Source: http://docplayer.it/2431125-98-34-ce-come-modificata-dalla-direttiva-n-98-48-ce.html
Timestamp: 2017-01-17 15:58:37+00:00
Document Index: 97068212

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 20', 'art. 10', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 2', 'art. 1', 'art. 9', 'art. 4', 'art. 11', 'art. 11']

⭐98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Download "98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;"
1 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività' commerciali con superficie superiore a 400 mq. (10A09806) IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività' commerciali aventi superficie lorda superiore a 400 mq; Visto il progetto di regola tecnica approvato dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività1 commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché' degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.2 Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività1 commerciali, di cui ali'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilita1 delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; e) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; e) assicurare la possibilità' che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Art. 3 Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ali'art. 2, e1 approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.3 Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al presente decreto si applicano alle attività1 commerciali di cui ali'art. 1 del presente decreto di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente decreto per le attività' commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si configuri una delle seguenti situazioni : a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. 2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano, altresì1, alle attività' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato al successivo comma 3. Nelle ipotesi in cui tali interventi di ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si fa riferimento a quanto riportato dall'art. 3 (L), comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività" esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se l'aumento di volume e' superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività', alle disposizioni stabilite per le nuove attività'. 4. I progetti per l'acquisizione del parere di conformità' presentati ai competenti comandi provinciali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, al fine della apertura di nuove attività' commerciali, sono esaminati dai comandi medesimi con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi. 5. Resta ferma la possibilità', per ognuna delle situazioni elencate ai commi 3 e 4 del presente articolo, di avvalersi, su base volontaria, della presente regola tecnica.4 Art. 5 Commercializzazione CE 1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. 2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e1 richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già1 sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché1 legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'unione europea o in Turchia, in virtù1 di specifici accordi internazionali stipulati con l'unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso. Art. 6 Centri commerciali 1. Per i centri commerciali aventi le caratteristiche di cui ali'art. 1 del presente decreto nei quali coesistono più' esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.5 Art. 7 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e, in particolare, con la circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc», e con la lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967», continuano a disciplinare le attività1 preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento. 2. Le medesime disposizioni di cui alle predette circolari continuano, altresi', a disciplinare le fattispecie espressamente indicate nel presente decreto. 3. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2010 II Ministro: Maroni6 Al I K..YIO Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superfìcie lorda superiore a 400 /;«/. I.-GENERALITÀ 1.1 -Termini, definizioni e tolleranze dimensionali Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n del 12/12/1983) e sueeessive modifiche ed integrazioni. Ai fini della presente regola tecnica si definisce: a. corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale sia possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello slesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni o lino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale. b. PERCORSI ALTERNATIVI: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45. e. scala ni sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i seguenti criteri: i materiali devono essere incombustibili; la parete estema dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2.5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramile passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. d. mall: galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio. Iissa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almeno a -JlH deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l'esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/nr anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo. e. piano di riferimento: piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edifìcio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso. f. edifici di tipo isolato: edifici esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifìci destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separali da questi, anche se con strutture di fondazione comuni. g. edifici di tipo misto: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti. li. altezza: altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'estradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale. i. attività di vendita monopiano: struttura in cui le aree accessibili al pubblico sono ubicate su un unico livello fuori terra a quota compresa tra ± I m rispetto al piano di riferimento; è ammesso che le arce adibite ad uffici e/o servizi, non accessibili al pubblico, siano organizzate su più livelli.7 1.2 - Rinvio a disposizioni e cimi eri di prevenzione incendi Per Io aree e impianti a rischio specifico classificale come altività soggette a controllo ai sensi del DM 16/02/82. salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o. in mancanza di esse, i critcri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'ari. 15 del d.lgs n. 139/ UBICAZIONE 2.1-Generalità Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosionc od incendio. Possono essere ubicate: a) in edifìci di tipo isolato; b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano altività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi) , 87, 89, , 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività Ubicazione ai piani interrati Le arce destinate al pubblico non possono essere ubicale oltre il primo piano interrato, fino alla quota di -7.5 m rispetto al piano di riferimento. Le predette arce devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all'esterno direttamente ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette aree devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali per le quali risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - superficie complessiva di vendita non superiore a 1000 m2: - superficie del piano interrato non supcriore a 400 nr; - carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/m: Comunicazioni e separazioni Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le attività commerciali: a. non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti; per le attività commerciali ubicate nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le pani aperte al pubblico delle suddette altività; b. possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DM. 16/2/1982; e. possono comunicare con le attività pertinenti soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982 elencate al punto 2.1 lettera b) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; per attività di cui al punto 43 del suddetto decreto, la comunicazione è consentita tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con il successivo punto 3.1. IV inoltre consentita la comunicazione con depositi pertinenti l'attivila di vendita, secondo quanto riportato al successivo punto Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso I. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'arca devono avere i seguenti requisiti minimi: - larghezza: 3.5 m; - altezza libera: 4 in; - raggio di volta: 13 m; - pendenza: non superiore al 10%; - resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).8 2. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli editici delle autoscale dei Vigili del Fuoco. 3. l'er le attività lino a 1000 m2 e di altezza non supcriore a 15 m non sono richiesti i requisiti di cui ai commi precedenti. 4. L'utili/zo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico. 3. -CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE RKSISTKN/.A AL IOIOCO Le strutture portanti e gli elementi di compartimcntazione dell'attività commerciale devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e RCI/lil non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella 1 : Tabella I - Requisiti minimi di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli clementi di compartimcntazione Caratteristiche Classe di resistenza al Classe di resistenza al dell'edificio in cui è ubicala Tutti vita E-dilìcio di tipo isolato Altezza <8m >8m< 15 ni fuoco in presenza di impianto di spegnimento automatico fuoco in assenza di impianto di spegnimento automatico > 15 m Edificio di tipo misto <8m >8m< 15 ni > 15 ni Piani interrati 90 Le strutture portanti e gli clementi di compartimcntazione delle arce a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate. Le zone di copertura piana destinate a qualsiasi attività e quelle previste per essere utilizzate nell'evacuazione delle persone devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a quanto stabilito nella precedente tabella 1. Per le attività commerciali ubicate in edifìci di tipo isolato, le strutture della copertura possono avere caratteristiche R commisurate alla classe del compartimento detcrminata in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo purché non vengano utilizzate per l'evacuazione delle persone e il carico permanente non superi i 100 Kg/nr. Le strutture portanti e gli elementi di compartimcntazione delle attività commerciali con altezza non superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 1000 m\ carico di incendio specifico non supcriore a 300 MJ/nT ed inserite in edifici esistenti, devono presentate caratteristiche R e REl/El non inferiore a 30; per le medesime attività. qualora di tipo isolato, la classe di resistenza al fuoco è determinata in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo Per attività commerciali monopiano, isolate e con carico di incendio specifico non supcriore a 100 M J/m" e ammessa una classe di resistenza al fuoco pari a 15. Le canalizzazioni utilizzate dai sistemi di controllo dei fumi devono essere realizzate con materiale incombustibile e, in caso di attraversamento di altri compartimenti diversi da quello servito, devono presentare caratteristiche RF.I/F.I pari a quelle richieste per il compartimento attraversalo.9 3.2 - Reazioni*: al fuoco I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno IO marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005) e successive modifiche ed integrazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al capoverso successivo I materiali installati, eccettuati gli espositori per la mercé in vendita, devono essere conformi a quanto di seguito specificato: al) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e' consentito l'impiego, in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento pareti soffitto - proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle seguenti elassi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto: Impiego a pavimento: (A2n.-sl). (Bpi-sl), (Cn.-sl) Impiego a parete: (A2-sl.d0), (A2-s2,dO). (A2-sl,dl ), (B-sI.dO), (B-s2,dO), (B-sl,dl ) Impiego a soffitto: (A2-sl,dO). (A2-s2,d0), (B-sl,dO), (B-s2,dO). a I. I ) I prodotti isolanti installali: negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, devono essere classificati in classe (A2-sl.d0), (A2-s2,d0). (A2-sl.dl). (Bsl.dO). (B-s2,d0) e (B-sl.dl), per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-sl,d0), (A2- s2.do). (B-sI.dO) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto. a 1.2) Qualora per i prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è prevista una protezione da realizzare in sito, affinchè gli stessi non siano direttamente esposti alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco: - protezione con prodotti isolanti classificati in classe (A2-sl,dO). (A2-s2,d0), (A2-sl,dl). (Bsl.dO), (B-s2,d0) e (B-sl,dl) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-sI.dO), (A2-s2.d0), (B-sl,d0) e (B-s2.d0) per impiego a soffitto; protezione con prodotti c/o clementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a HI 30: prodotti isolanti classificati (A2-sl,d0). (A2-s2,dO), (A2-s3,dO). (A2- sl.dl). (A2-s2.dl), (A2-s3,dl). (B-sl,d0). (B-s2,d0). (B-sl.dl), (B-s2.dl), per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto). a 1.3) Qualora l'installazione tecnica è ubicata all'interno di un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o clementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno CI 30. sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricomprcsi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2 -sl.do), (A2i.-s2,dO), (A2L-s3,d0). (A2i-sl.dl). (A2 s2.d 1 ), (A2L-s3.d I ), (B,.-s I,d I ), (B,.-s2,d 1 ). a2) Per le restanti parti devono essere impiegati prodotti di classe (Al) per impiego a parete e a soffitto, di classe (Aln) per impiego a pavimento e di classe (Ali ) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare. b) In tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico le pavimentazioni devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2,.-sl). (A2Fi.-s2). (BH.-sl). (Bn-s2). (Cn-sl). (CFi.-s2). (DH.-s1) e le coperture ed i controsoffitti devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2-sl,d0). (A2- s2.d0). (A2-s3,d0). (A2-sl.dl ), (A2-s2.dl ), (A2-s3,dl), (B-sl,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0). e) Prodotti isolanti: ci ) In lutti gli altri ambienli non facenti parte delle vie di esodo, possono essere installati prodotti isolanti classificati (A2-sl.d0), (A2-s2,dO), (A2-s3,dO). (A2-s!.dl), (A2-s2,dl). (A2-s3.dl), (fi si,do), (B-s2.d0), (B-sl.dl), (B-s2,dl) per impiego a pavimento e a parete, e classificati (A2-sl.d0), (A2-s2.d0), (A2-s3,dO). (A2-sl.dl), (A2-s2.dl), (A2-s3,dl). (B-sl,d0), (B-s2.d0), (B-s3,d0) per impiego a soflitto.10 c2) Qualora per il prodotto isolante da installare in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo è prevista una protezione da realizzare in sito affinchè lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata: protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2F1.