Source: http://docplayer.fi/40047724-Ominaissahkoteho-finvac-ominaissahkoteho-rakentamismaaraysten-mukaan-ekosuunnitteluasetuksen-mukaan-pekka-makinen.html
Timestamp: 2018-09-23 07:29:35+00:00
Document Index: 11584313

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen - PDF
Download "Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen"
1 Ominaissähköteho FINVAC 2017 Ominaissähköteho - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan Pekka Mäkinen
2 Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan Puhaltimen ominaissähköteho, Specific Fan Power Koko ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho SFP on rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmän kaikkien puhaltimien yhteenlaskettu sähköverkosta ottama sähköteho [kw] jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän koko mitoitusjäteilmavirralla tai mitoitusulkoilmavirralla [m3/s] (suurempi näistä) 2
3 Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan Puhaltimen ominaissähköteho, Specific Fan Power Koko ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho SFP on rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmän kaikkien puhaltimien yhteenlaskettu sähköverkosta ottama sähköteho [kw] jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän koko mitoitusjäteilmavirralla tai mitoitusulkoilmavirralla [m3/s] (suurempi näistä) määrittelee rajan ilmanvaihdon sähkönkulutukseen koko ilmanvaihtojärjestelmälle yksiselitteinen menetelmä tilaajalle ja suunnittelijalle antaa rajat sähkönkulutukselle tarkoituksena ohjata hyviin ja energiataloudellisiin laitevalintoihin sekä mitoituksiin SFP maksimi 2,5 kw/m3,s (2003) SFP maksimi 2,0 kw/m 3,s (2012) SFP maksimi 1,8 kw/m 3,s (2018) 3
4 Puhaltimien ominaissähköteho Puhaltimen ominaissähköteho, Specific Fan Power SFP-luku kuvaa, paljonko sähkötehoa ilmanvaihto tarvitsee yhden ilmakuution siirtämiseen sekunnissa. SFP-luku kertoo tavallaan 'ilmanvaihdon sähkönkäytön hyötysuhteen' eli mitä pienempi luku on, sitä pienemmällä sähköteholla ilman kuljettaminen tapahtuu. SFP on käytännössä ilmanvaihtojärjestelmän kokonaispainehäviö jaettuna kokonaishyötysuhteella. Siihen voidaan vaikuttaa kanaviston painehäviötä, ilmankäsittelykoneen painehäviötä liitäntähäviöineen ja puhaltimen kokonaishyötysuhdetta muuttamalla. 4
5 Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan SFP-luku koskee lopputulosta, ilmanvaihtojärjestelmään asennettua ilmankäsittelykonetta sekä kanavajärjestelmää. Ominaissähkötehon määrittely ottaa huomioon ilmankäsittelykoneen toiminnan kokonaisuutena, paikalleen asennettuna. Tällöin se ohjaa sekä ilmankäsittelykoneen valintaa sekä kanaviston suunnittelua. 5
6 Puhaltimien ominaissähköteho Koko ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon laskenta Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho määritetään laskemalla yhteen kaikkien puhaltimien ottoteho ja jakamalla se ilmavirtojen summalla. Silloin voidaan sallia, että jonkin yksittäisen koneen tai puhaltimen ominaissähköteho SFP onkin sallittua arvoa korkeampi, jos vastaavasti muut koneet tai puhaltimet vievät tuloksen alle vaaditun rajan. Tulokoneen puhallin Ilmavirta Sähköteho Poistokoneen puhallin Ilmavirta Sähköteho Tämän koneen SFP m 3 /s kw m 3 /s kw kw/m 3 /s TK-1 1,20 1,70 PK-1 1,10 1,20 2,42 TK-2 2,00 2,30 PK-2 1,90 2,00 2,15 TK-3 4,50 3,80 PK-3 4,60 3,60 1,61 TK-4 0,70 0,90 PK-4 0,70 0,80 2,43 Yhteensä 8,40 8,70 8,30 7,60 Tuloilmavirta yhteensä [m 3 /s] 8,40 Poistoilmavirta yhteensä [m 3 /s] 8,30 Sähkötehot yhteensä [kw] 16,30 SFP [kw/m 3 /s] 1,94 Käytännössä ominaissähkötehoa on tulkittu siten, että jokaisen yksittäisen koneen on oltava alle raja-arvon. 6
7 Ekosuunnitteluasetus koskien ilmankäsittelykoneita Voimaantulo: Vaihe Vaihe
8 Vaatimukset Ei-asuinrakennusten ilmanvaihtokoneille Regulation (EU) NO 1253/2014 Kaikissa ilmanvaihtokoneissa pitää olla taajuusmuuttaja tai moninopeusohjaus Kaksi-ilmavirtaisissa ilmanvaihtokoneissa tulee olla lämmön talteenotto Lämmön talteenotossa tulee olla terminen ohitusmahdollisuus Lämmön talteenotolle määrätty minimi hyötysuhde nestekiertoiselle järjestelmälle: Tammikuu 2016: 63% Tammikuu 2018: 68% Lämmön talteenotolle määrätty minimi hyötysuhde muunlaiselle järjestelmälle: Tammikuu 2016: 67% Tammikuu 2018: 73% Ilmanvaihtokoneille otetaan käyttöön sisäinen ominaissähköteho, SFP int. Tämä on mitta sähköteholle joka tarvitaan voittamaan ilmanvaihtokoneen sisäinen painehäviö Vaikutukset Käytännön tilanne Suomalaisessa rakentamisessa. Huippuimurit osin ilman taajuusmuuttajaa. Käytännön tilanne Suomalaisessa rakentamisessa Käytännön tilanne Suomalaisessa rakentamisessa Pyörivä LTO: pyörimisnopeussäätö Levy-LTO: ohituspelti Nestekiertoinen: nestevirran säätö Suurehko vaikutus nestekiertoiseen talteenottoon. Tyypillinen lämpötilahyötysuhde ennen asetusta 50-55% Pyörivä lämmönsiirrin: ei muutosta. Levylämmönsiirrin: uusia korkeamman hyötysuhteen lämmönsiirtimiä markkinoille. Uusi tekijä joka pitää ottaa huomioon ilmanvaihtokonetta valittaessa 8
9 Ekosuunnitteluasetus, SFP int -vaatimus KOMISSION ASETUS (EU) No 1253/2014 Asetuksessa määritellään uusi arvo, sisäinen ominaissähköteho SFP int Ominaissähköteho määritellään ilmanvaihtokoneen viitekokoonpanolle, kuva ohessa Koskee vain ilmanvaihtokonetta, ei oteta mitään kantaa ilmanvaihtojärjestelmään ja sen ominaisuuksiin SFP int on laskennallinen arvo, jolla halutaan vaikuttaa ilmanvaihtokoneen sisäiseen painehäviöön sekä puhaltimen hyötysuhteeseen Ilmanvaihtokoneen viitekokoonpano Puhdas M5 suodatin poistoilmassa Puhdas F7 suodatin tuloilmassa Lämmöntalteenottolaite Ei ulkoista paineenkorotusta SFP int hyötysuhdebonus lasketaan tasailmavirroilla 9
10 Ekosuunnitteluasetus, SFP int -vaatimus 1 tammikuuta 2016 ja 2018 Nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä varustetut ilmanvaihtokoneet SFP int maksimi = 1,4 kw/(m 3 /s) v SFP int maksimi = 1,3 kw/(m 3 /s) v Muut kuin nestekiertoisella talteenotolla varustetut (pyörivä lämmönsiirrin, levylämmönsiirrin) ilmanvaihtokoneet SFP int maksimi = 0,9 kw/(m 3 /s) v SFP int maksimi = 0,8 kw/(m 3 /s) v
