Source: http://docplayer.fi/32898364-Testausseloste-nro-vtt-s-pintalattian-askel-ja-ilmaaaneneristavyyden-parannusvaikutuksen-maarittaminen-fescon-termo-lampolattia.html
Timestamp: 2018-02-21 04:12:24+00:00
Document Index: 9678152

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon Termo lämpölattia - PDF
Download "TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon Termo lämpölattia"
Esko Honkanen
1 TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon Termo lämpölattia Tilaaja: Fescon Oy
2 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Fescon Oy Myllykatu Hyvinkää Raimo Niemelä, sähköposti (VTT-O ) VTT Expert Services Oy Tutkija Pekka Sipari PL 1001, VTT Puh Telekopio Faksi Sähköposti Tehtävä Näytteet Asennus ja mittaus Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon Termo lämpölattia Tilaaja toimitti VTT Expert Service Oy:lle tarvikkeita kelluvan tasoitelattian askelääneneristävyyden parannuksen eli askeläänenpainetason aleneman sekä ilmaääneneristävyyden parannuksen määrittämistä varten. Tilaaja ilmoitti tai sen materiaaleista mitattiin kelluvan pintalattian rakenteesta seuraavat tiedot (alhaalta ylöspäin): - Kodikaslämpö - lattialämmityslevy (Styrox), paksuus 30 mm, paino 750 g/m 2 - Fescon lasikuituverkko (7 x 7), paino 159 g/m 2 - Fescon lattiatasoite Flow HS, paksuus 40 mm, paino n. 70 kg/m 2 pintavalussa lattialämmityputket XL-flex 17x2 k 400 Testilattian pinta suojattiin ohuella tarramuovilla. Tilaaja asensi betoniselle testilattialle kelluvan tasoitelattian. Tasoitelaatan ja sen päälle tulevan päällysteen (lautaparketti tai klinkkerilaatta) pinta-ala oli n. 11,9 m 2. Kelluvaa rakennetta kuormitettiin betonipainoilla, joita oli 21 kg/m 2. Askelääneneristävyyden parannusvaikutusmittaukset tehtiin sekä ilman lattiapäällystettä, 14 mm ponttilautaparketin (+joustava aluskerros Upofloor Tuplex) sekä klinkkeripäällysteen (keraaminen laatta 300 x 300 x10, kiinnitys Fescon saneerauslaastilla ILL, saumaus Fescon saumauslaastilla) kanssa. Lisäksi ilmaääneneristävyyden parannusvaikutus mitattiin klinkkerivaihtoehdolla. Askeläänet mitattiin testilattian keskialueelta viidestä askeläänikojeen paikasta. Askeläänenpainetasot mitattiin alapuolisesta kaiuntahuoneesta käyttäen pyörivää mikrofonipuomia. Lopuksi kelluva lattiarakenne päällysteineen poistettiin ja mittaus tehtiin päällystämättömältä betonilaatalta samoista askelkojeen paikoista. Ilmaääneneristävyys mitattiin kahden kaiuntahuoneen välillä.
