Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-512606-regl-814-2013-ue-de-2-ago-aplica-la-directiva-2009-125-ce-del-parlamento.html
Timestamp: 2018-02-22 03:05:19
Document Index: 387847560

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 2']

Reglamento (UE) nº 814/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente
Publicado en DOUEL núm. 239 de 06 de Septiembre de 2013
Vigencia desde 26 de Septiembre de 2013. Esta revisión vigente desde 26 de Septiembre de 2013
Artículo 3 Requisitos de diseño ecológico y calendario
Artículo 4 Evaluación de la conformidad
Artículo 5 Procedimiento de verificación a efectos de la vigilancia del mercado
Artículo 6 Parámetros de referencia indicativos
Artículo 8 Disposiciones transitorias
ANEXO I . Definiciones aplicables a los anexos II a VI
ANEXO III . Mediciones
ANEXO IV . Cálculos
4. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CONTROL INTELIGENTE FCI Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTELIGENTE smart
5. DETERMINACIÓN DEL TÉRMINO DE CORRECCIÓN AMBIENTE Q
ANEXO V . Procedimiento de verificación a efectos de la vigilancia del mercado
ANEXO VI . Parámetros de referencia indicativos mencionados en el artículo 6
Regl. 2016/2282 UE, de 30 Nov. (modifican diversoss Reglamentos en lo que respecta al uso de tolerancias en los procedimientos de verificación)
Anexo V redactado por el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/2282 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1275/2008, (CE) n.º 107/2009, (CE) n.º 278/2009, (CE) n.º 640/2009, (CE) n.º 641/2009, (CE) n.º 642/2009, (CE) n.º 643/2009, (UE) n.º 1015/2010, (UE) n.º 1016/2010, (UE) n.º 327/2011, (UE) n.º 206/2012, (UE) n.º 547/2012, (UE) n.º 932/2012, (UE) n.º 617/2013, (UE) n.º 666/2013, (UE) n.º 813/2013, (UE) n.º 814/2013, (UE) n.º 66/2014, (UE) n.º 548/2014, (UE) n.º 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 y (UE) 2016/2281 en lo que respecta al uso de tolerancias en los procedimientos de verificación («D.O.U.E.L.» 20 diciembre).
Véase Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) nº 813/2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados y del Reglamento delegado (UE) nº 811/2013 de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar («D.O.U.E.C.» 3 julio).
(5) No es conveniente establecer requisitos de diseño ecológico para las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, ya que todavía no existen métodos de medición europeos adecuados. Con miras a desarrollar dichos métodos de medición, la Comisión encargó a los organismos europeos de normalización que estudiasen requisitos de diseño ecológico para esas emisiones durante la revisión del presente Reglamento. Las disposiciones nacionales sobre requisitos de diseño ecológico para las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos de los calentadores de agua podrán mantenerse hasta que entren en vigor los requisitos de diseño ecológico correspondientes de la Unión. Las disposiciones de la Directiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los aparatos de gas (2) , que limitan los productos de combustión de los aparatos de gas en relación con la salud y la seguridad, no se ven afectadas.
(9) Se calcula que el consumo anual de energía de los calentadores de agua y depósitos de agua caliente de la Unión ascendió a 2 156 PJ (51 Mtep) en 2005, que corresponden a unas emisiones de 124 Mt de CO2. De no adoptarse medidas específicas, se prevé que el consumo anual de electricidad sea de 2 243 PJ en 2020. Se calcula que las emisiones anuales de óxidos de nitrógeno generadas por los calentadores de agua y depósitos de agua caliente de la Unión ascendió a 559 kt equivalentes de SOx en 2005. De no adoptarse medidas específicas, se prevé que las emisiones anuales sean de 603 kt equivalentes de SOx en 2020. El estudio preparatorio muestra que el consumo de energía y las emisiones de óxidos de nitrógeno en la fase de uso de los calentadores de agua pueden reducirse significativamente.
(11) Se cree que el efecto combinado de los requisitos de diseño ecológico establecidos en el presente Reglamento y en el Reglamento Delegado (UE) nº 812/2013 de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de los calentadores de agua, de los depósitos de agua caliente y de los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar (3) permitirá conseguir para 2020 un ahorro anual de energía estimado en 450 PJ (11 Mtep), correspondiente a la emisión de unas 26 Mt de CO2, y una reducción de las emisiones anuales de óxidos de nitrógeno de 130 kt equivalentes de SOx, en comparación con lo que pasaría de no adoptarse ninguna medida.
