Source: https://www.scribd.com/document/350942468/310-Cctp-Dpgf-Lot-10-e-Lectricite
Timestamp: 2018-08-21 05:13:18+00:00
Document Index: 178139184

Matched Legal Cases: ['§ 6', '§ 2', '§ 3', '§ 2', 'arrêt ', 'arrêt ', "l'article 10"]

Description: cctp elec
cctp elec
CONSTRUCTION D’UNE CRECHE
Lot n° 10 – ELECTRICITE
Bureau d’Etudes Techniques :
14, rue Tilladet
03.85.38.29.62 03.85.38.33.28
Courriel : projelec@projelec.fr
Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY - CCTP - Lot n°10 – Electricité Page:1
I.1. OBJET DU DEVIS
Le présent descriptif définit les travaux nécessaires à la réalisation des installations complètes, électricité
courants forts et courants faibles, pour la création d’une crèche à PARLY (89240).
I.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux d'installation du Lot n°10 - ELECTRICITE comprennent d'une manière générale :
• La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la
réalisation complète des installations.
• Création d’une prise de terre et la mise à la terre de tous les luminaires, de toutes les prises de courant,
de tous les appareils de chauffage, de production d'eau chaude et de toutes les masses métalliques de
• Les installations intérieures de l'éclairage normal, des prises de courant, de l'éclairage extérieur,
• L'armoire générale et son alimentation depuis le comptage EDF Tarif Bleu à créer.
• L'alarme évacuation,
• L'éclairage d'évacuation, balisage des sorties par blocs autonomes non permanents.
• La fourniture et pose de la lustrerie neuve,
• La main-d'œuvre et les appareils nécessaires à la réalisation des essais et réglages,
• Les alimentations à disposition pour le lot chauffage - ventilation, les volets roulant et store, etc…
• Le prééquipement téléphone / informatique avec coffret de brassage à créer,
• L'ensemble des prestations nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages dans les règles
I.3. AUTORITE DU DESCRIPTIF
Le descriptif complète et précise le dossier de consultation. En cas de désaccord entre lui et une pièce du
dossier, il fait autorité.
I.4. OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRISE
L'entrepreneur sera tenu d'obtenir l'accord du Maître d'Ouvrage, de l'architecte et du BET sur les plans et
schémas, à sa charge, avant exécution. Pendant toute la durée des travaux et pendant la période de garantie,
l'entrepreneur est entièrement responsable de ses installations et sera tenu de remplacer à ses frais toutes les
pièces et appareils manquants ou défectueux, compris frais de main d'œuvre, raccords et réfections de toute
nature, entraînés par son intervention.
I.5. ETENDUE DE MARCHE - SUPPLEMENT
Le marché porte sur les travaux tels que définis au présent descriptif. Ces travaux devront être exécutés en
intégralité. Les seuls suppléments admis seront ceux portant sur des travaux définis initialement, comprenant
des adjonctions ou modifications demandées après passation du marché. L'entreprise devra obligatoirement
obtenir un accord signé en ce qui concerne les éventuels travaux supplémentaires avant exécution de ces
derniers. Les suppléments seront facturés suivant les prix unitaires du bordereau de prix, ou à défaut ils devront
faire l'objet d'un devis complémentaire préalablement accepté.
BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014
Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY - CCTP - Lot n°10 – Electricité Page:2
I.6. PRESENTATION DES PROPOSITIONS
L'entrepreneur devra fournir toutes les pièces justificatives permettant d'analyser et de connaître avec certitude la
valeur de sa prestation. Le quantitatif proposé devra être complété intégralement par l'entreprise, avec prix
unitaires indiqués. En cas de non respect de la présentation, la proposition ne sera pas prise en considération.
Les quantités du CCTP et du quantitatif ne sont données qu'à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier.
Le fait de reproduire les mêmes quantités vaut acceptation de la part de l'entreprise qui ne pourra réclamer
Les variantes pourront être proposées sur note annexée, avec tous les éléments permettant l'analyse avec
précision. L'entreprise est tenue de signaler toute erreur ou anomalie qui pourrait lui apparaître, tant dans les
pièces écrites que sur les plans ou autres documents proposés.
I.7. RENSEIGNEMENTS
L'entrepreneur pourra demander tous renseignements complémentaires au:
Bureau d'Etudes PROJELEC
14, rue Tilladet - BP 10071
Tél. 03.85.38.29.62 - Fax. 03.85.38.33.28
I.8. TEXTES REGLEMENTAIRES
Classement de l'établissement : Type R 5ieme catégorie (sous réserve de l’accord du bureau de contrôle)
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art, conformément aux textes, normes et règlements
français en vigueur, le jour de la soumission, et en particulier :
• Notice préliminaire relative à la Sécurité Incendie
• NFC 15.100 - NFC 15.211 - NFC 15.210 - NFC 15.201,
• Décret du 14 novembre 1988 - Méthode simplifiée pour la détermination des sections de conducteur et le
choix des dispositifs de protection. Guides UTE 15.100. (511.2) (529.11, 1 à 7).
• Guides UTE 15.103. Guide pratique relatif aux influences externes sur les appareils, appareillages et
canalisations. Guides UTE 15.105. Guides UTE 15.106
• NFC O4.201. Code des couleurs pour les schémas. NFC 03.202 à 211. Symboles graphiques.
• NF P 90-206 (octobre 1992) niveaux d'éclairement - NFC 71.800 et 71.801 – Eclairage d'évacuation et
• NFC 90.120/130. Arrêté du 4/11/76. Arrêté du 25/06/80 Textes généraux. Arrêté du 22/12/81.
• Règlements de sécurité ERP textes généraux et spécifique type R 5 . Décret n°2006-555 du 17 mai
2006 et arrêté du 1 août 2006
• Code de la construction R123 du 8/11/89 etc
• Code du travail, section IV. Décrets 92.332 et 92.333 du 31/03/92.
Cette liste n'étant pas limitative, l'entreprise reste responsable de la parfaite conformité de ses travaux.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de la Norme NFC 15.100, édition 2002,
mise à jour juin 2005, l'oblige également à suivre toutes les Normes et Publications référencées dans cet
I.9. CONTROLE
Si, lors de son contrôle, l'organisme vérificateur découvre des non-conformités sur les travaux réalisés par
l'entreprise, cette dernière sera tenue d'y remédier à ses frais dans les plus brefs délais, sauf si ces non-
conformités relèvent de textes réglementaires postérieurs à la date de passation du marché.
ESSAIS - RECEPTION ET MISE EN SERVICE
En fin de travaux: . Essais et Réception Ils seront réalisés conformément à la partie 6 de la Norme NFC 15. La nomenclature du matériel .Quantitatif estimatif avec prix unitaires indiqués. avec photocopies.Les schémas des armoires . au dossier de base.Plans et schémas: . Le parcours des canalisations. la réception sera prononcée. caractéristiques. Implantation du matériel et appareillages . dans le délai imposé. comprenant: longueur. . Le carnet de câbles.CCTP . numérotation des bornes. Ce dossier sera composé des pièces suivantes : 1) Dossier EXE . avant le début de l'exécution des travaux. Après accord des deux parties. . . dont 1 reproductible. Les plans de recollement et tous les éléments du dossier DIUO..Lot n°10 – Electricité Page:3 A la réception. au Maître d'Ouvrage. la réception ne pouvant être prononcée qu'à cette condition. le personnel et le matériel pour procéder à ces essais. 2) Documents: .. doit être présent lors de la mise en SERVICE effective des installations. . feront l'objet d'un rapport détaillé. Les schémas fonctionnels . et celui du Contrôleur. sur document libre. Les schémas électriques des armoires. DOCUMENTS A FOURNIR A l'appel d'offres: LES DOCUMENTS CITES CI-APRES SERONT OBLIGATOIREMENT ENVOYES : .100. Les plans de réservations à diffuser aux corps d'état concernés . il assistera le Maître d'Ouvrage pour donner toutes les explications nécessaires. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé. Il assistera aux vérifications faites par l'Organisme de Contrôle. Les plans détaillés de l'installation . de tout l'appareillage et des luminaires. Les certificats COPREC Electricité. les plans et schémas des installations réalisées. L'entrepreneur doit fournir. etc…. avec présentation des échantillons. le jour de la réception des travaux. Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entrepreneur. Références. fournir pour accord. qui sera signé par le Maître d'Oeuvre et l'Entrepreneur. Les résultats des vérifications. BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . le dossier d'exécution en trois exemplaires. D'UN MOIS AU PLUS. L'entrepreneur doit. . à cet effet.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY .Les notices d'entretien . Durant les travaux: PIECES ADMINISTRATIVES CONTRACTUELLES L'entreprise titulaire du présent lot doit. détaillant toutes les caractéristiques des matériels présentés en variante par l'entrepreneur.Variantes éventuelles.Documentations techniques. il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations. mis à jour en 3 exemplaires. etc. . section.10. Mise en service L'entrepreneur du présent lot. I.
ETENDUE DES PRESTATIONS L'entrepreneur est tenu de se rendre compte de l'étendue et de l'importance des travaux à réaliser. la dite vérification valant renonciation à recours. L'entrepreneur du présent lot. les ouvrages dont il a besoin si ces ouvrages sont prévus à leurs lots (tels que socles. FAUTE DE QUOI. . PARTICULIEREMENT pour les moteurs. I. placards. etc. . BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . FRAIS A PREVOIR . . Dans cette éventualité. main d’œuvre. mobiliers.Dossier architecte: plans.. Les implantations exactes des matériels et appareillages seront vues avec le Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur du présent lot a l'obligation de consulter les autres corps d'états qui devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité. réservations.Lot n°10 – Electricité Page:4 Dans le cas de défaillance de l'entreprise. I. COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS L'ensemble des lots de travaux. dans les délais imposés par le planning. tables.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY .15. I.Présent CCTP – DPGF Ces documents ne sont fournis qu'à titre indicatif pour permettre le chiffrage. constituant un document unique. DOCUMENTS D'ETUDE .CCTP . coupes.12. qu'une modification importante des sources d'énergie et des canalisations soit nécessaire. il se trouverait dans l'obligation de les exécuter à ses frais. même s'il en est matériellement dissocié. Il est réputé suppléer par ses connaissances aux omissions ou insuffisances du descriptif qui pourraient exister. Frais d'obtention du certificat CONSUEL. le Maître d'Oeuvre. le titulaire de ce lot.. . armoires. ces documents seront obtenus ou réalisés par le BET et les frais correspondants seront imputés à l'entreprise et déduits de son mémoire de travaux.. Frais complémentaires du bureau de contrôle pour l'obtention du certificat CONSUEL.14. serait décrite ou nécessaire. intensité de démarrage et intensité nominale. etc… I. L'entrepreneur du présent lot. qui n'aurait pas averti. l'Architecte et également en fonction des implantations des matériels des autres corps d'état: radiateurs. des difficultés et sujétions qui s'y rattachent. équipements particuliers. raccordement.11. devra indiquer aux autres corps d'états. serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entièrement à sa charge. bureaux. etc.). Ou justifier de références équivalentes. chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé aux devis des autres corps d'états. QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE Compte tenu de la complexité des installations et de l'importance des travaux à réaliser. Frais de gestion des déchets. devra donc. indépendamment du présent CCTP. massifs. I.. plan masse. plan de situation. prendre connaissance des devis des autres corps d'états. la responsabilité appartenant au lot ELECTRICITE. Frais éventuellement mentionnés au CCAP ou au CCAG concernant le pilotage et le compte prorata.Plan EL01 MASSE/RDC .. en temps utile. la qualification minimum requise est : QUALIFELEC E1-2. ces puissances étant susceptibles d'être telles. pour lesquels une intervention "ELECTRICITE" en fourniture. pour une exécution complète des travaux.13. façades. Ils devront être adaptés à la réalisation souhaitée par le Maître d'Ouvrage et à toutes réglementations particulières éventuelles concernant le projet. dans les parfaites règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur concernant le projet.
Aucun remplacement partiel ne sera admis. etc. Bureau de Contrôle. conformément à la loi N°78. ainsi que la peinture définitive. MRL sur colliers métalliques avec embouts de protections .1. La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareillages du présent lot. demandées par les Services Officiels (EDF. Garantie du matériel : Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent. AVANT l'exécution de ses travaux. CONDUITS-CONDUCTEURS Les conduits apparents seront du type : . Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés. NETTOYAGE DU CHANTIER Le titulaire du présent lot devra. . . DEMARCHES . les modifications éventuelles.16.RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION L'entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires. auprès des SERVICES TECHNIQUES ou CONCEDES éventuellement concernés. il supporterait les frais de modifications éventuelles. En cas de défectuosité d'un appareil. etc.12 du 4 janvier 1978. l'entrepreneur du présent lot reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble du présent cahier des clauses techniques particulières et générales tous corps d'état. PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT . Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . IRL sur colliers métalliques. Toute pièce ou élément reconnu défectueux sera remplacé. FAUTE DE QUOI : ne pouvant justifier de ses démarches.17. le nettoyage du chantier et l'enlèvement de tous ses gravois. Les coffrets provisoires de chantier pour le raccordement des autres corps d'état.Lot n°10 – Electricité Page:5 En tout état de cause. contre tous vices de constructions ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation. tant dans l'ensemble que dans les détails. provenant de sa réalisation. I. aux Règlements en vigueur et au présent CCTP approuvé.19. emballages. I. I. Il assurera le tri sélectif et la gestion de ses déchets avant de les évacuer aux déchetteries publiques réglementaires II.. . les Services Commerciaux et Techniques des autres corps d'état. pour rendre ses installations conformes aux Normes.. Il devra tenir le Maître d'Oeuvre au courant de ses demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus. qui seraient nécessaires. au fur et à mesure ainsi qu'après exécution de ses travaux. PVC ou attaches 2 pattes . I.18. Chemin de câbles métal ou PVC sur consoles ou suspendus Les conduits encastrés seront du type : BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . FRANCE TELECOM. à compter de la date de réception.. assistera aux vérifications avant la mise en SERVICE et exécutera à ses frais.). déchets.. la période de garantie sera prolongée d'une durée égale à celle de l'indisponibilité. LIAISONS GENERALES II. L'éclairage provisoire du chantier à la demande du SPS. Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot. L'entrepreneur du présent lot. Service Techniques du Maître d'Ouvrage.CCTP . GARANTIE La période de Garantie est de 2 années.
IV.Liaisons équipotentielles diverses. les dérivations se faisant par bornes anti-cisaillantes.CCTP . appareillage encastré pour l'ensemble des locaux. SYT 1 . HO7VU . après accord impératif du Maître d'Ouvrage et de l'architecte.. ICTA en dalles. etc. etc… . Dans les locaux techniques.1. III. Pyrocâble . IDENTIFICATIONS .. le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau de terre.SYS – Filalarm. d'évacuation. Le conducteur principal de protection ne sera pas coupé.ET 200 pour tous les circuits CR1 . appareillage apparent. Les connexions des conducteurs sur les appareils seront dimensionnées et établies de façon à ne pas transmettre aux bornes un échauffement excessif. EQUIPEMENTS MIS A LA TERRE L'ensemble des installations électriques et particulièrement: . les treillis soudés des dallages. etc. armatures et ossatures métalliques.Tous les chemins de câbles.2. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS D'une manière générale. .HO7RNF . galvanisés à chaud à bords arrondis y compris tous les accessoires d'assemblage et de fixations. supports d'appareillages. PRISE DE TERRE Prise de terre à créer avec câble cuivre nu 1x29mm² à fond de fouille avec piquet de terre galvanisé La boucle de terre sera remontée au Tableau Général sur barrette de mesure normalisée..2. Cette liste n'est pas limitative. Toutes les boites de dérivations seront repérées par N° et circuits. U1000 RO2V . ICTL ou Janolène sous dallage et en tranchée Les conducteurs seront choisis dans les séries : ..HO7VK . les installations seront encastrées sous fourreaux.Lot n°10 – Electricité Page:6 . FTP 100 pour les circuits de précâblage D'une manière générale. les appareils de chauffage. Le chiffrage des chemins de câbles divisionnaires sera inclus dans les différentes installations de détail. Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . murs ou cloisons selon règlements . . elles pourront être apparentes. II.Toutes les masses métalliques accessibles de la construction.Tous les appareils d'éclairage normal et de sécurité. BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . les câbles et conduits seront adaptés aux influences externes des locaux concernés. Les chemins de câbles disposés en faux plafonds seront largement dimensionnés avec une capacité de réserve de 30%. etc… . tous les appareils. . tuyauteries d'eau chaude et froide. . MISE A LA TERRE III.HO7VR .CONNEXIONS Tous les câbles et les circuits devront porter aux extrémités un repérage durable.HFG 1000 . III. production d'eau chaude et VMC. Les câbles dans les chemins de câble seront obligatoirement fixés tous les 0m50 par colliers type Colson rilsan ou équivalent. éventuellement. Ils seront de type métallique. les armatures métalliques des faux plafonds. gaines de ventilation.Les luminaires d'éclairage intérieur et extérieur. genre DUPLIX de LEGRAND ou équivalent.Toutes les prises de courant.
disjoncteurs différentiels. Section des conducteurs identique ou supérieure à la section des câbles d'utilisation. .Peinte 2 couches. Sont concernés: Les interrupteurs de commande d'éclairage. série PLEXO 55s pour les locaux techniques Le choix définitif du modèle et de la couleur sera fait par l'architecte après présentation des échantillons.CCTP . Châssis métallique DIN ou OMEGA. Etiquette gravée pour chaque appareil.Porte avant (1 ou plusieurs) . Place disponible pour extension mini 30%. .. Rappel: Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées. etc… Tous les socles de prise de courant ainsi que les prises de communication doivent être situés à une hauteur comprise entre 0. .40m et 1m30 du sol fini.Etanche . ARMOIRE ELECTRIQUE L'armoire électrique devra présenter les caractéristiques suivantes : .Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . . doit être garantie par la présentation d'un certificat de conformité. Enveloppe rigide . pour l'appareillage sur goulotte . indication en clair du local ou de l'appareil alimenté (DYMO ou similaire exclu). disjoncteur divisionnaires etc. représentant au minimum 2 rangées de 24 modules de disponibles en une seule place.Protégée contre la corrosion . . CARACTERISTIQUES DE L'APPAREILLAGE . Borniers de connexions non superposés. Les dispositifs des systèmes de contrôle d'accès ou de communication. délivré par un organisme habilité à cet effet.Fermée . série MOSAÏC 45 blanc. . etc…. L'indice de protection devra correspondre à la classification du local concerné. LEGRAND. largement dimensionnée . .2. thermostat d'ambiance. Prise en compte des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées : Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent être situés à une hauteur comprise entre 0m90 et 1m30. L'entrepreneur est tenu de chiffrer le matériel défini au présent descriptif. IV.Lot n°10 – Electricité Page:7 IV. Pochette à plans rigide en contre porte. Appareillage protégé contre les contacts directs. Métallique ou PVC .Fermeture à clef (+ crémone éventuellement). IV. Ventilation naturelle ou forcée si nécessaire.Noir – Brun. LEGRAND. Repérage normalisé pour tous les conducteurs : Bleu . L'appareillage électrique ne devra pas être situé à une hauteur inférieure à 1. Barre de terre sur toute sa largeur. Cosses serties ou embouts sur les extrémités des conducteurs. . estampillés NF et de bonne qualité et répondre aux conditions nécessaires à une bonne marche des installations. . . Appareillage accessible en face avant. . la qualité du matériel proposé. . fixation durable. comprenant: interrupteurs. NATURE DES MATERIELS Les matériels et appareils utilisés devront être neufs. En l'absence de marques citées. . BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . de volet roulant..1. alimenté par le haut. Toutes variantes devront être proposées en options. .Rouge . Distribution par jeu de barres ou distributeur.20 mètre du sol fini dans les locaux destinés à la petite enfance. même lorsque ces derniers sont équipés de détecteur de présence.3. Goulottes de câblage largement dimensionnées accessibles en face avant..
prévues pour le service entretien. ampoules. La désignation des luminaires à fournir est donnée dans le descriptif de chaque local. Les circuits des prises de courant. pour fixation à vis. nécessaires à leur bon fonctionnement. dans les différentes installations de détail. Le chiffrage de ces chemins de câbles sera inclus au bordereau de prix.CCTP . Distribution des différents circuits sous fourreaux en sol. répondant à la directive RT2012 et avec des performances attestées par le CSTB. Les circuits des prises de courant. etc… Les schémas seront réalisés par le titulaire du présent lot en relation avec le bureau d'étude et soumis au bureau de contrôle pour approbation avant réalisation. la reconstitution du degré coupe-feu correspondant sera réalisée pour tous les boîtiers d'appareillage et points de centre positionnés dans les cloisons ou plafonds classé comme tels. BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . Pour respecter le nouvel article CH 41. selon les spécifications ci-après. ballasts.B: Le conducteur de protection sera distribué à tous les points lumineux et à toutes les prises de courant Les circuits prises de courant informatique seront câblées à raison de 6 PC maxi par protection différentielle 30ma SI Les prises de courant à l’entrée de chaque local et celles des circulations.Lot n°10 – Electricité Page:8 . et disjoncteur de branchement vers le tableau général. Cheminement sur chemin de câble en faux plafond pour les réseaux courant forts et courants faibles séparés physiquement.5. tubes. Les boites d'encastrement d'appareillage seront 100% étanche à l'air. à raison de 8 PC maxi par circuit. . douilles. seront protégés à raison de 8 prises par protection différentielle 30mA . dites "informatiques".4. avec entrées défonçables latérales et frontales et jumelables entre elles horizontalement ou verticalement. baie de brassage. N. seront protégés à raison de 6 prises par protection différentielle 30mA Si. PRINCIPE DISTRIBUTION Régime de Neutre : Schéma TT. coffret de sectionnement en limite de propriété. après présentation des échantillons. Les appareils d'éclairage équipés de tubes fluorescents seront obligatoirement équipés de ballast électronique à cathode chaude.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . Tout manquement à cette obligation expose l'entreprise au refus de réception des ouvrages. à la demande. . (arrêté du 14 Février 2000). dites "de service". Les éléments intégrés en faux-plafonds devront être fixés directement aux éléments de structure. transformateurs etc. sous fourreaux encastrés en murs et cloisons et en sol. Pour protéger l'ensemble de l'installation contre les méfaits de la foudre. NB: Le choix définitif de la lustrerie reste soumis à l'approbation de Monsieur l'Architecte. seront câblés sur circuit différentiel 30ma spécifique. . APPAREILS D'ECLAIRAGE NORMAL Les appareils d'éclairage normal seront munis de tout l'appareillage. IV. murs et cloisons et sur chemins de câbles largement dimensionnés à créer en faux plafonds. Distribution divisionnaire par câbles sur chemin de câble en faux plafond. Branchements EDF tarif bleu à créer L’armoire générale TGBT sera alimentée par câble U1000 RO2V à partir du branchement de type "Tarif bleu". IV. un parafoudre général sera prévu en tête d'armoire et des parafoudres divisionnaires seront installés sur tous les départs des équipements sensibles: alarme incendie. .
2x25w LED.Locaux techniques: 150 lux.Luminaire mural éclairage direct.Luminaire mural éclairage direct/indirect.Circulation piétonne des parcs de stationnement : 50 lux en tout point au sol . TC-DEL type MIRAGE WALL de THORN ou techniquement et esthétiquement équivalent. IP44 IK07.Encastré 24w LED. vasque polycarbonate. 3000k. (24w pour les vestiaires). IP43. 3000k. 850 lumens. EXTERIEUR : Type I: . IP65. Type H: . .Au droit des postes d’accueil : 200 lux (+10% . IP43. 2x35W avec ballast électronique à cathode chaude. type Sylproof Pro2 T8 2x36W de HAVELLS SYLVANIA ou techniquement et esthétiquement équivalent. IP20. 25w LED. IRC>80.0.Salle d’activité : 250 lux au sol . corps en aluminium extrudé anodisé.Applique gradable fluo.CCTP . 3000k. 1900 lumens.Encastré 9w LED. Type F: . 2300 lumens. type MINI DROP2 de ARKOS ou techniquement et esthétiquement équivalent. 3000k. Type E: . embase monobloc en polycarbonate. IP20. type SLIM WALL réf : 1T4194 de TARGETTI ou techniquement et esthétiquement équivalent. aluminium BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . type DROP3 de ARKOS ou techniquement et esthétiquement équivalent.5%) mesurés à 0m80 du sol.Applique fluo classe II 1x18.Luminaire LED encastré ou plafonnier pour plafond modulaire 600x600 puissance total 40W. Type C : . type OMEGA LED de THORN ou techniquement et esthétiquement équivalent. rédigées par l'AFE.Luminaire fluo apparent étanche.Circulations: 100 lux en tout point au sol Les luminaires seront choisis selon les caractéristiques ci-après : Type A: Encastré 20w LED. IP43.Lot n°10 – Electricité Page:9 Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations relatives à l'éclairage des locaux de travail. Type G: .Hublot LED 17w ronds.Cheminement extérieur accessible : 20 lux en tout point au sol . type SLIM WALL réf : 1T4195 de TARGETTI ou techniquement et esthétiquement équivalent. 2x26w. et aux exigences du Maître d'Ouvrage : . type XALI réf: 108 710 de SARLAM ou techniquement et esthétiquement équivalent. IK10. 3600 lumens. Type B: . Corps : taille grand Ø340 x 155 mm.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . . le NFC 15-100. Type D2: . corps en aluminium extrudé anodisé. 3000k. Classe électrique I. type MIX2 de ARKOS ou techniquement et esthétiquement équivalent.Tout autre point de stationnement : 20 lux en tout point au sol . Type D1: .
type LEVANTO de HEINRICH sur mât de 3m50 en acier galvanisé ou techniquement et esthétiquement équivalent.22 • NF C 71-800 (Evacuation) • NF C 71-820 (Sati) Ils seront de qualité environnementale et certifiés à la norme NF Environnement. Ils effectueront automatiquement tous les tests réglementaires imposés par l’article EC 14 du règlement de sécurité. l’extinction du témoin de charge et le clignotement de 2 leds blanches de forte puissance. l’éclairage d’évacuation devra permettre à toute personne d’accéder à l’extérieur. SOURCES . un profil environnemental (PEP) devra être disponible sur demande auprès du fabricant. Tout appareil en défaut sera identifié par l’allumage de la led SATI jaune. des sorties. Pour chaque produit. de manière à alerter le personnel d’exploitation que le produit ne remplit plus sa fonction de sécurité. des indications de balisage. Type J: . Caractéristiques des blocs autonomes : Les blocs autonomes seront homologués aux normes : • NF EN 60-598-2. Les blocs autonomes seront équipés de sources lumineuses à longue durée de vie de type leds blanches disposées en ligne sur le réflecteur. Ce ou ces boitiers de télécommande seront disposés à proximité de l’organe de commande général ou des organes de commande divisionnaires de l’éclairage normal (article EC 12 § 6).Candélabre 70w SHP douille E27. La ligne d’éclairage de sécurité sera raccordée sur l’alimentation générale du local ou du niveau. de manière à limiter le plus possible l’impact du produit sur l’environnement.CCTP .Toutes les sources fluorescentes seront choisies dans la gamme 3000°K IV. anthracite thermopoudré. de manière à permettre un éclairage uniforme et non éblouissant du pictogramme. les blocs autonomes d’évacuation ne devront pas être espacés de plus de 15 mètres (article EC 9 § 2) et devront avoir un flux lumineux assigné d’au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée (article EC 9 § 3). en assurant l’éclairage des cheminements. 4 000 K type EYEKON de THORN ou techniquement et esthétiquement équivalent. BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 .Toutes les sources incandescentes seront choisies sous la tension de 230/240volts . Les blocs autonomes constituant le système d’éclairage de sécurité d’évacuation seront de technologie SUPER SATI et conforme à la norme NF C 71-820. L’installation de blocs autonomes possèdera un ou plusieurs boitiers de télécommande permettant une mise à l’état de repos centralisée des appareils en cas de coupure volontaire de l’alimentation secteur. APPAREILS D'ECLAIRAGE D'EVACUATION Conformément à l’article EC 8 § 2. des obstacles et des indications de changement de direction. Les tests seront lancés automatiquement bloc par bloc par une horloge et un microprocesseur intégrés à chaque produit. version deux portée avec miroir. Détecteur de présence intégré. Dans les couloirs ou dégagements.Lot n°10 – Electricité Page:10 injecté (LM6). en amont de l’organe de coupure de l’éclairage normal et en aval du dispositif de protection. Les blocs autonomes devront être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale avec visière halo aluminium injecté.6.