3 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (4) Kelluvan tasoitelattian asennus ja valu: Päällystämättömän ja ja lautaparkettivaihtoehdon mittaukset: Klinkkerilaattojen kiinnittäminen: Klinkkerilaattojen saumaus: Mittaukset klinkkerivaihtoehdolla: Menetelmät ja laitteet Normalisoidut askeläänenpainetasot L n db ja askelääneneristävyyden parannus eli askeläänenpainetason alenema L db mitattiin standardin EN ISO 140-8: mukaan. Askelääneneristävyyden parannusluku L w määritettiin standardin EN ISO 717-2: mukaan. Käytännössä suomalaisilla betonirakenteilla saavutettavat askeläänitasoluvut määritettiin myös standardin EN ISO 717-2: mukaan käyttäen ääneneristysohjeissa 3 tai 4 annettuja päällysteettömien betonivälipohjarakenteiden askeläänenpainetasoja. Askeläänitasolukuarviot L n,w laskettiin seuraaville välipohjarakenteille: - 160, 200 ja 240 mm betoni (noin 385, 480 ja 575 kg/m 2 ) ja - ontelolaatoille noin 300, 375 ja 500 kg/m 2 Ilmaääneneristävyys R mitattiin standardin SFS-EN ISO 140-3: ja ilmaääneneristysluku R w määritettiin standardin SFS-EN ISO 717-1: mukaan. Tuloksista laskettiin kelluvan lattian aiheuttama ilmaääneneristävyyden parannusvaikutus R ja yksilukuarvojen parannus R w suhteessa testilaattaan (160 mm betoni) standardin SFS-EN ISO : mukaan. Mittauslaitteet ja -huoneet: kondensaattorimikrofoni B&K (Brüel&Kjær) 4943 mikrofoniesivahvistin B&K 2669 kiertyvä mikrofonipuomi B&K 3923 kaiuttimet Sinmarc V121L tehovahvistin Yamaha MX-1000 reaaliaika-analysaattori Norsonic 830 mäntä-äänilähde B&K 4228 askeläänikoje B&K 3204 Betonisen testilaatan koko on 3,05 x 3,90 m ja paksuus 160 mm. Askeläänenpainetasot mitattiin alapuolisessa kaiuntahuoneessa, jonka lattian mitat ovat 3,05 x 3,90 m ja huoneen korkeus 4,70 m (tilavuus on 56 m 3 ). Ilmaäänimittauksessa lähetyshuoneena käytettiin alapuolista 56 m 3 kaiuntahuonetta ja vastaanottohuoneena oli yläpuolinen kaiuntahuone, jonka. lattian mitat ovat 5,0 x 6,5 ja huoneen korkeus 4,0 m (tilavuus on 131 m 3 ). Kaiuntahuoneiden betonivaipan paksuus on 250 mm. Tulokset Kelluvan tasoitelattian painotetut askelääneneristävyyden parannusluvut Lw on esitetty taulukossa 1. Askelääneneristävyyden parannus eli askeläänenpai-
4 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (4) netason alenema L on esitetty 1/3-oktaaveittain liitteessä 1. Mittaustuloksen perusteella arvioitu askeläänitasoluku L n,w eri välipohjilla on esitetty myös taulukossa 1. Ilmaäänimittausten tulokset on esitetty taulukossa 2 ja liitteessä 2. Taulukko 1. Kelluvan Fescon Termo lämpölattian askelääneneristävyyden parannusluku L w sekä arvioitu askeläänitasoluku L n,w eri betoni- ja ontelolaatoilla. Alapuolisen huoneen tilavuudeksi on arviossa otettu enintään 50 m 3. Kun alapuolisen huoneen tilavuus on suurempi kuin 50 m 3, saavutetaan yleensä huonompi askeläänitulos. (ISO 140-8, ISO 717-2). Fescon Termo lämpölattia / rakenne Tasoite 40 mm+ Kodikaslämpölattialämmityslevy (päällysteetön) 160/200/240 mm massiivi betonilaatta, L n,w db 300/375/500 kg/m 2 ontelolaatta*) L n,w db L w db 54/52/50 53/51/ lautaparketin (+ joustava parketinalusta) kanssa 53/51/49 50/48/ keraamisen laatan kanssa 55/52/50 53/51/49 19 *) Ontelot ovat muodoltaan pyöreitä tai vähän soikeita. Taulukko 2. Fescon Termo lämpölattian kanssa määritetyt ilmaääneneristysluvut R w sekä R w suhteessa testilaattaan ISO 140-3&16 ja ISO Rakenne R w db R w db Testilattia 160 mm betonivälipohja ilman 53 - pintarakenteita Fescon Termo lämpölattia keraamisen laatan kanssa 59 6 Espoo, Mikko Nyman Erikoistutkija Pekka Sipari Tutkija