(15) Los parámetros de los productos deben medirse y calcularse utilizando métodos fiables, exactos y reproducibles, que tengan en cuenta los métodos de medición y cálculo más avanzados reconocidos, incluyendo, en su caso, las normas armonizadas adoptadas por los organismos europeos de normalización a petición de la Comisión, en virtud de los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea (4) .
1. El presente Reglamento establece requisitos de diseño ecológico para la comercialización y puesta en servicio de calentadores de agua con una potencia calorífica nominal ≤ 400 kW y depósitos de agua caliente con una capacidad ≤ 2 000 litros, incluidos los integrados en equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar, definidos en el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) nº 812/2013.
c) calentadores de agua del ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) ;
d) calentadores combinados, según la definición del artículo 2 del Reglamento (UE) nº 813/2013 de la Comisión (6) ;
1) «calentador de agua»: el aparato que
2) «generador de calor»: la parte del calentador de agua que genera calor mediante uno o varios de los siguientes procesos:
3) «alojamiento de un calentador de agua»: la parte del calentador diseñada para albergar un generador de calor;
4) «potencia calorífica nominal»: la potencia calorífica declarada del calentador de agua cuando calienta agua en condiciones estándar, expresada en kW;
5) «capacidad» (V): el volumen nominal de un depósito de agua caliente o de un calentador de agua con acumulador, expresado en litros;
6) «condiciones estándar»: las condiciones de funcionamiento de los calentadores de agua para determinar la potencia calorífica nominal, la eficiencia energética de caldeo del agua, el nivel de potencia acústica y las emisiones de óxido de nitrógeno, y de los depósitos de agua caliente para establecer la pérdida constante;
7) «biomasa»: la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de la agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y animal), de la silvicultura y otras industrias relacionadas, como la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y urbanos;
8) «combustible de biomasa»: el combustible gaseoso o líquido producido a partir de la biomasa;
9) «combustible fósil»: el combustible gaseoso o líquido de origen fósil;
10) «calentador de agua convencional»: el calentador de agua que genera calor mediante la combustión de combustibles fósiles o de biomasa o el efecto Joule en elementos calefactores de una resistencia eléctrica;
11) «calentador de agua con bomba de calor»: el calentador de agua que utiliza el calor ambiente de una fuente atmosférica, acuática o geotérmica o calor residual para generar calor;
12) «calentador de agua solar»: el calentador de agua equipado con uno o varios colectores solares, depósitos de agua caliente solares, generadores de calor y posiblemente bombas en el circuito colector y en otros componentes; un calentador de agua solar se comercializa como una unidad;
13) «depósito de agua caliente»: el recipiente para almacenar agua caliente sanitaria y para fines de calefacción, incluidos los eventuales aditivos, que no está equipado con ningún generador de calor, salvo quizá uno o varios calentadores de inmersión de reserva;
14) «calentador de inmersión de reserva»: el calentador de resistencia eléctrica de efecto Joule que forma parte de un depósito de agua caliente y genera calor solo cuando la fuente de calor externa se ha interrumpido (como durante los períodos de mantenimiento) o está averiada, o que forma parte de un depósito de agua caliente solar y proporciona calor cuando la fuente de calor solar no es suficiente para satisfacer los niveles de confort necesarios;
15) «eficiencia energética del caldeo de agua» (ηwh): la relación entre la energía útil aportada por un calentador de agua y la energía necesaria para su generación, expresada en %;
16) «nivel de potencia acústica» (LWA): el nivel de potencia acústica ponderada A, interior o exterior, expresado en dB;
17) «pérdida constante» (S): la potencia calorífica disipada de un depósito de agua caliente con una determinada temperatura del agua y temperatura ambiente, expresada en W;
18) «coeficiente de conversión» (CC): el coeficiente que refleja la eficiencia estimada de la generación media de la UE del 40 % contemplado en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) ; el valor del coeficiente de conversión es CC = 2,5.
