Source: https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/20/amphora-delta-cf/
Timestamp: 2020-03-29 00:55:10+00:00
Document Index: 216412560

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 4', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 2']

AMPHORA delta CF - Fichier PDF
AMPHORA delta CF .pdf
Nom original: AMPHORA delta CF .pdf
Ce document au format PDF 1.3 a été généré par QuarkXPress(tm) 5.01 / Acrobat Distiller 5.0.5 pour Macintos, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/01/2015 à 20:56, depuis l'adresse IP 78.231.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 764 fois.
pour l'installation et
type B11BS
Recommandation avant l’installation
Raccordement d'évacuation des fumées
2.10 Raccordement du thermostat d'ambiance
3. CONTRÔLE DE LA CHAUDIERE
Instructions pour le démontage de
l'habillage de la chaudière
Inspection interne de la chaudière
Systèmes de sécurité de la chaudière
Opérations de vidange de l’installation
1.1 Avertissements généraux
Les notes et instructions techniques
contenues dans ce document sont
destinées aux installateurs de façon à
effectuer une installation correcte
Le présent livret, associé au manuel “Utilisateur”, est partie intégrante et essentielle du produit. Ces deux documents doivent être conservés avec soin par l'utilisateur et doivent toujours accompagner la
chaudière, même en cas de cession à un tiers et/ou de transfert sur
Lire attentivement les instructions et les avertissements contenus
dans le présent livret et dans le manuel d'installation et d'entretien car
ils fournissent des informations importantes relatives à la sécurité
lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien.
Cet appareil sert à produire de l'eau chaude pour un usage domestique.
Il doit être raccordé à une installation de chauffage et à un réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, compatibles avec ses caractéristiques et sa
Il est interdit d’utiliser l’appareil à des fins différentes de celles spécifiées.
Le constructeur ne peut être tenu responsable des éventuels dommages
dérivant d'utilisations inappropriées ou du respect des instructions reportées
dans le présent livret.
L’installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art
en vigueur, notamment :
Règles Techniques et de Sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments et
de leur dépendances.
- des orifices obligatoires d’aération à maintenir en bon état de fonctionnement.
Après remplacement d’une chaudière à l’identique ( axe et emprise de l’appareil antérieur ), l’installateur est tenu d’établir un certificat de conformité «
modèle 4 ».
- Norme DTU P 45-204 - Installations de gaz (anciennement DTU n°61-1 Installations de gaz - Avril 1982 + additif n°1 de juillet 1984)
L’installation, l'entretien et toute autre intervention doivent être réalisés dans le
respect des normes en vigueur et des indications du constructeur.
Une installation incorrecte peut provoquer des dommages aux personnes,
aux animaux et aux biens, pour lesquels le constructeur ne peut être tenu
La chaudière est livrée dans un emballage en carton. Après avoir enlevé
l'emballage, s'assurer que l'appareil est en bon état et que les éléments sont
au complet. En cas de non-correspondance, s'adresser au fournisseur.
Ne pas laisser les éléments d'emballage (agrafes, sacs en plastique,
polystyrène expansé, etc.) à la portée des enfants, car ils constituent une
En cas de panne et/ou de dysfonctionnement, éteindre l'appareil et fermer le robinet du gaz. Ne pas essayer de réparer l’appareil mais s'adresser à un personnel
Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique en plaçant les commutateurs 22 et 23 sur la position “O”.
Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à exécuter les éventuelles
réparations en utilisant exclusivement des pièces de rechange d'origine. Le
non-respect des avertissements ci-dessus peut compromettre la sécurité de
l’appareil et dégager toute responsabilité du constructeur.
Dans le cas de travaux ou d'opérations d'entretien des éléments placés près
de conduits ou des dispositifs d'évacuation des fumées et de leurs accessoires, éteindre l'appareil. Lorsque les travaux sont achevés, faire vérifier les
conduits ou les dispositifs par un technicien qualifié.
Pour le nettoyage des parties externes, éteindre la chaudière et placer les
commutateurs 22 et 23 sur la position “O”. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de détergents agressifs, d'insecticides ou autres produits toxiques.
Afin de garantir l'efficacité et le bon fonctionnement de la chaudière,
il est nécessaire de faire faire une révision tous les ans ainsi qu’une
analyse de la combustion tous les deux ans par un technicien qualifié et de remplir le livret de l'installation, conformément aux directives
1.2 Consignes de sécurité
La non observation du signal entraîne des risques de blessures, mortelles dans certaines circonstances, pour les personnes.
La non observation de l'avertissement peut entraîner des dommages, parfois graves, pour les biens, l'environnement ou les animaux.
Installer l’appareil sur une paroi solide, non soumise à
Lors du perçage de la paroi, veiller à ne pas détériorer les
câbles électriques ou des conduites.
Effectuer les raccordements électriques avec des conducteurs de section appropriée.
Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension.Explosions, incendies ou intoxications dues à des
fuites de gaz de tuyauteries endommagées.
Détérioration des installations existantes. Inondations
dues à des fuites d'eau des tuyauteries endommagées.
Incendie par surchauffe due au passage de courant électrique dans des câbles sous-dimensionnés.
Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension.
Protéger les tubes et les câbles de raccordement pour
éviter leur détérioration.
Explosions, incendies ou intoxications dues à des fuites
de gaz des tuyauteries endommagées.
Inondations dues à des fuites d'eau des tuyauteries détériorées.
Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension incorrectement installés.
S'assurer que l’environnement de l'installation et les équipements sur lesquels l'appareil doit être raccordé sont
conformes aux réglementations en vigueur.
Explosions, incendies ou intoxications dues à une ventilation ou une évacuation des fumées insuffisante.
Détérioration de l’appareil due à de mauvaises conditions
Employer des outils et des ustensiles appropriés (s'assurer que l'outil n'est pas détérioré et que le manche est
entier et correctement fixé), les utiliser dans les règles et
les ranger après usage.
Employer des outils électriques appropriés (s'assurer que
le câble et la fiche d'alimentation sont entiers et que les
parties mobiles sont correctement fixées), les utiliser correctement, laisser libre le câble d'alimentation, bien fixer
les outils, les débrancher et les ranger après usage.
Blessures dues à des projections d'éclats ou de fragments, inhalation de poussières, chocs, coupures, piqûres, brûlures.
Détérioration de l’appareil ou des objets environnants par
projection d'éclats, chocs, éraflures.
Blessures dues à des projections d'éclats ou de fragments, inhalation de poussières, chocs, éraflures, piqûres, brûlures, bruit et vibrations.
Détérioration de l'appareil ou des objets environnants par
S'assurer que les échelles portables sont stables, résistantes, que les échelons sont complets et non glissants.
Ne pas déplacer les échelles lorsqu'un opérateur s'y trouve et les contrôler.
Blessures dues à une chute ou un pincement (échelles
S'assurer que les échelles à plate-forme sont stables,
qu'elles sont résistantes, que les échelons sont complets,
pourvue de mains courantes le long de la rampe et de
garde-corps sur le palier.
Blessures dues à une chute.
Lors de travaux exécutés en hauteur (en général avec un
dénivelé supérieur à deux mètres), s’assurer de la présence de garde-corps en pourtour de la zone de travail ou
de harnais individuels pour éviter les chutes. Dans l’éventualité d’une chute, s’assurer que l'espace utilisé ne présente pas d'obstacles dangereux et qu’un éventuel impact
serait amorti par des surfaces d'arrêt semi-rigides ou
S'assurer que le lieu de travail présente des conditions
d’hygiène et de sécurité appropriées en ce qui concerne
l'éclairage, l'aération et la solidité.
Blessures dues à des chocs, trébuchements, etc.
Protéger l'appareil et les zones proches du lieu de travail
avec un équipement approprié.
des projections d'éclats, chocs, coupures.
Déplacer l’appareil avec prudence et en portant les protections nécessaires.
Détérioration de l’appareil ou des objets environnants due
à des chocs, des coupures, écrasement.
Porter des vêtements et des équipements de protection
individuelle durant les travaux.
Blessures dues à des projections d'éclats ou de fragments, inhalations de poussières, chocs, coupures, piqûres, brûlures, bruit et vibrations.
Organiser la répartition du matériel et des outils pour faciliter
et sécuriser le déplacement ; éviter les empilages qui pourraient céder ou s'écrouler.
à des chocs, coups, coupures, écrasement.
Les manipulations à l’intérieur de l’appareil doivent être
réalisées avec prudence pour éviter tout contact avec des
parties coupantes.
Blessures par coupures, piqûres, brûlures.
Rétablir toutes les fonctions de sécurité et de contrôle
concernées par une intervention sur l’appareil et s'assurer de leur bon fonctionnement avant la remise en service.
Explosions, incendies ou intoxications dus à une ventilation ou une évacuation des fumées insuffisantes.
Détérioration ou blocage de l’appareil dus à un fonctionnement hors contrôle.
Avant d’entreprendre une opération, s’assurer de l'absence de fuites de gaz à l'aide d'un détecteur approprié.
Explosions, incendies ou intoxications dus à une fuite de
gaz sur des tuyauteries détériorées / désolidarisées ou à
des composants défectueux / désolidarisés.