Elle devra enfin être modulaire pour permettre les extensions de câblage. Le Dispositif de Terminaison Intérieur (D.Réseau informatique .Lot n°10 – Electricité Page:11 Les pictogrammes installés dans les blocs devront être certifiés NF affichage et de type rigide sans colle de manière à ce que les blocs soient totalement recyclable en fin de vie. plafond ou encastré (avec porte pictogramme sur la tranche ou cadre d’encastrement en option) • Débrochable sans ouverture du produit avec pré-plaque universelle • Raccordement sur borniers automatiques de couleurs différentes pour éviter les erreurs de raccordement • Eclairage du pictogramme par 6 leds blanches alimentées en bi-flux. assurée par 2 leds SATI (de couleur verte et jaune) et 2 leds blanches de forte intensité pour attirer l’attention en cas de défaut de fonctionnement • Consommation 0. Fourniture et installation d'un précâblage structuré catégorie 6 classe E. Cette patère débrochable sera commune pour tous les blocs de l’installation – évacuation.CCTP . autonomie 1 heure • Entrée de télécommande non polarisée • Pictogramme non collé certifié à la norme NF Affichage • Garantie 4 ans • type URALIFE réf. PRECABLAGE TELEPHONE / INFORMATIQUE Le bâtiment sera desservi par France Télécom depuis la chambre de tirage FT en limite de propriété.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY .7. ETHERNET 100 Mbts/s). situé dans le placard technique de l'accueil à proximité de l'arrivée France télécom BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 .7 W. Les fonctions veille et secours seront assurées par 6 leds de couleur blanche qui fonctionneront en bi-flux de manière à délivrer un flux de 3 lumens en veille et 45 lumens en mode secours.I. IV.7 Watts et être éligibles aux CCE (certificats d’économies d’énergie : BAT-EQ-10) L’entrée de télécommande de chaque bloc sera non polarisée et protégée contre toute application du 230 V. 118 218 de marque URA ou équivalent. Les blocs autonomes devront avoir une consommation maximum de 0. • Technologie SUPER SATI. Tous les bureaux et certains locaux seront équipés de prises RJ 45 catégorie 6 classe E à 9 contacts. • Certifié NF AEAS • Montage plastron. Architecture de câblage Le précâblage proposé sera organisé en étoile autour du coffret de brassage. • IP 43 / IK 07 • Flux assigné 45 lm. tout en assurant la continuité de service des applications informatiques et télécom. bi-fonctions de manière à simplifier l’installation.Liaison asynchrone RS232/RS432 Elle devra permettre également l'évolution vers des réseaux à hauts débits (ATM 115 Mbts/s. pour distribuer à la demande le téléphone et les ressources informatiques.T. éligible au CEE. permettant de supporter des applications informatiques et télécom. La solution proposée permettra de supporter les applications suivantes . Les blocs autonomes seront équipés d’une patère débrochable équipée de différents entraxes de perçage. permettant de conserver les points de fixation existants. ambiance.) sera installé sous la baie de brassage. Description des blocs autonomes d’évacuation : • Certifié à la norme NF Environnement. de manière à obtenir un éclairage uniforme et non éblouissant du pictogramme.Téléphone analogique et numérique . Le précâblage sera de type banalisé et aboutira au répartiteur téléphone / informatique installé dans le bureau. La fonction SUPER SATI sera assurée par 2 leds blanches dédiées.
La garantie "matériels" qui prend en compte tous les éléments passifs d'origine constituant le câblage. diffuseurs sonores répartis dans les locaux et diffuseurs sonores et visuels dans les WC PMR.9. torsadées et écranté paire par paire. sera réalisée pour permettre l'accomplissement des tâches du second œuvre. avec décompteur d'énergie. ALARME EVACUATION Alarme évacuation de catégorie E de type 4. postes informatiques et postes téléphoniques. Recette Le principe de la recette est d'apporter la preuve de la bonne conformité du câblage réalisé. sur tablettes seront réservés pour le matériel actif.Lot n°10 – Electricité Page:12 Les liaisons entre les différentes prises RJ 45 des postes de travail et le coffret seront réalisées sans coupure.Mesures dynamiques à l'aide d'un scanner de câble aussi bien sur le canal que sur le lien. Les matériels actifs.8. Cette installation provisoire.La garantie support d'applications qui apporte l'assurance que le système de câblage permettra de supporter l'ensemble des applications de transmission normalisées et recensées à ce jour. Garantie Elle implique une évolution permanente de la solution de manière à s'adapter aux mutations des systèmes et réseaux. de telle sorte que les longueurs de câble soient toujours < à 90 mètres (normes 802. d'impédance caractéristique à 100 Ohms. 1 panneau de brassage sera installé dans le coffret et comprendra côté distribution le nombre de prises RJ 45 correspondant à la distribution avec une réserve de prises libres d'un minimum de 20%. Les cheminements des câbles seront réalisés en respectant les règles de séparation vis-à-vis des sources de perturbations. par prise RJ45 catégorie 6. éclairage BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 .Vérification visuelle de l'installation des différents composants (y compris étiquetage) . de la prise au répartiteur général. serveur. F/FTP. chemin de câble. PROVISOIRE DE CHANTIER Pendant la durée des travaux. Elle devra comprendre : . 100Mhz. validé pour des débits allant jusqu'à 155 Mbts (norme ATM). téléphoniques et informatique. déclencheurs manuels répartis aux sorties. tels que Hubs. compris supports. d'1 panneau de brassage avec prises RJ 45 côté ressources. IV. Les prises sont repérées par une numérotation décrite ci-après. avec un câble 4 paires. La recette inclura les étapes suivantes : . genre DUPLIX de LEGRAND ou équivalent. compris cordons et jarretières. noyau faradisé. Dans le coffret de brassage les emplacements. sur le module correspondant et sur le câble lui-même aux deux extrémités. Installation également.Connexions Tous les câbles et les circuits devront porter aux extrémités un repérage durable.3 10 base T). après accord du Maître d'Ouvrage. autocommutateur. La centrale sera installée dans le bureau. Numérotation préconisée : N-XX N= Niveau XX= numérotation en séquence des prises se trouvant au niveau N. 100 Mhz. goulottes.Tests statiques de toutes les liaisons . dans le coffret. IV. ou du branchement existant. ne font pas partie du présent lot.Remise du dossier technique. . Le raccordement des câbles au niveau des postes de travail s'effectuera directement sur un module 9 contacts "RJ 45" catégorie 6. Cette numérotation sera reportée sur la prise elle-même.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . etc Identifications . une installation provisoire.CCTP . à partir du branchement de chantier demandé par le Lot GO. . Les jarretières de jonction et les cordons de connexion des postes seront fournis par le présent lot. fourreaux.
De plus les bennes à gravats sont fortement déconseillées (pas de bennes au compte prorata). . Les rebouchages soigneux seront exécutés matériau dans matériau. trous.11. Chaque entreprise devra donc prévoir l'élimination de ses propres déchets en procédant comme suit : 1) Assurer la traçabilité des déchets identifiés et en assurer l'évacuation par une filière agréée 2) Identifier clairement ses déchets et établir une évaluation de ses quantités 3) Les trier conformément aux exigences de la filière 4) Les acheminer sur une décharge agréée. Ces percements. conformes pour les travaux en hauteur.REBOUCHAGES Toutes les réservations nécessaires devront être fournies en temps opportun aux entreprises concernées.Décret du 14 Novembre 1988 (protection des travailleurs contre les risques électriques).L'utilisation d'échafaudages roulants ou fixes.. l'entretien et la dépose en fin de travaux des protections collectives (balisages.CCTP . HYGIENE ET SECURITE L'entreprise tiendra compte obligatoirement dans son offre du coût des mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires à la protection de ses travailleurs et des travailleurs des autres corps d'état présents sur le site. . Un bilan fin de chantier sera établi au niveau du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) avec justifications écrites de l'évacuation de l'ensemble des déchets dans un site agréé ainsi que du mode de destruction. . scellements. rebouchages nécessaires à la réalisation et à la mise en oeuvre de tous ses ouvrages.. et en devra le vidage tous les jours. (Ciment/ciment- plâtre/plâtre. garde-corps.. IV. Les produits polluants (colle.Le respect des consignes de sécurité pour l'utilisation des produits dangereux. répertoriée par la FNB La traçabilité des déchets devra être clairement établie.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . Il est notamment précisé aux entreprises que les brûlages sur chantier sont strictement interdits.Lot n°10 – Electricité Page:13 et coffrets de prises de courant.La pose. . Le dossier DOE devra comprendre : 1) L'identification et l'état quantitatif des déchets réellement produits 2) La trace écrite de leur élimination BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 .) Nota : L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite. . . Dans l'hypothèse où une entreprise décide l'installation d'une ou plusieurs bennes. les traversées de murs et parois seront fourreautés.La mise à disposition pour les travailleurs de matériels révisés et entretenus (élévateurs) destinés à réduire les manutentions.Décret du 8 janvier 1965 et textes d'application.. Ces mesures devront être conformes aux textes en vigueur et notamment : .). PERCEMENTS . ELIMINATION DES DECHETS Il sera demandé à chaque entreprise un effort particulier quant à la gestion et le traitement des déchets.10. sera entretenue durant les travaux et déposée en fin de chantier.SAIGNEES . . masques.SCELLEMENTS . gants..Code du travail. Hormis ces réservations.Le port des protections individuelles (casques..12. . scellements seront exécutés avec soins.) feront l'objet d'un suivi très strict. IV.TROUS . plates-formes individuelles roulantes. elle sera portée responsable des déchets de cette benne. etc.Liste non limitative. chaussures de sécurités.Décret 95-543 du 04/05/1995 et Décret 95-608 du 06/05/1995 (travailleurs indépendants). etc. trous saignées. saignées. PVC.. l'entreprise titulaire du présent LOT aura à sa charge exclusive tous les percements.Loi N°93-1418 du 31/12/1993 et Décret 94-1159 du 26/12/1994.). . conforme aux recommandations UPPBTP et décisions du coordonnateur SPS. IV. Ces mesures concernent principalement : . lunettes.
Déchets. IV. ferraille. BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . La quantité de déchets estimée pour le lot sera ventilée par catégorie de produits. LIMITES DE PRESTATIONS Ci-après la liste des prestations non comprises dans le lot électricité: • Lot VRD : • Fourreaux Ø110 + Ø60 tranchée : Alimentation ERDF • Fourreaux Ø 42/45 lisse + tranchée : Alimentation France Télécom • Chambre de tirage FT type L1T : 2 ensembles • Fourreaux Ø60 + tranchée : éclairage extérieur • Lot GO : • Encastrement coffret ERDF • Fourreau Ø42/45 lisse FT sous dallage • Reprise fourreau Ø110 mise en attente par le lot VRD. mise en attente pour la PAC. compris cheminement dans bâtiment jusqu’au placard TGBT • Reprise fourreau Ø60.Lot n°10 – Electricité Page:14 Il est demandé à chaque entreprise une optimisation maximale dans le but de réduire la production globale des déchets La quantité de déchets produits en cours de chantier sera estimée par l'entreprise et communiquée avec le DOE.Bois. selon la répartition suivante: 3 . mise en attente pour le lot VRD • Fourreau Ø60. Toute entreprise défaillante dans le traitement des déchets ou lors de la remise de son document annexé au DOE s'expose à subir une pénalité définie par le Maître d'Ouvrage qui sera reversée au compte prorata pour l'allègement de celui-ci. palettes m .Gravas.Aciers.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY .13. pose et raccordement des éléments actifs dans la baie de brassage.Cartons. maçonnerie. rails kg 3 . papiers m La contribution écotaxe DEEE (Déchets Equipements Electriques Electroniques) devra être également incluse. tuiles m 3 . peinture.CCTP . colle m 3 . PVC m 3 . compris cheminement dans bâtiment jusqu’au placard TGBT • Réservation dans mur pour platine de rue encastré • Lot Serrurerie : • Commande à cléf de la grille de la porte d’entrée et du local poussette • Maître d'Ouvrage : • Démarche administratives auprès de France Telecom et EDF • Fourniture.Plastiques.
5mm² sous fourreaux .2 coffrets provisoires de chantier.3. agissant sur la bobine du disjoncteur "Général Ventilation" du coffret électrique chauffage situé au local technique. positionné dans le hall d'accueil. par projecteurs étanches.1 arrêt d'urgence. (Halogènes interdits) .Alimentation de ces coffrets depuis le branchement de chantier du Lot GO par câble HO7RNF 3G6mm². différentiel 500mA seront installés dans le placard technique. Disjoncteur général TGBT 4x63A. V. . pose et raccordements de : . Alimentation du tableau général depuis le disjoncteur général de branchement par câble U1000 RO2V 4x25mm² sur chemin de câble. BP sous verre dormant dûment repéré par signalétique gravée.Dépose et repli en fin de travaux.Fourniture. liaisons RO2V 5G1.1 arrêt d'urgence. . équipé selon chapitre IV. "Général ventilation". Démarches administratives auprès des services du distributeur pour obtenir le branchement provisoire et définitif après obtention du CONSUEL. 1 ensemble d'adhésifs et/ou membranes de reprises pour maintenir l'étanchéité à l'air sera prévu pour assurer l'étanchéité entre les câbles et les fourreaux. sous fourreau. V.2. non accessible du public. conforme UPPBTP. Pour protéger l'ensemble de l'installation contre les méfaits de la foudre. ALIMENTATION ET PROTECTION GENERALE .Fourniture. baie de brassage. comprenant l'ensemble des protections et commandes nécessaires aux installations.Fourniture.5mm² sous fourreaux. les produits mis en oeuvre (adhésifs. . 1 parafoudre général sera prévu en tête d'armoire et des parafoudres divisionnaires seront installés sur tous les départs des équipements sensibles. Chemin de câble en descente et remontée sur les câbles de départ de l'armoire. depuis le coffret de sectionnement en limite de propriété (au lot GO).1. pose et raccordements de : . ARMOIRE GENERALE .…) doivent être adaptés aux supports et pare-vapeur.CCTP . "Général Electricité". liaison RO2V 5G1. selon prescriptions du fabricant de pare-vapeur. . pose et raccordements de: Attention si plus de 30m depuis le coffret extérieur il faut mettre le compteur et disjoncteur en limite . . assistance à la mise en place des fourreaux destinés à l'alimentation du comptage et du téléreport. alarme incendie. manchettes EPDM.Vérification des installations provisoires par le bureau de contrôle.3. . Pose du cadre de comptage fourni par EDF. agissant sur la bobine de l'interrupteur général. positionné dans le bureau directrice. . normalisés. avec bobine à émission pour coupure générale à distance selon l'article 10 du décret du 14/11/88. Ligne de télérelève par câble série 278 4/6/10. . . TRAVAUX A REALISER V. avec mise en place d'un compteur d'énergie pour imputer les consommations du chantier au compte prorata. Le comptage Tarif Bleu ainsi que le disjoncteur général de branchement 4x63A. . De plus. équipés de lampes fluo.1 Tableau Général. . entre le comptage et la tête de réseau d'arrivée France Télécom. BP sous verre dormant dûment repéré par signalétique gravée.Eclairage provisoire du chantier. à la demande du coordonnateur SPS. et comprenant chacun au minimum 4 PC bip+T 10/16A avec protections différentielles 30mA.Entretien de ces installations pendant toute la durée du chantier . fourniture du rapport correspondant . etc… BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . . PROVISOIRE DE CHANTIER – MAINTENANCE: . mitoyen au Tableau Général. positionné dans le placard technique de l’entrée. par câble U1000 RO2V 4x25mm² sous fourreaux enterrés. En relation avec les services EDF.Lot n°10 – Electricité Page:15 V.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY .
.G. Filerie RO2V sous fourreaux en sol et sous tubes sur colliers fixés sur les parois. pour être facilement réglés et modifiés). commandé par 1 détecteur de mouvement en applique. type A. Local technique . vasque polycarbonate. V. Mise à la terre des tuyauteries de chauffage. compris alimentation. Filerie RO2V sous fourreaux en sol et sous tubes sur colliers fixés sur les parois. PRISE DE TERRE . Mise à disposition d'une ligne de terre directe 6mm² à la tête de réseau FT. 1 PC bip+T 10/16A de service étanche placée à 1. 1 prise RJ45 catégorie 6 compris fourreaux en attente à la baie de brassage dans le bureau directrice. compris signalétique.CCTP . . le but étant d'obtenir une équipotentialité totale des éléments et réseaux métalliques du bâtiment. . murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds. 2x35W type F. Mise à la terre des armatures des faux plafonds. V. 1. des sous-compteurs d’énergie permettront de détailler les différentes consommations pour le chauffage. . EQUIPEMENT DES LOCAUX Appareillage électrique prévu à au moins 1m20 de hauteur dans les locaux accueillant les enfants. . 3. l’éclairage et le réseau de prise de courant. commandé par 1 SA étanche et lumineux.5. des treillis soudés des dallages par conducteur de même section. Entrée / dégagement .évacuations. 2 sonnettes 2 tons à répartir commandées par 1 BP encastré étanche avec porte étiquette à l’entrée extérieur. 1 luminaire fluo apparent étanche. des éléments de structure. Prise de terre à créer avec câble cuivre nu 1x29mm² à fond de fouille avec piquet de terre galvanisé. Pour ce faire. 1 bloc autonome 45 lumens étanche. d'eau chaude et froide. etc… liste non limitative. soumis au bureau d'étude et au bureau de contrôle pour approbation avant mise en fabrication. .4. . . balisage sortie. . la production d’eau chaude sanitaire. . pose et raccordements de : . mais "à hauteur".EF. .Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . . 2 PC bip+T 10/16A de service placées à 1. le refroidissement. commandés par 2 détecteurs de présence encastré.20 mètre du sol fini.Lot n°10 – Electricité Page:16 . 3 blocs autonomes 45 lumens. Les commandes sur porte des éclairages seront faciles d'accès et repérées soigneusement La RT 2012 impose la mise en œuvre de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation du bâtiment.Fourniture. BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . Le schéma de l'armoire sera réalisé par l'entreprise. Mise à la terre de l’armoire.LIAISONS EQUIPOTENTIELLES . Nota: L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que le schéma d'armoire remis en consultation n'est qu'un schéma de principe pour permettre le chiffrage.E. . type LC-Plus 280 de B. Filerie RO2V sous fourreaux en sol. 1 PC bip+T 10/16A dédiées informatique placée à 1. ou techniquement et esthétiquement équivalent. 2. balisage sortie. compris signalétique. vasque polycarbonate. Distribution du conducteur de protection à la barre de terre du TGBT.20 mètre du sol fini. 2x35W type F. Local poussette . . . des gaines de ventilation. 1 luminaire fluo apparent étanche.20 mètre du sol fini. Les appareils de programmation ne devront pas se situer au bas de l'armoire. 4 spots LED encastrés 20W 3000°K. de ventilation. Liaisons équipotentielles principales des diverses tuyauteries. des réseaux EC.