1) «calentador de agua con acumulador»: calentador de agua equipado con uno o varios depósitos de agua caliente, generadores de calor y posiblemente otros componentes, incorporados en una misma envoltura;
2) «perfil de carga»: determinada secuencia de salidas de agua, conforme a lo especificado en el anexo III, cuadro 1; a cada calentador de agua le debe corresponder al menos un perfil de carga;
3) «salida de agua»: determinada combinación de caudal de agua útil, temperatura del agua útil, contenido de energía útil y temperatura pico, conforme a lo especificado en el anexo III, cuadro 1;
4) «caudal de agua útil» (f): caudal mínimo, expresado en litros por minuto, en que el agua caliente contribuye a la energía de referencia, conforme a lo especificado en el anexo III, cuadro 1;
5) «temperatura del agua útil» (Tm): temperatura del agua, expresada en grados Celsius, a la que el agua caliente comienza a contribuir a la energía de referencia, conforme a lo especificado en el anexo III, cuadro 1;
6) «contenido de energía útil» (Qtap): contenido energético del agua caliente, expresado en kWh, suministrado a una temperatura igual o superior a la temperatura del agua útil, y a caudales de agua iguales o superiores al caudal de agua útil, conforme a lo especificado en el anexo III, cuadro 1;
7) «contenido energético del agua caliente»: producto de la capacidad térmica específica del agua, la diferencia de temperatura media entre el agua caliente saliente y el agua fría entrante, y la masa total de agua caliente suministrada;
8) «temperatura pico» (Tp): temperatura mínima del agua, expresada en grados Celsius, que ha de alcanzarse durante la salida de agua, conforme a lo especificado en el anexo III, cuadro 1;
9) «energía de referencia» (Qref): suma del contenido de energía útil de las salidas de agua, expresada en kWh, en un determinado perfil de carga, conforme a lo especificado en el anexo III, cuadro 1;
10) «perfil de carga máximo»: perfil de carga con la mayor energía de referencia que es capaz de suministrar un calentador de agua cuando cumple las condiciones de temperatura y caudal de ese perfil de carga;
11) «perfil de carga declarado»: perfil de carga aplicado para la evaluación de la conformidad;
12) «consumo diario de electricidad» (Qelec): consumo de electricidad a lo largo de 24 horas consecutivas con el perfil de carga declarado, expresado en kWh de energía final;
13) «consumo diario de combustible» (Qfuel): consumo de combustible a lo largo de 24 horas consecutivas con el perfil de carga declarado, expresado en kWh en términos de GCV;
14) «poder calorífico superior» (GCV): cantidad total de calor liberado por una cantidad unitaria de combustible cuando se quema por completo con oxígeno y se devuelven los productos de la combustión a la temperatura ambiente; esta cantidad incluye el calor de condensación del vapor de agua contenido en el combustible y del vapor de agua formado por la combustión del hidrógeno contenido en el combustible;
15) «control inteligente»: dispositivo que adapta automáticamente el proceso de caldeo del agua a las condiciones de uso específicas con objeto de reducir el consumo energético;
16) «conformidad con el control inteligente» (smart): medida de si un calentador de agua equipado con controles inteligentes cumple el criterio establecido en el punto 4 del anexo IV;
17) «factor de control inteligente» (SCF): aumento de la eficiencia del caldeo de agua gracias al control inteligente en las condiciones indicadas en el punto 3 del anexo III;
18) «consumo semanal de electricidad con controles inteligentes» (Qelec,week,smart): consumo semanal de electricidad de un calentador de agua con la función de control inteligente activada, medido en las condiciones establecidas en el punto 3 del anexo III, expresado en kWh de energía final;
19) «consumo semanal de combustible con controles inteligentes» (Qfuel,week,smart): consumo semanal de combustible de un calentador de agua con la función de control inteligente activada, medido en las condiciones establecidas en el punto 3 del anexo III, expresado en kWh de GCV;
20) «consumo semanal de electricidad sin controles inteligentes» (Qelec,week): consumo semanal de electricidad de un calentador de agua con la función de control inteligente desactivada, medido en las condiciones establecidas en el punto 3 del anexo III, expresado en kWh de energía final;
