Source: https://es.scribd.com/document/58022830/mantenimientoindustrial-vol5-mantenimientolegal
Timestamp: 2019-04-22 02:12:32
Document Index: 334340159

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 9']

Cargado por vicasazn
REQUERIMIENTOS LEGALES DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS INDUSTRIALES Y EDIFICIOS
Índice 1. 2. 3. LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO LEGAL ............................................................. 3 EQUIPOS SOMETIDOS A REQUERIMIENTOS LEGALES DE MANTENIMIENTO .......... 3 LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO LEGAL.......................................................... 5
4. RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA INSTALACIÓN .......................................................................................................................................... 5 5. NORMATIVAS DE REFERENCIA................................................................................................. 6
6. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES LEGALES DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS INDUSTRIALES .............................................................................................................. 7 7. DETALLE DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN DETERMINADO EQUIPOS E INSTALACIONES ..................................................................................................................................... 9 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 8. CALDERAS, TUBERÍAS, APARATOS A PRESIÓN Y RED DE AIRE COMPRIMIDO ................................... 9 ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA DE GAS (ERM) ................................................................ 10 VEHÍCULOS ................................................................................................................................. 10 TORRES DE REFRIGERACIÓN ........................................................................................................ 10 SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN (<1000 VOLTIOS) ........................................................ 11 ALTA TENSIÓN (>1000 VOLTIOS) ................................................................................................ 11 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS..................................................................................... 13 PUENTES GRÚA Y OTROS EQUIPOS DE ELEVACIÓN ....................................................................... 13 SISTEMA CONTRAINCENDIOS ....................................................................................................... 13 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE VERTIDOS Y EMISIONES .................................................................. 14 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ........................................................................ 14
LIBROS DE REGISTRO ................................................................................................................ 14
9. ANEXO 1: REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN, POR SGS………………………16 10. ANEXO 2: ATMSOFERAS EXPLOSIVAS, ATEX…………………………………………….106
Santiago García Garrido sgarcia.power@gmail.com
El programa obvia deliberadamente aspectos relacionados con el negocio energético. cada una de las tecnologías de generación eléctrica de MÓDULOS INCLUIDOS fuentes renovables o inagotables de amplio uso en España. aborda los fundamentos de la energía de origen eólico y se adentra igualmente en la cogeneración. analiza los principales aspectos de la energía con más potencial de desarrollo. desde un punto de vista estrictamente técnico. estudia la energía de origen solar en sus dos vertientes. • Curso General Termosolar • Curso Técnico General de Plantas de Biomasa • Curso Técnico Avanzado de Plantas de Cogeneración • Curso Avanzado de Aerogeneradores • Curso Avanzado Fotovoltaico . y también evita entrar en conceptos excesivamente teóricos. la fotovoltaica y la termoeléctrica. que puede complementarse con cualquiera de los cursos específicos en cada una de las tecnologías. la proveniente de la biomasa. alejados de lo que necesita un técnico dedicado a la generación eléctrica con fuentes renovables. El curso.TODOS LOS CURSOS QUE QUIERAS REALIZAR POR UN PRECIO ÚNICO TA R I FA P L A N A 2 0 1 0 CURSO MASTER DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL 3 DEFEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2010 ENERGÍAS RENOVABLES ENERGÍAS SOSTENIBLES El Máster Técnico en Energías Renovables repasa.
renovetec.L.CURSO MÁSTER DE ENERGÍAS RENOVABLES (65 HORAS) PROGRAMACIÓN 2010 Madrid Curso Técnico General de Plantas de Biomasa Curso Técnico General Termosolar Curso Técnico Avanzado de Cogeneración Curso Técnico Avanzado Fotovoltaico Curso Técnico Avanzado de Aerogeneradores 3/4 Febrero Barcelona Sevilla 4/5 Febrero 15/16 Febrero 17/18 Febrero 14/15 Junio 7/8 Abril 27/28 Mayo Visita: www.com www.800 €* *IVA 16% no incluido RENOVE TECNOLOGÍA S.com PRECIO POR CURSO: 495 €* PRECIO DEL PROGRAMA COMPLETO: 2.renovetec. Paseo del Saler 6 28945 Fuenlabrada (Madrid) 91 126 37 66 info@renovetec.com .200 €* PRECIO TARIFA PLANA 2.
Por ello. que habrá que comprobar y completar en cada caso.com . de forma que los trabajadores de la instalación. varían de unos países a otros. regiones y en todo momento es algo imposible. e incluso. dentro del mismo país. Casi todos los trabajos de este tipo pretenden asegurar que los equipos pueden trabajar en condiciones de seguridad apropiadas. estas recomendaciones e indicaciones deben ser tomadas como una simple guía de referencia. Equipos sometidos a requerimientos legales de mantenimiento Los equipos que en una planta de industrial están sometidos a mantenimiento legal son habitualmente los siguientes: • • • • • • • • • • • • • • • • Calderas Tuberías a presión Aparatos a presión (además de caldera y tuberías a presión) Aire Acondicionado Puentes grúa y otros equipos de elevación. En general.com www. 2. son de obligado cumplimiento.3 1.renovetec. Habitualmente se conoce a este grupo de tareas ‘mantenimiento legal’’. Carretillas elevadoras Vehículos Estación de Regulación y Medida de Gas Planta de GNL Sistema contra incendio Red de aire comprimido Almacenamiento de productos químicos Contadores de gas Contadores eléctricos Torres de refrigeración Sistemas eléctricos Santiago García Garrido sgarcia. Establecer pautas fijas y válidas para todas las instalaciones en todos los países.power@gmail. hay un grupo muy especial de éstas que no decide ni el propietario. casi todas las obligaciones de mantenimiento están motivadas por la seguridad. Este tipo de obligaciones varían con el tipo de instalación y su tamaño. evolucionan con el tiempo. pueden variar de unas regiones a otras. que por supuesto. ni el contratista de mantenimiento ni los fabricantes de los equipos: son las tareas marcadas por disposiciones legales. La importancia del mantenimiento legal Dentro de las tareas de mantenimiento. de instalaciones próximas o la población en general puedan verse afectados.
) Santiago García Garrido sgarcia. y ser cuidadoso con la llevanza de dichos documentos. es necesario conservar a disposición de las autoridades competentes los correspondientes registros documentales de los trabajos efectuados y sus resultados. y para el contratista de mantenimiento (en caso de que haya asumido la responsabilidad de llevar a cabo éstas de acuerdo a la normativa vigente) cuidar dos aspectos: • • Definir todas las obligaciones legales de mantenimiento impuestas por las diferentes normativas de aplicación en la planta Determinar cómo debe conservar los registros documentales del cumplimiento de dichas obligaciones. uno de los equipos sometidos a inspecciones reglamentarias De todas las pruebas e inspecciones que hay que realizar. en otros casos solo tendrá que mantener clasificados.renovetec. actualizados y ordenados los documentos generados en los trabajos (actas.com . pero que no es necesario que esté acreditada. informes de inspección. dependiendo de lo que marque la normativa en cada caso: Inspecciones que puede realizar el propio usuario de la instalación con el personal de mantenimiento propio o habitual de la planta Inspecciones que puede realizar una empresa con los medios y conocimientos necesarios.1 Estación de regulación de gas natural. y que actúa a modo de ‘notario’ (dando fe de lo que se expresa en su acta de inspección) Es muy importante para el propietario de la planta. que será el responsable legal de que se lleven a cabo estas inspecciones.power@gmail.4 Fig. Las inspecciones reglamentarias pueden efectuarse de cuatro formas. de carácter oficial y debidamente diligenciados por la autoridad competente. o del libro de Torres de Refrigeración. Es el caso del Libro de Aparatos a Presión.com www. que es una entidad privada en quien la Administración delega la realización de determinados tipos de trabajo. autorizada o inscrita en algún registro Inspecciones que debe realizar una empresa autorizada específicamente para llevar a cabo este tipo de inspección Inspecciones que debe realizar un organismo de control autorizado. etc. En unos casos se tratará de tener actualizados unos Libros de Registro. 7.
El propietario custodia y mantiene los registros legales de la ejecución de dichas tareas y los resultados de las inspecciones El propietario de la planta contrata con una sola empresa la gestión del mantenimiento legal. 4.com www. a la administración. En este caso ni siquiera se detallan las obligaciones legales: tan sólo se indica que el contratista es el responsable de ejecutar todas las tareas de mantenimiento de las instalaciones que dicten las normativas de aplicación. si como consecuencia del incumplimiento se producen daños a terceros.power@gmail. Los responsables de la propiedad determinan las obligaciones legales. - - Sea cual sea la modalidad de contratación. el propietario tiene que tener en cuenta que sobre él recae la responsabilidad ante la Administración de la correcta ejecución de todos los requisitos legales de mantenimiento. pero en otras deberán ser empresas homologadas por la Administración para llevar a cabo esas revisiones). También se encarga de custodiar y mantener ordenados todos los registros legales de la ejecución de esos mantenimientos El propietario contrata el mantenimiento legal con la empresa contratista en el marco de un contrato mucho más amplio. y no incluyen (al menos en el precio pactado) las normativas que se dicten con posterioridad o las modificaciones de éstas. etc. que pueden suponer sanciones. puede hacerse de tres formas: El propietario de la planta asume la responsabilidad total. Responsabilidades penales.com . como un mantenimiento integral o uno de operación y mantenimiento. Esta empresa determina las obligaciones legales. Santiago García Garrido sgarcia. por lo que los contratistas suelen salvaguardar sus intereses que el alcance del contrato incluye las obligaciones de mantenimiento legal correspondientes a normas en vigor en el momento de la firma.renovetec.5 3. al medioambiente. La contratación del mantenimiento legal Al contratar el mantenimiento legal con una empresa externa. y únicamente contrata la ejecución de los trabajos. apercibimientos e incluso el cierre de la actividad Responsabilidades civiles. si se detecta una negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones y se producen además daños personales o medioambientales. propone a los contratistas o incluso las contrata y supervisa su ejecución. las programan y las contratan con las empresas especializadas con capacidad legal suficiente para realizarlas (en unas ocasiones serán empresas especializadas en un tipo de servicio. las programa. por lo que siempre debe mantener una supervisión activa del mantenimiento legal y no debe entender nunca que por el hecho de contratarlo ha delegado la responsabilidad y puede desentenderse de ese problema. Hay que tener en cuenta que las leyes y normas cambian. Responsabilidades en que incurre la empresa propietaria de la instalación Hay que tener en cuenta que el incumplimiento de obligaciones legales puede conllevar tres tipos de responsabilidades: Responsabilidades administrativas.
com .11. nacional.power@gmail.6 5.2 Apéndice 2 Capítulo 5 ITC 07 ITC APQ 01 ITC APQ 07 ANEXO 3 ANEXO 4 La mayoría de sus 20 ITC hacen referencia a mantenimiento Algunas de sus ITC hacen referencia a mantenimiento ITC BT 18 RD 842/2002 RD 842/2002 RBT RBT 1 RD: Real Decreto www. teniendo siempre presente que la normativa cambia con el tiempo. Normativas de referencia Como simple referencia. la tabla 5.renovetec. Tabla 5. regional y local.com Santiago García Garrido sgarcia.1 Relación de normativas que regulan el mantenimiento legal de los equipos de una planta industrial Equipo o instalación Caldera Tuberías Otros aparatos a Presión Aire Acondicionado Legislación RD1 2060/08 RD 2060/08 RD 2060/08 RD 1751/98 Reglamentos REP 2008 REP 2008 REP 2008 RITE UNE 58144‐1 UNE 27‐176‐74 UNE 36‐710‐84 UNE 58‐111 UNE 58—508‐78 RAEM RCG RIPCI NBE‐CPI/26 RAP REP RAPQ RCL RCE ITC 08 Apartado Puentes grúa y otros equipos de elevación No están regulados por ningún RD Carretilla ERM Sistema contra incendio Aire comprimido Almacenamiento de productos químicos Torres de refrigeración Sistemas eléctricos de alta tensión Sistemas eléctricos de baja tensión Sistemas eléctricos red de tierra RD 2291/97 Orden 18.74 RD 1492/93 RD 2177/96 RD 1244/79 RD 2060/08 RD 379/01 RD 909/01 RD 3275/1982 ITC MIE‐AEM‐3 ITC‐MIG‐5. y que a una planta concreta le afecta la normativa supranacional.1 contiene una relación de normas de obligado cumplimiento vigentes en España.
a modo de resumen. que emanan de las normas reglamentarias en vigor en el momento de la edición de este libro.power@gmail.1 Resumen de las principales obligaciones de mantenimiento legal Inspecciones Reglamentarias Quien debe realizarlo Inspecciones Protecciones Transformadores (ensayo rigidez Mantenedor dieléctrica aceite) Autorizado Aparamenta Aislantes Otros Protecciones contra corrosión Empresa Uniones especializada Inspección visual Válvulas de seguridad Presostatos de seguridad Falta de corriente Mantenedor Falta de agua Autorizado Reloj de tiempo Toma de tierra Otros Empresa Válvulas y equipos de seguridad de especializada seguridad Sistema automático de detección y alarma (RD 1942/1993 Tabla I) Sistema abastecimiento de agua (RD Mantenedor 1942/1993 Tabla I) Autorizado Sistema abastecimiento de agua (RD 1942/1993 Tabla I) Sistemas fijos de extinción (RD 1942/1993 Tabla I) Sistema abastecimiento de agua (RD 1942/1993 Tabla II) Empresa especializada Extintores (RD 1942/1993 Tabla II) Extintores (RD 1942/1993 Tabla I) Instalación Legislación Instalación eléctrica RD 3275/1982 Instalación de gas RD 2913/1973 Orden 18-Nov1974 Instalación de aparatos a presión RD 2060/2008 Instalación de aire comprimido REP Instalación contra incendios RD 1942/1993 RD 2267/2004 Santiago García Garrido sgarcia.7 6. Es necesario insistir en que para cada instalación deben comprobarse que las tareas descritas aplican. Resumen de las principales obligaciones legales de mantenimiento en plantas industriales La siguiente tabla 6.com .renovetec. si existen otras normativas que también deben considerarse y que las normas cambian con el tiempo.com www. algunas de las principales obligaciones legales referentes a mantenimiento. Tabla 6.1 contiene.
power@gmail.renovetec.com www. EPI's Libro de registro de inspecciones realizadas Fundaciones Pernos de anclaje Toma de tierra Empresa Niveles e indicadores especializada Tubuladuras Pintura /aislamiento Asentamientos Espesores Válvulas y accesorios Cubetos y sistemas de drenaje Torres de refrigeración NTP 692 Almacenamiento de productos químicos RD 379/2001 ITC-MIE-APQ006 RD 668/1980 Santiago García Garrido sgarcia.8 Instalación Legislación Inspecciones Reglamentarias Quien debe realizarlo Inspecciones Mantenedor Medición Legionella Autorizado Turbidez Hierro total Empresa Aerobios especializada pH Tª Conductividad Empresa Medición Cl o Biocida utilizado especializada Duchas y lavaojos.com .
7. Detalle de las obligaciones legales en determinado equipos e instalaciones
7.1. Calderas, tuberías, aparatos a presión y red de aire comprimido
En España, el mantenimiento de todos los equipos mencionados los regula el Reglamento de Aparatos a Presión (REP). Este reglamento establece los equipos a los que aplica y las diferentes inspecciones obligatorias a las que deben someterse. Las calderas de una planta industrial habitualmente están sometidas a inspección reglamentaria. Su obligación o exención lo establece el tamaño de la caldera, y concretamente, el producto de la presión por el volumen (PxV). A partir de determinados valores de PxV hay que hacer una serie de inspecciones, o es de aplicación una normativa u otra. En cuanto a tuberías, es necesario clasificar todas las tuberías a presión de la planta por tipos, para poder determinar las inspecciones a realizar y la frecuencia éstas. Existen normalmente tres tipos de inspecciones: Las que realiza el propio usuario o una empresa mantenedora contratada por él, que suelen de carácter anual Las que se realiza un organismo autorizado acreditado, que suelen tener una periodicidad inferior (cada 3 o 5 años). Las que se realizan tras una modificación o reparación, que generalmente realiza un organismo autorizado.