-sl),(A2n.-s2), (Bn.-sl). (BH-s2), (Cn-sl) per impiego pavimento fuoco (A2-sl,dO). (A2-s2.dO), (A2-s3,dO), (A2- sl,dl), (A2-s2,dl), (A2-s3,dl), (B-sl,dO). (B-s2,dO), (B-shdl), (B-s2,dl) per impiego parete e (A2-sl,dO), (A2-s2,dO), (A2-s3,dO), (A2-sl,dl). (A2-s2,dl). (A2-s3,dl), (B-sI.dO), (B-s2,dO). (B-s3.dO) per impiego soffitto:_prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-sl,dO), (A2-s2.dO)~ (A2-s3,dO), (A2-sl,dl). (A2-s2,dl), (A2-s3,dl), (B-sKdO), (B-s2,dO), (B-sI,dl). (B-s2,dl) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-sl,dO), (A2-s2,dO), (A2-s3,dO), (A2-sl,dl), (A2-s2.dl), (A2-s3,dl). (B-si,dO), (B-s2.dO), (B-s3,dO) per impiego a soffitto; protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,dO) ovvero (A2n,-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-sl,dO), (A2-s2,dO), (A2-s3,dO), (A2-sl,dl), (A2-s2,dl), (A2-s3,dl), (B-sl.dO), (B-s2.dO), (B-sl,dl), (B-s2,dl ) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-sl.dO), (A2-s2,dO), (A2-s3,dO), (A2-sl,dl), (A2-s2.dl), (A2-s3,dl), (B-sl,dO), (B-s2.dO), (B-s3,dO) per impiego a soffitto; protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (Al) ovvero (Alfi.) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2- sl,do), (A2-s2,dO), (A2-s3.dO), (A2-sl,dl), (A2-s2,dl), (A2-s3,dl). (B-sl,dO), (B-s2,dO). (B-sUdl), (B-s2,dl) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-sl.dO), (A2-s2,dO). (A2- s3.do), (A2-sl,dl ), (A2-s2,dl ). (A2-s3,dl ), (B-sl,dO), (B-s2,dO) per impiego a soffitto c3) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2,.-Sl.dO), (A2i.-s2.dO), (A2,.-s3,dO). (A2L-sl,dl), (A2i.-s2.dl), (A2,.- s3,dl). (Bi.-sl,dO). (BL-s2,d0). (Bt.-s3,d0). Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere realizzate in materiali di classe (Al). 1 requisiti di posa in opera dei materiali devono rispettare quanto previsto all'art. 9 del D.M. 15 marco L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all'art. 4 del D.M. 10 marzo In particolare per i prodotti, di cui ai punti al. a2, b e ci. per i quali non e applicata la procedura ai fini della marcatura CE - in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze con le classi di reazione al fuoco italiane nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005). I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'ari. 10 del citato D.M. 26/06/1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo. 1 tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1.11 3.3 - COMPARTIMENTAZIONE Le attività commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendio, distribuiti sul medesimo livello o su più livelli, di superficie singola non superiore a m2, estendibile fino a: a) nr se l'intera attività commerciale è protetta da impianto automatico di spegnimento ed è inserita in edificio di tipo misto; b) m2 se l'intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è inserita in edifici di tipo isolato non sottostante ad altri edifici; e) m2 se l'intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automalico ed è isolata lungo l'intero perimetro, d) m: se l'attività commerciale: - ha non più di due piani fuori terra ed è priva di piani interrati destinati alla vendita; - è interamente protetta da impianto di spegnimento automatico e da un sistema di controllo dei fumi realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); - è isolata lungo l'intero perimetro; - è dotata di una squadra di personale destinata esclusivamente al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze presente durante l'intero orario di apertura al pubblico. Gli elementi di separazione dei compartimenti devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella indicata nella tabella 1 del punto Scale Tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. 1 gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm. misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. I vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m\ con sistema di apertura degli infissi comandalo sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata. Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio. 1 corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale. Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico. Qualora le scale siano protette devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente. Qualora le scale siano a prova di fumo devono immettere, direttamente, o tramite percorso orizzontale a prova di fumo, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente. In attività commerciali di altezza superiore a 24 m, oppure di altezza superiore a 18 m se in presenza di mali, le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono essere a prova di fumo o di sicurezza esterna.12 3.5 - Ascensori, scale e rampi: mobili Tutti gli ascensori che attraversano più compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli antincendio. Le caratteristiche dei vani degli ascensori debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi. Nelle attività commerciali di altezza superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE VIE ESODO DENSITÀ DI AKKOM.AMtCNTO I ) Attività commerciali al dettaglio: A) aree adibite alla vendita settore alimentare o misto: - 0,4 persone/m' per attività con superficie di vendita fino a 2500 in" - 0,2 persone /m2 per attività con superficie di vendita superiore a 2500 m"; B) arce adibite alla vendita settore non alimentare 0,2: persone/m2 C) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%. 2) Attività commerciali all'ingrosso: A) aree adibite alla vendita 0,1 pcrsonc/m2; B) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%. 3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superfìcie di vendita non superiore a 1000 m": 0,1 pcrsonc/m". Nei centri commerciali l'affollamento complessivo è detcrminato sommando quello previsto nelle singole attività commerciali, applicando le densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare), e considerando per le parti comuni frequentate dal pubblico una densità di affollamento non inferiore a 0,2 personc/m". Per le aree adibite a ristorazione si applica una densità di affollamento di 0,7 pcrsonc/m"; per tali aree, qualora l'affollamento superi le 200 persone, almeno la metà delle uscite di sicurezza deve immettere direttamente all'esterno dell'attività commerciale su spazio scopcrto,ovvcro su luogo sicuro dinamico anche facente parte del sistema di vie di esodo dell'attività commerciale. Ferme restando le necessarie autorizzazioni, qualora nell'ambito della attività commerciale siano previste aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza supcriore a 100 persone, valore detcrminato considerando una densità di affollamento di 1,2 pcrsonc/m2, il dimensionamento delle vie di esodo deve tener conto di tale affollamento in aggiunta a quello stabilito per le superfici di vendita Capacità di deflusso La capacità di deflusso non deve essere superiore ai seguenti valori: a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra ± I m rispetto al piano di riferimento; b) 37.5 per locali con pavimento a quota compresa tra ± 7,5 m rispetto al piano di riferimento; e) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento Lunghezza dei percorsi di esodo II percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro, non può essere superiore a 50 in, incrcmentabili a 60 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9. lettera b): i corridoi ciechi non possono avere lunghezza supcriore a 15 in.13 Il percorso per raggiungere una scala di tipo proietto non può essere supcriore a 30 in inercmentabili a 40 in in presenza eli un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9. lettera b): il percorso all'interno del vano scala protetto non deve essere computato ai fini della lunghezza massima ammessa. Nelle attività commerciali dove è prevista la realizzazione della mali, è consentito considerare ulteriori 40 m di percorso di esodo all'interno della mali per raggiungere un'uscita su spazio scoperto. Nelle zone comprendenti arce od impianti a rischio specifico deve essere presente una viabilità di emergenza indipendente dai percorsi di esodo dell' attività commerciale Sistemi di vie di esodo I compartimenti di cui al punto 3.3 devono essere ognuno provvisti di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita, che adduca verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso, realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti. I percorsi del sistema di vie di esodo comprendono corridoi, mali, vani di accesso alle scale, scale, rampe e passaggi in genere Cara n eristiche delle vik di esodo La larghezza utile delle vie di esodo deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali clementi sporgenti. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti nonché dispositivi di apertura delle porte, con ingombro non supcriore ad 8 cui. L'altezza delle vie di esodo non deve essere inferiore a 2 m. I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucciolevoli. Le porte che si aprono sulle vie di esodo e/o sulle scale non devono ridurre la larghezza utile delle stesse. Le vie di esodo devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1.2 ni La larghezza minima delle vie di esodo deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 ir»). Nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 1000 ni2 è ammesso che le uscite abbiano ampiezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiale come un modulo; nelle attività commerciali aventi superfìcie di vendita non superiore a m" è ammesso che una percentuale non supcriore al 50% delle uscite abbia larghezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0.9 m, purché conteggiate come un modulo. Le vie di esodo dell'arca vendita non devono attraversare zone adibite a depositi e/o scarico mercé. La larghezza delle uscite deve essere misurata nel punto più stretto della luce di passaggio. Non è consentito utilizzare come vie di esodo per le aree di vendila le zone di caricovscarico delle merci Larghezza totale delle vie di esodo La larghezza totale delle uscite da ogni piano deve essere detcrminata dal rapporto Ira il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che conducono al piano di riferimento, deve essere calcolata sommando la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.14 La larghezza totale delle uscite a servizio del piano di riferimento deve essere detcrminata sulla base del massimo affollamento previsto a tale livello e comunque non inferiore alla larghezza complessiva delle vie di esodo verticali provenienti dagli altri piani. Le eventuali rampe mobili e scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite SlSTKMI 1)1 APKRTURA DELLE PORTE E DI EVENTUALI INFISSI Le porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta, mediante l'azionamento di dispositivi antipanico a barra orizzontale. 1 battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse. H' consentito che le porte resistenti al fuoco, installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimcntazioni o nei filtri a prova di fumo, siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di: - attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio; - attivazione del sistema di allarme incendio; - mancanza di alimentazione elettrica: - intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata Numero di uscite Le uscite da ciascun piano/compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti. In corrispondenza delle barriere casse devono essere previsti passaggi per l'esodo di larghezza singola non inferiore a 1,2 m con un numero complessivo di moduli non inferiore a quello delle uscite di sicurezza esistenti davanti alla barriera casse. In ogni caso devono essere garantiti i seguenti passaggi: - batteria da I a 5 casse: almeno un passaggio ad una delle estremità; - batteria da 6 a IO casse: almeno due passaggi posti alle due estremità; - batteria con più di 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi uno ogni 10 casse. H' ammesso che i negozi specialistici con superficie aperta al pubblico non superiore a 600 m2 e carico di incendio non supcriore a 200 MJ/m2 siano dotati di un'unica uscita, di larghezza non inferiore a 1.2 m, perche il percorso di massimo di esodo effettivo sia non supcriore a 30 m Sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere dal basso tanta aria pulita esterna quanta ne viene estratta dall'alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso. Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla mali devono presentare compartimcntazioni fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell'edificio. Tale obicttivo può essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni: a) aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture15 sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura. Le superfici di aerazione devono essere dolale di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la cui gestione deve essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di soccorso. L'aerazione naturale può essere realizzata anche tramite camini ed intercapedini; b) sistema di controllo dei fumi con l'ausilio di evacuatori di fumo e calore (KKC) a funzionamento naturale o con l'ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 5.1 -Generalità Cìli impianti tecnologici devono essere realizzali a regola d'arte e secondo le nonne tecniche vigenti e devono essere intcrccltabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili Classificazione Le aree a rischio specifico sono così classificate. - spazi per depositi (5.3) impianti di produzione calore (5.4) - impianti di ventilazione/condizionamento (5.5) Spazi per depositi Depositi di liquidi combustibili, infiammabili e di g.p.l. I depositi di liquidi infiammabili e combustibili, nelle confezioni originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di fluidi combustibili e di prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetici, alcooli in concentrazionc supcriore a 60 % in volume, oli lubrificanti, eco.) è consentita alle seguenti prescrizioni: a) tali prodotti devono essere esposti al pubblico esclusivamente nei relativi contenitori originali sigillati e deve essere imposto il divieto di travaso; b) al personale addetto devono essere fornite istruzioni al fine di evitare perdite di prodotti e di intervenire tempestivamente in caso di spargimenti accidentali, II quantitativo complessivo in vendita di tali prodotti non deve essere supcriore a 600 kg: di questi il quantitativo di prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 21 C, non deve essere superiore a 200 kg. I depositi di g.p.l., nei recipienti portatili originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di g.p.l. in piccoli recipienti portatili del tipo "da campeggio" può essere consentita esclusivamente in compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni: a) i recipienti devono avere capacità singola non supcriore a 5 kg; b) l'alloggiamento deve essere effettuato su un solo ripiano posizionato a non più di 1 in dal pavimento; e) prima della collocazione dei recipienti sulle scaffalature, deve essere verificata, da parte del personale addetto, l'integrità dei contenitori stessi; d) il quantitativo di g.p.l. complessivo in vendita deve essere inferiore a 75 kg Depositi di merci varie e spazi di ricevimento delle merci E' consentito destinare a deposito o ricevimento di merci appositi spazi, anche non compartimentali, nell'ambito dell'arca di vendita o in adiacenza alla stessa, di superficie non superiore a 200 in2, e comunque non eccedenti il 20% della superficie di vendita: ciò a condizione che non venga modificata la classe di resistenza al fuoco del compartimento.16 I locali destinali a deposito e/o ricevimento delle merci, eccedenti le dimensioni di cui sopra, devono essere compartimentati dalle aree di vendita con clementi costruttivi aventi resistenza al fuoco congrua con il carico di incendio specifico e comunque non inferiore ai valori riportati al punto 3.1. ed avere un sistema indipendente di vie di esodo. K consentita la comunicazione con le arce di vendita attraverso aperture dotate di porte almeno HI 60 per depositi di superficie fino a 500 m\ disimpegno con strutture e porte almeno CI 60 per depositi di superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2. ovvero attraverso filtri a prova di fumo per depositi di superficie superiore a 1000 m\ Nel caso di depositi ubicati ai piani interrati la comunicazione con le aree di vendita deve avvenire in ogni caso tramite filtro a prova di fumo, indipendentemente dalla superficie del deposito. Le porte devono presentare caratteristiche di cui al punto 3.1. Se tali porte sono ad intervento automatico il loro azionamento deve avvenire come indicato al punto 4.7. I depositi devono avere un sistema di smaltimento dei fumi conforme alle indicazioni contenute nel punto 4.9. A servizio di ogni locale deve essere previsto un numero di estintori portatili in ragione di almeno uno ogni 150 m2 di superficie in pianta aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC. I depositi aventi superficie superiore a 200 m: devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3: i depositi aventi superficie superiore a 1000 m2 o carico di incendio specifico supcriore a 600 MJ/m2 devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto. I depositi di materiali di scarto ubicati all'esterno devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso di incendio, la non propagazione dell'incendio all'interno dei locali Arce destinate alla ricarica accumulatori di carrelli e simili Le arce destinate alla ricarica accumulatori di carrelli elevatori e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinar!, sono ammesse all'interno di locali ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante clementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a RE1/EI 60 con aperture d'aerazione permanente pari almeno ad 1/30 della superficie in pianta realizzate anche mediante camini a tiraggio naturale. Le eventuali comunicazioni con ambienti di attività pertinente devono essere munite di porte lìl 60 con autochiusura Impianti di produzione di calore Per gli impianti di produzione di calore, compresi quelli di cottura cibi, panificazione e lavaggio stoviglie, si applicano le disposizioni di prevenzione incendi in vigore. K' vietato installare all'interno degli ambienti di vendita apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista. E' ammessa soltanto la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale Impianti di climatizzazione Generalità Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obicttivi: - non alterare la compartimcntazione; - evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi; - non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti; - non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.17 Impianti centralizzati Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore. 1 gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche sui terrazzi, ovvero all'interno del fabbricato servito In tal caso i gruppi frigoriferi di potenza supcriore a 100 kw elettrici devono essere installati in appositi locali, realizzati con clementi di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con porte REI/EI 60; quelli con potenzialità supcriore a 200 kw devono avere accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. 1 gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tcrmichc alimentate a gas. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi te nuore fri geratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato. I gruppi autonomi di condizionamento alimentati a gas (Roof-Top) devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di calore alimentati a gas. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico Condotte di distribuzione e ripresa aria Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia. Le condotte non devono attraversare: - luoghi sicuri, che non siano a ciclo libero; - vani scala e vani ascensore; - locali, non di vendita, a rischio specifico di incendio. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con clementi RH1/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con idoneo materiale, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. Detto materiale, nel caso di attraversamenti di compartimenti, deve garantire una resistenza al fuoco per un tempo almeno pari alla maggiore delle classi dei compartimenti attraversati Dispositivi di controllo Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio, situato in un punto facilmente accessibile, protetto dall'incendio e ben segnalato. Gli impianti devono essere dotali di sistema localizzato di rilevazione fumi all'interno della condotta di ricircolo che comandi automaticamente l'arresto dell'impianto. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.18 Schemi funzionali Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino: - gli attraversamenti di elementi e/o strutture resistenti al fuoco; - l'ubicazione delle serrande tagliafuoco; - l'ubicazione delle macchine; - l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale; - lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; - la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza Impianti localizzati Gli impianti comunemente denominati Unità di Trattamento Aria (UTA) possono essere installati direttamente negli ambienti serviti, compresi quelli con gruppo frigo incorporato purché la potenza elettrica di ognuno non ecceda i 50 K.W e a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera IMPIANTI ELETTRICI 6.1 Generalità Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge n. 186 del Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche: - non costituire causa primaria di incendio o di csplosione; - non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. - il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; - essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori; dispoirc di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 6.2 Quadri elettrici generali 1 quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza. 6.3 Impianti elettrici di sicurezza I seguenti sistemi di utenza devono dispone di impianti di sicurezza: a) illuminazionc di sicurezza; b) allarme; e) rivelazione; d) impianto di diffusione sonora; e) sistema di controllo fumi; f) ascensori antincendio. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d. e ad interruzione media (< 15 s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f. II dispositivo di carica degli accumulatori deve essere dì tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia di alimentazione è stabilita come segue: - impianti di cui alle lettere b-c-d -e 60 minuti; - impianti di cui alle lettere a- f 90 minuti; L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.19 6.4 - Illumina/ione di sicurezza In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illumina/ione di sicurezza che deve assicurare un livello di illumina/ione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Per l'impianto di illumina/ione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimcntatc oppure con alimentazione centralizzata MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 7.1 -Generalità Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato Estintori Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'arca da proteggere e in prossimità delle uscite: devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 150 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico. Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34 A- 144BC. Cìli estintori a protezione di arce ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto Reti naspi e idranti Le attività commerciali devono essere dotate di apposita rete naspi/idranti progettate, installate, collaudate e gestite secondo le norme di buona tecnica vigenti. Per i critcri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI è così stabilito: superficie di vendita fino a nr = livello 1 - superfìcie di vendita tra e m2 = livello 2 - superficie di vendila supcriore a nr = livello 3 E' ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m: e carico di incendio non supcriore a 100 MJ/m2 siano prive di impianti naspi/idranti. Per le attività commerciali con superficie di vendita maggiore di nr deve essere prevista anche la protezione estema conforme alla norma UNI L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN Impianto di spegnimento automatico Nelle attività commerciali con superficie di vendita maggiore di nr o con carico di incendii) specifico superiore a 600 MJ/m2 l'attività, depositi compresi, deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico, progettato, installato, collaudalo e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti. Nelle arce accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua; l'alimentazione idrica deve essere classificata almeno come alimentazione idrica singola supcriore secondo i critcri stabiliti dalla norma UNI EN Nelle arce adibite a depositi e scivi/.i.non accessibili al pubblico, possono essere uli lizzati agenti estinguenti diversi dall'acqua purché di tipo idoneo all'uso previsto.20 8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME 8.1-Generalità Nello attività commerciali tutte le arce devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite Caratteristiche La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni: - chiusura di eventuali porte tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione: - chiusura di eventuali serrande tagliafuoco riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza; - attivazione del sistema di controllo fumi Sistemi di diffusione sonora Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza SEGNALETICA DI SICUREZZA Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi: - le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo; - l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; - i divieti di fumare ed uso di fiamme libere; - il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio: - i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica: - i pulsanti di allarme. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81. del 7 aprile 1998) e per i centri commerciali deve essere di tipo unitaria. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità della attività commerciale. Vedere altro
La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) 1 Attività commerciali Obbligo del C.P.I. ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, Dettagli Roma, 27 luglio 2010 Il Ministro: Maroni
D.M. 27 luglio 2010 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq (GU n. 187 del Dettagli D.M. 27 / 07 / 2010 3.5 ascensori
Corso scienza e tecnica della prevenzione incendi Pisa 11-12 Aprile 2014 La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) Dr. Ing. Fabio Bernardi C.N.VV.F. 1 2 Attività commerciali Dettagli Il D.M. 27 luglio 2010 La regola tecnica sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (G.U. n. 187 del 12-8-2010)
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO
D.M. 27 luglio 2010 (1). Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (2) (1) Pubblicato Dettagli REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
Centri commerciali e locali di vendita Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it Gli esercizi commerciali sono luoghi frequentati quotidianamente da Dettagli Edifici e locali destinati ad uffici. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
1 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO PREMESSA 2 La presente relazione ha per oggetto l individuazione delle misure di prevenzione incendi riguardanti la progettazione e la costruzione del compendio edilizio Dettagli 1Regola tecnica di prevenzione incendi per locali destinati ad uffici
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli TESTO COORDINATO E COMMENTATO ATTIVITÀ COMMERCIALI
TESTO COORDINATO E COMMENTATO ATTIVITÀ COMMERCIALI D.M. 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali Dettagli 1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Con riferimento al DPR 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma Dettagli Ing. Mauro Malizia - Prevenzione Incendi attività commerciali testo coordinato v2 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
TESTO COORDINATO E COMMENTATO ATTIVITÀ COMMERCIALI D.M. 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto del Ministero dell Interno 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 16 maggio 1987, n 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 1 1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici Dettagli Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2/03/2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO
D.M. 22 Febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Data Emanazione: 22/02/2006 Dettagli D.M. 16-05-1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto. Sono Dettagli Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione contenute Dettagli Il progetto di prevenzione incendi nella GDO:
Dal progetto alla gestione Il progetto di prevenzione incendi nella GDO: elementi tecnici e aspetti procedurali alla luce della Nuova Regola Tecnica di Prevenzione incendi per i Centri Commerciali di Mario Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO
DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. GU n. 51 del 2-3-2006 IL Dettagli ALLEGATO - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.148 del 27.06.1987 Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 22 febbraio 2006 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/ o locali destinati ad uffici. Dettagli TESTO COORDINATO E COMMENTATO UFFICI D.M.
