Source: http://docplayer.cz/16192199-Titulni-list-kanalizacniho-radu.html
Timestamp: 2019-01-16 08:30:31+00:00
Document Index: 10434016

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274']

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU - PDF
Download "TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU"
2 Strana/celkem stran: 2/36 Vydání č.: 4 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava. Název stokové sítě: Identifikační čísla majetkové evidence stokové sítě: Vlastník stokové sítě: Kanalizační síť statutárního města Ostrava /1 Ostrava Kanalizační sběrač D /2 - Ostrava Kanalizační sběrač DI /3 - Ostrava Kanalizační sběrač A /1 Ostrava - D /1 Ostrava - DI /1 Ostrava - A /1 Ostrava Heřmanice II /2 Ostrava Heřmanice I /1 - Ostrava Michálkovice /1 Ostrava Radvanice a Bartovice /1 Kunčice a Kunčičky Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí Ostrava Moravská Ostrava IČ: Provozovatel stokové sítě: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Nádražní 28/ Ostrava Moravská Ostrava IČ: Kanalizační řád schvaluje: Magistrát města Ostravy Odbor ochrany životního prostředí Prokešovo náměstí Ostrava Moravská Ostrava Zpracovatel kanalizačního řádu: Ostravské vodárny Nádražní 28/3114 Datum zpracování: listopad Ostrava Moravská Ostrava
3 Strana/celkem stran: 3/36 Vydání č.: 4 Obsah kanalizačního řádu 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Cíle kanalizačního řádu Použité zkratky a definice POPIS ÚZEMÍ Charakteristika lokality, odtokové poměry Odpadní vody TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Druh kanalizace a její technické údaje Údaje o situování kmenových stok Výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu Důležité objekty na kanalizaci Čerpací stanice odpadních vod Shybky Proplachovací objekty Měrné objekty Kontrolní profily Jímky a septiky Stáčecí místa Základní hydrologické údaje Údaje o počtu obyvatel a obyvatel napojených na kanalizaci Údaje o odběru vody a o počtu a délce kanalizačních přípojek Údaje o množství a jakosti nečištěných odpadních vod Obce připojené na stokovou síť (jiný provozovatel/vlastník sítě) MAPOVÁ PŘÍLOHA SCHÉMA STOKOVÉ SÍTĚ ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD Seznam ČOV na stokové síti Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění ÚČOV Přívoz ČOV Heřmanice I ČOV Heřmanice II ČOV Michálkovice ČOV Vítkovice Současný stav ČOV, počet připojených obyvatel Způsob řešení oddělení dešťových vod Výhledový stav ÚDAJE O VODNÍCH RECIPIENTECH SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI... 21
4 Strana/celkem stran: 4/36 Vydání č.: Zvlášť nebezpečné látky Nebezpečné látky Ostatní nespecifikované látky STANOVENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE Obecná ustanovení Přehled stanovených limitů znečištění odpadních vod Navazující kanalizace pro veřejnou potřebu ZPŮSOB MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD Postupy stanovení množství odpadních vod Stanovení množství srážkových vod Stanovení množství předávaných odpadních vod Stanovení množství převáděných odpadních vod OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Opatření při vzniku havarijního úniku znečištění způsobeném odběratelem Opatření při havárii (poruše) na kanalizaci pro veřejnou potřebu DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE Všeobecné podmínky Koncentrované odpadní vody Vypouštění dešťových vod Omezení balastních vod Předčisticí zařízení Specifické odpadní vody KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Místa odběrů vzorků Četnost odběru vzorků odpadních vod Rozsah a způsob kontroly Odběratelem (producentem) Provozovatelem Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadní vody Přehled analytických metod pro kontrolu míry znečištění odpadních vod KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH V KŘ SANKCE A POKUTY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY A NOREM PŘÍLOHY... 36
5 Strana/celkem stran: 5/36 Vydání č.: 4 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu (dále jen KŘ) je stanovení podmínek a pravidel, kterými je řízeno vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostravy v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Současně upravuje právní vztahy mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16), v platném znění - vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění (zejména 9, 14, 24, 25, 26, 29, 30 a 31) a jejich eventuální novely Údaje v kanalizačním řádu jsou základem řady dalších smluvních a technickoekonomických vztahů. Schválením tohoto kanalizačního řádu pozbývají platnosti všechny předchozí vydání a dodatky vztahující se k předmětné kanalizaci. 1.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu a) Vypouštění vod do kanalizace pro veřejnou potřebu vlastníky pozemků nebo staveb připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (odběrateli) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno a podléhá sankcím podle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění b) Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace c) Provozovatel kanalizace smí připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do kanalizace pro veřejnou potřebu míru znečištění přípustnou tímto kanalizačním řádem. V případě, že jakost odpadních vod překračuje nejvyšší míru znečištění stanovenou tímto kanalizačním řádem, je odběratel povinen zajistit vyčištění těchto vod na míru znečištění stanovenou tímto kanalizačním řádem. d) Producenti jiných než splaškových vod jsou povinni sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s platným povolením vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do kanalizace. e) Každý odběratel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům provozovatele kanalizace vstup do areálů a objektů za účelem kontroly a odběru vzorků vypouštěných odpadních vod. f) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen g) Přehled látek, které do kanalizace nesmí vnikat a přehled látek, k jejichž vypouštění je nutné povolení vodoprávního úřadu, jsou uvedeny v kapitole 7. h) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem a odběratelem. i) Provozovatel kanalizace průběžně shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. j) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.