5 TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S (4) Viitteet 1 ISO Part 8:1998: Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a heavyweight standard floor 2 ISO 717: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2:1996:Impact sound insulation 3 Ympäristöopas 99: Ääneneristys rakennuksessa. Ympäristöministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelma: C5 - Ääneneristys - Ohjeet 1985 [5] ISO 140: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3:1995 Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements. [6] ISO 717: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1:1996: Airborne sound insulation [7] ISO 140: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 16:2006: Laboratory measurements of the sound reduc index improvement by additional lining. LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Askeläänimittaustulokset Ilmaäänimittaustulokset Valokuvia JAKELU Tilaaja Alkuperäinen, Arkisto Alkuperäinen
6 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S LIITE 1 1(3) Kelluva Fescon Termo lämpölattia (ilman lattiapäällystettä) Tilaaja: Pintalattia: FESCON OY Kelluva kuitutasoitelattia 40 mm / Fescon HS Flow, jonka alla Kodikaslämpö lattialämmityslevy 30 mm tasoitevalussa lattialämmitysputket XL-FLEX 17x2 Pintalattian askeläänen parannusluvun Lw määrittäminen Mittaus: SFS-EN ISO 140-8:1997 Kokeen pvm: Luokitus: SFS-EN ISO 717-2:1996 Betonisen testilaatan paksuus: 160 mm Massa pinta-alayksikköä kohti: kg/m 2 Näytteen kuormitus: n. 21 kg/m2 Kuivumisaika: 71 h Ilman lämpötila lähtöhuoneessa: 20 C Ilman kosteus lähtöhuoneessa: 42 % Vastaanottohuoneen tilavuus: 56 m 3 50 Luokituksessa käytettävä taajuusalue (ISO 717-2) L n,0 L Taajuus Testi Parannusf laatta vaikutus Hz db db 50 53,6 5, ,4 3, ,4 5, ,1 0, ,9 0, ,7 2, ,2 (-0,4) ,5 1, ,0 8, ,5 14, ,9 18, ,9 21, ,9 23, ,8 27, ,4 30, ,7 32, ,7 34, ,2 36, ,1 40, ,0 39, ,4 38,2 Askeläänen parannus, L, db Taajuus f Hz Lattianpäällysteen parannuskuku: L w = 19 db; C I, = -12 db C I,r = 1 db C I,r, = 1 db Tulokset perustuvat askeläänikojeella tehtyihin laboratoriomittauksiin.
7 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S LIITE 1 2(3) Tilaaja: Pintalattia: Lattiapäällyste: Kelluva Fescon Termo lämpölattia (lautaparketin kanssa) FESCON OY Kelluva kuitutasoitelattia 40 mm / Fescon HS Flow, jonka alla Kodikaslämpö lattialämmityslevy 30 mm tasoitevalussa lattialämmitysputket XL-FLEX 17x2 Lautaparketti 14 mm (+Tuplex) Päällystetyn pintalattain askeläänen parannusluvun Lw määrittäminen Mittaus: SFS-EN ISO 140-8:1997 Kokeen pvm: Luokitus: SFS-EN ISO 717-2:1996 Betonisen testilaatan paksuus: 160 mm Massa pinta-alayksikköä kohti: n. 71 kg/m 2 Kuivumisaika: 71 h Ilman lämpötila lähtöhuoneessa: 20 C Ilman kosteus lähtöhuoneessa: 42 % Vastaanottohuoneen tilavuus: 56 m 3 50 Näytteen kuormitus: n. 21 kg/m2 Luokituksessa käytettävä taajuusalue (ISO 717-2) L n,0 L Taajuus Testi Parannusf laatta vaikutus Hz db db 50 53,6 7, ,4 3, ,4 3, ,1 0, ,9 (-1,0) ,7 2, ,2 3, ,5 7, ,0 12, ,5 18, ,9 23, ,9 31, ,9 40, ,8 47, ,4 52, ,7 56, ,7 56, ,2 58, ,1 60, ,0 58, ,4 54,0 Askeläänen parannus, L, db Taajuus f Hz Lattianpäällysteen parannuskuku: L w = 20 db; C I, = -11 db C I,r = 0 db C I,r, = 1 db Tulokset perustuvat askeläänikojeella tehtyihin laboratoriomittauksiin.