Avant d’entreprendre une opération, s’assurer de l'absence de flammes libres ou de sources d’explosion.
Explosions ou incendies dus à une fuite de gaz sur des
tuyauteries détériorées / désolidarisées ou à des composants défectueux / désolidarisés.
S'assurer que les conduits d'évacuation et de ventilation
ne sont pas obstrués.
Explosions, incendies ou intoxications dus à une ventilation ou une évacuation des fumées insuffisante.
S'assurer de l’absence de fuites dans les conduits d'évacuation.
Intoxications dues à une mauvaise évacuation des
Vidanger les composants contenant de l'eau chaude en
activant les évents, avant de les manipuler.
Blessures par brûlures.
Détartrer les composants selon les indications de la fiche
de sécurité du produit utilisé, aérer l'atmosphère, porter
des vêtements de protection, éviter de mélanger des produits différents, protéger l’appareil et les objets environnants.
Blessures par contact de la peau ou des yeux avec des
substances acides, par inhalation ou ingestion d'agents
chimiques nocifs.
corrosion de substances acides.
Refermer hermétiquement les ouvertures utilisées pour la
lecture de la pression gaz ou pour les réglages du gaz.
Explosions, incendies ou intoxications par écoulement de
gaz des orifices laissés ouverts.
S'assurer que les gicleurs et les brûleurs sont compatibles avec le gaz d'alimentation.
Détérioration de l’appareil due à une mauvaise combustion.
En cas d’odeur de brûlé ou de fumée s'échappant de l’appareil, couper l'alimentation électrique, fermer le robinet
principal du gaz, ouvrir les fenêtres et prévenir un technicien.
Blessures par brûlures, inhalation des fumées, intoxication.
En cas d’odeur de gaz, fermer le robinet principal du gaz,
ouvrir les fenêtres et prévenir un technicien.
Explosions, incendies ou intoxications.
ET LE PREMIER DÉMARRAGE DE LA CHAUDIÈRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN
PERSONNEL QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET AUX ÉVENTUELLES
PRESCRIPTIONS DES AUTORITÉS LOCALES ET DES ORGANISMES CHARGÉS DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
1. Ballon d’accumulation en inox
2. Thermistance ballon
3. Vase d'expansion du circuit primaire
4. Sécurité de surchauffe
5. Thermistance de départ chauffage
6. Thermistance de retour chauffage
7. Soupape de sécurité 3 bar
8. Manomètre
9. Echangeur sanitaire à plaques en inox
10. Vanne gaz modulante
11. Allumeur
12. Débistat sanitaire
13. Circulateur avec purgeur
14. Vanne 3 voies
16. Brûleur
17. Echangeur primaire en cuivre
18. Chambre de combustion
19. Antirefouleur
20. Sécurité “Spott”.
La chaudière sert à réchauffer l'eau à une température inférieure à celle de l'ébullition. Elle
doit être raccordée à une installation de chauffage et à un réseau d'eau chaude sanitaire, tous
deux dimensionnés en fonction de ses caractéristiques et de sa puissance. (Voir Données
Avant de raccorder la chaudière, il faut :
- effectuer un nettoyage soigné des tuyauteries de l'installation afin d'éliminer les résidus de
filage, de soudure et toute saleté pouvant empêcher le bon fonctionnement de la chaudière,
- vérifier la configuration de la chaudière en fonction du type de gaz disponible (lire l'étiquette
de l'emballage et la plaque signalétique de la chaudière),
- contrôler que le conduit de fumées ne présente pas d'étranglements et que d'autres appareils n'y sont pas raccordés, sauf s'il a été conçu pour plusieurs utilisations, en conformité avec
les normes en vigueur,
- dans le cas d'un raccordement sur des conduits de fumées existants, contrôler que ceux-ci
sont parfaitement propres et qu'ils ne présentent pas de scories, car leur détachement pourrait obstruer le passage des fumées et provoquer ainsi des situations à risque ;
- dans le cas de raccordement à des conduits de fumées non adaptés, contrôler que, ceux-ci
sont tubés ;
- en présence d'une eau très dure, une accumulation de calcaire, et en conséquence une diminution de l'efficacité des composants de la chaudière est à craindre, eau supérieure à
TH 25, prévoir un traitement de l’eau.
Installer l’appareil sur une paroi solide, non
soumise à des vibrations.
Eloigner tout objet inflammable de la chaudière.
S'assurer que l’environnement de l'installation et les équipements sur lesquels l'appareil doit être raccordé sont conformes aux
2.4 Implantation de la chaudière
Les appareils de type B11BS à chambre ouverte sont configurés pour
être raccordés à un conduit d’évacuation des produits de combustion
vers l’extérieur, l’air comburant est prélevé dans l’atmosphère du local où est
installée la chaudière.
L’évacuation des fumées est à tirage naturel. Ce type de chaudière ne doit pas
être installé dans un local ne répondant pas aux normes de ventilation.
La chaudière est conçue pour une installation murale, elle ne peut donc
pas être installée sur socle ou au sol.
La chaudière doit être installée sur une paroi capable de soutenir son poids,
propre, lisse et solide afin d'empêcher l’accès aux composants électriques
sous tension par l'ouverture arrière du châssis.
Dans la création d'un local technique, respecter les distances minimales
garantissant l’accessibilité aux parties de la chaudière, comme indiqué au
paragraphe 2.5.
Positionner la chaudière en utilisant le gabarit de papier imprimé sur l'emballage
ou dans la chaudière, et un niveau à bulle. (selon les règles de l'art) et fixer la
237 gaz
A = Départ chauffage
B = Sortie eau chaude
C = Entrée gaz
D = Entrée eau froide
E = Retour chauffage
Veiller à ne pas détériorer, les câbles électriques et les tuyauteries existants lors du
perçage de la paroi
Le respect des distances minimales indiquées sur le schéma facilite le déroulement des opérations d'entretien de la chaudière
2.5 Distances minimales
2.6 Raccordement du gaz
Vérifier l'étanchéité de l'installation du gaz
avec le robinet d’arrêt situé sur la chaudière,
en le fermant et en l’ouvrant, et avec la
vanne de gaz fermée (désactivée). Le compteur ne doit pas relever de passage de gaz
Protéger les tubes de raccordement pour éviter leur détérioration.
S'assurer que les gicleurs et les brûleurs correspondent au gaz d'alimentation
La chaudière a été conçue pour fonctionner avec des gaz appartenant au
groupe H de la seconde famille (II2H3+), comme indiqué sur le schéma du
paragraphe 4.4.
Pour l’adaptation de la chaudière à un type de gaz différent, voir le point 4.4.
L’adaptation de la chaudière pour l’utilisation d’un type de gaz différent doit
être réalisée par un personnel qualifié.
La tuyauterie d'adduction du gaz doit être réalisée et dimensionnée conformément aux normes spécifiques et en fonction de la puissance maximale de la
chaudière. Vérifier également le dimensionnement et le raccordement du robinet d’arrêt.
Avant l'installation, il est conseillé de nettoyer soigneusement les tuyauteries
de gaz afin d'éliminer les résidus éventuels qui pourraient empêcher le fonctionnement de la chaudière.
Il faut vérifier que le gaz distribué correspond bien à celui pour lequel la
chaudière a été configurée (voir la plaque signalétique, placée sur la
Il est également important de vérifier la pression du gaz (méthane ou GPL)
que l'on utilisera pour l'alimentation de la chaudière : si elle est insuffisante, la
puissance de l’appareil peut être réduite et provoquer des désagréments à l'utilisateur
2.7 Raccordement hydraulique
VUE DES RACCORDEMENTS DE LA CHAUDIÈRE
Avant d'effectuer le raccordement hydraulique, laver soigneusement l'installation afin
d'éliminer les éventuels résidus ou les saletés qui pourraient empêcher le bon fonctionnement de la chaudière.
G = Décharge de la soupape
de sécurité 3 bar
H = Vidange du circuit de
I = Raccord ballon
Vérifier que la capacité du vase d'expansion
du chauffage est adaptée au volume d'eau
contenu dans l'installation.
La chaudière est équipée d'un vase d'expansion pour l'eau chaude sanitaire dont la pression devra être contrôlée lors de la révision
annuelle. La vérification doit être effectuée
en l'absence de pression ; fermer le robinet
d'entrée d'eau chaude sanitaire et ouvrir un
robinet de puisage.
Les raccordements hydrauliques et de gaz de la chaudière sont représentés
La chaudière est livrée avec un groupe de sécurité (7 bar) devant être installé sur le raccord ballon I.
Vérifier que la pression maximale du réseau ne dépasse pas 7 bar. Dans le
cas contraire, installer un réducteur de pression.
La pression minimale pour le fonctionnement des dispositifs régulant la production d'eau chaude sanitaire est de 0,2 bar.
Pour le dimensionnement des tuyauteries et des radiateurs de l'installation, on
évaluera la valeur de la hauteur de refoulement résiduelle en fonction du débit
demandé, conformément aux valeurs reportées sur le graphique.
