Source: http://docplayer.cz/1752304-Hodnoceni-plynovych-tepelnych-cerpadel-dle-vyhlasky-o-energetickem-auditu.html
Timestamp: 2017-05-24 21:39:48+00:00
Document Index: 2037635

Matched Legal Cases: ['zákona č. 406', 'Čl. 1', 'Čl. 2', 'Čl. 1', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406']

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU - PDF
Download "HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU"
1 HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU2 OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci TČ Podmínka efektivnosti + TČ za kotel TČ za CZT Cena tepla Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/3 ENERGETICKÉ VSTUPY, ANALÝZA SPOTŘEB ENERGIE D metoda není vyžadována, ale Vhodný nástroj pro kontrolu dat Využíváno v ZVA pro dotační programy Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost Přepočet Roční náklady [GJ/jednotku] na MWh [tis. Kč] Elektřina MWh 310, ,0 743,6 Teplo GJ Zemní plyn MWh 596,0 0,9 536,4 611,4 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí t Černé uhlí t Koks t Jiná pevná paliva t TTO t LTO t Nafta t Druhotné zdroje GJ Obnovitelné zdroje GJ/MWh Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie 846,4 1354,9 Změna stavu zásob (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 846,4 1354,9 Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/4 POSOUZENÍ ÚČINNOSTI VÝROBY ENERGIE Např. kotle Přímá/nepřímá metoda Vyhláška č.194/2013 V rámci vyhlášky o ochraně ovzduší Revize Sezonní účinnost/termická úč. Název ukazatele Jednotka Hodnota Roční celková účinnost zdroje % 88 Roční účinnost výroby elektrické energie % - Roční účinnost výroby tepla % 88 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 1931,1 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod - Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod 1966,9 Název ukazatele Jednotka Hodnota Instalovaný elektrický výkon celkem MW - Instalovaný tepelný výkon celkem MW 0,24 Výroba elektřiny MWh - Prodej elektřiny MWh - Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/r - Výroba tepla GJ/r 1699,4 Dodávka tepla GJ/r 1699,4 Prodej tepla GJ/r - Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ/r - Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ/r 1931,1 Spotřeba energie v palivu celkem GJ/r 1931,1 Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/5 ZMAPOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TOKŮ Výchozí roční energetická bilance Senkeyův diagram vhodný nástroj Název ukazatele Energie Náklady (GJ) (MWh) (tis. Kč) Vstupy paliv a energie 3047,0 846,4 1354,9 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie (ř.1+ř.2) 3047,0 846,4 1354,9 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3 - ř. 4) 3047,0 846,4 1354,9 Ztráty ve vlastních zdrojích a rozvodech (z ř. 5) 231,7 64,4 73,4 Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) 1 699,4 472,1 538,0 Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 1115,8 310,0 743,6 Rovněž ve finančním vyjádření Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/6 EKONOMICKÁ ANALÝZA V ENERGETICKÉM AUDITU Cíle: Identifikace ekonomicky významných (energetických) toků Specifikace a ohodnocení ekonomicky proveditelných úsporných opatření Ekonomická analýza je podklad pro: Výběr (skupiny) opatření k realizaci Opatření s krátkou/dlouhou dobou návratnosti Nízko/vysoko nákladová opatření Celková výše investice/celková výše dosažených úspor Vypracování studie proveditelnosti Volbu způsobu financování (vlastní prostředky, dotace, EPC ) Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/7 CASH FLOW PROJEKTU Příjmy Úspora z nespotřebované energie Úspory na údržbě a mzdách Příjmy z prodeje energie Úprava tarifů za energie Výdaje Investiční náklady Provozní a servisní náklady CF= příjmy - výdaje Údaje Investiční výdaje projektu Změna nákladů na energie Změna ostatních provozních nákladů - změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) - změna ostatních provozních nákladů - změna nákladů na emise a odpady Jednotka Varianta EÚP I tis. Kč 3500 tis. Kč -801,2 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) tis. Kč 0 Přínosy projektu celkem tis. Kč 801,2 Doba hodnocení roky 20 Roční růst cen energie % 3 Diskont % 3,5 T S - prostá doba návratnosti roky 4,4 T SD - reálná doba návratnosti roky 4,6 NPV - čistá současná hodnota tis. Kč ,6 IRR - vnitřní výnosové procento % 25,45% Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/8 PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI Jednoduchý výpočet, názorný, počítá s konstantním CF IN investiční náklady energeticky úsporného projektu CF cash flow, roční úspora energie v peněžních jednotkách Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/9 REÁLNÁ DOBA NÁVRATNOSTI Diskont 3%, růst cen energie 10% a 0% Zahrnuje faktor času, CF je diskontované, r-diskontní sazba Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/10 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV) Hlavní ekonomický ukazatel projektu, NPV > 0 pro ekonomicky efektivní projekt Kumulované diskontované CF projektu Výhody Zahrnuje faktor času Nepočítá s konstantním CF Zahrnuje příjmy a výdaje za celou dobu investice Nevýhody Nutné určit diskontní sazbu Údaj méně porovnatelný mezi projekty (závislý na diskontní sazbě, výše investice, růstu cen energie) Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/11 VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO (IRR) Diskont při NPV = 0 Výhody Zahrnuje faktor času Nepočítá s konstantním CF Zahrnuje příjmy a výdaje za celou dobu investice Není nutné určit diskontní sazbu => bývá užíváno jako hodnotící kritérium v dotačních programech (při CF=konst.) Nevýhody Nutné hlídat průběh funkce, nemusí existovat IRR by mělo být větší než diskont, nebo cena kapitálu Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/12 ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Emisní faktory Palivo Em. koef. Jednotky Hnědé uhlí 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva Černé uhlí 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva TTO 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva LTO 0,26 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva Zemní plyn 0,20 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva Biomasa 0,00 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva Elektřina 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Hodnocení na lokální a globální úrovni Účinnost výroby el. energie v ČR je 33,5% (výroba v kond. elektrárnách), 40% v EU Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/13 Tep. ztráta NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ POHLED NA DIMENZOVÁNÍ TČ Nákladové optimum : větší TČ, větší výroba tepla (úspora), větší investice a naopak Křivka trvání tep. ztráty Optimum Optimální rozsah 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otopné období Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/14 NÁHRADA PLYNOVÉHO KOTLE I. Základní podmínka energetické efektivnosti spotřeba primární energie zdrojem tepla pro dodání požadovaného množství energie u tepelného čerpadla menší Pozn.: pro el. TČ Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/15 NÁHRADA PLYNOVÉHO KOTLE II. Předpoklad možného snížení tep.spádu v OS SPER ideálně vypočítat s klimatem dané lokality, pro konkrétní TČ a předpokládanou ekvitermní křivku Instalace GAHP-A LT energie v palivu na výrobu tepla 1931,1 GJ/r sezonní úč. původního zdroje 88,0 % potřeba tepla na vytápění (výroba) 1699,4 GJ/r sezonní účinnost TČ 140 % nová spotřeba energie v palivu 1213,9 GJ/r obnovitelná ene. dle 2013/114/EU 485,5 GJ/r úspora tepla 717,3 GJ/r úspora nákladů na teplo 817,5 tis. Kč jmenovitý el. příkon TČ 0,9 kw roční využití inst. výkonu 1966,9 h nárůst spotřeby el. energie 1770,2 kwh navýšení nákladů 4,2 tis.kč opravy a údržba 12,0 tis.kč/r celková úspora nákladů 801,2 tis.kč investiční náklady 3500,0 tis. Kč prostá doba návratnosti 4,4 let Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/16 KOMBINACE OPATŘENÍ! Vlivy kombinace opatření, např.: Zateplení úspora 45% Výměna zdroje úspora 10% Výsledná úspora není 55% (jedno opatření odčerpává efekty druhému)! Výsledná spotřeba 0,55*0,9=0,5 => úspora 50% Podíl jednotlivých opatření je pak 50/55*45% = 41% => 41% a 9% Vykazování úspor pro OPŽP při kombinaci s jinými zdroji financování (zásluhovost, např. kombinace s ECP v OPŽP), pokles dílčích úspor např. zateplením z 45->41%! Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/17 UPRAVENÁ ENERGETICKÁ BILANCE I. Kam zahrnout energii z obnovitelných zdrojů? Obnovitelná energie do Vstupy paliv a energie -> kde se projeví úspora paliva? => doplňující tabulka Před realizací Po realizaci projektu Ukazatel Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) Vstupy paliv a energie 3047,0 846,4 1354,9 2336,0 648,9 1132,1 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie 3047,0 846,4 1354,9 2336,0 648,9 1132,1 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 3047,0 846,4 1354,9 2336,0 648,9 1132,1 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 231,7 64,4 73,4 0,0 0,0 0,0 Spotřeba energie na vytápění 1699,4 472,1 538,0 1699,4 472,1 538,0 Spotřeba energie na chlazení Spotřeba energie na přípravu teplé vody Spotřeba energie na větrání Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Spotřeba energie na osvětlení Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 1115,8 310,0 743,6 1122,2 311,7 747,8 Před realizací Po realizaci projektu Ukazatel Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) Obnovitelná složka energie 0,0 0,0 0,0-485,5-134,9-153,7 Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/18 UPRAVENÁ ENERGETICKÁ BILANCE II. Konečná spotřeba paliv a energie = Vstupu paliv a energie (bez uvažování prodeje a změny zásob) Ztráty ve vlastním zdroji + Spotřeba energie na vychází z KSPaE (z řádku 5) Před realizací Po realizaci projektu Ukazatel Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) Vstupy paliv a energie 3047,0 846,4 1354,9 2336,0 648,9 1132,1 Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie 3047,0 846,4 1354,9 2336,0 648,9 1132,1 Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 3047,0 846,4 1354,9 2336,0 648,9 1132,1 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 231,7 64,4 73,4-485,5-134,9-153,7 Spotřeba energie na vytápění 1699,4 472,1 538,0 1699,4 472,1 538,0 Spotřeba energie na chlazení Spotřeba energie na přípravu teplé vody Spotřeba energie na větrání Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Spotřeba energie na osvětlení Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 1115,8 310,0 743,6 1122,2 311,7 747,8 Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/19 ALTERNATIVNÍ ZDROJ K CZT Cena tepla 560 Kč/GJ Výpočet ceny tepla Instalace GAHP-A LT náklady na teplo 1081,4 tis. Kč potřeba tepla na vytápění (výroba) 1931,0 GJ/r sezonní účinnost TČ 140,0 % spotřeba energie v palivu (LCV) 1379,3 GJ/r obnovitelná ene. dle 2013/114/EU 551,7 GJ/r cena ZP (vztažena k LCV) 1,6 Kč/kWh náklady na výrobu tepla 623,8 tis. Kč úspora nákladů na teplo 457,6 tis. Kč jmenovitý el. příkon TČ 0,9 kw roční využití inst. výkonu 2235,0 h nárůst spotřeby el. energie 2011,5 kwh navýšení nákladů 4,8 tis.kč opravy a údržba 12,0 tis.kč/r celková úspora nákladů 440,8 tis.kč investiční náklady 3500,0 tis. Kč prostá doba návratnosti 7,9 let Výpočet ceny tepla investice 3500,0 tis.kč anuita 350,0 tis.kč/r potřeba tepla 536,4 MWh/r spotřeba energie v palivu (LCV) 383,1 MWh/r cena ZP (k LCV) 1,6 Kč/kWh náklady na palivo 613,0 tis.kč/r vícenáklady na el. ene 4,8 tis.kč/r opravy a údržba 12,0 tis.kč/r roční náklady 979,9 tis.kč/r cena tepla na kwh 1,8 Kč/kWh cena tepla na GJ 507,4 Kč/GJ Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/20 DALŠÍ INFORMACE Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/21 Děkuji za pozornost! Petr Chmel Seminář Plynové vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, 4/ Podobné dokumenty
Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti Více I. Obsah energetického posudku
Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický Více Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.
Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon Více EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA
EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA OBSAH Přehled legislativy Nařízení o ekodesignu č. 813/2013 Předmět nařízení Požadavky na účinnost Stanovení sezonní účinnosti ƞ s SPER pro palivová Více Standardní dokumenty
Standardní dokumenty Energetický audit specifikace European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento materiál nemusí Více Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území Více Ekonomické a ekologické hodnocení
Ekonomické a ekologické hodnocení Energetický audit budov doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Energetický audit budov ČVUT 1 Smyslem energeticky úsporných opatření je snížit ekonomickou náročnost provozu (kromě Více CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A
VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ROZPOČET PROJEKTU Harmonogram realizace Náklady v tis. Kč Neopráv. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Celkem Zahájení projektu 2007 Ukončení projektu 2009 Celkové stavební náklady Více Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady
Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Ekonomika solární soustavy pro bytové domy - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady Solární teplo pro Více - 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn
- 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně Více MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka Více Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz Více Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. Energetický audit
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Energetický audit Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání na SŠ, Více Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie
Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Konference průmyslových energetiků 25.-26.10.11, ŽILINA Michal Židek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Představení Více ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU
KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Více Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku
480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona Více ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ. STÁVAJÍCÍHO STAVU ZAŘÍZENÍ A PODMÍNEK INSTALACE ZAŘÍZENÍ NOVÉHO u zájemce o realizaci kogenerační jednotky
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZAŘÍZENÍ A PODMÍNEK INSTALACE ZAŘÍZENÍ NOVÉHO u zájemce o realizaci kogenerační jednotky Slouží jako podklad pro základní orientaci a jako podklad pro vypracování rámcové Více Dokument Energetický audit. Předmět energetického auditu Veřejné osvětlení Pertoltice pod Ralskem 471 24 Mimoň
Dokument Energetický audit Předmět energetického auditu Veřejné osvětlení Pertoltice pod Ralskem 471 24 Mimoň Dodavatel: Ing. Hana Antošová Pracoviště: Krásný Studenec 136 Telefon: 724 971 29 Podpis: Datum: Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník Více EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O
EKO-ENERGIEENERGIE 3. března 2010 010, Poděbrady Mgr. Milan Kyselák Odbor elektroenergetiky, MPO Obsah Program EKO-ENERGIE III.Výzva programu Eko-energie Současná energetická situace v Evropě - úspora Více Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský
Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace Více 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
Změna: 425/2004 Sb. 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví Více enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -
Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1. Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód Více VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny
VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800 Více Zkušenosti z projektů OZE a KVET
1 Zkušenosti z projektů OZE a KVET STAVEBNÍ FÓRUM Ostrava 02/2009 Ing. Josef Opluštil 603 458 054 oplustil@tebodin.cz 2 Energetická situace Energetická situace Rostoucí spotřeba Rostoucí náklady na těžbu Více Příloha č. 1. Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu
Příloha č. 1 Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu Metodický pokyn upravuje zpracování energetického auditu (dále EA) v návaznosti na platné legislativní a technické normy Výstupem energetického Více Akční plán energetiky Zlínského kraje
Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších Více Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209 Více Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy
Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce Více 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu
213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Změna: 425/2004 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví Více SOUHRNNÝ ENERGETICKÝ AUDIT
SOUHRNNÝ ENERGETICKÝ AUDIT BYTOVÝCH DOMŮ BŘEZINSKÁ 1611-1615 V PETŘVALDĚ. ZPRACOVALA: ING. SVĚTLANA KRAVČENKOVÁ č. osv. 039 DATUM: 20. 4. 2015 Evidenční číslo: 008/2015 Tato dokumentace včetně příloh je Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód Více Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce: Více PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu
POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování Více PODPORA LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ BIOMASOU Odborný seminář Vytápění biomasou
PODPORA LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ BIOMASOU Odborný seminář Vytápění biomasou 13. - 14. května 2009 Luhačovice Název prednášky: Certifikace budov, energetické štítky budov a energetické audity Michal Židek VŠB-TU Více ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA
KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA KE SMÍCHOVU 22/139 PRAHA - SLIVENEC duben 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká Více Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Komplexní projekty)
UE SZT_Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Komplexní projekty) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na čtyři Více Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)
Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje (TJ/r) 7 6 5 4 3 2 1 malé zdroje střední zdroje velké zdroje Hradec Králové Rychnov nad Kn. Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje 3 2 5 (TJr/) Více ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy
Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě. Více Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP
Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a Více lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009
Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií Více HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020
a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných Více PŘÍLOHA A. Novohradská 3 370 01 České Budějovice
PŘÍLOHA A Technicko-ekonomický propočet k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití tuhého komunálního odpadu s kapacitou 60.000 tun za rok Novohradská 3 370 Více PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...
PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza Více Energetický audit Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Jiráskova čp. 506
Energetický audit Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Jiráskova čp. 506 PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb., se změnami 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., Více DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR
DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP Více Průkaz energetické náročnosti budovy
PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní Více Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP
Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační Více Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.
Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností. Více Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění
Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční Více Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace
Manažerské rozhodování a investiční strategie Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA EkoWATT, o.s. Odborný seminář Chcete si postavit fotovoltaickou elektrárnu? 30. září 2008 cz Přehled prezentace Investiční Více Energeticky soběstačná obec, region
Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena Více Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4
METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo Více ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel Více Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel
Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové Více EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07
EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál Více záměnou kotle a zateplením
Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie Více Energetické audity v České republice
Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly Více Úspory energie a možnosti financování v oblasti veřejného osvětlení
Úspory energie a možnosti financování v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jana Sedláčková vedoucí oddělení programů na podporu úspor Odborná 1 Úspory energie aktuálně poslání odboru obecně (1) implementace Více ENERGETICKÝ AUDIT. Eram Service spol. s r.o. Říční 1188 280 02 Kolín
ENERGETICKÝ AUDIT Vyhodnocení úspor el. energie po zavedení úsporných opatření a instalaci regulátoru ERAM pro osvětlovací soustavu veřejného osvětlení Zadavatel : Eram Service spol. s r.o. Říční 1188 Více Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.
o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické Více ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších Více Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost
Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu Více Úsporné veřejné osvětlení se svítidly EKO-LED. Obec Janovice, Janovice 83, Frýdlant nad Ostravicí
TESPORA profi s.r.o. Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín IČO: 27845851 Tel.: 571 419 494, fax: 571 419 494 E-mail: tespora@tespora.cz ENERGETICKÝ AUDIT pro PROGRAM EFEKT 2016 Státní program na podporu úspor Více EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI
KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany Více PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista
PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB Více Plynová spalovací turbína
Plynová spalovací turbína Vstupy Plyn/teplo Roční náklady na otop a přípravu TUV GJ MWh Roční spotřeba plyn Přepočet na MWh 1982.6 550.76628 4264205.33 0.2778 52205.33 m 3 /rok (Nm 3 /rok) 45032353.65 Více lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn
Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy Více ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4 Tel.: Fax.:
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 Tel.: +420 261 341 111 Fax.: +420 261 710 669 ENERGETICKÝ AUDIT 11/2011 Základní škola Pavilony A až F Březenecká 4679, 430 04 Chomutov Zpracoval: Petr Chloupek, dipl. Více Vzor průkazu energetické náročnosti budovy
Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód Více FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.
FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová Více Část A - Programy Ministerstva průmyslu a obchodu
I. REKAPITULACE ČÁSTI A STÁTNÍHO PROGRAMU ROK 2002...2 PROGRAM...2 I. Realizační akce...2 II. Energetické audity...2 III. Územní energetické koncepce...3 IV. Poradenská střediska EKIS...3 V. Vzdělávání, Více t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE Více PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Více Vyhláška č. 213/2001 Sb.
Vyhláška č. 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. Ministerstvo Více Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]
(1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786 Více ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC
KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2 Více Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.
Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2 Více SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro Více Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2 Více ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV
Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme Více Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP
Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší Více Příprava podkladů pro akční plán energetické efektivnosti
Příprava podkladů pro akční plán energetické efektivnosti Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 Program Více KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI
KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého Více Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis
Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor, Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz Více Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,
Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle Více Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně
Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor Více Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový Více Analýza návratnosti investic/akvizic
Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby Více PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU
INSTALACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ VYHODNOCOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU Aktivity zákazníka Rozhodnutí pro metodu EPC Podpis smlouvy Spolupráce na realizaci dalších opatření Více Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie
Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Montovaný rodinný dům Nučice parc.č. 92/105 Rudná u Prahy Více Solar District Heating
Solar District Heating Velkoplošné solární soustavy v systémech dálkového zásobování teplem Supported by IEE 2008 Project SDHtake-off - Solar District Heating in Europe The sole responsibility for the Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář