Source: http://docplayer.fi/2628373-Asentajan-kasikirja-nibe-f750-poistoilmalampopumppu-ihb-fi-1121-1-031947-lek.html
Timestamp: 2017-05-28 11:12:45+00:00
Document Index: 20628114

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI LEK - PDF
Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI LEK
Download "Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK"
1 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 39. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 41. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 47. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää taa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 62.3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 8 Luukkujen irrotus 9 Irrota osa eristeistä 9 3 Lämpöpumpun rakenne 11 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 14 Yleiset putkiliitännät 14 Mitat ja putkiliitännät 15 Lämpöjohtopuoli 16 Asennusvaihtoehto 16 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä 18 Ilmanvaihtovirta 18 Ilmanvaihdon säätö 18 5 Sähköliitännät 19 Yleistä 19 Liitännät 21 Asetukset 23 Liitäntämahdollisuudet 25 Lisävarusteiden liitäntä 27 6 Käynnistys ja säädöt 28 Valmistelut 28 Täyttö ja ilmaus 28 Käynnistys ja tarkastus 29 7 Ohjaus - Johdanto 37 Näyttö 37 Valikkojärjestelmä 38 8 Ohjaus - valikot 41 Valikko 1 - SISÄILMASTO 41 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 47 Valikko 3 - INFO 49 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 50 Valikko 5 - HUOLTO 54 9 Huolto 58 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 62 Info-valikko 62 Hälytysten käsittely 62 Vianetsintä Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 65 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 65 Tekniset tiedot 66 Sähkökytkentäkaavio 67 Asiahakemisto 73 Sisällys 14 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä F750 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 2 Luku 1 Tärkeää5 Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1). MUISTA! Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. Luku 1 Tärkeää 36 4 Luku 1 Tärkeää7 ... Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Ilmanvaihto (sivu 18) Ilmanvaihtovirtauksen asettaminen Lämmitysvesi (sivu 16) Käyttövesi Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kiertovesipumppu asetettu Lämmitysvesivirtauksen asettaminen Kattilan paine Sekoitusventtiili Sähkö (sivulla 19) Lämpöpumpun varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin Turvakytkin Vikavirtasuoja Huomautus Allekirjoitus Päiväys Luku 1 Tärkeää 58 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 6 Luku 1 Tärkeää9 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus F750 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisäänkuljetusta varten F750 voidaan kuitenkin kallistaa varovasti selälleen. Painopiste on yläosassa. Asennus Aseta lämpöpumppu vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä lämpöpumppu vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla mm Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen tamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Lämpöpumpun asennushuoneen lämpötilan on oltava vähintään 10 ja enintään 30. Luku 2 Toimitus ja käsittely 710 LEK LEK LEK LEK Asennustila Jätä lämpöpumpun eteen 500 mm vapaata tilaa. Sivuluukkujen avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella. Luukkuja ei kuitenkaan tarvitse avata huollon yhteydessä, vaan kaikki F750:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin. Jätä vapaata tilaa lämpöpumpun ja seinän väliin (sekä mahdollisten syöttökaapelien ja putkien) mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi. Mukana toimitetut komponentit Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi (50) (50) Ilmausletku (pituus 1 m) Virrantunnistin (vain kupariversio) Sijoitus Varustesarja on tuotteen päällä. 500 HUOM! Varmista, että lämpöpumpun yläpuolella on vaadittu tila (300 mm) ilmanvaihtoletkujen asennusta varten. 8 Luku 2 Toimitus ja käsittely11 Luukkujen irrotus Irrota osa eristeistä Etuluukku Osa eristeestä voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1 Eristys, huippu 1. Irrota kaapeli moottorista ja irrota moottori vaihtoventtiilistä kuvan mukaan. 3 4 A LEK 2 LEK LE K LE K B 1. Irrota ilmankäsittelyluukku vetämällä sitä suoraan ulos. LEK 2. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 3. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. 4. Vedä luukku ulos. 2. Tartu kahvaan ja vedä suoraan ulos kuvan mukaan. Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi LEK LEK LEK LEK Sivuluukut Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. Käännä luukkua hieman ulospäin. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulla. Vedä luukku sivuun. Vedä luukku eteen. Luku 2 Toimitus ja käsittely 912 Eristys, sähkövastus HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 1. Irrota sähkökaapin luukku, katso sivu Tartu kahvaan ja vedä eristettä varovasti itseesi päin kuvan mukaan. LEK 10 Luku 2 Toimitus ja käsittely13 3 Lämpöpumpun rakenne F750, kupari 5$ 5) ; LEK ;/ 4$ ;/ %3 %7 %3 *4 * %6 %7 %7 41 (3 %7 LEK $$ 8% += %7 %7 %7 (3 %7 8% 41 $$ %7 6) %7 $$ ;- 3) 3) $$ ;- (% $$ %7 %7 )' $$ $$ )$ ;/ %7 ;/ 50 :3 :3 %7 *3 %3 )/ :3 40 LEK )/ :0 :0 LEK 40 ;/ *3 ;/ 40 ;/ 40 &0 ;/ ;/ )/ Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 1114 F750, ruostumaton 5$ 5) ; ;/ LEK 4$ ;/ %3 %7 %3 *4 * %6 %7 %7 41 (3 %7 LEK $$ 8% += %7 %7 %7 (3 %7 8% 41 $$ %7 6) %7 $$ ;- 3) 3) $$ ;- (% $$ %7 %7 )' $$ $$ )$ ;/ %7 ;/ 50 :3 :3 %7 *3 %3 )/ :3 40 )/ LEK :0 :0 LEK 40 ;/ 12 *3 ;/ Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 40 ;/ 40 &0 ;/ )4 ;/ )/ 40 4015 Putkiliitännät XL 1 Liitäntä, lämmitysvesi meno XL 2 Liitäntä, lämmitysvesi paluu XL 3 Liitäntä, kylmävesi XL 4 Liitäntä, käyttövesi XL 5 Liitäntä, käyttövesikierto XL 8 Liitäntä, tuloliitäntä XL 10 Liitäntä, lämmitysveden tyhjennys XL 31 Ilmanvaihtoliitäntä, toilma XL 32 Ilmanvaihtoliitäntä, jäteilma LVI-komponentit CM 1 Kalvopaisuntasäiliö FL 1 Vedenlämmittimen, varoventtiili FL 2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä FL 6 Alipaineventtiili FQ 1 Sekoitusventtiili, käyttövesi (***). GP 1 Lämpöjohtopumppu GP 6 Kiertovesipumppu 2 QM 10 Täyttöventtiili, lämminvesivaraaja QM 11 Täyttöventtiili, lämmitysjärjestelmä QM 20 Ilmanto, lämmitysjärjestelmä QM 22 Ilmaus, silmukka QM 23 Ilmanto, puskurisäiliö QM 24 Ilmanto, lämmönvaihdin QM 31 Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno QN 10 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja QN 27 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä* RM 1 Takaiskuventtiili WM 1 Ylivuotoastia WM 2 Ylivuotoliitäntä WP 1 Ylivuotoputki, vedenlämmittimen varoventtiili WP 2 Ylivuotoputki, lämmitysjärjestelmän varoventtiili WP 3 Kondenssiveden toputki, puhallinkotelo Anturi jne. BP 1 Ylipaineensäädin BP 2 Alipaineensäädin BP 5 Painemittari, lämmitysjärjestelmä BS 1 Ilmannopeuden anturi BT 1 Ulkolämpötilan anturi* BT 3 Lämpötilan anturi, lämpöjohto paluu BT 6 Lämpötilan anturi, käyttövesi ohjaava BT 7 Lämpötilan anturi, käyttövesi näyttävä BT 12 Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno lauhduttimen jälkeen BT 14 Lämpötila-anturi, kuumakaasu BT 15 Lämpötila-anturi, käyttövesi BT 16 Lämpötila-anturi, höyrystin BT 17 Lämpötila-anturi, imukaasu BT 20 Lämpötila-anturi, toilma BT 21 Lämpötila-anturi, jäteilma BT 30 BT 50 BT 61 BT 62 BT 63 Termostaatti, varatila Huoneanturi* Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno puskurisäiliön jälkeen Lämpötila-anturi, lämmitysvesi paluu puskurisäiliön jälkeen Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno sähkövastuksen jälkeen Sähkökomponentit AA 1 Sähkövastuskortti AA 2 Peruskortti AA 3 Tulokortti AA 4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä AA4-XJ4 Huoltoliitäntä AA101 Liitäntäkortti, anturit EB 1 Sähkövastus FA 1 Automaattivaroke FD 1 Lämpötilarajoitin QA 40 Invertteri RA 1 Äänenvaimennin RF 2 EMC-suodatin SF 1 Katkaisin X101 Varoke, invertteri Jäähdytyskomponentit EP 1 Höyrystin EP 2 Lauhdutin GQ 10 Kompressori HZ 2 Kuivaussuodatin QN 1 Paisuntaventtiili Ilmanvaihto GQ 2 Poistoilmapuhallin HQ 10 Poistoilmasuodatin* UR 1 Suodatinluukku, toilma Muut PF 1 PF 3 UB1 UB2 Tyyppikilpi Laitekilpi Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti * Ei näy kuvassa *** Vain lämpöpumput, joissa on rst-astia. Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 1316 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät Yleiset putkiliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Järjestelmä edellyttää patteripiirin matalalämpömitoituksen. Alimmassa mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT) korkeimmat suositellut lämpötilat ovat 55 C menojohdossa ja 45 C paluujohdossa. Höyrystimen keruualtaan ja varoventtiilien jätevesi johdetaan jätevesikupin ja vedentoputken kautta lattiakaivoon niin, että kuumavesiroiskeet eivät voi aiheuttaa tapaturmia. Vedentoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä sitä saa päästä jäätymään. HUOM! Putkistot on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Suurin kattila- ja lämpöpatteritilavuus Paisuntasäiliön (CM1) tilavuus on 10 litraa ja sen vakioesipaine on 0,5 baaria (5 mvp). Tämä tarkoittaa, että suurin sallittu korkeusero "H" säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välillä on 5 m, katso kuva. Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on merkittävä katsastuspöytäkirjaan. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tilavuuden muutoksiin. Suurin järjestelmätilavuus ilman kattilaa ja yllä mainitulla esipaineella on 260 litraa. H Symboliavain Symboli P Merkitys Ilmausventtiili Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Säätöventtiili Lämpötilan anturi Kalvopaisuntasäiliö Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Puhallin Kompressori Lämmönvaihdin 14 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät17 Mitat ja putkiliitännät Mitat Liitäntä, kupari A B C XL 1 Lämmitysvesi, meno (mm) XL 2 Lämmitysvesi, paluu (mm) XL 3 Kylmävesi (mm) XL 4 Käyttövesi (mm) WM 1 Ylivuotoastia (mm) Liitäntä, ruostumaton A B C XL 1 Lämmitysvesi, meno (mm) B XL 2 Lämmitysvesi, paluu (mm) XL 3 Kylmävesi (mm) XL 4 Käyttövesi (mm) A C WM 1 Ylivuotoastia (mm) Kupari Putkien mitat Liitäntä Lämmitysvesi ulk. Ø Kylmävesi ulk. Ø Käyttövesi ulk. Ø Liitäntä ulk. Ø Ylivuotoliitäntä (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) LEK Ruostumaton teräs LEK Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 1518 Lämpöjohtopuoli Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/silmukoihin asennetaan ohitusventtiili tai että tetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. Paluujohdossa pitää olla suodatin. Asennusvaihtoehto F750 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 64 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F750:n yhteydessä. Lisälämminvesivaraaja Jos on tarkoitus asentaa poreallas tai muu suurempi käyttöveden kuluttaja, lämpöpumppu on täydennettävä lisälämminvesivaraajalla. Lämminvesivaraaja ilman sähkövastusta Lisävaraajaa tarvittaessa käytetään lämminvesivaraajaa NIBE VPB 200 tai VPBS 300 (valmius aurinkolämmitysjärjestelmälle). Edellyttää lisävarusteena saatavan liitäntäsarjan. VPB 200 asennetaan mieluimmin F750:n vasemmalle puolelle. VPBS 300 edellyttää putkien asennusta laitteiden taakse, minkä vuoksi se on asennettava 60 mm etäisyydelle seinästä. kv vv 16 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät19 LEK Lämminvesivaraaja sähkövastuksella Jos on mahdollista käyttää sähkövastuksella varustettua lämminvesivaraajaa, voidaan käyttää NIBE Compact tai Eminent-varaajia. Jos varaaja on varustettu 15 mm venttiililiitännällä, se tulisi korvata vastaavalla (jaettavalla) 22 mm liitännällä. Ventilkoppel-del Käyttövesikierron kytkentä Käyttövesikierrolla varustettujen järjestelmien bakteerikasvun riskin minimoimiseksi kiertoveden lämpötila ei saa laskea alle 50 C. Järjestelmässä ei myöskään saisi olla käyttövesiputkia, joissa ei kierrä vettä. Säädä käyttövesijärjestelmä niin, että lämpötila ei missään kohdassa järjestelmää ole alle 50 C. Lämpöpumppu voi ohjata käyttövesikierron kiertovesipumppua. Käyttövesikierron paluu liitetään liitäntään XL5 tai erilliseen lämminvesivaraajaan. Jos lämpöpumpun taakse liitetään sähkötoiminen lämminvesivaraaja, käyttövesikierron paluu liitetään varaajaan. Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil-del Proppas Vv ARMATUR Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS 41.. Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 1720 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä Ilmanvaihtoasennus on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jotta puhallinääni ei johdu toilmalaitteisiin, kanavaan kannattaa asentaa äänenvaimennin. Tämä on erityisen tärkeää, jos makuuhuoneessa on toilmalaite. Liitännät tulee tehdä joustavilla letkuilla, jotka ovat helposti käsillä. Jäteilmakanava eristetään diffuusiotiiviisti koko pituudeltaan. Kanavisto pitää pystyä tarkastamaan. Varmista, että kanavistossa ei ole taitoksia, mutkia yms., jotka voivat pienentää ilmanvaihtotehoa. Kanaviston tiiviysluokan pitää olla vähintään B.Jäteilmakanava tulee jos mahdollista vetää ulos ulkokaton kautta. Jos kanavisto vedetään ulkoseinän läpi, tulee välttää välitöntä 90 asteen käyrää taaksepäin, koska se aiheuttaa melua ja heikentää tehoa. HUOM! F750:n jäteilman lämpötila on joskus hyvin alhainen. Tuotteen ja/talon vaurioitumisen estämiseksi jäteilmakanava pitää eristää diffuusiotiiviisti (PE30) koko pituudeltaan. Ilmanvaihtovirta Liitä F750 niin, että kaikki toilma jäteilmaa lukuunottamatta kulkee lämpöpumpun höyrystimen (EP1) läpi. Paikalliset normit ja määräykset on täytettävä pienimmän ilman virtaaman osalta. Jotta lämpöpumppu toimisi optimaalisesti, ilmanvaihtovirta ei saa olla alle 31 l/s (110 m³/h). Varmista, että tuuletusaukot eivät ole tukossa. Ilmanvaihtoteho asetetaan lämpöpumpun valikoissa (valikko 5.1.5). Ilmanvaihdon säätö Jotta talon kaikissa huoneissa on vaadittu ilmanvaihto, toilmalaitteet on sijoitettava ja säädettävä oikein ja lämpöpumpun puhallin on säädettävä oikein. Lämpöpumpun ilmanvaihdon tehdasasetus on 75%. Siksi ilmanvaihto pitää säätää mahdollisimman pian asennuksen jälkeen, jotta ilmanvaihto asetetaan talon suunnitteluarvoihin. Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentää asennuksesta saatavaa hyötyä ja heikentää käyttötaloutta ja aiheuttaa kosteusvahinkoja. VIHJE! Jos ylimääräinen kondenssieristys (PE30) 200 asennetaan jäteilmakanavan päälle lämpöpumpun ja sisäkaton välillä, asennushuoneen äänitaso laskee 1-2 db(a). Liesituuletinkanava Liesituuletinkanavaa ei saa liittää F750:een. HUOM! Jäteilmaa ei saa johtaa muurattuun hormiin Ø125 Ø Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät21 LEK 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi ja huoneanturi on valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. F750:n käyttöjännitettä ei voida vaihtaa 3x230V ja 3x400V välillä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, F750 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C- tyyppinen. Katso ohjeet sivulla 66. Lämpöpumpun kytkentäkaavio, katso sivulla 67. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. Kun kaapelit vedetään F750:ssa, täytyy käyttää läpivientejä UB1 ja UB2 (merkitty kuvaan). Läpivienneissä UB1 ja UB2 kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. Automaattivaroke Ohjaus (230 V), puhallin, kiertovesipumput ym. on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. LEK MUISTA! Tarkasta lämpötilarajoitin ja automaattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon tai ennen kattilaveden täyttöä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Luku 5 Sähköliitännät 1922 Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. HUOM! Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja. Luukun irrotus, peruskortti MUISTA! Peruskortin luukun irrotusta varten pitää tulokortin luukku ensin irrottaa. Luukun irrotus, tulokortti A 1 B 1 2 LEK 2 LEK 1. Paina salpa alas. 2. Kallista luukkua ja ota se. Luukun irrotus, sähkövastuskortti 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se. Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin. A 1 B LEK LEK 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se. 20 Luku 5 Sähköliitännät23 LEK Liitännät HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä F750 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Mukana toimitettu syöttökaapeli (pituus n. 2 m) on kytketty liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). Liitäntäkaapeli on F750n takapuolella (katso mittapiirros alla) HUOM! F750:n käyttöjännitettä ei voida vaihtaa 3x230V ja 3x400V välillä. Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä HUOM! Koskee vain 3x400V kytkentää. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Jos F750:n ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään sähkövastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2 pistoke pitää siirtää liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan). Jos ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään vikavirtasuojakytkimen kautta, irrota sininen johdin liittimestä X7:24 sähkövastuskortissa (AA1) ja yhdistä se ohjausnollaan mukana toimitetulla johtoliittimellä. Kytke sininen johdin (johdinala väh. 0,75 mm 2 ) johtoliittimen ja sähkövastuskortin liittimen X11:N välille (kuvan mukaan). Ohjausjännite (1x230V+N+PE) kytketään liittimeen AA1:X11 (kuvan mukaan). 3x400V kytkentä ON N 0 PE L1 1 L2 L3 PE1 N 0 PE L1 1 L2 L3 Tariffiohjaus Jos sähkövastuksen ja/tai kompressorin jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, täytyy samanaikaisesti tapahtua esto AUX-tulon kautta, katso "Liitäntämahdollisuudet - Mahdolliset valinnat AUX-tuloille". L PE N * Vain erillisellä vikavirtasuojakytkimellä. Luku 5 Sähköliitännät 2124 LEK LEK Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötilan anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon. Externt F Huoneanturi F750:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä nykyinen lämpötila lämpöpumpun näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Lämpöpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila F750:n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan parantamiseen/vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta. RG 05 F MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. 22 Luku 5 Sähköliitännät25 LEK Asetukset Sähkövastuksen tehoportaat Sähkövastus (kw) 0 Maks. (A) L1 2 Maks. (A) L2 - Maks. (A) L3-0,5 4, ,3-1,5 4,2 4, ,7 2,5 4,2-8,7 Sähkövastus -enimmäisteho Tehdasasetus on 6,5 kw. Maksimitehoksi voidaan asettaa 2, 5 tai 6,5 kw. Sähkövastuksen teho on jaettu 13 portaaseen taulukon mukaisesti. Sähkövastuksen maksimiteho asetetaan valikossa ,5 4 4,5 5 9,5 11,7 9,5 11,7 9,5 7,5 7,5 11,8 11,8 7, ,7 5,5 11,7 7,5 8,7 6 9,5 11,8 8,7 6,5 11,7 11,8 8,7 Valittavat tehot on merkitty lihavoinnilla. Taulukossa näkyy maksimivaihevirta (käyttö 230 V, sähkkövastus, puhallin ja kiertovesipumput) kullakin lämpöpumpun sähköportaalla. Tämän lisäksi tulee kompressorin virta, joka käyttötilasta riippuen voi olla 4,3 A kaikissa vaiheissa. Jos virtamuuntajia on kytketty, lämpöpumppu valvoo vaihevirtoja ja kytkee sähköportaan automaattisesti vähiten kuormitettuun vaiheeseen. Luku 5 Sähköliitännät 2326 Varatila Kun lämpöpumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan asentoon ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Kompressori on pysäytetty ja sähkövastus lämmittää lämmitysveden. Valvontakytkintä ei ole kytketty. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin F750 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. ON Kuvassa dip-kytkin ((AA1-S2)) tehdasetuksessa, eli 4 kw. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (S2) alla olevan taulukon mukaan. Tehdasasetus on 4 kw. kw ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä päällä 24 Luku 5 Sähköliitännät27 LEK LEK Liitäntämahdollisuudet Valvontakytkin HUOM! Koskee vain lämpöpumppua kuparisäiliöllä. Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Lämpöpumppu on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne. Tehoportaat kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. Virtamuuntajan kytkentä Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Käytä kotelon ja lämpöpumpun välillä moninapaista kaapelia, jonka johdinala on vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 tai anturi kytketään johonkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita F750:n ohjelmistossa. MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään F750-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 56. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lähtö on AA3:X7. B A Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). Elcentral Värmepump MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) on F750 ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Kun lisäsähkön ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 56. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho on kytketty, kun kosketin on suljettu. Luku 5 Sähköliitännät 2528 LEK Esto AUX-tulon kautta vaaditaan tariffiohjauksen yhteydessä. Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle Kun lämmityksen ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmityskäyttö kytketään kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 56. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F750-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 56) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F750-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 56) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". lämmitysjärjestelmät 2-4 Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmille 2-4 vaatii litätarvikkeen (ECS 40). Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta. AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7. Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus. Ulkoinen kiertovesipumppu, esim. ulkoinen pumppuja shunttiryhmä. Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 56. Summahälytys on aktivoitu tehtaalla. HUOM! Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 64). Kuvassa rele hälytystilassa. Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on hälytystilassa. Ulkoinen kiertovesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille F750 -lämpöpumppuun voidaan kytkeä ulkoinen kosketintoiminto yhden puhallinnopeuden aktivointia varten. Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 56) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sulkeminen aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus palaa normaaliksi, kun kosketin avataan. 26 Luku 5 Sähköliitännät Näytä lisää
LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus Lisätiedot Asentajan käsikirja AHP/AHPS
Asentajan käsikirja Varaajasäiliö IHB FI 1315-1 231354 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus 5 3 Varaajasäiliön Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SAM 40
Käyttöohjekirja Tuloilmamoduuli LEK UHB FI 1549-1 331753 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero Yhteystiedot Hyvä valinta 2 :n hoito Säännölliset tarkastukset Häiriöt Lisätiedot Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245
Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK
MOS FI 14- -HK: 10/00/300 031804 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 3 30* 83 Mitat ja komponenttien sijainti/komponenttiluettelo 30 3 Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar 0-0 0 3 40 H 00 70 41 Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-1 231240 LEK
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-1 231240 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SAM 41
Käyttöohjekirja Tuloilmamoduuli LEK UHB FI 1623-1 331772 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Hyvä valinta 2 :n hoito Säännölliset tarkastukset Häiriöt 3 Tekniset tiedot 4 Sanasto Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 500
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-4 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 30. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 32. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 320
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1336-1 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Pääset Lisätiedot PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 40
Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1624-4 231753 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus Lisätiedot TEHOWATTI AIR SISÄYKSIKKÖ
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Lisätiedot Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja
Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja Kaukora Oy D04224 r.7 Pikaopas Navigointi Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F370
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1202-2 031549 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1
ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 LEK
LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1155
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK UHB FI 1431-3 231560 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö UHB FI 1336-1 231329 APH
Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1336-1 231329 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431032 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 231490 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila
ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa Lisätiedot MOS FI HK: ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE
MOS FI 1547-7 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti HUOM! 395 35 22 21 23 Lisätiedot NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40
NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F750
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 331468 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö IHB FI APH
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1212-1 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 27. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 29. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 40
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö IHB FI
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1452-3 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1235-1 231278
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1235-1 231278 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7 Lisätiedot Käyttöohjekirja AG-DW10
Käyttöohjekirja Lisätarvikkeet LEK UHB FI 1637-2 M11962 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Turvaohjeet Kierrätys Sarjanumero - hyvä valinta 2 Rakenne Näyttö 3 Asetukset PÄÄLLE/POIS Lisätiedot G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt
G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 310
Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1428-4 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset sisälämpötilan Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus Lisätiedot Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231735 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Lisätiedot NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu
NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30. Pääset sisälämpötilan Lisätiedot F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300
SIT SE/GB/DE/FI 1407-4 BYTE AV STYRKORT 031786 F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300 SE GB DE FI SERVICEINSTRUKTION STYRKORTSBYTE SERVICE INSTRUCTION REPLACEMENT OF CONTROL BOARD WARTUNGSINSTRUKTIONEN AUSTAUSCH Lisätiedot CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI
kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1255. Maalämpöpumppu IHB FI
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33. Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset..................... Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40
Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli LEK IHB FI 1549-4 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 4 Liitännät 17 Turvallisuustiedot 4 6 Käynnistys ja säädöt 18 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus Asennus 7 7 7 Valmistelut Lisätiedot Käyttö- ja asennusohje HM 150, 230, 300
Käyttö- ja asennusohje Lämminvesivaraaja LEK CHB FI 1621-3 331676 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Yleistä 2 Käyttöohjekirja Huolto Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä 3 Asentajan käsikirja Komponenttien Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1344-3 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE VVM 310
Asentajan käsikirja EMK Sisäyksikkö APH IHB FI 1613-6 231171 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja VPB 200. Varaajasäiliö IHB FI 0934-1 031292 LEK
LEK Asentajan käsikirja Varaajasäiliö IHB FI 0934-1 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 Yhteystiedot 4 2 Toimitus ja käsittely 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 41
Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli LEK IHB FI 1635-2 331700 Sisällys 1 Tärkeää 4 Hakemisto 25 Turvallisuustiedot 4 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen Lisätiedot Asennus, käyttö ja huolto
FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot Asennusopas. Twin Kit 086L1370.
086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli Lisätiedot LK Minisekoitusryhmä M60
LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Lisätiedot LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 05. Lisätarvikkeet IHB FI LEK
LEK LEK Asentajan käsikirja Lisätarvikkeet IHB FI - 09 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 9. Pääset Lisätiedot ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015
ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F2120 8, 12, 16, 20
Käyttöohjekirja 8, 12, 16, 20 Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1648-3 331400 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot F2120 Hyvä valinta 2 Lämpöpumppu talon sydän Lämpöpumpun toiminta Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231473 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV
Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje, Lisätiedot ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet
ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F470
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1549-2 231454 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS
Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin, Lisätiedot CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet
Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden, Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F1245
Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK UHB FI 1108-1 431031 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset Lisätiedot ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.
230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F370
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1608-4 231438 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asentajan käsikirja NIBE F1255
Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1546-5 231527 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje
TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin Lisätiedot Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje
1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 20
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 546-5 23750 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus Lisätiedot Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si
Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu- Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F470
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1609-2 231455 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6
Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6. Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F750
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1536-2 331473 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com
Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet............. Lisätiedot Huonelämpötilan säädin
336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Lisätiedot CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.
AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49 Lisätiedot HAATO VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA
VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA ASENNUS- JA HOITO-OHJE Käyttövesivaraaja asennukseen lämpöpumpun kanssa Ruostumatonta terästä, tilavuus 500 l Lämpöpumpun max. latausteho 15 kw Kaksi vastuspaikkaa, max. 2x 6 Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon Lisätiedot Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI LEK
Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1436-2 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE SMO 20
Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1345-2 231751 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 9. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 12. Pääset Lisätiedot ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka
Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle, Lisätiedot LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje
TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen Lisätiedot T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80
Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu UHB FI LEK
Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1338-1 231474 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla Lisätiedot MOS FI 1149-1 VEDEX 3300 431277 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 3300 LEK
MOS FI 1149-1 VEDEX 3300 431277 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 3300 LEK Sisältö Omistajalle Järjestelmäperiaate 3 Käyttökohteet 3 Tuotteen kuvaus 3 Käyttöveden lämmitys 3 Lyhenteet 3 Lämmitys 3 Asetukset, Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.
Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto Lisätiedot Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT
FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön. Lisätiedot Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin
at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se Lisätiedot Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje
Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse Lisätiedot Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje
Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä. Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute