Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r1-rd3099-1977.html
Timestamp: 2020-02-18 01:04:59
Document Index: 106585360

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 3', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 3', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31']

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se ordena la publicación del Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones de frío industrial
Vigencia desde 01 de Marzo de 1978. Revisión vigente desde 27 de Marzo de 1979 hasta 25 de Agosto de 1980
Artículo 6 Definición de sistema frigorífico
Artículo 7 Instalaciones frigoríficas
Artículo 8 Planta frigorífica
Artículo 12 Grupos de clasificación según el grado de seguridad
Artículo 13 Fluidos frigoríferos (salmueras y similares)
Artículo 15 Locales institucionales
Artículo 16 Locales de pública reunión
Artículo 17 Locales residenciales
Artículo 18 Locales comerciales
Artículo 19 Locales industriales
Artículo 20 Consideración de locales mixtos
Artículo 22 Resistencia de los materiales empleados en la construcción de equipos frigoríficos
Artículo 23 Materiales empleados en la construcción de equipos frigoríficos
Artículo 25 Fabricantes
Artículo 26 Instaladores y Conservadores-Reparadores frigoristas autorizados
Artículo 27 Titulares
Artículo 33 Obligaciones
Artículo 34 Carga de refrigerante en la instalación
Artículo 35 Almacenamiento de refrigerante en la sala de máquinas
CAPÍTULO IX . Disposiciones transitoria y adicionales
RD 138/2011 de 4 Feb. (Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias)
BOE 11 Enero 1978. Corrección de errores del RD 3099/1977 de 8 Sep. (Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones de frío industrial)
BOE 9 Febrero 1978. Corrección de errores del Decreto 3099/1977, de 8 Sep. (corrección de errores del D. de 8 sept. 1977, por la que se ordena la publicación del Regl. de seguridad para plantas e instalaciones de frío industrial)
Artículo 26 redactado por el apartado dos del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo y Corrección de errores «B.O.E.» 26 agosto). Artículo 27 redactado por el apartado tres del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Disposición adicional sexta introducida por el apartado cuatro del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Disposición adicional séptima introducida por el apartado cinco del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Disposición adicional octava introducida por el apartado seis del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Disposición adicional novena introducida por el apartado siete del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Expresión «instalador frigorista autorizado» sustituida por «empresa instaladora frigorista» y expresión «conservador-reparador autorizado» sustituida por «empresa conservadora-reparadora frigorista» de conformidad con establecido en el apartado uno del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Expresión «instalador frigorista autorizado» sustituida por «empresa instaladora frigorista» y expresión «conservador-reparador autorizado» sustituida por «empresa conservadora-reparadora frigorista» de conformidad con establecido en el apartado uno del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo). Expresión «instalador frigorista autorizado» sustituida por «empresa instaladora frigorista» y expresión «conservador-reparador autorizado» sustituida por «empresa conservadora-reparadora frigorista» de conformidad con establecido en el apartado uno del artículo primero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 22 mayo).
OM Ciencia y Tecnología 29 Nov. 2001 (modifica instrucciones técnicas complementarias del Regl. de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas)
Véase O.M. 29 noviembre 2001 por la que se modifican las instrucciones técnicas complementarias MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 diciembre).
RD 394/1979 de 2 Feb. (modificación del Regl. de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas)
Artículo 28 redactado R.D. 394/1979, de 2 de febrero, en la redacción dada al mismo por R.D. 754/1981, 13 marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 28 abril). Artículo 29 redactado R.D. 394/1979, de 2 de febrero, en la redacción dada al mismo por R.D. 754/1981, 13 marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 28 abril). Artículo 30 redactado R.D. 394/1979, de 2 de febrero, en la redacción dada al mismo por R.D. 754/1981, 13 marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 28 abril).
OM Industria y Energía 15 Jul. 1980 (dispone el cumplimiento de la Sentencia TS, por la que se declara la nulidad del art. 28 del Regl. de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas en la redacción dada por RD 394/1979 de 2 Feb., en cuanto hace referencia al instalador frigorista autorizado)
Téngase en cuenta la O.M. 15 julio 1980, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se declara la nulidad del art. 28 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas en la redacción dada por Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero, en cuanto hace referencia al instalador frigorista autorizado («B.O.E.» 28 agosto), que declara la nulidad de inciso mencionado.
RD 1618/1980 de 4 Jul. (Regl. de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria)
Téngase en cuenta que el R.D 1618/1980, 4 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria con el fin de racionalizar su consumo energético («B.O.E.» 6 agosto), establece que, el artículo 8 no será de aplicación al montaje de los equipos y las instalaciones comprendidas en el presente reglamento, a partir de su entrada en vigor. Letra b) del artículo 9 derogada por la disposición final séptima del R.D. 1618/1980, 4 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria con el fin de racionalizar su consumo energético («B.O.E» 6 agosto).
Artículo 3 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo). Artículo 28 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo). Artículo 29 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo). Artículo 30 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo). Artículo 31 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo). Disposición adicional tercera redactada por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).
El Ministerio de Industria y Energía vigilará el cumplimiento de los preceptos de este Reglamento en la forma prevenida en el mismo e instrucciones técnicas complementarias y, a través de sus Delegaciones Provinciales, intervendrá e inspeccionará en la forma aludida su aplicación cerca de los fabricantes, instaladores, conservadores, reparadores, y usuarios de tales instalaciones.
Artículo 3 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).Vigencia: 27 marzo 1979
Clasificación y utilización de los refrigerantes, de los locales de emplazamiento y de los sistemas de refrigeración
1. Definición de refrigerante.-
2. Denominación de los refrigerantes.-
2. Utilización.-
Aquellos donde se reúnen y son retenidas personas careciendo de libertad plena para abandonarlas en cualquier momento.
Construcción y montaje de instalaciones frigoríficas y protección de las mismas
Cualquier material empleado en la construcción e instalación de un equipo frigorífico debe ser resistente a la acción de las materias con las que entre en contacto, de forma que no pueda deteriorarse en condiciones normales de utilización, y en especial se tendrá en cuenta su resiliencia a efectos de su fragilidad a baja temperatura.
Sin perjuicio de las atribuciones específicas concedidas por el Estado a los titulados de grado superior y medio, las instalaciones frigoríficas se realizarán por personas o Entidades que estén en posesión del título de Instalador frigorista autorizado. Estas instalaciones se conservarán y repararán por personas o Entidades que tengan el título de Conservador-Reparador frigorista autorizado.
Los usuarios de toda instalación frigorífica deben cuidar que las mismas se mantengan en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no ofrezcan las debidas garantías de seguridad para personas o cosas. Los usuarios contratarán, en su caso, el mantenimiento de la instalación con un Conservador-Reparador autorizado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, y Energía, en la forma en que se establezca en las instrucciones complementarias que desarrollan el presente Reglamento.
Dictamen sobre la seguridad de plantas e instalaciones frigoríficas
La instalación, ampliación, modificación o traslado de plantas e instalaciones frigoríficas, requerirá, con carácter previo a su puesta en servicio, autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, que la otorgará, una vez presentado el pertinente dictamen de seguridad suscrito por el instalador frigorista autorizado y, en su caso, el Técnico titulado director de obra, con el que se entenderá acreditado, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las condiciones de seguridad contenidas en este Reglamento e instrucciones técnicas complementarias.
A estos efectos, se considerará modificación la sustitución de un refrigerante por otro, lo que deberá hacerse con todo tipo de garantías y de pruebas, facilitándose por el instalador responsable una nueva declaración con todos sus extremos.
Artículo 28 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).Vigencia: 27 marzo 1979
A partir de: 18 mayo 1981
Artículo 28 redactado R.D. 394/1979, de 2 de febrero, en la redacción dada al mismo por R.D. 754/1981, 13 marzo, por el que se modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 28 abril).
La autorización de puesta en servicio se entenderá concedida exclusivamente a efectos de seguridad y es independiente de cualquier otra intervención administrativa exigible.
Artículo 29 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).Vigencia: 27 marzo 1979
Sin perjuicio del dictamen de seguridad, previsto en el artículo 28, y según las características o la importancia de las instalaciones, las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía exigirán la presentación de un certificado de dirección de obra, y, en su caso, además, antes de iniciarse el montaje de la misma, un proyecto de la instalación, suscritos ambos por Técnico titulado competente. A estos efectos, en los casos de instalaciones y plantas frigoríficas de la competencia del Ministerio de Agricultura, el certificado de dirección y, en su caso, el proyecto, serán los que se presenten para la tramitación correspondiente en el citado Ministerio.
La clasificación de las instalaciones, a efectos de la exigencia de un certificado, y en su caso, un proyecto previo, y los datos que deban consignarse en los mismos, quedarán determinados en las instrucciones complementarias del presente Reglamento.
Artículo 30 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).Vigencia: 27 marzo 1979
La instalación, ampliación, modificación o traslado de plantas o instalaciones frigoríficas, podrá inspeccionarse, por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, que controlarán la labor de los instaladores frigoristas autorizados, mediante las técnicas de control estadístico de la calidad de las obras ejecutadas por los mismos o bien por cualquier otro procedimiento que procure un resultado análogo.
Artículo 31 redactado por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).Vigencia: 27 marzo 1979
Para equipos de compresión con más de tres kilogramos de carga de refrigerante, éste deberá ser introducido en el circuito a través del sector de baja presión.
No se almacenará en la sala de máquinas una cantidad de refrigerante superior en un 20 por 100 a la carga de la instalación, sin que exceda de 150 kilogramos, y siempre en botellas reglamentarias para el transporte de gases licuados a presión.
A) Sanciones.
Disposición adicional tercera redactada por el artículo único del R.D. 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas («B.O.E.» 7 marzo).Vigencia: 27 marzo 1979