Source: http://docplayer.fi/3685166-Ilmavalitteisten-infektioiden-hallinta-sairaaloiden-eristystiloissa-loppuraportti.html
Timestamp: 2016-10-25 01:54:43+00:00
Document Index: 3474522

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa loppuraportti
Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa loppuraportti
Download "Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa loppuraportti"
1 Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa loppuraportti MITATUT TIIVIYDET, PAINE-EROT, ILMANVAIHTUVUUS, LÄMPÖOLOT JA KYSELYTULOKSET SEKÄ OHJEITA ERISTYSTILOJEN SUUNNITTELULLE Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen ja Kari Reijula Työterveyslaitos Helsinki 20122 Työterveyslaitos Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat -teema Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki Valokuvat: Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen ja Kari Salmi Piirrokset: Rauno Holopainen Kansi: Mainostoimisto Albert Hall Finland Oy Ltd 2012 Työterveyslaitos ja kirjoittajat Julkaisu on toteutettu Tekesin ja hanketta rahoittaneiden yritysten tuella. Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman asianmukaista lupaa. ISBN ISBN (nid.) (PDF) Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere 20123 ESIPUHE Sairaaloissa tarvitaan eristystiloja potilaasta lähtevien taudinaiheuttajien leviämisen estämiseen tai heikkokuntoisten potilaiden suojaamiseksi epäpuhtauksilta. Ihmiset liikkuvat ja matkustavat nykyään paljon ja infektiot leviävät nopeasti maaosasta toiseen, jolloin kymmeniätuhansia, jopa satojatuhansia ihmisiä sairastuu infektioihin. Tyypillisiä ovat jokavuotiset laajat influenssaepidemiat, SARS-epidemia joku vuosi takaperin tai NDM-1 bakteerin leviäminen kantajasta heikkokuntoisiin potilaisiin. Bioterrorismin uhkaakaan ei voida vähätellä. Sairaalat ovat tehneet pandemioita varten varautumissuunnitelmat. Yleensä potilaat joudutaan eristämään taudin leviämisen estämiseksi. Pandemian levitessä ongelmallista on se, että eristystiloja tarvitaan paljon, johon ei ole voitu varautua tavanomaisen rakentamisen yhteydessä. Yksittäisten sairastuneiden kohdalla tilanne on parempi. Sairaaloissa on eristystiloja, johon tartuntavaarallinen potilas voidaan sijoittaa. Sairaaloiden mukaan viime vuosina yleisiä syitä eristykseen ovat olleet tuberkuloosi, MRSA, resistentit mikrobit, infektio, yliherkkyys, vesirokko ja sikainfluenssa. Tässä tutkimuksessa keskityttiin alipaineisten ilmaeristystilojen ilmanvaihto- ja rakennusteknisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan estää ilmavälitteisesti tarttuvien infektioiden leviäminen sairaaloiden eristystiloista ympäristöön. Suojaeristystilojen, joilla suojataan potilaita taudin aiheuttajilta, ilmavaihdollisia ongelmia ei tässä tutkimuksessa selvitetty. Suomessa ei ole kansallisia eristystilojen suunnitteluohjeita. Eristystilojen suunnittelijoille on kokemuksen kautta muodostuneet suunnittelukäytännöt. Lähtökohtana ovat olleet ilmavirrat, joilla ylläpidetään eristystilaa alipaineisena sulku- ja käytävätilaan nähden. Tuloilmanjakoon ja poistoilmaventtiilien sijoittamiseen on kiinnitetty vähän huomiota. Tilojen ilmatiiviyteen ei ole myöskään kiinnitetty riittävää huomiota eikä tilojen tiiviyttä yleensä ole mitattu. Eristystilojen ovilla on suuri merkitys tilojen välisiin ilmavirtauksiin. Ovien kautta siirtyy suuria ilmamääriä oven avauksen yhteydessä ja ihmisen liikkuessa oviaukossa. Laskennallisesti voidaan arvioida, kuinka kauan joudutaan odottamaan sulkutilassa epäpuhtauksien laimentumista ennen siirtymistä käytävään. Ongelmia ovat aiheuttaneet myös korkeat hiukkaspitoisuudet, tuloilman suodatus sekä rakenteiden ja läpivientien riittämätön tiiviys. Paine-eroanturit ovat seurannan ja toiminnan kannalta oleellisia, mutta niiden huoltoon ja kalibrointiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tutkimus on tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, VTT:n ja Työterveyslaitoksen kanssa. Tutkimusta rahoitti TEKES ja yhteistyöyritykset Camfil Oy, Fanison Oy, Fläkt Woods Oy, Kojair Tech Oy, Lifa Air Oy sekä Helsingin ja Uudenmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit. Työterveyslaitoksen tehtävänä oli paine-ero-, lämpötila-, tiiviys- ja ilmavirtamittaukset, rakenteiden vuotokohtien paikallistaminen sekä eristytystilojen toimivuutta koskeva kysely. VTT teki hiukkasmittaukset sekä laboratorio- ja mallinnuskokeet. Itä- Suomen yliopiston vastuulla oli merkkiainemittaukset, kirjallisuuskatsaus ja hankkeen koordinointi. Itä-Suomen yliopiston ja VTT:n mittaustulokset julkaistaan erillisessä raportissa.4 Tutkimuksen tekijät lausuvat parhaimmat kiitokset tutkimuksen rahoittajille, yhteistyökumppaneille, johtoryhmälle sekä kaikille tutkimukseen ja raportin kielenhuoltoon osallistuneille. Helsingissä 2012 Tekijät5 TIIVISTELMÄ Eristystilatutkimukset tehtiin viidessä Suomen sairaalassa. Yhteensä mittauksia tehtiin 19 eristystilassa. Eristystiloista 13 oli uusia ( ) ja 6 vanhoja ( ) tiloja. Tilat olivat ilmaeristystiloja, jotka pidetään alipaineisina ja pyritään estämään potilaista leviävien taudinaiheuttajien pääsy muihin tiloihin. Mittaukset tehtiin eristystilojen ollessa tyhjinä. Suomessa ei ole vielä kansallisia eristystilojen suunnitteluohjeita. Nykyisin eristystilojen suunnittelu, toteutus ja käytönaikainen ylläpito on toteutettu sairaalakohtaisten ohjeiden ja suunnittelijoiden kokemuksen mukaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto antaa ohjeita lähinnä tavallisille potilashuoneille ja toimenpidehuoneille. Kansallisessa varautumissuunnitelmassa influenssaepidemiaa varten ja Valtakunnallisessa tuberkuloosiohjelmassa annetaan ohjeita ilmanvaihtokertoimelle: vanhoille tiloille 6 ja uusille tiloille 12 kertaa tunnissa. Eristystilojen tiiviydelle ei ole ohjearvoa. Uusissa eristystiloissa mitatut tiiviydet vaihtelivat 1 4 1/h ja vanhoissa /h 50 Pa paine-erolla. Mitatuista tulo- tai poistoilmavirroista lasketut ilmavaihtokertoimet olivat uusissa eristystiloissa /h ja vanhoissa /h. Uusissa tiloissa paine-ero eristystilan ja käytävän välillä oli keskimäärin -13 Pa ja vanhoissa -6 Pa. Joissakin eristystiloissa paine-erot vaihtelivat ilmanvaihdon päivä- ja yöaikaisen käytön aikana. Oviaukoissa pienimmät ilmavirtaukset olivat liukuovissa ja suurimmat tavallisissa leveissä saranaovissa. Ovien tulee olla riittävän tukevia tiiviin sulkeutumisen varmistamiseksi. Lisäksi raskaiden ovien tulee olla sähkötoimisia henkilökunnan kuormituksen vähentämiseksi. Molempien sulkutilan ovien samanaikainen aukiolo tulisi olla estetty. Eristystilojen tiiviys on selvästi parantunut uusissa eristystiloissa. Tiloista löytyy kuitenkin monia vuotokohtia: tiivistämättömät läpiviennit, ikkunoiden ja ovien karmit sekä niiden ympäristö, sähköasennuskotelot, pistorasiat, kytkimet ja kuoleutuneet ovien tiivisteet. Eristystiloissa avattavien ikkunoiden käyttöä on vältettävä, koska avattavan ikkunan kautta voi siirtyä taudin aiheuttajia ympäröiviin tiloihin. Suojaeristyksessä ulkoilmasta tulevat epäpuhtaudet altistavat heikkokuntoista potilasta. Pieniä vuotokohtia on useita ja yhden, esimerkiksi ikkunan, tiiviyden parantaminen ei juuri paranna tilan tiiviyttä. Paineeromittareiden huollossa ja kalibroinneissa oli puutteita. Kyselytutkimukseen saatiin vastaukset 12 sairaanhoitopiiristä. Eniten eristystiloja oli rakennettu ja 2000-luvuilla. Hoitohenkilökunta koki puutteena tilojen ahtauden, eristystilojen vähyyden, vaikean puhdistettavuuden, paine-ero koettiin riittämättömäksi ja säilytystilat vähäisiksi. Suojainten käyttö eristystiloissa vaihteli eri sairaaloissa. Kiireestä johtuen odotusaika sulkutilassa jää lyhyeksi. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja VTT:n kanssa laaditaan sairaaloiden eristystilojen suunnitteluohjeet vuonna 2012.6 ABSTRACT The study of the isolation rooms was conducted in five hospitals in Finland. The isolation room was usually a single-patient room with an anteroom and bathroom. The number of new isolation rooms ( ) was 13 and old rooms ( ) were 6 in the study. All the isolation rooms were constructed for prevent airborne infectious diseases. These rooms were negative pressurized in order to prevent the spreading of infections to surrounding areas. The measurements were carried out when isolation rooms were not occupied. There are no national designing guidelines in Finland concerning isolation rooms. At present, planning, constructing and maintenance is based on rules given by hospital or on experience of constructors. National building code D2 Indoor Climate and Ventilation of Buildings Regulations and Guidelines gives guidelines for patient and treatment rooms. National preparedness plan for an influenza epidemic and National tuberculosis control programme give general guide for air exchange rate i.e. 6 1/h for old isolation rooms and 12 1/h for new ones. There is no recommendation for air tightness of isolation rooms. Air tightness in new isolation rooms were 1 4 1/h at 50 Pa pressure difference and in old ones /h, respectively. Air exchange rates estimated from measured air volumes varied in new isolation rooms /h and old rooms /h. Pressure difference between patient room and corridor was on average -13 Pa in new and -6 Pa in old isolation rooms. Lowest air velocities were measure in sliding doors and highest in normal wide doors. Especially, normal doors must be solid enough in order to close tight. Unfortunately, poor quality doors were found. Heavy door must be electrically, not manually, controlled. Air tightness of new isolation rooms was better than old isolation rooms. However, there are many leakages: unsealed cables and tubes, window and door frames and surroundings, wall socket, switches and old seals. The windows of the isolation rooms should not be opened because infections have spread adjoining areas such as upper floors. There were very many small leakages. If only a few leakages are eliminated, the air tightness of isolation rooms is not much improved. In addition, calibration of pressure gauges and maintenance should be done more carefully. Questionnaire has been sent to 20 hospital districts and 12 of them answered. Mainly isolation rooms were constructed 1960 s and 2000 s. According to hospital personnel, the isolation rooms were among others constricted, lack of them, difficult to clean, too low pressure difference and not enough storage. Practices on use of personal protective were different in hospitals. Hospital personnel have not enough time to stay in anteroom and wait for concentration decay of pathogens. National designing guidelines for isolation rooms are written in 2012 together with Finnish Institute of Occupational Health, University of Eastern Finland and VTT Technical Research Centre of Finland.7 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TAUSTAA TAVOITTEET TAUSTATIETOA TUTKITUISTA SAIRAALOISTA Sairaala A Sairaala B Sairaala C Sairaala D Sairaala E MITTAUSMENETELMÄT Ilman lämpötila Paine-erot Tulo- ja poistoilmavirrat Tiiviysmittaukset Ilman liike Kysely- ja haastattelututkimus VERTAILUARVOT MITTAUSTULOKSET SAIRAALOITTAIN Sairaala A Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Paine-erot Ilmanvaihto Tiiviysmittaukset Sairaalan B mittaustulokset Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Paine-erot Ilmanvaihto Tiiviysmittaukset Sairaalan C mittaustulokset Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Paine-erot Ilmanvaihto Tiiviysmittaukset Sairaala D Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Paine-erot Ilmanvaihto Tiiviysmittaukset8 6.5 Sairaala E Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Paine-erot Ilmanvaihto Tiiviysmittaukset Ilman liikenopeudet oviaukoissa Kyselyjen tulokset Havaittuja vuotokohta Ovet Ikkunat Yläkattorakenteet Muita havaintoja TULOSTEN TARKASTELU YHTEENVETO TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN KIITOKSET...56 LÄHTEET...57 LIITTEET...59 Kyselylomake9 1 TAUSTAA Eristystilojen tarve Suomen, kuten myös muiden maiden sairaaloissa, on kasvamassa. Sairaalainfektiot, pandemiat ja terroriuhka muodostavat poikkeuksellisen haasteen eristystilojen suunnittelulle, toteutukselle ja käytön aikaiselle ylläpidolle. Edellä mainittujen uhkakuvien tiedostamisen myötä varautumiseen on alettu panostaa sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Tästä huolimatta eristystilojen toimivuudesta on vain vähän testattua tietoa, ja myös kansalliset, selkeät suunnitteluohjeet puuttuvat. Eristystiloja tarvitaan sekä tartuntavaarallisille potilaille että potilaille, joilla vastustuskyky on heikentynyt. Ilmaeristystä, jossa potilashuone on alipaineinen, käytetään taudeissa, jotka leviävät ilmateitse potilaan tuottamien mikrobien välityksellä. Ilmaeristystä edellyttäviä tartuntatauteja ovat muun muassa turberkuloosi, tuhkarokko, vesirokko, isorokko, verenvuotokuume Ebola, SARS ja influenssa. Tuberkuloositartunnan torjuntaan on annettu ohjeita asiantuntijaryhmän suosituksessa (Rajalahti ym. 2004). Eristystiloja tarvitaan myös suojaeristyksessä, jossa potilashuone on ylipaineinen, ja jossa potilas suojataan ympäristössä esiintyviltä tulehduksia aiheuttavilta mikrobeilta. Kansallisessa varautumissuunnitelmassa influenssaepidemiaa varten (2006) ja Valtakunnallisessa tuberkuloosiohjelmassa (2006) on annettu laajasti ohjeita poikkeusolosuhteita varten. Lääkärilehden artikkelissa (Rajalahti ym. 2004) on mainittu eristystilasta seuraavasti: "Eristyshuoneeseen suositellaan muista tiloista erillään toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää, jonka koneisto sijoitetaan teknisiin tiloihin. Huoneilman lämpötilaa tulee voida säätää. Paikallisjäähdyttimiä ei saa käyttää. Huoneilman tulee vaihtua 6 kertaa tunnissa vanhoissa tiloissa ja 12 kertaa tunnissa uusissa tiloissa. Ilman kulku suunnitellaan siten, että se virtaa hoitohenkilökunnan työskentely tilasta potilaan oleskelutilaa kohti. Ilma johdetaan HEPA-suodattimen (High Efficiency Particulate Air, partikkelisuodatin, joka suodattaa 0,3 m:n hiukkasista vähintään 99,97 %) läpi erillisen poistoilmakanavan kautta rakennuksen katolta ulkoilmaan. Poistoilman ulostuloaukko ei saa olla yleisen ilmanvaihtojärjestelmän sisäänottoaukon lähettyvillä. Alipaineistetun huoneen ulkopuolella on hälyttävä seurantamittaristo, josta painetta seurataan jatkuvasti eristyshoidon aikana. Mittarien säätimet suojataan siten, että vain tekninen henkilökunta voi niitä käyttää. Ilmanpaineistuksen huoltotarkistus tehdään 1 2 kertaa vuodessa. HEPA-suodattimien toimivuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin vähintään kerran vuodessa ja suodattimet vaihdetaan tarpeen mukaan. Huoltotarkistuksen ja suodattimen vaihdon ajankohta sekä tekijän nimi kirjataan huoltopapereihin." Kuvassa 1 on esitetty periaatekuva tyypillisestä ilmaeristystilasta, ovien avautumissuunnista, paine-eromittareiden anturoinnista (eristys- ja käytävätila) ja halutuista ilmavirtojen suunnista. 910 Kuva 1.1. Periaatekuva ilmaeristystilasta. Yleensä eristystilojen paine-eroa seurataan potilashuoneen ja käytävän välillä (punainen PI). Tutkimuksessa mitattiin paine-eroja eri tilojen välillä (vihreä PI). Eristystilan ilmavirroilla, ilmatiiviydellä, ilman suodatuksella, sulkutiloilla ja tilojen välisillä paine-eroilla on tärkeä merkitys ilmavälitteisten infektioiden leviämisen estämisessä. Eristystilojen potilashuoneen ja käytävän välisen paine-eron suunnitteluarvolle on esitetty hyvin erilaisia vaatimuksia: USA:ssa 2,5 Pa ja Australiassa 30 Pa (AIA 2001, CDC 2003, ASHRAE 2003, Rydock ym. 2004). Suomessa ei ole annettu kansallista ohjearvoa paineerolle. Eristystilan ilmanvaihtojärjestelmään voi kertyä elinkykyisiä mikrobeja, jotka voivat otollisissa olosuhteissa lisääntyä ja aiheuttaa merkittävää tartuntavaaraa. Eristystilan ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja toteutettava siten, että järjestelmän puhtautta ja hygieniaa on helppo ylläpitää. Eristystilan ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- ja suodatinhuoltotyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilökohtaiseen ja ympäristön suojaamiseen tartuntavaarallisilta epäpuhtauksilta. Suomessa ei ole vielä kansallisia eristystilan suunnitteluohjeita. Nykyiset eristystilat ovat suunniteltu kokemuksen ja sairaalakohtaisten ohjeiden mukaan. Kansallisten ohjeiden tarpeesta on keskusteltu eri yhteyksissä, muun muassa Sairaalatekniikan päivillä (2007). Tutkimustietoa tarvitaan rakennus- ja LVI-teknisten ratkaisujen merkityksestä ilmavälitteisten infektioriskien hallintaan. 1011 2 TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena oli selvittää kenttämittauksin ja kyselyjen avulla eristystilojen teknistä toimintaa ja henkilökunnan käyttökokemuksia eristystiloista. Tutkimus koostui kahdesta osaprojektista: Osaprojekti 1) Lähtötilanteen kartoitus, joka sisälsi kirjallisuuskatsauksen eristystilojen suunnitteluohjeista Euroopassa ja USA:ssa sekä nykyisten eristystilojen puutteiden ja toiminnan selvityksen kenttämittauksin Suomen sairaaloissa. Osaprojekti 2) Eristystilan mallintaminen ja laboratoriokokeet. Työterveyslaitos osallistui osaprojektin 1) toteutukseen seuraavasti: Tutkimussuunnitelman ja kirjallisuuskatsauksen laatimiseen. Nykyisten eristystilojen toiminnan ja puutteiden selvittämiseen kenttämittauksin ja määritti ohjeita tilojen ilmatiiviydelle, ilmanvaihdolle ja tilojen välisille paine-eroille. Kyselyn ja haastattelun toteuttamiseen sairaanhoitopiireissä nykyisistä eristystiloista, niiden toimivuudesta ja puutteista. Tutkimus- ja mittaustulosten analysointiin ja raportointiin. Suunnitteluohjeiden laatimiseen kenttämittausten pohjalta. Osaprojektin 1 vastuu oli Työterveyslaitoksella. Mittaukset toteutettiin yhdessä Itä- Suomen yliopiston ja VTT:n kanssa. 1112 3 TAUSTATIETOA TUTKITUISTA SAIRAALOISTA Tässä tutkimuksessa eristystilat jaettiin vanhempiin, ennen vuotta 2008 valmistuneisiin, ja uudempiin valmistuneisiin. 3.1 Sairaala A Sairaalan A:n päärakennus oli valmistunut 1950-luvun lopussa. Tutkittavia eristystiloja oli kolme vuosilta Taulukko 3.1. Mitatut eristystilat sairaalassa A. Sairaala A Eristystila 1 Eristystila 2 1) Eristystila 3 Valmistumisvuosi Sulkutila, m 2 6,5 5,1 5,6 Eristystila + WC, m 2 28,2 19,9 13,1 Sulkutila, m 3 16,3 12,8 12,9 Eristystila + WC, m 3 73,3 50,7 35,4 1) Eristystilan 2 sulkutilasta oli ylimääräinen ovi WC-tiloihin ja eristystilasta ylimääräinen ovi käytävään. 3.2 Sairaala B Sairaala B oli valmistunut 1950-luvun alkupuolella ja sairaalan uudempi puoli vuonna Sairaalassa mitattiin neljä eristystilaa, jotka olivat valmistuneet vuosien aikana. Taulukko 3.2. Mitatut eristystilat sairaalassa B. Sairaala B Eristystila 1 Eristystila 2 Eristystila 3 Eristystila 4 Valmistumisvuosi Sulkutila, m 2 6,0 4,2 5,0 4,2 Eristystila + WC, m 2 17,3 17,3 16,3 17,3 Sulkutila, m 3 14,4 10,5 12,5 10,5 Eristystila + WC, m 3 46,8 48,2 40,8 48,2 1213 3.3 Sairaala C Sairaalan C oli valmistunut 2000-luvulla. Sairaalassa mitattiin kolme eristystilaa, jotka oli otettu eristystilakäyttöön vuonna Taulukko 3.3. Mitatut eristystilat sairaalassa C. Sairaala C Eristystila 1 Eristystila 2 Eristystila 3 Valmistumisvuosi Sulkutila, m 2 6,3 6,3 6,3 Eristystila + WC, m 2 28,6 28,6 28,7 Sulkutila, m 3 15,1 15,1 15,1 Eristystila + WC, m 3 72,8 77,5 78,0 3.4 Sairaala D Sairaalan D päärakennus oli valmistunut 1960-luvun puolivälissä. Sairaalassa mitattiin kolme eristystilaa, jotka olivat valmistuneet vuosien aikana. Taulukko 3.4. Mitatut tilat sairaalassa D. Sairaala D Eristystila 1 Eristystila 2 Eristystila 3 Valmistumisvuosi Sulkutila, m 2 4,4 6,8 2,8 Eristystila + WC, m 2 27,9 25,8 21,8 Sulkutila, m 3 10,1 16,3 6,4 Eristystila + WC, m 3 73,8 68,2 58,3 3.5 Sairaala E Sairaalan E oli valmistunut 2000-luvulla. Sairaalassa mitattiin kuusi eristystilaa ja yksi tavallinen potilashuone, jotka olivat valmistuneet vuonna Osassa eristystiloissa tiiviysmittaukset tehtiin ennen tilojen valmistumista ja uudelleen tilojen valmistumisen jälkeen. 1314 Taulukko 3.5. Mitatut eristystilassa sairaalassa E. Sairaala E Eristystila 1 Eristystila 2 Eristystila 3 Eristystila 4 Eristystila 5 Eristystila 6 Potilashuone Valmistumisvuosi Sulkutila, 4,7 4,6 4,8 4,7 9,3 9,6 5,5 m 2 (WC) Eristystila 26,0 25,4 25,0 25,7 34,5 33,3 28,6 + WC, m 2 (huone) Sulkutila, 11,3 11,0 11,5 11,3 22,3 23,0 13,2 m 3 Eristystila 66,3 64,8 63,6 65,6 88,5 83,8 74,4 + WC, m 3 1415 4 MITTAUSMENETELMÄT 4.1 Ilman lämpötila Mittaukset tehtiin Tinytag- (Gemini Data Loggers, UK) ja Hobo- lämpötilaloggereilla (Onset HOBO Data Loggers, USA). Lämpötila tallennettiin minuutin välein (kuva 4.1). (a) (b) Kuva 4.1. Lämpötilan mittaus dataloggereilla. 