Source: http://docplayer.fi/5889582-Juuan-ulkovalaistuksen-saneerausohjelma.html
Timestamp: 2018-02-25 16:30:21+00:00
Document Index: 17111577

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma - PDF
Download "Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma"
1 Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma v 2.0 Dokumentissa kuvataan Juuan kunnan ulkovalaistuksen saneeraus.
2 Saneerausohjelma 1 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Valaistuksen nykytilanne... 2 Valaisimet ja Lamput... 2 Valaisinvarret... 3 Pylväät ja yhteiskäyttö... 3 Valaistuksen katuvalokeskukset... 4 Valaistussuunnitelma... 4 Suunnittelun lähtötilanne... 4 Valaistusluokat... 4 Aluejako... 6 Toimenpide-ehdotus... 6 Valaisimien korvaussuunnitelma... 6 Valaistuksen saneerauskustannukset... 6 Valaisinvarret... 7 Pylväät... 7 Valaistuksen huolto... 8 nsäästölaskelma... 8 Yhteenveto laskelmista ja takaisinmaksuaika... 9 Valaistuksen saneeraus... 9 Elinkaarikustannukset Toteutuksen vaiheistus Valaisinvaihtoon liittyvät muut toimenpiteet Liitteet... 10
3 Saneerausohjelma 2 YLEISTÄ Elohopealamppujen sekä korvaavien suurpainenatriumlamppujen myynti päättyy EU-alueella vuonna 2015, joten elohopeavalaistuksesta joudutaan luopumaan. Valaistusta uusittaessa haetaan energiansäästöä ulkovalaistuksen sähkönkulutuksessa. Juuan kunnan valaistus inventoitiin C2 SmartLight Oy:n toimesta. Inventointitiedot sisälsivät mm. seuraavat tiedot: lampputyypit, määrät, tehot, katupoikkileikkauksen, varsipituudet ja kuntotiedot, pylväsmäärät ja kuntotiedot, pylväsmateriaalit sekä asennustiedot kaduittain. Saneerausohjelmassa esitetään, kuinka Juuan kunnan ulkovalaistus saneerataan. VALAISTUKSEN NYKYTILANNE Valaisimet ja Lamput Kootut inventointitulokset näkyvät seuraavissa taulukoissa. Taulukko 1: Elohopealamput Elohopealamput Määrä [kpl] 80 W W W W 2 Yhteensä 914 Taulukko 2: Korvaavat suurpainenatriumlamput Korvaavat suurpainenatriumlamput Määrä [kpl] 110 W 20 Yhteensä 20 Myynnistä poistuvien lampputyyppien lisäksi Juuan kunnassa on käytetty mm. suurpainenatriumvalaisimia. Muut lampputyypit on esitetty alla olevassa taulukossa.
4 Saneerausohjelma 3 Taulukko 3: Muut lamput Muut lamput Määrä [kpl] Suurpainenatrium 61 Yhteensä 61 Taulukko 4: Kaikki lamput Kaikki lamput Määrä [kpl] Yhteensä 995 Valaisinvarret Inventointitiedoissa on ilmoitettu varsipituudet. Pisimmät valaisinvarret ovat 2,5 metrisiä. Pylväät ja yhteiskäyttö Pylväiden kunto kartoitettiin ja arvioitiin silmämääräisesti koko valaistusalueelta. Pylväiden kunto on arvioitu asteikolla A, B, C ja D. Kuntokartoituksen tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 5: Pylväiden kuntokartoitus Kuntoluokka Määrä [kpl] Kuntoluokan kuvaus A 216 Erinomainen kunto B 543 Hyväkuntoinen C 0 Huonokuntoinen D 0 Vaihdettavassa kunnossa Tuntematon 175 Yhteensä 934 Pylväiden kuntokartoitus sekä yhteiskäyttöpylväiden sijainnin merkitseminen kaduittain suoritettiin inventoinnin yhteydessä kaikkien pylväiden osalta. Kopravaaran pylväskuntotietoja ei inventoitu. Juuan kunnan pylvästys on erinomaisessa tai hyvässä kunnossa, eikä vaihdettavassa kunnossa olevia pylväitä ole yhtään. Inventointitiedot keskuksittain löytyvät myös kokonaisuudessaan tämän dokumentin lopusta liitteenä (Liite 1).
