Source: http://docplayer.fr/14151703-This-document-is-a-preview-generated-by-evs.html
Timestamp: 2018-08-19 02:06:19+00:00
Document Index: 186400608

Matched Legal Cases: ['art 5', 'art 5', 'art 5', 'art 3', 'art 5', 'art 11', 'art 1', 'art 5']

1 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Première édition First edition Appareillage à basse tension Partie 5-6: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande Interface à courant continu pour capteurs de proximité et amplificateurs de commutation (NAMUR) Low-voltage switchgear and controlgear Part 5-6: Control circuit devices and switching elements DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR) Numéro de référence Reference number CEI/IEC :1999
3 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Première édition First edition Appareillage à basse tension Partie 5-6: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande Interface à courant continu pour capteurs de proximité et amplificateurs de commutation (NAMUR) Low-voltage switchgear and controlgear Part 5-6: Control circuit devices and switching elements DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR) IEC 1999 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland Telefax: IEC web site Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission CODE PRIX PRICE CODE N Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue
4 CEI:1999 SOMMAIRE Pages AVANT-PROPOS Articles 1 Domaine d'application Références normatives Définitions Classification Caractéristiques Entrée de commande de l'amplificateur de commande Interaction entre le capteur de proximité et l'amplificateur de commande Courbe continue Courbe discontinue Courant différentiel Résistance de ligne Résistance d'isolement Information sur le matériel Capteurs de proximité Amplificateurs de commutation Conditions normales de service, de montage et de transport Conditions normales de service Identification des connexions et marquage Conditions pendant le transport et le stockage Compatibilité électromagnétique (CEM) Dispositions relatives à la construction et au fonctionnement Essais Amplificateur de commutation Capteur de proximité Résultats à obtenir Vérification de la compatibilité électromagnétique Figure 1 Exemple de courbe continue pour un capteur de proximité Figure 2 Exemple de courbe discontinue pour un capteur de proximité Figure 3 Entrée de commande de l'amplificateur de commande Figure 4 Courbes de capteur de proximité dans l'état de haute impédance Figure 5 Courbes de capteur de proximité dans l'état de basse impédance Tableau 1 Classification des détecteurs de proximité Tableau 2 Identification des connections et du câblage... 20
5 IEC: CONTENTS FOREWORD... 5 Clause 1 Scope Normative references Definitions Classification Characteristics Control input of the switching amplifier Interaction between proximity sensor and switching amplifier Continuous characteristic Discontinuous characteristic Switching current difference Line resistance Insulation resistance Product information Proximity sensors Switching amplifiers Normal service, mounting and transport conditions Normal service conditions Connection identification and marking Conditions during transport and storage Electromagnetic compatibility (EMC) Constructional and performance requirements Tests Switching amplifier Proximity sensor Results to be obtained Verification of the electromagnetic compatibility Page Figure 1 Example of a continuous characteristic of a proximity sensor Figure 2 Example of a discontinuous characteristic of a proximity sensor Figure 3 Control input of the switching amplifier Figure 4 Characteristics of proximity sensor in the high impedance state Figure 5 Characteristics of proximity sensor in the low impedance state Table 1 Classification of proximity switches Table 2 Connection and wiring identification... 21
6 CEI:1999 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE APPAREILLAGE À BASSE TENSION Partie 5-6: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande Interface à courant continu pour capteurs de proximité et amplificateurs de commutation (NAMUR) AVANT-PROPOS 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d études. 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux. 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 5) La CEI n a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d approbation et sa responsabilité n est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l une de ses normes. 6) L attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. La Norme internationale CEI a été établie par le sous-comité 17B: Appareillage à basse tension, du comité d études 17 de la CEI: Appareillage. Le texte de cette norme est issu des documents suivants: FDIS 17B/1011/FDIS Rapport de vote 17B/1030/RVD Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme. Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. Le comité à décidé que cette publication reste valable jusqu en A cette date, selon décision préalable du comité, la publication sera reconduite; supprimée; remplacée par une édition révisée, ou amendée.
7 IEC: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR Part 5-6: Control circuit devices and switching elements DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR) FOREWORD 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees. 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter. 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards. 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard IEC has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear. The text of this standard is based on the following documents: FDIS 17B/1011/FDIS Report on voting 17B/1030/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table. This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. The committee has decided that this publication remains valid until At this date, in accordance with the committee s decision, the publication will be reconfirmed; withdrawn; replaced by a revised edition, or amended.
8 CEI:1999 APPAREILLAGE À BASSE TENSION Partie 5-6: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande Interface à courant continu pour capteurs de proximité et amplificateurs de commutation (NAMUR) 1 Domaine d'application La présente Norme internationale s'applique aux capteurs de proximité connectés en fonctionnement par un câble de liaison à deux fils à l'entrée de commande d'un amplificateur de commutation. L'amplificateur de commutation comporte une source à courant continu pour alimenter le circuit de commande et est commandé par la résistance interne variable du capteur de proximité. Ces dispositifs peuvent être utilisés dans une atmosphère explosive s'ils satisfont aussi à la CEI NOTE Ces dispositifs ont été définis par l'organisme allemand «Normenausschuß für Meß- und Regelungstechnik (NAMUR)» (Bureau de normalisation pour les techniques de mesures et de régulation). 2 Références normatives Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'iso possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. CEI :1999, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses Partie 11: Sécurité intrinsèque «i» CEI :1999, Appareillage à basse tension Partie 1: Règles générales CEI :1999, Appareillage à basse tension Partie 5-2: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande Détecteurs de proximité 3 Définitions Pour les besoins de la présente Norme internationale les définitions suivantes s appliquent. 3.1 capteur de proximité dispositif qui convertit le déplacement d'un corps à détecter par rapport à lui-même en un signal de sortie NOTE 1 Le capteur de proximité est de préférence sans contact (par exemple inductif, capacitif, magnétique, photoélectrique). NOTE 2 Le capteur de proximité peut être manœuvré avec ou sans contact mécanique. 3.2 amplificateur de commutation dispositif qui convertit le signal du capteur de proximité introduit à l entrée de la commande en un signal binaire de sortie qui peut être produit par exemple par un relais électromagnétique ou par un élément de commutation à semiconducteur
9 IEC: LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR Part 5-6: Control circuit devices and switching elements DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR) 1 Scope This International Standard applies to proximity sensors connected for operation by a two-wire connecting cable to the control input of a switching amplifier. The switching amplifier contains a d.c. source to supply the control circuit and is controlled by the variable internal resistance of the proximity sensor. These devices can be used in an explosive atmosphere if they also comply with IEC NOTE These devices have been defined by the German organization Normenausschuß für Meß- und Regelungstechnik (NAMUR) (Office for Standardization of Measurement and Regulation Techniques). 2 Normative references The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards. IEC :1999, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 11: Intrinsic safety i IEC :1999, Low-voltage switchgear and controlgear Part 1: General rules IEC :1999, Low-voltage switchgear and controlgear Part 5-2: Control circuit devices and switching elements Proximity switches 3 Definitions For the purpose of this International Standard the following definitions apply. 3.1 proximity sensor device which converts the travel of an influencing body relative to it into an output signal NOTE 1 The proximity sensor is preferably contactless (e.g. inductive, capacitive, magnetic, photoelectric). NOTE 2 The proximity sensor may be operated with or without mechanical contact. 3.2 switching amplifier device which converts the signal from the proximity sensor presented at the control input into a binary output signal which may be produced e.g. by an electromagnetic relay or a semiconductor switching element
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 61991 Première édition First edition 2000-01 Applications ferroviaires Matériel roulant Dispositions de protection contre les dangers électriques Railway