des nouvelles vannes installées sur le circuit RIS notamment à Fessenheim. Contrairement à ce qu avait annoncé EDF lors de la déclaration de cet écart potentiel, EDF n a pas transmis le complément de caractérisation et d'essais concernant ces vannes. L IRSN note que le RCR de Fessenheim 1 ne mentionne pas la poursuite des essais visant à dédouaner tout risque de colmatage des nouvelles vannes. Avis IRSN Lettre VD3 : du 24 février 2011 sur les compléments d instruction du rapport de conclusion du réexamen de sûreté RCRS Recommandation L IRSN considère qu EDF doit : réévaluer la distance de sécurité correspondant au scénario d explosion liée aux péniches non ou mal dégazées en utilisant une méthode adaptée à l évaluation des explosions survenant en milieu confiné, si cette distance est supérieure à la distance source-cible, réévaluer la probabilité globale de perte d une fonction de sûreté liée aux agressions de type explosion conformément à la RFS I.2.d. Demande de communication de la preuve du respect de cette recommandation /7612 accidents liés à l environnement industriel et aux voies de communication Décision 2011-DC du 5 mai 2011 prescrivant à EDF de procéder à une évaluation complémentaire de la sûreté au regard de l accident de Fukushima Daiichi Décision 2011-DC du 4 juillet 2011 fixant les prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire de Fessenheim au vu des conclusions du 3 e réexamen de sûreté du réacteur n 1 de l INB n 75 Evaluation selon le cahier des charges de l annexe 1. L exploitant remettra au plus tard le 1 juin 2011 une note présentant la méthodologie retenue pour mener l évaluation et respecter les échéances. L exploitant remettra un premier rapport au plus tard le 15 septembre Il proposera les études complémentaires à mener ainsi qu un calendrier adapté pour ces études. Prescriptions applicables au réacteur n 1 de l INB n 75 Politique et management de la sûreté [FSH1-1] Conformément aux hypothèses retenues pour la démonstration de sûreté du réacteur fonctionnant selon la gestion combustible «CYCLADES» : - le taux de bouchage sur un générateur de vapeur (GV) est limité à 5 % pour les GV du type 47/22 - le taux de bouchage sur un générateur de vapeur est limité à 10 % pour les GV du type 51A et 51 B - le débit de conception thermohydraulique par boucle, à la puissance thermique nominale du réacteur, est supérieur ou égal à m3.h-1. Maîtrise des risques d accident [FSH1-2] Une instrumentation permet de signaler en salle de commande la percée de la cuve par le corium et d en informer les équipes de crise de l exploitant et des pouvoirs publics. [FSH1-3] Le combustible est mis en oeuvre selon la gestion de combustible dite "Cyclades". La recharge standard est définie par une gestion tiers de cœur. Le combustible est enrichi à 4,2 % en U235. Chaque recharge comprend 52 assemblages répartis en 24 assemblages composés de 264 crayons de même enrichissement et 28 assemblages dont 12 crayons au gadolinium (crayon de type Gd2O3-UO2 enrichis à 8 % en gadolinium sur support enrichi à 2,5 % en U235). Demande de communication de la preuve du respect de l ensemble de ces prescriptions par EDF /7613 [FSH1-4] Une variation de la composition standard de la partie neuve de la recharge, portant sur le nombre d'assemblages constituant cette recharge, n est possible que pour permettre la gestion des aléas et l'utilisation des assemblages dits en "réserve de gestion", sous réserve de ne pas conduire à un enchaînement continu de recharges comprenant une partie neuve non conforme. [FSH1-5] Les assemblages combustible présentant les caractéristiques des assemblages de référence sont irradiés dans les limites suivantes : a) le taux d'irradiation moyen de chaque assemblage combustible UO2 en gestion de combustible "CYCLADES" est inférieur à 52 GWj/tonne ; b) l'anticipation de la fin du cycle naturel est limitée à 25 jours équivalents pleine puissance (JEPP), sauf aléa ou situation conduisant à un arrêt anticipé en application des règles générales d'exploitation. Le redémarrage pour un nouveau cycle après un cycle écourté de plus de 25 JEPP fera l objet d une déclaration de modification dans les formes prévues à l article 26 du décret du 2 novembre 2007; c) la prolongation de cycle est limitée à 60 jours équivalents pleine puissance. [FSH1-6] L'irradiation des assemblages présents dans l'installation à la date de parution de la présente décision et qui sont de conception antérieure aux assemblages combustible de référence ne peut avoir lieu plus de 15 ans après la parution de la présente décision. Maîtrise des autres risques [FSH1-7] Le nombre et la disposition des recombineurs d hydrogène installés dans le bâtiment réacteur sont déterminés en prenant en compte le volume de l enceinte de confinement et avec l objectif d empêcher qu une combustion d'hydrogène conduise à la perte de son intégrité. [FSH1-8] La tenue des bâtiments de l'îlot nucléaire abritant des systèmes ou composants de sûreté n'est pas remise en cause par une onde de choc de forme triangulaire à front raide atteignant une surpression de 50 mbar, d une durée de 300 ms et d'une vitesse de 350 m/s. [FSH1-9] Tous les locaux dont l analyse a conduit à mettre en place des matériels fixes antidéflagrants sont équipés de la même signalétique et font l'objet des mêmes dispositions d exploitation que les locaux présentant un risque de formation d'atmosphère explosive. [FSH1-10] L'exploitant prend les mesures de prévention et de protection appropriées pour empêcher l'agression /7614 d'équipements nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sûreté par les autres matériels constitutifs de l'installation. Dans l immédiat, l'exploitant identifie, avant fin 2012, de manière exhaustive les équipements non nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sûreté qui, en cas de séisme jusqu'au niveau retenu pour la conception, risqueraient d'entraîner la défaillance d'équipements quant à eux nécessaires. En fonction des risques d'agression identifiés, des mesures sont prises soit pour prévenir ces risques, soit pour assurer la protection des équipements nécessaires. [FSH1-11] Le mouvement sismique horizontal à prendre en compte pour la vérification du dimensionnement correspond, pour un amortissement de 5 %, à l enveloppe du spectre minimal forfaitaire et du spectre de séisme majoré de sécurité (SMS) définis par les courbes suivantes : Le mouvement vertical associé au spectre de dimensionnement correspond aux deux tiers du mouvement horizontal. [FSH1-12] Un séisme d inspection est défini par l'exploitant avant le 1er janvier Il représente le niveau de séisme en deçà duquel aucune vérification