Source: http://docplayer.pl/11510428-Aprobata-techniczna-itb-at-15-8496-2010-filtry-siatkowe-kfa-do-instalacji-wodociagowych-i-centralnego-ogrzewania-warszawa.html
Timestamp: 2020-07-10 06:11:31+00:00
Document Index: 77996798

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 8']

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA - PDF Free Download
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wandę MACHOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW X Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w lutym 2011 r. Zam. 444/2011
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: Armatura Kraków S. A. ul. Zakopiańska Kraków stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 15 grudnia 2015 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 15 grudnia 2010 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 11 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2010 str. 2/11 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Właściwości techniczne Znakowanie PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI.. 11
5 AT /2010 str. 3/11 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są filtry siatkowe, skośne, o nazwie KFA, przeznaczone do zatrzymywania zanieczyszczeń unoszonych przez wodę w instalacjach ogrzewania i wodociągowych wody zimnej i ciepłej. Filtry produkowane są przez firmę Armatura Kraków S. A. w Zakładzie Produkcyjnym Armagor Sp. z o. o., Praszka, ul. Fabryczna 37. Filtr siatkowy KFA (pokazany na rys 1.) składa się z mosiężnego korpusu z komorą filtracyjną zamkniętą mosiężnym korkiem z uszczelką z fibry technicznej. W komorze filtracyjnej umieszczony jest wkład filtracyjny, cylindryczny, wykonany ze stalowej siatki o gęstości (określonej średnicą okręgu wpisanego w otwór siatki) nie większej niż 500 μm. Aprobata obejmuje filtry o średnicach nominalnych w zakresie DN 10 DN 50 z króćcami przyłączeniowymi z gwintami wewnętrznymi walcowymi w zakresie G½ G2. Działanie skośnych filtrów siatkowych KFA polega na mechanicznym oczyszczaniu wody przepływającej przez wkład filtracyjny. Zatrzymywane zanieczyszczenia gromadzone są na wewnętrznej powierzchni wkładu filtracyjnego oraz w dolnej części komory filtracyjnej. Czyszczenie filtra odbywa się po wykręceniu korka i wyjęciu wkładu filtracyjnego. Właściwości techniczno-użytkowe filtrów podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Filtry KFA objęte niniejszą Aprobatą Techniczną przeznaczone są do stosowania w instalacjach ogrzewania oraz instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej o maksymalnych parametrach pracy: - maksymalna temperatura 95 o C, - maksymalne ciśnienie 1,6 MPa. Filtry KFA powinny być montowane zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika oznakowanym na korpusie, w pozycji umożliwiającej swobodne oddzielenie się i grawitacyjne osadzenie zanieczyszczeń na siatce filtra. Wykręcany korek zaślepiający powinien być skierowany w dół.
6 AT /2010 str. 4/11 Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HK/W/0615/01/2008 wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, filtry siatkowe KFA objęte Aprobatą spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Poszczególne elementy filtrów KFA wykonane są z materiałów podanych w tablicy 1. Tablica 1 Element filtra Materiał Korpus Mosiądz o symbolu CW617N (CuZn40Pb2) wg PN-EN Korek Mosiądz o symbolu CW617N (CuZn40Pb2) wg PN-EN Wkład filtracyjny (siatka) Siatka ze stali odpornej na korozję o symbolu X30Cr13, (numer ) wg PN-EN :2007 Uszczelka Fibra techniczna Właściwości surowców stosowanych do produkcji filtrów oraz sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być zapewnione w systemie kontroli jakości producenta Właściwości techniczne Właściwości techniczne filtrów KFA. Właściwości techniczne filtrów KFA podano w tablicy 2. Poz. Właściwości techniczne Wymagania Metoda badania 1 Wygląd zewnętrzny i wykonanie 2 Wymiary 3 Szczelność zewnętrzna 4 Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne p oględziny wyrobu p brak przecieków i pocenia się filtra bez deformacji, zmiany kształtu, przecieków i pocenia się filtra Tablica 2 przyrządami mierniczymi z wymaganą dokładnością PN-M-75002:1985 warunki badania: ciśnienie wody 2,4 MPa, temperatura 20, 65 i 95 o C czas 600 s PN-M-75002:1985 warunki badania: ciśnienie wody 4,0 MPa, temperatura 20, 65 i 95 o C czas 600 s
7 AT /2010 str. 5/ Wygląd zewnętrzny i wykonanie. Powierzchnie zewnętrzne filtrów powinny być czyste, gładkie bez zadrapań. Powierzchnie wkładów filtracyjnych i uszczelek powinny być gładkie bez uszkodzeń, gwinty nie powinny mieć uszkodzeń mechanicznych. Powłoki korpusu i korka powinny być gładkie bez złuszczeń Wymiary. Wymiary główne i przyłączeniowe powinny być zgodne z podanymi na rys. 1. Gwinty przyłączeniowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 228-1: Wpływ na jakość wody. Filtry KFA powinny posiadać Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, stwierdzający, że mogą być stosowane w instalacji przesyłania wody przeznaczonej do spożycia Znakowanie Filtry KFA objęte Aprobatą Techniczną powinny być trwale i czytelnie oznakowane napisami umieszczonymi na korpusie, zawierającymi co najmniej następujące dane: - logo producenta KFA - wymiar nominalny np. DN 25 - ciśnienie nominalne PN 16 - rok produkcji (ostatnie 2 cyfry) np strzałka kierunku przepływu 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Filtry KFA powinny być opakowane pojedynczo w pudełka kartonowe lub woreczki foliowe, następnie umieszczone w opakowaniach zbiorczych. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i symbol wyrobu, nazwę i adres zakładu produkcyjnego, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany.
