Source: http://docplayer.fi/106302777-Palo-osastointi-lapivientitiivistys-ja-palokatkosuunnittelu.html
Timestamp: 2019-12-15 21:19:58+00:00
Document Index: 1094787

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Palo-osastointi, läpivientitiivistys ja palokatkosuunnittelu - PDF Ilmainen lataus
Download "Palo-osastointi, läpivientitiivistys ja palokatkosuunnittelu"
1 Palo-osastointi, läpivientitiivistys ja palokatkosuunnittelu Palokatkot -koulutuspäivä Vaasa Vanhempi opettaja Jani Jämsä Copyright JJ/PeO
2 Savun leviäminen / palo-osastointi Palo-osastointi: Turvaa pelastautumista Rajoittaa palon leviämistä Antaa palokunnalle mahdollisuuksia rajoittaa paloa Copyright JJ/PeO
3 Palo-osastointi Osastointiperiaatteet : Kerrososastointi Kerrokset, kellari, ullakko Käyttötapaosastointi Erilainen käyttö ja riskitilat Pinta-alaosastointi Rajoitetaan palo-osastokokoa Savutiivis Kuumuudelta eristävä Palo-ovet sekä putki- ja kaapeliläpiviennit riskikohtia? Osastoinnin järkevyys toiminnan kannalta? Copyright JJ/PeO
4 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS Palo-osastointi Kerrososastointi P1- ja P2-paloluokan rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko sekä P3-paloluokan useampaa kuin yhtä asuinhuoneistoa palvelevat kellarikerrokset on muodostettava eri palo-osastoiksi (kerrososastointi) kerrososastointi tehdään aina, jos tilat majoitus- tai potilashuonekäytössä ullakko osastoidaan aina P1- ja P2- luokan rakennuksissa kellari osastoidaan, jos se on muussa kuin yhden asunnon käytössä HUOM. Ympäristöopas 39: sivu 57
5 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS Palo-osastointi Käyttötapaosastointi Käyttötarkoitukseltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavien tilojen on oltava eri palo-osastoja (käyttötarkoitusosastointi). Eri pääkäyttötavat omiksi palo-osastoiksi. saman pääkäyttötavan sisällä: eriaikaisessa käytössä olevat, eri palokuormaryhmiin kuuluvat, pelastautumisen kannalta erityyppisiä käyttäjiä sisältävät tilat sekä asunnot muodostetaan omiksi osastoiksi erityistä palovaaraa aiheuttavat sekä toiminnan kannalta merkittävät tilat osastoidaan omiksi osastoiksi ( kohdesuojaus )
6 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS Käyttötapaosastointi: (E1/2017 perustelumuistio)
7 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS Palo-osastointi Käyttötapaosastointi : asunto uloskäytävänä toimiva porrashuone autosuoja kattilahuone polttoainevarasto IV-konehuone maalaamo ja vastaava palavan nesteen ym. kemikaalivarasto nestekaasuvarasto arkisto suuret varastotilat, joissa paljon palokuormaa muuntamo kylmälaitetilan konehuone ATK-keskus varavoimakonehuone suurteollisuuden ja voimaloiden valvomot suuret sähköpääkeskukset jätehuone yli 100 m 2 :n näyttämö HUOM. Ympäristöopas 39: sivut 60-61
8 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS Palo-osastointi Käyttötapaosastointi Kuitenkin kokoontumis- ja liiketilat, työpaikkatilat sekä majoitustilojen ja hoitolaitosten muut kuin yöpymistilat voidaan sijoittaa samaan palo-osastoon, jos se ei vaaranna henkilöturvallisuutta ja jos kaikkien samaan palo-osastoon sijoitettavien tilojen kaikki palotekniset vaatimukset täytetään. Palo-osastot on (lisäksi) jaettava tarvittaessa osiin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi sekä pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi (jako osiin)
9 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS PALO-OSASTOINTI Käyttötapaosastointi teollisuudessa palveluosastot yli 50 henkilön sosiaalitilat prosessitilat varastot alle 8 metrin etäisyydellä olevat varastot ja varastokatokset yksittäiset palovaaraa aiheuttavat tuotantokohdat erityiskäyttöiset tilat ( voimalat, muuntamot, maalaamot, kemikaalivarastot yms.)