11 Ekosuunnitteluasetus, SFP int -vaatimus Ilmanvaihtokomponenttien sisäinen ominaissähköteho (SFP int_limit ), joka ilmaistaan W/(m 3 /s), saa olla enintään: Nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä varustettujen kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden tapauksessa 2016: E 300 * q nom /2 F, jos q nom < 2 m 3 /s, ja E F, jos q nom 2 m 3 /s 2018: E 300 * q nom /2 F, jos q nom < 2 m 3 /s, ja E F, jos q nom 2 m 3 /s, Muunlaisella lämmöntalteenottojärjestelmällä varustettujen kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden tapauksessa 2016: E 300 * q nom /2 F, jos q nom < 2 m 3 /s, ja E F, jos q nom 2 m 3 /s 2018: E 300 * q nom /2 F, jos q nom < 2 m 3 /s, ja E F, jos q nom 2 m 3 /s, Yksi-ilmavirtaisissa ilmanvaihtokoneissa, jotka käytetään suodattimen kanssa 2016: : 230 Lisää 11
12 Ekosuunnitteluasetus, SFP int -vaatimus Korjauskertoimet SFPint arvoon HYÖTYSUHDEBONUS Jos lämpötilahyötysuhde on korkeampi kuin annettu minimitaso, sallitaan silloin korkeampi SFPint arvo Nestekiertoinen lämmöntalteenotto (2018 mukaan) Hyötysuhdebonus E = (ηt _nrvu 0,68) * 3 000, jos lämpötilahyötysuhde ηt _nrvu on vähintään 68 %, muussa tapauksessa E = 0 Muuntyyppinen lämmöntalteenotto (2018 mukaan) Hyötysuhdebonus E = (ηt _nrvu 0,73) * 3 000, jos lämpötilahyötysuhde ηt _nrvu on vähintään 73 %, muussa tapauksessa E = 0 SUODATINKORJAUKSET Jos laitteesta puuttuu toinen tai molemmat suodattimet (viitekokoonpanoon verrattuna), on sovellettava seuraavia suodattimia koskevia korjauksia: 1 päivästä tammikuuta 2016 F = 0, jos ilmanvaihtokone on täysin viitekokoonpanon mukainen F = 160, jos keskitason suodatin puuttuu F = 200, jos hienosuodatin puuttuu F = 360, jos sekä keskitason suodatin että hienosuodatin puuttuvat 12
13 Ekosuunnitteluasetus, SFP int -vaatimus 13
14 SFP:lle kaksi erillistä vaatimusta Kansallinen vaatimus Rakentamismääräysten mukaan SFP maksimi 2,0 kw/m 3,s Koskee koko ilmanvaihtojärjestelmää kanavistoineen, ei yksittäistä IV-konetta Kanaviston painehäviö lasketaan mukaan --- Ekosuunnitteluasetuksen mukaan SFP int lukuarvot edelläesitetyn mukaan Koskee pelkkää ilmanvaihtokonetta, ei ilmanvaihtojärjestelmää SFP int arvossa on mukana ainoastaan viitekokoonpanon mukaiset osat Ei kanaviston painehäviötä, ei muita komponentteja Puhaltimen paineenkorotus SFP-laskennassa 630 Pa Kanava 250 Pa Puhaltimen paineenkorotus SFP-laskennassa 190 Pa Kanava 0 Pa 14
15 SFP:lle kaksi erillistä vaatimusta Kansallinen vaatimus Rakentamismääräysten mukaan SFP maksimi 2,0 kw/m 3,s Koskee koko ilmanvaihtojärjestelmää kanavistoineen, ei yksittäistä IV-konetta Kanaviston painehäviö lasketaan mukaan Ekosuunnitteluasetuksen mukaan SFP int lukuarvot edelläesitetyn mukaan Koskee pelkkää ilmanvaihtokonetta, ei ilmanvaihtojärjestelmää SFP int arvossa on mukana ainoastaan viitekokoonpanon mukaiset osat Ei kanaviston painehäviötä, ei muita komponentteja Puhaltimen paineenkorotus SFP-laskennassa 630 Pa Kanava 250 Pa Puhaltimen paineenkorotus SFP-laskennassa 190 Pa Kanava 0 Pa 15
16 SFP int SFP int lasketaan käyttäen puhaltimen hyötysuhteena asennuskohteen toimintapisteen hyötysuhdetta. Ei siis pelkän suodattimen ja talteenoton painehäviöllä. 16
17 SFP int Ilmankäsittelykoneiden mitoitus ja valinta tehdään aina mitoitusohjelman avulla. Ohjelma laskee muiden teknisten tietojen ohella myös ekosuunnitteluasetuksen mukaisen vaatimustenmukaisuuden: lämmön talteenoton hyötysuhteen ja SFP int arvon 17