8 AT /2010 str. 6/11 Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz z późniejszymi zmianami) Przechowywanie Wyroby, opakowane według p. 4.1, powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wpływów atmosferycznych Transport Wyroby, opakowane według p. 4.1, powinny być przewożone krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz z późniejszymi zmianami), oceny zgodności filtrów siatkowych objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosując system 4. W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną na podstawie: a) wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie, b) zakładowej kontroli produkcji.
9 AT /2010 str. 7/11 Do czasu ustalenia przez Komisję Europejską wymaganych właściwości, jakie powinny mieć wyroby kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, które podlegać będą w tym zakresie systemowi 1+ oceny zgodności, należy stosować się do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61/2007, poz. 417) Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu filtrów KFA objętych Aprobatą obejmuje: - wygląd zewnętrzny i wykonanie, - wymiary, - szczelność zewnętrzną, - wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne. Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właściwości techniczno użytkowych wyrobów objętych aprobatą, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobu powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe.
10 AT /2010 str. 8/ Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu zewnętrznego i wykonania, b) wymiarów, c) szczelności zewnętrznej (parametry badania: czas badania 20 s, ciśnienie wody 2,4 ± 0,1 MPa, temperatura wody: o C) Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) szczelności zewnętrznej (badanie powinno być wykonane zgodnie z metodą podaną w tablicy 2), b) wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne Częstotliwość badań Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania powinny być wykonywane zgodnie z metodyką i normami podanymi w tablicy Pobieranie próbek do badań Próbki wyrobów do badań należy pobierać losowo zgodnie z wymaganiami normy PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby objęte aprobatą należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność filtrów siatkowych KFA do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza
11 AT /2010 str. 9/11 Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobata Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentów od odpowiedzialności za właściwą jakość materiałów składowych oraz gotowych wyrobów, a także nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych wyrobów i prawidłowe wykonanie robót montażowych W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie filtrów siatkowych KFA należy zamieszczać informację o udzielonej Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2010 ważna jest do 15 grudnia 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC
12 AT /2010 str. 10/11 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej -- Wymagania i badania PN-EN 12165:2001 Miedź i stopy miedzi. Materiał wstępny obrobiony i nie obrobiony plastycznie na odkuwki PN-EN :2007 Stale odporne na korozję -- Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie -- Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie Sprawozdania z badań, oceny 1. HK/W/0615/01/2008. Atest Higieniczny dla filtrów skośnych produkcji firmy Armatura Kraków S. A., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, r /W/GP-1/10. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych kurków kulowych i filtrów skośnych do wody produkcji firmy Armatura Kraków S. A., Instytut Nafty i Gazu, Laboratorium Badań Armatury Gazowniczej i Sanitarnej, Kraków r /W/GP-1/10. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych kurków kulowych i filtrów skośnych do wody produkcji firmy Armatura Kraków S. A., Instytut Nafty i Gazu, Laboratorium Badań Armatury Gazowniczej i Sanitarnej, Kraków r.
13 AT /2010 str. 11/11 RYSUNKI 1 korpus, 2 wkład filtracyjny, 3 korek, 4 uszczelka DN Gwint L, mm L1, mm H, mm ØD, mm S, mm S1, mm 15 G ½ 53 9, , G ¾ 67,5 11, ,2 21,2 25 G , ,8 26,4 32 G 1¼ ,7 35,9 40 G 1½ 99 14, ,8 39,2 50 G , ,9 47 Rys. 1. Budowa i wymiary filtrów siatkowych KFA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Wywietrzniki połaciowe STYLVENT do blachodachówek WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8426/2010 Wywietrzniki połaciowe STYLVENT do blachodachówek WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr Kazimierza PROTASEWICZA