5 Saneerausohjelma 4 VALAISTUKSEN KATUVALOKESKUKSET Juuan kunnan katuvalokeskukset on katselmoitu marraskuussa Keskuksia katselmoitiin 11kpl, ja niistä 3 kpl on liikunta-alueiden keskuksia. Valaistusta ohjataan tällä hetkellä pääosin hämäräkytkimillä ja kelloilla. VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnittelun lähtötilanne Juuan kunnan valaistuksessa on elohopeavalaisimien lisäksi käytetty myös suurpainenatriumvalaisimia. Suurpainenatriumvalaisimet ovat tällä hetkellä kustannustehokkain ja luotettavin tapa korvata elohopeavalaistus. Led valaistusta suositellaan lisäämään uusien alueiden osalta, kun olemassa olevasta teknologiasta on saatu riittävästi käytännön kokemusta. Tämä valaistussuunnitelma koskettaa Juuan kunnan katu- ja liikuntapaikkojen valaistusta elohopeavalaistuksen osalta. Valaistusluokat Elohopeavalaistus Juuan kunnassa on valaistusteknillisesti suunniteltu korvattavan seuraavasti: Taulukko 6: Valaistusluokat katuluokittain Kadun toiminnallinen luokka Pääkatu Maantie Kokoojakadut Tonttikadut Kevyenliikenteenväylät Puru- ja kuntoradat Käytetty valaistusluokka AL4a/AL4b AL4b AL4b/AL5 AL5 K4 K4 Valaistusluokat perustuvat kansalliseen standardiin. Tarkemmat tiedot valaistusluokista löytyvät Tiehallinnon verkkojulkaisusta Tievalaistuksen suunnittelu: (http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/ v-06tievalaist_suunn.pdf). Juuan alueella on valaistusjaksoja, joissa olemassa olevalla pylvästyksellä ei valaistusteknisiä vaatimuksia saavuteta. Kyseisillä valaistusjaksoilla asennuskorkeus on liian matala verrattuna pylväsväliin. Valaistusvaatimuksien täyttymiseksi tulisi pylväät uusia niin, että asennuskorkeus olisi sopiva suhteutettuna pylväsväliin sekä katupoikkileikkaukseen. Pylväiden uusiminen ei kuitenkaan ole kustannustehokasta alueilla, joilla pylväiden käyttöikää on vielä jäljellä. Valaistus on näiltä osin suunniteltu korvattavan olemassa oleviin pylväisiin. Tilaajan tulee huomioida tämä valaistuksen saneerausvaiheessa ja ryhtyä toimenpiteisiin mikäli valaistusvaatimukset kyseisillä alueilla halutaan saavuttaa.
6 Saneerausohjelma 5 Valaistuslaskennassa on etsitty olemassa olevien pylväiden pylväsväliin ja kadun poikkileikkaukseen valonjako-ominaisuuksiltaan sopivat valaisimet. Lisäksi lampputeho on optimoitu vastaamaan valaistustarvetta. Kaikki valaistuslaskelmat on tehty käyttäen lamppuja, joissa on normaalia suurempi valontuotto. Valaistussuunnittelu on tehty kahdella eri valaisinvaihtoehdolla (Schreder ja Strihl). Korvaussuunnitelma (Liite 2) on tehty molemmilla vaihtoehdoilla. Kustannusvertailulaskelmat (Liite 3) on tehty valaisintyypeillä Strih Mistral, Nora I ja Richard IV (suurpainenatrium- ja monimetallilamput) sekä vertailun vuoksi led-valaisimilla. Taulukko 7: Korvaavat valaisimet Schredér: Schredér Ambar 2, 150 W Schredér Ambar 2, 100 W Schredér Ambar 2, 70 W Schredér Nano, 70 W Schredér Nano, 50 W Strihl: Strihl Mistral 100W Strihl Mistral 70 W Strihl Mistral 50W Leipziger Leuchten: Richard IV 1xNAV 70W asymmetrinen Richard IV 1xNAV 70W symmetrinen Nora I 1-vartinen 1xHCI-E/P 70W Lisävaihtoehto: Lumi R Led, R6 1xDS-35W
7 Saneerausohjelma 6 Aluejako Juuan kunnan elohopeavalaistus on jaettu neljään laskenta-alueeseen. Taulukko 8: Laskenta-alueet Laskenta-alue Alue 1 Alue 2 Alue 3 Keskukset Vepsänjoentie Herralanpuisto Heikkilä Alatie Aimontie Syrjälä Laiduntie Kokkokallion pururata/latu Taivaanpankko Alue 4 Kopravaara TOIMENPIDE-EHDOTUS Valaisimien korvaussuunnitelma Juuan kunnan ulkovalaistuksen kaikki elohopeavalaisimet vaihdetaan uusiin valaisimiin tulevien vuosien aikana. Korvaussuunnitelmissa (Liite 2) selviää kaduittain edellisen lampun teho, korvaavan valaisimen teho, tyyppi sekä valaistusluokka. Valaistuksen saneerauskustannukset Alla olevissa taulukoissa on esitetty kustannukset valaisimille ja niiden vaihtotyölle. Taulukko 9: Laskenta-alueet Schredér:llä Valaisin- kustannukset vaihtotyöstä kustannukset Kustannukset Investointi- Laskentaalue Kpl Yhteensä Yhteensä Yhteensä Alue Alue Alue Alue Yhteensä
8 Saneerausohjelma 7 Taulukko 10: Laskenta-alueet Strihl:llä Valaisin- kustannukset vaihtotyöstä kustannukset Kustannukset Investointi- Laskentaalue Kpl Yhteensä Yhteensä Yhteensä Alue Alue Alue Alue Yhteensä Valaisinvarret Kaikki puupylväiden valaisinvarret suositellaan vaihtamaan uusiin. Asennuksen helpottamiseksi valaisin voidaan asentaa ja kytkeä valaisinvarteen valmiiksi etukäteen, jolloin valaisimen asennustyö pylvääseen nopeutuu. Valaisinvarsien uusimistarve metallipylväiden osalta on selvitettävä tapauskohtaisesti. Väyryläntiellä nykyiset metallipylväissä olevat kaksipuoleiset valaisinvarret ovat käyttökelpoisia uusittaviin valaisimiin sopivia. Em. valaisinvarren kunto on tarkistettava valaisimen vaihdon yhteydessä ja tarvittaessa vaihdetaan uuteen. Vaihdosta on sovittava aina tilaajan edustajan kanssa ja vaihdolle on saatava lupa. Tarjouksessa annetaan yksikköhinta em. valaisinvarrelle. Valaisinvarren vaihtoon vaikuttavia seikkoja ovat uuden valaisimen mahdollinen suurempi massa sekä kiinnikkeiden sopimattomuus ohueen valaisinvarteen. Uutta valaisinta ei tarvitse tuoda pitkän valaisinvarren avulla tien päälle vaan niiden valo on suunniteltu suunnattavaksi tiealueelle lyhyestä valaisinvarresta tai pylvään päästä. Yleensä sopivin sijainti valaisinvarteen asennetulle valaisimelle tiehen nähden on tien piennarviivan yläpuolella. Valaisinvarsien kustannukset on esitelty seuraavassa taulukossa. Taulukko 11: Valaisinvarsien kustannukset Valaisinvarret vaihtokustannukset Malli Kpl Yhteensä Puupylväsvarsi Pylväät Huonokuntoisten pylväiden saneerausta suositellaan alueilla, joissa pylväskanta on heikkoa. Kirkkotien klv:n puiset valaisinpylväät uusitaan metallisiksi.
