Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_16_VStaettVO_Rauchableitung-d3417256,17.html
Timestamp: 2016-12-10 12:57:09
Document Index: 173302150

Matched Legal Cases: ['§ 16', '§ 16', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 26', '§ 27', '§ 28', '§ 29', '§ 30', '§ 31', '§ 32', '§ 33', '§ 34', '§ 35', '§ 36', '§ 16', '§ 3', '§ 15', '§ 17']

§ 16 VStättVO, Rauchableitung | Gesetze auf anwalt24.de
§ 16 VStättVO, Rauchableitung Suche
Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten(Versammlungsstättenv...…§ 16 VStättVO, Rauchableitung§ 17 VStättVO, Heizungs- und Lüftungsanlagen§ 18 VStättVO, Stände und Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlag...§ 19 VStättVO, Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen§ 20 VStättVO, Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentra...§ 21 VStättVO, Werkstätten, Magazine und Lagerräume§ 22 VStättVO, Bühnenhaus§ 23 VStättVO, Schutzvorhang§ 24 VStättVO, Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen§ 25 VStättVO, Platz für die Brandsicherheitswache§ 26 VStättVO, Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und...§ 27 VStättVO, Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien mit mehr als 10.000...§ 28 VStättVO, Wellenbrecher§ 29 VStättVO, Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen§ 30 VStättVO, Einfriedungen und Eingänge§ 31 VStättVO, Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr§ 32 VStättVO, Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan§ 33 VStättVO, Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen§ 34 VStättVO, Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückungen und b...§ 35 VStättVO, Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenst...§ 36 VStättVO, Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen…Anlage 2 VStättVO
§ 16 VStättVOVerordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung - VStättVO)Landesrecht SaarlandTitel: Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung - VStättVO)Normgeber: SaarlandAmtliche Abkürzung: VStättVOReferenz: 2130-1-11Abschnitt: Teil 2 – Allgemeine Bauvorschriften → Abschnitt 4 – Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Räume (1) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume mit mehr als 200 m2 Grundfläche, Versammlungsräume in Kellergeschossen, Bühnen sowie notwendige Treppenräume müssen entraucht werden können.(2) Für die Entrauchung von Versammlungsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen mit nicht mehr als 1.000 m2 Grundfläche genügen Rauchableitungsöffnungen mit einer freien Öffnungsfläche von insgesamt 1 Prozent der Grundfläche, Fenster oder Türen mit einer freien Öffnungsfläche von insgesamt 2 Prozent der Grundfläche oder maschinelle Rauchabzugsanlagen mit einem Luftvolumenstrom von 36 m3/h je Quadratmeter Grundfläche.(3) Für die Entrauchung von Versammlungsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen mit mehr als 1.000 m2 Grundfläche sowie von Bühnen müssen Rauchabzugsanlagen vorhanden sein, die so bemessen sind, dass sie eine raucharme Schicht von mindestens 2,50 m auf allen zu entrauchenden Ebenen, bei Bühnen jedoch mindestens eine raucharme Schicht von der Höhe der Bühnenöffnung, ermöglichen.(4) Notwendige Treppenräume müssen Rauchableitungsöffnungen mit einer freien Öffnungsfläche von mindestens 1 m2 haben.(5) Rauchableitungsöffnungen sollen an der höchsten Stelle des Raumes liegen und müssen unmittelbar ins Freie führen. Die Rauchableitung über Schächte mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten ist zulässig, wenn die Wände der Schächte die Anforderungen nach § 3 Abs. 3 erfüllen. Die Austrittsöffnungen müssen mindestens 0,25 m über der Dachfläche liegen. Fenster und Türen, die auch der Rauchableitung dienen, müssen im oberen Drittel der Außenwand der zu entrauchenden Ebene angeordnet werden.(6) Die Abschlüsse der Rauchableitungsöffnungen von Bühnen mit Schutzvorhang müssen bei einem Überdruck von 350 Pa selbsttätig öffnen; eine automatische Auslösung durch geeignete Temperaturmelder ist zulässig.(7) Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für eine Betriebszeit von 30 Minuten bei einer Rauchgastemperatur von 300° C auszulegen. Maschinelle Lüftungsanlagen können als maschinelle Rauchabzugsanlagen betrieben werden, wenn sie die an diese gestellten Anforderungen erfüllen.(8) Die Vorrichtungen zum Öffnen oder Einschalten der Rauchabzugsanlagen, der Abschlüsse der Rauchableitungsöffnungen und zum Öffnen der nach Absatz 5 angerechneten Fenster müssen von einer jederzeit zugänglichen Stelle im Raum aus leicht bedient werden können. Bei notwendigen Treppenräumen muss die Vorrichtung zum Öffnen von jedem Geschoss aus leicht bedient werden können.(9) Jede Bedienungsstelle muss mit einem Hinweisschild mit der Bezeichnung "RAUCHABZUG" und der Bezeichnung des jeweiligen Raumes gekennzeichnet sein. An der Bedienungsvorrichtung muss die Betriebsstellung der Anlage oder Öffnung erkennbar sein.
§ 15 VStättVO, Sicherheitsbeleuchtung§ 17 VStättVO, Heizungs- und Lüftungsanlagen