2 prises RJ45 catégorie 6 compris fourreaux en attente à la baie de brassage dans le bureau directrice. 5 PC bip+T 10/16A de service placées à 1. . IP43. compris alimentation. 2 spots LED encastrés 20W 3000°K. . IP43. . 3 PC bip+T 10/16A de service placées à 1. IP43. IP43. Filerie RO2V sous fourreaux en sol. 1 PC bip+T 10/16A de service placées à 1. 1 luminaire avec éclairage direct/indirect. murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds 10. 2 PC bip+T 10/16A dédiées informatique . compris alimentation. type A. type D2. compris alimentation. type A. balisage sortie. murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds 5. type B. commandés par 1 DA. Activité . 2 luminaires LED encastré ou plafonnier 40W. murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds. type A. Sanitaires / change . 1 alimentation bip+T 10A sur boîtier sortie de câble pour chassis y compris tous les raccordements électriques (commande ouverture/fermeture). type D1 et 1 luminaire éclairage direct 25w LED. . murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds 7. type G. Vestiaires personnels .20 mètre du sol fini. Filerie U1000 RO2V sous fourreaux. . . 2 PC bip+T 10/16A de service placées à 1. BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . 1 réglette étanche type E commandé par 1 SA. commandés par 1 SA. murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds 9. . . 4 spots LED encastrés 20W 3000°K. compris alimentation. Buanderie . compris signalétique . 1 spot LED encastrés 20W 3000°K. commandés par 1 DA. Filerie U1000 RO2V sous fourreaux. Filerie RO2V sous fourreaux en sol. 6. Directrice . type A. 1 spot LED encastré 20W 3000°K. 2 blocs autonomes 45 lumens.CCTP . . 8. commandé par 1 détecteur de présence encastré. . L’ensemble est commandé par 3 BP. . . WC . 2x25w LED.20 mètre du sol fini. . IP43. murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY .20 mètre du sol fini. commandés par 3 SA.Lot n°10 – Electricité Page:17 4. compris alimentation. 3 spots LED encastrés 24W 3000°K. IP43.20 mètre du sol fini. type A. 3 spots LED encastrés 24W 3000°K. compris alimentation. commandés par 1 SA lumineux. . 1 alimentation bip+T 10A sur boîtier sortie de câble pour chassis y compris tous les raccordements électriques (commande ouverture/fermeture). 3 PC bip+T 10/16A de service dont 1 placée à 1. Ménage . Filerie U1000 RO2V sous fourreaux. . 1 alimentation bip+T 20A sur PC pour kitchenette . . . compris alimentation.20 mètre du sol fini. Filerie U1000 RO2V sous fourreaux. 2 alimentations bip+T 20A sur PC pour machine à laver . Filerie RO2V sous fourreaux en sol. commandés par 3 BP. murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds.
Filerie RO2V sous fourreaux en sol. . . 1 alimentation Bip+T 32A en câble U1000 RO2V 3G6mm² pour armoire Chauffage . 1 alimentation Bip+T 16A protégée contre la foudre pour le coffret de brassage. 1 alimentation Bip+T 20A sur PC en câble U1000 RO2V 3G2. commandés par 1 SA. compris alimentation. 2x26w type H. commandés par 1 BP variateur. . 7 PC bip+T 10/16A de service placée à 1. murs et cloisons. et sur chemin de câbles en fx-plafond. murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds. 2 PC bip+T 10/16A de service placées à 1. compris alimentation. compris signalétique . Filerie RO2V sous fourreaux en sol. 7 PC bip+T 10/16A de service dont 6 placées à 1. . . 15. 3 spots LED encastrés 20W 3000°K. Filerie RO2V sous fourreaux en sol. murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds. 1 alimentation Bip+T 32A en câble U1000 RO2V 3G6mm² pour PAC unité extérieur .5mm² pour four réchauffant . 4 appliques gradable fluo. commandés par 1 BP variateur. 4 appliques gradable fluo.CCTP .5mm². . BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 .Ventilation. 8 spots LED encastrés 24W 3000°K.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . . 1 alimentation Bip+T 10A sur boîtier sortie de câble pour rideau électrique en câble U1000 RO2V 4G1. Réchauffage + biberons . 13 alimentations Bip+T 10A sur boîtier sortie de câble étanches pour store électrique en câble U1000 RO2V 4G1. IP43. 2x26w type H. 2 PC bip+T 10/16A de service placées à 1. Activité repas . et 4 commandés par 2 SA. dans le local technique . murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds 12. IP43. type C. type B. Dortoir 1 . 1 alimentation Bip+T 20A en câble U1000 RO2V 3G2. compris alimentation avec l’option gradable. type A.20 mètre du sol fini.Lot n°10 – Electricité Page:18 11.20 mètre du sol fini. . 14.5mm² y compris commande M/D et centralisateur avec liaison bus pour télécommande générale depuis bureau directrice .20 mètre du sol fini. . compris alimentation avec l’option gradable. . commandé par 1 SA. IP43. 1 alimentation Bip+T 10A protégée contre la foudre pour centrale d'alarme incendie dans le bureau. 2 blocs autonomes 45 lumens. . murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds 13. 1 spots LED encastrés 9W 3000°K. dont 4 commandés par 4 BP. Filerie U1000 RO2V sous fourreaux. .5mm² pour lave-vaisselle . balisage sortie.20 mètre du sol fini. Dortoir 2 . compris alimentation. Alimentations particulières . Filerie U1000 RO2V sous fourreaux.
Câblage des prises RJ 45 installées. Prévisions d'équipements courants forts : .Fourniture. .5mm² depuis le Tableau Général.6. PRECABLAGE TELEPHONE / INFORMATIQUE Le principe repose sur la nécessité de faire bénéficier chaque utilisateur des accès aux ressources informatiques et téléphoniques de la société en s'assurant de la pérennité des investissements engagés quels que soient les déménagements internes et les futures applications télécom et informatiques. avec réglette 12 plots et 2 modules d'essais. gaine LSOH. Compris toutes sujétions de mise en œuvre. adaptation aux accessoires prévus raccordés sur un répartiteur.Lot n°10 – Electricité Page:19 V.I. installé dans le bureau. Filerie RO2V sous fourreaux enterrés. murs et cloisons . . .7. par câble normalisé S/FTP 100 4/6/10. les câbles seront rangés soigneusement et repérés. pose et raccordements de: . 2 hublots LED 17w ronds type I. par torons de 5 câbles maximums pour permettre un retirage aisé. identification et signalétique des prises .T. 3 candélabres 70w SHP type J sur mât de hauteur 3m50. Rampe d’accès / aire de livraison . Dans ces chemins de câbles. Ils seront attachés par brides rilsan. D. cheminement sous fourreaux en sol. ou techniquement et esthétiquement équivalent. 1 ensemble de chemins de câbles.200x60 = 50m . 2. montage en faux-plafonds des locaux pour l'ensemble des circuits. la tête de réseau sera installée dans le bureau directrice. selon les indications du Maître d'Ouvrage . Façade du bâtiment . Goulotte PVC blanche 100x50 en descente de plafond et remontée de sol pour le passage des câbles au niveau de la baie de brassage. V. dalle galvanisée perforée. pose et raccordements de : . Raccordements dans la réglette du D. conforme ISO 11801 et EN 50173. Le bâtiment sera desservi par France Télécom.Fourniture. compris tous accessoires de montage. . Fourniture du dossier complet de recette .CCTP . CHEMINEMENTS GENERAUX * Fourniture.8. pose et raccordement de : 1. 3 prises RJ 45 Catégorie 6 installées dans les différents locaux en attente. alimentés par câble U1000 RO2V 3G1.I. Filerie RO2V sous fourreaux en murs et sur chemins de câbles à créer en faux-plafonds. normalisé.5mm² depuis le Tableau Général. . Explications et formation des utilisateurs . L’installation devra être conforme : . Procédure de recette par scanner à câbles incluant le lien et les cordons. Le choix de la programmation sera étudié avec le Maître d'Ouvrage. Compris toutes sujétions de mise en œuvre. . ECLAIRAGE EXTERIEUR Les différents circuits ci-après seront alimentés et pilotés automatiquement par 1 horloge astronomique hebdomadaire à 2 contacts depuis le TGBT type SELEKTA 172 top 2 de THEBEN ou techniquement équivalent. alimentés par câble U1000 RO2V 5G1. réservations et coordination avec les autres corps d'états V. essais et mise en service. Desserte téléphonique à réaliser avec tête de réseau normalisée FRANCE TELECOM.T.200x60 = 50m Prévisions d'équipements courants faibles : . fixations et éclissage.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . . 1 Tableau de Réseau Intérieur. Repérage.
