Source: http://www.portail-securite.com/reglementaire/dispositions-particulieres/les-types-r/300-
Timestamp: 2020-02-22 08:58:18+00:00
Document Index: 139166440

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 3', '§ 2', '§ 2', '§ 2']

Section II Construction
Catégorie : Les types R Mis à jour le mardi 9 octobre 2012 22:01 Écrit par All Sécurité Affichages : 1809
Article R 6 Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures
(Arrêté du 13 janvier 2004)
En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
Toutefois, la création de compartiments n’est pas autorisée :
dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ;
dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil.
En application de l’article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;
ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l’axe des circulations ;
il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens.
§ 2. Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l’article R 10, § 3. Les quantités de produits dangereux au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité non justifiée par l’exécution de ces expériences ou manipulations est interdite.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l’article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.
Article R 7 Locaux d’enseignement comprenant des installations d’enseignement technique
Les locaux d’enseignement utilisant des installations techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de cours et ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la formation sont considérés pour l’application du présent règlement comme des salles de cours.
Article R 8 Préaux
Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l’article CO 14 .
Article R 9 Volumes libres intérieurs
(Arrêté du 3 janvier 2004)
les volumes libres intérieurs doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’instruction technique n° 263.
Article R 10 Locaux à risques
Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l’enseignement et à la recherche : !
a) En application de l’article CO 27, § 2, la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la "capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d’un liquide inflammable selon la formule :
C équivalente totale = 10 A + B,
dans laquelle, suivant la classification de l’inflammabilité des liquides établie par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances :
A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (F+) ; B : représente la capacité relative aux liquides facilement inflammables (F) et inflammables.
Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de classement donnés par le tableau ci-après :
NATURE DU LOCAL
C EQUIVALENTE TOTALE (En l)
Local à risques moyens 20 < C < ou égal 300
Local à risques importants 300 < C < 1000
A partir de 1 000 litres, les locaux de stockage de liquides inflammables doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles CO 7 à CO 10 pour l’isolement d’un établissement recevant du public par rapport à un bâtiment à risques particuliers, occupé par des tiers.
b) En complément des dispositions de l’article CO 28, tous ces locaux de stockage de liquides inflammables :
doivent être équipés d’une ventilation naturelle haute et basse permanente : les sections doivent être au moins
égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
ne peuvent pas être situés en sous-sol ;
doivent avoir une paroi en façade, dont une partie est grillagée ou en verre mince ;
doivent être identifiés par la mention "stockage de liquides inflammables apposée sur leurs portes d’accès.
Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.
Locaux de stockage de produits dangereux, destinés à l’enseignement et à la recherche, autres que les liquides inflammables
En application de l’article CO 27, § 2, les locaux destinés au stockage des produits dangereux autres que les liquides inflammables cités au paragraphe précédent sont classés locaux à risques moyens. Ils doivent être destinés exclusivement au stockage de ces produits.
Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement commercial d’origine. A défaut, il doit être conservé dans un emballage adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent être placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir la totalité des liquides que ces récipients contiennent.
Les locaux doivent être identifiés par la mention "stockage de produits dangereux apposée sur leurs portes d’accès.
Locaux de préparation et de collections
Les locaux de préparation et de collections sont considérés comme des locaux à risques courants. Ils doivent cependant être isolés des locaux et circulations recevant du public par des parois coupe-feu de degré 1/2 heure au moins et des portes pare -flammes de degré 1/2 heure, munies de ferme- portes.
La quantité de produits admise dans chaque local est limitée à la quantité nécessaire aux expériences ou manipulations en cours.
En application du paragraphe 2 de l’article CO 27, les magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits d’entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les locaux d’archives, les dépôts des salles polyvalentes et les locaux de stockage de matériaux combustibles implantés dans les ateliers sont classés locaux à risques moyens.
Article R 11 Produits dangereux dans les locaux d’enseignement à caractère technique
En application de l’article R 5, l’emploi dans les ateliers de produits nécessaires, (Arrêté du 13 janvier 2004) aux activités exercées dans ces locaux, doit être effectué dans les conditions suivantes :
Stockage (arrêté du 13 janvier 2004) de gaz :
a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à (arrêté du 13 janvier 2004) GZ 8
b) (arrêté du 13 janvier 2004) Le stockage d’oxygène, d’acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l’une des caractéristiques suivantes :
situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri
grillagé ;
contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau
incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d’une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent
incombustible, pare -flammes de degré 1 heure ; sa face d’accès doit être grillagée.
Dans les deux cas du b ci-dessus :
le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;
les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et
maintenues dans des râteliers afin d’éviter toute chute ;
un mur plein construit en matériau incombustible, s’élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles
contenant des produits de nature différente.
c) Utilisation des bouteilles à l’intérieur des bâtiments : Par dérogation aux a et b du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l’extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non utilisation , elles doivent être placées dans l’atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.
La capacité globale des bouteilles présentes à l’intérieur d’un même bâtiment ne doit pas excéder :
200 mètres cubes pour l’oxygène ; 100 mètres cubes pour l’acétylène ; 260 kilogrammes pour le butane ; 260 kilogrammes pour le propane, en dérogation à l’article GZ 7.
Lorsqu’il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente.
Article R 12 Produits dangereux dans les locaux d’enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche
Produits toxiques et liquides inflammables : Les quantités de ces produits sont limitées à (arrêté du 13 janvier 2004) la réalisation des manipulations , expériences ou travaux en cours dans :
les salles à vocation d’enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices
nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;
les salles à vocation de recherche.
(arrêté du 13 janvier 2004) La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite
Distribution de gaz (arrêté du 13 janvier 2004) dits spéciaux : (arrêté du 13 janvier 2004) Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre Ier du livre II ne sont pas des gaz spéciaux. Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l’hydrogène ou l’acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre II. L’alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l’extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d’utilisation à partir d’une centrale de distribution située à l’extérieur. Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d’un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l’intérieur de chaque local d’utilisation. L’emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier.
Distribution de liquides inflammables ou dangereux : (arrêté du 13 janvier 2004) En application de l’article R. 123-9 du code de la construction et de l’habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente.