Source: http://docplayer.it/284173-Dichiarazione-di-conformita-dell-impianto-alla-regola-dell-arte.html
Timestamp: 2017-01-19 11:37:52+00:00
Document Index: 12030609

Matched Legal Cases: ['art. 7', 'art. 7', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 5', 'art. 7', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 16', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 1', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art.1', 'art.1', 'art. 7', 'art. 8']

⭐DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Download "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE"
1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N Data 20/12/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Flavio Paglierini Via Via Cesare Battisti 254 scala: piano: 2 interno: Modena (MO) Installazione di nuovo impianto Gas in civile abitazione alimentato a Metano. Copia per: Cliente Mr Dico ver Copyright CID Engineering S.r.l. Approvato da:2 Prot. N DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e DM del 19 maggio 2010 Allegato I (di cui all'art. 7) Il Sottoscritto PIERLUIGI LORENZI titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) CID ENGINEERING SRL operante nel settore SETTORE con sede in Via Beltramelli n 3 Comune Forlì (prov. FC ) tel P. IVA iscritta nel registro delle ditte (DPR 7/12/1995, n. 581) della camera C.I.A.A di iscritta all'albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8/8/1985, n. 443) di esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): Forlì-Cesena n Forlì-Cesena n NUMERO Installazione di nuovo impianto Gas in civile abitazione alimentato a Metano. Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile. inteso come: nuovo impianto altro (1) Commissionato da: Flavio Paglierini installato nei locali siti nel Comune di: Modena Via Via Cesare Battisti n 254 scala piano 2 int. 5 di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo) Flavio Paglierini Via Via Cesare Battisti 254 Modena (MO) in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola del'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare: rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) Resp. Tecn.: Paolo Magalotti seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) Allegati obbligatori: progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); trasformazione UNI 7129/08 schema di impianto realizzato (6); riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7); copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali; ampliamento manutenzione straordinaria installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8). Allegati facoltativi: (9) Modulo di Verifica Gas, Libretto d'uso e Manutenzione DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione. Il responsabile tecnico (se diverso dal dichiarante) prov. MO Il dichiarante data 20/12/2010 (timbro e firma) (timbro e firma) AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10): Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3. Il Cliente (firma per ricevuta) Mr Dico ver Copyright CID Engineering S.r.l. Copia per: Cliente Pag. 1 di 63 Legenda: 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso. 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l obbligo ai sensi dell articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto. 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all esecuzione e alle verifiche. 4) Qualora l impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l idoneità rispetto all ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto). 6) Per schema dell impianto realizzato si intende la descrizione dell opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto). 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti. 8) Se nell impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell Unione europea o che sia parte contraente dell Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l analisi dei rischi connessi con l impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto. 9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc. 10) Al termine dei lavori l impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell art. 3. Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l.4 ALLEGATI OBBLIGATORI (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37) Impresa / Ditta: Titolare: Responsabile Tecnico: CID ENGINEERING SRL PIERLUIGI LORENZI Paolo Magalotti Sez. I: Riferimenti inerenti alla documentazione Quadro A: Dichiarazione di conformità n : Committente: Flavio Paglierini Via Via Cesare Battisti 254 Modena (MO) Progetti: Progetto impianto gas Progetto camino/canna fumaria Progetto di prevenzione incendi rif.: rif.: rif.: Altro: rif.: Quadro B: Dichiarazioni precedenti Impianto gas: rif. n data Ditta Camino/canna fumaria: rif. n 67 data 21/11/08 Ditta Termoidraulica ABC di Rossi Pi Altra Dichiarazione: rif. n Quadro C: (facoltativo) Progetto impianto interno gas / camino o canna fumaria esistente rif.: Certificato di prevenzione incendi (CPI) rif.: Relazione tecnica (D.M. 13/12/93) rif.: Allegato II al D.M. 26/11/98 (UNI 10738) rif.: data Ditta Sez. II: Relazione schematica Quadro A: Impianto a Gas Metano I Fam. di portata termica totale (Qn) = kw tot Scenario A: Scenario B: Nuovo impianto a: Gas Metano I Fam. Con apparecchi collegati kw tot Modifica impianto esistente a: Gas Metano I Fam. Solo predisposizione 0.00 kw tot Installazione/allacciamento di apparecchi Installazione di un tratto di tubazione (senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati). Installazione di un pezzo speciale Collegamento di: Caldaia e Piano Cottura Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria Realizzazione delle aperture di ventilazione Realizzazione delle aperture di areazione Sostituzione di: Adeguamento alla norma/regola tecnica: Realizz. nuovo condotto fumario Risanamento condotto fumario Realizz. collettore/canale Camino singolo Canna collettiva Canna collett. ramif. Altro: Raccordo al collettore/canale Canna collett. coass. Solo predisp. collett./canale Scenario C: Altro: Esecuzione effettuata in conformità di un progetto Esecuzione e dimensionamento a cura dell'installatore Mr Dico ver Copyright CID Engineering S.r.l. Copia per: Cliente Pag. 2 di 65 ALLEGATI OBBLIGATORI (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37) Sez. III: Tipologia dei prodotti impiegati Quadro A: Apparecchiature a Gas Metano I Fam. Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di combustibile utilizzato. Rif. Ubicazione Apparecchiatura Tipo: Modello/ Marca Q.tà Portata Termica (kw) Tipo di collegamento Installato/ Preesistente/ Installabile Ventilazione (cm2) Scarico P17 P18 Cucina Caldaia a gas tipo B B 1 24 Metallico Installato 144 Camino Sing. Cucina Piano cottura valvolato Cottura 1 8 Fless. Met. Installato 48 In Cappa valvolato Apertura di ventilazione effettiva cm2: Piani di cottura con Apertura di aerazione effettiva cm2: 0.00 dispositivi di controllo Nota: Realizzazione di una presa da 200 cmq in basso nel locale cucina. della mancanza di fiamma. Nota: Copyright Mr Dico ver CID Engineering S.r.l. Copia per: Cliente Pag. 3 di 66 SCHEMA DEGLI IMPIANTI Impianto Gas Allegato alla Dichiarazione N P21 Camino singolo Giardino Cucina Canale esalaz. per cappa P17 P22 P14 P13 P19 P1 P2 Rame 1.5 m - 28 mm P3 P8 Rame 4.0 m - 28 mm P9 P10 Presa Ventil. P20 Rame Rame 1.5 m - 18 mm 1.1 m - 22 mm P11 P12 Rame 1.0 m - 18 mm P15 P16 P18 SCF Pe-MetP4 Pe-MetP7 Plastica / Metallo 5.0 m mm Polietilene 5.0 m - 32 mm P6 P5 Mr Dico 2010 ver CID Engineering S.r.l. [Registrazione Programma: CID ENGINEERING SRL]7 ALLEGATI OBBLIGATORI (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37) Sez. III: Tipologia dei prodotti impiegati Quadro B: Materiali e componenti utilizzati Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione: UNI: UNI 7129/08 D.M. 12/04/96; Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.): Elenco materiali/pezzi speciali - Impianto gas Rif. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P19 P20 P21 P22 Ubicazione Componente Materiale Quantità (n ) Diametro (pollici/ mm) Lunghezza (m) Installazione Attestati/ Marchi/ Certificati di prova Esterno Contatore gas 1 1" A vista Giardino Valvola con presa per prova tenuta Ottone 1 1" Sul contatore Giardino Tubo in Rame UNI EN 1057 Rame 1 28 mm 1.5 A vista saldato Giardino Giunto di Transizione PE/MET Polietilene / Metallo 1 28/32 mm Interrato saldato Giardino Tubo in Polietilene UNI 1555 S5 Polietilene 1 32 mm 5.0 Interrato saldato Giardino Nastro di Segnalazione Plastica / Metallo mm 5.0 Interrato Fornito dal Costr. Giardino Giunto di Transizione PE/MET Polietilene / Metallo 1 1" A vista saldato Parete p.e. Tubo in Rame UNI EN 1057 Rame 1 28 mm 4.0 A vista Parete p.e. Tuboguaina acciaio Acciaio 1 39 mm 300 mm Attravers. p.p.e. Cucina Valvola di intercettazione Ottone 1 3/4" A vista fil./sald. Cucina Tubo in Rame UNI EN 1057 Rame 1 22 mm 1.1 Sottotraccia Cucina Tee a pressare in Rame UNI EN 1057 Rame 1 22 mm A vista in scatola Cucina Tubo in Rame UNI EN 1057 Rame 1 18 mm 1.5 Sottotraccia Cucina Valvola di intercettazione Ottone 1 3/4" A vista fil./sald. Cucina Tubo in Rame UNI EN 1057 Rame 1 18 mm 1 Sottotraccia Cucina Valvola di intercettazione Ottone 1 3/4" A vista fil./sald. Cucina Cappa 1 A vista Cucina Apertura di ventilazione o areazione Plastica 1 10x20 cm Attravers. parete Cucina Canale di scarico fumi Curva Alluminio mm A vista Fornito dal Costr. Cucina Canale di scarico fumi Alluminio mm 1 A vista Fornito dal Costr. Copyright Mr Dico ver CID Engineering S.r.l. Copia per: Cliente Pag. 4 di 6 Foglio A8 Elenco materiali/pezzi speciali - Impianto gas Rif. Ubicazione Componente Materiale Quantità (n ) Diametro (pollici/ mm) Lunghezza (m) Installazione Attestati/ Marchi/ Certificati di prova Dichiaro che i materiali sono conformi a quanto previsto dagli art. 5 e 6 del Decreto 22/01/08 n. 37 in materia di regola dell'arte e compatibili con gli ambienti di installazione. Dichiaro che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3). Note: Copyright Mr Dico ver CID Engineering S.r.l. Copia per: Cliente Pag. 4 di 6 Foglio B9 ALLEGATI OBBLIGATORI (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37) Sez. IV: Verifica della tenuta/collaudo Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di: Tenuta delle tubazioni gas a: 100 mbar per 15'+15' - collaudo tubazione UNI 7129/08 Tenuta camino/canna fumaria a: Note: Dichiarazione di conformità n : Data di compilazione: /12/2010 Impresa / Ditta: Titolare: Responsabile Tecnico: CID ENGINEERING SRL PIERLUIGI LORENZI Paolo Magalotti Timbro Firma: Committente: (per presa visione): Flavio Paglierini Firma: Mr Dico ver Copyright CID Engineering S.r.l. Copia per: Cliente Pag. 5 di 610 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS COMBUSTIBILE Il Sottoscritto PIERLUIGI LORENZI titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) CID ENGINEERING SRL Dichiara di aver verificato, con esito positivo: l'assenza di dispersioni di gas alla pressione di esercizio; il buon funzionamento delle apparecchiature; l'idoneità dei locali di installazione; la corretta ventilazione/aerazione dei locali; la funzionalità del sistema fumario; la compatibilità della sezione dell'impianto eseguito con l'impianto preesistente; La Ditta Il responsabile tecnico Il committente Data 20/12/2010 Relazione di verifica allegata alla Dichiarazione di Conformità n Mr Dico Copyright ver CID Engineering S.r.l. Copia per: Cliente Pag. 6 di 611 Allegato I Versione modificata ed integrata con deliberazioni 2 novembre ARG/gas 188/10 e 17 novembre 2010 ARG/gas 200/10 (da compilarsi a cura dell'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza) ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO (rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas) Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: (*) (*) Riportare il codice inserito dal venditore nella corrispondente casella dell'allegato H. Il sottoscritto PIERLUIGI LORENZI titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) CID ENGINEERING SRL con sede nel comune Forlì (prov. FC ) tel (tel. portatile: NUMERO CELLUL ) via Beltramelli n. 3 P.IVA: iscritta nel registro delle imprese (d.p.r. 7/12/1995, n. 581) della CCIAA di Forlì-Cesena iscritta all'albo imprese artigiane (L , n. 443) della provincia di Forlì-Cesena n. NUMERO esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria sostituzione di apparecchio installato in modo fisso installato nei locali siti nel comune di Modena (prov. MO ) via Via Cesare Battisti n. 254 ricadente nell ambito di applicazione del decreto del ministero dello sviluppo economico e del ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 avente portata termica complessiva dell impianto (intesa come somma delle portate termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari a kw Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l.12 Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo: rispettato il progetto (1); seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): UNI 7129/08 in particolare verificando con esito positivo la tenuta dell'impianto, la conformità della ventilazione e dell'aerazione a quanto prescritto dalla normativa tecnica, l'idoneità dei locali in cui sono installati l'impianto e gli apparecchi ad esso collegati; installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione; Resta in attesa che venga fornito gas all impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico e del ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37. Allega alla presente attestazione: progetto (3). relazione con tipologie dei materiali utilizzati (4); schema di impianto realizzato (5); attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (6); copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati i mendesimi requisiti; riferimento ad eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7); Data, località Il dichiarante (timbro e firma) Recapito telefonico del dichiarante Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l.13 NOTE (1) Vedere l art. 5 Progettazione degli impianti del decreto del ministero dello sviluppo economico e del ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37. (2) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'installazione e alle verifiche. (3) I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. (4) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto del ministero dello sviluppo economico e del ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto). (5) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto). (6) Se nell impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell Unione europea o che sia parte contraente dell Accordo sullo spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l analisi dei rischi connessi con l impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto. (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell entrata in vigore del decreto del ministero dello sviluppo economico e del ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti. Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l.14 Allegato H Versione modificata ed integrata con deliberazione 2 novembre ARG/gas 188/10 (sezione da compilarsi a cura del venditore) Ragione sociale del venditore: Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: Codice assegnato dal venditore alla richiesta di attivazione della fornitura: Recapito indicato dal distributore a cui inviare la documentazione (allegati H e I e documentazione da allegare all allegato I): Data di invio al distributore della richiesta di attivazione della fornitura: Ente Gas ER COD001 VN001 Corso Venezia, Bologna (BO) 01/03/2010 (sezione da compilarsi a cura del cliente finale) CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS (ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas) Il sottoscritto (*) Flavio Paglierini residente in: via Via Cesare Battisti n. 254 piano 2 interno 5 comune Modena (prov. MO ), tel. Codice Fiscale / Partita IVA: Chiede l attivazione della fornitura di gas per l alimentazione dell impianto di utenza al seguente indirizzo: via Via Cesare Battisti n. 254 piano 2 interno 5 comune Modena (prov. MO ), tel. Allega alla presente richiesta l Attestazione di corretta esecuzione dell impianto in oggetto, redatta e sottoscritta dall installatore che ha realizzato l impianto di utenza (Allegato I); Si impegna a non utilizzare l impianto di utenza in oggetto fino a che l installatore non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico e del ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola. Data, località Firma Allegato: Attestazione di corretta esecuzione dell impianto (Allegato I). (*) Il nominativo deve coincidere con quello della persona che sottoscrive il contratto di fornitura con il venditore. Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l.15 LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2. Modulistica prodotta da CNA Unione Installazione Impianti Premessa: Gentile cliente, l impianto termico può essere fonte di danni alle persone e/o alle cose a seguito di malfunzionamenti, che possono essere dovuti oltre che ad un uso improprio anche ad una mancata o errata manutenzione. L impianto che Le abbiamo consegnato è costruito secondo le norme della buona tecnica (è conforme alle norme UNI CIG e CEI) ed è in grado di garantire, se utilizzato a dovere, la massima sicurezza e funzionalità. Condizione essenziale per evitare infortuni e/o danni alle cose e/o agli animali, è che Lei ne faccia un uso corretto e provveda a fare eseguire periodicamente i controlli e le manutenzioni necessarie. Le ricordiamo che gli interventi eventualmente necessari, compreso le manutenzioni periodiche e la manutenzione straordinaria, devono essere eseguiti da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e che corrispondono a quelli indicati dal Decreto Ministeriale del , n.37. Le consigliamo pertanto di accertarsi che l azienda alla quale Lei affiderà i lavori eventualmente necessari sia in possesso delle prescritte abilitazioni. Le ricordiamo inoltre che nel caso di interventi di entità superiore alla semplice manutenzione ordinaria, l impresa che interverrà dovrà rilasciarle apposita dichiarazione di conformità alla regola dell arte completa di allegati esplicativi della tipologia dei componenti eventualmente installati ed accompagnata da una descrizione schematica di quanto eseguito. Le consigliamo di conservare tale documentazione aggregandola alla documentazione che Le abbiamo fornito noi in sede di consegna dell impianto. La nostra impresa è ovviamente a Sua completa disposizione per ogni evenienza del caso e per ogni Sua necessità. Troverà i riferimenti per contattarci nell ultima pagina di questo libretto. Informazioni Generali: Il presente libretto d uso e manutenzione dell impianto termico costituisce Linea guida cui il Responsabile dell impianto, occupante/proprietario, deve attenersi per fare eseguire, da un impresa abilitata alla manutenzione, le operazioni necessarie a garantire: 1. l affidabilità dell impianto; 2. il corretto funzionamento dell impianto; 3. la sicurezza delle persone, dei beni e delle cose; 4. il contenimento dei consumi energetici; 5. il contenimento dell inquinamento atmosferico. Le indicazioni di uso e manutenzione di seguito riportate, devono essere messe in atto dal proprietario o da colui che occupa l unità immobiliare, in quanto la legislazione vigente individua in tale soggetto il Responsabile del corretto esercizio e della corretta manutenzione dell'impianto termico. Le operazioni di manutenzione dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni di seguito elaborate ed ai sensi delle norm e UNI - CEI ai sensi della legislazione Italiana vigente. Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l. Page 1 of 9 Licenza: CID ENGINEERING SRL16 Una più precisa descrizione degli elementi costituenti l impianto termico, che saranno oggetto di specifica manutenzione sono inoltre contenuti anche all interno del libretto di impianto e/o di centrale previsto dal D.M. 17 marzo 2003 che le è stato consegnato al momento dell installazione e/o della manutenzione. Si rammenta che in base al DPR 412/93, al DPR 551/99, al DLgs 192/05 e al DLgs 311/06, l occupante l unità immobiliare è tenuto a conservare con cura ed esibire all installatore e/o al manutentore e/o in caso di verifiche agli Enti preposti i seguenti documenti: il libretto d uso e manutenzione predisposto dal costruttore dell impianto - installatore e/o dal manutentore dell impianto (per gli impianti di qualsiasi portata termica); i libretti d uso e manutenzione se presenti predisposti dai fabbricanti dei materiali che compongono l impianto (per gli impianti di qualsiasi portata termica); il libretto di impianto (per gli impianti di portata termica non maggiore di 34,8 kw.); il libretto di centrale (per gli impianti pari ed oltre i 35 kw.); le dichiarazioni di conformità (per gli impianti di qualsiasi portata termica) installati dopo il 13 marzo 1990; l eventuale verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas per uso domestico di portata termica non maggiore di 34,8 kw., preesistenti alla data del 13 marzo 1990 attraverso la SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI in base al DPR 218/98 ed alla norma UNI 10738; Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l. Page 2 of 9 Licenza: CID ENGINEERING SRL17 Consigli per la manutenzione dell impianto: controllo e pulizia del raccordo fumi dalla caldaia al camino controllo dello stato dell eventuale termostato fumi di sicurezza controllo e pulizia della base del camino (qualora esista il pozzetto di ispezione) controllo e pulizia dei dispositivi rompitiraggio (se esistenti) verifica dell assenza di deterioramento/ossidazione/corrosione controllo e pulizia dello scambiatore di calore lato fumi pulizia e controllo del buono stato della guarnizione di collegamento tra bruciatore e generatore di calore controllo e pulizia del bruciatore e della fiamma pilota (se esistente) pulizia del circuito aria comburente pulizia e controllo di assenza di perdite e/o ossidazioni dai raccordi interni dell apparecchio pulizia e controllo della corretta pre-carica dei vasi di espansione pulizia e controllo di assenza di perdita dalle valvole di sicurezza pulizia dei filtri e controllo della tenuta delle elettrovalvole di sicurezza e di regolazione pulizia e controllo della regolarità dell accensione e del funzionamento controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di comando pulizia e controllo del corretto funzionamento elettrico e pneumatico dei dispositivi di sicurezza pulizia e controllo dell integrità degli organi soggetti a sollecitazione termiche verifica e controllo del tiraggio e della corretta evacuazione dei fumi verifica e controllo del buono stato delle coibentazioni controllo del corretto funzionamento dei circolatori del fluido riscaldante verifica e controllo dell assenza di fughe di gas controllo del corretto funzionamento degli organi di regolazione della temperatura ambiente verifica e controllo del corretto funzionamento dell eventuale produzione dell acqua calda sanitaria Controllo di eventuali perdite dell impianto spegnendo tutti gli apparecchi gas esistenti compresa la caldaia e verifica dell arresto del contatore gas Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l. Page 3 of 9 Licenza: CID ENGINEERING SRL18 Verifiche sull impianto: 1. Verifica del locale di installazione: verifica dell idoneità del locale ove è ubicato il generatore di calore; verifica del corretto dimensionamento delle aperture di ventilazione; verifica dell assenza di ostruzioni delle aperture di ventilazione; verifica del corretto dimensionamento delle aperture di aerazione. 