En las primeras se realizan una serie de verificaciones y comprobaciones por el usuario de la instalación. En las segundas, la empresa acreditada comprueba sobre todo las seguridades de los equipos (correcto tarado de válvulas de seguridad, parada de seguridad por bajo nivel, etc.), y realiza pruebas hidráulicas o neumáticas de presión, para comprobar que la caldera es capaz de soportar las condiciones normales de funcionamiento con cierto margen de seguridad. Sobre las pruebas hidráulicas o hidrostáticas, son pruebas bastante agresivas con la instalación. En general supone elevar la presión de forma continuada durante un cierto periodo de tiempo hasta un 150% de la presión máxima de servicio. Hay que vaciar la caldera, purgarla, rellenarla y presurizarla con el líquido con el que se vaya a hacer la prueba (normalmente agua desmineralizada tratada). Es muy habitual que durante este proceso se produzcan bloqueos de válvulas, roturas de tubos, roturas de soldaduras en calderines y colectores, y fallos en la instrumentación (sobre todo en el elemento sensor). Las normativas suelen prever la posibilidad de realizar pruebas sustitutivas de las agresivas pruebas hidráulicas, aunque hay que solicitarlo, con la argumentación correspondiente, y obtener la autorización para ello. De todas las pruebas realizadas es necesario que exista un registro escrito. En general las instalaciones deben contar con un Libro de Aparatos a Presión, debidamente diligenciado por la autoridad competente. En él se debe anotar el resultado de las inspecciones realizadas por el usuario, las inspecciones periódicas legales, las que resulten de modificaciones o reparaciones y cualquier anomalía que se detecte en la instalación. Este libro puede ser sustituido en determinados casos por un programa informático en el que se registre la misma información.
Además de este libro, suele ser obligatorio que exista un libro diario de calderas, en el que se anoten todas las maniobras que se realicen en los equipos a presión. Habitualmente en las plantas existe un libro diario en el que se anotan todas las maniobras e incidencias que se tienen lugar en cada uno de los turnos de trabajo, no sólo de calderas y aparatos a presión sino de todos los equipos. Este libro diario puede sustituir al libro obligatorio de aparatos a presión
7.2. Estación de regulación y medida de gas (ERM)
Las inspecciones de los sistemas de regulación y medida se basan en la vigilancia de determinados parámetros, en el estado de tuberías y equipos, en la comprobación de seguridades, comprobación de la maniobrabilidad de válvulas y la detección de fugas. Dependiendo de la instalación las periodicidades y las tareas pueden cambiar. La compañía suministradora del gas puede realizar determinadas inspecciones y vigila constantemente el cumplimiento de las obligaciones legales, enviando inspectores a la instalación para comprobar el cumplimiento. Las tareas deben ser realizadas por empresas autorizadas y los registros a conservar son las actas de inspección.
7.3. Vehículos
Dentro de este grupo estarían las carretillas elevadoras y los turismos, furgonetas y vehículos industriales usados en la actividad. Las carretillas elevadoras deben seguir el plan de mantenimiento propuesto por el fabricante. Puede realizarlo el usuario o un taller especializado. Los vehículos utilizados en una instalación industrial están generalmente sujetos a normas comunes a todos los vehículos. En España y en la Unión Europea, deben pasar periódicamente una Inspección Técnica, denominada ITV. En otros países existen organismos e inspecciones equivalentes.
7.4. Torres de refrigeración
Desde que se detectaron los primeros casos de legionelosis2, con graves daños personales (que incluyeron muertes) y pánico en la población, las legislaciones sucesivas han ido endureciendo cada vez más el mantenimiento a que deben estar sometidas las torres de refrigeración. Además del tratamiento químico adecuado, que incluye la aplicación de los biocidas correspondientes, suele ser obligatoria la realización de limpiezas en profundidad de torres y circuitos de refrigeración, mediante la aplicación de biocidas en concentraciones muy superiores a las habituales durante varias horas. También puede incluir la limpieza de los separadores de gotas. La limpieza debe ser realizada por una empresa homologada. El registro es el informe emitido por la empresa, que debe ser registrado en el llamado Libro de Torres.
La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, conocida como «Fiebre de Pontiac», que se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve. Santiago García Garrido sgarcia.power@gmail.com www.renovetec.com
com www.6.Interruptores automáticos. y dejar anotado en el Libro de Registro de Alta Tensión el resultado de la inspección.11 7. con su propio personal si tienen los conocimientos necesarios o con personal externo.Seccionadores * Limpieza * Verificación de aprietes y conexiones * Comprobación de presión y estado de cuadrillas * Observación de posibles fisuras de aisladores * Verificación de la correcta maniobra de conexión-desconexión. * Verificar correcto funcionamiento del ciclo de maniobra * Comprobar funcionamiento de disparo por acción de los relés de protección. el usuario de la instalación debe revisar. * Limpieza * Verificación de apriete conexiones * Comprobar presión gas (SF6). 2.5.Timonería y trinquete del sistema de disparo por acción de los relés de protección o del pulsador de desconexión .Indicadores "conectado" y "desconectado" . con revisión de todas las celdas. Alta tensión (>1000 voltios) a) Inspecciones a realizar por el usuario o empresa mantenedora cualificada El usuario debe realizar al menos anualmente una revisión de todos los equipos relacionados con el sistema de alta tensión. . Los puntos que habitualmente se inspeccionan son los siguientes: 1.Transformadores de salida * Limpieza * Verificación de apriete conexiones Santiago García Garrido sgarcia.com . aisladores de apoyo y embarrado. pasamuros. la revisión de todos los equipos y elementos de tensiones inferiores a 1000 voltios 7. * Revisión de mecanismos de mando.Resortes . * Comprobación de aparellaje.Aparellaje ..renovetec. . principalmente: . Sistemas eléctricos de baja tensión (<1000 voltios) Anualmente.power@gmail.Embarrados * Comprobación del estado (posibles fisuras) y limpieza de autoválvulas.
radiadores.com www.. * Comprobación del funcionamiento de la instrumentación (termómetro y Bucholz) en el transformador que está equipado de ellos. * Comprobar estado de desecado de silicagel * Comprobar nivel de aceite * Revisión estado general de la pintura * Medición de la rigidez dieléctrica del aceite. herrajes.. autoválvulas. * Observar posibles fugas de aceite a través de las juntas de los pasatapas.12 * Inspección del estado por su aspecto exterior 3.power@gmail. neutro de transformador. Cerrantes aislantes . secundarios de transformadores de medida..Puesta a tierra * Verificación de conexiones de puesta a tierra de aparellaje.com . 6. pasatapas. Banquetas aislantes . cuba y radiadores. cuba de transformador. 7.renovetec. Esquema unifilar de la instalación e instrucciones de maniobra. cubas o válvulas. 4. * Medidas de resistencia de puesta a tierra 5. etc.Transformadores de potencia * Limpieza general de aisladores. b) Inspecciones a realizar por una empresa autorizada Santiago García Garrido sgarcia. * Verificación apriete conexiones * Observar posibles fisuras de aisladores pasatapas. .Cuadros auxiliares * * * * * Limpieza Verificación apriete conexiones Verificación correcta maniobras conexión-desconexión Verificación correcta maniobrabilidad de aparamenta Visualización posibles deterioros. Placas de peligro .Alumbrado subestación y celdas * Comprobación del estado general de la instalación * Comprobación del funcionamiento de todos los puntos de luz. etc. Extintores . * Comprobación del funcionamiento de alumbrado de emergencia.Medidas de seguridad *Comprobación de la existencia y buen estado de los equipos que reglamentariamente han de disponer los centros de transformación: .. Placa de primeros auxilios.. quemaduras.
sensores de carga. semestralmente) debe verificar la instalación y el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos que la componen.). Sistema contraincendios Las inspecciones del sistema contraincendios son de dos tipos: las que realiza el usuario y las que realiza una empresa mantenedora que tenga la autorización necesaria. sistemas de protección eléctrica. Estos elementos son los siguientes: Sistemas de detección y alarma Extintores Sistemas de abastecimiento de agua (depósitos y bombas principalmente) Mangueras. En general. cadenas).7. vías) El registro que debe guardarse es el informe que emite la empresa encargada de la inspección tras la realización de ésta. 7.13 Una entidad autorizada que cuente con las correspondientes acreditaciones debe realizar una inspección de la instalación. debe inspeccionar todos los puntos detallados en el apartado anterior. La revisión consiste en la comprobación de las seguridades (finales de carrera. sistemas de CO2.power@gmail. Las inspecciones son realizadas por una empresa mantenedora autorizada que tenga la acreditación necesaria. de los elementos motrices y de los elementos de guía (ruedas.8. El usuario. con una periodicidad baja (trimestralmente. dispositivos anticolisión. etc. del estado de los elementos de sustentación (cables. sistemas de polvo o espuma) Santiago García Garrido sgarcia. En general las tareas consisten en la comprobación de parámetros de funcionamiento (temperaturas y presiones en evaporadores y condensadores. limpiezas. detección de fugas. 7.9. sin que tenga que intervenir un organismo de control independiente. La empresa mantenedora autorizada revisa en profundidad y con una periodicidad generalmente anual cada uno de los elementos que componen el sistema.com www. Para el registro suele ser suficiente con el archivo de los informes de revisión emitidos por una empresa mantenedora especializada en ese tipo de instalaciones. frenos. 7.com . etc. hidrantes y bocas de incendio equipadas Sistemas de extinción fijos (rociadores. Instalaciones térmicas en edificios Las instalaciones climatizadoras son objeto de revisiones legales toda vez que se ha detectado en ellas en ocasiones la presencia de microorganismos que pueden ser nocivos para la salud. Puentes grúa y otros equipos de elevación Los puentes grúa y los equipos de elevación son normalmente revisados por una empresa mantenedora.renovetec.
Suelen referirse a la calibración de estos equipos. En general se trata de comprobar la estanqueidad del almacenamiento y de los elementos de retención que evitan derrames. Como registro. de las tuberías y equipos de bombeo que los transportan. en la declaración de impacto ambiental y en diversas normativas nacionales. y de los venteos que en su caso puedan existir. con carácter generalmente anual. hay que verificar especialmente los equipos de lucha contraincendios específicos de esta instalación. será necesario guardar los informes de calibración internos y las actas emitidas por el organismo de control autorizado 7. de las tuberías y equipos de bombeo que los transportan.com . sustituible por el libro de turno de la instalación Libro de Torres de refrigeración www. y de los venteos que en su caso puedan existir. de la protección catódica (si existe). los libros de registro obligatorios en una planta industrial suelen ser los siguientes: Libro de aparatos a presión. El registro es el informe de inspección emitido por quien lo haya llevado a cabo. Además. Líquidos inflamables Igual que en el caso anterior.power@gmail. sustituible por un sistema informático en determinados casos y previa autorización Diario de calderas.10.com Santiago García Garrido sgarcia. de la protección catódica (si existe). se trata de verificaciones que puede realizar el propio usuario de la instalación. 8. con carácter generalmente anual. Además de una calibración habitual que puede ser realizada por personal habitual de planta.Almacenamiento de productos químicos Líquidos corrosivos Se trata de verificaciones que puede realizar el propio usuario de la instalación. Libros de registro En relación al mantenimiento.14 Como registro es necesario conservar los informes de inspección emitidos por la empresa autorizada 7. regionales e incluso locales.Equipos de medición de vertidos y emisiones Los controles a realizar en los equipos de vertidos y emisiones suelen estar reflejados en los estudios de impacto ambiental. hay que realizar cada cierto tiempo una calibración y comprobación de los equipos de medición supervisada o realizada por un organismo de control. En general se trata de igualmente de comprobar la estanqueidad del almacenamiento y de los elementos de retención que evitan derrames.11.renovetec. El registro es el informe de inspección emitido por quien lo haya llevado a cabo.
15 Libro de emisiones Libro de sistemas de alta tensión Libro de almacén de productos químicos Además de éstos pueden existir otros ajenos al mantenimiento y que también pueden ser de carácter obligatorio (libro de salidas de residuos peligrosos. etc. libro de visitas oficiales de la administración. libro relacionados con el personal.com www. libros de registro de importaciones y exportaciones de electricidad.).renovetec. actas e informes que acreditan la realización de mantenimiento legal Equipo o instalación Caldera Tuberías Otros aparatos a Presión Aire Acondicionado Puentes grúa y otros equipos de elevación Carretilla elevadora ERM Sistema contra incendio Aire comprimido Almacenamiento de productos químicos Torres de refrigeración Sistemas eléctricos de alta tensión Sistemas eléctricos de baja tensión Sistemas eléctricos red de tierra Emisión de contaminantes Residuos Registro Libro de registro aparatos a presión y actas de revisiones Libro de registro aparatos a presión Libro de registro aparatos a presión Registro de operaciones Actas de inspección Acta del proveedor Archivo de los resultados de las vigilancias Actas o informes de la empresa acreditada Libro de registro Registro de las revisiones Libro de registro Libro de registro Actas o informes de la empresa acreditada Actas o informes de la empresa acreditada Libro de registro de mediciones de emisiones a la atmósfera Libro de registro de aceite usado y residuos peligrosos Santiago García Garrido sgarcia. libros de registro de entradas-salidas de combustibles.power@gmail. La tabla 8.1 contiene una relación de los libros de registro y la documentación acreditativa de la realización de las obligaciones legales de mantenimiento Tabla 8. de aceites usados.com .1 Relación de libros de registro.
ordenada y precisa. Precio por módulo: 495 € + 16% IVA Precio del programa completo: 2500 € + 16% IVA TARIFA PLANA: Todos los cursos que desees por 2800 € +16% IVA Inscripciones Por email: info@renovetec. y está pensado para que el profesional que trabaja o que quiere trabajar en este tipo de instalaciones pueda disponer de una información técnica. Compara diferentes soluciones que se han adoptado en las actuales plantas en construcción. estudiando con la profundidad necesaria cada uno de los equipos que forman parte de cada sistema. a la operación y al mantenimiento de las centrales termosolares. y analizando cuestiones relativas al diseño. a la construcción. el curso se centra en las centrales de Concentrador Cilindro Parabólico (CCP) . El curso aborda cada uno de los sistemas que componen una central termosolar. El contenido del curso es 100% técnico.com Por teléfono: 91 126 37 66 Aunque se abordan temas relativos a varias tecnologías.TODOS LOS CURSOS QUE QUIERAS REALIZAR POR UN PRECIO ÚNICO TA R I FA P L A N A 2 0 1 0 CURSO TÉCNICO AVANZADO DE CENTRALES TERMOSOLARES DEL DE FEBRERO AL DE MAYO DE 2010 ENERGÍAS RENOVABLES ENERGÍAS SOSTENIBLES El Curso Técnico Avanzado en plantas termosolares está dirigido a ingenieros y PRECIOS Y CONTRATACIÓN técnicos que desarrollan su actividad en centrales eléctricas termosolares. justificando la idoneidad de cada una de ellas.
renovetec.CURSO TÉCNICOAVANZADO DE CENTRALES TERMOSOLARES (100 HORAS) PROGRAMACIÓN 2010 CURSO MADRID 4 y 5 de Febrero BARCELONA SEVILLA 15 y 16 de Febrero Curso Técnico Avanzado Termosolar Curso de Campo Solar Curso del Sistema de Fluido Térmico (HTF) Curso de Turbinas de Vapor Curso de Ciclo Agua Vapor y Sistemas Auxiliares (BOP) Curso de Generador Eléctrico Curso General de Alta Tensión Curso de Diseño.com RENOVE TECNOLOGÍA S.com .L. Paseo del Saler 6 28945 Fuenlabrada (Madrid) 91 126 37 66 info@renovetec. Construcción y Puesta en Marcha de Centrales Termosolares 18 y 19 de Febrero 4 y 5 de Marzo 8 y 9 de Marzo 12 y 13 de Abril 25 y 26 de Marzo 16 y 17 de Marzo 8 y 9 de Abril 10 y 11 de Noviembre 28 y 29 de Enero 1 y 2 de Marzo 31 de Mayo y 1 de Junio 13 y 14 de Septiembre 26 y 27 de Abril 18 y 19 de Octubre 17 y 18 de Mayo 13 y 14 de Diciembre Visita: www.
Las Pilas-nave 1 (La Menacha) Telf.I.956 652100 Fax 956 660337 . Móvil 638035289 11204 Algeciras-Cádiz Telf. P.CURSO RESUMEN Real Decreto 2060/2008 12/12 R lD t 2060/2008 12/12 • • REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN “REP” E INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC EP‐ 1) Autor : José Mª Aragón Patrón Coordinador de Inspección y Asistencia Técnica SGS Tecnos S.A.
centralestermosolares.com .renovetec.com www. está compuesto por lo siguiente Un Articulo Único de Aprobación Cinco Disposiciones Adicionales Ocho Disposiciones Transitorias Una Disposición Derogatoria Cuatro Disposiciones Finales C t Di i i Fi l www.Real Decreto 2060/2008 12/12 R lD t El Real Decreto 2060/2008 12/12.
para un conjunto de equipos o instalaciones sometidos a unas condiciones y exigencias de trabajo similares que los diferencia de la generalidad. que se nombraran ITC EP-1 a ITC EP-6 y que particularizan.centralestermosolares. (*) Las disposiciones recogidas en la ITC MIE AP-3 que regía los Generadores de Aerosoles. en el anterior “RAP”. ITC.com www. www. Todo lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales laborales.com . en un número de 6 (*).Real Decreto 2060/2008 12/12 ARTICULO ÚNICO DE APROBACIÓN Articulo Ú Único de Aprobación : En el se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión. Igualmente q g quedan aprobadas las correspondientes Instrucciones Técnicas p p Complementarias.renovetec. que define los criterios y requisitos de una manera general para los equipos a presión y está constituido por 4 Capítulos con 15 Artículos y 4 Anexos. “REP”. los criterios y requisitos. sigue en vigor.
www.com .renovetec.centralestermosolares.com www.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS La asignación que se ha realizado a las 6 ITC que se recogen en el Real Decreto es la siguiente : ITC EP-1 ITC EP-2 ITC EP-3 ITC EP-4 ITC EP-5 ITC EP-6 EP 6 Calderas Centrales Generadoras de Energía Eléctrica g Refinería y Plantas Petroquímicas Depósitos Criogénicos p g Botellas de Equipos Respiratorios Autónomos Recipientes a Presión Transportables.
Disposición Adicional Segunda : Equipos a presión usados procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o asimilados.renovetec. Disposición Adicional Cuarta : Recipientes excluidos de la anterior ITC MIE AP 6.com .Real Decreto 2060/2008 12/12 Disposiciones Adicionales • Disposición Adicional Primera : Equipos a presión existentes.centralestermosolares.com www. • • • • www. Disposición Adicional Tercera : Equipos a presión usados procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea o asimilados. Disposición Adicional Quinta : Régimen jurídico aplicable a los generadores de aerosoles.
www. deberán asimilarse. Los equipos recogidos en el primer apartado . en la primera inspección periódica que se realice reflejando sobre ella la fecha y los datos de la prueba prueba.com www. Aparecen tres grandes bloques : 1) Los equipos a presión instalados y en servicio antes de la entrada en vigor del RD 769/1999 afectados por el RD 1244/1979 de 4/4 (RAP) o por el RD 2443/1969 de 16/08 (RRP) 2) Los equipos a presión instalados y en servicio antes de la entrada en vigor del RD 2060/2008 pero posteriores al RD 769/1999 de 7/05 3) Los equipos que no estaban afectados por el RD 1244/1979 y al aplicarle el RD 769/1999 se asimilan a alguna categoría .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen Disposiciones Adicionales Las Disposiciones Adicionales dan las pautas y directrices que deben cumplir los equipos o instalaciones existentes para integrarse en el RD aunque seguirán rigiéndose por las prescripciones técnicas y valores de pruebas hidráulicas que les fueron de aplicación en su puesta en servicio. de instalación y pruebas periódicas. Una vez dada la categoría correspondiente.renovetec. recogida en el Anexo II del REP.com . en cuanto a categorías se refiere.9 Artículo 3.3.centralestermosolares. refiere a las recogidas en el RD 769/1999 de 7/05 en su Artículo 9 y Anexo II (I a IV) o en el Artículo. se deberá colocar la placa.
siendo el plazo de la siguiente.2. tomaran como fecha de partida de estas la entrada en vigor del presente Real Decreto www.3. Los equipos que se asimilen a lo recogido en el Artículo 3. se regirán por el Artículo 9 y no estarán sujetos a las inspecciones periódicas que les eran de aplicación en su instalación instalación. Las pruebas se realizaran según el Artículo 6 del REP y la correspondiente ITC.com . el marcado en el Anexo III del REP.2) Inspección periódica con PH NO REALIZADA: Realizará la siguiente prueba en el plazo marcado en el Anexo III del REP.com www.3 y los que recogidos en el Artículo 1.centralestermosolares.1) Inspección periódica con PH REALIZADA: Realizará la siguiente prueba en el plazo marcado en la última inspección periódica. 2.renovetec.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen Disposiciones Adicionales p Las fechas de partida para la realización de las pruebas periódicas.1) Inspección Nivel A y B 5/8/2009. 2. dependerán del nivel de inspección a realizar. siendo la fecha de partida de los distintos niveles las siguientes : 2. contado desde la fecha de fabricación o instalación.6 se asimilen con la categoría I. Si los equipos no estaban afectados por el RD 1244/1979 y al aplicarle el RD 769/1999 se asimilan a alguna categoría y deban realizar prueba periódica.2.2) Inspección Nivel C : 2.
Tras la ejecución deberá emitirse un certificado de dirección técnica firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial. Las modificaciones importantes de los equipos según Artículo 8 REP y su caso por la ITC equipos. con categorías I a IV. será necesario lo siguiente : Presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen Disposiciones Adicionales La instalación y puesta en servicio por cambio de emplazamiento así como la reparación de los equipos.com www.com . en el que se recojan cálculos oficial de resistencia mecánica. correspondiente de los equipos. 5 y 7 del REP y su caso por la ITC correspondiente. se realizaran por los Artículos 4.centralestermosolares. planos y certificado de conformidad de una OCA. con categorías I a IV. Los equipos excluidos de la MIE AP-06 que por la aplicación de la MIE EP-3 deban realizar pruebas periódicas se podrán clasificar como de clase 5 www.renovetec. Si en la modificación se emplean nuevos elementos deben cumplir con RD 769/1999 de 7/05 7/05. accesorios de seguridad adoptados. proyecto técnico firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial.
com www. 2) Un país no perteneciente a la Unión Europea o asimilados: Deberán disponer de marcado “CE” de acuerdo con el RD 769/1999 de 7/05 y cumplir con el “REP”. Certificado de Inspección Periódica de nivel C y Certificado de conformidad de una OCA. solo tendrán que presentar un Certificado de Inspección Periódica de nivel C. deben cumplir con los requisitos de los capítulos II. debiendo colocar la placa recogida en el Anexo II del REP en la primera inspección periódica de nivel B o C q que se realice.centralestermosolares.Si los equipos no están sujetos al RD 769/1999 de 7/05 o al RD 1495/1991 de 11/10 deberán acreditar lo siguiente : Proyecto de diseño. Documentación de fabricación.Si los citados equipos cumplen con lo establecido en el RD 769/1999 de 7/05 o al RD 1495/1991 de 11/10.com . . III y IV del REP.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen Disposiciones Adicionales Los equipos a presión que se recogen en el segundo apartado ( g g (Equipos instalados y en servicio antes de la entrada en vigor del RD2060/2008 pero posteriores al RD 769/1999 de 7/05). Los equipos usados procedentes de: 1) Un país miembro de la Unión Europea o asimilados: ) .renovetec. www.
www. tramitación Disposición Transitoria Tercera : Empresas proveedoras de gases o fabricantes de botellas. Disposición Transitoria Sexta : Utilización de recipientes a presión transportables.Real Decreto 2060/2008 12/12 Disposiciones Transitorias • • • • • • • • Disposición Transitoria Primera : Organismos de control autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. Disposición Transitoria Quinta : Modificación de instalaciones de calderas existentes.renovetec.com www. Disposición Transitoria Segunda : Instalaciones en fase de tramitación.centralestermosolares. Disposición Transitoria Séptima : Colores de identificación de los recipientes a presión transportables Disposición Transitoria Octava : (Repetida la Tercera) Empresas proveedoras de gases o fabricantes de botellas. Disposición Transitoria Cuarta : Carnés de operador industrial de calderas.com .
www. arreglo a la nueva normativa.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen Disposiciones Transitorias Los organismos de control autorizado podrán continuar desarrollando las actividades para las que están autorizados durante el plazo de dieciocho meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto.renovetec. siempre que el proyecto de instalación se haya visado antes de la entrada en vigor del Reglamento. podrán ponerse en servicio con lo establecido en el anterior Reglamento y las ITC correspondientes. se podrán seguir utilizando si cumplen con las condiciones de la ITC EP-6. Transcurrido dicho plazo dichos organismos deberán estar acreditados y autorizados con plazo. Las empresas autorizadas para realizar pruebas e inspecciones de botellas según la ITC AP-7 podrán continuar con su actividad y tendrán un año para adaptarse a lo exigido por la ITC EP-6 Las botellas que a la entrada en vigor del EP-6.centralestermosolares. Las instalaciones en fase de tramitación. de 2 de Marzo. deberán adaptarse en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Real Decreto a lo indicado en la ITC EP-6.com www. Las botellas botellones que utilizan l colores i di d en l ITC AP 7 L b t ll y b t ll tili los l indicados la AP-7. “REP” cumplan los requisitos marcados en el “RAP” y no hayan sido revaluadas por el RD 222/2001.com .
tendrá tres años para acreditar al personal. Los carnés de operador industrial de calderas que cumplan con las condiciones del “RAP” ITC AP-1 y estén expedidos antes de la entrada en vigor del ”REP” siguen teniendo validez . igualmente podrán adaptarse los sistemas de vigilancia a los indicados en la ITC EP-1 presentando un proyecto técnico de adecuación que en el caso de que el fabricante disponga de dispositivos de vigilancia diferente no necesitará proyecto.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen Disposiciones Transitorias Referente a calderas. las instalaciones existentes sin marcado “CE” que dispongan de expediente de control de calidad podrán adaptarse a la ITC EP-1 con solo presentar el proyecto técnico ante el órgano competente de la comunidad autónoma . en calderas. en los dos años anteriores a la entrada en vigor del ”REP” podrán obtener el carné con un curso de 20 horas impartido por entidades autorizadas y cumplir con lo exigido en la ITC EP-1. En los casos en los que la instalación con la ITC AP-1 no necesitase carné y con la ITC EP-1 si se requiera.centralestermosolares. Los operadores con experiencia demostrada.com .com www. www.renovetec. si fuese necesario realizar adaptaciones que afecten a la seguridad deberá acompañarse del informe de una OCA.
en particular el Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril por el que 1244/1979.centralestermosolares.com www. se aprobó el “RAP” así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias. www. excepto la ITC MIE-AP3 referente a generadores de aerosoles.de 29 de Diciembre.Real Decreto 2060/2008 12/12 Disposición Derogatoria Única • Por esta disposición quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.com .de Abril.renovetec. aprobada por Real Decreto 2549/1994.
Disposición Final Tercera : Medidas de Aplicación.Real Decreto 2060/2008 12/12 Disposiciones Finales • Disposición Final Primera : Título competencial.renovetec.com www. • • • www. Disposición Final Cuarta : Entrada en vigor ( 6 meses de su publicación en el BOE).centralestermosolares. en este caso 5 de AGOSTO de 2009.com . Disposición Final Segunda : Habilitaciones normativas.
Objeto y ámbito de aplicación Articulo 2. Instrucciones Té i A ti l 10 I t i Técnicas Complementarias C l t i Articulo 11.centralestermosolares. Instalación Articulo 5. “REP” El Reglamento de Equipos a Presión. Organismos de Control Autorizados Articulo 12. instalación periódicas modificación www. Definiciones Capítulo II: Instalación y Puesta en Servicio p Articulo 3. Reparaciones Articulo 8. reparaciones y modificaciones Articulo 6 Inspecciones Periódicas 6. Condiciones Generales Articulo 4. Infracciones y sanciones Anexo I : Empresas instaladoras y reparadoras de equipos a presión. Condiciones especiales Articulo 13 .Accidentes Articulo 14. Puesta en Servicio Capítulo III: Inspecciones periódicas.renovetec. esta estructurado de la siguiente manera: Capítulo I: Disposiciones Generales Articulo 1. Obligaciones de los usuarios Articulo 10. “REP”.com www. inspecciones periódicas. Modificaciones Capítulo IV: Otras disposiciones Articulo 9. Responsabilidades p Articulo 15. Articulo 7.com . Anexo IV : Documentos para instalación. reparación y modificación.Real Decreto 2060/2008 12/12 Reglamento de Equipos a Presión. Anexo II : Requisitos para la instalación y puesta en servicio de instalaciones. Anexo III : Inspecciones Periódicas.