ou inspection des composants, dont la tenue au séisme est requise au titre de leur rôle pour la sûreté, n est nécessaire pour le maintien ou la reprise de l exploitation du réacteur. Ce séisme d inspection correspond à une accélération horizontale maximale en champ libre de 0,05 g. [FSH1-13] Après l occurrence d un séisme correspondant à une accélération horizontale maximale en champ libre supérieure à 0,05 g, la reprise de l exploitation ne pourra être effectuée qu après justification auprès de l autorité de sûreté nucléaire de l innocuité du séisme sur l état de l installation et son comportement ultérieur. [FSH1-14] Vis-à-vis des situations de grands froids, les cas de charge de températures basses de l air à retenir sont : - inférieures ou égales à -15 C comme température minimale de longue durée; - inférieures ou égales à -26 C comme température minimum de courte durée; - inférieures ou égales à -32 C comme température minimum instantanée pour les matériels de faible inertie thermique. [FSH1-15] Avant le 31 décembre 2011, EDF supprimera les joints interbâtiments dont la suppression a été reconnue nécessaire lors de la vérification sismique du réacteur n 1. [FSH1-16] La mise en place de matériels antidéflagrants dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur n 1 sera achevée le 31 décembre [FSH1-17] La protection de la salle des machines vis-à-vis du risque d'explosion interne sera achevée le 31 décembre [FSH1-18] Avant le 31 décembre 2011, EDF réalisera les modifications identifiées dans le rapport de conclusions du /7615 troisième réexamen de sûreté susvisé destinées à améliorer la performance des protections coupe-feu des locaux non protégés par un système d'aspersion fixe. [FSH1-19] Les modifications suivantes visant à renforcer la prévention du risque de vidange accidentelle de la piscine du bâtiment combustible seront achevées pour le 31 décembre 2012 : - remplacement du casse-siphon, - installation d un joint statique au batardeau, - déplacement de la commande de la fermeture des vannes du tube de transfert et automatisation de l isolement de la ligne d aspiration. [FSH1-20] L exploitant installera avant le 31 décembre 2012 des dispositions techniques de secours permettant d évacuer durablement la puissance résiduelle en cas de perte de la source froide. [FSH1-21] EDF soumettra pour accord à l ASN avant le 31 décembre 2011 des propositions de solutions permettant de disposer d une source froide diversifiée de secours. [FSH1-22] Un système de filtration sera installé avant le 31 décembre 2012 afin d'éviter une dispersion directe du ciel de cuve du réservoir 1 PTR 001 BA dans l'environnement en cas d'accident. [FSH1-23] Les analyses complémentaires identifiées dans le bilan de l'examen de conformité sur le thème "génie civil" seront terminées avant le 31 décembre [FSH1-24] Les systèmes de détection de présence de corium dans le puits de cuve et d'hydrogène dans le bâtiment réacteur doivent être redondants avant le 31 décembre [FSH1-25] Avant le 30 juin 2013, le radier du bâtiment réacteur sera renforcé afin d augmenter très fortement sa résistance au corium en cas d accident grave avec percement de la cuve. EDF soumettra pour accord à l ASN avant le 31 décembre 2011 le dossier analysant les solutions envisageables et justifiant les modifications de l installation proposées pour atteindre cet objectif. [FSH1-26] Afin d'éviter une rupture de confinement en cas de rupture de la barrière thermique d'une motopompe primaire, une soupape sera installée sur le circuit de refroidissement intermédiaire avant le 31 décembre Gestion et élimination des déchets et des combustibles usés [FSH1-27] Les systèmes de refroidissement des piscines d entreposage des combustibles disposent d'une capacité d'échange dimensionnée pour permettre d'évacuer en permanence la puissance résiduelle des combustibles /7616 entreposés. Ils peuvent également démarrer et fonctionner en situation d'ébullition de l'eau de la piscine du râtelier. [FSH1-28] Toute fuite ou brèche survenant sur un circuit susceptible de véhiculer de l'eau de la piscine de désactivation : - doit être pratiquement exclue grâce à un ensemble de dispositions de conception, de fabrication et de suivi en service ; - ou ne conduit pas à un découvrement direct des assemblages combustible entreposés dans la piscine. Aucune action d isolement n est nécessaire pour garantir cette absence de découvrement. [FSH1-29] A compter du 31 décembre 2014, dans les situations de vidange partielle accidentelle rendant inopérante l'aspiration de l'eau de la piscine de désactivation par les systèmes de refroidissement, un système de secours d'appoint en eau permet : - d'éviter le découvrement différé par ébullition des assemblages combustible entreposés dans la piscine ; - de restituer un niveau d'eau suffisant pour remettre en service le système de refroidissement. Chapitre 3 : Maîtrise des autres risques [EDF-FSH-6] Le site est protégé vis-à-vis du risque d'inondation d'origine externe correspondant : - à un niveau d'eau atteint au droit du site par une crue obtenue en majorant de 15% le débit de la crue millénale du Rhin - à une rupture ou effacement de barrage sur une crue centennale, ou historique si elle est de niveau supérieur. Avis 2011-AV-0120 : Avis de l ASN du 4 juillet 2011 sur la poursuite d exploitation du réacteur n 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim après 30 années de fonctionnement o o L ASN demande de respecter les prescriptions de la décision de l ASN n 2011-DC-0231 du 4 juillet 2011 et notamment les deux prescriptions majeures suivantes : Renforcer le radier du réacteur avant le 30 juin 2013, afin d augmenter sa résistance au corium en cas d accident grave avec percement de la cuve ; Installer avant le 31 décembre 2012 des dispositions techniques de secours permettant d évacuer durablement la puissance résiduelle en cas de perte de la source froide. L ASN estime, suite à l examen de conformité, que des études complémentaires sont nécessaires concernant le génie civil. Demande de communication de la preuve du respect de l ensemble de ces prescriptions par EDF. L ASN a fixé à l exploitant des délais pour l achèvement de chacun des travaux relatifs aux modifications matérielles définies lors de la phase d étude du réexamen de sûreté /7617 Lettre de suite CODEP- STR / INSSN-STR / : courrier de l ASN du 18 octobre 2011 relative au retour d expérience de l accident de Fukushima Sur la gestion opérationnelle des situations accidentelles Demandes d actions correctives Sur les matériels mobiles Les inspecteurs ont examiné le compte rendu de l essai périodique (EP) PUI 013 du 14/07/11 relatif