2. Verifica dei canali da fumo: verifica della pendenza (non inferiore al 3%); verifica della sezione corretta; verifica della lunghezza corretta; verifica dello stato di conservazione. 3. Verifica dell evacuazione dei prodotti della combustione: verifica dell evacuazione dei prodotti della combustione; verifica dell assenza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente; verifica dell assenza di perdite dai condotti di scarico. Alla fine delle operazioni di manutenzione e di controllo, il tecnico deve compilare gli appositi riquadri presenti nel libretto di impianto e/o centrale di propria competenza, apponendo la propria firma. Il Tecnico che ha eseguito le operazioni di manutenzione deve rilasciare inoltre obbligatoriamente, un rapporto di controllo tecnico (per gli impianti di qualsiasi portata termica), quale rapporto di controllo; così come disposto dal DPR 412/93, dal DPR 551/99, dal DLgs 192/05 e dal DLgs 311/06, documentando inoltre anche l avvenuta manutenzione periodica dell impianto, il responsabile dell impianto deve firmare per presa visione attenendosi alle Osservazioni, Raccomandazioni, Prescrizioni riportate dal Tecnico nel rapporto. NOTE: Il responsabile della costruzione dell impianto e/o della manutenzione declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da utilizzi non corretti, manomissione dell impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione eseguita da imprese non abilitate, nei casi in cui: 1. ci siano utilizzi non corretti; 2. ci sia manomissione dell'impianto da parte di terzi; 3. ci sia carenza di manutenzione dell impianto; 4. ci sia carenza di riparazione dell impianto. L impianto termico è il complesso delle opere destinato alla climatizzazione invernale ed estiva dell unità abitativa con o senza la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e comprende: 1. il generatore di calore; 2. il sistema delle tubazioni del fluido termovettore; 3. il sistema dei corpi scaldanti; 4. il sistema delle valvole di intercettazione; 5. il sistema di circolazione del fluido termovettore; 6. il sistema di espansione del fluido termovettore; 7. il sistema delle tubazioni di adduzione del combustibile; 8. il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione; 9. il sistema di regolazione e/o termoregolazione dell ambiente; Tali impianti se non periodicamente manutenzionati oltre al non corretto funzionamento, possono costituire fonte di pericolo per le persone, gli animali e le cose, essere fonte di sprechi di combustibile, essere fonte di inquinamento atmosferico. Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l. Page 4 of 9 Licenza: CID ENGINEERING SRL19 Nel caso di interventi diversi dalla manutenzione ordinaria, l impresa che interverrà per modifiche e/o altre opere, relative all impianto in tutte le sue parti, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità delle opere eseguite alla regola dell arte, completa degli allegati obbligatori (come da linee guida CIG alla compilazione degli allegati obbligatori [pubblicazione UNI/Sole 24 Ore del giugno 2005]) e fare riferimento agli allegati obbligatori e facoltativi che sono parte integrante della dichiarazione di conformità rilasciata. Controllo dei parametri e del rendimento della combustione: Per quanto riguarda la periodicità dei controlli e delle verifiche di rendimento della combustione per gli impianti è necessario attenersi a quanto disposto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 così come corretto dal DPR 21 dicembre 1999, n. 551 e a quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e sue eventuali circolari esplicative e dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311. Il regolare controllo e verifica della combustione e del rendimento del generatore di calore, consente l uso dell impianto in condizioni: 1. di efficienza ai fini del risparmio energetico; 2. di efficienza ai fini dell inquinamento ambientale. Informazioni generali per l esecuzione di una corretta verifica dei parametri della combustione: Una corretta verifica della combustione, deve essere effettuata conformemente alla norma UNI 10389, evidenziando tutti i valori dei parametri della combustione (media delle tre misurazioni più significative): 1. temperatura dei fumi; 2. temperatura dell aria comburente; 3. ossigeno O2; 4. indice di Bacharach (solo per combustibili liquidi); 5. ossido di carbonio CO nei fumi secchi; 6. portata combustibile (m3/h oppure kg/h); 7. indice e/o coefficiente di eccesso d aria; 8. anidride carbonica CO2; 9. ossido di carbonio CO nei fumi secchi e senz aria; 10. perdita per calore sensibile nei fumi; 11. rendimento di combustione; 12. potenza termica del focolare effettiva in kw.; 13. rispetto dei limiti previsti dalla legge dell indice delle emissioni di Bacharach (solo per combustibili liquidi); 14. rispetto dei limiti previsti dalla legge dell indice delle emissioni del CO fumi secchi e senz aria; 15. rispetto dei valori minimi previsti dalla legge del rendimento di combustione in base alla potenza termica utile nominale massima. Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l. Page 5 of 9 Licenza: CID ENGINEERING SRL20 Precauzioni per l uso dell impianto termico: L impianto termico (caldaia, tubazioni e accessori) non deve essere manomesso per nessuna ragione. I componenti e parti dell impianto possono essere modificate, riparate o sostituite solo da imprese abilitate, secondo le indicazioni del costruttore. Il conduttore dell unità immobiliare può intervenire direttamente sul generatore utilizzando solo gli strumenti di accensione e regolazione presenti quali: 1. Interruttori di accensione dell impianto; 2. Manopole e sistemi elettrici ed elettronici di regolazione della temperatura e degli orari di accensione; 3. Valvole di regolazione dei corpi scaldanti. Ogni anno all inizio della stagione invernale, è buona norma da parte dell occupante l alloggio provvedere: 1. al controllo della corretta apertura di tutte le valvole di intercettazione dell impianto e della tubazione di adduzione del combustibile; 2. ad eliminare eventuali coperture e rivestimenti che ostacolino la corretta diffusione di calore dei corpi scaldanti; 3. al controllo dell apertura delle valvole dei corpi scaldanti, (al fine di eliminare eventuali ristagni d aria presenti nell impianto attraverso lo sfogo con le valvoline poste sui corpi scaldanti, non è necessario scaricare molta acqua, l operazione si può ritenere conclusa quando dalla valvolina di sfogo fuoriesce acqua); 4. controllare attraverso il manometro che l altezza di colonna d acqua sia sul punto indicato, nell eventualità ripristinarlo attraverso il carico manuale di acqua dell impianto; 5. al controllo che i sistemi di regolazione della temperatura dell ambiente siano impostati per poter far funzionare l impianto di riscaldamento (vedi orari e temperatura maggiore di quella presente nell ambiente); 6. controllare che tutti i corpi scaldanti funzionino regolarmente; 7. se nel momento dell accensione dell impianto dal foro di ispezione della fiamma pilota per gli apparecchi di tipo B caldaia, scaldacqua (a camera aperta) si rileva che sul mantello dell apparecchio si formi sporcizia di tipo grigiastro o nero baffi è importantissimo non utilizzare il generatore di calore (potrebbero essere in atto rigurgiti dei prodotti della com bustione) ossido di carbonio. I periodi e gli orari di accensione e spegnimento dell impianto termico sono definiti dal D.P.R 412/93 e D.P.R. 551/99 e/o dalle Ordinanze del Sindaco del Comune nel quale l impianto è situato, il proprietario o il responsabile dell impianto deve ottemperarle pena sanzioni amministrative da parte degli Organi di controllo; Negli ambienti serviti dall impianto termico e nel periodo di accensione la temperatura non deve superare i 20 gradi centigradi (con due gradi di tolleranza). Al generatore di calore e ai relativi condotti di scarico dei fumi non devono essere addossati materiali combustibili. Mr Dico 2010 (c) CID Engineering S.r.l. Page 6 of 9 Licenza: CID ENGINEERING SRL Vedere altro
Premessa: LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2. Gentile cliente, l impianto termico può essere fonte di danni alle persone e/o alle Dettagli Finalità e uso del libretto di istruzioni dell impianto termico
Finalità e uso del libretto di istruzioni dell impianto termico Impianto situato in.................................................................................. Via:.............................................................................. Dettagli Immobiliare EuroEdil Viale Milano 345 scala: 2 piano: 3 interno: 12 40126 Bologna (BO) Nuovo impianto di condizionamento in civile abitazione.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0007-2010 Data 12/03/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Immobiliare EuroEdil Viale Dettagli Roberto Rossi Via Via Rosselli 54 scala: piano: T interno: 2 47522 Cesena (FC) Nuovo impianto solare termico in civile abitazione.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0016-2010 Data 22/03/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Roberto Rossi Via Via Rosselli Dettagli Flavio Paglierini Via Via Cesare Battisti 254 scala: piano: 2 interno: 5 41126 Modena (MO) Nuovo impianto di riscaldamento in civile abitazione.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0006-2010 Data 12/03/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Flavio Paglierini Via Via Cesare Dettagli LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO Conforme a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2.
LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO pag. 1 S.Carlo Elettromeccanica di F. Fanfano - Via S.Carlo 90-92 - 57126 Livorno (Italy) Tel. +39-0586-888158 E-Mail: info@sancarlo.info P.iva 00972400493 Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE. art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 0013-2010. Data.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0013-2010 Data 22/03/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Roberto Rossi Via Via Rosselli Dettagli Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw
Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw Allegati alla Dichiarazione di conformità n data Committente. Le presenti istruzioni d uso e manutenzione dell Dettagli 1 321/000000 info@iltubo.it 01234567890 Roma n. 181251 RM 54874
Allegato I/40 ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO (rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/2014/R/gas dell Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) Sezione da compilarsi Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0001-2006 Data 02/04/2008 Committente: Ubicazione Descrizione: MARIO ROSSI Viale RISORGIMENTO Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA D ARTE ( D.M. 37 DEL 22 GENNAIO 2008)
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell impresa (rag. sociale) Operante nel settore Con sede nel comune di: (prov. ) Via nr. P.IVA: Cod. Fisc. Tel. Fax E-mail Iscritta nel registro delle imprese Dettagli ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ESEMPIO DI COMPILAZIONE L esempio di compilazione degli allegati tecnici secondo un modello predisposto dal CIG e dall UNI, unitamente alla compilazione Dettagli Il sottoscritto (*) residente in: via n. piano interno comune CAP (provincia ) tel. (tel. cellulare e-mail ) Codice Fiscale / Partita IVA:
Allegato H/40 (sezione da compilarsi a cura del venditore) Ragione sociale del venditore Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione/riattivazione della Dettagli ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Modulo predisposto dal CIG ESEMPIO DI COMPILAZIONE L esempio di compilazione degli allegati tecnici secondo il modulo predisposto dal CIG e dall UNI, Dettagli ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Modulo predisposto dal CIG ESEMPIO DI COMPILAZIONE L esempio di compilazione degli allegati tecnici secondo il nuovo modulo predisposto dal CIG e dall Dettagli Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n.
Allegato A (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore: (Denominazione, indirizzo, telefono) Richiesta di attivazione della fornitura di gas: Codice n. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA Dettagli Immobiliare EuroEdil Viale Milano 345 scala: 2 piano: 3 interno: 12 40126 Bologna (BO) Nuovo impianto antintrusione in locali ad uso ufficio.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 004-200 Data 22/03/200 Committente: Ubicazione Descrizione: Immobiliare EuroEdil Viale Milano Dettagli PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI
PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI Procedura per richieste di attivazione della fornitura di gas pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007 (art. 16, Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE. art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 0008-2010. Data.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0008-2010 Data 12/03/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Flavio Paglierini Via Via Cesare Dettagli Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento
Allegato F Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento Gentile Cliente, la procedura descritta Le consentirà di assicurarsi la realizzazione del suo impianto di utilizzo del gas nel pieno Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE. art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 0011-2010. Data.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 00-200 Data 6/03/200 Committente: Ubicazione Descrizione: Immobiliare EuroEdil Viale Milano Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE. art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 0009-2010. Data.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0009-200 Data 5/03/200 Committente: Ubicazione Descrizione: Immobiliare EuroEdil Viale Milano Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Art. 9 della Legge n 46 del 5 marzo 1990
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Art. 9 della Legge n 46 del 5 marzo 1990 Il sottoscritto.. titolare o legale rappresentante dell impresa (ragione sociale).operante nel settore Dettagli Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw
PROVINCIA DI POTENZA Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw dd rf f rt t 54+ à+àddedefff àf N 1 DEFINIZIONI impianto termico: un impianto tecnologico Dettagli Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n.