6 Strana/celkem stran: 6/36 Vydání č.: Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec užívání stokové kanalizační sítě tak, aby zejména: byly dodržovány a plněny podmínky vodoprávních povolení k vypouštění odpadních vod nedocházelo k ohrožením jejího provozu, včetně ohrožení souvisejících objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu (čistíren odpadních vod, čerpacích stanic apod.) nedocházelo k ohrožení kvality vod ve vodních tocích a kvality podzemních vod byly odpadní vody odváděny a čištěny plynule, hospodárně a bezpečně byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu byla zajištěna bezpečnost pracovníků zajišťujících její řádný provoz stanovením podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a to zejména: - nejvyššího množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace - nejvyšších přípustných hodnot znečištění vypouštěných odpadních vod ve sledovaných ukazatelích - látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno - rozsahu stokové soustavy a objektů s provozem souvisejících Kanalizací mohou být odváděny jen vody v množství a míře znečištění podle podmínek KŘ a smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené mezi vlastníkem, popř. provozovatelem kanalizace a odběratelem (producentem). Vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění dle KŘ vyžadují předchozí čištění dle 18, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění mohou být do kanalizace vypouštěny jen s povolením vodoprávního úřadu. K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek ( 39 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. v platném znění), do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu. Odběratel je povinen bezodkladně a písemně informovat provozovatele kanalizace o všech změnách souvisejících s odváděním odpadních vod, jakož i o souvisejícím navýšení, poklesu, změně nebo zastavení výroby, příp. změně majitele nebo o částečném nebo úplném pronájmu. Odběratel má za povinnost oznámit každou situaci, která bezprostředně způsobí překročení stanovených limitních hodnot vypouštěného znečištění a ohrozí provoz kanalizačního systému, včetně provozu a funkce ČOV. Toto musí být provozovateli kanalizace oznámeno bezodkladně telefonicky (na dispečink OVAK a.s.) a následně písemným sdělením zaslaným na adresu provozovatele uvedenou na titulním listě tohoto KŘ. Oznámení nezbavuje odběratele odpovědnosti za vzniklé škody. 1.3 Použité zkratky a definice AOX BSK 5 C 10 C 40 ČOV ČSN ČSOV ČSMPV DVT EL adsorbovatelné organicky vázané halogeny biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů uhlovodíky C 10 C 40 čistírna odpadních vod česká technická norma čerpací stanice odpadních vod čerpací stanice mechanicky předčištěných vod drobný vodní tok extrahovatelné látky
7 Strana/celkem stran: 7/36 Vydání č.: 4 CHSK Cr ID JK KŘ LT MMO MŽP N celk NEL NL OK OLK OOŽP OS OV OVAK a.s. PAL A PAU PCB P celk. RAS RL RN TNV ÚČOV VO VVP ZS chemická spotřeba kyslíku dichromanem jednoznačně definovaný prvek geografického informačního systému jednotná kanalizace kanalizační řád lapač tuků Magistrát města Ostravy Ministerstvo životního prostředí dusík celkový nepolární extrahovatelné látky nerozpuštěné látky odlehčovací komora odlučovač lehkých kapalin odbor ochrany životního prostředí odlehčovací stoka odpadní voda Ostravské vodárny anionaktivní tenzidy polycyklické aromatické uhlovodíky polychlorované bifenyly fosfor celkový rozpuštěné anorganické soli rozpuštěné látky retenční nádrž odvětvová technická norma vodního hospodářství Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava Přívoz výustní objekt vodovod pro veřejnou potřebu zdravotní středisko Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace (dále jen "provozovatel") je osoba, která provozuje vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu nebo kanalizace vydaného místně příslušným krajským úřadem.
8 Strana/celkem stran: 8/36 Vydání č.: 4 Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). 2. POPIS ÚZEMÍ 2.1 Charakteristika lokality, odtokové poměry K datu bylo na území statutárního města Ostrava přihlášeno k trvalému pobytu obyvatel a to ve 23 městských obvodech. Stupněm hustoty osídlení 1500 obyvatel/km 2 se řadí v rámci ČR k nejhustěji zalidněným městům se značně rozvinutým průmyslem. Charakteristickým pro Ostravu byl zejména báňský, hutní, strojírenský a chemický průmysl. Přes silný útlum těžkého průmyslu zůstávají některé závody v provozu a kanalizační síť je rovněž ovlivňována starou ekologickou zátěží. Množství pracovních příležitostí a regionální charakter města má za následek periodické narůstání obyvatel s trvalým bydlištěm mimo území města. Poměrně členitý terén neumožňuje gravitační plošné odkanalizování celého území jedním stokovým systémem. Městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava, Porubka a Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních toků. Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se začalo u některých sídlišť budovaných od 70. let. Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik samostatných kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na některé z ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu některou z výustí. Čištění většiny produkovaných odpadních vod je zajišťováno mechanicko-biologickou rozšířenou ÚČOV Přívoz, na kterou jsou přiváděny odpadní vody od obyvatelstva i z průmyslu. Zde jsou přiváděny odpadní vody ze Slezské Ostravy, Muglinova, Moravské Ostravy a Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic, Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova, Klimkovic, Polanky, Nové Bělé, Staré Bělé, Proskovic, Vřesiny a Staré Vsi nad Ondřejnicí.