au contrôle des matériels mobiles de site. Cet EP contrôle une grande partie des matériels mobiles de sûreté (MMS) et des matériels du domaine complémentaire (MDC) listés par la directive DI115. Ils ont constaté que cet EP a été jugé «non satisfaisant» le 14/07/11 en raison d un échafaudage empiétant sur l aire de stockage de la pompe SIDES d une part, et, d autre part, d un échafaudage présent sur la zone d utilisation du recombineur d hydrogène. L ASN rappelle que la prescription n 9 de la DI115 mentionne que : «le lieu de montage à l intérieur des locaux est dégagé et balisé». La découverte, lors d un EP, que des échafaudages sont montés sur ces emplacements balisés traduit des lacunes dans l intégration des prescriptions de la DI 115. En outre, l analyse 2ème niveau réalisée suite à ces constats ne statue pas sur la disponibilité de ces matériels et n a pas été validée par le chef d exploitation. EDF a expliqué aux inspecteurs qu il a été conclu à la disponibilité de ces matériels. Toutefois, les inspecteurs relèvent que cette conclusion n'a pas été formalisée. L ASN rappelle que l arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l exploitation des installations nucléaires de base prescrit à son article 10-1 : «pour chaque activité concernée par la qualité, les documents suivants sont établis et, de façon appropriée, tenus à jour et utilisés : c) compte rendu du déroulement de cette activité permettant de connaître et de caractériser suffisamment les conditions de son exécution et de son contrôle ainsi que ses résultats». Demande de communication de la preuve du respect de l ensemble de ces demandes d actions correctives, demandes de compléments d informations et observations par EDF. Demande I.A.1 : L ASN demande à EDF de prendre des dispositions pour se conformer aux prescriptions de l article 10 de l arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l exploitation des installations nucléaires de base et de la DI 115. Compléments d information Formation des équipes de conduite Les inspecteurs ont contrôlé par sondage une douzaine de cahiers individuels de formation (CIF) d agents de conduite. Ils ont constaté que les plans types de formation (PTF), mentionnés dans les CIF d un chef d exploitation et d un technicien, diffèrent des PTF annexés à l instruction I/07/EC/005 «processus d habilitation des agents du service conduite». Certaines formations mentionnées dans l instruction ne sont pas reprises (par exemple : académie manager, guide de compagnonnage CE, UTE510BR pour l habilitation initiale, habilitation BR pour le renouvellement). A contrario, d autres formations sont barrées (recyclage SEG pour le renouvellement, l agent n étant pas Sauveteur /7618 Secouriste du Travail). Ce manque d'homogénéité dans les indications portées sur les PTF des CIF par rapport aux PTF de l instruction nuit à la bonne lisibilité des formations individuelles et pourrait amener à des erreurs dans le suivi des formations. En outre, les inspecteurs ont constaté que les formations sur simulateur évoluent en cours d année. L outil informatique utilisé pour suivre l ensemble des formations n est pas apparu parfaitement adapté aux inspecteurs pour assurer un suivi aisé. En effet, cet outil ne donne pas facilement une vision précise des formations requises et réalisées pour chaque agent. Demande I.B.1 : l ASN demande de lui confirmer qu EDF dispose des moyens adéquats permettant d assurer un suivi optimal des formations des équipes de conduite. Visite in situ Demande I.B.2.a : L ASN demande de lui confirmer que la fiche de lignage dont il est question ci-dessous a été corrigée. Demande I.B.2.b : L ASN demande de lui indiquer la raison pour laquelle les dispositifs et moyens particuliers (DMP) cités ci-dessous sont stockés en salle des machines et non à proximité des vannes RIS concernées. Les inspecteurs ont fait procéder à un exercice de mise en situation simulant la pose des dispositifs et moyens particuliers (DMP) de blocage des vannes RIS 206, 208 et 209VP (fiche n 11 de la note de gestion I/13/SSQ/013). Ils ont constaté que : - la fiche locale de lignage du rondier indique que la vanne RIS 208 VP est située dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) au niveau 5 m alors qu elle est en réalité située au niveau 0 m. Cette erreur a fait perdre du temps au rondier lors de cet exercice ; - les DMP sont stockés dans un endroit éloigné de leur lieu d utilisation. Demande I.B.3 : L ASN demande de lui indiquer l origine de la présence d'environ 1 m² de liquide inodore sur le sol du local W217. Demande I.B.4 : L ASN demande de lui indiquer l échéancier des travaux d ancrage des groupes électrogènes des pompes d eau de percolation sous talus du nouveau bâtiment PUI, qui ne paraissent pas assurés pour résister à un séisme. Demande I.B.5 : L ASN demande de lui indiquer les dispositions retenues pour la sectorisation incendie du /7619 Bloc de Sécurité (BDS), inexistante alors que 2 fiches d action incendie (FAI Op) sont présentes dans ce bâtiment. Demande I.B.6 : L ASN demande de lui confirmer que les matériels (cylindres en polymère) non prévus, contenus dans l armoire de stockage des clés à cliquet (armoire PUI du BPO), ne sont pas nécessaires en cas de PUI et le cas échéant de les retirer de cette armoire. Essai périodique sur la chaîne KRT U5 Les inspecteurs ont constaté que la maintenance des chaînes KRT U5 a été faite juste avant la réalisation de l EP PUI 013 du 14/07/11. L ASN rappelle qu un EP ne doit pas servir à vérifier la bonne réalisation d une opération de maintenance, mais contrôler à intervalles réguliers la disponibilité d un matériel. Demande I.B.7 : L ASN demande de lui confirmer qu EDF a différencié les échéances entre la maintenance et cet essai périodique. Observations I.C.1 : L armoire 1LNG400CR porte l indication "attention ne pas déclencher" au dessus d'un bouton d'arrêt d'urgence. I.C.2 : Une fermeture de la bouche SEO au sud du site mentionne : "pour déclencher, tourner la vanne" alors qu il s agit de mettre en service le système de fermeture. Refroidissement Source froide Demandes d actions correctives Station de pompage Lors de la visite de certains locaux de la station de pompage, les inspecteurs ont constaté une fuite au niveau de la garniture de la pompe 1 CRF 012 PO. L eau ruisselle et s écoule au niveau inférieur sur du matériel important pour la sûreté du réseau incendie, ce qui constitue un agresseur de ce matériel. Demande II.A.1 : L ASN demande de procéder à la remise en état de cette pompe dans les meilleurs délais /7620 Niveau du canal d amenée A la suite l inspection du 17 mai 2011, L ASN a demandé «de mettre en oeuvre