18 SFP int Calculation Parameters Description Supply Extract Air Air Unit Heat Exchanger Pressure Drop Pa Heat Exchanger Efficiency (Balanced flow) % Filter Pressure Drop (clean) 88,348 46,222 Pa Filter Area 0,9 0,9 m2 Air Flow 2,5 2,5 m3/s Fan System Effect Pa Fan Total Efficiency 59,8 58,3 % Calculation Result Description Value SFPint 842 Limit Limit
19 SFP int Koneelle laskettu SFPint ei täytä EU:n komission ekosuunnitteluasetuksen 1253/2014 vaatimusta. Konetta ei saa toimittaa jälkeen EU-alueelle. Mikäli ilmankäsittelykoneen määräystenmukaisuus ei toteudu, antaa ohjelma varoituksen ja keskeyttää laskennan. 19
20 SFP int 20
21 Ekosuunnitteluasetus, lämmöntalteenoton hyötysuhdevaatimus 1 tammikuuta 2016 ja 2018 Nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän lämpötilahyötysuhteen η t on oltava vähintään: η t 63 % vuonna 2016 η t 68 % vuonna 2018 Muun kuin nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän (pyörivä lämmönsiirrin, levylämmönsiirrin) lämpötilahyötysuhteen η t on oltava vähintään η t 67 % vuonna 2016 η t 73 % vuonna
22 Mitä asetus koskee? Koskee ilmanvaihtokonetta, joka on tarkoitettu korvaamaan käytetty ilma ulkoilmalla rakennuksessa tai rakennuksen osassa Ovatko jotkin käyttökohteet asetuksen ulkopuolella? Saneerauskohteet? Teollisuus? Lyhyet käyntiajat? Puolilämpimät tilat? Käyttökohteella ei ole vaikutusta, vaan markkinoille saatettavan ilmanvaihtokoneen pitää täyttää vaatimukset. 22
23 Mitä asetus koskee? Koskee ilmanvaihtokonetta, joka on tarkoitettu korvaamaan käytetty ilma ulkoilmalla rakennuksessa tai rakennuksen osassa Ovatko jotkin käyttökohteet asetuksen ulkopuolella? Saneerauskohteet? Teollisuus? Lyhyet käyntiajat? Puolilämpimät tilat? Käyttökohteella ei ole vaikutusta, vaan markkinoille saatettavan ilmanvaihtokoneen pitää täyttää vaatimukset. Asetuksessa mainitaan vain seuraavat poikkeukset: Jos laitteen sähköteho on alle 30W per puhallin Pelkkä puhallin sellaisenaan (silloin sovelletaan eri asetusta) ATEX käyttöön tulevat laitteet Laitteet joita käytetään hätäkäytössä lyhyitä aikoja Ilman lämpötila yli 100 C tai alle -40 C Moottorin käyttöjännite yli 1000 V Myrkylliset, syttyvät tai syövyttävät ympäristöt Laitteet, joita käytetään prosessissa, ei siis varsinaiseen ilmanvaihtoon Asetus koskee kaikkia markkinoille saatettavia ilmanvaihtokoneita, sekä uudisrakentamista että saneeraamista 23
24 Asetuksen kattavuus Markkinoille saattaminen 2016 alkaen Euroopan unionin jäsenmaiden markkinoille saatettavien ilmanvaihtokoneiden pitää täyttää Ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset Markkinoille saattaja Tyypillisesti valmistaja/maahantuoja/myyjä Mikä on ilmanvaihtokone? Kun ilmanvaihtokone toimitetaan yhtenä selkeänä kokonaisuutena, jossa on suodattimet, lämmön talteenotto ja puhaltimet, on asia yksinkertainen. Valmistaja/myyjä on markkinoille saattaja ja vastaa vaatimustenmukaisuudesta. 24
25 Kiitokset Pekka Mäkinen Fläkt Woods Oy 25
Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus ilmanvaihtokoneiden mitoitukseen
Miia Kyyhkynen Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus ilmanvaihtokoneiden mitoitukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 26.4.2016 Tiivistelmä Tekijä
Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus ilmanvaihdon suunnitteluun