Allegato A (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore: (Denominazione, indirizzo, telefono) Richiesta di attivazione della fornitura di gas: Codice n. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA Dettagli Commissionato da : Nel comune di PR Via n scala piano Interno di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo) DICHIARA
MINISTRO DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL IMPIANTO ALLA REGOLA D ARTE Allegato I di cui all art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008 n.37 Il sottoscritto Titolare Dettagli QUADERNO TECNICO Gennaio 2011
1/12 QUADERNO TECNICO Gennaio 2011 Autore: Dott. Mauro Baldissin - Tecnico della Prevenzione CANTIERI EDILI CONTROLLI FONDAMENTALI PER RIDURRE IL RISCHIO ELETTRICO Premessa Nei cantieri edili i rischi Dettagli 4.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPIANTO
4.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPIANTO Dichiarazione di conformità n Committente Punto di riconsegna (PDR) (1) Impresa / Ditta Responsabile Tecnico / Titolare La presente documentazione si riferisce alla Dettagli ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI Schema Impianto realizzato - Relazione con tipologie materiali utilizzati D.M.n.37 del 22 gennaio 2008
ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI Schema Impianto realizzato - Relazione con tipologie materiali utilizzati D.M.n.37 del 22 gennaio 2008 Intervento su impianto gas di portata termica totale (Qn) (*)=............ Dettagli Allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità (Legge 46/90, D.M. 20-feb-1992, Del. AEEG 40/04 e succ. mod.)
Allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità (Legge 46/90, D.M. 20-feb-1992, Del. AEEG 40/04 e succ. mod.) Foglio n... Intervento su impianto gas di portata termica totale (Qn) (*) =. Dettagli Sezione I : Riferimenti inerenti alla documentazione Quadro A. Dichiarazione di conformità n Impianto gas rif. n data
Allegato a: Dichiarazione di Conformità (ai sensi della Legge 46/90) Attestato di corretta esecuzione impianto gas di cui al modello "B" (Del. N 40/04 dell'aeeg) Sezione I : Riferimenti inerenti alla documentazione Dettagli IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE (DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera c)
TIPO DI LAVORO Installazione, rifacimento, trasformazione, ampliamento di impianto dotato o anche non dotato di canna fumaria collettiva ramificata (Per frigorifero ad adsorbimento alimentato a gas vedere Dettagli Tipo di intervento effettuato. Eseguito come: Sez. I: riferimenti inerenti alla documentazione. Cod. rich. Venditore )
) ) ) ) ) Cod. rich. Venditore ) Impresa / Ditta Resp.Tecnico / Titolare ) ) ) ) ) )Cod. rich. GESAM S.p.A. ) Sez. I: riferimenti inerenti alla documentazione Quadro A Dichiarazione di Conformità (1) n Dettagli IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
DECRETO 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. IL DIRETTORE Dettagli RELAZIONE TECNICA DELL IMPIANTO TERMICO
RELAZIONE TECNICA DELL IMPIANTO TERMICO (Allegato alla dichiarazione di conformità o all attestazione di corretta esecuzione dell impianto a gas di cui al modello I allegato alla Delibera AEEG n 40/04) Dettagli Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n.
Allegato A (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore: (Denominazione, indirizzo, telefono) Richiesta di attivazione della fornitura di gas: Codice n. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA Dettagli (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono
Richiesta di attivazione della fornitura di gas REVISIONE: 1 DEL: 25.05.2005 PAG. 1 DI 1 178 Allegato A della Delibera 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (da compilarsi a cura del cliente Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI INSEGNA LUMINOSA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI INSEGNA LUMINOSA Istruzioni per la compilazione L art. 7 comma 1 del D.M. 37/08 prevede che Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste Dettagli Allegati Obbligatori ( DM 37 / 2008 ) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ N. DEL
DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPIANTO Cod. rich. Venditore PDR Committente Impresa / Ditta Responsabile tecnico / Titolare La presente documentazione si riferisce alla seguente tipologia di intervento : impianto Dettagli Committente Ubicazione impianto di utenza: Comune di: ( ) Via n.
Dati dell'installatore (1) Nominativo titolare/legale rappresentante Impresa/ditta (ragione sociale) Responsabile tecnico/titolare Sede: Comune di: CAP prov. Via n. tel cell fax email Dati del committente Dettagli Allegati Tecnici Obbligatori Foglio 1 di. (DM 37/08) Impresa/Ditta. Resp.Tecnico/Titolare. Committente.
Allegati Tecnici Obbligatori Foglio 1 di. (DM 37/08) Impresa/Ditta Resp.Tecnico/Titolare Sez. I: Riferimenti inerenti alla documentazione. Quadro A: Dichiarazione di conformità (1) n. Committente Progetti: Dettagli (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono
Richiesta di attivazione della fornitura di gas REVISIONE: 1 DEL: 25.05.2005 PAG. 1 DI 1 178 Allegato A della Delibera 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (da compilarsi a cura del cliente Dettagli ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI (D.M. 37/08, Delibera 40/04 e succ. mod.)
Foglio n 1 di 6 ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI (D.M. 37/08, Delibera 40/04 e succ. mod.) Intervento su impianto gas portata termica (Q n )= 34,10. kw tot Impresa/Ditta: DATI INSTALLATORE Resp. Tecnico/Titolare: Dettagli Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori
Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori Seguire i riferimenti posti sul modulo prestampato (A) Per una migliore garanzia della integrità del documento è consigliato numerare tutti Dettagli FORMULARIO SICU PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA PROGETTO - MATERIALI DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLEGATI
FORMULARIO SICU PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA PROGETTO - MATERIALI DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLEGATI Dati da compilare obbligatoriamente a cura dell Espositore PROSPETTO RIEPILOGATIVO Con riferimento Dettagli LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DELL ALLEGATO I/40
Delibera 40/14 La modulistica per gli installatori LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DELL ALLEGATO I/40 Moreno Barbani Responsabile Emilia Romagna Bologna, 9 settembre 2014 Linee Guida CIG n. 11. Accertamenti Dettagli Relazione schematica opere eseguite: tipologia materiali utilizzati
Allegati alla dichiarazione di conformità alla regola dell arte delle opere eseguite, di cui al D.MSE 22 gennaio 2008, n. 37 (allegato all attestazione di corretta esecuzione dell impianto a gas di cui Dettagli Contratto-tipo di manutenzione programmata di impianti termici con potenza inferiore a 35 kw
Contratto-tipo di manutenzione programmata di impianti termici con potenza inferiore a 35 kw Premessa L assunzione del presente incarico da parte del Manutentore è subordinata all accertamento delle conformità Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE D.M. 22.1.2008, n 37
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE D.M. 22.1.2008, n 37 Dichiarazione di conformità n. 001/2010 Il sottoscritto Antonio Verdi titolare o legale rappresentante dell'impresa Dettagli Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori
Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori Seguire i riferimenti posti sul modulo prestampato Rif. (*) La portata termica totale dell impianto gas sul quale sono stati eseguiti i Dettagli CAMPAGNA PROMOZIONALE PER L UTILIZZO IN SICUREZZA DEL GAS METANO
CAMPAGNA PROMOZIONALE PER L UTILIZZO IN SICUREZZA DEL GAS METANO 1 IMPIANTI GAS: LE REGOLE GENERALI A chi mi devo rivolgere? Quando fate realizzare, revisionare o riparare i vostri impianti dovete rivolgervi, Dettagli Allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità (D.M. 37/08; Delibera AEEGSI 40/14 e successive modifiche e integrazioni)
Allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità (D.M. 37/08; Delibera AEEGSI 40/14 e successive modifiche e integrazioni) SEZIONE 1 Quadro A: dati dell impresa installatore IMPRESA / DITTA Dettagli Milano - 18 giugno 2014
Milano - 18 giugno 2014 Linee Guida CIG N. 11 Esecuzione degli accertamenti documentali di sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Realizzate ai sensi della Delibera AEEG n. 40/14 in ambito CIG P.C. Dettagli Note Allegati obbligatori
Note Allegati obbligatori (*) La portata termica totale dell impianto gas sul quale sono stati eseguiti i lavori (realizzazione, modifica, sostituzione apparecchi, ecc.), deve essere calcolata sommando Dettagli UNI 7129/2008. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione
Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione Ultimo aggiornamento Martedì 27 Luglio 2010 La UNI 7129 edizione 2008 è la più importante Dettagli ACCERTAMENTI DOCUMENTALI. ai sensi della. DELIBERAZIONE AEEG N. 40/04 s.m.i.
ACCERTAMENTI DOCUMENTALI ai sensi della DELIBERAZIONE AEEG N. 40/04 s.m.i. PRINCIPALI ELEMENTI DI AUTOCONTROLLO AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ACCERTARE 1 PREMESSA Nelle pagine Dettagli LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA
LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA 2004 INDICE Libretto di impianto pag. 3 Scheda 1 4 Scheda 2 5 Scheda 3 6 Scheda 4 7 Scheda 5 9 Scheda 6 10 Scheda 7 11 Scheda Dettagli ACCERTAMENTI DOCUMENTALI. ai sensi della. DELIBERAZIONE AEEG N. 40/04 s.m.i.
ACCERTAMENTI DOCUMENTALI ai sensi della DELIBERAZIONE AEEG N. 40/04 s.m.i. PRINCIPALI ELEMENTI DI AUTOCONTROLLO AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ACCERTARE 1 PREMESSA Nelle pagine Dettagli LIBRETTO DI IMPIANTO
1 LIBRETTO DI IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) (Sono già Dettagli LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA - LEGGE n. 46/90 -Settore termoidraulico-
LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA - LEGGE n. 46/90 -Settore termoidraulico- Pag 1 di 79 Allllegattii Obblliigattorrii IIll Modellllo prropostto dalllla Guiida Dettagli 24 30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13
24 30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13 ASSESSORATO DELL ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DECRETO 1 marzo 2012. Disposizioni in materia di impianti termici degli Dettagli CONTRATTO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE CON POTENZA INFERIORE AI 35 KW
Confederazione Nazionale dell'artigianato della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Cuneo CONTRATTO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE CON POTENZA Dettagli UNI 10683/2012. Generatori di calore alimentati a legna o altri bio combustibili solidi Verifica, installazione, controllo e manutenzione
UNI 10683/2012 Generatori di calore alimentati a legna o altri bio combustibili solidi Verifica, installazione, controllo e manutenzione Regione Lombardia D.G.R.1118 La UNI 10683 è la norma per l installazione, Dettagli Del. 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica e per il GAS
Del. 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica e per il GAS Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas Compilazione dei documenti previsti Dettagli Gli adempimenti dei Comuni previsti dal DM n. 37/2008 in materia di sicurezza di impianti negli edifici
Gli adempimenti dei Comuni previsti dal DM n. 37/2008 in materia di sicurezza di impianti negli edifici Dichiarazione di conformità Dichiarazione di rispondenza 1 La dichiarazione di conformità Progetto Dettagli UBICAZIONE DELL UNITA MOBILE Indirizzo... Nr... Palazzo... Scala...Piano...Interno...CAP... Località...Comune... Provincia...
LIBRETTO IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 2 Libretto impianto Dettagli ITEM L abitazione è precedente o successiva alla data di entrata in vigore della Legge 46/90.
GLOSSARIO ITEM L abitazione è precedente o successiva alla data di entrata in vigore della Legge 46/90. FATTORE DI RISCHIO CONNESSO La Legge 5 marzo 1990, n 46 (pubblicata sulla G.U. n 59) del 12.3.1990 Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE. art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 0017-2010. Data.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0017-2010 Data 31/03/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Flavio Paglierini Via Via Cesare Dettagli (sezione da compilarsi a cura del venditore) (sezione da compilarsi a cura del cliente finale)
Allegato H/40 (sezione da compilarsi a cura del venditore) Ragione sociale del venditore Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione/riattivazione della Dettagli Pubblicata su S.O. n. 77- G.U.R.I. n. 99 del 28/04/2004. UNI 10845
; Sistemi per l evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di Verifica; Risanamento/Ristrutturazione; Intubamento. Pubblicata su S.O. n. 77- G.U.R.I. n. Dettagli Stagione termica 2012-2014
ALLEGATO 3 PROTOCOLLO D INTESA 2012-2014 Contratto tipo di manutenzione Stagione termica 2012-2014 Le tariffe massime sotto riportate possono essere indicativamente applicate, fermo restando accordi diversi Dettagli CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 kw. Telefono: Fax.:. Partita I.V.A.:
All. 1b CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 kw Art. 1 - LE PARTI - CONDIZIONI PARTICOLARI Il presente contratto è stipulato tra la ditta: Attestato Dettagli - quando all'accensione si sentono rumori non usuali; DOMANDE E RISPOSTE
DOMANDE E RISPOSTE V ediamo adesso di chiarire qualche dubbio che potrebbe essere rimasto dalla lettura delle pagine precedenti. - quando all'accensione si sentono rumori non usuali; - quando le manopole Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE
ALLEGATO I (DI CUI ALL ART. 7) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Il sottoscritto Giovanni Rossi, titolare o legale rappresentante dell impresa Giovanni Rossi Impianti Elettrici, Dettagli Modulo A) Dati identificativi di carattere generale. Generalità dell'impresa/operatore che ha eseguito l'intervento
Pagina 1 UNI 10845 - Verifica dei sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione e intubamento Modulo A) Dati Dettagli Multistrato per gas Il quadro normativo
Multistrato per gas Il quadro normativo DM. 37/2008 (in vigore dal 27/03/2008 ex L. 46/1990) Il DM 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione Dettagli UNI 10683. ed. Ottobre 2012
UNI 10683 ed. Ottobre 2012 Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi Potenza termica nom< 35 kw VERIFICA INSTALLAZIONE CONTROLLO (NEW) MANUTENZIONE (NEW) APPARECCHI Categorie Dettagli DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL IMPIANTO ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL IMPIANTO ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7 Il sottoscritto Roberto Marchini che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di una Dettagli SERVIZIO ENERGIA TERMOCAMINI INFORMAZIONI ALL UTENTE
COMUNE DI AVELLINO SERVIZIO ENERGIA TERMOCAMINI INFORMAZIONI ALL UTENTE Norme installazione UNI 10683 GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A LEGNA O DA ALTRI BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI- REQUISITI DI INSTALLAZIONE. Dettagli Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kw Controllo e manutenzione
NORMA ITALIANA Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kw Controllo e manutenzione UNI 10436 GIUGNO 1996 Gas-fired heating boilers of nominal heat input not exceeding 35 kw Inspection Dettagli Allegati Tecnici Obbligatori (Decreto 37/08, Delibera AEEG n. 40/14 e succ. integrazioni e modifiche)
Tab. 1 Allegati Tecnici Obbligatori (Decreto 37/08, Delibera AEEG n. 40/14 e succ. integrazioni e modifiche) Impresa/Ditta Responsabile Tecnico/Titolare.. Dichiarazione di conformità n Modulo Allegato Dettagli 2) Nome e cognome del titolare o legale rappresentante della ditta installatrice;
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Alla fine del lavoro l installatore è tenuto a rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità dei lavori eseguiti, tale dichiarazione per essere valida deve essere Dettagli Il Comitato Italiano Gas CIG, si riserva di adire le vie legali nei confronti di chi non rispetterà le precedenti condizioni.
NOTA PER GLI UTILIZZATORI DELLE PRESENTI LINEE GUIDA Le presenti linee guida, costituiscono un documento tecnico d indirizzo e consultazione, propedeutico ad una corretta attuazione della deliberazione Dettagli FLEXSTEEL. Canne Fumarie Flessibili Doppia Parete. Canne fumarie in acciaio Inox
Canne Fumarie Flessibili Doppia Parete Canne fumarie in acciaio Inox Canne fumarie Flessibili Doppia Parete CARATTERISTICHE TECNICHE Diametri interni: da 80 a 400 mm Materiale tubo: 2 Pareti di acciaio Dettagli SETTORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI [DM 37/08 art.1 co. 2 lettere c), d), e) e g)]
SETTORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI [DM 37/08 art.1 co. 2 lettere c), d), e) e g)] A seguito dell incontro del 20 marzo u.s. e degli accordi presi a maggioranza dei presenti, si trasmette la modifica del calendario Dettagli Legenda per la compilazione del libretto di centrale - Scheda 1
Legenda per la compilazione del libretto di centrale - Scheda 1 La scheda deve essere compilata dall installatore all atto della realizzazione di un nuovo impianto, alla ristrutturazione di un impianto Dettagli 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL IMPIANTO
Quesito QET.001 ELETTROTECNICA Un carico utilizzatore della potenza di 1000 W deve essere protetto da interruttore magnetotermico? Risposta di: Fausto LEONE Data: 5 maggio 2006 I conduttori attivi devono Dettagli UNI CIG INDICE IMPARIAMO A CONOSCERE IL GAS COMPORTAMENTI DA SEGUIRE DOMANDE E RISPOSTE COME COMPORTARSI SE SI SENTE ODORE DI GAS
INDICE IMPARIAMO A CONOSCERE IL GAS 1 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 4 DOMANDE E RISPOSTE 20 COME COMPORTARSI SE SI SENTE ODORE DI GAS 28 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE 32 COSA Dettagli Denunce di conformità ex DPR 462/01 recapiti telefonici: 0288456237 / 0288456205 COMUNE DI MILANO LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE
COMUNE DI MILANO DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO ED AUTORIZZAZIONI LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE Via G.B. Pirelli 39 - Milano ex DPR 462/01 recapiti telefonici: 0288456237 / 0288456205 Dettagli RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE FORNITURA GAS METANO AI SENSI DELLA DELIBERA A.E.E.G. 40/04
RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE FORNITURA GAS METANO AI SENSI DELLA DELIBERA A.E.E.G. 40/04 Per la parte Documentazione ALLEGATO A o C ALLEGATO B o D ALLEGATI TECNICI Dettagli Flavio Paglierini Via Via Cesare Battisti 254 scala: piano: 2 interno: 5 41126 Modena (MO) Nuovo impianto idrico con autoclave in civile abitazione.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0015-2010 Data 22/03/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Flavio Paglierini Via Via Cesare Dettagli LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN 10389 LA REGOLA
LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN 10389 LA REGOLA 2003 DECRETO 17 marzo 2003 AGGIORNAMENTI AGLI ALLEGATI F e G DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Dettagli LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CON POTENZIALITA INFERIORE A 35 kw
LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CON POTENZIALITA INFERIORE A 35 kw Il presente libretto è stato realizzato in conformità a quanto previsto dal: D.M. 22 Gennaio 2008, n 37, art. 8 comma 2 Dettagli Documentazione relativa alle pratiche: ISPESL Prevenzione Incendi. Disposizioni relative all uso razionale dell energia degli impianti termici.
TERMOIDRAULICA: PROGRAMMA FORMAZIONE 2010 Con l obiettivo di fornire costante informazione alle imprese termoidrauliche che operano nel settore degli impianti tecnologici, il programma di aggiornamento Dettagli RIFERIMENTI NORMATIVI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO TERMICO RIFERIMENTI NORMATIVI Tutti gli impianti dovranno essere forniti completi in ogni loro singola parte e perfettamente funzionanti, con tutte le apparecchiature ed accessori Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back