9 Strana/celkem stran: 9/36 Vydání č.: 4 Okrajové obvody města Ostravy, jako jsou třeba Michálkovice nebo Heřmanice jsou pak odkanalizovány na některé z dalších ČOV ve správě OVAK a.s. Těmito jsou ČOV Heřmanice I, Heřmanice II a ČOV Michálkovice. Na ČOV Vítkovice jsou pak čištěny pouze OV z bytových domů na ulici Zalužanského v Ostravě-Vítkovicích. Některé okrajové a částečně i vnitřní, historické části města jsou řešeny jako bezodtokové systémy s žumpami. V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k postupnému rušení žumpového systému. Na síti se nachází rovněž několik provozovaných septiků, které jsou uvedeny v příloze č. 3, platného provozního řádu kanalizační sítě [83]. Ke zvláštnostem z hlediska návaznosti na stokovou síť patří poddolování některých částí města způsobené historickou těžbou černého uhlí. Poklesy v těchto částech města způsobují zejména pozvolné lokální změny spádových poměrů na kanalizační síti. V těchto lokalitách pak dochází ke zmenšování průtočné kapacity stok a v některých případech i vytváření protispádů a původně gravitační kanalizace tak přestává plnit svoji funkci. Na rozhraní větších poklesů dochází pak k porušení kanalizace tzv. střihem. Z uvedených důvodů je nutno věnovat na poddolovaném území kanalizačních sběračů vyšší pozornost z hlediska proměřování sklonu, čištění a zajišťování oprav vzniklých poruch. 2.2 Odpadní vody Odpadní vody v městské aglomeraci vznikají: a) z bytového fondu (obyvatelstvo) b) z výrobní činnosti - průmyslová výroba, podniky a provozovny (průmysl) c) v zařízeních občansko-technické a státní vybavenosti (městská vybavenost) d) ze srážkových vod (vody ze zpevněných ploch a komunikací) e) z jiných zdrojů (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území) f) dovážené specifické a vysoko koncentrované odpadní vody. Odpadní vody z bytového fondu (obyvatelstvo) jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 268 tis. obyvatel trvale bydlících na území města Ostravy a napojených přímo na stokovou síť. Odpadní vody z průmyslu jsou kromě srážkových dvojího druhu: vody splaškové a vody technologické. Významní producenti průmyslových odpadních vod jsou uvedeni v tabulkách č. 4 a 5 tohoto kanalizačního řádu. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do oblasti městské vybavenosti zahrnují zejména nemocnice, školy, úřady, sportovní zařízení, čerpací stanice, obchody, restaurace atd. Seznam těchto odběratelů a povolené limity ukazatelů znečištění je uveden v tabulkách č Pro všechny ostatní neuvedené odběratele platí limity dle tabulky č. 3. Srážkové vody (vody ze zpevněných ploch, komunikací atd.) jsou z celé lokality většinou odváděny jednotnou kanalizací, část je pak odváděna oddílnou kanalizací. Podzemní a drenážní vody vnikání vod tohoto typu do kanalizace je nežádoucí, proto je třeba jejich vnikání do veřejné kanalizace při provozu minimalizovat (viz také kapitola 11.4). Samostatné kanalizační systémy srážkových vod nenavazující na kanalizaci pro veřejnou potřebu nejsou předmětem tohoto kanalizačního řádu.
10 Strana/celkem stran: 10/36 Vydání č.: 4 Dovážené specifické a vysoko koncentrované odpadní vody tvoří především koncentrované průmyslové odpadní vody a odpadní vody ze žump a jímek. Tyto vody jsou dováženy většinou přímo na ÚČOV. Jejich specifikace, množství a ukazatele znečištění jsou uvedeny v tabulce č TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Teprve v roce 1928 se začalo s výstavbou jednotné kanalizace, která měla být v nejnižším místě zakončena čistírnou odpadních vod. Práce však byly přerušeny v roce 1940 v důsledku války. V poválečném období byla výstavba kanalizace zaměřena pouze na nově budovaná sídliště. Tak vznikly dočasné samostatné kanalizační systémy i s čištěním odpadních vod na ČOV Poruba, ČOV Zábřeh a na ČOV Třebovice, tyto jsou nyní již přepojeny na sběrač D, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ÚČOV a výše uvedené ČOV jsou již mimo provoz. S realizací koncepce tzv. Soustavné kanalizace města Ostravy (SKO) bylo započato v roce SKO tvoří v současné době největší kanalizační systém na území města. Tento kanalizační systém je zakončen ČOV v Ostravě - Přívoze uvedenou do provozu v roce V osmdesátých létech došlo k dalšímu rozšiřování kanalizační sítě a k přípravě výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Tím byla na území města vytvořena koncepce jednotného systému odkanalizování územní aglomerace. Nová ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku Schéma stokové sítě s vyznačením čistíren odpadních vod, hlavních producentů odpadních vod, producentů s možností vzniku havarijního znečištění, míst pro měření a odběr vzorků (měrných profilů), odlehčovacích komor a výustních objektů, čerpacích stanic odpadních vod, stáčecích míst, shybek a DVT je uvedeno na mapové příloze č. 17. Toto schéma je rovněž součástí dokumentu PŘ/61/01 Provozní řád kanalizační sítě. 3.1 Druh kanalizace a její technické údaje Kanalizace na území města je z převážné většiny jednotná, pouze malá část nové zástavby má kanalizaci oddílnou. V následující tabulce je uveden přehled základních provozně-technických ukazatelů kanalizační sítě ve správě společnosti OVAK, a.s. k Vybraný ukazatel hodnota jednotka délka stávající funkční stokové sítě ve správě OVAK a.s. 854 km celková délka stávající funkční stokové sítě km počet odlehčovacích komor 70 ks počet havarijních přepadů (HP) 14 ks retenční nádrže 2 ks počet kanalizačních revizních šachet ve správě OVAK a.s ks počet kanalizačních přípojek ve správě OVAK a.s ks délka kanalizačních přípojek 178 km počet provozovaných ČOV na stokové síti 5 ks počet přečerpávacích stanic odpadních vod (OVAK a.s.) 32 ks počet jednotných výustí stokové sítě ve správě OVAK a.s. 62 ks 3.2 Údaje o situování kmenových stok Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody z Moravské Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II odvádějící odpadní vody ze Slezské Ostravy a Muglinova, sběrač D I přebírající odpadní vody sběračů C a CIII odvádějící odpadní vody z Mariánských Hor a Hulvák,
11 Strana/celkem stran: 11/36 Vydání č.: 4 Ostravy jih, Hrabové a Vratimova a sběrač D situovaný podél řeky Odry a odvádějící odpadní vody ze západní a jižní části města. Hlavními přítoky sběrače D jsou sběrače D IV, K a L odvádějící odpadní vody z Poruby, Pustkovce, části Plesné, Martinova a Třebovic, sběrač D VI odvádějící odpadní vody ze Svinova, jižní části Poruby, Lázní Klimkovic, a je prodloužen přes Vřesinu do Krásného Pole. Dále je to sběrač D IX odvádějící odpadní vody ze starého Zábřehu, sběrač D XI odvádějící odpadní vody z nového Zábřehu a sběrač D XII odvádějící odpadní vody z Výškovic. Bylo realizováno prodloužení sběrače D do Staré Bělé a sběrač DVIII do Proskovic a Staré Vsi nad Ondřejnicí a napojení sběrače Z z Polanky a Klimkovic. Povodí jednotlivých kmenových stok a jejich situování je zřejmé ze schématu stokové sítě, uvedené v příloze č. 17 tohoto kanalizačního řádu. Pro výstavbu hlavních stok bylo použito především železobetonu, v menší míře bylo použito trub zhotovených z vibrolisovaného betonu. Stoky prováděné tunelováním byly sestavovány z betonových segmentů s vnitřní výstelkou. K výstavbě stok menších profilů bylo použito taktéž převážně železobetonových trub ale také trub z kameniny, různých plastů a sklolaminátů. Část starších stok v oblasti Ostravy - Vítkovic a centra je provedena ještě vyzdívkou z cihel. 3.3 Výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění Odlehčovací komory slouží k oddělení naředěné směsi splaškových a dešťových odpadních vod z jednotné stokové soustavy do recipientu a slouží k ochraně stok před jejich přetížením. Přehled odlehčovacích komor, havarijních přepadů a vyústí do recipientů je uveden v příloze č. 8 platného provozního řádu kanalizační sítě [83]. 3.4 Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu Ředící poměry splaškových vod na přepadech jednotlivých odlehčovacích komor do vodních recipientů jsou uvedeny rovněž v příloze č. 8 provozního řádu kanalizační sítě [83]. 3.5 Důležité objekty na kanalizaci Čerpací stanice odpadních vod Čerpací stanice odpadních vod jsou objekty, které umožňují odvádění těchto vod z členitého terénu, kdy je nerealizovatelné jejich gravitační odvádění. Součástí kanalizační sítě je k celkem 32 ČSOV, které jsou uvedeny v příloze č Shybky Kanalizační shybky jsou součástí kanalizační sítě a řeší místa křížení kanalizačních stok s jinými objekty, zejména pak vodními toky. Shybky jsou součástí kanalizační sítě a jejich přehled je uveden v příloze č. 5 platného provozního řádu kanalizační sítě [83] Proplachovací objekty Proplachovací komory slouží k řízenému automatickému proplachování vymezených úseků na síti, za účelem omezení tvorby sedimentů a zlepšení samočisticích kritérií. Seznam proplachovacích objektů je uveden v příloze č. 8 platného provozního řádu kanalizační sítě [83].
12 Strana/celkem stran: 12/36 Vydání č.: Měrné objekty Měrné objekty jsou místa na kanalizační síti (většinou revizní šachty), které slouží k trvalému měření průtoku protékajících odpadních vod a umožňují odběr reprezentativního vzorku. Seznam měrných objektů je uveden v tabulce č. 10 platného provozního řádu kanalizační sítě [83] Kontrolní profily Kontrolní profily jsou místa na kanalizační síti (většinou revizní šachty), které dočasně umožňují spolehlivé měření průtoku OV přenosným měřícím zařízením a odběr vzorku protékajících odpadních vod. Seznam hlavních kontrolních profilů stokové sítě je uveden v tabulce č Jímky a septiky Jímky a septiky jsou součástí kanalizační sítě a slouží k jímání nebo předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizační sítě. Seznam provozovaných jímek a septiků je uveden v příloze č. 3, platného provozního řádu kanalizační sítě [83] Stáčecí místa Stáčecí místa jsou objekty na kanalizační síti ve správě OVAK a.s., které svou polohou a provedením umožňují vypouštět odpadní vody čerpané ze septiků, žump a odpadní vody s obsahem kalů z malých ČOV. Konkrétní podmínky, za kterých lze na těchto místech OV vypouštět jsou uvedeny v kapitole Seznam stáčecích míst na kanalizační síti je pak uveden v příloze č. 9 platného provozního řádu kanalizační sítě [83]. Veškeré tyto důležité objekty na kanalizační síti jsou také vyznačeny na mapové příloze č Základní hydrologické údaje Následující údaje charakterizují průměrné hydrologické a klimatické podmínky na území města Ostravy za rok 2011 (zdroj: Nadmořská výška území: m n.m. Teplota ovzduší: roční průměr 8,6 C maximum 37,4 C minimum 27,3 C Roční průměrný srážkový úhrn: 705 mm Intenzita 15-ti minutového deště při p = 1: 128 l/s/ha Intenzita 15-ti minutového deště při p = 0,5: 157 l/s/ha Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 90 dnů/rok Pro určování návrhových parametrů při dimenzování stok platí podmínky a data uvedená v platném generelu odvodnění města Ostravy. Průměrný odtokový koeficient nebyl určen a je stanovován individuálně.
13 Strana/celkem stran: 13/36 Vydání č.: Údaje o počtu obyvatel a obyvatel napojených na kanalizaci Z celkového počtu obyvatel trvale bydlících na území města Ostravy je na kanalizaci pro veřejnou potřebu s vyústěním na ČOV v současnosti napojených obyvatel (zdroj: provozní evidence vodovodů a kanalizací k ). 3.8 Údaje o odběru vody a o počtu a délce kanalizačních přípojek Průměrná spotřeba pitné vody na území Ostravy s útlumem průmyslu postupně klesala, v současné době je již poměrně stabilizovaná. V roce 2011 bylo odběratelům dodáno celkem tis.m 3 pitné vody, z toho domácnostem tis.m 3, tudíž průměrná spotřeba na osobu a den činí 102,5 litrů. Podrobnější údaje o počtu a délce kanalizačních přípojek jsou uvedeny v kapitole Údaje o množství a jakosti nečištěných odpadních vod Údaje o množství a jakosti nečištěných odpadních vod vypouštěných do jednotlivých recipientů v roce 2011 pro výusti jednotné kanalizace jsou uvedeny v tabulce č Obce připojené na stokovou síť (jiný provozovatel/vlastník sítě) V současnosti jsou na stokovou síť statutárního města Ostrava, odvádějící odpadní vody na ústřední čistírnu odpadních vod v Přívoze napojeny také kanalizace jiných provozovatelů - přilehlých obcí Vřesina u Bílovce, Klimkovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Vratimov a Ludgeřovice a kanalizace cizích vlastníků např. RPG Byty, s.r.o., ČEZ Energetické Služby s.r.o.. Na základě smlouvy o provozování provozuje OVAK a.s. také kanalizace cizích vlastníků, jejichž seznam je uveden v samostatné příloze č. 2. Jednotlivé stokové sítě, jiného vlastníka než je Statutární město Ostrava, mají pak vypracovaný vlastní kanalizační řád a tento kanalizační řád je nezahrnuje. 4. MAPOVÁ PŘÍLOHA SCHÉMA STOKOVÉ SÍTĚ Schéma stokové sítě je přílohou č. 17 tohoto kanalizačního řádu a obsahuje podrobné situační údaje o stokové síti. Dále obsahuje vyznačení hlavních producentů odpadních vod, producentů s možností vzniku havarijního znečištění, míst pro měření a odběr vzorků (měrných profilů), odlehčovacích komor a výustních objektů, čistíren odpadních vod a vyznačení všech dalších důležitých objektů na stokové síti.