Tommi Kopra Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus ilmanvaihdon suunnitteluun Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 17.5.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tommi
LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com
LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI- laitteiden määräykset ja luokitukset! Laitteisiin vaikuttavat EU- säädökset - rakennustuoteasetus
Energiatehokkaita järjestelmäratkaisuja eq-ilmankäsittelykoneen avulla
Energiatehokkaita järjestelmäratkaisuja eq-ilmankäsittelykoneen avulla Energiatehokkaita ratkaisuja eq-koneella Ilmanvaihtojärjestelmän osuus rakennuksen energiankulutuksesta on hyvin merkittävä. Energiatehokkuuden
LIITTEET. KOMISSION ASETUKSEEN (EU) N:o.../..., annettu [...],
EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2014 C(2014) 4517 final ANNEXES 1 to 9 LIITTEET KOMISSION ASETUKSEEN (EU) N:o.../..., annettu [...], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 24. helmikuuta 2014 (OR. en) 6920/14 ENER 83 ENV 186
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. helmikuuta 2014 (OR. en) 6920/14 ENER 83 ENV 186 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 18. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n asiak.
Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner
LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEIDEN TUTKIMINEN MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN SAVONNIEMEN KAMPUKSEN MATALAENERGIARAKENNUKSESSA
Toni Niittylahti LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEIDEN TUTKIMINEN MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN SAVONNIEMEN KAMPUKSEN MATALAENERGIARAKENNUKSESSA Opinnäytetyö Talotekniikka Helmikuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön
ECONET PREMIUM » ENNENNÄKEMÄTÖNTÄ ENERGIATEHOKKUUTTA EQ ILMANKÄSITTELYKONEEN NESTEKIERTOISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. LÄMPÖTILAHYÖTYSUHDE JOPA 80%
AIR COMFORT ILMANKÄSITTELY ECONET PREMIUM» ENNENNÄKEMÄTÖNTÄ ENERGIATEHOKKUUTTA EQ ILMANKÄSITTELYKONEEN NESTEKIERTOISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. LÄMPÖTILAHYÖTYSUHDE JOPA 80% ECONET PREMIUM JA eq ÄLYKÄS RATKAISU
Yksityiskohtaiset järjestelmien ja laitteiden kuntotutkimukset ja laskentaohjeet kuntotutkimuksen yhteydessä
Yksityiskohtaiset järjestelmien ja laitteiden kuntotutkimukset ja laskentaohjeet kuntotutkimuksen yhteydessä IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet, suorittajien perehdytystilaisuus 28.1.2015 Mikko Saari
ENERGIATALOUDEN PARANTAMINEN ILMANVAIHDON AVULLA
Mika Kinnunen ENERGIATALOUDEN PARANTAMINEN ILMANVAIHDON AVULLA Opinnäytetyö Talotekniikka Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Mika Kinnunen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen
eco TOP » KOMPAKTI LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE: KAIKKI LIITÄNNÄT YLHÄÄLTÄ AIR COMFORT AIR TREATMENT
AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» KOMPAKTI LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE: KAIKKI LIITÄNNÄT YLHÄÄLTÄ Elinkaaritaloudellisuus, energiatehokkuus ja ekologisuus Energiankäytön optimointi on ilmanvaihdossa tärkeä
Tom Eklund. Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen
Tom Eklund Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Talotekniikka Opinnäytetyö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Tom Eklund
KAMPUSRAKENNUSTEN ILMANKÄSITTELYKONEIDEN OMINAISSÄHKÖTEHO
Markus Hämäläinen KAMPUSRAKENNUSTEN ILMANKÄSITTELYKONEIDEN OMINAISSÄHKÖTEHO Opinnäytetyö Talotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2016 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.5.2016 Tekijä(t) Markus Hämäläinen
RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT
TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron
Janne Korhonen. Ilmanvaihtokoneiden todellinen ominaissähköteho ja painehäviötarkastelu. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma
Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Janne Korhonen Ilmanvaihtokoneiden todellinen ominaissähköteho ja painehäviötarkastelu Insinöörityö 8.10.2010 Ohjaaja: toimitusjohtaja Marko
eq-ilmankäsittelykone
AIR COMFORT AIR TREATMENT eq-ilmankäsittelykone» PYÖRIVÄLLÄ REGASORP LÄMMÖNSIIRTIMELLÄ eq PYÖRIVÄLLÄ REGASORP LÄMMÖNSIIRTIMELLÄ ALENTAA JÄÄHDYTYKSEN KUSTANNUKSIA JOPA 50 % Kaksi tärkeintä sisäilman laatuun
Ulkoilman esilämmityksen vaikutus lämmöntalteenoton poistoilman vuosihyötysuhteeseen
Tapio Korpi Ulkoilman esilämmityksen vaikutus lämmöntalteenoton poistoilman vuosihyötysuhteeseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 29.11.2016 Tiivistelmä Tekijä(t)
Torsti Parkkila URHEILUTALON ILMANVAIHTOSUUNNITTELU
Torsti Parkkila URHEILUTALON ILMANVAIHTOSUUNNITTELU URHEILUTALON ILMANVAIHTOSUUNNITTELU Torsti Parkkila Opinnäytetyö 17.4.2011 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu OULUN SEUDUN
Merkit "+" ja "-" Mikäli valintaluettelossa puhaltimen edessä on "+"-merkki on optimaalinen toimintapiste ulkopuolella puhaltimen optimaalisen käyttöalueen. Jos mahdollista valitse suurempi puhallin. Mikäli
ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä
ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7
VALLOX ILMANVAIHTOKONEIDEN ETU- JA JÄLKILÄMMITYKSEN ENERGIANTARVE
VALLOX ILMANVAIHTOKONEIDEN ETU- JA JÄLKILÄMMITYKSEN ENERGIANTARVE VALLOX 90 testivuosi 1979 energialaskelma Säätöasento Poistoilmavirta Tuloilman jälkilämmityspatterin lämmityskauden energiantarve, (lämmitysrajana
Veikko Saarinen. Säästävätkö eri lämmöntalteenottojärjestelmät primäärienergiaa? Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma
Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Veikko Saarinen Säästävätkö eri lämmöntalteenottojärjestelmät primäärienergiaa? Insinöörityö 4.5.2009 Ohjaaja: DI Erja Reinikainen Ohjaava opettaja:
Milloin CE-merkintä on pakollinen? Tuoteuutuuksia NUMERO 2/2013. Haastattelimme Kirsi Martinkauppia ja Mikko Nymania.
RETERMIA NEWS NUMERO 2/2013 Milloin CE-merkintä on pakollinen? Haastattelimme Kirsi Martinkauppia ja Mikko Nymania. Tuoteuutuuksia Uusi neulalämmönsiirrinmallisto ja EC -puhaltimilla varustetut LTO -huippuimurit
ReCOOLER HP. » INTEGROITU JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ LÄMPÖPUMPULLA eq ILMANKÄSITTELYKONEESEEN AIR COMFORT AIR TREATMENT
AIR COMFORT AIR TREATMENT ReCOOLER HP» INTEGROITU JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ LÄMPÖPUMPULLA eq ILMANKÄSITTELYKONEESEEN SÄÄSTÄ ENERGIAA JA YMPÄRISTÖÄ FLÄKT WOODSIN AVULLA Energiankäytön optimointi on ilmanvaihdossa