10 PINTA- ALAOSASTOINTI: RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
11 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS OSASTOINTIPERIAATTEET :
12 JAKO OSIIN : Poistumisen turvaamiseksi tai sammutus- ja pelastustoimien helpottamiseksi palo-osastot jaetaan lisäksi osiin: Majoitustilat ja hoitolaitokset majoitushuoneittain Ullakot ja yläpohjan ontelot + alapohjan ontelot enintään 400 m2 osiin EI 15 -rakenteilla Majoitustilojen osiin jakavat ovet on varustettava sulkijalaitteella Copyright JJ/PeO
13 RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS Osastoivat rakenteet: E1/2018:
14 Palokatkokilpi Ollut esillä useissa palontutkinnoissa jo 1990 Vakuutusyhtiöillä nyt jaossa ainakin maatiloilla Esim. 150x600 Tällä hetkellä suosituksena Joillakin alueilla myös vaaditaan jo näitä Copyright JJ/PeO
15 Nopea palokatkoseinien sijainnin paikallistaminen erityisesti ullakkotilassa auttaa pelastuslaitoksen työtä pysäyttää palo merkityn seinän tuntumaan. palon eteneminen ullakkotilassa Kuva: J. Savolainen/LähiTapiola Copyright JJ/PeO 15
16 tuotantotilat tekniset tilat Kuva: J. Savolainen/LähiTapiola Copyright JJ/PeO 16
17 Auki oleva palo-ovi ja suojaamaton läpivienti OSASTOINTI PETTÄÄ!!! Tarvittaessa oviin automatiikka Palo-ovimerkintä! Palomassaus Ei palouretaania sähköläpivientiin! Copyright JJ/PeO
18 Automaattinen palo-ovi Ongelma-paikkoihin Savuilmaisinohjaus Kiinteistön paloilmoitin tai palovaroitinjärjestelmä voi myös ohjata Copyright JJ/PeO
19 Palokatkosuunnittelu Copyright JJ/PeO
20 Palokatkosuunnitelma Esimerkkejä: Helsinki Tampere Turku Oulu Jyväskylä Pori Hämeenlinna Lahti Espoo Kuopio Mikkeli Uusikaupunki Palokatkosuunnitelma on asiantuntijan laatima erityissuunnitelma, joka laaditaan muiden erityissuunnitelmien (rakenne- lvi-, sähkösuunnitelmat) laatimisen rinnalla, yhteistyössä kyseisten alojen erityissuunnittelijoiden kanssa. Palokatkosuunnitelmaa edellytettäessä rakennuslupapäätökseen kirjoitetaan tätä koskeva lupamääräys. 20
21 Palokatkosuunnitelma Copyright JJ/PeO
22 Palokatkosuunnitelma Copyright JJ/PeO
23 Palokatkosuunnitelma Copyright JJ/PeO
24 Palokatkosuunnitelma 1. Tekstiosa 2. Pohjapiirustus 3. Detaljit Lähde: Hilti 24
25 ETA-hyväksyntien eroja CE merkintä ei ole riittävä, ETA kertoo millaiseen läpivientiin tuote soveltuu. EN mukaan määriteltävä mm. putkien halkaisijat, seinämäpaksuudet, eristykset, etäisyydet jne. Asennuksen työmaalla tulee vastata testitilanteen/hyväksynnän reunaehtoja 25
26 ETA-HYVÄKSYNTIEN EROJA Tuote A, metalliputkilävistys: Maks. aukkokoko (mm) Min. seinänrakenteen vahvuus (mm) Putki Eriste Putken eristys (mm) Eristeen paksuus (mm) Teräs 40 3,2 Armaflex Kupari 35 1,5 Armaflex Tuote B, metalliputkilävistys: Maks. aukkokoko (mm) Min. seinänrakenteen vahvuus (mm) Putki Ulkohalkaisija (mm) Seinämäpaksuus (mm) Ulkohalkaisija (mm) Seinämäpaksuus (mm) Eriste Putken eristys (mm) Eristeen paksuus (mm) 400 x Teräs 114, Rockwool / Armaflex / x Kupari 88, Rockwool / Armaflex / 19 26
27 MUOVIPUTKIEN PALOKÄYTTÄYTYMISESSÄ SUURIA EROJA Lähde: Hilti
28 Mistä löytyy oikea tiivistysratkaisu läpivientiin? Valmistajan ETA Valmistajan detaljit Valmistajan apuvälineet Tuotetta ei saa rakennusvalvonnan ohjeen mukaisesti vaihtaa ilman suunnittelijan lupaa. 28
29 PALOKATKOJEN ELINKAAREN AIKAINEN HALLINNOINTI MILLÄ TOLALLA, MITEN HOIDETTU? Valtakunnallinen > m 2 kiinteistömassan omistaja: Meillä ei ole mitään tietoa palokatkoista kiinteistöissämme: kuinka paljon, missä, auki/tiivistettynä, miten tehtynä, hyväksytysti/hyväksymättömästi. Vuokralaisia on paljon, muutoksista ei ole tietoa. Suuren kaupungin rakennuttajapäällikkö, > 500 kiinteistöä, > 1 mrd : Palokatkokatselmusta olemassaolevissa rakennuksissa ei ole tehty koskaan. Läpivientien käyttäjät, esim. IT-tuki, ei tiedosta palokatkon merkitystä, eivätkä asentajat siten ymmärrä kiinnittää huomiota asiaan. Suuren sairaalan kiinteistöpäällikkö: Käsitys palokatkojen tilanteesta (huono) perustuu mielikuvaan, konkreettista dokumentaatiota kokonaisuudesta ei ole olemassa. Varsinkin alakattojen yläpuolella olevien katkojen sijainnista, määrästä ja kunnosta ei ole minkäänlaista kokonaiskuvaa.
30 PELASTUSLAKI 379/ Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen 2)...poistumisturvallisuus... 3)...pelastustoiminta mahdollista... 4)...pelastushenkilöstön turvallisuus... Pelastuslaki edellyttää, että rakennus on turvallinen jatkuvasti myös luovutusvaiheen jälkeen.
31 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 132/ Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. 166 Rakennuksen kunnossapito Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset... MRL edellyttää, että rakennus on turvallinen jatkuvasti myös luovutusvaiheen jälkeen.
32 Toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma Urakoitsijan laatimaa palokatkosuunnitelman asianmukaiseksi toimeenpanemiseksi tarvittavaa suunnitelmaa kutsutaan palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelmaksi. Tarkoitus: varmistaa työn toteutus ja tarkastaminen niin, että tältä osin rakennuksesta tulee (palokatko-) suunnitelman ja siinä esitettyjen vaatimusten mukainen ja että vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa tarkastusasiakirjan avulla. Toteutumapiirustukset ja käytettyjen rakennustuotteiden tarkastus- ja huolto-ohjeet liitetään rakennuksen käyttö-ja huolto-ohjeeseen. 32
33 TOTEUTUS- JA LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA Aputyökalu välitön raportti koko rakennuksen tilanteesta. 33
34 Elinkaaren aikainen hallinnointi Tuotteen nimi Hyväksyntä Kerros Huone Kommentteja Asentaja Pvm Valmiusaste-% Palokatkomansetti CFS-C P ETA-10/0404_en Kerros 1 Demotila Antti Erha Joustava palokatkomansetti CFS-C EL ETA-14/0085_en Kerros 1 Demotila hyvin asennettu palokatko Erik Tahvanainen Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR ETA-10/0292 (läpiviennit)_en Kerros 1 Asuinhuone 1 puutteellinen, ACR_PS1 Mika Kulmala Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR ETA-10/0292 (läpiviennit)_en Kerros 1 Asuinhuone 2 iv läpivienti Mika Kulmala Palokatkovaahto CFS-F FX ETA-10/0109_en Kerros 1 Asuinhuone 3 Keskeneräinen Antti Erha Kerros 1 Asuinhuone Kerros 1 Asuinhuone Kerros 1 Asuinhuone Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR ETA-10/0292 (läpiviennit)_en Kerros 1 Asuinhuone 7 Mika Kulmala Kerros 1 Neuvottelu I Jaska paikannut, kesken Pasidius Aittola Kerros 1 Neuvottelu I Kerros 1 Neuvottelu I Palokatkovaahto CFS-F FX ETA-10/0109_en Kerros 1 Neuvottelu I Juhani Salomaa Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR ETA-10/0292 (läpiviennit)_en Kerros 1 Neuvottelu I Mikko Ohranen Kerros 1 Neuvottelu I keskeneräinen Mikko Ohranen Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR ETA-10/0389 (saumat)_en Kerros 2 huone 2 kesken Antti Erha Kerros 2 huone 2 auki Palokatkokääre CFS-B Kerros 2 huone 2 Antti Erha Kerros 2 huone Cabledisc Kerros 2 huone 2 Valmis Mikko Ohranen Laajeneva palokatkomassa CFS-IS ETA-10/0406_en Kerros 2 huone Laajeneva palokatkomassa CFS-IS ETA-10/0406_en Kerros 2 IV Konehuone kaapelit Mika Kulmala Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR ETA-10/0292 (läpiviennit)_en Kerros 2 IV Konehuone iv kesken Mika Kulmala Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR ETA-10/0292 (läpiviennit)_en Kerros 2 Juhon office kesken Antti Erha KOKO RAKENNUKSEN KAIKKIEN PALOKATKOJEN VALMIUSASTE: 59
35 RAKENNUSVALVONTOJEN PALAUTETTA 9/2017 Kiinnitettävä erityishuomiota: Aputyökalu: FS Planner -palokatkosuunnitteluohjelmisto Tarkemmat kohdekohtaiset palokatkosuunnitelmat. Vakiodetaljisarjat eivät ole riittäviä, elleivät vastaa työmaan todellista tilannetta. Työmaita on pysäytetty. Työmaiden toiminta ja valvonta, kun suunnitelmissa oleva tuote vaihtuu. Uuden tuotteen soveltuvuus? Rakennuspaikkakohtaiset ratkaisut katsottava tarkasti. Loppudokumentaatio on usein puuttellista Kuka koordinoi erityissuunnitelman (palokatko) yhteensopivuuden LVIS- ja rakennesuunnitelmien kanssa? 35