les actions appropriées pour garantir un état de propreté satisfaisant» de l échelle utilisée pour contrôler le niveau d eau du canal (lettre référencée CODEP- STR du 08/06/2011). Lors de l inspection, les inspecteurs ont constaté que l état de propreté de cette échelle n était toujours pas satisfaisant pour garantir une lecture optimale du niveau d eau dans le canal, malgré les actions que mises en œuvre par EDF. Demande II.A.2 : L ASN demande de compléter les actions correctives qu EDF avait définies à la suite de l inspection du 17 mai 2011, afin de garantir une lecture optimale du niveau d eau dans le canal. Compléments d information Envasement du canal d amenée En 2007, EDF a modifié sa surveillance de l envasement du canal d amenée et la fréquence des opérations de dragage. Auparavant, EDF réalisait annuellement une bathymétrie de l extrémité nord du canal d amenée et procédait à un dragage d environ m3 de sédiments dans cette zone, ce qui garantissait l absence d envasement du canal d amenée et de développement de flore. Après 2007, EDF a étendu le suivi de l envasement à l ensemble du canal d amenée et conditionné la réalisation d opérations de dragage aux résultats de la bathymétrie. Aucune opération de dragage n a été effectuée depuis L envasement du canal d amenée a conduit en 2011 au développement de plantes, ce qui a amené EDF à entreprendre des actions pour les éliminer. Demande II.B.1 : L ASN demande de lui transmettre les éléments permettant de caractériser ce phénomène : conditions d envasement, nature et quantités de végétaux se développant dans le canal. Suivi des fuites d eau de la station de pompage Lors de leur visite des locaux de la station de pompage, les inspecteurs ont constaté une fuite au niveau de la garniture de la pompe 1 CRF 012 PO et des écoulements d eau au niveau des filtres rotatifs du système de lavage des tambours filtrants. Les représentants d EDF ont indiqué aux inspecteurs qu il a été mis en place un plan d action visant à recenser, caractériser et prioriser les actions pour résorber les fuites présentes sur l installation. Demande II.B.2 : L ASN demande de caractériser les fuites présentes sur le site (nombre, classement, etc.). Plan d Urgence Interne (PUI) /76 Montrer encore
Contexte du réexamen de sûreté du réacteur n 2 du CNPE de Bugey
Fontenay-aux-Roses, le 13 septembre 2011 Monsieur le président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis/IRSN N 2011-394 Objet : Instruction des suites du GPR bilan du réexamen de sûreté VD3-900 Examen du Plus en détail Annexe 13 Réexamens de sûreté et visites décennales des réacteus à eau sous pression
Annexe 13 Réexamens de sûreté et visites décennales des réacteus à eau sous pression 10 juin 2011 Réexamens de sûreté et visites décennales (VD) Sur le plan réglementaire, il n y a pas en France de limitation Plus en détail 1 ROLE ET DESCRIPTION DES DIESELS D ULTIME SECOURS
Fontenay-aux-Roses, le 9 juillet 2014 Monsieur le président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis/IRSN N 2014-00265 Objet : Réacteurs électronucléaires EDF - Réacteur EPR de Flamanville 3 Conception détaillée Plus en détail La perte des systèmes de refroidissement La perte des alimentations électriques
La perte des systèmes de refroidissement La perte des alimentations électriques Séminaire IRSN / ANCCLI du 14 septembre 2011 Pascal QUENTIN IRSN - Direction de la sûreté des réacteurs 1 Trois fonctions Plus en détail Synthèse du rapport de l IRSN sur l examen de la démarche de classement de sûreté du réacteur EPR de Flamanville
29 Avril 2014 Synthèse du rapport de l IRSN sur l examen de la démarche de classement de sûreté du réacteur EPR de Flamanville Contexte Le classement de sûreté constitue la démarche formalisée et structurée Plus en détail Avis de l IRSN sur la tenue en service des cuves des réacteurs de 900 MWe, aspect neutronique et thermohydraulique
Avis DSR/2010-065 26 février 2010 Avis de l IRSN sur la tenue en service des cuves des réacteurs de 900 MWe, aspect neutronique et thermohydraulique Par lettre du 19 février 2009, l Autorité de sûreté Plus en détail Montrouge, le 18 juillet 2014. Division Production Nucléaire EDF Site Cap Ampère 1 place Pleyel 93 282 SAINT-DENIS CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES CENTRALES NUCLEAIRES Montrouge, le 18 juillet 2014 Réf. : CODEP-DCN-2014-018653 Monsieur le Directeur Division Production Nucléaire EDF Site Cap Ampère 1 place Pleyel Plus en détail Comité scientifique de l ANCCLI
Comité scientifique de l ANCCLI Suivi des visites décennales des installations nucléaires de base et implication dans le suivi de leur fonctionnement Guide méthodologique à l intention des commissions Plus en détail nappe d hydrocarbures à proximité de la prise d eau de la centrale.
Fontenay-aux-Roses, le 17 juin 2013 Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis IRSN n 2013-00225 Objet : Réacteurs électronucléaires EDF Instruction des études associées au réexamen de Plus en détail Monsieur le Directeur du CNPE de PENLY BP n 854 76450 NEUVILLE LES DIEPPE
DIRECTION REGIONALE DE L INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT HAUTE-NORMANDIE Division de Caen Hérouville-Saint-Clair, le 23 décembre 2004 Monsieur le Directeur du CNPE de PENLY BP n 854 76450 Plus en détail Les dispositions des ECS AREVA
Les dispositions des ECS AREVA Séminaire IRSN-ANCCLI Paris, le 10 décembre 2013 Pierre CHAMBRETTE Coordinateur ECS AREVA Sommaire Rappel du processus des évaluations complémentaires de sûreté des installations Plus en détail Loi n 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Référence : DEP-Bordeaux-0538-2009 Monsieur le directeur du CNPE de Civaux BP n 64 86320 CIVAUX Bordeaux, le 15 avril 2009 Objet : Réf. : Contrôle des installations nucléaires de base Centre nucléaire Plus en détail Montrouge, le 9 février 2015. Centre national d équipement nucléaire (CNEN) EDF 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES CENTRALES NUCLEAIRES Montrouge, le 9 février 2015 Réf. : CODEP-DCN-2015-002998 Monsieur le Directeur Centre national d équipement nucléaire (CNEN) EDF 97 avenue Pierre Plus en détail Répondre aux exigences réglementaires. Règlementation équipements sous pression Loi TSN. Faire des opérations de maintenance lourde
Les troisièmes visites décennales des réacteurs de 900 MW Réunion ANCCLI-IRSN 9 novembre 2010 Le but des visites décennales Répondre aux exigences réglementaires Règlementation équipements sous pression Plus en détail Vu le code de l environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-18 et L. 593-19 ;
REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 2014-DC-0456 de l Autorité de sûreté nucléaire du 9 septembre 2014 fixant à Électricité de France Société Anonyme (EDF-SA) les prescriptions complémentaires applicables Plus en détail Conséquences radiologiques et dosimétriques en cas d accident nucléaire : prise en compte dans la démarche de sûreté et enjeux de protection
Conséquences radiologiques et dosimétriques en cas d accident nucléaire : prise en compte dans la démarche de sûreté et enjeux de protection 9 juin 2010 / UIC Paris Présenté par E. COGEZ, IRSN Contexte Plus en détail DIVISION DE BORDEAUX Bordeaux, le 16 octobre 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE BORDEAUX Bordeaux, le 16 octobre 2012 Référence courrier : Référence affaire : CODEP-BDX-2012-017020 PINSN-BDX-2012-0805 INSSN-BDX-2012-0856 Monsieur le directeur du CNPE Plus en détail Le contexte législatif et réglementaire
Le contexte législatif et réglementaire En France, la réglementation ne prévoit pas d imposer de durée pour l autorisation d exploiter une INB : L article 29 (I) de la loi TSN dispose que la création de Plus en détail Contrôle des installations nucléaires de base Inspection n INSSN-CAE-2014-0306 du 4 au 6 novembre2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 19 décembre 2014 N/Réf. : CODEP-CAE-2014-056289 Monsieur le Directeur du CNPE de Paluel BP 48 76 450 CANY-BARVILLE OBJET : Contrôle des Plus en détail Fontenay-aux-Roses, le 24 juin 2013. Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire
Fontenay-aux-Roses, le 24 juin 2013 Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis/IRSN N 2013-00241 Objet : Réacteurs électronucléaires EDF Instruction des études associées au réexamen de Plus en détail ANALYSE et COMMENTAIRE des rapports d évaluation complémentaire de la sûreté des installations nucléaires au regard de l accident de Fukushima
ANALYSE et COMMENTAIRE des rapports d évaluation complémentaire de la sûreté des installations nucléaires au regard de l accident de Fukushima Monique et Raymond SENE GSIEN 1 AVANT-PROPOS Le Premier Ministre Plus en détail Evaluations complémentaires mentaires de sûrets. reté des laboratoires, réacteursr. expérimentaux et réacteurs. à l arrêt
Evaluations complémentaires mentaires de sûrets reté des laboratoires, réacteursr expérimentaux et réacteurs à l arrêt Réunion ANCCLI Paris, 10 décembre 2013 Marc PULTIER Image EDF Exploitants, Installations Plus en détail Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d Electricité de Saint-Laurent-des- Eaux BP 42 41200 SAINT LAURENT NOUAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION D'ORLÉANS CODEP-OLS-2015-052049 Orléans, le 31 décembre 2015 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d Electricité de Saint-Laurent-des- Eaux BP 42 41200 SAINT Plus en détail Monsieur le Directeur du Centre nucléaire de Production d Electricité de CHINON BP 80 37420 AVOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION D'ORLÉANS CODEP-OLS-2015-041743 Orléans, 14 octobre 2015 Objet : Surveillance des installations nucléaires de base CNPE de Chinon INB n 107 Inspection réactive n INSSN-OLS-2015-0781 Plus en détail Réf : [1] : Arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N/Réf. : CODEP CHA-2015-027179 Châlons-en-Champagne, le 9 juillet 2015 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'électricité de Chooz BP 174 08600 GIVET Objet : Contrôle Plus en détail Montrouge, le 26 novembre 2014. Monsieur le Directeur Division Production Nucléaire EDF Site Cap Ampère 1 place Pleyel 93 282 SAINT-DENIS CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES CENTRALES NUCLEAIRES Montrouge, le 26 novembre 2014 Réf. : CODEP-DCN-2014-053522 Monsieur le Directeur Division Production Nucléaire EDF Site Cap Ampère 1 place Pleyel Plus en détail Centrale nucléaire de Chinon B
Faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection Centrale nucléaire de Chinon B Suivant 22 octobre 2014 Indisponibilité d une chaîne de mesure de la puissance nucléaire Le 9 octobre 2014, l exploitant Plus en détail Evaluations complémentaires de sûreté des centrales EDF
Evaluations complémentaires de sûreté des centrales EDF Xavier POUGET-ABADIE EDF DIN Réunion de la SFEN 21 juin 2011 Réponses de la France et de l Union Européenne Premiers enseignements de Fukushima Plan Plus en détail Le réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites décennales des réacteurs de 900MWe
Le réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites décennales des réacteurs de 900MWe Guillaume Wack, Directeur des centrales nucléaires réunion HCTISN du 16/12/2010 - réexamen de sûreté 1 Le contexte Plus en détail Groupe des pays exploitants de RELP Application des leçons tirées de l accident de Fukushima à la technologie CANDU
e-doc 4408266 Groupe des pays exploitants de RELP Application des leçons tirées de l accident de Fukushima à la technologie CANDU Greg Rzentkowski Directeur général, Réglementation des centrales nucléaires Plus en détail Levée du point d arrêt lié au permis de la centrale nucléaire de Pickering d Ontario Power Generation
Levée du point d arrêt lié au permis de la centrale nucléaire de Pickering d Ontario Power Generation Présentation au Comité de la santé nucléaire de Durham Le 14 novembre 2014 Miguel Santini Directeur, Plus en détail Réf. : Loi n 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 40
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON Lyon, le 30 décembre 2011 N/Réf. : CODEP-LYO-2011-072087 Monsieur le Directeur du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin CNPE du Tricastin BP 40009 Plus en détail Lyon, le 26 mars 2012 CODEP-LYO-2012-017763
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON N/Réf. : CODEP-LYO-2012-017763 Lyon, le 26 mars 2012 Monsieur le Directeur du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin CNPE du Tricastin BP 40009 Plus en détail Fontenay-aux-Roses, le 9 avril 2015. Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire
Fontenay-aux-Roses, le 9 avril 2015 Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis/IRSN N 2015-00122 Objet : Réacteurs électronucléaires EDF Flamanville 3 - Instruction de la demande d'autorisation Plus en détail Orléans, le 10 avril 2007. Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'electricité de Dampierre en Burly BP 18 45570 OUZOUER SUR LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION D'ORLÉANS DEP-ORLEANS-0370-2007 L:\Classement sites\cnpe Dampierre\09 - Inspections\07-2007\INS-2007- EDFDAM-0009, lettre de suite.doc Orléans, le 10 avril 2007 Monsieur le Plus en détail Autorité de sûreté nucléaire et Bilan du contrôle de la centrale nucléaire de Saint-Alban / Saint-Maurice en 2013
Autorité de sûreté nucléaire et Bilan du contrôle de la centrale nucléaire de Saint-Alban / Saint-Maurice en 2013 CLI de Saint-Alban / Saint-Maurice l Exil 19 mai 2014 19/05/2014 1 L Autorité de sûreté Plus en détail CONFÉRENCE DE PRESSE. 3 septembre 2015. Jean-Bernard LÉVY Président-Directeur Général
CONFÉRENCE DE PRESSE 3 septembre 2015 Jean-Bernard LÉVY Président-Directeur Général Xavier URSAT Directeur Exécutif Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire EDF, ÉLECTRICIEN RESPONSABLE CHAMPION DE LA CROISSANCE Plus en détail Bilan du contrôle du site de CREYS-MALVILLE en 2013
Bilan du contrôle du site de CREYS-MALVILLE en 2013 11 juin 2014 Réunion de la CLI du site de Creys-Malville 1 Bilan du contrôle du site de CREYS-MALVILLE en 2013 Contrôles et actions exercés par l Autorité Plus en détail Orléans, le 22 avril 2009. Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d Electricité de Belleville-sur-Loire BP 11 18240 LERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION D'ORLÉANS DEP-ORLEANS-0486-2009 (ASN-2009-22119) L:\Classement sites\cnpe Belleville\09 - Inspections\09-2009\INS-2009- EDFBEL-0010,2009-04-01, lettre de suite publiée.doc Plus en détail Le site et ses installations
CARTE D IDENTITE Site de Chinon Actualisée au 13/07/2012 Le site et ses installations Situation géographique et économique Le centre nucléaire de production d électricité (CNPE) de Chinon s étend sur 155 Plus en détail Code de l environnement, notamment les articles L.596-1 et suivants
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON N/Réf. CODEP-LYO-2015-039393 Lyon, le 25 septembre 2015 Monsieur le Directeur général délégué EURODIF-Production Usine Georges Besse BP 175 26 702 - PIERRELATTE Cedex Plus en détail Contrôle des installations nucléaires de base Inspection n INSSN-CAE-2013-0605 du 28 mai 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 1 er juillet 2013 N/Réf. : CODEP-CAE-2013-036753 Monsieur le directeur de l aménagement de Flamanville 3 BP 28 50 340 FLAMANVILLE OBJET Plus en détail SYNTHÈSE GLOBALE DE L INSPECTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON N/Réf. : CODEP-LYO-2013-058932 Lyon, le 23 octobre 2013 XXXXXXXX Monsieur le Chef de Base EDF - BCOT BP 127 84504 BOLLENE cedex Objet : Contrôle des installations Plus en détail Les Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) sur le parc nucléaire d EDF. Eric MAUCORT Directeur Délégué Production Nucléaire
Les Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) sur le parc nucléaire d EDF Eric MAUCORT Directeur Délégué Production Nucléaire Fukushima: des interrogations légitimes Les causes de l accident Un tsunami Plus en détail Evaluations complémentaires de sûreté, prescriptions et plan national d action. 19 juin 2013 ANCLI 1
Evaluations complémentaires de sûreté, prescriptions et plan national d action 19 juin 2013 ANCLI 1 Installations nucléaires 125 installations nucléaires Réacteurs EDF 19 sites 58 réacteurs Brennillis Plus en détail Analyse de sûreté des systèmes informatisés : l approche de l IRSN
02 Novembre 2009 Analyse de sûreté des systèmes informatisés : l approche de l IRSN 1 ROLE DES SYSTEMES INFORMATISES DANS LES CENTRALES NUCLEAIRES Les centrales nucléaires sont de plus en plus pilotées Plus en détail L Autorité de sûreté nucléaire et Evaluation du niveau de sûreté du site d AREVA FBFC par l ASN
L Autorité de sûreté nucléaire et Evaluation du niveau de sûreté du site d AREVA FBFC par l ASN Commission locale d information de FBFC du 6 juin 214 1 L Autorité de sûreté nucléaire DIVISION DE LYON Une Plus en détail Inspection INSSN-DCN-2012-0664 du 19/11/2012 au 21/11/2012 Thème : R.1.2 - Organisation
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES CENTRALES NUCLEAIRES Montrouge, le 23 avril 2013 Réf. : CODEP-DCN-2013-019516 Monsieur le Directeur Centre d'ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation (CIPN) EDF 140, Plus en détail : Loi n 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la tran sparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 40.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LILLE Douai, le 13 octobre 2011 CODEP-DOA-2011-57631 LD/NL Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d Electricité B.P. 149 59820 GRAVELINES Objet : Contrôle Plus en détail Le site et ses installations
CARTE D IDENTITE Site de Dagneux Actualisée au 10/12/2012 Le site et ses installations Situation géographique et économique L installation nucléaire de base n 68 du site de Dagneux est située sur le territoire Plus en détail Fontenay-aux-Roses, le 13 juin 2012. Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire. Avis IRSN N 2012-00258 Objet : CEA/Cadarache
Fontenay-aux-Roses, le 13 juin 2012 Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis IRSN N 2012-00258 Objet : CEA/Cadarache Laboratoire de Purification Chimique (LPC - INB n 54) Démantèlement Plus en détail ECS post- Fukushima. Aléa sismique. Réunion ANCCLI IRSN 24 novembre 2011
ECS post- Fukushima Aléa sismique Réunion ANCCLI IRSN 24 novembre 2011 1 Sommaire 1. Rappel du cahier des charges ASN 2. Quelques éléments des dossiers des exploitants 3. Analyse de l IRSN CAHIER DES CHARGES Plus en détail N/Réf. : CODEP-PRS-2014-019864 Le Directeur général de l ASN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 6 mai 2015 N/Réf. : CODEP-CAE-2015-015569 Monsieur le Directeur de l établissement AREVA NC de La Hague 50 444 BEAUMONT-HAGUE CEDEX OBJET Plus en détail CQP Technicien(ne) de maintenance industrielle des industries chimiques. Référentiels d activités et de compétences Référentiel de certification
CQP Technicien(ne) de maintenance industrielle des industries chimiques Référentiels d activités et de compétences Référentiel de certification Désignation du métier ou des composantes du métier en lien Plus en détail Nos Réf. : CODEP-DTS-2014-015357 LABORATOIRES CYCLOPHARMA Biopôle Clermont Limages 63360 SAINT BEAUZIRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE DIRECTION DU TRANSPORT ET DES SOURCES Montrouge, le 14 avril 2014 Nos Réf. : CODEP-DTS-2014-015357 LABORATOIRES CYCLOPHARMA Biopôle Clermont Limages 63360 SAINT BEAUZIRE Objet : Suite Plus en détail Contrôle des installations nucléaires de base. Inspection n INSSN-CAE-2012-0634 du 15 février 2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE Division de Caen Hérouville-Saint-Clair, le 20 février 2012 N/Réf. : CODEP-CAE-2012-008140 Monsieur le Directeur de l Aménagement de Flamanville 3 BP 28 50340 FLAMANVILLE OBJET : Contrôle Plus en détail CENTRALE NUCLEAIRE DE FESSENHEIM
CENTRALE NUCLEAIRE DE FESSENHEIM Bienvenue Juin 2013 SOMMAIRE 1. LA PRODUCTION D ÉLECTRICITÉ EN FRANCE LE MIX ÉNERGÉTIQUE EDF EN 2012 LES COÛTS DE PRODUCTION L EMPILEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION 2. LE Plus en détail CONVENTION QUADRIPARTITE Modalités de réalisation des expertises ciblées lors de la visite décennales n 3 de Fessenheim 1
CONVENTION QUADRIPARTITE Modalités de réalisation des expertises ciblées lors de la visite décennales n 3 de Fessenheim 1 Entre, Le Département du Haut-Rhin représenté par le Président du Conseil Général Plus en détail 5 mars 2013. Note d information
5 mars 2013 Note d information Bilan des incidents de transport de matières radioactives à usage civil : l IRSN tire les enseignements des événements déclarés entre 1999 et 2011 Quelque 900 000 colis de Plus en détail DIVISION DE LILLE Lille, le 6 février 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LILLE CODEP-LIL-2015-004997 OL/EL Lille, le 6 février 2015 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'electricité B.P. 149 59820 GRAVELINES Objet : Contrôle Plus en détail G U I D E D E L A S N I N B. Guide de l implication locale des CLI dans les 3 èmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe GUIDE N 10
G U I D E D E L A S N I N B Guide de l implication locale des CLI dans les 3 èmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe GUIDE N 10 Version du 01/06/2010 Préambule Les guides de l ASN regroupent les Plus en détail Indications de défauts dans les cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 Rapport intermédiaire 2014
2014 Indications de défauts dans les cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 Rapport intermédiaire 2014 FANC-AFCN 16-12-2014 Table des matières 1. Introduction... 3 2. Historique... 3 3. Evolution des Plus en détail DIVISION DE BORDEAUX Bordeaux, le 13 septembre 2011. Inspection n INSSN-BDX-2011-0839 du 23 au 25 août 2011 Retour d expérience Fukushima
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE BORDEAUX Bordeaux, le 13 septembre 2011 Référence courrier : CODEP-BDX-2011-049254 Référence affaire : INSSN-BDX-2011-0839 Monsieur le directeur du CNPE de Civaux BP 64 Plus en détail Référentiels d activités et de compétences Référentiel de certification
CQP Technicien d intervention ouvrages gaz Référentiels d activités et de compétences Référentiel de certification Désignation du métier ou des fonctions en lien avec la qualification Le CQP est en lien Plus en détail Orléans, le 6 octobre 2005. Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'electricité de Dampierre en Burly BP 18 45570 OUZOUER SUR LOIRE
DIRECTION REGIONALE DE L INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L ENVIRONNEMENT CENTRE Division d'orléans Orléans, le 6 octobre 2005 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'electricité de Dampierre Plus en détail Tests de résistance belges. Rapport national pour les centrales nucléaires. Evénements liés à l activité humaine. («man-made events»)
Tests de résistance belges Rapport national pour les centrales nucléaires Evénements liés à l activité humaine («man-made events») Ce rapport national est fourni par l autorité de sûreté belge dans le Plus en détail Objet : Contrôle des installations nucléaires de base Centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice (INB n 119 et 120) Thème : «incendie»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON Lyon, le 23 avril 2015 N/Réf. : CODEP-LYO-2015-016324 Monsieur le Directeur du centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Alban Saint- Maurice Electricité Plus en détail Chaudières traditionnelles
Gamme Chaudières Traditionnelles et Récupérateur à condensation TOTALECO Chaudières traditionnelles ATLANTIC GUILLOT offre une large gamme de chaudières acier à équiper de brûleur gaz ou fioul pour une Plus en détail Référentiel professionnel CQPI Technicien de Maintenance Industrielle
Référentiel professionnel CQPI Technicien de Maintenance Industrielle Dans le respect des procédures, des règles d hygiène et de sécurité, afin de satisfaire les clients ou fournisseurs internes/externes Plus en détail Code de l environnement, notamment ses articles L.592-21 et suivants et L.596-1 et L.557-46 Références [1] à [16] en annexe de la présente lettre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION D'ORLÉANS CODEP-OLS-2015-024204 Orléans, le 24 juin 2015 Objet : Contrôle des installations nucléaires de base CNPE de Dampierre-en-Burly INB n 84 85 Inspection INSSN-OLS-2015-0141 Plus en détail Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014)
Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014) Section première.- Champ d application et définitions Article 1 er.- Le présent arrêté s applique Plus en détail DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 15 octobre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 15 octobre 2015 N/Réf. : CODEP-CAE-2015-040344 Monsieur le Directeur de site des Monts d Arrée BPn 3 La Feuillée 29218 HUELGOAT OBJET : Plus en détail Code de l environnement, notamment l article L.596-1 et suivants
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON N/Réf. : CODEP-LYO-2015-009148 Lyon, le 05 mars 2015 Madame la Directrice du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin CNPE du Tricastin CS 40009 26131 Plus en détail MODULE 1 Intermédiaire
Bac Pro Environnement Nucléaire - Formation par modules - Expérimentation Lycée Paul Emile Victor Obernai Les objectifs visent les tâches au sein d activités dans le cadre d une fonction professionnelle. Plus en détail Code de l Environnement, notamment les articles L596-1 et suivants
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON N/Réf. : Codep-Lyo-2012-015015 Lyon, le 19 mars 2012 Monsieur le directeur EURODIF Production Usine Georges Besse BP 75 26702 PIERRELATTE cedex Objet : Contrôle des Plus en détail Vu le code du travail, notamment le titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n o 2015-DC-0508 de l Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires Plus en détail N/Réf. : CODEP-CAE-2010-049092 Monsieur le Directeur du GIE du GANIL BP 5027 14076 CAEN CEDEX 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Hérouville-Saint-Clair, le 08 septembre 2010 N/Réf. : CODEP-CAE-2010-049092 Monsieur le Directeur du GIE du GANIL BP 5027 14076 CAEN CEDEX 5 Objet Contrôle des installations nucléaires Plus en détail J ai l honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON Lyon, le 6 Octobre 2015 N/Réf. : CODEP-LYO-2015-038709 Centre Hospitalier de Valence Service de médecine nucléaire 179 boulevard du maréchal Juin 26000 VALENCE Objet Plus en détail Conduite de l exploitation : Gestion des accidents : Programmes de gestion des accidents graves touchant les réacteurs nucléaires REGDOC-2.3.