( La Directiva 97/23/CE considera las tuberías como equipos) e) Los equipos a presión con presión máxima admisible superior a 0. de 7 de Mayo (Directiva 97/23/CE). de 11 de Octubre (Directiva 87/404/CEE).renovetec. y g En cualquier caso. con todos sus equipos anejos no incluidas en el anterior apartado 2. www. “REP” g q p . así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de agua motriz de las centrales hidroeléctricas. 2. y. 1. en particular. Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de las normas y criterios de seguridad para la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que se definen en el ámbito de aplicación de este reglamento. según Real Decreto 1495/1991. q .com www. d) Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido o sustancia. Se excluyen del presente reglamento aquellos equipos a presión que dispongan de reglamentación de seguridad específica.a. según Real Decreto 222/2001. inspecciones periódicas. en la que expresamente estén reguladas las condiciones que en el se contemplan. a los siguientes: a) Equipos a presión. 3.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. CAPITULO I : Disposiciones generales Artículo 1.5 bar. según Real Decreto 769/1999. b) Recipientes a presión simples. reparación y modificación de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0. se excluyen las redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o combustibles líquidos o gaseosos. El presente reglamento se aplica a la instalación.5 bar excluidos o no contemplados en los apartados anteriores deberán cumplir con las obligaciones que establece el artículo 9 del presente reglamento. Objeto y ámbito de aplicación. de 2 de Marzo (Directiva 1999/36/CE 29/04).centralestermosolares.com . c) Los recipientes a presión transportables.
com www. www. en su punto 1. bajo su responsabilidad. Inspecciones periódicas. Inspecciones y p emplazamiento. En este articulo. OCA y otros que recordaremos a continuación que concretan actuaciones y recogen conceptos que son a menudo objeto de discrepancias o dudas. RD 1495/1991 11/10. Puesta en Servicio . “Empresa Instaladora”: Persona física o jurídica que acreditando disponer de los medios adecuados realiza la instalación y asume la responsabilidad de su correcta instalación.com .renovetec. RD 222/2001 2/03. “Fabricante”: Persona física o jurídica que asume la responsabilidad del diseño y fabricación de un producto con objeto de comercializarlo en su nombre o ponerlo en servicio. Definiciones. q g p p pruebas en el lugar de g En ellas quedan recogidos conceptos como Comercialización. Temperatura. se recogen una serie de definiciones que complementan a las ya recogidas por RD 769/1999 7/05. “REP” Presión REP CAPITULO I : Disposiciones generales Artículo 2 Definiciones 2. los equipos a presión o las instalaciones. Modificación de equipos e Instalaciones.Reparación. p p j que p “Empresa Reparadora”: Persona física o jurídica q acreditando disponer de los medios adecuados realiza la reparación y asume la responsabilidad de la misma.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. “ Usuario” es la persona física o jurídica que utiliza. Instalación.centralestermosolares.
se indicará de forma expresa. en este reglamento se utilizará la denominación de « Equipo a presión» para referirse a todo elemento Diseñado y fabricado para contener fluidos a presión superior a 0. recipientes a presión simples. Cuando en el presente reglamento se haga referencia a los equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999.com . «Presión máxima admisible PS» : La presión máxima para la que está diseñado el equipo especificada por el fabricante. conjuntos.renovetec. www.5 bar. equipos a presión. “REP” g q p CAPITULO I : Disposiciones generales Artículo 2. En el punto 2 de este Articulo 2 se dice que independientemente de las definiciones contempladas en el presente artículo. Esta presión es equivalente a la denominada como presión de diseño en la reglamentación anterior «Presión de precinto Pp» : La presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo a presión presión. tuberías y los equipos a presión transportables.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.centralestermosolares.com www. Corresponde a la mayor presión efectiva que se ejerce en el punto más alto del aparato durante la prueba de presión. y . por que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE. «Presión de prueba PT» : Aquella presión a la que se somete el equipo a presión para comprobar su resistencia. que i i t puede alcanzar un equipo a presión o instalación. En esta denominación se incluyen todos los elementos que se contemplan en el presente reglamento como los aparatos a presión. Definiciones. en l condiciones d f P ió á i d i i P La ió á lt las di i de funcionamiento. «Presión máxima de servicio Pms» : L presión más alta. p el q p p . «Temperatura máxima/mínima de servicio Tms» : La temperatura más alta o más baja que se estima puede producirse en el interior del equipo en condiciones extremas de funcionamiento. de 7 de mayo.
centralestermosolares.com .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. “REP” CAPITULO II INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO CAPITULO III INSPECCIONES PERIODICAS REPARACIONES MODIFICACIONES ANEXO I EMPRESAS INSTALADORAS EMPRESAS REPARADORAS ANEXO III INSPECCIONES PERIODICAS ANEXO IV ANEXO II REQUISITOS PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DOCUMENTOS PARA REPARACIONES MODIFICACIONES INSPECCIONES PERIODICAS INSTALACION INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO www.com REPARACIONES MODIFICACIONES INSPECCIONES PERIÓDICAS www.renovetec.
Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. “REP” INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Ó CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO EMPRESAS INSTALADORAS DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO www.centralestermosolares.renovetec.com www.com .
www. deberán diseñarse teniendo en general cuenta e incluyendo los coeficientes y factores de seguridad pertinentes para garantizar la seguridad y la prevención de todo tipo de fallos durante la vida prevista. Las ITC podrán indicar condiciones diferentes para requerir la presentación de proyecto de instalación o de otra documentación especifica en una instalación. deberá realizarse por empresas instaladoras de equipos a presión inscritas en el registro del órgano p p . de 7 de mayo. A efectos del presente reglamento.com . competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social. de acuerdo con la categoría necesaria para cada tipo de instalación. o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.centralestermosolares.2 de dicho real decreto. q p presión de las categorías I a IV a q se refiere el g que La instalación de equipos a p artículo 9 y anexo II. podrán realizar las instalaciones los fabricantes o los usuarios si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan para las empresas instaladoras instaladoras.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com www. Así mismo. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Las instalaciones como consideración general. los equipos a presión del artículo 1 se asimilarán a l categorías indicadas en el artículo 9 y su A las t í i di d l tí l Anexo II d l R l D del Real Decreto 769/1999 t de 7 de Mayo y deberán disponer de la correspondiente placa de instalación y pruebas periódicas.renovetec. del Real Decreto 769/1999.
centralestermosolares. Los cambios de emplazamiento de las instalaciones serán considerados como una nueva instalación.com www.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. Las instalaciones de los equipos a presión dispondrán de los dispositivos y medios apropiados de protección necesarios para que su funcionamiento se realice de forma segura. Las i L uniones permanentes que d b realizarse en l i t l i t deban li las instalaciones d b á ser deberán realizadas con Procedimientos de soldadura adecuados y por profesionales acreditados. La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura deberán evacuar a lugar seguro. www.com . “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Las instalaciones con equipos a presión del articulo 3.2.renovetec. Los equipos a presión se instalarán en condiciones que permitan la realización posterior de las operaciones de mantenimiento y control previstas en las instrucciones del fabricante y la realización de las inspecciones periódicas. podrán realizarse bajo la responsabilidad del usuario.3 del RD 769/1999 o asimilados a dicha categoría según su articulo 3.
consideradas de menor riesgo. * * No tendrá la consideración de instalación.com .centralestermosolares. la implantación de equipos a presión compactos móviles que no necesiten elementos fijos ni estén conectados a otros equipos a presión fijos. de acuerdo con los criterios indicados en el anexo II de este reglamento. son las no recogidas por el apartado anterior. o de aquellos que para su funcionamiento sólo requieran de conexión eléctrica.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com www. 2) Las instalaciones que no requieren la presentación de proyecto pudiendo sustituirse éste por la documentación indicada en el citado anexo II. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO El Reglamento considera dos grupos diferenciados de Instalaciones : 1) Las instalaciones que requieren la presentación de un proyecto técnico realizado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial. q www.renovetec. a efectos del presente reglamento. ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
d el anexo II del Real Decreto 769/1999. de 7 de mayo c) Las que contengan fluidos peligrosos en cantidades superiores a las que se indican en el Cuadro I. Deberá considerarse la suma de las cantidades de todos los equipos a presión conectados a la instalación que contengan fluidos peligrosos. incluidos los clasificados en el artículo 3.) y la suma de los productos de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros de cada uno de los equipos a presión conectados en la misma instalación sea superior a 10. . de 7 de mayo. excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y los equipos a que se refiere el artículo 3.2.3 de Real Decreto 769/1999.com . Las ITC podrán indicar condiciones diferentes para requerir la presentación de proyecto de instalación o de otra documentación especifica. reactores.renovetec. y excluidas las tuberías de conexión de los recipientes.3 del Real Decreto 769/1999. b) Las que puedan generar un aumento de presión por estar sometidas a la acción de una llama aportación de calor con peligro de sobrecalentamiento o por reacciones químicas (autoclaves (autoclaves. especifica www.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. d) Las tuberías incluidas en el artículo 1 2 d de las categorías II y III de las referidas en el artículo 9 y 1. excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y los equipos a que se refiere el artículo 3.centralestermosolares. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO DE INSTALACIÓN a) Las que la suma de los p ) q productos de la p presión máxima de servicio de los equipos q componen q p que p la instalación en bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión conectados de forma permanente en la misma instalación sea superior a 25..000.3 del Real Decreto 769/1999.. de 7 de mayo.com www. de 7 de mayo.000.
renovetec.com .com www.centralestermosolares. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES CUADRO I www.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.
000.Clase de actividad industrial y uso a la que destinan los equipos a presión .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. río.000 a 1/50.Estudio de seguridad en la utilización de la instalación. punto kilométrico.renovetec. .Plano de ubicación de la instalación en el emplazamiento. y si procede distancias a otros riesgos. . Deberán indicarse los parámetros principales de funcionamiento (presión.Instrucciones en caso de emergencia y procedimientos de actuación en caso de activación o fallo de las seguridades b) Presupuesto.Esquema de principio de la instalación con indicación de todos los equipos a presión y la situación de los accesorios de seguridad. .… ) y escala aproximada 1/10.centralestermosolares. con indicación de referencias invariables (carretera.com . localización de los equipos principales.com www. temperatura. .Plano de situación de la instalación o del establecimiento con indicación de dimensiones generales.…) www. .Identificación y características de los equipos a presión.Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación. veamos que documentos debe contener el proyecto : a) Memoria : . c) Planos : . “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Una vez comprobado que nuestra instalación reúne las condiciones que hacen que se necesite proyecto.
i ió La inscripción tendrá una validez de tres años.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. Con carácter previo a la instalación. La autorización de las empresas instaladoras o reparadoras otorgada p cualquier p p g por q comunidad autónoma. en la categoría que decidan. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Ya tenemos la Instalación clasificada y presentado el proyecto o no dependiendo de la l ifi l clasificación. comunicando las modificaciones de los datos l d t o requisitos que sirvieran para su i i it i i inscripción.Categoría EIP-1 : Solo pueden realizar instalaciones que no requieran proyecto.centralestermosolares. que requieran proyecto o no existen 2 categorías de EMPRESAS INSTALADORAS DE EQUIPOS A PRESIÓN : . en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social. la EIP comprobará la documentación técnica y las instrucciones de los fabricantes de los equipos www. o por las ciudades de Ceuta y Melilla. el órgano competente de la comunidad autónoma podrá disponer un plazo mayor. pasamos a i t l l para l que necesitamos una EMPRESA ió instalarla lo it INSTALADORA DE EQUIPOS A PRESIÓN . deberán estar inscritas. Estas empresas instaladoras tanto EIP-1 como EIP-2. En función de la capacidad para realizar instalaciones. tendrá validez y eficacia en la totalidad del territorio español.Categoría EIP-2 : Pueden realizar instalaciones que requieran proyecto o no.renovetec.com . . renovable antes de su caducidad.com www.
.centralestermosolares. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Para poder obtener la inscripción como EMPRESA INSTALADORA. www. ibl d d .R l ió d medios té i Relación de di técnicos di disponibles adecuados.Acreditaciones de la empresa (Sistema de calidad. autorización de fabricantes .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com www.Relación de personal en plantilla para realizar la instalación con indicación del responsable técnico de la empresa.com . .Marca del punzón o tenaza para el precintado de válvulas de seguridad.En el caso de utilizar uniones permanentes. cumplimentar al menos los siguientes apartados : CATEGORÍA EIP-1 : . .) . una descripción de los mismos.renovetec. acreditación de procedimientos de actuación y homologaciones de soldadores. En el caso de utilizar exclusivamente uniones no permanentes bastará con realizar permanentes. debiendo figurar esta limitación en la acreditación de la empresa. deberán p p .
CATEGORÍA EIP-2 : . autorizada. de al menos 300.000 € por siniestro.com www.Libro o sistema de registro de las actuaciones realizadas (instalaciones o inspecciones).Declaración de conocimiento del REP y sus ITC por los responsables de la empresa y por el personal en plantilla que realiza las instalaciones.Deben cumplir con lo indicado para las empresas EIP-1 con la diferencia de que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será de al menos 600. www. que actuará como responsable técnico de la empresa.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. La cantidad indicada deberá actualizarse de acuerdo con las variaciones anuales del IPC. . .centralestermosolares.com . “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CATEGORÍA EIP-1 (Continuación) : .renovetec.Acreditar la cobertura de responsabilidad civil derivada de sus actuaciones mediante póliza de responsabilidad civil aval u otra garantía contratada con entidad debidamente civil.000 € por siniestro y además deberá disponer de técnico titulado competente en plantilla. desde la entrada en vigor del REP.
de 7 de mayo.centralestermosolares.43 – La presión Pms de la instalación multiplicada por un factor que tenga en cuenta la mayor resistencia de los materiales a la temperatura de prueba respecto a la temperatura Tms y multiplicada así mismo por 1 25 1.renovetec.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. las presiones de prueba tendrán como mínimo el valor más elevado de los dos siguientes : – La presión Pms de la instalación multiplicada por 1 43 1. para la puesta en servicio se requerirá la realización de las pruebas en el lugar de emplazamiento. mediante la presentación de la pertinente documentación.25. www.com www. Cuando las pruebas en lugar de emplazamiento incluyan la realización de pruebas hidrostáticas de resistencia por existir elementos no probados. para comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de utilización seguras y posteriormente la acreditación previa de las condiciones de seguridad de la instalación ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Finalizadas las obras de ejecución o montaje de las instalaciones. o asimilados a dichas categorías según el artículo 3. No obstante lo anterior. que incluyan equipos a presión que correspondan a las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999.2 de dicho real decreto.com . en ningún caso podrá superarse la presión de prueba que corresponda a cada equipo a presión.
o en las comprobaciones se detecte algún fallo real o aparente se realizarán los ensayos y pruebas necesarios que garanticen su seguridad. a los efectos de necesitar el proyecto de instalación. El órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente podrá requerir que.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. La ampliación o modificación de una instalación. se atenderá a lo indicado para reparaciones en este reglamento.A. En caso de ser necesario realizar reparaciones. se tendrá en cuenta solamente la parte ampliada. por incorporación o sustitución de nuevos equipos a presión. en las instalaciones que requieren proyecto. En caso de ampliaciones.com www.centralestermosolares.C. o por el fabricante.renovetec. estarán sujetos a las mismas condiciones requeridas para la instalación de equipos nuevos. “REP” INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO En caso de que el equipo a presión haya sufrido alguna anomalía durante el transporte o manipulación que pueda haber afectado a la resistencia del mismo. así como los cambios de emplazamiento de los ya instalados. las pruebas en el lugar de emplazamiento sean supervisadas por un O. Los ensayos y pruebas que se realicen deberán ser certificados por un O.A.com .C. www. antes de proceder a su puesta en servicio.
.centralestermosolares.Identificación del técnico titulado competente ( DNI NIE Nº Pasaporte) colegio DNI. oficial al que pertenece y Nº de colegiado. V.Localización de la instalación (titular.Que su funcionamiento es correcto. . . Pms.Visado del colegio oficial al que pertenece. . q p Accesorios de seguridad. denominación. habiéndose observado las indicaciones del fabricante y realizado las pruebas en el lugar de emplazamiento.renovetec. tal como citamos con anterioridad.com . . . www. . . PS. fluido.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. . . . siguiente documentación : Instalaciones con CATEGORÍA I a IV que necesitan proyecto de instalación a) Certificado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial. dirección y Nº R. conteniendo al menos la siguiente documentación : . Pp y otras características específicas según el tipo de equipo.Fecha y firma. .Identificación de la documentación que se acompaña.Que la instalación cumple los requisitos reglamentarios.Características técnicas de la instalación: Identificación. . .E.Que la instalación se ha realizado de acuerdo al proyecto (identificación del proyecto).com www. Tms y PT de los equipos. clasificación. TS. . .). N Pasaporte).I. NIE. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Realizadas las pruebas en el lugar de emplazamiento se requerirá. la acreditación ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente mediante la presentación de al menos la correspondiente.