21) «consumo semanal de combustible sin controles inteligentes» (Qfuel,week): consumo semanal de combustible de un calentador de agua con la función de control inteligente desactivada, medido en las condiciones establecidas en el punto 3 del anexo III, expresado en kWh de GCV;
22) «factor de corrección ambiente» (Qcor): factor que tiene en cuenta el hecho de que el lugar donde se instala el calentador de agua no es un lugar isotérmico, expresado en kWh;
23) «pérdida de calor en modo de espera» (Pstby): pérdida de calor de un calentador de agua con bomba de calor en estado de funcionamiento sin demanda de calor, expresada en kW;
24) «agua mixta a 40 °C» (V40): cantidad de agua a 40 °C que tiene el mismo contenido térmico (entalpía) que el agua caliente que se suministra a más de 40 °C a la salida del calentador de agua, expresada en litros;
25) «condiciones climáticas medias»: temperatura y condiciones de irradiancia solar global características de la ciudad de Estrasburgo;
26) «consumo anual de energía» (Qtota): consumo anual de energía de un calentador de agua solar, expresado en kWh de energía primaria o en kWh en términos de GCV;
27) «contribución calorífica anual no solar» (Qnonsol): contribución anual de la electricidad (expresada en kWh de energía primaria) o de los combustibles (expresada en kWh en términos de GCV) a la potencia calorífica útil de un calentador de agua solar, teniendo en cuenta la cantidad anual de calor capturado por el colector solar y las pérdidas térmicas del depósito de agua caliente solar;
28) «colector solar»: dispositivo concebido para absorber la irradiancia solar global y transferir la energía calorífica así producida a un fluido que pasa a través de él; se caracteriza por el área de apertura del colector, la eficiencia de pérdida cero, el coeficiente de primer orden, el coeficiente de segundo orden y el modificador del ángulo de incidencia;
29) «irradiancia solar global»: índice de energía solar total entrante, tanto directa como difusa, en un plano de colector con una inclinación de 45 grados y orientación sur en la superficie terrestre, expresada en W/m²;
30) «área de apertura del colector» (Asol): área máxima proyectada a través de la cual entra en el colector la radiación solar no concentrada, expresada en m²;
31) «eficiencia de pérdida cero» (η0): eficiencia del colector solar cuando la temperatura media del líquido del colector solar es igual a la temperatura ambiente;
32) «coeficiente de primer orden» (a1): coeficiente de pérdida de calor de un colector solar, expresado en W/(m2 K);
33) «coeficiente de segundo orden» (a2): coeficiente que mide la dependencia del coeficiente de primer orden respecto a la temperatura, expresado en W/(m2 K2);
34) «modificador del ángulo de incidencia» (MAI): relación de la potencia calorífica útil del colector solar en un ángulo de incidencia determinado y su potencia calorífica útil en un ángulo de incidencia de 0 grados;
35) «ángulo de incidencia»: ángulo entre la dirección al sol y la perpendicular a la superficie de apertura del colector solar;
36) «depósito de agua caliente solar»: depósito de agua caliente que almacena la energía térmica producida por uno o más colectores solares;
37) «eficiencia energética de caldeo de agua del generador de calor» (ηwh,nonsol): eficiencia energética de caldeo del agua de un generador de calor que forma parte de un calentador de agua solar, expresada en %, establecida en condiciones climáticas medias y sin utilizar aporte de calor solar;
38) «consumo de electricidad auxiliar» (Qaux): consumo anual de electricidad de un calentador de agua solar debido al consumo eléctrico de la bomba y al consumo eléctrico en modo de espera, expresado en kWh de energía final;
39) «consumo eléctrico de la bomba» (solpump): consumo eléctrico nominal de la bomba del circuito del colector de un calentador de agua solar, expresado en W;
40) «consumo eléctrico en modo de espera» (solstandby): consumo eléctrico nominal de un calentador de agua solar cuando la bomba y el generador de calor están inactivos, expresado en W;
41) «modelo equivalente»: modelo comercializado con los mismos parámetros técnicos establecidos en los requisitos aplicables de información sobre el producto del anexo II que otro modelo comercializado por el mismo fabricante.
Perfil de carga declarado 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Eficiencia energética del caldeo de agua 22 % 23 % 26 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 32 %
Además, en el caso de los calentadores de agua cuyo valor smart declarado sea «1»: eficiencia energética del caldeo de agua calculada para smart = 0, probada con el perfil de carga declarado 19 % 20 % 23 % 23 % 27 % 27 % 27 % 28 % 28 % 28 %
Eficiencia energética del caldeo de agua 32 % 32 % 32 % 32 % 36 % 37 % 37 % 37 % 37 % 38 %
Además, en el caso de los calentadores de agua cuyo valor smart declarado sea «1»: eficiencia energética del caldeo de agua calculada para smart = 0, probada con el perfil de carga declarado 29 % 29 % 29 % 29 % 33 % 34 % 35 % 36 % 36 % 36 %
Perfil de carga declarado XXL 3XL 4XL
Eficiencia energética del caldeo de agua 60 % 64 % 64 %
Perfil de carga declarado M L XL XXL 3XL 4XL
Agua mixta a 40 °C 65 litros 130 litros 210 litros 300 litros 520 litros 1 040 litros
Potencia calorífica nominal
> 6 kW y ≤ 12 kW
> 12 kW y ≤ 30 kW
> 30 kW y ≤ 70 kW
Nivel de potencia acústica (L WA ), interior Nivel de potencia acústica (L WA ), exterior Nivel de potencia acústica (L WA ), interior Nivel de potencia acústica (L WA ), exterior Nivel de potencia acústica (L WA ), interior Nivel de potencia acústica (L WA ), exterior Nivel de potencia acústica (L WA ), interior Nivel de potencia acústica (L WA ), exterior
60 dB 65 dB 65 dB 70 dB 70 dB 78 dB 80 dB 88 dB
— calentadores de agua convencionales que consumen combustibles gaseosos: 56 mg/kWh de insumo de combustible en términos de GCV,
— calentadores de agua convencionales que consumen combustibles líquidos: 120 mg/kWh de insumo de combustible en términos de GCV,
— calentadores de agua con bomba de calor equipados con combustión externa que consumen combustibles gaseosos y calentadores de agua solares que consumen combustibles gaseosos: 70 mg/kWh de insumo de combustible en términos de GCV,
— calentadores de agua con bomba de calor equipados con combustión externa que consumen combustibles líquidos y calentadores de agua solares que consumen combustibles líquidos: 120 mg/kWh de insumo de combustible en términos de GCV,
— calentadores de agua con bomba de calor equipados con motor de combustión interna que consumen combustibles gaseosos: 240 mg/kWh de insumo de combustible en términos de GCV,
— calentadores de agua con bomba de calor equipados con motor de combustión interna que consumen combustibles líquidos: 420 mg/kWh de insumo de combustible en términos de GCV.
A partir del 26 de septiembre de 2017, la pérdida constante S de los depósitos de agua caliente con una capacidad
V, expresada en litros, no superará el siguiente límite:
16,66 þ 8,33 · V0,4 W
— de las 00:00 a las 06:59 horas: ninguna salida de agua,
— a partir las 07:00 horas: salidas de agua conforme al perfil de carga declarado,
— a partir del final de la última salida de agua hasta las 24:00 horas: ninguna salida de agua;
Cuando el fabricante considere apropiado declarar que el valor smart es «1», se medirá el consumo semanal de electricidad o el consumo semanal de combustible con o sin controles inteligentes aplicando un ciclo de medición de dos semanas, de la forma siguiente:
— días 1 a 5: secuencia aleatoria de perfiles de carga escogidos entre el perfil de carga declarado y el perfil de carga inmediatamente anterior al perfil de carga declarado, con el control inteligente desactivado,
— días 6 y 7: ninguna salida de agua, y control inteligente desactivado,
— días 8 a 12: repetición de la misma secuencia aplicada durante los días 1 a 5, con el control inteligente activado,
— días 13 y 14: ninguna salida de agua y control inteligente activado,
— la diferencia entre el contenido de energía útil medido durante los días 1 a 7 y el contenido de energía útil medido durante los días 8 a 14 no superará el 2 % de Qref del perfil de carga declarado.
— Los calentadores de agua con bomba de calor se probarán en las condiciones establecidas en el cuadro 4.