1 alimentation Bip+T 10A sur boîtier sortie de câble pour gâche en câble U1000 RO2V 3G1. V. Frais complémentaire du bureau de contrôle pour l'obtention du certificat CONSUEL. V. essais. type 367 300 de URA.Construction d’une crèche -Rue Saint Laurent 89240 PARLY . 2 diffuseurs sonores normalisés 90dB à 2 mètres.5mm². sous fourreaux encastrés. Formation du personnel utilisateur. . tableau type 4. . installée dans le bureau. raccordement de la gâche.Alimentation bip+t 10A depuis le TGBT. SYT1. Remplacement des 3 candélabres 70w SHP type J par 3 candélabres LED 37w type LEVANTO de HEINRICH ou techniquement et esthétiquement équivalent.10. 1 diffuseur lumineux encastré visuels. . type 955 745 de URA répartis aux sorties . pose et raccordements de : .Lot n°10 – Electricité Page:20 V. Essai et mise en service compris formation du personnel.12. y compris transformateur 24VDC (réf 110912). positionnement. BE PROJELEC – 71000 MACON CEDEX Reproduction interdite sans autorisation (AC ER-13-05-01) Nov 2014 . sonnette… . entre les différents éléments. ALARME EVACUATION Alarme évacuation de catégorie E de type 4. .CCTP . comprenant les plans de recollement et le schéma électrique de l'armoire .1 poste maître installé dans le bureau directrice (réf 130303). entrée pour BP de sortie.Fourniture de : . . ou équivalent. . mise en service. Certificat "Vierge" du bureau de contrôle . 6 déclencheurs manuels encastrés avec kit clapet de protections. répartis dans les locaux. Option contact optionnel pour alarme (mise et hors service de l’alarme). . . Compris toutes sujétions de mise en œuvre. type T4 CT de URA. Gestion des déchets .11.1 poste secondaire installé dans la salle activité/repas (réf 130304). WC et vestiaires.Fourniture. Certificat CONSUEL V.1 platine de rue encastré sur façade (réf 130305). . type 957 220 de URA. Dossier DOE. . . . sur mât de hauteur 3m50.9.Fourniture. comprenant les notices techniques et documentations de tout le matériel installé . murs et cloisons et sur chemins de câbles à créer en plafonds. . Fiches d'essais COPREC . OPTION INTERPHONIE . des déclencheurs manuels. étude complémentaire éventuelle. Câble CR1 2x1. DOSSIER TECHNIQUE . . pose et raccordement de : Rampe d’accès / aire de livraison .Fourniture pose et raccordement de : . Pour une économie d’énergie et une réduction de la maintenance (durée de vie plus longue). Fileries de liaisons à la demande. 1 centrale d'alarme évacuation. raccordée sur l'alimentation en attente. Le matériel sera de marque AIPHONE type KIT SERIE JM ACCESSIBILITE ou techniquement équivalent. 1 ensemble d’interphonie comprenant . . Liaisons filaire entre chaque poste et câblage RJ45 catégorie 6. avec écran pour les déclencheurs manuels. permettant la gestion des déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores avec surveillance des lignes.1 BP sortie avec voyant à l’entrée . Câble Filalarm 1 paire 9/10.5mm² pour les diffuseurs sonores. Dossier DIUO. OPTION ECLAIRAGE EXTERIEUR LED . placé dans les vestiaires.
Maître d'Ouvrage Communauté de Communes Coeur de Puisaye 4 rue Colette 89130 TOUCY Opération CONSTRUCTION D’UNE CRECHE Rue Saint Laurent 89240 PARLY D.F.85.62 .38.29.fr . Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaire LOT N°10 .P.ELECTRICITE Maître d'œuvre : Bureau d’Etudes Techniques : 14.Fax: 03.33.G.38.85.28 Courriel : projelec@projelec. Rue Tilladet – BP 10071 71003 MACON CEDEX Tél: 03.
TOTAL H. PROVISOIRE DE CHANTIER / MAINTENANCE Coffret de chantier normalisé complet. essais ens 1 Filerie. PRISE DE TERRE . ARMOIRE GENERALE Armoire TGBT complète selon CCTP ens 1 Goulotte PVC ens 1 Etiquettes gravées pour signalétique des appareils ens 1 Arrêt d'urgence électrique ens 1 Arrêt d'urgence ventilation ens 1 Mise en place. raccordements ens 1 V. PROVISOIRE DE CHANTIER . déroulé au fond de fouille ens 1 Liaisons équipotentielles principales ens 1 Mise à la terre des armoires ens 1 Mise à la terre des armatures des faux plafonds.2. = V.TOTAL H.33. rue Tilladet . ens 1 Mise à la terre des tuyauteries de chauffage.CONSTRUCTION D’UNE CRECHE Rue Saint Laurent 89240 PARLY 14. = V.T. conforme UPPBTP u 2 Câble HO7RNF 5G6² depuis TGBT secondaire ens 1 Eclairage provisoire à la demande du coordonnateur ens 1 Certificat de conformité bureau de contrôle ens 1 Entretien et maintenance des coffrets et de l’éclairage ens 1 Dépose et repli en fin de chantier ens 1 V. de ventilation.3.62 03.LIAISONS EQUIPO. ALIMENTATION / PROTECTION GENERALE .2. mise en service.T.3.T. ALIMENTATION ET PROTECTION GENERALE Alimentation par câble U1000 RO2V 4G25mm² Cu ens 1 Ligne téléreport ens 1 Disjoncteur général de branchement 4x63A. accessoires. différentiel 500mA ens 1 Démarches administratives auprès des services EDF ens 1 V. fourreau ens 1 Divers. = V.4.T.1. ens 1 Contrôle de la prise de terre.BP 10071 71003 MACON Cedex 03.85.28 DPGF – Lot N°10 – Electricité Courriel : projelec@projelec.29. PRISE DE TERRE . TOTAL H. Page : 2 DCE .4. TOTAL H. ARMOIRE GENERALE .85.38. toutes sujétions ens 1 Liaisons équipotentielles diverses ens 1 Divers accessoires. d'eau chaude et froide. raccordements V.38.1. .71000 MACON Reproduction interdite sans autorisation (AC/MG 13-05-01) Nov 2014 .fr DESCRIPTIF U QTE PU Total HT TRAVAUX A REALISER V.LIAISONS EQUIPOTENTIELLES Cuivre nu 29mm². = BE PROJELEC .
5. = 3. rue Tilladet . Entrée / dégagement Encastré LED 20W type A ens 4 Détecteur de présence encastré ens 2 PC bip+T 10/16A ens 2 PC bip+T 10/16A réseau sécurisé ens 1 Prise RJ45 catégorie 6 ens 1 Bloc autonome 45 lumens balisage compris signalétique ens 3 BP étanche sonnette encastré avec porte étiquette ens 1 Sonnette 2 tons ens 2 Filerie. Local poussette Luminaire fluo apparent étanche 2x35W type F + tubes ens 1 Détecteur de mouvement ens 1 Filerie.T. raccordements.33. = 4. Ménage Encastré LED 20W type A ens 1 Inter SA lumineux ens 1 Filerie.29.T.28 DPGF – Lot N°10 – Electricité Courriel : projelec@projelec. fourreaux ens 1 Divers accessoires.T.T. fixations ens 1 TOTAL H.fr DESCRIPTIF U QTE PU Total HT V. fixations ens 1 ens 1 TOTAL H. = BE PROJELEC . EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES LOCAUX 1. = 2. fourreaux ens 1 Divers accessoires. = 5.85. Local technique Luminaire fluo apparent étanche 2x35W type F + tubes ens 1 Inter SA étanche lumineux ens 1 PC bip+T 10/16A étanche ens 1 Bloc autonome 45 lumens étanche balisage compris signalétique ens 1 Filerie. fixations ens 1 TOTAL H. fourreaux ens 1 Divers accessoires.T. Vestiaires personnels Encastré LED 24W type A ens 3 Réglette étanche type E ens 1 Inter SA ens 1 Inter DA ens 1 PC bip+T 10/16A ens 3 PC bip+T 20A (ligne directe) ens 1 Filerie.CONSTRUCTION D’UNE CRECHE Rue Saint Laurent 89240 PARLY 14. raccordements. raccordements. raccordements.38.62 03. fourreaux ens 1 Divers accessoires. raccordements.85.38. Page : 3 DCE . fixations ens 1 TOTAL H.71000 MACON Reproduction interdite sans autorisation (AC/MG 13-05-01) Nov 2014 . fourreaux ens 1 Divers accessoires. fixations ens 1 TOTAL H.BP 10071 71003 MACON Cedex 03.