*Este certificado puede sustituir al certificado de dirección técnica si además cumple los requisitos de documentación recogidos en el apartado a) www. dirección y Nº de Identificación). denominación. . colegio oficial al que pertenece y Nº de colegiado. . La documentación mínima que contendrá será : correcto .com www.I. . de 7 de mayo). clasificación. TS. PS.Identificación de la documentación que se acompaña. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO b) Certificado de instalación emitido y firmado por el técnico titulado competente de la empresa instaladora EIP-2 de equipos a presión inscrita y visado por el correspondiente colegio oficial en el que se haga constar que los equipos cumplen el presente reglamento. NIE.3 de Real Decreto 769/1999.Que la instalación cumple los requisitos reglamentarios habiéndose observado las indicaciones del fabricante y realizado las pruebas en el lugar de emplazamiento. Accesorios de seguridad. dirección y Nº R E I ) ió R.E.centralestermosolares. Pp y otras características específicas según el tipo de equipo. Tms y PT de los equipos. que se han realizado las pruebas requeridas. . Pms.Que se dispone de todas las instrucciones del fabricante.Identificación de la empresa instaladora de equipos a presión (nombre .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. . que disponen de las instrucciones de todos los equipos (incluidos los mencionados en el artículo 3. Nº Pasaporte).Fecha y firma.).Que su funcionamiento es correcto. fluido. reglamentarios. . V.Identificación del técnico titulado competente ( DNI. .renovetec. “REP” g q p .com . -L Localización d l i t l ió (tit l di li ió de la instalación (titular.Visado del colegio oficial al que pertenece.Características técnicas de la instalación: Identificación. que incluirán en su caso las correspondientes pruebas hidrostáticas. incluyendo en su caso la correspondiente prueba hidrostática de resistencia de los elementos no probados y que el funcionamiento es correcto. .
com . del Consejo de 29 de Abril. de los accesorios de seguridad o p . CE. o en el Real Decreto 1495/1991. www.com www. relativa a los equipos a presión transportables. 1495/1991. de 2 de Marzo. j .renovetec. de 7 de mayo.centralestermosolares.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE. g presión. de 7 de mayo o del Real Decreto 1495/1991 de 11 de Octubre y carecen de marcado CE podrán mayo. de 11 de Octubre y en su caso. Los equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fija bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado a que se hace referencia en el Real Decreto 222/2001. En caso de equipos usados se acompañará el acta de inspección periódica de nivel C si además fueron comercializados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 769/1999. presentarse los certificados de fabricación de acuerdo con la reglamentación en vigor en el momento de su fabricación. por el que se dictan las p p . “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO c) Declaración de conformidad de los equipos a presión o conjuntos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 769/1999.
PS. la correspondiente prueba hidrostática de resistencia de los elementos no probados y que el funcionamiento es correcto. habiéndose observado las indicaciones del fabricante y realizado las pruebas en el lugar de emplazamiento.com www. Pms.renovetec. .Que la instalación cumple los requisitos reglamentarios. . en el que se haga constar que los equipos cumplen el presente reglamento. Pp y otras características específicas según el tipo de equipo seguridad equipo.Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora que suscribe el certificado y sello de la empresa.3 de Real Decreto 769/1999.centralestermosolares. denominación. incluyendo en su caso.Identificación de la documentación que se acompaña. . que disponen de las instrucciones de todos los equipos ( g (incluidos los mencionados en el artículo 3.Identificación de la empresa instaladora de equipos a presión (nombre . . dirección y Nº R.E. de 7 de mayo).I. www. TS.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. Que f i i t t . clasificación.Fecha y firma. Accesorios de seguridad. V.Características técnicas de la instalación: Identificación. que se han realizado las pruebas requeridas.Q su funcionamiento es correcto. .Localización de la instalación (titular. .com .). Tms y PT de los equipos. . INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Instalaciones con CATEGORÍA I a IV que no necesitan proyecto de instalación (Instalaciones d menor riesgo) (I t l i de i ) a) Certificado de instalación suscrito tanto por empresa instaladora de equipos a presión (EIP-1 o EIP-2) inscrita como por su responsable técnico.Que se dispone de todas las instrucciones del fabricante. que incluirán en su caso las correspondientes pruebas hidrostáticas. fluido. “REP” g q p . La documentación mínima que contendrá será : . dirección y Nº de Identificación).
En caso de equipos usados se acompañará el acta de inspección periódica de nivel C si además fueron comercializados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 769/1999. o del Real Decreto 1495/1991. www. “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO b) Declaración de conformidad de los equipos a presión o conjuntos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 769/1999. c) Esquema de principio de la instalación.com www.centralestermosolares. …) y un plano o croquis de la instalación. por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo de 29 de Abril relativa a 1999/36/CE. de 7 de mayo.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. o en el Real Decreto 1495/1991. podrán presentarse los certificados de fabricación de acuerdo con la reglamentación en vigor en el momento de su fabricación fabricación. los equipos a presión transportables. Abril. de 11 de Octubre y en su caso. temperatura.com . Los equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fija bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado a que se hace referencia en el Real Decreto 222/2001.renovetec. firmado por la empresa instaladora de equipos a presión (EIP 1 o EIP 2) en el que se indiquen los parámetros principales de funcionamiento (EIP-1 EIP-2). (presión. de 7 de mayo. de 2 de Marzo. de 11 de Octubre y carecen de marcado CE. de los accesorios de seguridad o presión.
si se produce un cambio de emplazamiento a otra comunidad autónoma. serán l ibl e i á colocadas en un l á legibles irán l d lugar visible d l equipo i ibl del i o conjunto. de 7 de mayo.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. instrucciones del fabricante. Instalaciones con Categoría inferior a I Las instalaciones en las que todos los equipos a presión sean de categoría inferior a la categoría I prevista en el artículo 9 y anexo II d l d l R l D tí l del del Real Decreto 769/1999 d 7 d mayo. a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma .2 que forman parte de una instalación deberán disponer de las citadas placas de instalación e inspecciones periódicas (Ver CUADRO II).2 cumplirán con el artículo 9 de este reglamento y en particular requerirá que los usuarios tengan a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma al menos la siguiente documentación : Disponer de un Dossier Documental. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Una vez presentada la documentación relativa a la puesta en servicio.renovetec. proyecto y certificado de la instalación. cambio de servicio reparaciones y modificaciones) así como la que pueda derivarse de lo requerido por la correspondiente ITC. Las l L placas estarán realizadas con materiales d d t á li d t i l duraderos. de los Documental equipos instalados con toda la documentación acreditativa (Declaraciones de conformidad.com . ésta decidirá si la mantiene o le otorga una nueva. actas de pruebas periódicas.centralestermosolares.com www. de la instalación o del equipo el órgano competente de la comunidad autónoma f ilit á las correspondientes placas d i t l ió e i t t d l id d tó facilitará l di t l de instalación inspecciones periódicas i iódi ya que todos los equipos a presión de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999. o asimilados a di h categorías según su t 769/1999. “REP” g q p . de de i il d dichas t í ú artículo 3. ITC www. o asimilados a dichas categorías según su artículo 3. cuando los equipos dispongan de placa. certificaciones de cambios de ubicación.
Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.renovetec.com .centralestermosolares.com www. “REP” INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CUADRO II (Modelo de placa de instalación y prueba periódica) www.
renovetec.com www.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com . “REP” INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CUADRO II (Continuación) www.centralestermosolares.
Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. “REP” INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CUADRO II www.centralestermosolares.renovetec.com www.com .
com www.renovetec.com . “REP” ó “ MODIFICACIONES DE INSTALACIONES MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES MODIFICACIÓN NO IMPORTANTE DE INSTALACIONES MODIFICACIÓN IMPORTANTE DE INSTALACIONES www.centralestermosolares.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.
Accesorios de seguridad. . dirección y Nº R. . . clasificación.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. V. TS.I.Características técnicas de la instalación: Identificación.renovetec. . nombre. las cuales emitirán el certificado correspondiente que contendrá al menos los siguientes datos: g . “REP” Presión REP MODIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES MODIFICACIONES NO IMPORTANTES DE INSTALACIONES Las modificaciones de instalaciones deberán realizarse por empresas instaladoras de equipos a presión de la categoría adecuada. fluido. PS. Tms y PT de los equipos. firma del responsable y sello de la empresa instaladora. Pms.Fecha.).Descripción de la modificación . Pp y otras características específicas según el tipo de equipo.Identificación del organismo de control autorizado (OCA) que ha intervenido. . www.Localización de la instalación (titular.com www.Identificación de la empresa instaladora de equipos a presión (nombre . . controles y pruebas realizados.Que la instalación es segura.E.Descripción de los exámenes.com . dirección y Nº de Identificación). .Fecha y firma. denominación.Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora que suscribe el certificado y sello de la empresa.centralestermosolares. .
serán consideradas como una nueva instalación. siempre que no comporten operaciones sobre las partes a presión como perforaciones soldaduras que afecten a una parte importante del espesor.centralestermosolares. o sustituyan los elementos de seguridad por otros de tipo diferente. Estas modificaciones. presión. sustituyan el fluido por otro de mayor riesgo de acuerdo con el Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo aumenten la presión modifiquen la temperatura de 769/1999. www. así como las ampliaciones. “REP” Presión REP MODIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES MODIFICACIONES IMPORTANTES DE INSTALACIONES Las modificaciones de instalaciones se considerarán importantes cuando alteren la función principal. en su caso de la empresa actuante. *** No tendrán la consideración de modificación de instalaciones las transformaciones adecuaciones o cambios realizados. Estas modificaciones se realizarán bajo la responsabilidad del usuario o.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. mayo. la función principal y los dispositivos de seguridad.renovetec.com . u otras previstas por el fabricante. cuando permanezcan esencialmente el realizados mismo contenido (fluido del mismo grupo compatible con los materiales).com www. forma que pueda influir en el material.
renovetec.Mantener al día los requisitos de inscripción y renovarla antes de su vencimiento notificando.Realizar las instalaciones. indicando al menos : Fecha de actuación. Tipo de actuación.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. . en su caso. p . “REP” Presión REP INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS .com .Disponer del correspondiente Libro o sistema de registro en donde se anoten las actuaciones p p g realizadas. p Identificación o características del equipo o instalación. notificar al correspondiente órgano competente las actuaciones que pretende realizar acompañando un certificado de inscripción y no sanción. modificaciones de instalaciones e inspecciones periódicas de acuerdo con el presente reglamento emitiendo las correspondientes certificaciones. Usuario.Disponer de la correspondiente inscripción ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social. www.com www. .En caso de realizar actuaciones en otra comunidad autónoma. . las modificaciones de los datos declarados.centralestermosolares.
centralestermosolares. “REP” REPARACIÓNES Y MODIFICACIONES Ó CONDICIONES GENERALES DE LAS REPARACIONES Y MODIFICACIONES REQUISITOS PARA REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN EMPRESAS REPARADORAS DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN www.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com www.renovetec.com .
com . de 7 de mayo. de 7 de mayo o asimilados deberán ser realizadas por empresas reparadoras de equipos a presión inscritas en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social.renovetec.A. y que. Los equipos a presión una vez reparados deberán seguir cumpliendo las características de diseño definidas por el fabricante. una vez reparado. Todo equipo a presión. “REP” Presión REP REPARACIÓNES Y MODIFICACIONES Las reparaciones que afecten a las partes sometidas a presión de los equipos de las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999.3 de la Ley 21/1992 de 16 de julio.centralestermosolares. www. deberá realizarse la inspección periódica de nivel C. o por las ciudades de Ceuta y Melilla tendrá validez y eficacia en la totalidad del territorio español.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com www. o los usuarios que justifiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas reparadoras de equipos a presión. No obstante lo anterior. los requisitos esenciales de seguridad contemplados en el Real Decreto 769/1999. NO tendrán la consideración de reparaciones la sustitución de juntas ni el cambio de accesorios por otros de iguales o superiores características o función. de Industria. y en los equipos que dispongan de marcado ”CE”. según se dispone en el artículo 13. emitiéndose el correspondiente certificado. podrán inscribirse para la realización de reparaciones las empresas que acrediten haber construido dicho equipo. además. Antes de la puesta en servicio de un equipo a presión reparado.. la autorización de las empresas reparadoras otorgada por cualquier comunidad autónoma. deberá ser sometido a una inspección por parte de un O.C. exámenes y controles que considere necesarios con objeto de comprobar que la reparación no ha afectado a las condiciones de seguridad. el cual realizará las pruebas.
o por las ciudades de Ceuta y Melilla. t 769/1999. La autorización de las empresas reparadoras otorgada por cualquier comunidad autónoma. así como la cobertura de la correspondiente responsabilidad civil derivada de sus actuaciones. con carácter previo. renovable antes de su caducidad. deberán contar. REPARADORAS DE EQUIPOS A PRESIÓN (ERP) se clasifican como sigue : . La inscripción tendrá una validez de tres años. “REP” Presión REP REPARACIÓNES Y MODIFICACIONES Para poder ser inscritas.centralestermosolares. de de i il d www. reparaciones.renovetec. Categorías. .Categoría ERP-1 : Solo pueden realizarlas reparaciones que afecten a las partes sometidas a presión de los equipos de hasta categoría I del Real Decreto 769/1999 de 769/1999.Categoría ERP-2 : Las reparaciones que afecten a las partes sometidas a presión de los equipos de las t l categorías I a IV del Real D í d l R l Decreto 769/1999 d 7 d mayo o asimilados. con la autorización del referido órgano competente para lo que acreditarán la disponibilidad de medios técnicos y humanos.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com www. tendrá validez y eficacia en la totalidad del territorio español. En función de la capacidad según las Categorías para realizar reparaciones las EMPRESAS capacidad. 7 de mayo o asimilados.com . el órgano competente de la comunidad autónoma podrá disponer un plazo mayor.
R l ió d medios té i Relación de di técnicos di disponibles adecuados. . deberán p p .centralestermosolares. debiendo figurar esta limitación en la acreditación de la empresa. . una descripción de los mismos. acreditación de procedimientos de actuación y homologaciones de soldadores.Marca del punzón o tenaza para el precintado de válvulas de seguridad.En el caso de utilizar uniones permanentes. En el caso de utilizar exclusivamente uniones no permanentes bastará con realizar permanentes. autorización de fabricantes . www. ibl d d .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com .com www. “REP” REPARACIÓNES Y MODIFICACIONES Para poder obtener la inscripción como EMPRESA REPARADORA.) .Relación de personal en plantilla para realizar la reparación con indicación del responsable técnico de la empresa. cumplimentar al menos los siguientes apartados : CATEGORÍA ERP-1 : .renovetec.Acreditaciones de la empresa (Sistema de calidad..
Real Decreto 2060/2008 12/12
Resumen del Reglamento de Equipos a Presión, “REP” REPARACIÓNES Y MODIFICACIONES
CATEGORÍA ERP-1 (Continuación) :
- Declaración de conocimiento del REP y sus ITC por los responsables de la empresa y por el personal en plantilla que realiza las reparaciones. - Libro o sistema de registro de las actuaciones realizadas (reparaciones o modificaciones de equipos a presión). - Acreditar la cobertura de responsabilidad civil derivada de sus actuaciones mediante póliza de responsabilidad civil, aval u otra garantía contratada con entidad debidamente autorizada, de al menos 300.000 € por siniestro. La cantidad indicada deberá actualizarse de g acuerdo con las variaciones anuales del IPC, desde la entrada en vigor del REP.
CATEGORÍA ERP-2 :
- Deben cumplir con lo indicado para las empresas ERP-1 con la diferencia de que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será de al menos 600.000 € por siniestro y además deberá disponer de técnico titulado competente en plantilla, que actuará como responsable técnico de la empresa empresa.