4.2 Paine-erot Paine-erot mitattiin tallentavilla Swema 3000 (Swema, Sweden) mittareilla, joissa oli SWA10 sisäänrakennettu paine-anturi automaattisella nollapisteen säädöllä. Paine-ero tallennettiin minuutin välein (kuva 4.2). Kuva 4.2. Paine-eron mittaus ja vuotokohtien havainnointi savulla. 1516 4.3 Tulo- ja poistoilmavirrat Tulo- ja poistoilmavirrat mitattiin venttiileistä Swema 125 (Swema, Sweden) balometrilla ja Swema 3000 mittarilla (kuva 4.3). Kuva 4.3. Poistoilmavirran mittaus eristystilan WC-tilassa balometrilla. 4.4 Tiiviysmittaukset Eristystilojen tiiviys mitattiin Minneapolis Blower Door TM -laitteistolla (The Energy Conservatory, USA). Laitteisto asennettiin joko käytävän ja sulkutilan väliseen oveen tai sulkutilan ja eristystilan väliseen oveen (kuva 4.4) Eristystilojen tulo- ja poistoilmaventtiilit suljettiin tiiviisti ennen mittausta. Tila yleensä ali- ja ylipaineistettiin tietokoneohjatusti ovipuhaltimen avulla. Vuotoilmavirta määritettiin yleensä 10 Pa, 20 Pa, 30 Pa, 40 Pa ja 50 Pa paine-eroilla. Laite teki jokaisessa paine-erossa 100 mittausta, joista se laski keskiarvon. Paine-eron aikaansaama vuotovirta noudattaa vuotoyhtälöä (1). Q n k p, (1) missä Q = vuotoilmanvirtaus, k = virtauskerroin [m 3 /(h Pa)], p = paine-ero rakennuksen vaipan yli [Pa] ja n = virtauseksponentti [-]. Laite antaa mittaustuloksena ilmavuotoluvun n 50 [m 3 /(h m 3 )], joka kuvaa vuotoilmavirtaa tunnissa tilan ilmatilavuutta kohti. Mitä pienempi on ilmavuotoluku, sitä parempi on tilan ilmatiiviys. 1617 Kuva 4.4. Oviaukkoon asennettu Blower Door TM tiiviysmittauslaitteisto. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (2012) on esitetty rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q 50 yksiköksi [m 3 /(h m 2 )], joka kuvaa vuotoilmavirtaa tunnissa tilaa ympäröivien pintojen pinta-alaa kohti. Epätiiviyskohtia havainnollistettiin savukokein sekä lisäksi yhdessä sairaalassa Fluke lämpökameralla (Fluke Corporation, USA). 4.5 Ilman liike Ilman liikenopeusmittaukset tehtiin oviaukoissa Swema 3000 mittareilla ja SWA 03 ilman liikenopeusantureilla. Mittaus tehtiin 5 sekunnin keskiarvostuksella ovea avattaessa, oven ollessa auki ja ovea suljettaessa. Henkilö kulki oviaukossa kokeen aikana. Ilman liikenopeuksista laskettiin turbulenssiaste, joka kuvaa ilmavirtauksen vaihtelevuutta. Turbulenssiaste [%] määritetään ilman liikenopeuden keskihajonnan ( u ' ) suhteena keskinopeuteen (U ). T u u' 100 U. (2) 4.6 Kysely- ja haastattelututkimus Kysely- ja haastattelututkimuksen tarkoitus oli selvittää nykyisten eristystilojen toimivuutta, puutteita ja kehitystarpeita sekä kartoittaa tämänhetkinen tilanne. Kysymykset koskivat mm. eristystilojen lukumäärää ja rakennusvuotta, suunnitteluarvoja, huoltoa, käyttökoulutusta sekä potilaiden sairauksia. Työterveyslaitoksen laatima kyselylomake (liite 1) lähetettiin sähköpostitse 20 sairaanhoitopiirille. Noin kuukauden kuluttua soitettiin niille sairaanhoitopiireille, jotka eivät olleet vastanneet kyselyyn. Sekä tekniselle että hoitohenkilökunnalle oli kyselyssä omia kysymyksiä. 1718 5 VERTAILUARVOT Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 ei ole annettu ohje- tai suunnitteluarvoja eristystilojen ilmanvaihdolle vaan ainoastaan potilas- ja toimenpidehuoneille (taulukko 5.1). Taulukko 5.1 Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 antamia ohjearvoja hoitolaitoksille. Tila/ käyttötarkoitus Ulkoilmavirta [dm 3 /s,hlö] Ulkoilmavirta [dm 3 /sm 2 ] Poistoilmavirta [dm 3 /sm 2 ] Ilman nopeus talvi/kesä [m/s] Sairaalan potilashuone Sairaalan toimenpidehuone Sairaalan kuntoutushuone 10 1,5 0,20/0,30 2 0,20/0,30 2 0,20/0,30 2 0,20 Lastenhoitotilat 2 0,20/0,30 Sairaalan oleskelutilat Pitkäaikaispotilaiden hoitotilat Potilas- ja odotustilojen WC 2 0,20/0,30 0,5 30/paikka 0,20 Huuhteluhuone ,20 Yhdysvalloissa eristys- ja käytävätilan väliseksi paine-eroksi suositellaan vähintään 2,5 Pa (AIA 2001, CDC 2003, ASHRAE 2003) ja Australiassa 30 Pa (Rydock et al. 2004). Pohjoismaissa suunnitteluarvot paine-eroille vaihtelevat 5-50 Pa välillä. Suomen, Ruotsin ja Norjan sairaaloissa tehdyissä kenttämittauksissa (Rydock et al. 2004) eristys- ja käytävätilojen välinen paine-ero oli 5 30 Pa (n=8) ja sulku- ja käytävätilojen paine-ero Pa (n=5). Eristystilojen ilmanvaihtokertoimet olivat /h, mikä voi aiheuttaa vedon tunnetta ja heikentää lämpöviihtyisyyttä. Eristyshuoneiden lämpötiloille ASHRAE 2003 suosittelee C ja AIA 24 C. DVA 2006 suosittelee talviaikana 24 C ja kesäaikana 25 C. Saksalainen DIN 1946 suosittelee kosteudelle %, joka on mainittu myös useissa muissa lähteissä. Eristystilan ilmatiiviydelle ei ole esitetty ohjearvoja. 1819 6 MITTAUSTULOKSET SAIRAALOITTAIN 6.1 Sairaala A Sairaalan A mittaukset tehtiin välisenä aikana. Sairaalassa osastojen toiminta oli mittauksen aikana tavanomaista. Eristyshuoneissa ei ollut mittauksen aikana potilaita Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Tiloista mitatut ilman lämpötilat vaihtelivat noin C välillä ja olivat keskimäärin C astetta. Ilman suhteellinen kosteus oli keskimäärin 45 %. Ulkoilman lämpötila oli mittausten aikana keskimäärin 14 C (12 21 C). Huoneilman lämpötilan keskiarvot, minimit ja maksimit mittausjaksolta, on esitetty taulukossa 6.1. Taulukko 6.1. Sairaala A: Mitatut ilman lämpötilat ja suhteellinen kosteus. Mittauspiste Ilman lämpötila [ C] Ilman suhteellinen kosteus [%] keskiarvo minimi maksimi keskiarvo minimi maksimi Eristystila 1 22,7 20,9 25, Eristystila 2 22,2 20,5 26, Eristystila 3 21,7 20,6 26, Paine-erot Eristystiloista mitatut paine-erojen keskiarvot, minimit ja maksimit, on esitetty taulukossa20 Taulukko 6.2. Sairaala A: Mitatut paine-erot eristystiloissa. Mittauspiste Paine-ero [Pa] Eristystila 1 keskiarvo minimi maksimi Eristystila sulkutila -10,5-16,4 0,0 Sulkutila käytävä -0,6-13,5 6,1 Eristystila käytävä -11,1-18,7 0,1 Eristystila ulkoilma -18,4-25,5 4,4 Eristystila 2 Eristystila sulkutila 1,0-0,2 5,1 Sulkutila käytävä -1,2-5,8 5,4 Eristystila käytävä -0,2-3,8 5,2 Eristystila ulkoilma -10,7-54,8 5,5 Eristystila 3 Eristystila sulkutila -9,4-15,7-6,2 Sulkutila käytävä -2,4-10,3 0,1 Eristystila käytävä -11,8-22,2-7,2 Eristystila ulkoilma Eristystilassa 1 paine-eroa mitattiin koeluonteisesti oven alaosan lisäksi oviaukon yläosasta. Mittaustulokset olivat samaa suuruusluokkaa oviaukon ala- ja yläosan mittauspisteessä. Eristystila 1 oli keskimäärin noin 11 Pa alipaineinen sulkutilaan nähden. Sulkutilan ja käytävän välillä keskimääräinen paine-ero oli noin -1 Pa, ja se vaihteli ali- ja ylipaineen välillä. Paine-erojen vaihtelu mittausjaksolla on esitetty kuvassa21 [Pa] :48 13:12 15:36 18:00 20:24 22:48 1:12 3:36 6:00 8: esitystila-sulkutila sulkutila-aula eristystila-ulkoilma Kuva 6.1. Sairaala A: Eristystilasta 1 mitatut paine-erot. Eristystilassa 2 paine-eroa ei käytävään nähden juuri ollut. Päiväaikaan eristystila oli sulkutilaan nähden noin 2 3 Pa ylipaineinen ja