2.8 Raccordement à l’évacuation
La chaudière est équipée d'un by-pass automatique garantissant un débit
d'eau adapté dans l'échangeur dans le cas d’une installation à débit variable
(robinets thermostatiques, etc.).
La décharge de la soupape de sécurité 3 bar doit être raccordée à un siphon
de décharge avec contrôle visuel, afin d'éviter, lorsqu’il fonctionne, de provoquer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens, pour lesquels
le constructeur ne saurait être tenu responsable.
La chaudière doit être raccordée à un système d’évacuation des fumées
conformément aux réglementations en vigueur.
Les conduits d'évacuation des
fumées ne doivent pas être au contact ou à proximité de matériaux
inflammables et ne doivent pas traverser des structures ou des parois
constituées de matériaux inflammables.
S'assurer que les passages d 'évacuation et de ventilation ne sont
S'assurer que les conduits d'évacuation des fumées ne fuient pas.
2.9 Raccordement électrique
Avant toute intervention sur la chaudière, couper
l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur
externe, car la chaudière reste alimentée, même
si son interrupteur est sur la position “0”.
Protéger les tubes et les câbles de raccordement pour leur détérioration.
Réaliser les raccordements électriques avec
des conducteurs de section appropriée
2.10 Raccordement du thermostat d'ambiance et/ou de
l'horloge du programmateur
Ne pas brancher l'alimentation du réseau (220
V AC) aux câbles du T.A. ! La carte électronique pourrait être endommagée
Afin d'améliorer la sécurité, faire réaliser, par un technicien qualifié, un contrôle soigné de l'installation électrique, car le constructeur n'est pas responsable
des éventuels dommages causés par l'absence de mise à la terre ou par des
anomalies de l'alimentation électrique.
Vérifier que l'installation est adaptée à la puissance maximale absorbée par la
chaudière indiquée sur la plaque signalétique et contrôler que la section des
câbles est adaptée et non inférieure à 1,5 mm2.
Le raccordement à une mise à la terre est indispensable pour garantir la sécurité de l’appareil.
La chaudière est munie d'un câble d'alimentation dépourvu de fiche. Le câble
d'alimentation doit être raccordé à un réseau de 230V - 50Hz, en respectant la
polarisation L-N et le raccordement à la terre
Les raccordements au réseau électrique doivent être exécutés à travers
un branchement fixe (et non à l'aide d'une prise amovible) et munis d'un
interrupteur bipolaire présentant une ouverture des contacts d'au moins
En cas de remplacement du câble électrique d'alimentation, s'adresser à un
Les prises multiples, les rallonges et les adaptateurs sont interdits.
Il est interdit d'utiliser les tuyaux des installations hydrauliques, de chauffage
et du gaz pour le raccordement à la terre de l’appareil.
La chaudière n'est pas protégée contre la foudre.
Utiliser des fusibles de 2A rapides pour le remplacement des fusibles du
Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur externe, car la chaudière reste alimentée,
même si son interrupteur est sur la position “0”.
Le raccordement du thermostat d’ambiance se trouve derrière la façade de
l’appareil à droite du boîtier électrique.
Ouvrir le bornier B à l’aide d’un tournevis
Le raccordement d'un thermostat d’ambiance se fait sur ce connecteur B.
Une fois connecté, le TA doit être replaçé sous la
chaudière à sa position initiale.
3. CONTRÔLE DE LA
même si les interrupteurs 22 et 23 sont sur la position “0”.
3.1 Instructions pour le démontage de l'habillage de la chaudière
Pour accéder à l'intérieur de la chaudière, il faut :
1. dévisser les vis “a” placée en partie supérieure et inférieure de l'habillage
frontal et le retirer ;
2. placer le boîtier de commandes, sur la tôle de fond.
3.2 Panneau de contrôle
3.3 Inspection interne de la
Pour accéder à la chambre de combustion, procéder de la manière suivante :
1. Ouvrir la chambre de combustion, en dévissant les vis “d”
Réinitialiser toutes les fonctions de sécurité et
de contrôle concernées par une intervention
sur l’appareil et s'assurer de leur fonctionnement avant la remise en service.
Employer des outils et des ustensiles appropriés (s'assurer que l'outil n'est pas détérioré
et que le manche est entier et correctement
fixé), les utiliser dans les règles et les ranger
Employer des outils électriques appropriés
(s'assurer que le câble et la fiche d'alimentation sont entiers et que les parties mobiles
sont correctement fixées), les utiliser correctement, laisser libre le câble d'alimentation, bien
fixer les outils, les débrancher et les ranger
S'assurer que les échelles portables sont stables, résistantes, que les échelons sont complets et non glissants. Ne pas déplacer les
échelles lorsqu'un opérateur s'y trouve et les
S'assurer que les échelles à plate-forme sont
stables, qu'elles sont résistantes, que les
échelons sont complets, pourvue de mains
courantes le long de la rampe et de gardecorps sur le palier.
Lors de travaux exécutés en hauteur (en
général avec un dénivelé supérieur à deux
mètres), s’assurer de la présence de gardecorps en pourtour de la zone de travail ou de
harnais individuels pour éviter les chutes.
Dans l’éventualité d’une chute, s’assurer que
l'espace utilisé ne présente pas d'obstacles
dangereux et qu’un éventuel impact serait
amorti par des surfaces d'arrêt semi-rigides ou
S'assurer que le lieu de travail présente des
conditions d’hygiène et de sécurité appropriées en ce qui concerne l'éclairage, l'aération et la solidité.
Protéger l'appareil et les zones proches du
lieu de travail avec un équipement approprié.
Porter des vêtements et des équipements de
protection individuelle durant les travaux.
Organiser la répartition du matériel et des
outils pour faciliter et sécuriser le déplacement
; éviter les empilages qui pourraient céder ou
Les manipulations à l’intérieur de l’appareil
doivent être réalisées avec prudence pour éviter tout contact avec des parties coupantes
4.1 Recommandations au service
POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA
CHAUDIÈRE, LA MISE EN ROUTE DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS REQUISES PAR
LA REGLEMENTATION.
Remplissage des circuits hydrauliques.
- ouvrir les robinets de purge des radiateurs de l'installation ;
- desserrer le bouchon de la vanne automatique de purge, située sur le circulateur ;
- ouvrir progressivement le robinet de remplissage de la chaudière et refermer
les robinets de purge d'air des radiateurs dès que de l'eau en ressort ;
- refermer le robinet de remplissage de la chaudière lorsque la pression indiquée sur le manomètre est de 1 bar.
Avant d’entreprendre une opération, s’assurer de l'absence de fuites de gaz à l'aide d'un
détecteur approprié.
Avant d’entreprendre une opération, s’assurer de l'absence de flammes libres ou de
sources d’explosion
- vérifier que le type de gaz distribué correspond bien à celui indiqué sur la plaque signalétique de la chaudière ;
- ouvrir les portes et les fenêtres ;
- éviter toute étincelle ou flamme libre ;
Vérifier l'étanchéité de l'installation de gaz avec le robinet d’arrêt situé sur la
chaudière, en le fermant et en l’ouvrant, et avec la vanne de gaz fermée (désactivée) .Le compteur ne doit pas relever de passage de gaz pendant 10 minutes.
- Vérifier que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent bien aux
données reportées sur la plaque signalétique ;
- vérifier que le raccordement respecte bien la polarité L-N ;
- vérifier l'efficacité du raccordement à la terre.
4.2 Premier démarrage
SI L'UN DES CONTRÔLES CITES CI-CONTRE S'AVÈRE NÉGATIF, NE PAS METTRE
L'INSTALLATION EN SERVICE.
Les contrôles à effectuer lors du premier démarrage sont les suivants :
1. S'assurer que :
- le raccordement électrique a été correctement réalisé en montant un
interrupteur bipolaire présentant une distance d’ouverture des contacts
de 3 mm et que le fil de terre est correctement raccordé.
- lorsque l'installation est en pression, le bouchon de la soupape automatique
de purge d'air, placée sur le circulateur est desserré ;
- la pompe n'est pas bloquée : la dégommer éventuellement en agissant, à l’aide d'un tournevis, sur l'arbre moteur, après avoir retiré l'obturateur ;
- la pression n'est pas inférieure à 1 bar ; dans le cas contraire, ajouter de l'eau
dans l'installation ;
- le robinet gaz est bien fermé.
2. Mettre la chaudière sous tension en tournant les interrupteurs 22 et 23 (voyants
verts 26 et 27 allumés) ; entraînant de cette manière le démarrage du circulateur. Au bout de 7 secondes, la chaudière signale le blocage par non allumage.
La laisser dans cet état jusqu'à l'achèvement des opérations de purge d'air, puis :
- desserrer le bouchon de purgeur sur la pompe pour éliminer les éventuelles
poches d'air ;
- répéter la purge d'air des radiateurs ;
- puiser de l'eau sanitaire sur une courte durée ;
- contrôler la pression de l'installation. Si celle-ci a diminué, ouvrir le robinet de
remplissage afin de la ramener à 1 bar.
3. Contrôler que le conduit d'évacuation des fumées ne présente pas de colmatage ou de saleté.
4. S'assurer que les vannes d’arrêt sont ouvertes.
5. Ouvrir le robinet du gaz et vérifier l'étanchéité des raccords, y compris celle du
brûleur, en utilisant une solution savonneuse et, éliminer les fuites éventuelles.
6. Appuyer sur le bouton-poussoir reset 29 pour lancer un nouveau cycle d’allumage. L'étincelle allume le brûleur. Répéter l'opération si la première tentative
7. Vérifier la valeur des pressions minimale et maximale du gaz au brûleur et les
régler éventuellement selon le graphe du § 4.4 Changement de gaz.
8. Vérifier le fonctionnement du pressostat fumées.
9. Vérifier l'absence de fuite au niveau des conduits d'évacuation des fumées.
10. Vérifier le fonctionnement des organes de réglage.
11.Vérifier la production d'eau chaude sanitaire.
12.Vérifier l'absence de fuites dans les circuits hydrauliques.
13.Vérifier le bon fonctionnement de la sécurité de surchauffe
4.3 Réglages électriques
Tous les réglages peuvent être modifiés par l’installateur ou un professionnel qualifié. Les réglages et informations sur la chaudière sont accessibles en basculant la porte P du boîtier électrique et en retirant le cache D (fig. 14).
suivant, appuyer de nouveau sur la touche Menu
. Pour accéder au menu
pour passer à la rubrique suivante ou
pour passer à la rubrique précédente.
Remarque : lorsqu’on est sur la dernière rubrique, on reboucle sur la 1ère si on appuie sur la touche +, et lorsqu’on est sur
la première, on reboucle sur la dernière si on appuie sur la touche -
pendant 10 secondes. L’afficheur indique CM
Menu - 1 - Historique des défauts
Type d’évacuation des produits
Température sortie échangeur princ.(en ° C)
Température entrée échangeur princ (en ° C)
TA en demande
Position théorique de la vanne 3 voies
(Consigne ECS fixe à 60°
pas d’affichage de la consigne)
de P nominal à P nominal
Valeur entre 0 et 10
Si vanne gaz = SIT :
courant d’allumage
gaz max. chaudière de 70 %
de 50 à 90°C
de 25 à 50°C
Niveau de la puissance gaz max
. en chauffage
de P min à P max général
une fois, les éléments 2 et 3 clignotent, puis sur la touche
faire apparaître 3.0 sur les éléments 2
et 3, l’afficheur indique :
83.0 valider en appuyant sur la touche réglage
une fois. Les élé-
ments 2 et 3 ne clignotent plus.
L’afficheur rebascule en mode utilisateur au bout d’1 minute environ.
Une fois les différents réglages terminés, remettre le cache D et refermer
la porte P (fig.14).
4.4 Changement de gaz
En cas d’adaptation à un gaz autre que celui pour lequel la chaudière est équipée, il sera procédé au remplacement des pièces
livrées avec le kit de transformation.
Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur externe, car la chaudière reste alimentée, même si son
interrupteur est sur la position “0”.
Seul un technicien qualifié est habilité à modifier la chaudière,
pour passer du gaz méthane G20 aux gaz liquides G30/G31 et
Refermer également le robinet d’arrêt du gaz placé
sous la chaudière.
Débit nominal de gaz (15°C-1013 mbar)
Qn = 26,5 kW
2,80 m3/h
2,97 m3/h
Qn = 11 kW
1,16 m /h
1,23 m /h
Pouvoir Calorifique Inférieur (15°C-1013 mbar)
34,02 MJ/m
29,25 MJ/m
46,4 MJ/kg
Injecteurs de nourrice en 1/100 de mm 13 injecteurs
Diaphragme diamètre/repérage
Ensemble électrovanne couleur du siège de clapet
Pression nominale d'alimentation
Graphe pression/puissance
Pression crosse gaz (mmCE)
4.5 Systèmes de sécurité de la chaudière
La chaudière est protégée des dysfonctionnements grâce à des contrôles
internes réalisés par la carte à microprocesseur qui met la chaudière en sécurité.
Le blocage de l'appareil est représenté par un code sur 2 chiffres qui clignote
au niveau de l’afficheur 30 indiquant le type d'arrêt et la cause qui l'a généré.
- ARRET DE SECURITE : ce type d'erreur est du type "VOLATIL", c'est-à-dire
qu'il est automatiquement éliminé lorsque la cause qui l'a provoqué n'existe
Dès que la cause de l'arrêt disparaît, l'appareil redémarre et reprend un
fonctionnement normal. Lorsque la chaudière est en arrêt de sécurité, on
peut essayer de relancer le fonctionnement en éteignant et en rallumant
- ARRET DE VERROUILLAGE : ce type de panne est "NON VOLATIL" et,
dans ce cas, l’appareil ne redémarre pas automatiquement.
La chaudière peut être déverrouillée par l'enfoncement de la touche 29 (voir
paragraphe 4.2). Après plusieurs tentatives de déverrouillage et si le verrouillage se répète, l’intervention d’un technicien qualifié est nécessaire.
L’appareil se verrouille pour les défauts 01 et 03 voyant rouge 28 allumé.
Ci-dessous la liste des arrêts avec le code correspondant.
Défaut de controle de fonctionnement de l’extracteur (FF)
La chaudière est équipée d'un dispositif qui enclenche le circulateur en mode chauffage si la température relevée par la sonde de
départ descend en dessous de 7°C jusqu'à atteindre 15°C.
Si la température descend en dessous de 4°C, le brûleur s'allume à la puissance minimale jusqu'à atteindre 15°C.
Cette sécurité est signalée par les voyants verts “D”, comme indiqué ci-contre.
Ce dispositif ne s'enclenche que si la chaudière est en parfait état de fonctionnement et que :
- la pression de l'installation est suffisante
- la chaudière est alimentée en électricité
- le gaz est alimenté
interviennent toutes les 23 heures.
4.6 Opérations de vidange de
Vidange de l'installation de chauffage.
Il est déconseillé de vidanger fréquemment l'installation de chauffage car les
renouvellements d'eau augmentent les dépôts de calcaire à l'intérieur de la
chaudière et des radiateurs. Si l'installation n'est pas utilisée en hiver, mais qu'il
existe un risque de gel, ajouter un liquide antigel dans l'eau de l'installation.
La vidange de l'installation de chauffage peut être réalisée de la manière suivante :
1. arrêter la chaudière (placer les interrupteurs 22 et 23 sur la position OFF et
refermer le robinet gaz) ;
2. dévisser la vis H du robinet de vidange du circuit de chauffage § 2.7
3. vidanger l'installation de chauffage à partir des points bas (là où ils sont prévus).
Vidange de l'installation sanitaire
Chaque fois qu’il existe un risque de gel, l'installation d'eau chaude sanitaire doit
être vidangée de la manière suivante :
1. refermer le robinet du réseau hydraulique ;
2. ouvrir tous les robinets d'eau chaude et d'eau froide ;
3. vidanger par l'intermédiaire du robinet spécifique
4. vidanger à partir des points bas (là où ils sont prévus).
L'entretien est obligatoire et indispensable pour assurer la sécurité et le
bon fonctionnement de la chaudière et garantir sa durée de vie.
Il doit être réalisé tous les ans conformément à l'annexe H du D.P.R.
21.12.99 n° 551 et à la norme UNI 10436.
Il est nécessaire de faire une analyse de la combustion tous les 2 ans afin
de contrôler le rendement et les émissions polluantes de la chaudière.
Toutes ces opérations sont notées dans le livret de l'installation.
Avant de commencer les opérations d'entretien :
- couper l'alimentation électrique en plaçant les interrupteurs 22 et 23 sur la
- refermer les robinets gaz et eau des équipements thermiques de chauffage
et d'eau chaude sanitaire.
A la fin des opérations, réinitialiser les réglages
Vidanger les composants contenant de l'eau chaude avant de les manipuler, en activant les évents.
Détartrer les composants selon les indications de la fiche de sécurité du
produit utilisé, aérer l'atmosphère, porter des vêtements de protection,
éviter de mélanger des différents produits, protéger l’appareil et les objets
Refermer hermétiquement les ouvertures utilisées pour les lectures de la
pression du gaz ou pour les réglages du gaz.
S'assurer que les gicleurs et les brûleurs correspondent au gaz d'alimentation.
En cas d’odeur de brûlé, de fumée s'échappant de l’appareil ou de forte
odeur de gaz, couper l'alimentation électrique, fermer le robinet principal
du gaz, ouvrir les fenêtres et prévenir le technicien..
Amphora Delta
0694-B0-4147
9,5 à 24,1 kW
Catégorie de performance selon RT 2000
Rendement 30 %
Débit d'air neuf requis pour l'alimentation en air de combustion (Pn en G20)
50,5 m3/h
Débit massique des produits de combustion (Pn en G20)
Pression de gonflage du vase d’expansion
Débit spécifique eau chaude sanitaire (∆T: 30 K)
14,2 I/min.
de 25 à 90°C
Température E-C-S moyenne de stockage
Contenance circuit sanitaire
1315656b - 02/2005
AMPHORA delta CF .pdf (PDF, 1.9 Mo)
Fichier PDF AMPHORA delta CF .pdf
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00295876.