36 RAKENNUSVALVONTOJEN PALAUTETTA 9/2017 Kiinnitettävä erityishuomiota: Apu suunnittelijalle: Globaalit Engineering Judgementit Tarkemmat kohdekohtaiset palokatkosuunnitelmat. Vakiodetaljisarjat eivät ole riittäviä, elleivät vastaa työmaan todellista tilannetta. Työmaita on pysäytetty. Työmaiden toiminta ja valvonta, kun suunnitelmissa oleva tuote vaihtuu. Uuden tuotteen soveltuvuus? Rakennuspaikkakohtaiset ratkaisut katsottava tarkasti. Loppudokumentaatio on usein puuttellista Kuka koordinoi erityissuunnitelman (palokatko) yhteensopivuuden LVIS- ja rakennesuunnitelmien kanssa? 36
37 RAKENNUSVALVONTOJEN PALAUTETTA 9/2017 Kiinnitettävä erityishuomiota: Aputyökalu: CFS-DM Documentation Manager Tarkemmat kohdekohtaiset palokatkosuunnitelmat. Vakiodetaljisarjat eivät ole riittäviä, elleivät vastaa työmaan todellista tilannetta. Työmaita on pysäytetty. Työmaiden toiminta ja valvonta, kun suunnitelmissa oleva tuote vaihtuu. Uuden tuotteen soveltuvuus? Rakennuspaikkakohtaiset ratkaisut katsottava tarkasti. Loppudokumentaatio on usein puuttellista Kuka koordinoi erityissuunnitelman (palokatko) yhteensopivuuden LVIS- ja rakennesuunnitelmien kanssa? 37
38 Palokatkosuunnitelma, kuka, mitä? (1/2) PÄÄSUUNNITTELIJA TAI ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELIJA: - tieto rakennuksen lupavaiheessa hyväksytystä palo-osastoinnista kaikille - palokatkosuunnittelun koordinointi ja yhteensovitus SÄHKÖSUUNNITTELIJA: - tieto osastoivia rakenteita läpäisevistä sähköasennuksista ja tarpeista - tieto kaapelityypeistä, -hyllyistä, -nipuista IV-SUUNNITTELIJA: - tieto osastoivia rakenteita läpäisevistä IV-kanavista ja asennuksista - tieto putkien koosta, -materiaaleista ja -tyypeistä - tieto palopelleistä ja -tyypeistä LV- (KVV-) SUUNNITTELIJA: - tieto osastoivia rakenteita läpäisevistä putkista ja asennuksista - tieto putkien koosta, -materiaaleista ja -tyypeistä Copyright JJ/PeO
39 Palokatkosuunnitelma, kuka, mitä? (2/2) RAKENNESUUNNITTELIJA: - pohjatiedon keruu lävistystarpeista em. suunnittelijoilta - aukotuksen suunnittelu rakenteiden kannalta palokatkosuunnittelulle PALOKATKOSUUNNITTELIJA: - tarvitsee kaikkien em. osapuolten pohjatiedot - valitsee pohjatietojen perusteella käytettävät, soveltuvat tuotteet ja menetelmät - koostaa palokatkosuunnitelman ja varmistaa tuotekohtaisen sopivuuden VASTAAVA TYÖNJOHTAJA: - huolehtii palokatkosuunnitelman toteutumisesta - tuotteiden vaihto vain palokatkosuunnittelijan luvalla - (onko "vastaava" tuote?) - loppudokumentaation varmistus käyttö- ja huolto-ohjeeseen Copyright JJ/PeO
40 Palokatkojen toteutuksesta Copyright JJ/PeO
41 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
42 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
43 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
44 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
45 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
46 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
47 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
48 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
49 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
50 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
51 Lähde: FläktWoods Copyright JJ/PeO
52 Lähde: FläktWoods Copyright JJ/PeO
53 Lähde: FläktWoods Copyright JJ/PeO
54 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
55 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
56 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO
57 Lähde: Palokatkomiehet Copyright JJ/PeO