sulkutila käytävään nähden vastaavasti alipaineinen. Sulkutilassa oli poikkeuksellisesti WC:n ovi ja eristystilassa ylimääräinen ovi käytävään. Savukokeiden mukaan ilma kulkeutui sulkutilasta WC-tilaan. Paine-erojen vaihtelu mittausjaksolla on esitetty kuvassa [Pa] :24 16:48 19:12 21:36 0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12: eristystila-sulkutila sulkutila-käytävä eristystila-ulkoilma Kuva 6.2. Sairaala A: Eristystilasta 2 mitatut paine-erot. 2122 Eristystila 3 oli sulkutilaan nähden keskimäärin noin 9 Pa alipaineinen ja sulkutila käytävään verrattuna noin 2 Pa alipaineinen. Paine-erojen vaihtelu mittausjaksolla on esitetty kuvassa [Pa] :36 18:00 20:24 22:48 1:12 3:36 6:00 8: eristystila-sulkutila sulkutila-käytävä Kuva 6.3. Sairaala A: Eristystilasta 3 mitatut paine-erot Ilmanvaihto Eristystilojen mitatut tulo- ja poistoilmavirrat sekä isommasta tulo tai poistoilmavirrasta laskettu ilmanvaihtokerroin on esitetty taulukossa 6.3. Ilmanvaihtokertoimet vaihtelivat huomattavasti (5 21 1/h) eristystilojen välillä. 2223 Taulukko 6.3. Sairaala A: Mitatut tulo- ja poistoilmavirrat ja laskettu ilmanvaihtokerroin. Mittauspiste Tuloilmavirta Poistoilmavirta Ilmanvaihtokerroin Tulo- ja poistoilmavirtojen erotus [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [1/h] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Tila säädetty ylipaineiseksi Tiiviysmittaukset Tiiviysmittausten tulokset on esitetty taulukossa 6.4. Mitatut ilmavuotoluvut n 50 olivat eristystiloissa 1 ja 3 hieman alle 4 1/h. Eristystila 2 oli huomattavasti epätiiviimpi (n 50 - vuotoluku oli noin 16 1/h). Tilan tiiviyttä heikensi potilashuoneessa oleva ylimääräinen ovi käytävään ja sulkutilassa oleva ylimääräinen ovi WC-tilaan. 2324 Taulukko 6.4. Sairaala A: Mitatut n 50 -ilmavuotoluvut. Mittauspiste n 50 [1/h] alipaine n 50 [1/h] ylipaine n 50 [1/h] keskiarvo Eristystila 1 sulku + eristystila + WC 3,7 3,6 3,7 Eristystila 1 eristystila + WC 3,9 3,9 3,9 Eristystila 2 eristystila + WC 15,8-15,8 Eristystila 3 sulku + eristystila + WC 2,5 4,2 3,4 Eristystila 3 eristystila + WC 3,3 4,2 3,8 6.2 Sairaalan B mittaustulokset Sairaalan B mittaukset tehtiin Sairaalassa toiminta mittauksen aikana oli tavanomaista. Eristyshuoneissa ei ollut mittauksen aikana potilaita Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Tilojen mitatut ilman lämpötilat vaihtelivat noin C välillä ja olivat keskimäärin oli noin 23 C astetta. Ilman suhteellinen kosteus vaihteli % välillä. Ulkoilman lämpötila oli keskimäärin 17 C (7 35 C). Lämpötilan maksimiarvoon on mahdollisesti vaikuttanut auringon suora säteily. Huoneilman lämpötilan keskiarvot, minimit ja maksimit mittausjaksolta, on esitetty taulukossa 6.5. Taulukko 6.5. Sairaala B: Mitatut ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Mittauspiste Ilman lämpötila [ C] Ilman suhteellinen kosteus [%] keskiarvo minimi maksimi keskiarvo minimi maksimi Eristystila 2 22,6 21,8 23, Eristystila 3 22,6 21,1 24, Eristystila 4 22,7 21,4 24, Eristystilassa 1 ei tehty lämpötilaseurantaa. 2425 6.2.2 Paine-erot Eristystiloista mitatut paine-erojen keskiarvot, minimit ja maksimit on esitetty taulukossa 6.6. Taulukko 6.6. Sairaala B: Mitatut paine-erot eristystiloissa. Mittauspiste Paine-ero [Pa] Eristystila 2 keskiarvo minimi maksimi Eristystila sulkutila -4,0-6,3 0,0 Sulkutila käytävä -1,1-2,4 0,3 Eristystila käytävä -5,1-7,2-1,6 Eristystila ulkoilma -3,7-9,2 8,2 Eristystila 3 Eristystila sulkutila -3,5-7,3 0,5 Sulkutila käytävä -1,9-4,0 0,6 Eristystila käytävä -5,1-9,1 0,0 Eristystila ulkoilma -5,3-13,0 18,7 Eristystila 4 Eristystila sulkutila -3,6-7,8 0,0 Sulkutila käytävä -1,5-5,4 6,7 Eristystila käytävä -4,9-5,4 0,7 Eristystila ulkoilma -5,8-16,5 15,9 Eristystilojen paine-ero sulkutilaan nähden oli noin -4 Pa ja käytävään nähden noin -5 Pa. Paine-erot pysyivät tasaisina mittauksen ajan. Esimerkki paine-erojen vaihtelusta mittausjaksolla on esitetty kuvassa26 [Pa] :00 16:48 21:36 2:24 7:12 12:00 16:48 21:36 2:24 7:12 12: eristystila-sulkutila sulkutila-käytävä eristystila-ulkoilma Kuva 6.4. Sairaala B: Eristystilasta 4 mitatut paine-erot Ilmanvaihto Eristystilojen mitatut tulo- ja poistoilmavirrat sekä isommasta tulo- tai poistoilmavirrasta laskettu ilmanvaihtokerroin on esitetty taulukossa 6.7. Ilmanvaihtokertoimet uudemmissa (2009) eristystiloissa olivat noin 12 1/h ja vanhemmassa eristystilassa (1994) hieman alle 3 1/h. 2627 Taulukko 6.7. Sairaala B: Mitatut tulo- ja poistoilmavirrat ja laskettu ilmanvaihtokerroin. Mittauspiste Tuloilmavirta Poistoilmavirta Ilmanvaihtokerroin Tulo- ja poistoilmavirran erotus [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [1/h] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Tiiviysmittaukset Tiiviysmittausten tulokset on esitetty taulukossa 6.8. Uudempien eristystilojen n 50 luvut olivat tasolla 3 4 1/h ja vanhemmassa eristystilassa n 50 -vuotoluku oli 6 1/h. Pienten selvimpien vuotokohtien (ikkunarakenteissa, sähkörasiat tms.) tiivistämisellä ei ollut suurta vaikutusta n 50 -vuotolukuun. 2728 Taulukko 6.8. Sairaala B: Mitatut n 50 -ilmavuotoluvut. Mittauspiste n 50 [1/h] alipaine n 50 [1/h] ylipaine n 50 [1/h] keskiarvo Eristystila 1 Eristystila 2 Eristystila 2 sulku + eristystila + WC sulku + eristystila + WC sulku + eristystila 6,0-6,0 3,6-3,6 3,4 4,2 3,8 Eristystila 2 eristystila 3,3 3,8 3,6 Eristystila 2 Eristystila 3 Eristystila 3 Eristystila 4 eristystila (tiivistyksiä) sulku + eristystila + WC sulku + eristystila + WC (tehty tiivistyksiä) sulku + eristystila + WC 3,2-3,2 3,1-3,1 3,0 3,8 3,4 3,3 3,9 3,6 6.3 Sairaalan C mittaustulokset Sairaalan C mittaukset tehtiin Sairaala oli äskettäin otettu käyttöön ja eristyshuoneet olivat mittausajankohtana toimistokäytössä. Ilmanvaihto oli kuitenkin eristystilatoimintaa vastaava Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Tilojen mitatut ilman lämpötilat vaihtelivat noin C välillä keskiarvojen ollessa noin 22 C. Ilman suhteellinen kosteus oli keskimäärin noin 20 %. Ulkoilman lämpötila oli keskimäärin 4 C (1 6 C). Huoneilman lämpötilan keskiarvot, minimit ja maksimit mittausjaksolta, on esitetty taulukossa29 Taulukko 6.9. Sairaala C: Mitatut ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Eristystila Ilman lämpötila [ C] Ilman suhteellinen kosteus [%] keskiarvo minimi maksimi keskiarvo minimi maksimi Eristystila 1 22,5 22,1 23, Eristystila 2 22,0 20,0 23, Eristystila 3 22,1 21,8 22, Paine-erot Eristystiloista mitatut paine-erojen keskiarvot, minimit ja maksimit on esitetty taulukossa Taulukko Sairaala C: Mitatut paine-erot eristystiloissa. Mittauspiste Paine-ero [Pa] Eristystila 1 keskiarvo minimi maksimi Eristystila sulkutila -1,5 1 27,6 7,4 Sulkutila käytävä -10,8-16,7 0,0 Eristystila käytävä -12,3-27,6 0,6 Eristystila ulkoilma -26,0-39,4-7,7 Eristystila 2 Eristystila sulkutila 3,5-10,8 25,4 Sulkutila käytävä -16,0-33,7 0,4 Eristystila käytävä -12,5-18,5 17,4 Eristystila ulkoilma -26,2-43,9-0,2 Eristystila 3 Eristystila sulkutila 0,0-13,3 1,1 Sulkutila käytävä -12,3-21,6 0,0 Eristystila käytävä -12,3-30,2 1,0 Eristystila ulkoilma -26,0-48,0-3,8 1 Paine-ero suurimman osan aikaa noin +0,5 Pa. 2930 Paine-erot pysyivät mittauksen aikana tasaisina. Kaikki eristystilat olivat käytävään nähden noin 12 Pa alipaineisia. Paine-ero muodostui käytännössä sulkutilan ja käytävän välille. Eristystilan ja sulkutilan välillä paine-eroa ei ollut tai eristystila oli hieman ylipaineinen sulkutilaan nähden suurimman osan aikaa mittausta. Esimerkki paine-erojen vaihtelusta mittausjaksolla on esitetty kuvassa [Pa] :00 16:48 21:36 2:24 7:12 12:00 16:48 21:36 2:24 7:12 12: eristystila-sulkutila sulkutila-käytävä eristystila-ulkoilma Kuva 6.5. Sairaala C: Eristystilan 3 mitatut paine-erot Ilmanvaihto Eristystilojen mitatut tulo- ja poistoilmavirrat sekä isommasta tulo tai poistoilmavirrasta laskettu ilmanvaihtokerroin on esitetty taulukossa Eristystilojen ilmanvaihtokertoimet olivat samaa suuruusluokkaa ( /h) mitatuissa tiloissa. 3031 Taulukko Sairaala C: Mitatut tulo- ja poistoilmavirrat ja laskettu ilmanvaihtokerroin. Mittauspiste Tuloilmavirta Poistoilmavirta Ilmanvaihtokerroin Tulo- ja poistoilmavirran erotus [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [1/h] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Tiiviysmittaukset Tiiviysmittausten tulokset on esitetty taulukossa Mitatut n 50 -ilmavuotoluvut olivat noin 3 1/h. Taulukko Sairaala B: Mitatut n 50 -ilmavuotoluvut. Mittauspiste n 50 [1/h] alipaine n 50 [1/h] ylipaine n 50 [1/h] keskiarvo Eristystila 1 Eristystila 2 Eristystila 3 sulku + eristystila + WC sulku + eristystila + WC sulku + eristystila + WC 2,5 2,6 2,6 3,5 (5,0*) 3,5 3,5 (5,2 1 ) 3,5 1 Mittauksen jälkeen havaittiin ilmanvaihtoventtiilien tiivistysten vuotaneen. 3132 6.4 Sairaala D Sairaalan D mittaukset tehtiin Sairaalassa toiminta mittauksen aikana oli tavanomaista. Eristyshuoneissa ei ollut mittauksen aikana potilaita Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Tilojen mitatut ilman lämpötilat vaihtelivat noin C välillä ja olivat keskimäärin C. Ilman suhteellinen kosteus oli keskimäärin noin 30 %. Ulkoilman lämpötila oli keskimäärin 11 C (7 15 C).Huoneilman lämpötilan keskiarvot, minimit ja maksimit mittausjaksolta, on esitetty taulukossa Taulukko Sairaala D: Mitatut ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Mittauspiste Ilman lämpötila [ C] Ilman suhteellinen kosteus [%] keskiarvo minimi maksimi keskiarvo minimi maksimi Eristystila 1 21,6 21,1 22, Eristystila 2 22,2 21,8 25, Eristystila 3 22,6 22,1 23, Paine-erot Eristystiloista mitatut paine-erojen keskiarvot, minimit ja maksimit on esitetty taulukossa33 Taulukko Sairaala D: Mitatut paine-erot eristystiloissa. Mittauspiste Paine-ero [Pa] Eristystila 1 keskiarvo minimi maksimi Eristystila sulkutila -3,8-15,6 0,2 Sulkutila käytävä -7,3-23,4 1,4 Eristystila käytävä ,6 1,4 Eristystila ulkoilma -26,0-96,7-6,1 Eristystila 2 Eristystila sulkutila -3,2-9,0 1,5 Sulkutila käytävä -7,9-11,9 0,0 Eristystila käytävä -11,1-15,1-1,2 Eristystila ulkoilma Eristystila 3 Eristystila sulkutila -1,6-5,1 7,3 Sulkutila käytävä -0,8-6,2 13,3 Eristystila käytävä -2,3-6,6 13,8 Eristystila ulkoilma -0,2-6,6 15,8 Eristystilat 1 ja 2 olivat käytävään nähden noin 11 Pa alipaineisia. Eristystilassa 1 vaihtelu oli suurempaa, kun taas tilassa 2 paine-erot pysyivät tasaisina. Eristystilassa 2 eristystilan ja sulkutilan välinen paine-ero oli 0 Pa suurelta osin mittausta. Eristystilan 3 mitatut paine-erot olivat pieniä ja eristystila oli käytävään nähden hieman alle 2 Pa alipaineinen. Tilassa kiinteästi oleva paine-eromittari (myös kiinteistön valvomossa) näytti noin -8 Pa paine-eroa, kun tilan kaikki ovet olivat auki käytävälle. Paine-erojen vaihtelu mittausjaksolla on esitetty kuvissa34 [Pa] :36 14:24 19:12 0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 0:00 4:48 9:36 14: eristystila-sulkutila sulkutila-käytävä eristystila-ulkoilma Kuva 6.6. Sairaala D: Eristystilan 1 mitatut paine-erot [Pa] :36 14:24 19:12 0:00 4:48 9:36 14: eristystila-sulkutila sulkutila-käytävä Kuva 6.7. Sairaala D: Eristystilan 2 mitatut paine-erot. 3435 [Pa] :00 10:48 15:36 20:24 1:12 6:00 10:48 15:36 20:24 1:12 6:00 10:48 15: eristystila-sulkutila sulkutila-käytävä Kuva 6.8. Sairaala D: Eristystilan 3 mitatut paine-erot (eristystilan ja ulkoilman välistä paine-eroa ei ole esitetty, koska se menee muiden paine-eromittausten päälle) Ilmanvaihto Eristystilojen mitatut tulo- ja poistoilmavirrat sekä isommasta tulo- tai poistoilmavirrasta laskettu ilmanvaihtokerroin on esitetty taulukossa Eristystilojen ilmanvaihtokertoimet vaihtelivat välillä 3 7 1/h. 3536 Taulukko Sairaala D: Mitatut tulo- ja poistoilmavirrat ja laskettu ilmanvaihtokerroin. Mittauspiste Tuloilmavirta Poistoilmavirta Ilmanvaihtokerroin Tulo- ja poistoilmavirran erotus [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [1/h] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Tiiviysmittaukset Tiiviysmittausten tulokset on esitetty taulukossa Eristystilojen n 50 -vuotoluvut vaihtelivat noin 4 6 1/h välillä. Taulukko Sairaala D: Mitatut n 50 -ilmavuotoluvut. Mitattu tila n 50 [1/h] alipaine n 50 [1/h] ylipaine n 50 [1/h] keskiarvo Eristystila 1 Eristystila 2 Eristystila 3 sulku + eristystila + WC sulku + eristystila + WC sulku + eristystila + WC 3,5 4,0 3,8-6,2 6,2 6,7 6,0 6,4 3637 6.5 Sairaala E Sairaalassa E tiiviysmittaukset tehtiin , jolloin tilat olivat alas laskettuja kattoja vailla valmiit, ja tiiviysmittaus sekä muita mittauksia (A) ja (B), kun eristystilat olivat täysin valmiit. Sairaalassa ei ollut tavanomaista toimintaa, vaan tiloja viimeisteltiin käyttöönottoa varten Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Tilojen mitatut ilman lämpötilat olivat eristystiloissa 4 ja 6 keskimäärin C. Tilan 1 lämpötila oli korkeampi ollen keskimäärin vajaat 27 C, joka saattoi johtua rakentamisen aikaista olosuhteista. Ilman suhteellinen kosteus oli noin %. Ulkoilman lämpötila jaksoilla oli keskimäärin 2 C (0 9 C) ja 3 C (1 6 C). Huoneilman lämpötilan keskiarvot, minimit ja maksimit, mittausjaksolta on esitetty taulukossa Taulukko Sairaala E: Mitatut ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Eristystila Ilman lämpötila [ C] Ilman suhteellinen kosteus[%] keskiarvo minimi maksimi keskiarvo minimi maksimi Eristystila 1 (A) 26,5 25,0 26, Eristystila 4 (A) 22,6 22,1 25, Eristystila 6 (B) 22,2 21,8 22, Paine-erot Eristystiloista mitatut paine-erojen keskiarvot, minimit ja maksimit, on esitetty taulukossa38 Taulukko Sairaala E: Mitatut paine-erot eristystiloissa. Mittauspiste Paine-ero [Pa] keskiarvo minimi maksimi Eristystila 1 (A) Eristystila sulkutila -0,3-3,2 0,8 Sulkutila käytävä -14,7-27,6 0,9 Eristystila käytävä -15,0-27,7 0,8 Eristystila ulkoilma -24,0-68,3 3,6 Eristystila 4 (A) Eristystila sulkutila -0,1-24,0 1,1 Sulkutila käytävä -14,6-25,1 2,3 Eristystila käytävä -14,7-25,1 2,3 Eristystila ulkoilma Eristystila 6 (B) Eristystila sulkutila -13,7-24,0 0,3 Sulkutila käytävä -15,5-27,0 0,3 Eristystila käytävä -29,2-45,3-0,1 Eristystila käytävä 1-15,5-27,5-0,1 1 Eristystilassa oli toinen ovi ulos johtavaan käytävään ilman sulkutilaa. Paine-erot pysyivät mittausjaksolla tasaisina. Eristystilat 1 ja 4 olivat alipaineisia käytävään nähden noin 15 Pa. Eristystilan ja sulkutilan välillä paine-ero oli lähellä nollaa. Esimerkki paine-erojen vaihtelusta mittausjaksolla on esitetty kuvassa 6.9. Eristystila 6 oli osaston käytävälle noin 30 Pa ja ulosjohtavaan käytävään noin 15 Pa alipaineinen. Sulkutila oli noin 15 Pa alipaineinen osaston käytävään nähden. Eristystila oli suunniteltu poikkeuksellisen vaativaan käyttöön. Eristystilaan pääsi sairaalan käytävän ja sulkutilan kautta tai suoraan ulkoa tulevan käytävän kautta. 3839 [Pa] :24 19:12 0:00 4:48 9:36 14: eristystila-sulkutila sulkutila-käytävä eristystila-ulkoilma Kuva 6.9. Sairaala E: Eristystilan 4 mitatut paine-erot Ilmanvaihto Eristystilojen mitatut tulo- ja poistoilmavirrat sekä isommasta tulo- tai poistoilmavirrasta laskettu ilmanvaihtokerroin on esitetty taulukossa Eristystilojen ilmanvaihtokertoimet vaihtelivat /h välillä eli suuria eroja tilojen kesken ei ollut. 3940 Taulukko Sairaala E: Mitatut tulo- ja poistoilmavirrat ja laskettu ilmanvaihtokerroin. Mittauspiste Tuloilmavirta Poistoilmavirta Ilmanvaihtokerroin Tulo- ja poistoilmavirran erotus [dm 3 /s] [dm 3 /s]/m 2 [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [1/h] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Potilashuone WC Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila41 Taulukko Sairaala E: Mitatut tulo- ja poistoilmavirrat ja laskettu ilmanvaihtokerroin. (Jatkuu edelliseltä sivulta.) Mittauspiste Tuloilmavirta Poistoilmavirta Ilmanvaihtokerroin Tulo- ja poistoilmavirran erotus [dm 3 /s] [dm 3 /s]/m 2 [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] [1/h] [dm 3 /s] [dm 3 /sm 2 ] Eristystila WC Eristystila + WC Sulkutila Tiiviysmittaukset Tiiviysmittausten tulokset on esitetty taulukossa Tiloista mitatut n 50 -vuotoluvut olivat tasolla 1 2 1/h. Yhdessä tilassa n 50 -luku oli vajaat 4 1/h. Tiloissa 3 ja 4 mittaus tehtiin ennen kuin alas lasketut katot oli asennettu ja läpivientejä puuttui ja toistettiin, kun tilat olivat täysin valmiit. Tilojen ilmavuotoluvut n 50 suurenivat noin % eli tilojen tiiviys hieman huonontui. Taulukko Sairaala E: Mitatut n 50 -ilmavuotoluvut. Mittauspiste Tiiviysmittaus 1 Tiiviysmittaus 2 n 50 [1/h] alipaine n 50 [1/h] ylipaine n 50 [1/h] keskiarvo n 50 [1/h] alipaine n 50 [1/h] ylipaine n 50 [1/h] keskiarvo Eristystila 1 Eristystila 2 Eristystila 3 Eristystila 4 Eristystila 2 sulku + eristystila + WC sulku + eristystila + WC sulku + eristystila+ WC sulku + eristystila + WC sulku + eristystila + WC (tiivistyksiä) 1,6 1,8 1, ,3 1,2 1, ,6 1,7 1,7 1,9 2,2 2,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1, ,3 1,6 1,5 4142 Taulukko Sairaala E: Mitatut n 50 -ilmavuotoluvut. (Jatkuu edelliseltä sivulta.) Mittauspiste Tiiviysmittaus 1 Tiiviysmittaus 2 n 50 [1/h] alipaine n 50 [1/h] ylipaine n 50 [1/h] keskiarvo n 50 [1/h] alipaine n 50 [1/h] ylipaine n 50 [1/h] keskiarvo Potilashuone 1 Eristystila 5 Eristystila 5 Eristystila 5 Eristystila 6 Eristystila 6 potilashuone + WC sulku + eristystila + WC (sulun ovi kiinni) sulku + eristystila + WC (sulun ovi auki) sulku + eristystila + WC (sulun ovi auki, yksi alakattolevy pois) sulku + eristystila + WC (sulun ovi kiinni) sulku + eristystila + WC (sulun ovi auki, yksi alakattolevy pois) - - 2,2 2,6 2, ,3-1, ,6-1, ,8 2,3 2, ,0 4,3 3, ,2 4,7 4,0 1 Tiiviysmittaus tehtiin yhdessä suluttomassa potilashuoneessa vertailumittauksena. Eristystiloissa 5 ja 6 mittaukset tehtiin eristystilaan ulkoa johtavan käytävän oviaukosta. Ensimmäinen mittaus tehtiin ennen tilojen valmistumista ja uusintamittaus tilojen luovutuksen jälkeen. 4243 6.6 Ilman liikenopeudet oviaukoissa Mittauksen tarkoituksena oli arvioida ilman liikenopeuksia ja eroja erityyppisissä oviaukoissa. Eristystilojen oviaukkojen ilman liikenopeutta mitattiin oviaukon ylä- ja alaosasta ovesta kuljettaessa. Mittaus tehtiin ottamalla viiden sekunnin keskiarvo alkaen oven avauksesta ja siitä kuljettaessa, viiden sekunnin keskiarvo oven ollessa auki ja viiden sekunnin keskiarvo tultaessa takaisin sisään suljettaessa ovi. Mittaus toistettiin kolme kertaa. Mittauksia tehtiin kuudessa tavanomaisessa ovessa, yhdessä kaksoisovessa ja yhdessä liukuovessa. Turbulenssiaste kuvaa ilman liikenopeuden vaihtelua. Keskimääräiset ilman liikenopeudet on esitetty kuvissa Kuva 6.9. Keskimääräiset ilman liikenopeudet yksiosasessa saranaovessa. Tavanomaisessa ovessa kuljettaessa ilman keskimääräiset liikenopeudet vaihtelivat 0,2 0,6 m/s välillä. Suurin ilman liikenopeus esiintyi kun ovi avattiin ja siitä kuljettiin. Keskimääräinen turbulenssiaste oli ovea avattaessa ja siitä kulkiessa 83 % (73 87 % ), oven ollessa auki 27 % (23 28 %), ja ovea suljettaessa ja siitä kuljettaessa 50 % (46 64 %). 4344 Kuva Keskimääräiset ilman liikenopeudet kaksiosaisessa saranaovessa. Automaattisessa kaksoisovessa keskimääräiset ilman liikenopeudet vaihtelivat 0,2 0,5 m/s välillä. Ilman liikenopeus oli suurin ovea avattaessa ja siitä kuljettaessa. Keskimääräinen turbulenssiaste oli ovea avattaessa ja siitä kuljettaessa 90 % ( %), oven ollessa auki 37 % (33 42 %), ja ovea suljettaessa ja siitä kulkiessa 40 % (37 41 %). 4445 Kuva Keskimääräiset ilman liikenopeudet automaattiliukuovessa. Automaattisessa liukuovessa keskimääräiset ilman liikenopeudet vaihtelivat 0,1 0,2 m/s välillä ja olivat selvästi matalampia kuin tavanomaisissa ovissa tai automaattisessa kaksoisovessa. Keskimääräinen turbulenssiaste oli ovea avattaessa ja siitä kuljettaessa 34 % (33 34 %), oven ollessa auki 18 % (16 19 %), ja ovea suljettaessa ja siitä kulkiessa 31 % (26 36 %). 6.7 Kyselyjen tulokset Kysely lähetettiin 20 sairaanhoitopiirille sähköpostilla. Noin kuukauden kuluttua tehtiin soittokierros, jonka jälkeen vastauksia saatiin 12 sairaanhoitopiiristä. Vastaukset koskivat 244 eristystilaa. Vastauksia pyydettiin sekä hoitohenkilökunnalta että tekniseltä henkilökunnalta. Vastauksissa oli paljon puuttuvia tietoja. Eristystiloista on vastausten mukaan rakennettu 29 % 1960-luvulla, 20 % 1970-luvulla, 4 % 1980-luvulla, 10 % 1990-luvulla ja 37 % 2000-luvulla. Yhden potilaan huoneita eristystiloista oli 77 %, kahden hengen huoneita 20 % ja kolmen hengen huoneita 3 %. Laajoissa pandemiatapauksissa suunniteltiin kokonaisen osaston eristämistä. Tuuletusikkuna oli 43 % eristystiloista. Siirtoilmasäleiköitä ei yleensä ollut käytössä. Käytävän ja sulkutilan välissä oli 1-osainen saranaovi 82 % ja liukuovi 18 % tiloista. Sulkutilan ja eristystilan välissä oli 87 prosentissa 1-osainen saranaovi ja 13 prosentissa 2- osainen saranaovi. Suunnitellut ilmamäärät olivat vastausten mukaan 2,0 8,5 dm 3 /sm². Kyselyvastauksissa annettiin ilmanvaihtokertoimen arvoja /h. Ilmanjakotapa oli sekoittava yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, jossa oli syrjäyttävä ilmanjako. Eristystilojen tiiviysmittauksia oli tehty vain kahdessa kohteessa. Tiloissa ei ollut kohdepoistoja. Suunnittelutoimistona oli usein käytetty yhtä valtakunnallista insinööritoimistoa. Paikkakunnan omia LVIsuunnittelutoimistoja oli myös käytetty. Tiloissa ei käytetty huonekohtaista jäähdytystä. 45 Näytä lisää
Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla
Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla Loppuraportti Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö -teema Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos Tampereen ammattikorkeakoulu Lisätiedot Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli
Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Lisätiedot Asuinrakennusten ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous
Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 140 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report Lisätiedot Rakennuksen tiiviysmittaus
Tommi Leppänen Rakennuksen tiiviysmittaus Opinnäytetyö Talotekniikka Syyskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tommi Leppänen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikka Nimeke Rakennuksen Lisätiedot Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja: Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin
ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 497 Sirpa Kolari Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin VTT PUBLICATIONS 497 Ilmanvaihtojärjestelmien Lisätiedot V T T T I E D O T T E I T A
1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden Lisätiedot Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa
Harri Kaartinen ja Timo Laajoki Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRI KAARTINEN TIMO LAAJOKI Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö Lisätiedot LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy)
Mari Hälinen LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2009 Tekijä(t) Mari Hälinen Nimeke Lisätiedot Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa
Henri Hurme Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa Aducate Reports and Books 8/2010 Aducate Centre for Training and Development HENRI HURME Sisäilman laadun vertailu Lisätiedot Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa
Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa Timo Hautalampi, Maj-Len Henriks-Eckerman, Kerstin Engström, Hannu Koskela, Pekka Saarinen ja Jarmo Välimaa Työterveyslaitos, Turku Työympäristötutkimuksen Lisätiedot Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt
Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) Tietoa työstä Katja Tähtinen Leena Aalto Veli-Matti Pietarinen Sanna Lappalainen Rauno Holopainen Eero Palomäki Juha Kuokkanen Arvorakennusten Lisätiedot Asuinhuoneistojen märkätilojen alakattotilan kosteustekninen toiminta
Heli Teivainen Asuinhuoneistojen märkätilojen alakattotilan kosteustekninen toiminta Aducate Reports and Books 16/2011 Aducate Centre for Training and Development HELI TEIVAINEN Asuinhuoneistojen märkätilojen Lisätiedot Asuntojen radonkorjaaminen
/ SYYSKUU 2008 A Asuntojen radonkorjaaminen H. Arvela, H. Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / SYYSKUU 2008 Asuntojen radonkorjaaminen H. Arvela, Lisätiedot Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012
Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia Lisätiedot Anssi Luoma. Hybridi-ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton jälkeinen toiminnan tarkastelu
Anssi Luoma Hybridi-ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton jälkeinen toiminnan tarkastelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Lisätiedot Asuntojen radonkorjaaminen
/ MAALISKUU 2012 A Asuntojen radonkorjaaminen Hannu Arvela, Olli Holmgren, Heikki Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2012 Asuntojen Lisätiedot KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS
KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999 2 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin koulurakennusten ilmanvaihdon korjausratkaisuja ja toteutusprosessia 14 tutkimuskohteessa. Lisätiedot Tomi Kilponen. Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen
Tomi Kilponen Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 13.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Lisätiedot Työpaikan ilmanvaihdon muuttaminen ilman kosteuden mukaan ohjautuvaksi ja vaikutusten tarkastelua
Lars Wargh Työpaikan ilmanvaihdon muuttaminen ilman kosteuden mukaan ohjautuvaksi ja vaikutusten tarkastelua Aducate Reports and Books 14/2010 Aducate Centre for Training and Development LARS WARGH Työpaikan Lisätiedot RADONTALKOIDEN VAIKUTTAVUUS ITÄ- UUDELLAMAALLA
Eeva Launonen RADONTALKOIDEN VAIKUTTAVUUS ITÄ- UUDELLAMAALLA Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Marraskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.11.2012 Tekijä(t) Eeva Launonen Koulutusohjelma Lisätiedot Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus
S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Lisätiedot Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen
Janne Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 18.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Lisätiedot Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen. 9. seminaari. (toim.) Helmi Kokotti, Soile Virtanen 24.-25.2.2011. Aducate Reports and Books 3/2011
(toim.) Helmi Kokotti, Soile Virtanen Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen 9. seminaari 24.-25.2.2011 Aducate Reports and Books 3/2011 Aducate Centre for Training and Development (TOIM.) HELMI KOKOTTI, Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa
Marko Angelvuo Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Aducate Reports and Books 4/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO ANGELVUO Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus Lisätiedot Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus
SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum Lisätiedot Lajunen Markus. Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta
Lajunen Markus Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikan koulutusohjelma 2007 OPINNÄYTETYÖ Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
Sisäilmastoseminaari 2015 1 YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen 1, Pertti Pasanen 2 ja Helmi Kokotti 3,4 1 Envimetria Oy 2 Itä-Suomen Lisätiedot Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas
RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto Lisätiedot Asuntojen radonkorjauksen menetelmät Hannu Arvela