T. = 8.29.BP 10071 71003 MACON Cedex 03. Directrice Luminaire LED encastré ou plafonnier 40W type G ens 2 Inter DA ens 1 PC bip+T 10/16A ens 3 PC bip+T 10/16A réseau sécurisé ens 2 Prise RJ45 catégorie 6 ens 2 Filerie. raccordements. fixations ens 1 TOTAL H. = 10.62 03. Sanitaires / change Encastré LED 20W type A ens 4 Inter SA ens 3 PC bip+T 10/16A ens 2 Alimentation bip+T 10A sur boîtier sortie de câble pour chassis ens 1 Commande chassis par bouton O/F ens 1 Filerie. = 7. Activité Encastré LED 24W type B ens 3 Luminaire avec éclairage direct/indirect. 25w LED type D2 ens 1 Bouton poussoir ens 6 PC bip+T 10/16A ens 5 Alimentation bip+T 10A sur boîtier sortie de câble pour chassis ens 1 Commande chassis par bouton O/F ens 1 Bloc autonome 45 lumens balisage compris signalétique ens 2 Filerie. fourreaux ens 1 Divers accessoires. raccordements ens 1 TOTAL H. fixations ens 1 TOTAL H.fr DESCRIPTIF U QTE PU Total HT 6.85. fourreaux ens 1 Divers accessoires.CONSTRUCTION D’UNE CRECHE Rue Saint Laurent 89240 PARLY 14.71000 MACON Reproduction interdite sans autorisation (AC/MG 13-05-01) Nov 2014 . rue Tilladet .T.T. WC Encastré LED 20W type A ens 1 Détecteur de présence encastré ens 1 Filerie. raccordements. fourreaux ens 1 Divers accessoires. = 9.28 DPGF – Lot N°10 – Electricité Courriel : projelec@projelec. Buanderie Encastré LED 20W type A ens 2 Inter SA ens 1 PC bip+T 10/16A ens 1 PC bip+T 20A (ligne directe) ens 2 Filerie. fixations ens 1 TOTAL H. 2x25w LED type D1 ens 1 Luminaire avec éclairage direct. fourreaux ens 1 Divers accessoires.38. fixations ens 1 TOTAL H. Page : 4 DCE .85.T. raccordements. fourreaux ens 1 Divers accessoires.38. = BE PROJELEC .T. raccordements.33.
= 12.62 03. raccordements.71000 MACON Reproduction interdite sans autorisation (AC/MG 13-05-01) Nov 2014 . fourreaux ens 1 Divers accessoires.38.5mm² pour LV ens 1 PC bip+T 20A (ligne directe) câble U1000 RO2V 3G2.5mm² pour four ens 1 Filerie.CONSTRUCTION D’UNE CRECHE Rue Saint Laurent 89240 PARLY 14. 2x26w type H + lampes ens 4 BP variateur ens 1 PC bip+T 10/16A ens 2 Filerie. = 14.fr DESCRIPTIF U QTE PU Total HT 11. Dortoir 1 Applique gradable fluo.TOTAL H. Dortoir 2 Idem dortoir 1 ens 1 TOTAL H. Page : 5 DCE .38. = 15.5² pour rideau ens 1 électrique Fourreaux ens 1 Divers accessoires.T. fourreaux ens 1 Divers accessoires. Réchauffage + biberons Encastré LED 20W type A ens 3 Inter SA ens 1 PC bip+T 10/16A ens 6 PC bip+T 20A (ligne directe) câble U1000 RO2V 3G2. fixations ens 1 TOTAL H. DES LOCAUX .5² pour coffret ens 1 de brassage Alimentation Bip+T 32A par câble U1000 RO2V 3G6mm² pour coffret ens 1 de chaufferie / ventilation Alimentation Bip+T 32A par câble U1000 RO2V 3G6mm² pour PAC ens 1 Alimentation Bip+T 10A par câble U1000 RO2V 4G1. = BE PROJELEC .5² pour centrale ens 1 d'alarme évacuation Alimentation Bip+T 16A par câble U1000 RO2V 3G2.5² pour volets ens 13 roulants y compris commande inter M/D Commande générale volets roulants M/D ens 1 Boitier de commande centralisée compris bus de liaison ens 1 Alimentation Bip+T 10A par câble U1000 RO2V 4G1. rue Tilladet . Activité repas Encastré LED 24W type B ens 8 Encastré LED 9W type C ens 1 BP ens 4 Inter SA ens 3 PC bip+T 10/16A ens 7 Bloc autonome 45 lumens balisage compris signalétique ens 2 Filerie. EQUIPEMENTS ELEC.T. raccordements. raccordements. fixations ens 1 TOTAL H. Alimentations particulieres Alimentation Bip+T 10A par câble U1000 RO2V 3G1.T.T.33.28 DPGF – Lot N°10 – Electricité Courriel : projelec@projelec.BP 10071 71003 MACON Cedex 03.29.85. fixations ens 1 TOTAL H. = 13.T.T. = V.5.85. raccordements. fourreaux ens 1 Divers accessoires. fixations ens 1 TOTAL H.
fixations.38. raccordements ens 1 Mise en service. ALARME EVACUATION Centrale d'alarme évacuation type 4 ens 1 Déclencheur manuel ens 6 Diffuseur sonore ens 2 Diffuseurs lumineux ens 1 Filerie.CONSTRUCTION D’UNE CRECHE Rue Saint Laurent 89240 PARLY 14. Page : 6 DCE . ALARME EVACUATION . fourreaux ens 1 Divers accessoires.T. D.7. TOTAL H. ECLAIRAGE EXTERIEUR Hublot LED 17w rond type I ens 2 Candélabre SHP 70w type J.6. raccordements ens 1 Mise en service.71000 MACON Reproduction interdite sans autorisation (AC/MG 13-05-01) Nov 2014 .29. = V. CHEMINEMENTS GENERAUX .T.6 ECLAIRAGE EXTERIEUR . = BE PROJELEC . essais. normalisé ens 1 Coffret de brassage ens 1 Goulotte PVC ens 1 Câblage des prises RJ45 ens 1 Identification et signalétique ens 1 Filerie. raccordements ens 1 V. etc ens 1 Divers. dossier ens 1 V. = V. TOTAL H. sur mât de hauteur 3m50 + lampe ens 3 Socle béton pour mât éclairage extérieur ens 3 Filerie.8. rue Tilladet . raccordements ens 1 V. . fourreaux ens 1 Divers accessoires.7.T.T. TOTAL H.fr DESCRIPTIF U QTE PU Total HT V.9.85.8 PRECABLAGE TELEPHONIE / INFO. fourreaux ens 1 Divers accessoires. dossier ens 1 Démarches administratives ens 1 V. = V. TOTAL H.33. CHEMINEMENTS GENERAUX Ensemble de chemins de câbles courants forts 50m 1 Ensemble de chemins de courants faibles 50m 1 Mise en œuvre. essais. accessoires.BP 10071 71003 MACON Cedex 03.9.85.28 DPGF – Lot N°10 – Electricité Courriel : projelec@projelec.62 03.38. PRECABLAGE TELEPHONIE / INFORMATIQUE Liaison tête de réseau France Télécom et réseau extérieur ens 1 Liaison entre la tête de réseau FT et la baie de brassage ens 1 Tableau de Réseau Intérieur.I.T.
12.10. DOSSIER TECHNIQUE Frais d’étude technique ens 1 Dossier DOE ens 1 Dossier DIUO ens 1 Fiches d'essais COPREC ens 1 Certificat CONSUEL ens 1 Gestion des déchets ens 1 V. = V. OPTION INTERPHONIE .5² pour gâche ens 1 Divers accessoires. = MONTANT TOTAL H. Page : 7 DCE .38.T = Montant TVA 20% = MONTANT TOTAL TTC = V.33. TOTAL H. rue Tilladet .BP 10071 71003 MACON Cedex 03. = Prix valeur : (date) Cachet de l'Entreprise et signature : BE PROJELEC .12. OPTION ECLAIRAGE EXT.28 DPGF – Lot N°10 – Electricité Courriel : projelec@projelec.85. OPTION INTERPHONIE Moins value : BP sonnette ens 1 Sonnette ens 1 Plus value : Platine de rue encastré avec boite d'encastrement ens 1 Poste maître ens 1 Poste secondaire ens 1 BP sortie avec voyant ens 1 Liaisons filaire entre chaque poste et câblage RJ45 catégorie 6 ens 1 Alimentation Bip+T 10A par câble U1000 RO2V 3G1.62 03.85.T. OPTION ECLAIRAGE EXTERIEUR LED Plus ou moins value : Remplacement des candélabres SHP type J par une version LED ens 1 V.11. TOTAL + value H.38.11. DOSSIER TECHNIQUE .10. raccordements ens 1 Essai et mise en service compris formation ens 1 V.CONSTRUCTION D’UNE CRECHE Rue Saint Laurent 89240 PARLY 14.29. TOTAL H.fr DESCRIPTIF U QTE PU Total HT V. LED .71000 MACON Reproduction interdite sans autorisation (AC/MG 13-05-01) Nov 2014 .T.T.
4.5. DOSSIER TECHNIQUE TOTAL HT = MONTANT TOTAL HT = MONTANT TVA 20% = MONTANT TOTAL TTC = V.DCE . ALIMENTATION ET PROTECTION GENERALE TOTAL HT = V. PRISE DE TERRE .62 03. ARMOIRE ELECTRIQUE TOTAL HT = V.BP 10071 71003 MACON Cedex 03.6.Electricité Courriel : projelec@projelec.38. OPTION INTERPHONIE TOTAL HT = V.11. PRECABLAGE TELEPHONIE / INFORMATIQUE TOTAL HT = V.1.8. rue Tilladet .12.10. PROVISOIRE DE CHANTIER / MAINTENANCE TOTAL HT = V.2.fr RECAPITULATIF V.7.85. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES LOCAUX TOTAL HT = V. CHEMINEMENTS GENERAUX TOTAL HT = V.38. ECLAIRAGE EXTERIEUR TOTAL HT = V. ALARME EVACUATION TOTAL HT = V.3.CONSTRUCTION D’UNE CRECHE Rue Saint Laurent 89240 PARLY 14.33.85.29. OPTION ECLAIRAGE EXTERIEUR LED (plus value) TOTAL HT = Prix valeur : (date) Cachet de l'Entreprise et signature : .28 DPGF – Lot N°10 .9.LIAISONS EQUIPOTENTIELLES TOTAL HT = V.
Documents Similar To 310 - Cctp Dpgf Lot 10 e Lectricite