14 Strana/celkem stran: 14/36 Vydání č.: 4 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD 5.1 Seznam ČOV na stokové síti P.č. Název Umístění ČOV Číslo výusti Číslo povolení k vypouštění 1 ÚČOV Přívoz ul.slovenská, Ostrava - Přívoz 700 MSK /2010 MSK 53493/2010 MSK 93406/ ČOV Heřmanice I ul.najzarova, Ostrava - Heřmanice I /10/VH a 725/02 3 ČOV Heřmanice II ul.orlovská Ostrava - Heřmanice II /11/VH 269/09/VH 4 ČOV Michálkovice ul.rychvaldská, Ostrava /10/VH Michálkovice 5 ČOV Vítkovice ul.zalužanského, Ostrava - Vítkovice /11/VH Výše uvedené ČOV a výusti vyčištěných vod jsou přehledně vyznačeny na mapové příloze č Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Všechny provozované čistírny odpadních vod na stokové síti pro veřejnou potřebu jsou mechanicko - biologické. Na nátoku jsou čistírny odpadních vod vybaveny dešťovým oddělovačem nebo havarijním přepadem s odtokem do recipientu ÚČOV Přívoz Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze, dále jen ÚČOV je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s primární sedimentací, nízko zatěžovanou aktivací s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, chemickým srážením fosforu a anaerobní stabilizací čistírenských kalů. ÚČOV byla uvedena do zkušebního provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle hrubé a jemné strojní lapák štěrku lapák písku provzdušňovaný usazovací nádrž aktivační nádrž dosazovací nádrž vyhnívací nádrž plynojem uskladňovací nádrž odvodňovací zařízení na kal 2+4 ks 2 ks 2 ks 4 ks 3 ks 10 ks 3 ks 1 ks 1 ks 2 ks
15 Strana/celkem stran: 15/36 Vydání č.: 4 Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j l.s -1 BSK 5 přítok kg.den -1 t.j. 208 mg.l -1 BSK 5 odtok kg.den -1 t.j. 14,7 mg.l -1 Čistící efekt 92,9 % Počet ekvivalentních obyvatel: EO Odtok vyčištěných vod je zaústěn do Černého příkopu. Objem vypouštěných vod je měřen měrným žlabem s ultrazvukovou sondou. Kaly vznikající při procesu čištění jsou následně zpracovány v kalovém hospodářství a předávány externí firmě na likvidaci. Vypouštění odpadních vod z ÚČOV do recipientu je povoleno vodohospodářským rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č., MSK /2010 ze dne , které bylo následně změněno povolením č. MSK 93406/2009 ze dne ve znění rozhodnutí č. MSK 53493/2010 ze dne v tomto množství a kvalitě: Množství: Q prům = 1600 l/s = l/s Q rok = m 3 /rok Kvalita: Parametr jednotka roční Ø p limit m limit CHSK Cr mg/l BSK 5 mg/l NL mg/l N-NH 4 mg/l 4 10 N-NH + 4 (zimní) mg/l 15* 25* P celk mg/l 0,7 3 N c - snížení % minimálně 70 *hodnoty platí pro období, ve kterém je teplota OV na odtoku z biologického stupn ě nižší než 12 C Platnost povolení: do ČOV Heřmanice I Mechanicko biologická ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česlový koš lapák písku štěrbinová nádrž aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací dosazovací nádrž uskladňovací nádrž kalu kalová pole Projektované parametry: Q denní 370 m 3.den -1 t.j. 4,3 l.s -1 BSK 5 přítok 73,3 kg.den -1 t.j. 198 mg.l -1 BSK 5 odtok 5,55 kg.den -1 t.j. 15 mg.l -1 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 5 ks
16 Strana/celkem stran: 16/36 Vydání č.: 4 Čistící efekt % Počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z ČOV je zaústěn do bezejmenného vodního toku ČHP v ř.km 1,65. Neodvodněné kaly jsou následně odváženy a vypouštěny na ÚČOV nebo na některém stáčecím místě. Vypouštění odpadních vod z této ČOV do recipientu je povoleno vodohospodářským rozhodnutím MMO OŽP č. 295/10/VH ze dne , které nabylo právní moci dne v tomto množství a kvalitě: Množství: Q prům = 4,3 l/s = 9,6 l/s Q rok = m 3 /rok Kvalita: Parametr jednotka p limit m limit CHSK Cr mg/l BSK 5 mg/l NL mg/l N-NH 4 - snížení % minimálně 50 Platnost povolení: do ČOV Heřmanice II Mechanicko biologická ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2010 Hlavní části technologické linky: česle aktivační nádrž dosazovací nádrž kalojem Projektované parametry: 1 ks 2 ks 2 ks 2 ks Q denní 613 m 3.den -1 t.j. 7,1 l.s -1 BSK 5 přítok 216 kg.den -1 t.j. 352 mg.l -1 BSK 5 odtok 10,8 kg.den -1 t.j. 17,6 mg.l -1 Čistící efekt 95 % Počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z je ČOV zaústěn do drobného vodního toku Korunka v ř.km 0,4. Neodvodněné kaly jsou následně odváženy a vypouštěny na ÚČOV nebo na některém stáčecím. Vypouštění odpadních vod z této ČOV do recipientu je povoleno vodohospodářským rozhodnutím MMO OŽP č. 296/11/VH ze dne , které mění povolení č. 269/09/VH ze dne v tomto množství a kvalitě: Množství: Q prům = 7 l/s = 13,3 l/s Q měs = 18,7 tis.m 3 /měs. = 220 tis.m 3 /rok Q rok
17 Strana/celkem stran: 17/36 Vydání č.: 4 Kvalita: Parametr jednotka p limit m limit CHSK Cr mg/l BSK 5 mg/l NL mg/l N-NH 4 mg/l N-NH + 4 (zimní) mg/l Platnost povolení: do ČOV Michálkovice Mechanicko biologická ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle lapák písku nádrž regenerace kalu aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací dosazovací nádrž kalojem 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks Projektované parametry: Q denní 792,5 m 3.den -1 t.j. 9,2 l.s -1 BSK 5 přítok 163,0 kg.den -1 t.j. 274 mg.l -1 BSK 5 odtok 11,9 kg.den -1 t.j. 20 mg.l -1 Čistící efekt 92,7 % Počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z ČOV je zaústěn do drobného vodního toku Michálkovický potok. Neodvodněné kaly jsou následně odváženy a vypouštěny na ÚČOV nebo na některém stáčecím místě. Vypouštění odpadních vod z této ČOV do recipientu je povoleno vodohospodářským rozhodnutím MMO OŽP č.1233/10/vh ze dne , které nabylo právní moci v tomto množství a kvalitě: Množství: Q prům = 17 l/s = 25 l/s.měs. = m 3 /měs. Q rok = m 3 /rok Kvalita: Parametr jednotka p limit m limit CHSK Cr mg/l BSK 5 mg/l NL mg/l N-NH 4 mg/l 5 10 N-NH + 4 (zimní) mg/l P celk mg/l 3 6 Platnost povolení: do
18 Strana/celkem stran: 18/36 Vydání č.: ČOV Vítkovice Mechanicko biologická ČOV (BIO CLEANER BC 100) uvedena do trvalého provozu v roce 2010, je určena pro bytové domy na ulici Zalužanského v Ostravě - Vítkovicích. Hlavní části technologické linky: česlový koš aktivační nádrž dosazovací nádrž 1 ks 1 ks 1 ks Projektované parametry: Q denní 15 m 3.den -1 t.j. 0,173 l.s -1 BSK 5 přítok 6 kg.den -1 t.j. 400 mg.l -1 BSK 5 odtok 0,3 kg den -1 t.j. 20 mg.l -1 Čistící efekt 95,0 % Počet ekvivalentních obyvatel: 100 EO Odtok vyčištěných vod z ČOV je zaústěn do kanalizace DN1000 ve správě EVI, a.s. Neodvodněné kaly jsou následně odváženy a vypouštěny na ÚČOV nebo na některém stáčecím místě. Vypouštění odpadních vod z této ČOV je povoleno vodohospodářským rozhodnutím MMO OOŽP č. 497/11/VH ze dne , které nabylo právní moci v tomto množství a kvalitě: Množství:.měs. = 456,25 m 3 /měs. Q rok = m 3 /rok Kvalita: Parametr jednotka limit CHSK Cr mg/l 100 BSK 5 mg/l 50 NL mg/l 50 + N-NH 4 mg/l 30 Platnost povolení: nestanoveno 5.3 Současný stav ČOV, počet připojených obyvatel V současné době je na ústřední čistírnu odpadních vod připojeno celkem obyvatel města Ostravy. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 98%. Na další provozované čistírny je pak připojeno obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou pak napojeni na stokovou síť s vyústěním do recipientů. Nátok odpadních vod na ÚČOV a odtok vyčištěných vod je vzorkován a z odebraných vzorků je po rozboru provedena bilance znečištění na nátoku a odtoku. Emisní limity vypouštěného znečištění jsou ve sledovaných ukazatelích plněny. V následující tabulce jsou uvedeny bilanční údaje čištěných odpadních vod vypouštěných do recipientu v roce 2011:
19 Strana/celkem stran: 19/36 Vydání č.: 4 Ukazatel Jednotka Původce znečištění obyvatelstvo průmysl Přítok na ČOV Odtok z ČOV m 3.r Q m 3.d l.s t.r ,4 BSK 5 kg.d mg.l ,8 t.r NL kg.d mg.l ,4 5.4 Způsob řešení oddělení dešťových vod Veškeré odpadní vody přivedené na ÚČOV, tedy vody splaškové i srážkové, jsou mechanicky předčištěny a poté jsou v budově čerpací stanice mechanicky předčištěných odpadních vod, dále jen ČSMPV, odděleny. ČSMPV plní funkci dešťového oddělovače. Průtoky Q min až, které jsou stanoveny ve vodoprávním rozhodnutí, jsou čerpány na aktivační nádrž, průtoky větší než až do hodnoty 6,0 m 3 /s jsou přečerpávány do řeky Odry. Čistírna odpadních vod je vybavena také havarijním obtokem, který je umístěn před nátokem odpadních vod na čistírnu. Tento havarijní obtok je využíván pouze v případě poruchy mechanického stupně čištění, nebo v případě povodní a přívalových dešťů. 5.5 Výhledový stav Ústřední čistírna odpadních vod má v současné době dostatečnou kapacitu pro odstranění organického znečištění, odpovídající počtu EO, přičemž do roku 2020 se nepředpokládá v daných lokalitách rozvoj nad rámec tohoto limitu. Naopak zatížení čistírny odpadních vod v parametrech Nc a NL již dnes dosahuje projektované kapacity ÚČOV. Z tohoto důvodu bude nutno hledat optimální řešení, jak snížit zatížení celé kalové linky nerozpuštěnými látkami a zintenzivnit proces odstraňování celkového dusíku s ohledem na deficit organického znečištění v přítoku. Způsoby řešení musí být technicky a finančně efektivní, zároveň se musí zvážit funkce celého systému kanalizace v oblasti nakládání s nerozpuštěnými látkami a se vznikajícím kalem.
20 Strana/celkem stran: 20/36 Vydání č.: 4 6. ÚDAJE O VODNÍCH RECIPIENTECH Hlavními recipienty na území města Ostrava, do kterých jsou odpadní vody vypouštěny, jsou řeky Odra, Ostravice, Opava, Porubka a Lučina s přítoky desítek drobných vodních toků. V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o recipientech, do kterých jsou vypouštěny vyčištěné vody z provozovaných ČOV: ČOV č. Název recipientu Zaústění Číslo hydr.pořadí Říční km 1 Černý příkop zleva /2 2,47 3,4 2 Bezejmenný DVT 2.8 zleva ,65 1,6 3 Korunka zprava ,4 3,1 4 Michálkovický potok zprava ,9 2,6 Q 355 (l/s) Správce toku Povodí Odry, státní podnik ÚMOb Slezská Ostrava ÚMOb Slezská Ostrava Povodí Odry, státní podnik V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty ukazatele C 90max pro vybrané parametry hlavních recipientů povodí Odry na území města Ostravy: Název recipientu Počet sled. profilů (ks) Délka toku (km) ph BSK 5 (mg.l -1 ) CHSK Cr (mg.l -1 ) N-NH 4 + (mg.l -1 ) P celk (mg.l -1 ) Odra 8 127,5 8,2 6,6 35 0,71 0,421 Opava 7 109,3 8,4 5,9 28 0,42 0,326 Ostravice 8 54,2 8,5 5,2 44 0,44 0,248 Lučina 3 37,7 8,4 7,3 36 1,52 0,577 V následující tabulce je uvedeno základní bilanční hodnocení množství povrchových vod pro vybrané recipienty, resp. jejich měrné profily: Název recipientu Číslo hydr.pořadí Q roční prům. (m 3 /s) Q 100 (m 3 /s) Měrný profil Říční km Odra ,7 571 Svinov 19,1 Opava ,6 576 Děhylov 17,4 Ostravice , Ostrava 4,3 Lučina , Radvanice 2,6 Odra , Bohumín 3,3 Pozn.: informace byly převzaty z bilančních zpráv o hodnocení množství a jakosti povrchových vod v oblasti povodí Odry v letech zpracované v zá ří 2010 odborem VH koncepcí a informací Povodí Odry, s.p. a webové aplikace Hlásných profilů povodňové služby
21 Strana/celkem stran: 21/36 Vydání č.: 4 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami. Jedná se o následující látky: 7.1 Zvlášť nebezpečné látky Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky lze dle 16 odst. 1 zákona č. 254 / 2001 Sb. o vodách, vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležící do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí (např. hexachlorcyklohexan, tetrachlormetan, DDT, pentachlorfenol, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormetan, 1,2 dichloretan, trichlorethen, tetrachlorethan, dichlorbenzen), b) organofosforové sloučeniny, c) organocínové sloučeniny, d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem, e) rtuť a její sloučeniny, f) kadmium a jeho sloučeniny, g) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu, a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod (např. aldrin, dieldrin, endrin, isodyn) 7.2 Nebezpečné látky a) metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek selen cín vanad měď arzen baryum kobalt nikl antimon berylium thalium chrom molybden bor telur olovo titan uran stříbro b) biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek (např. malathion, dochlorvos, endosulfan, fenthion, simazin, trifluralen, diuron, chlorenvinfos), c) látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu pocházející z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách, d) toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňující ve vodě na neškodné látky, e) elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu, f) nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu, g) fluoridy, h) látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany, i) kyanidy j) sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod
22 Strana/celkem stran: 22/36 Vydání č.: Ostatní nespecifikované látky a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach, b) narušující materiál stokové sítě nebo technologii čistírny odpadních vod, c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod d) hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi, e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, f) trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody, g) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, h) soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, v množství přesahujícím 300 mg v jednom litru vody, i) pevné odpady, včetně vodní suspenze z domovních drtičů odpadů (odběratelé nesmějí na vnitřní kanalizaci osazovat kuchyňské drtiče odpadů), j) pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, plechovky, provazy apod.) k) koncentrované jedlé oleje nebo tuky (fritovací oleje apod.) l) látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné výroby (silážní šťávy, statkové hnojiva, komposty), m) provozovatelem neschválené přípravky pro chemické nebo enzymatické čištění potrubí a lapačů tuků 8. STANOVENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 8.1 Obecná ustanovení Účelem je stanovení takových podmínek, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod, nebyl ohrožen materiál stokové sítě, funkce a kapacitní možnosti ČOV a nedošlo k ohrožení kvality vod v recipientech nebo kvality podzemních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečistění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čistění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu ( 18 odst. 3, 274/2001 Sb., v platném znění). V případě změny rozhodných podmínek nebo ukončení vypouštění odpadních vod je odběratel povinen provozovateli tuto skutečnost písemně oznámit. 8.2 Přehled stanovených limitů znečištění odpadních vod Stanovená množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných odběrateli do kanalizace pro veřejnou potřebu s odtokem do recipientu nebo do kanalizace zakončené na ČOV jsou uvedena v tabulkách č. 4 až 13, které jsou nedílnými přílohami tohoto kanalizačního řádu. Jednotliví odběratelé, kteří mají vybudovaná předčisticí zařízení, jsou povinni jej řádně provozovat a udržovat je v dobrém technickém a provozuschopném stavu.
23 Strana/celkem stran: 23/36 Vydání č.: Navazující kanalizace pro veřejnou potřebu Obec Vřesina u Bílovce, která provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu, z níž jsou odpadní vody odváděny k čištění na ÚČOV je povinna sledovat kvalitu předávaných odpadních vod, a to odběry a rozbory vzorků typu A, prováděných oprávněnou laboratoří 4 x ročně na každém předávacím místě, která jsou specifikována v kapitole 9.3. Kvalita vypouštěných odpadních vod musí vyhovovat ukazatelům uvedeným v tabulce č. 3-II. Na evidenci a archivaci výsledků provozních měření se plně vztahuje bod Stejné povinnosti se v přiměřeném rozsahu rovněž vztahují i na další cizí provozovatele navazujících kanalizací pro veřejnou potřebu připojených na stokovou síť města Ostravy ve správě provozovatele OVAK a.s. 9. ZPŮSOB MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění a prováděcí vyhláškou MZe ČR č. 428/2001 Sb. v platném znění. 9.1 Postupy stanovení množství odpadních vod Množství odpadních vod se zjišťuje: 1) přímo - nepřetržitým měřením v měrném objektu - dočasným měřením v kontrolním profilu 2) nepřímo - výpočtem z množství odebrané vody z VVP - zjištěným odběrem z jiného zdroje než VVP Měrný objekt Objekt na stoce nebo kanalizační přípojce umožňující: - trvalou instalaci zařízení pro měření průtoku a objemu protékajících OV - ruční, nebo automatický odběr vzorků protékajících odpadních vod - příp. automatické měření vybraných fyzikálně chemických charakteristik OV Měrný objekt se zabezpečuje proti poškození nebo znehodnocení nepovolanou osobou vhodnými technickými zabezpečovacími prostředky. Podrobnosti vybudování měrného objektu, nebo kontrolního profilu (pokud ještě není zřízen) se stanoví smluvně, a to v souladu s ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích. Pro zřízení a provozování měrných objektů, jejichž údaje mají být podkladem pro výpočet úhrady za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, platí následující základní podmínky: 1. Měrné objekty se budují v odůvodněných případech, stanoví-li tak kanalizační řád, na základě doplnění a rozšíření smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ( 19, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění). Objekty, jako nedílnou součást kanalizační přípojky, buduje, vybavuje a provozuje její majitel, a to na vlastní náklady.
24 Strana/celkem stran: 24/36 Vydání č.: 4 2. Měrné objekty se zřizují na přípojkách do kanalizace pro veřejnou potřebu v případech, kdy bezdeštný přítok činí: - více než 5 l/s (max. hodinový průtok) nebo m3/den (průměrný denní průtok) - nebo u velkokapacitních parkovišť pokud je toto vyžadováno provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. 3. Měrné objekty musejí být vybaveny registračním záznamovým zařízením, které splňuje veškeré technické a legislativní požadavky. Záznamy registračních zařízení musí být odběrateli evidovány nejméně po dobu 2 let a na požádání předloženy provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu, v platném znění. 4. Zásadní postupy pro měření množství odváděných odpadních vod se řídí ustanoveními dle 19, odst. 1 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 5. Měření průtoku a objemu odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu z obytných budov se neprovádí, pokud v nich neprobíhají výrobní činnosti nebo nejsou poskytovány služby, jejichž odpadní vody nemají původ v lidském metabolismu nebo v činnostech obdobných činnostem v domácnostech, a dále pak v těch případech, kdy měření lze nahradit jiným, vyhovujícím způsobem. Kanalizační přípojky nemovitostí nevybavené měrným objektem musí mít zřízeny kontrolní profily. Kontrolní profil Smluvně určené místo (objekt) na stoce nebo kanalizační přípojce umožňující: - měření objemu protékající odpadní vody (osazením přenosného měřícího zařízení) - odběr reprezentativních vzorků protékající odpadní vody. Veškerá zařízení k měření průtoku se z hlediska správnosti a podmínek měření kontroluje nejméně jednou ročně u měrných objektů, u kontrolních profilů jednou za dva roky, pokud výrobce zařízení nestanoví jinak. Zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření je stanoveno zvláštním právním předpisem č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění. Provozovatel kanalizace je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřícímu zařízení. V případě pochybností o správnosti měření má provozovatel kanalizace právo požadovat přezkoušení měřícího zařízení. 9.2 Stanovení množství srážkových vod Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu na pozemcích odběratelů, nebo odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu v místech, kde je dešťová kanalizace vybudována. V místech, kde je kanalizace řešena jako jednotná, může být vypouštění srážkových vod realizováno do této kanalizace. Pokud jsou srážkové vody znečištěné (např. úkapy ropných látek z parkovišť nebo jiných nezastřešených ploch) je nutné je před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu předčistit takovým způsobem, aby byly dodrženy limity stanovené v KŘ.
KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě průmyslové zóny Kladno - východ
KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě průmyslové zóny Kladno - východ srpen 2013 REVIZE listopad 2013 Obsah: 1 Titulní list... 4 2 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 5 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města Třeboň a místní části Holičky, Břilice červen 2014 výtisk č.1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD pro Třeboň, Holičky a Břilice Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:
KANALIZACE KUNŠTÁT - SYCHOTÍN KANALIZAČNÍ ŘÁD. Objednatel: Město Kunštát, IČ 00280470
KANALIZACE KUNŠTÁT - SYCHOTÍN KANALIZAČNÍ ŘÁD Objednatel: Město Kunštát, IČ 00280470 Zpracovatel: Pöyry Environment a.s. Rozdělovník : Výtisk č.1 MěÚ Boskovice, odbor TOŽP Výtisk č.2 Město Kunštát, vodohospodářský
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu PRO AGLOMERACI MĚST TÁBOR, SEZIMOVO ÚSTÍ, PLANÁ NAD LUŽNICÍ leden 2013 výtisk č. 4 1 Seznam použitých zkratek a hesel VST Vodárenská společnost Táborsko
Kanalizační řád města Vyškova a obce Drnovice
OBSAH 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu... 5 3. POPIS ÚZEMÍ...