9 Saneerausohjelma 8 Valaisinpylväistä vaihdettavassa kunnossa (Kunto D) olevat pylväät suositellaan vaihdettavaksi mahdollisimman pian. C-kuntoiset pylväät suositellaan vaihdettavaksi lähitulevaisuudessa. Yksittäisiin pylväsvaihtoihin ei kuitenkaan ryhdytä vaan uusitaan pylväitä alueittain sieltä missä pylväskanta on heikkoa. Juuan kunnassa pylvästys on erinomaisessa (A) tai hyvässä (B) kunnossa, joten pylvästyksen uusiminen ei ole ajankohtaista. Pylväitä laajemmalti uusittaessa suositellaan uusimaan valaisimien ja valaisinvarsien lisäksi myös kaapeloinnit ja kytkentärasiat. Tällöin saadaan optimoitua pylväsvälit ja suunniteltua valaistus energiatehokkaimman ratkaisun mukaan. Saneerauksen yhteydessä tulee tarkistaa, että eri vaiheet on kytketty aina joka kolmanteen valaisimeen vaihekohtaisen ohjauksen mahdollistamiseksi. Valaistuksen huolto Juuan kunnalle suositellaan otettavaksi käyttöön sähköinen dokumentointijärjestelmä, johon vikatapaukset sekä tehdyt korjaus- ja huoltotoimenpiteet voidaan kirjata. Urakoitsija suositellaan koulutettavan käyttöön ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ratkaisu on myös samalla huollolle dokumentointityökalu, mihin talletetut tiedot ovat sekä huollon että järjestelmän omistajan käytettävissä. ENERGIANSÄÄSTÖLASKELMA Konkreettista energiansäästöä saadaan aikaan korvattaessa elohopealamput pienempitehoisilla lampuilla, jotka tuottavat kuitenkin tarvittavan tai jopa paremman valaistusvoimakkuuden. Tässä tapauksessa korvaavina lamppuina käytetään suurpainenatriumlamppuja. Taulukko 12: nsäästölaskelma Schredér:llä Laskentaalue Kpl Valaistusalueenteho Polttotunnit Vanha [kw] Uusi [kw] [h] nkulutus nykytilanne/vuosi [kwh] [ ] nkulutus uusiasennus/vuosi [kwh] [ ] nsäästö Säästö [ ] Alue ,0 25, Alue ,6 25, Alue ,7 15, Alue ,5 13, Yhteensä ,8 79, Sähkön kokonaiskulutus ennen Sähkön kokonaiskulutus jälkeen kwh/a kwh/a kwh/a
10 Saneerausohjelma 9 Taulukko 13: nsäästölaskelma Strihl:llä Laskentaalue Kpl Valaistusalueenteho Polttotunnit Vanha [kw] Uusi [kw] [h] nkulutus nykytilanne/vuosi [kwh] [ ] nkulutus uusiasennus/vuosi [kwh] [ ] nsäästö Säästö [ ] Alue ,0 25, Alue ,6 25, Alue ,7 15, Alue ,5 9, Yhteensä Sähkön kokonaiskulutus ennen Sähkön kokonaiskulutus jälkeen kwh/a kwh/a kwh/a YHTEENVETO LASKELMISTA JA TAKAISINMAKSUAIKA Seuraavissa kappaleissa on esitetty takaisinmaksuajat valaistuksen saneeraukselle. Valaistuksen saneeraus Taulukko 14: Valaistuksen saneerauksen yhteenveto ja takaisinmaksuaika Schredér:llä, Puu Juuan alueella on erikoisvalaisin (alue 1). Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto laskelmista sekä takaisinmaksuaikalaskelman tulokset. Laskenta-alue Nykytila Vaihdon Investointikustannukset maksuaika Takaisin- Säästö jälkeen Kpl Teho kw Teho kw kw % a Alue ,0 25,5 21,5 46 % Alue ,6 25,3 23,3 48 % Alue ,7 15,5 20,2 56 % Alue ,5 13,4 9,1 40 % Yhteensä ,8 79,7 74,1 48 %
11 Saneerausohjelma 10 Taulukko 15: Valaistuksen saneerauksen yhteenveto ja takaisinmaksuaika Strihl:llä, Puu Juuan alueella on erikoisvalaisin (alue 1). Laskenta-alue Nykytila Vaihdon Investointikustannukset maksuaika Takaisin- Säästö jälkeen Kpl Teho kw Teho kw kw % a Alue ,0 25,5 21,5 46 % Alue ,6 25,3 23,3 48 % Alue ,7 15,5 20,2 56 % Alue ,5 9,7 12,8 57 % Yhteensä , ,8 52 % ELINKAARIKUSTANNUKSET Valaisimien arvioitu käyttöikä on n vuotta. Suurpainenatriumlamppujen polttoikä on tuntia lampun tehokkuudesta riippuen. Elohopealampulle vastaavaksi polttoajaksi on annettu tuntia. Näin ollen lamppujen vaihtoväli pidentyy elohopealamppuihin verrattuna. TOTEUTUKSEN VAIHEISTUS Projektin toteutuksen vaiheistus on suunniteltu toteutettavan seuraavasti: Taulukko 16: Projektin toteutus Ajankohta Saneerattavat kohteet 2014 Aloituspalaverit 2015 Valaistus alueilta 1 ja Valaistus alueelta 3 ja 4 VALAISINVAIHTOON LIITTYVÄT MUUT TOIMENPITEET Suositellaan oikosulkuvirtojen mittausta keskukselta ja linjan kauimmaisesta pisteestä ennen ja jälkeen valaisinvaihtojen. Samassa yhteydessä tarkastetaan valaistusryhmien suojauksen oikeellisuus sekä koko keskuksen pääsulakkeet (tariffi). LIITTEET Liite 1: Valaistuksen inventointitiedot Liite 2: Valaistuksen korvaussuunnitelmat Liite 3: Valaistuksen kustannusvertailu Liite 4: Kartta taajaman liikenneväylien valaistusalueista Liite 5: Valaisinmallit
PALTAMON KUNNAN TAAJAMA-ALUEIDEN PERUSPARANTAMINEN, ASFALTOINTI JA VALAISTUS SUUNNITELMA
Sivu 1/6 PALTAMON KUNNAN TAAJAMA-ALUEIDEN PERUSPARANTAMINEN, ASFALTOINTI JA VALAISTUS SUUNNITELMA Paltamon kunta Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7 17.11.2014/M.Kilpeläinen päiv. 7.3.2016/M.Kilpeläinen
Tarjouspyyntö 1 (7) 4.11.2011
Tarjouspyyntö 1 (7) 4.11.2011 TARJOUSPYYNTÖ KATUVALOJEN JA KATUVALOKESKUSTEN KUNTOTUTKIMUKSESTA JA SA- NEERAUSSUUNNITTELUSTA JANAKKALAN KUNNAN ALUEELLA Janakkalan kunta, kadunpidon tulosalue pyytää teiltä
Energiansäästöä kunnissa, uutta tekniikkaa ja ESCOrahoitusmenettely. Ulkovalaistuksen valistushanke, Joensuu 28.3.2014 Motiva Oy
Energiansäästöä kunnissa, uutta tekniikkaa ja ESCOrahoitusmenettely Ulkovalaistuksen valistushanke, Joensuu 28.3.2014 Motiva Oy Energiansäästöä kunnissa Uutta tekniikkaa katuvalaistukseen, Päivi Suur-Uski
Energiansäästöä kunnissa, uutta tekniikkaa ja ESCOrahoitusmenettely. Ulkovalaistuksen valistushanke, Vaasa 8.4.2014 Motiva Oy
Energiansäästöä kunnissa, uutta tekniikkaa ja ESCOrahoitusmenettely Ulkovalaistuksen valistushanke, Vaasa 8.4.2014 Motiva Oy Energiansäästöä kunnissa Uutta tekniikkaa katuvalaistukseen, Päivi Suur-Uski