— Los calentadores de agua con bomba de calor que utilicen aire extraído de un sistema de ventilación como fuente de calor se probarán en las condiciones establecidas en el cuadro 5.
Cuadro 2Temperatura diurna media [°C]
Condiciones climáticas medias 2,8 2,6 7,4 12,2 16,3 19,8 21,0 22,0 17,0 11,9 5,6 3,2
Cuadro 3 Irradiación solar global media [W/m²]
Condiciones climáticas medias 70 104 149 192 221 222 232 217 176 129 80 56
Cuadro 4Condiciones estándar para los calentadores de agua con bomba de calor, temperaturas expresadas en temperatura del aire de bulbo seco (la temperatura del aire de bulbo húmedo se indica entre paréntesis)
Fuente de calor Aire exterior Aire interior Aire de extracción Salmuera Agua
Temperatura + 7 °C (+ 6 °C) + 20 °C (máxima + 15 °C) + 20 °C (+ 12 °C)
0 °C (entrada)/
– 3 °C (salida)
+ 10 °C (entrada)/
+ 7 °C (salida)
Cuadro 5Máxima disponibilidad de aire de extracción de ventilación [m3/h], a una temperatura de 20 °C y con una humedad de 5,5 g/m³
Perfil de carga declarado XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Máxima disponibilidad de aire de extracción de ventilación 109 128 128 159 190 870 1 021 2 943 8 830
además, en el caso de los calentadores cuyo valor smart declarado sea «1»:
i) el consumo semanal de electricidad sin controles inteligentes Qelec,week en kWh, redondeado a tres cifras decimales; además, en el caso de los calentadores de agua con acumulador con los perfiles de carga declarados 3XS, XXS y XS:
l) el área de apertura del colector Asol en m², redondeada a dos cifras decimales;
n) el coeficiente de primer orden al en W/(m2 K), redondeada a dos cifras decimales;
o) el coeficiente de segundo orden a2 en W/(m2 K2), redondeada a tres cifras decimales;
b) Si FCI ≥ 0,07, el valor «smart» será 1. En todos los demás casos, el valor «smart» será 0.
5. DETERMINACIÓN DEL TÉRMINO DE CORRECCIÓN AMBIENTE Qcor
Cuadro 6Valores k
k 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,0 0,0 0,0
Cuadro 7Tolerancias de verificación
Parámetro medido Tolerancia de verificación
Consumo diario de electricidad Qele El valor medido no será más de un 5 % mayor que el valor nominal (8) .
Nivel de potencia acústica (LWA), en interior o exterior El valor medido no superará el valor nominal en más de 2 dB.
Consumo diario de combustible Qfue El valor medido no será más de un 5 % mayor que el valor nominal.
Emisiones de óxidos de nitrógeno El valor medido no será más de un 20 % mayor que el valor nominal.
Consumo semanal de combustible con controles inteligentes Qfuel,week,smart El valor medido no será más de un 5 % mayor que el valor nominal.
Consumo semanal de combustible sin controles inteligentes Qfuel,week El valor medido no será más de un 5 % mayor que el valor nominal.
Consumo semanal de electricidad con controles inteligentes Qelec,week,smart El valor medido no será más de un 5 % mayor que el valor nominal.
Consumo semanal de electricidad sin controles inteligentes Qelec,week El valor medido no será más de un 5 % mayor que el valor nominal.
Capacidad V El valor medido no será más de un 2 % menor que el valor nominal.
Agua mixta a 40 °C V40 El valor medido no será más de un 3 % menor que el valor nominal.
Área de apertura del colector Asol El valor medido no será más de un 2 % menor que el valor nominal.
Consumo de electricidad de la bomba solpump El valor medido no será más de un 3 % mayor que el valor nominal.
Consumo de electricidad en régimen de espera solstandby El valor medido no será más de un 5 % mayor que el valor nominal.
Pérdida constante S El valor medido no será más de un 5 % mayor que el valor nominal.
A partir de: 9 enero 2017
Eficiencia energética del caldeo de agua 35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 %
5 þ 4,16 V0,4 W
DO L 330 de 16.12.2009, p. 10.
Véase la página 83 del presente Diario Oficial.
DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
Véase la página 136 del presente Diario Oficial.
«Valor nominal» es el valor declarado por el fabricante.