Las reparaciones que se realicen deberán certificarse por parte de la empresa reparadora mediante la emisión del correspondiente certificado de reparación, que contendrá al menos los siguientes datos : g - Identificación de la empresa reparadora de equipos a presión (nombre , dirección y Nº de Identificación). - Localización de la instalación (titular, dirección y Nº R.E.I.). ( , ) - Características técnicas de la instalación: Identificación, denominación, clasificación, fluido, V, PS, TS, Pms, Tms y PT de los equipos. Accesorios de seguridad, Pp y otras características específicas según el tipo de equipo. - Descripción de la reparación. p p - Que el equipo a presión sigue manteniendo las características de diseño. - Fecha, nombre, firma del responsable y sello de la empresa. - Identificación del organismo de control autorizado (OCA) que ha intervenido. - Descripción de los exámenes, controles y p p pruebas realizados. - Que el equipo a presión es seguro. - Fecha y firma. - Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora que suscribe el certificado y sello de la empresa. p
Resumen del Reglamento de Equipos a Presión, “REP” ó “ MODIFICACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN
MODIFICACIÓN DE EQUIPOS A PRESIÓN Q
MODIFICACIÓN NO IMPORTANTE DE EQUIPOS A PRESION
MODIFICACIÓN IMPORTANTE DE EQUIPOS A PRESIÓN
. .Identificación de la empresa instaladora de equipos a p p q p presión ( (nombre . clasificación.renovetec. controles y pruebas realizados. firma del responsable y sello de la empresa instaladora. . Pp y otras características específicas según el tipo de equipo. PS. Pms.Características técnicas de la instalación: Identificación.centralestermosolares. nombre. Las modificaciones debe á ce ca se po pa e de la equ s os d cados para as epa ac o es as od cac o es deberán certificarse por parte a empresa reparadora de equipos a presión mediante la extensión del correspondiente certificado de modificación. .Fecha.Descripción de la modificación . fluido. .Identificación del organismo de control autorizado ( g (OCA) q ha intervenido.E. www. “REP” ó “ MODIFICACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN MODIFICACIONES NO IMPORTANTES DE EQUIPOS A PRESIÓN (No requiere reevaluación) Las modificaciones de un equipo a presión de las categorías I a IV de la DEP o los asimilados.Descripción de los exámenes.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.Fecha y firma. ) que . se realizarán teniendo en cuenta los requisitos indicados pa a las reparaciones. . . denominación. V.Localización de la instalación (titular.). .Que la instalación es segura. .com . . .com www. dirección y Nº de Identificación). así como de sus correspondientes accesorios de seguridad. Tms y PT de los equipos. . q p Accesorios de seguridad.Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora q suscribe el certificado y p p que sello de la empresa. . . dirección y Nº R. . de acuerdo con el contenido mínimo siguiente : .I. TS.
d acuerdo V tili d fluido de i de d con lo establecido en el Real Decreto 769/1999. la función o el tipo original y requerirán de un nuevo p p g q procedimiento de evaluación de la conformidad. “REP” ó “ MODIFICACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN MODIFICACIONES IMPORTANTES DE EQUIPOS A PRESIÓN Se considerarán modificaciones importantes de un equipo a presión las que alteren las prestaciones originales (aumentando los valores de PS. de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 769/1999. o utilizando un fl id d mayor riesgo. de 7 de mayo.com www.centralestermosolares. nuevo www. como si se tratase de un aparato nuevo.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.renovetec. de 7 de mayo. d PS TS o V.com .
com www. . en su caso.com .renovetec.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.centralestermosolares. notificar al correspondiente órgano competente las actuaciones que pretende realizar acompañando un certificado de inscripción y no sanción. las modificaciones de los datos declarados. Identificación o características del equipo .Disponer de la correspondiente inscripción ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social. Usuario. “REP” Presión REP REPARACIÓNES Y MODIFICACIONES OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS REPARADORAS . Tipo de actuación.En caso de realizar actuaciones en otra comunidad autónoma.Disponer del correspondiente Libro o sistema de registro en donde se anoten las actuaciones realizadas. .Realizar las reparaciones y modificaciones de equipos de acuerdo con el presente reglamento emitiendo las correspondientes certificaciones. indicando al menos : Fecha de actuación.Mantener al día los requisitos de inscripción y renovarla antes de su vencimiento notificando. . www. .
centralestermosolares.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com www. “REP” INSPECCIONES PERIÓDICAS CONDICIONES GENERALES DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS REQUISITOS PARA LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS EMPRESAS QUE PUEDEN REALIZAR INSPECCIONES INSTALADOR.renovetec. FABRICANTE.com . OCA DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS www. USUARIO.
com . se contemplarán la totalidad de los componentes asociados al equipo El usuario dispondrá los medios materiales y h i di dál di i l humanos necesarios y l preparación d l equipos i la ió de los i o instalaciones para que estas inspecciones o pruebas se realicen en condiciones de seguridad. En el caso de los conjuntos incluidos en el Real Decreto 769/1999. necesarias para su funcionamiento. podrá tenerse en cuenta la clasificación de los diferentes equipos a presión que lo componen.C. de 7 de mayo.2 de este REP. se someterán periódicamente a las inspecciones y pruebas que garanticen el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad. Las inspecciones deberán acreditar unas condiciones de seguridad y de resistencia adecuadas y podrán contemplar la realización de comprobaciones. En caso de instalaciones. www.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. Las inspecciones periódicas serán realizadas por una empresa instaladora de equipos a presión por el f b i l fabricante o por el usuario. si acreditan di t l i i dit disponer d l medios té i de los di técnicos y h humanos que se determinan para la empresa instaladora.com www. inspecciones con ensayos no destructivos pruebas hidrostáticas u otras pruebas sustitutorias. “REP” Presión REP INSPECCIONES PERIÓDICAS Todos los equipos a presión de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999 (DEP) o asimilados a dichas categorías según su artículo 3.centralestermosolares.renovetec. En cualquier caso. los O.C. o por un O.A. podrán realizar las inspecciones encomendadas a las empresas instaladoras de equipos a presión.A.
“REP” g q p . considera que el estado del equipo lo requiere. la primera prueba periódica se realizará a partir de la fecha del certificado de instalación o. Una vez subsanada la deficiencia podrá ponerse en servicio el equipo a presión o la instalación.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. deberá notificarlo al órgano competente de la comunidad autónoma Todos los equipos a presión que deban someterse a inspecciones periódicas. En dicha placa se anotarán las fechas de realización de las inspecciones periódicas de nivel B y C.C.renovetec. si no requiere instalación. previa notificación al órgano competente de la comunidad autónoma por parte del agente que realizó la inspección. En caso que lo considere necesario. debiendo disminuirse si el O. como máximo en el mes correspondiente al plazo indicado. de las comprobaciones que estime necesarias Cuando el agente que realice la inspección detecte un riesgo grave e inminente deberá paralizar la instalación y notificarlo de forma inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma. www. a partir de la fecha de fabricación de los equipos a presión o conjuntos o desde la fecha de la anterior inspección periódica. el órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir al usuario la realización por un O.C. Los plazos de inspección deberán considerarse como máximos. dispondrán de la correspondiente placa para anotar las inspecciones periódicas.A. INSPECCIONES PERIÓDICAS Las inspecciones periódicas deberán realizarse.centralestermosolares. En este último caso.com .com www. En caso de no conocer la fecha concreta de fabricación. la del año indicado en las marcas del equipo.A.
E. TS. Pp y otras características específicas según el tipo de equipo.com .centralestermosolares. .C.C.Que en su caso.Nivel de inspección .A. . extendiéndose el correspondiente certificado p duplicado. quedando una copia en p p poder del usuario y la otra en poder de la entidad que haya realizado la inspección. denominación. El órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir que los O.Identificación de la empresa instaladora u O. que realiza la inspección (nombre .renovetec. INSPECCIONES PERIÓDICAS Estas inspecciones periódicas se efectuarán en presencia del usuario. se mantienen las condiciones de seguridad. dirección y Nº R. debiendo realizarse la próxima inspección p p periódica antes de ( (Fecha q corresponda). PS. .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. quienes la conservarán a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma. Accesorios de seguridad. p p .Resultado de las comprobaciones.Fecha y firma. . Tms y PT de los equipos.Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora que suscribe el certificado. del inspector del O. “REP” g q p . presenten los certificados de inspección o información de las actuaciones. V.I. q p por p .Descripción de las comprobaciones realizadas.Localización de la instalación (titular. dirección y Nº de Identificación).A o de ambos y sello de la empresa. El Certificado incluirá al menos los siguientes datos : . clasificación. . que p ) .Que el equipo a presión puede continuar en funcionamiento.C. fluido. Pms. .).Características técnicas de la instalación: Identificación.com www.A. www.
“REP” t de E i P ió INSPECCIONES PERIÓDICAS Los l L plazos d l i de las inspecciones periódicas d l equipos a presión se realizan en f i iódi de los i ió li función d ió de la Categoría establecida en el artículo 9 del Real Decreto.com . los niveles de inspección se denominan ( A. teniendo cada uno el siguiente alcance : NIVELES DE INSPECCIÓN NIVEL A Inspección I ió En servicio NIVEL B Inspección I ió Fuera de servicio NIVEL C Inspección Fuera de servicio F d i i Con Prueba de Presión www.renovetec. del Grupo del fluido y de los distintos niveles de inspección. 769/1999 de 7 de Mayo.com www. B y C).centralestermosolares.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen d l R l R del Reglamento d Equipos a Presión.
.2.A. g q y que Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a presión que puedan presentar fluencia lenta. no siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos ni poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.3 y 2. erosión. 769/1999 de 7 de Mayo. accesorios de seguridad dispositivos de control y condiciones reglamentarias. comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos q se consideren necesarios.A. Las inspecciones de nivel A las realizarán empresas instaladoras de la categoría correspondiente a la instalación.com www. www. “REP” INSPECCIONES PERIÓDICAS Nivel A : Inspección en servicio Consistirá. fatiga o corrosión. la inspección podrá realizarse sin dejar fuera de servicio la instalación.4 del anexo I del Real Decreto. si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos determinados para las empresas instaladoras.. el fabricante o el usuario. debiendo ponerse fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar. en una comprobación de nivel A y en una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión.com .. siendo suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar mayores problemas (corrosión interior o exterior erosión ) exterior. según lo indicado en los apartados 2.) para realizar las aberturas de comprobación.. en una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en una inspección visual del total de las partes sometidas a presión. comprobación de espesores.renovetec. como mínimo.C.C. al menos. Si de esta inspección resultase q existen motivos razonables q p p que que puedan suponer un deterioro de la p instalación. Nivel B : Inspección fuera de servicio Consistirá. si pueden realizarse las pruebas indicadas. Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los O.centralestermosolares. En los equipos o tuberías calorifugados no será necesario retirarlo completamente. en tuberías. se realizará a continuación una inspección de nivel B por un O.2.
debiendo ponerse fuera de d servicio el equipo a presión o i t l ió a i i i l i ió instalación inspeccionar.3 del anexo I del Real Decreto 769/1999 de 7 de Mayo. en una inspección de nivel B además de una prueba de presión hidrostática. i *Las inspecciones periódicas de nivel B y C realizadas deberán anotarse sobre la placa de instalación e inspecciones periódicas correspondiente indicada por este reglamento.. una placa por el agente que la realice. en caso de que no exista. de 7 de mayo. www. en las condiciones y presiones iguales a las de la primera prueba. como mínimo. *En el caso de extintores tuberías y otros equipos móviles de las categorías I a IV previstas en el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999. o cualquier prueba especial sustitutiva de ésta que haya sido expresamente indicada por el fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o instalación.A.com . “REP” g q p .C. INSPECCIONES PERIÓDICAS Nivel C : Inspección fuera de servicio con p p prueba de p presión Consistirá.renovetec. tras la realización de la primera inspección periódica del nivel B o C se colocará.centralestermosolares. o la Indicada en el etiquetado expresado en el apartado 3. *Las inspecciones de nivel B y C serán realizadas por los O.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. En extintores.com www.
se cambie el fluido por otro de mayor riesgo o haya sufrido una reparación. Los L recipientes d aire comprimido cuyo producto d l presión máxima d servicio en b por el i i t de i i id d t de la ió á i de i i bar l volumen en litros sea menor de 5. se someterán exclusivamente a l pruebas d NIVEL C di ió t á l i t las b de cada cinco años por empresas mantenedoras autorizadas por el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. se realizarán t li á al menos. aprobado por Real Decreto 1942/1993. de de ti b i la li ió de inspecciones i de nivel C. 3.com . a no ser que el equipo haya sufrido daños. como excepción. como excepción.renovetec. Los ti t L extintores d i de incendios. www. Los recipientes frigoríficos. haya estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años. al no tener regulación expresa sobre inspecciones periódicas de los equipos a presión. 2. serán inspeccionados por empresas instaladoras frigoristas autorizadas de acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas aprobado por R l D b d Real Decreto 3099/1977 d 8 d septiembre y no requieren l realización d i t 3099/1977.centralestermosolares.com www.000 podrán realizarse por las empresas instaladoras de equipos a presión. “REP” Presión REP INSPECCIONES PERIÓDICAS Además de las Ad á d l comprobaciones i di d en l i t b i indicadas las instrucciones d l f b i i del fabricante. con la periodicidad y por los agentes indicados en las tablas 1. el nivel de inspecciones y pruebas que se indican a continuación. de 5 de noviembre y tendrán una Vida útil de veinte años a partir de la fecha de fabricación.
com www. “REP” Presión REP INSPECCIONES PERIÓDICAS *** DEP =Directiva de Aparatos a presión (97/23/CE) traspuesta por el RD 769/1999 www.renovetec.com .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.centralestermosolares.
com . “REP” Presión REP INSPECCIONES PERIÓDICAS *** DEP =Directiva de Aparatos a presión (97/23/CE) traspuesta por el RD 769/1999 www.com www.renovetec.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.centralestermosolares.
“REP” Presión REP INSPECCIONES PERIÓDICAS *** DEP =Directiva de Aparatos a presión (97/23/CE) traspuesta por el RD 769/1999 www.com www.centralestermosolares.com .Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.renovetec.
proyecto y certificado de la instalación. “REP” “ Usuario” es la persona física o j p jurídica q utiliza. a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma . j p . certificaciones de cambios de ubicación . de los equipos instalados con toda la documentación acreditativa (Declaraciones de conformidad. actas de pruebas periódicas. debiendo examinarlos al menos una vez al año.com www. Realizar el mantenimiento de los equipos y sus sistemas de control y seguridad de acuerdo a las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante. Son obligaciones del usuario.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión. Utilizar los equipos en los márgenes de seguridad marcados por el fabricante y retirarlos del servicio si no son seguros.renovetec. www. los equipos a que . g q p No poner en servicio la instalación o impedir el funcionamiento de los equipos si no se cumplen los requisitos del presente reglamento Disponer de un Dossier Documental. conocer y aplicar las disposiciones del fabricante en cuanto a la utilización. bajo su responsabilidad. q p presión o las instalaciones. instrucciones del fabricante.centralestermosolares.com .cambio de servicio reparaciones y modificaciones) así como la que pueda derivarse de lo requerido por la correspondiente ITC. medidas de seguridad y mantenimiento de los equipos.
el usuario del equipo deberá dar cuenta inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma.renovetec. Turismo y Comercio y si fuese necesario informara al Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial Industrial. años. si justifican el cumplimiento de las condiciones tanto técnicas como humanas establecidas para las empresas instaladoras o reparadoras pudiendo realizar los trabajos atribuidos a las empresas instaladoras y reparadoras tanto en instalación reparación como en pruebas periódicas instalación. Los usuarios pueden inscribirse con una validez de tres años como instaladores o reparadores inscribirse. Así mismo. e informara al Ministerio de Industria. de equipos a presión. de 7 de Mayo. periódicas.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión.com . el cual llevará a cabo las actuaciones que considere oportunas para esclarecer las causas. podrán instalar bajo su responsabilidad los equipos afectados por el Artículo 3.com www. Para la ejecución de las pruebas periódicas el usuario dispondrá los medios materiales y humanos necesarios así como la preparación de los equipos o instalaciones para que la ejecución se realice en condiciones de seguridad. Siempre que se produzca un accidente.3 y los asimilados según el Artículo 3. ERP-2. www. reparaciones y modificaciones. debiendo disponer y mantener al día un registro de los equipos a presión incluyendo las fechas de las inspecciones periódicas. “REP” Presión Ordenar la realización de las.centralestermosolares. inspecciones periódicas que correspondan así como las reparaciones o modificaciones necesarias.2 del RD 769/1999. tanto EIP-1. ERP-1 como EIP-2.
Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión, “REP”
CONDICIONES ESPECIALES En casos excepcionales y debidamente motivados, a solicitud del titular, el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente p p podrá autorizar condiciones p particulares especiales p diferentes a las indicadas en el REP o en sus ITC, siempre que garanticen un nivel de seguridad equivalente. La solicitud deberá acompañarse de un informe favorable de un OCA, pudiendo requerirse aquellos informes y documentos complementarios q se estimen convenientes. p que En este sentido, para la realización de las inspecciones periódicas podrá autorizarse la sustitución del fluido de prueba, la disminución de los valores de las presiones de prueba , la utilización de técnicas especiales de ensayos no destructivos o la modificación de las condiciones indicadas en el REP o en la correspondiente ITC. p RESPONSABILIDADES Serán considerados responsables del cumplimiento de los preceptos incluidos en este reglamento los que p q para caso se determine y q se definen en el artículo 33 de la Ley 21/1992, de 16 de Julio que y de Industria. INFRACCIONES Y SANCIONES Las infracciones de los preceptos contenidos en el p p p presente reglamento y el incumplimiento de las g p obligaciones en él establecidas se sancionará de acuerdo con lo indicado en el titulo V de la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria. Con independencia de lo anteriormente indicado, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán ordenar la p p paralización de un equipo o instalación, en el caso de q el q p que incumplimiento que haya sido detectado pueda implicar un riesgo grave para las personas, fauna los bienes o el medio ambiente.
www.renovetec.com www.centralestermosolares.com
Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen del Reglamento de Equipos a Presión, g q p , “REP”
INSTRUCCIÓN TÉCNICA Ó É COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS
Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP- 1 CALDERAS
Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP.1 CALDERAS www.renovetec.centralestermosolares.com .com www.
elementos asociados (economizadores. . etc. ).centralestermosolares. . presión. contemplados en el Reglamento de equipos a presión.Las de fluido térmico con Pms (bar) x Vi (Litros totales de la instalación) < 200 si Tms > 120ºC o con Pms (bar) x Vi (L) < 2000 si Tms ≤ 120ºC . sobrecalentadores.renovetec.1 CALDERAS Esta ITC EP-1.3 y en la categoría I de las previstas en el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo sobre equipos a 769/1999. .Las de agua caliente de uso industrial con Pms (bar) x VT (Litros totales de la caldera ) < 10.Las integradas en refinerías y plantas petroquímicas incluidas en la ITC EP-3.com www.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP. mayo. . www.000 y las incluidas en el RITE RITE.com . se aplica a la instalación reparación e inspecciones periódicas de calderas y sus EP 1 instalación. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC las siguientes calderas y equipos asociados : . .Las integradas en centrales generadoras de energía eléctrica incluidas en la ITC EP-2.Las de vapor y agua sobrecalentada clasificadas en el artículo 3.
Caldera móvil ( Está en servicio mientras se desplaza) Caldera con emplazamiento variable (Se monta sobre bastidor para facilitar su cambio de ubicación ) Riesgo ajeno (Es el que afecta a todos los centros ajenos al usuario ) Sala de calderas (Local cerrado de uso exclusivo donde está instalada la caldera) Recinto de caldera (Espacio protegido por cercado interior o abierto al exterior ) cercado.com www. ). a través de un medio de transporte en fase liquida o vapor. q p En función del medio de transporte tendremos : Caldera de Vapor ( Vapor de agua).centralestermosolares. Caldera Manual.com . Caldera de agua caliente (Agua T≤110ºC ). Caldera de agua sobrecalentada ( Agua T> 110ºC ) 110 C ). Caldera de fluido térmico (Liquido ≠ Agua ) En función de cómo realiza su ciclo normal tendremos : Caldera Automática.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS Definiciones Caldera : Aparato a presión donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en utilizable.renovetec. www. en forma de calorías.
com . las instalaciones se clasificarán en función del tipo de caldera en: CLASES DE CALDERAS CLASE SEGUNDA Calderas pirotubulares Pms x VT ≥ 15.com www.centralestermosolares. de agua caliente y de fluido térmico Pms será : Presión (Altura Geométrica)+ Tensión de Vapor (portador térmico a Tms)+ Presión Dinámica (Bomba) www.000 CLASE PRIMERA Calderas pirotubulares Pms x VT < 15.000 Pms (bar) VT(Volumen total en litros (caldera+sobrecalentador) Vi (Volumen total en litros de la instalación completa ) Para las Calderas de agua sobrecalentada.000 Calderas de fluido térmico Pms x Vi < 15.000 Calderas acuotubulares Pms x VT < 50.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP.1 CALDERAS A efectos de las condiciones exigibles.renovetec.000 Calderas de fluido térmico Pms x Vi ≥ 15.000 Calderas acuotubulares Pms x VT ≥ 50.
deberán indicarse los periodos de comprobación de los elementos de control y seguridad y. punto kilométrico.Pl Plano d situación d l sala d calderas en el establecimiento. en su caso. además de l i di d en el REP una memoria té i d l t i i d á d lo indicado l REP. las normas de reconocido prestigio utilizadas. características y espesores de los muros de protección si procede. i ió t í ti de los i id .centralestermosolares. de it ió de la l de ld l t bl i i t . i técnica de la empresa instaladora.Sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento.Plano de situación de la instalación o del establecimiento. en caso de vigilancia indirecta. situación de los distintos elementos de la instalación.000.renovetec. Deberá t D b á entregar para la puesta en servicio. consideradas de menor riesgo. .1 EP CALDERAS Instalación y puesta en servicio La instalación de los equipos de esta ITC EP-1 será realizada por empresas instaladoras de la categoría EIP-2.com www. Calderas de clase primera C ld d l i La instalación de estas calderas. distancias a riesgos.… ) y escala aproximada 1/10. no requerirán la presentación de proyecto de instalación. -D Descripción y características d l equipos consumidores. con indicación de referencias invariables (carretera.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP. en la que se incluya : . río. www.com .Plano de la sala de calderas con indicación de las dimensiones generales.000 a 1/50.
Plano de situación de la instalación o del establecimiento.Los equipos consumidores. distancias a riesgos.q j . con indicación de referencias invariables (carretera. río. que se reflejarán en la memoria. La puesta en servicio requerirá la presentación de la documentación que para este caso se determina en el REP.000 a 1/50. requerirán la presentación de proyecto de instalación. se identificaran los periodos de comprobación de los diferentes elementos de control y seguridad y y. . Si la presión máxima de servicio Pms es inferior en más de un 10% de la presión máxima admisible PS.C. En caso de vigilancia indirecta. . las normas de reconocido p prestigio utilizadas. especialmente en lo que concierne a las velocidades de salida del vapor y a la capacidad de descarga de las válvulas de seguridad. en su caso. deberá indicarse el sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento.A.).com .renovetec. El proyecto deberá recoger lo relacionado en el REP.000. añadiendo lo siguiente : . punto kilométrico.… ) y escala aproximada 1/10. www. será necesario la presentación de un certificado extendido por el fabricante o por un organismo de control autorizado ( g (O. situación de los g distintos elementos de la instalación.Plano de situación de la sala de calderas en el establecimiento.Plano de la sala de calderas con indicación de las dimensiones generales. .Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP 1 EPCALDERAS Instalación y puesta en servicio Calderas de clase segunda La instalación de estas calderas.centralestermosolares. q p . en el que conste la adecuación del equipo a ) la presión.com www. características y espesores de los muros de protección si procede.En relación con los requisitos reglamentarios. g . así como la tubería de distribución.
com . www. No se considerarán como reparaciones de la caldera las siguientes : . l ió de todos los i de t EP-2 tendrá que ser realizada por empresas de la categoría ERP-2 según queda recogido en el REP.Sustitución de hasta un 15 % del haz tubular en calderas pirotubulares (incluidos tubos soldados y mandrinados).Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS REPARACIONES Y MODIFICACIONES A efectos de cumplimiento d l señalado en el REP la reparación d t d l equipos d esta ITC f t d li i t de lo ñ l d l REP. siempre que se mantengan las condiciones originales de diseño y que no haya sufrido originalmente un tratamiento térmico.renovetec. que no supongan más de 5 tubos.com www. La modificación del sistema de vigilancia o de los sistemas de control y seguridad deberá ser considerada como modificación importante si se incorporan sistemas no previstos por el fabricante requiriendo una nueva evaluación de la conformidad por un organismo notificado. .centralestermosolares.Sustitución de las tubuladuras de la caldera.
si en la documentación original del fabricante del equipo se acredita que la caldera es apta para el nuevo combustible. se realizará una inspección de nivel B. Antes de su puesta en servicio.Para el cambio de combustible se deberá atender a la reglamentación especifica en relación con el nuevo combustible combustible. de la cámara de combustión y que en la placa tubular de los tubos del primer paso de gases en las calderas pirotubulares.renovetec. No obstante lo anterior. o en la pantalla trasera del hogar en las acuotubulares no se sobrepase la temperatura límite del material permitida por el código de diseño para las nuevas condiciones de funcionamiento. en las transformaciones por cambio de combustible se deberá presentar un proyecto de un técnico titulado. En este caso. .com www. en donde se justifique la idoneidad del nuevo quemador. no será necesario el proyecto. visado por el correspondiente colegio oficial y el correspondiente certificado de modificación.Las modificaciones deberán atenerse a lo indicado en el REP. En cualquier caso.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS REPARACIONES Y MODIFICACIONES . www.centralestermosolares. se realizará una inspección de nivel B servicio B.com . d f i i t Deberá tenerse en cuenta que no podrá superarse la potencia calorífica ni cualquier otra de las características de diseño.
centralestermosolares.com www.renovetec.com . los plazos y agentes se regirán según el cuadro adjunto : www.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS Inspecciones Periódicas y Pruebas Como complemento de las instrucciones y normas que fije el fabricante de los distintos elementos se procederá a la realización de inspecciones periódicas.
“REP” t de E i P ió INSPECCIONES PERIÓDICAS Los plazos de las inspecciones periódicas de los equipos a presión se realizan en función de la Categoría establecida en el artículo 9 del Real Decreto. ió ll www. B y C) teniendo cada uno el siguiente alcance : NIVELES DE INSPECCIÓN NIVEL A Inspección En servicio NIVEL B Inspección Fuera de servicio NIVEL C Inspección Fuera de servicio Con Prueba de Presión Veamos las especificaciones de la presente ITC EP-1 referentes a las definiciones de los Niveles A.centralestermosolares.renovetec. definiendo los conceptos de los distintos ti di ti t tipos d i de inspección que en ellos se recogen. 769/1999 de 7 de Mayo.com www. del Grupo del fluido y de los distintos niveles de inspección.Real Decreto 2060/2008 12/12 Resumen d l R l R del Reglamento d Equipos a Presión. los niveles de inspección se denominan ( A.com . B y C. que aparecen en el cuadro de inspecciones periódicas.
no siendo necesario retirar el calorifugado. lo siguiente : .centralestermosolares.com www. p g . provocando su intervención.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 EP 1 CALDERAS Inspecciones Periódicas y Pruebas Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-103 Nivel A : Inspección en servicio Se realizará una inspección visual del total de las partes sometidas a presión. en el caso de la Caldera. . p q p p La inspección. incluirá además de lo anterior. . operación y calidad del agua.Existencia y actualización de la documentación de mantenimiento.Estanqueidad del circuito de gases.Funcionamiento de los elementos de operación y de seguridad.com . a menos que existan evidencias de anomalías ocultas bajo el mismo.Inspección visual de los elementos q utilizan el fluido de la caldera. . de los equipos ni poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar. . p que De las actuaciones realizadas se dejará constancia escrita. www.Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento e instrucciones de seguridad de la Caldera. accesorios de seguridad dispositivos de control y condiciones reglamentarias.renovetec.
Comprobación de los automatismos de regulación.com . . b) Inspección de los elementos de la caldera: ) p .Ci it eléctrico Circuito lé t i .Haces tubulares o serpentines c) Ensayos de funcionamiento : .centralestermosolares.Estructura y fijaciones de tubos a tambores y colectores .renovetec.Tubos. . .Economizadores. como mínimo.Inspección visual previa y posterior a la limpieza.Cajas de humos j .END suplementarios : . de acuerdo con los tres apartados siguientes : a) Comprobación de la documentación y de la placa de instalación e inspecciones periódicas. .Medida de espesores por ultrasonidos (US) .Accesorios y Válvulas de seguridad . placas tubulares y colectores.Automatismos de seguridad.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 EP 1 CALDERAS Inspecciones Periódicas y Pruebas Nivel B : Inspección fuera de servicio Realizadas por OCA.Virotillos y Tirantes .Cordones de soldadura .Hogar y conducto de humos .Obra refractaria .Manómetros y Termómetros . .Cartelas de refuerzo.Deformaciones .com www. www. consistirá.Regulación y precinto de las válvulas de seguridad seguridad. sobrecalentadores y recalentadores . en una comprobación de nivel A y en una inspección completa de la documentación y del estado de la caldera y partes a presión.
. b) Inspección de los elementos de la caldera En el caso de las calderas pirotubulares se realizarán ensayos mediante LP o PM en las soldaduras siguientes : .El 100% de la unión del hogar con la placa posterior o con la placa tubular de la cámara del hogar.centralestermosolares. .El 100% de las soldaduras de unión de los haces tubulares a colectores. La inspección incluirá las siguientes comprobaciones : a) Comprobación de la documentación. c) Prueba hidrostática d) Ensayo de funcionamiento www. si el combustible es gaseoso y el 50 % para el resto de los combustibles combustibles.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP 1 EP-1 CALDERAS Inspecciones Periódicas y Pruebas Nivel Ni l C : I Inspección f ió fuera d servicio con prueba d presión. de i i b de ió Además de lo indicado para el Nivel B.El 100 % de la unión de los virotillos a la cámara del hogar y a la placa tubular posterior. la inspección incluirá una Prueba hidráulica de acuerdo con la norma UNE 9-103.El 100% de las del tubo hogar. En el caso de las calderas acuotubulares.com .El 50 % d l unión d l placa posterior con l t b d l primer paso.renovetec. excepto las de fluido térmico : . recalentadores o sobrecalentadores. si el combustible es de la ió de la l t i los tubos del i i l b tibl gaseoso y el 10 % para el resto de los combustibles. .com www.
5 m2 aire .renovetec. se dispondrá la llegada de aire canalizado con un caudal mínimo de 2. unas en la zona inferior a un altura del suelo no menor de 20 cm y otras en la parte superior opuesta. diseñando la chimenea de evacuación de los productos de combustión según los criterios indicados en la norma UNE 123.5 Nm3/hora por kW de potencia calorífica total instalada. será necesaria la llegada de aire continuo tanto para la renovación como para la combustión. deberá disponer de aberturas al exterior para permitir la entrada y circulación de aire.Si la caldera es interior y no tiene posibilidad de circulación natural de aire. . control.58 donde S es la sección neta de ventilación en cm2 y Qt la potencia caloíifica en kW. disponiendo de 1m de distancia a las paredes o cercado que en el caso de que no se impidan las operaciones anteriores puede reducirse a 0. aislando obligatoriamente solo las partes accesibles. considerando la clase de la mayor instalada con independencia del número. La sección mínima total . de rendimiento o medioambientales indicadas en las correspondientes disposiciones especificas.centralestermosolares.Sí la sala linda con el exterior. etc. ) sean seguras. . debiendo cumplir además con los requisitos específicos del combustible empleado.2 m. www.001 o en otra de reconocido prestigio. Existe otra restricción sobre este mínimo y es que dependiendo de las clases tendremos lo siguiente : Calderas Clase Primera : S no podrá ser menor de 0.en ambos casos será la resultante de la expresión: .Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS Prescripciones de seguridad de la instalación En las condiciones generales para la situación de las calderas deberán adoptarse las medidas de seguridad. p S= Qt/0. Tendremos en cuenta la clasificación de las calderas.com . Las calderas deberán situarse en una sala o recinto que cumpla los siguientes requisitos : a) Será de dimensiones suficientes para que las operaciones a realizar (mantenimiento. inspección. b) La ventilación deberá ser permanente.1 m2 Calderas Clase Segunda : S no podrá ser menor de 0.com www.
No se permitirá la instalación de elementos ajenos al servicio ni el almacenamiento de productos.com .com www. Condiciones para las Calderas de Clase primera p p Las calderas de Clase primera podrán situarse en una sala o recinto.000 será de 5 m . se colocará un cuadro con las instrucciones para casos de emergencia. pudiendo alternativamente disponerse de un muro de 1 m de altura mínima por encima de la parte más alta sometida a presión. delimitado por una valla metálica de 1. para mantenimiento e inspección. www. con un espesor mínimo de 20 cm y con al menos 60 Kg de acero y 300 kg de cemento por m3. En lugar visible de la sala o recinto de calderas. con la condición de la existencia de un espacio. e) Deberá disponer del Manual de funcionamiento de las calderas allí instaladas y de los procedimientos de actuación en caso de activación de seguridades.centralestermosolares. Se podrán utilizar muros con un momento flector equivalente. excepto el depósito nodriza del combustible y los necesarios para el servicio de la caldera.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 EP 1 CALDERAS Prescripciones de seguridad de la instalación (Continuación) c) La sala deberá estar limpia y libre de polvo. gases o vapores inflamables. Para las calderas de vapor o agua sobrecalentada con Pms x VT ≥ 10 000 la distancia entre caldera y el riesgo ajeno 10. d) En la sala estarán prohibidos todos los trabajos ajenos a los aparatos en ella instalados debiendo existir en todos los accesos un cartel indicativo con la prohibición expresa de la entrada de personal ajeno al servicio de calderas.renovetec.20 m de altura que impedirá el acceso de personal ajeno.
en este caso una de las dos debe permitir el paso de los equipos y accesorios de la caldera. desmontables o nó q que deberán tener una resistencia. accidente.50 m de alto y mínimas de 0. justificada. Se podrán utilizar muros con un momento flector equivalente equivalente.renovetec. conteniendo el eje del mismo. como mínimo. de 1 m de altura mínima por encima de la parte más alta sometida a presión. g que paneles p pueden disponer de una p q p pequeña puerta hábil para el servicio.80 m de ancho x 2 m de alto. p muro de protección.60 m de ancho x 2.El muro será. Toda puerta o ventana situada frente a un quemador.Las aberturas podrán ser: Tipo puerta : Serán metálicas. estarán cerradas mediante paneles. La apertura de dichas puertas será en sentido de salida de la sala y tendrán dispositivo de fácil apertura desde el interior.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS Prescripciones de seguridad de la instalación (Continuación) Condiciones para las Calderas de Clase segunda Las calderas de Clase segunda deben estar situadas dentro de una sala con dos salidas accesibles. no será necesario disponer de j y .com www. situadas en muros diferentes. del punto más alto sometido a presión de la caldera. con un espesor mínimo de 20 cm y con al menos 60 Kg de acero y 300 kg de cemento por m3. dispondrá de una protección eficaz con un módulo resistente de 250 cm3 con el fin de poder resistir el impacto de aquél en caso de accidente cm3.centralestermosolares. Tipo ventana : Estarán situadas a 1 m. En caso de que la distancia a riesgos p p q g propios y ajenos sea mayor de 10 y 14 m. . Las aberturas mayores de las referidas como máximas. Los p .com . igual q la del muro.j . Caso de existir los muros deben cumplir con las siguientes condiciones : . pueden incorporar rejillas en celosía para ventilación .con unas dimensiones máximas de 1. www.
Las Calderas de fluido térmico de clase segunda no necesitaran cumplir los requisitos de las calderas de clase segunda y p g podrá ser instalados en locales independientes o al aire libre. si existiesen plataformas en la caldera. soporten equipos o e parte a s a ac ó Condiciones específicas para las Calderas de fluido térmico Deberán cumplir con los requisitos de instalación de la norma UNE 9-310 o cualquier otra norma p q q equivalente.80 de estas. acompañada de un informe favorable de un OCA. como mínimo.El techo del recinto será de construcción ligera. utilizar una norma que aporte seguridad equivalente. el punto más alto sometido a presión de la caldera. podrá. p www. No tendrán encima pisos o locales de publica concurrencia pudiendo autorizarse y no encima de la ca de a .La altura de los techos no será nunca inferior a 3 m sobre el nivel del suelo y deberá rebasar en 1 m.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 EP 1 CALDERAS Prescripciones de seguridad de la instalación (Continuación) Condiciones para las Calderas de Clase segunda (Continuación) El techo de la sala deberá cumplir lo siguiente : .renovetec.com www.centralestermosolares. .estructuras caldera . el techo estará como mínimo a 1.com .es uc u as que sopo e equ pos que formen pa e de la instalación. con una superficie mínima del 25% del total de la sala.
puedan actuar de forma automática el operador deberá realizar comprobaciones funcionales para asegurar la operatividad de sus sistemas de control y seguridad. Los intervalos de comprobación serán indicados por el fabricante.Vigilancia directa Si el fabricante no ha indicado instrucciones para la vigilancia de la caldera se considerará directa caldera.Vigilancia indirecta Las calderas que. El operador debe asegurar su presencia en la sala de calderas o en sala con repetición de las señales de seguridades para poder actuar de forma inmediata en caso de anomalía. El operador de caldera deberá realizar las comprobaciones adecuadas de los controles elementos de controles. www.com . seguridad y de la calidad del agua de alimentación para asegurarse del buen estado de la caldera. requerirá las instrucciones de emergencia.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 EP 1 CALDERAS Prescripciones de seguridad de la instalación (Continuación) Sistemas de vigilancia de las calderas Las calderas dispondrán de un sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento (Normas UNE-EN 12953 y 12952). directa.centralestermosolares.renovetec. En caso de fallo de controles o seguridades. En ese local deberá existir un pulsador de emergencia que pare de inmediato el sistema de aporte calorífico de forma segura y que active los sistemas de disipación de energía que hayan sido diseñados.com www. El sistemas de vigilancia cumplirá los siguientes requisitos: . . se pasará a vigilancia directa hasta la subsanación de la anomalía. de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
purgas y extracciones. www.com . instalará el sistema de depuración que le indique el fabricante. régimen adecuado de controles. El indicado en las normas UNE-EN 12953-10 y 12952-12 se considera adecuado pueden utilizarse otros acompañados del informe favorable de un OCA. Será obligación del usuario mantener el agua de calderas como mínimo dentro de las especificaciones de las normas citadas anteriormente. Normas Las concretas ediciones de las normas UNE que figuran en el anexo seguirán siendo válidas para la correcta aplicación de la ITC incluso aunque hayan sido aprobadas y ITC. una empresa especializada en tratamientos de aguas o el diseñador de la instalación aguas.com www. publicadas ediciones posteriores. si es necesario. instalación. a estos efectos el usuario realizará o hará realizar los análisis pertinentes y. en tanto no se publiquen en el BOE por el centro directivo competente en materia de seguridad industrial la resolución que actualice las normas.renovetec.centralestermosolares.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 EP 1 CALDERAS Prescripciones de seguridad de la instalación (Continuación) Agua de alimentación y agua de caldera Para todas las calderas de vapor y de agua sobrecalentada deberá existir un tratamiento de agua eficiente que asegure la calidad de la misma así como de un misma.
mientras esté en funcionamiento. . Prescripciones de niveles de emisiones a la atmósfera. cumpliéndose en todo momento lo indicado sobre operadores de calderas .centralestermosolares. .com . Datos obtenidos del protocolo de puesta en marcha. controles de seguridades.Documentación de la instalación: Manuales de equipos y agua Relación de elementos y agua. . reparaciones o modificaciones realizadas.E caso de f ll d controles o seguridades.El usuario deberá designar a una persona capacitada para realizar la operación de la caldera. inspecciones. control de agua de alimentación. www. Normativas de seguridad.renovetec.Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 EP 1 CALDERAS Obligaciones de los usuarios . fallos de funcionamiento.El usuario deberá realizar un mantenimiento adecuado de todos los sistemas de la instalación prestando una dedicación especial a los órganos limitadores o reguladores para mantener su fiabilidad durante las verificaciones se comprobará su funcionamiento.Libro de la instalación : Se indicarán en el las actuaciones. igualmente prestará atención sobre el tratamiento del agua de alimentación.com www. requerirá l i t En d fallo de t l id d i á las instrucciones d emergencia. dispositivos de operación o seguridad. Direcciones del servicio técnico y contra incendios más próximos.Deberá disponer de la siguiente documentación: . se pasará a i de i á vigilancia directa hasta la subsanación de la anomalía.
El operador de la caldera es el responsable de vigilar . . deberán superar un curso de capacitación. utilizando los procedimientos escritos hasta que se restablezcan las condiciones normales de funcionamiento.La superación de un examen realizado por el órgano competente de la comunidad autónoma. de 50 horas.El carné tendrá validez y eficacia en todo el territorio español. para ello. en caso del disparo de una VPS o cualquier otra seguridad de la instalación. . Para la obtención del carné deberán disponer de conocimientos técnicos adecuados. Los operadores de calderas deberán ser instruidos en la conducción de las mismas por el fabricante. . una vez acreditado por el solicitante : .La superación de un curso impartido por una entidad autorizada que incluya los conocimientos y la duración mínima .renovetec. será expedido por el órgano competente de la comunidad autónoma. manual o remoto.Las calderas de la clase segunda deberán ser conducidas por operadores con carné de Operador industrial de calderas.El operador de la caldera deberá obligatoriamente conducir el arranque. .En el caso de extranjeros.. . limitadores y controles funcionan correctamente.com .El operador de la caldera deberá poder actuar de inmediato. deberá llevar la conducción de la caldera. impartido por entidades autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma . el instalador o por el usuario.Tener cumplidos 18 años años. entretenimiento o una mala conducción. supervisar y realizar el control del correcto funcionamiento de la caldera. no pudiendo ausentarse hasta que se haya comprobado que el funcionamiento es correcto y los dispositivos de seguridad. previo cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa española vigente en materia de extranjería e inmigración. si dispone de técnico titulado competente. debiendo ser consciente de los peligros que puede ocasionar una falsa maniobra así como un mal caldera maniobra.com www. www. .Real Decreto 2060/2008 12/12 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 EP 1 CALDERAS Operadores de calderas .centralestermosolares.Una persona capacitada técnicamente. .
400/1996 DATOS DE CONTACTO: Mª del Carmen Cabas Leo p Dpto.com .Cádiz Tlfno: 956 652 100 Móvil: 616 125 646 Fax: 956 660 337 Mail: mariadelcarmen.D.ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS LEGISLACIÓN DE REFERENCIA R. 681/2003 R.cabas@sgs. Prevención .D.
D. 400/1996 Art. 681/2003 Dirigida a FABRICANTE Productos y equipos Dirigida a USUARIO Uso de productos y equipos REQUISITOS ESENCIALES Q DISPOSICIONES MÍNIMAS 2 . 137 Directiva 1999/92/CE R.D. 100 Directiva 94/9/CE R.LEGISLACIÓN DE REFERENCIA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EQUIPOS INSTALACIONES Art.
D.ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS LEGISLACIÓN DE REFERENCIA R. 681/2003. de 12 de junio. sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo Transposición de la Directiva 1999/92/CE p 3 .
31/1995 establecer las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores que pudieran verse expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.681/2003 Art. 1 OBJETO Este RD. 4 . tiene por objeto. en el marco de la Ley 31/1995.ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS R.D.
Para ello el empresario d b á analizar en que á P ll l i deberá li áreas se utilizan tili sustancias inflamables o combustibles en procesos u operaciones.ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS R. a los efectos de este RD.D. 5 . que hagan posible que pasen al ambiente en una cantidad tal que permita la formación de una Atmósfera Explosiva Explosiva. aquellas en las que puedan formarse atmósferas explosivas en cantidades tales q que resulte necesaria la adopción de precauciones especiales para p p p p proteger a seguridad y salud de los trabajadores afectados.681/2003 AMBITO DE APLICACIÓN Se considera área de riesgo.
D. Cabinas de pinturas Elaboración de metales (Al minio) (Aluminio) Bodegas 6 .681/2003 AMBITO DE APLICACIÓN EJEMPLOS DE EMPRESAS AFECTAS POR NORMATIVA ATEX: Industria química Termosolares Vertederos sellados que producen metano EDAR con tratamiento de lodos Industrias de la madera (uso de filtro y silos) Talleres de esmaltado.ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS R.
II.D. B.ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS R. A I. Medidas organizativas: Formación e información de los trabajadores Instrucciones por escrito y permisos de trabajo Medidas de protección contra las explosiones 7 .681/2003 EL EMPRESARIO DEBERÁ GARANTIZAR: Á Disposiciones mínimas destinadas a mejorar la seguridad y la protección d l salud d l t b j d t ió de la l d de los trabajadores potencialmente expuestos a t i l t t atmósferas explosivas (apartado A Anexo II) A.
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS R. el empresario evaluará los riesgos específicos de las ATEX. 8 DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los art. denominado Documento de Protección Contra Explosiones (DPCE).681/2003 Art. 8 . Para ello el empresario se encargará de q e se elabore y que mantenga actualizado un documento.D. 16 y 23 de la Ley de Prevención de RL y en la sección 1ª del capítulo II del reglamento de los Servicios de Prevención.
D. AMPLIACIONES O TRANSFORMACIONES IMPORTANTES EN EL LUGAR DE TRABAJO O EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 9 .ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS R.681/2003 Art. 8 DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES El DPCE es una recopilación de las actuaciones preventivas realizadas por la empresa que tiene por objeto reflejar el conjunto de medidas adoptadas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo de explosión El d documento d protección contra explosiones se elaborará antes d t de t ió t l i l b á t de que comience el trabajo y SE REVISARÁ SIEMPRE QUE SE EFECTÚEN MODIFICACIONES.
Documentos similares a mantenimientoindustrial-vol5-mantenimientolegal
Jakquelin Jobana Cervantes Montoya
Más de vicasazn
Spirax Sarco libro vapor
98775763-Du-Lait-Au-Fiel