TESTO COORDINATO E COMMENTATO UFFICI D.M. 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad Dettagli MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti Dettagli 1.2. ALTEZZA DEI PIANI. Altezza massima misurata tra pavimento e intradosso del soffitto.
ESPRESSIONI SPECIFICHE DELLA PREVENZIONE INCENDI ( ESTRATTO DEL D.M. 30 NOVEMBRE 1983 ) Ai fini di un uniforme linguaggio ed uniforme applicazione delle norme emanate, si è rilevata la necessità di determinare Dettagli UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Area Servizi Tecnici
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Area Servizi Tecnici Progetto esecutivo di un piano intermedio da realizzarsi nell edificio C del Plesso Centrale Universitario RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI Dettagli Il testo riportato è aggiornato con l emanazione del D.M. 16 febbraio 1982 che ha sostituito il D.M. 27 settembre 1965
Circolare n 75 del 03/07/1967 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. TESTO COORDINATO E' noto che al n. 87 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 1982, emanato ai sensi Dettagli NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Decreto Ministero dell interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987) Il testo del presente Dettagli ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI*
PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI* ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI A distanza di più di vent anni dall emanazione delle norme di prevenzione Dettagli ANTEPRIMA. NEWS Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341. Prevenzione incendi: novità per gli uffici. periodico di informazione
ANTEPRIMA del Gruppo Silaq Anno 4 n 2 - Settembre 2006 NEWS Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 periodico di informazione Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 Dettagli UFFICI: LA NUOVA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 22/02/2006)
UFFICI: LA NUOVA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (DM 22/02/2006) Michele Messina Consulente di sicurezza Vice Presidente AIPROS Nell ultimo decennio, in epoca postindustriale, il settore dei servizi ha Dettagli DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO (Decreto 7.8.2012 - All. I - Parte B) B1 - RELAZIONE TECNICA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO (Decreto 7.8.2012 - All. I - Parte B) B1 - RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica è redatta a dimostrazione dell'osservanza Dettagli Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO DECRETA:
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983) Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO VISTA la Dettagli MINISTERO DELL' INTERNO
MINISTERO DELL' INTERNO DECRETO 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, Dettagli EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Attività n. 95 di cui alla tabella allegata al D.M. 16 febbraio 1982 A questo punto, con l entrata in vigore del DPR 151/2011, bisogna precisare: ALLEGATO II DPR 151/2011 (di Dettagli Le novità introdotte dalla nuova regola tecnica sulle attività commerciali attualmente in corso di emanazione. Arch.
Le novità introdotte dalla nuova regola tecnica sulle attività commerciali attualmente in corso di emanazione Arch. Valter Cirillo Dopo un elaborazione che a fasi alterne e con il contributo di diversi Dettagli * * * * * Pratica VV.F. 4996
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ******** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO DI MODENA RELAZIONE TECNICA * * * * * Pratica VV.F. 4996 L AMMINISTRAZIONE Dettagli Allegato 07 - Norme prevenzione incendi
Allegato 07 - Norme prevenzione incendi Estratto dal: Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. 3.1. DEFINIZIONI Dettagli DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n. 246 Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 17 luglio 2014. Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle attività di aerostazioni Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli TITOLO III STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
ALLEGATO I TITOLO III STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO 13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 13.1 - Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AI DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI ATTIVITA DEL D.M. 16/02/1982 Punto 43) Depositi Dettagli Testo elaborato dal gdl per l ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 11 (proroga di termini in materia di turismo) della L 15/2014
Testo elaborato dal gdl per l ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 11 (proroga di termini in materia di turismo) della L 15/2014 APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER Dettagli Decreto del Ministero dell'interno 17 luglio 2014
Decreto del Ministero dell'interno 17 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Dettagli 1 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia
Decreto del Ministero dell Interno 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. (14A05976) (GU n.174 del 29-7-2014) IL MINISTRO DELL'INTERNO Dettagli http://www.vigilfuoconole.it/normativa/1983-dm-30-11-83-simboli.htm
Pagina 1 Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la Dettagli REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di Dettagli installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo
DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema Dettagli PALESTRE E CENTRI SPORTIVI LINEA GUIDA
PALESTRE E CENTRI SPORTIVI LINEA GUIDA TIPOLOGIE DI SPAZI DELLE PALESTRE All interno delle palestre si distinguono le seguenti tipologie minime di spazi: Locali principali (sempre presenti): 1.locale palestra Dettagli MINISTERO DELL INTERNO
di norma pari al 10% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori specialisti in titoli di Dettagli Decreto Ministeriale del 10/09/1986 Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.
Decreto Ministeriale del 10/09/1986 Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi. IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 Dettagli 4.b) Criteri utilizzati per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.
RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO OSTELLO DELLA GIOVENTU 1) - PREMESSA. La presente relazione, redatta ai sensi del DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1994 (G.U. n. 95 del 26/4/1994) - APPROVAZIONE DELLA Dettagli Relazione tecnica di prevenzione incendi 1
1. RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI... 2 1.1. PREMESSA... 2 1.2 ACCESSIBILITÀ PER I DISABILI... 3 2. GENERALITA... 4 2.1. PRESIDI PASSIVI ANTINCENDIO... 4 2.2 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO... Dettagli STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA
via aspromonte, 29-23900 LECCO - tel. 0341-282334 / 365570 fax c.f. - p. i.v.a. via colonna, 29-22100 COMO - tel. 031-505548 / 505410 fax 01985140134 e-mail : scilecco@tin.it - scicomo@tin.it A.L.E.R. Dettagli MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 3 marzo 2014 Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (14A01960) (GU n.62 del 15-3-2014) Dettagli L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA
L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Firenze 15 gennaio 2014 Requisiti a supporto di una corretta progettazione Dettagli Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa
DECRETO 22 ottobre 2007 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 4. PORTE, VIE E USCITE IN CASO DI EMERGENZA
01. E stata effettuata una specifica Valutazione dei rischi associati alle porte dei locali, e alle porte e vie di uscita in caso di emergenza 02. Le porte dei locali di lavoro consentono una comoda e Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845. 3. Per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 10.000 m 2 deve Dettagli Ministero dell 'Interno. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA
Edizione: Ottobre 2002 Ministero dell 'Interno COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA STRUTTURE SANITARIE E STRUTTURE RICETTIVE PER ANZIANI D.M. 18.9.2002 Entrata in vigore: Dettagli VANI ASCENSORI E MONTACARICHI
VANI ASCENSORI E MONTACARICHI 2015 ilario.mammone@ordineingegneripisa.it ing. ilario mammone 1 NORMATIVA DPR 1497 DEL 29/05/63 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ASCENSORI E MONTACARICHI D.M. 246 DEL 16/05/87 Dettagli La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO NORME DI PREVENZIONE I N C E N D I GENERALI E SEMPLIFICATE La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Rimini Dettagli Decreto del Ministero dell interno
Decreto del Ministero dell interno Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina Dettagli Uscite di sicurezza Vie di esodo
Corpo Nazionale VVF - Comando di Vicenza Uscite di sicurezza Vie di esodo Vicenza 13.11.2007 CORSO L.818/84 Giuseppe Ruffino, Funzionario VVF Vicenza SISTEMI DI VIE DI USCITA Si tratta di una misura di Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 marzo 2015. Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre Dettagli Art. 3 Disposizioni tecniche
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 2002 (G. U. n. 227 del 27 settembre 2002) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. Aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore Dettagli RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di Dettagli Nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus Umanistico del Centro Murattiano di Bari
I SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. GENERALITÀ... 3 2.1. SCOPO... 3 2.2. DESTINAZIONE D USO... 3 2.3. CLASSIFICAZIONE... 4 3. UBICAZIONE... 4 3.1. GENERALITÀ... 4 3.2. ACCESSO ALL AREA... 4 4. SEPARAZIONI - Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto del Ministero dell interno 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992) IL MINISTRO DELL INTERNO Vista Dettagli Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 09/04/1994 Gazzetta Ufficiale N. 95 del 26/04/1994
Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 09/04/1994 Gazzetta Ufficiale N. 95 del 26/04/1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività Dettagli LOCALI DI PUBBLICO D.M. 19.08.1996
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO D.M. 19.08.1996 CAMPO APPLICAZIONE a) Teatri (sia al chiuso che all aperto); b) Cinematografi (anche drive-in); c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegni; e) locali di Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
PAGINA 1 di 13 SOMMARIO RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 PREMESSA... 3 OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 3 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 4 INDIVIDUAZIONE DEI Dettagli locale: documentazione tecnica di prevenzione incendi da produrre in allegato alla domanda di parere preventivo sul progetto.
COMUNE DI TREVISO Settore Sportello Unico Servizio Attività Produttive Da presentare in TRIPLICE copia Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - locali permanenti - Oggetto: locale: Dettagli DECRETO 26 agosto 1992. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 agosto 1992. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. (GAZZETTA UFFICIALE n. 278 del 16 settembre 1992) MINISTERO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista Dettagli TESTO COORDINATO DEL D.M. 9 APRILE 1994 CON IL D.M. 6 OTTOBRE 2003 1 (G.U. N. 239 DEL 14 OTTOBRE 2003)
Il testo riportato di seguito è stato redatto dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica Area prevenzione incendi al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Servizio Istruzione via del Carmine Dettagli Allegato 1. (articolo 3)
Allegato 1 (articolo 3) Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO. Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
Decreto Ministeriale del 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. (Gazzetta Ufficiale Italiana n. 218 del 16/09/1992) Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; IL MINISTRO DELL'INTERNO Dettagli Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
DPR 151/11 attività soggette a controllo VV.F. Attività n 67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti Asili nido con oltre 30 persone presenti DPR Dettagli Locale gruppo elettrogeno (Scheda)
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO Sistema di alimentazione: TT, TN-S, IT Norme di riferimento: Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e Dettagli REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. Comune di Caneva Provincia di Pordenone
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Comune di Caneva Provincia di Pordenone LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA CENTRO STUDI DI VIA MARCONI PROGETTO ESECUTIVO ALL. E: RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO Dettagli DATI GENERALI RIFERIMENTO NORMATIVO
DATI GENERALI Attività: (65) Impianto Sportivo Individuata al punto < 65.1.B > della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Palestra con superficie superiore a 200 mq e con numero di presenze Dettagli RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA ANTINCENDIO
Settore Patrimonio e Demanio Servizi Progettazione Manutenzione Fabbricati Corso Matteotti, 3 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295444 AMPLIAMENTO I.P.S.S.C.T.S. G. FUMAGALLI IN CASATENOVO Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back