Conduite de l exploitation : Gestion des accidents : Programmes de gestion des accidents graves touchant les réacteurs nucléaires REGDOC-2.3.2 Septembre 2013 Gestion des accidents : Programmes de gestion Plus en détail DIVISION DE LYON Lyon, le 31/10/2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON Lyon, le 31/10/2013 N/Réf. : CODEP-LYO-2013-060148 Monsieur le Directeur du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey EDF - CNPE du Bugey BP 60120 01 155 Plus en détail DIVISION DE MARSEILLE- Zone non imprimée - Place pour l'en-tête Marseille, le 22 octobre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE MARSEILLE- Zone non imprimée - Place pour l'en-tête Marseille, le 22 octobre 2015 N/Réf. : CODEP-MRS-2015-042873 Monsieur le directeur du CEA CADARACHE 13108 SAINT PAUL Plus en détail Lyon, le 17 septembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON N/Réf. : CODEP-LYO-2013-052873 Lyon, le 17 septembre 2013 Monsieur le Directeur du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey Electricité de France CNPE Plus en détail Orléans, le 21 août 2009. Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d Electricité de St-Laurent-des-Eaux BP 42 41200 ST LAURENT NOUAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION D'ORLÉANS DEP-ORLEANS-0973-2009 (ASN-2009-46814) Orléans, le 21 août 2009 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d Electricité de St-Laurent-des-Eaux BP 42 Plus en détail Compléments du guide état de l art. ANNEXE D Application de la réglementation ATEX aux silos de stockage de produits agro-alimentaires
MINISTERE DE L ECOLOGIE, DE L ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Compléments du guide état de l art. ANNEXE D Application de la réglementation ATEX aux silos de stockage Plus en détail L'Autorité de sûreté nucléaire,
REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 2013-DC-0331 de l'autorité de sûreté nucléaire du 31 janvier 2013 autorisant la Société d Enrichissement du Tricastin à mettre en service l'unité nord de l'installation Plus en détail ASN - Division de Lyon. R. ESCOFFIER - Pôle Laboratoires, Usines, Déchets, Démantèlement
ASN - Division de Lyon R. ESCOFFIER - Pôle Laboratoires, Usines, Déchets, Démantèlement 22 octobre 2010 : Information de la CLIGEET 2 ! " # $! %## % %! & '( %&! & $% # #% ) * & 22 octobre 2010 : Information Plus en détail GMP Standard GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION. Groupe de Maintien de Pression GMP Standard GMP Eau-surchauffée Vacuopress Maxipress - Minipress
GMP Standard GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION Groupe de Maintien de Pression GMP Standard GMP Eau-surchauffée Vacuopress Maxipress - Minipress LES AVANTAGES La directive européenne des équipements sous pression Plus en détail Chaufferie CPCU de Vaugirard
Expéditeur : Bureau Veritas - Service Risques Industriels Immeuble "Le Guillaumet" 60 avenue Charles de Gaulle 92046 Paris La-Défense Destinataire : CPCU - Site de Vaugirard Mikael GUILLOT 25 Rue Georges Plus en détail Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)
IND/RN/001/NT03 Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) Renouvellement, modification ou annulation de l autorisation I DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D UNE AUTORISATION...3 I.1 Rappels...3 Plus en détail Code de l environnement, notamment ses articles L.592-21 et suivants, L.596-1 et L.557-46.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION D'ORLÉANS CODEP-OLS-2015-047530 Orléans, le 30 novembre 2015 Monsieur le Directeur CIS bio international CIS bio international INB 29 RD 306 BP 32 91192 GIF SUR YVETTE Cedex Plus en détail Sommaire 2- RAPPEL DE LA DOCTRINE GENERALE DE GESTION DES DECHETS DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE EN FRANCE... 6
Préambule La collection des guides de l ASN regroupe les documents à destination des professionnels intéressés par la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection (exploitants, utilisateurs Plus en détail RAPPORT SUR LA VISITE DÉCENNALE N 2 DU RÉACTEUR 1 DU SITE DE FESSENHEIM
RAPPORT SUR LA VISITE DÉCENNALE N 2 DU RÉACTEUR 1 DU SITE DE FESSENHEIM Jean Marie BROM, Gérard GARY, Monique SENÉ, Raymond SENÉ Groupement de Scientifiques pour l'information sur l'énergie Nucléaire 6 Plus en détail Référence : Code de l environnement, notamment les articles L596-1 et suivants
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON N/Réf. : CODEP-LYO-2014-040778 Lyon, le 08/09/2014 Madame la Directrice du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin CNPE du Tricastin CS 40009 26131 Plus en détail R&D relative aux accidents graves dans les réacteurs à eau pressurisée : Bilan et perspectives
R&D relative aux accidents graves dans les réacteurs à eau pressurisée : Bilan et perspectives Rapport IRSN-2006/73 Rev 1 Rapport CEA-2006/474 Rev 1 AVANT-PROPOS Ce rapport a été rédigé conjointement par Plus en détail CQP Inter-branches Technicien de Maintenance Industrielle
CQP Inter-branches Technicien de Maintenance Industrielle Référentiels d activités et de compétences Référentiel de certification OBSERVATOIRE DES INDUSTRIES CHIMIQUES Désignation du métier ou des composantes Plus en détail des lignes de défenses fortes lors des arrêts de tranches nucléaires
Thésame Le 6, 7 juin 2012 un petit Composant pour des lignes de défenses fortes lors des arrêts de tranches nucléaires piscine REX EDF Maurer / SPR / CNPE Tricastin 1 De l expression du besoin au Nanopral Plus en détail Nantes, le 13/09/2010. Monsieur le Directeur IONISOS Zone industrielle Les Chartinières 01120 DAGNEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE NANTES Nantes, le 13/09/2010 N/Réf. : CODEP-NAN-2010-050101 Monsieur le Directeur IONISOS Zone industrielle Les Chartinières 01120 DAGNEUX Objet Contrôle des installations Plus en détail Lyon, le 30 avril 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON N/Réf. : CODEP-LYO-2013-025000 S:\ASN\02-Metiers\01 - Sites\01 - REP\01 - Bugey\Inspections\2013\INSSN-LYO-2013-0050 (R.5.4 Systèmes électriques et de contrôle-commande)\inssn-lyo-2013-0050-lds.doc Plus en détail Quelques clés pour comprendre ce qui se passe actuellement à la centrale de fukushima au japon
Quelques clés pour comprendre ce qui se passe actuellement à la centrale de fukushima au japon Cédric RAY, IPNL Nathalie MONCOFFRE, IPNL Henri SUREAU, IDE Radioactivité 10 T N / 1024 Fission et réaction Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back