8 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S LIITE 1 3(3) Tilaaja: Pintalattia: Lattiapäällyste: Kelluva Fescon Termo lämpölattia (keraamisen laatan kanssa) FESCON OY Kelluva kuitutasoitelattia 40 mm / Fescon HS Flow, jonka alla Kodikaslämpö lattialämmityslevy 30 mm tasoitevalussa lattialämmitysputket XL-FLEX 17x2 Keraaminen laatta 10 mm Päällystetyn pintalattain askeläänen parannusluvun Lw määrittäminen Mittaus: SFS-EN ISO 140-8:1997 Kokeen pvm: Luokitus: SFS-EN ISO 717-2:1996 Betonisen testilaatan paksuus: 160 mm Massa pinta-alayksikköä kohti: n. 90 kg/m 2 Näytteen kuormitus: n. 21 kg/m2 Kuivumisaika: 93 h (laatoitus) Ilman lämpötila lähtöhuoneessa: 20 C Luokituksessa käytettävä taajuusalue Ilman kosteus lähtöhuoneessa: 42 % (ISO 717-2) Vastaanottohuoneen tilavuus: 56 m 3 50 L n,0 L Taajuus Testi Parannusf laatta vaikutus Hz db db 50 53,6 2, ,4 0, ,4 3, ,1 (-1,1) ,9 (-0,8) ,7 5, ,2 0, ,5 0, ,0 8, ,5 12, ,9 17, ,9 20, ,9 23, ,8 28, ,4 30, ,7 32, ,7 34, ,2 35, ,1 38, ,0 35, ,4 35,5 Askeläänen parannus, L, db Taajuus f Hz Lattianpäällysteen parannuskuku: L w = 19 db; C I, = -12 db C I,r = 1 db C I,r, = 2 db Tulokset perustuvat askeläänikojeella tehtyihin laboratoriomittauksiin.
9 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S LIITE 2 1(1) Ilmaääneneristävyys / Kelluva Fescon Termo lämpölattia (keraamisen laatan kanssa) Katkoviivalla esitetty betonisen testilaatan ääneneristävyys Tilaaja: Pintalattia: Lattianpäällyste: FESCON OY Kelluva 40 mm kuitutasoitelattia/ Fescon Flow HS, jonka Kodikaslämpö lattialämmityslevy 30 mm tasoitevalussa lattialämmitysputket XL-flex 17 x 2 Keraaminen laatta Lattian ilmaääneneristävyys Rw määrittäminen Mittaus: SFS-EN ISO 140-3:1995 Kokeen pvm: Luokitus: SFS-EN ISO 717-1:1996 Betonisen testilaatan paksuus: 160 mm Testikappaleen pinta-ala S: 11,9 m² Mittaushuoneen tilavuus: 131 m³ Lähetyshuoneen tilavuus 59 m³ taajuus R terssi- kaistat db f Hz 50 42, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Ääneneristävyys, R, db Betonisen testilaatan paksuus: 160 mm taajuusalue Hz vertailukäyrä (ISO 717-1) Taajuusf, Hz Luokitus ISO 717-1:n mukaan: R w (C ;C tr ) = 59 (-4 ; -9) db; C = -4 db; C = -3 db; C = -3 db; Tulokset perustuvat tarkkuusmenetelmällä saatuihin laboratoriomittaustuloksiin C tr, = -9 db; C tr, = -9 db; C tr, = -9 db;
10 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S LIITE 3 1(1) VALOKUVIA Valokuva 1. Reunakaistan ja Kodikaslämpölevyn asennus Valokuva 2. Kuituverkon ja putkiston asennus Valokuva 3. Tasoitelattian valu. Valokuva 4. Parketin asennus Valokuva 5. Keraamisen laattapäällysteen asennus
Rakennusakustiikka Raportti PR3573-R01 Sivu 1 (6) Lämmittäjänkatu 2 7 Kaarina Turku 17.6.15 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET, Kelluvan lattian mittaukset Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM
ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Karitma Oy, Hydro Smart Compactline vinyylilankku
Tilaaja: Karitma Oy Tarja Kirjavainen Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Raportin numero: Päiväys: ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Kirjoittanut: Antti Bang Nuorempi suunnittelija puh. 0 593 70 antti.bang@promethor.fi
db Fast lämpölattian askelääneneristys
Lausunto 3733-5 1(5) Tilaaja: Knauf Oy Juha Raitio Kenttäkatu 4 38700 Kankaanpää juha.raitio@knauf.fi db Fast lämpölattian askelääneneristys 1 Rakenne Knauf Oy on tilannut lausunnon db Fast lämpölattian
S A S A. Rak Building physical design 2 - Acoustical design Autumn 2016 Exercise 3. Solutions. 33 db
Rak-43.3415 Building physical design - Acoustical design Autumn 016 Exercise 3. olutions. 1. Asut kerrostalossa, jossa naapurihuoneistojen olohuoneiden välillä on betoniseinä, jonka mitat ovat 6,5 m x,8
Rakennusakustiikka Raportti PR R1941 1 Sivu 1 (6) Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Turku 29.5.13 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET, Lattiapäällystevertailu Mittaukset tehty Raportin vakuudeksi Kalle Lehtonen Akustiikkasuunnittelija
2. Rakennejärjestelmät
2. Rakennejärjestelmät Asuinrakennusten ääneneristävyys on aina kokonaisuus, johon vaikuttavat kaikki rakenteet. Tilojen välinen ääneneristävyys ajatellaan helposti vain tilojen välisen rakenteen ääneneristävyyden
SPEKTRISOVITUSTERMIEN KÄYTTÖ VÄLIPOHJIEN ASKELÄÄNENERISTYKSEN ARVIOINNISSA. Mikko Kylliäinen
SPEKTRISOVITUSTERMIEN KÄYTTÖ VÄLIPOHJIEN ASKELÄÄNENERISTYKSEN ARVIOINNISSA Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy mikko.kylliainen@helimaki.fi 1 JOHDANTO Rakenteiden askelääneneristystä
VÄLIPOHJIEN ASKELÄÄNENERISTYKSEN ARVIOINTI
ASKELÄÄNIKOJEEN JA KÄVELYN PERUSTEELLA Jesse Lietzén 1, Mikko Kylliäinen 1, Ville Kovalainen 1 ja Valtteri Hongisto 2 1 Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos PL 6 3311 Tampere etunimi.sukunimi@tut.fi
NURKKAPISTEMENETELMÄN VAIKUTUS ÄÄNENERISTÄVYYSMITTAUKSISSA - HAVAINTOJA KENTTÄMITTAUKSISTA 1 JOHDANTO. Olli Santala
NURKKAPISTEMENETELMÄN VAIKUTUS ÄÄNENERISTÄVYYSMITTAUKSISSA - HAVAINTOJA KENTTÄMITTAUKSISTA Olli Helimäki Akustikot Oy Temppelikatu 6 B 00100 Helsinki olli.santala@helimaki.fi Tiivistelmä Uusien ääneneristävyyden
PUUKERROSTALON ASKELÄÄNENERISTÄVYYS
Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka 2016 Akseli Rosqvist PUUKERROSTALON ASKELÄÄNENERISTÄVYYS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Talonrakennustekniikka 2016
Tempo lämpölattia.
Tempo lämpölattia www.tempolampolattia.fi Huomaamaton luksusta Jos patteri ei mielestäsi ole sisustuselementti ja lattia voi olla persoonallinen ilman ääntäkin, on valintasi Tempo lämpölattia. Tempo lämpölattiassa
Juhani Parmanen, Pauli Sysio TIIVISTELMA
Voiko erishivyyden esithi.a yhdella luvulla? Juhani Parmanen, Pauli Sysio TIIVISTELMA Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 24 No 1 1991, ss. 13-20 AanenerisHivyydella tarkoitetaan yleisimmassa mielessa rakennusosan
MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Pesuallashanan bide akustiset mittaukset. Työ
Työ 2895.05 30.1.2015 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Pesuallashanan 10314 bide akustiset mittaukset Insinööritoimisto W. Zenner Oy LVI- ja äänilaboratorio Vihdintie 11 C 25 00320 Helsinki puh. 09 4778 370 faksi: 09
JOOSE TAKALA SUOMALAISTEN ASUINHUONEIDEN ÄÄNIOLOSUHTEET JA ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITTAUSTAPA. Diplomityö
JOOSE TAKALA SUOMALAISTEN ASUINHUONEIDEN ÄÄNIOLOSUHTEET JA ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITTAUSTAPA Diplomityö Tarkastajat: professori Ralf Lindberg yliassistentti Mikko Kylliäinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty
Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella
YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2014 Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning