Source: http://docplayer.it/18285670-Tutte-le-informazioni-dichiarazioni-relazioni-comunicazioni-relative-all-installazione-all-esercizio-alla-manutenzione-al.html
Timestamp: 2019-01-20 18:31:39+00:00
Document Index: 159653146

Matched Legal Cases: ['art. 284', 'art. 2', 'art. 6', 'art. 1', 'art. 6', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 9', 'art. 33', 'art. 33', 'art. 76', 'art.7', 'art. 284', 'art. 284', 'art. 285', 'art. 286', 'art. 286']

Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all installazione, all esercizio, alla manutenzione, al - PDF
Download "Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all installazione, all esercizio, alla manutenzione, al"
1 6 Allegati Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all installazione, all esercizio, alla manutenzione, al controllo e all ispezione degli impianti termici, nonché le assunzioni di responsabilità degli stessi, devono essere conformi agli schemi riportati in allegato al presente provvedimento e di seguito indicati: Allegato 1 Rapporti di Ispezione Allegato 2 Modello Libretto Impianto Termico ; Allegato 3 Modelli Rapporti di Controllo; Allegato 5 Modelli di presentazione: Allegato 6 Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile; Allegato 7 Comunicazione di responsabilità per impianti termici; Allegato 8 Modello dichiarazione per Amministratori di Condominio; Allegato 9 Dichiarazione ai sensi dell art. 284 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 14
2 Allegato 1 Rapporti di ispezione I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull apposito rapporto di ispezione, sul libretto di impianto e registrati nel CURIT, a cura e sotto la responsabilità dell ispettore incaricato dall Autorità competente. In questo allegato sono riportati i modelli di rapporto di ispezione. Sono previsti i seguenti modelli di rapporto di ispezione: rapporto di ispezione per impianti termici a combustione; rapporto di ispezione per macchine frigorifere / pompe di calore; rapporto di ispezione per impianti di teleriscaldamento; rapporto di ispezione per impianti cogenerativi. Regione Lombardia si riserva la possibilità di modificare i modelli qui presentati, a fronte di pubblicazione di analoghi modelli a livello nazionale, dandone comunicazione sul portale web, a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A.. Sul medesimo portale web sono pubblicati, a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., i manuali di compilazione a beneficio dei diversi soggetti che operano sul Catasto. 15
3 Allegato 1A - Rapporto di ispezione per impianti termici a combustione Foglio n 1 di.. a) Catasto impianti/codice b) Data ispezione.... N.... c) Ispettore/estremi qualifica... d) Dichiarato Si No e) N dichiarazione... f) Data dichiarazione.... Comune Località g) UBICAZIONE: Indirizzo Scala Piano Dati catastali: Sezione ; Foglio.; Particella ; Subalterno h) Delegato : Cognome e nome Indirizzo i) Responsabile impianto: Occupante Terzo responsabile (manutentore) Proprietario/i Amministratore Ragione sociale Ragione sociale Cognome e nome Cognome e nome Indirizzo Indirizzo Comune Comune Telefono Telefono Fax Fax j) Occupante l) T.R. / Manutentore Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax Residenziale VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI - GRUPPI TERMICI - STAGIONE 2-2 a) Destinazione prevalente dell'immobile Terziario/Artigianale/Industriale Edificio pubblico od a uso pubblico Altro a) Installazione interna: locale idoneo (ai sensi del DPR 74/2013 e DGR 3965/2015 e loro successive modifiche ed integrazioni) 1. DATI GENERALI Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax 2. DESTINAZIONE c) Destinazione d'uso dell'impianto c) Sistema di ventilazione sufficiente Si No NA d) Sistema evacuazione fumi idonea (esame visivo) e) Cartellonistica prevista presente Si No NA f) mezzi estinzione incendi presenti e revisionati g) Interruttore generale presente i) Assenza perdite combustibile (esame visivo) Gas naturale GPL Gasolio Altro... riscaldamento Non Richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Cond. chimico k) Trattamento dell'acqua produzione ACS Non Richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Cond. chimico a) Libretto impianto presente c) Dich. di conformità/rispondenza presente e) C.P.I. presente ove richiesto a) Check-list b) Centrale a servizio di: Si No NC Si No Si No Si No NA m) Amministratore k) Proprietario Singola unità immobiliare Più unità immobiliari Si No NA Si No NC h) Rubinetto intercettazione esterno presente j) Sistema regolazione temp. ambiente funzionante 4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE 5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO Adozione valvole termostatiche su corpi scaldanti Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati Introduzione di un sistema di trattamento acqua b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico c) Stima del dimensionamento del/i generatori e) Superficie riscaldata.. f) Consumi (m 3 /anno). (kg/anno) (l/anno) Dimensionamento corretto Non controllabile Riscaldamento ambienti Produzione di acqua calda sanitaria 3. VERIFICA LOCALE b) installazione esterna: generatori idonei b) Libretto di impianto compilato in tutte le parti d) Libretti uso e manutenzione generatori/impianto presenti f) Pratica INAIL (ISPESL) presente ove richiesta Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti Si allega relazione di dettaglio d) Combustibile Si No NC Si No NC Si No NA Si No NA Si No NC Si No Si No Si No NA Si rimanda a relazione di dettaglio successiva Valutazione non eseguita, motivo:. Dimensionamento non corretto Si rimanda a relazione di dettaglio successiva 16
4 Foglio n.. di.. Catasto impianti/codice GENERATORE Data della verifica N a) Data realizzazione impianto b) Generatore N. di. c) Data installazione gen. d) Fluido termovettore Acqua Aria Altro e) Tipologia gruppo termico Singolo Modulare Tubo o nastro radiante Generatore ad aria calda f) Classificazione Standard a bassa temperatura a gas a condensazione g) Costruttore caldaia j) Costruttore bruciatore h) Modello caldaia k) Modello bruciatore i) Matricola caldaia l) Matricola bruciatore m) Dati nominali Pot. termica al focolare.(kw) ; Pot. termica utile (kw) ; Campo di lavoro bruciatore da. a (kw) n) Dati misurati Portata di combustibile. (m3/h o kg/h) ; Pot. termica al focolare (kw) 7. MANUTENZIONI a) Operazioni di controllo e manutenzione: Frequenza Ultima manutenzione prevista effettuata Sì No Data: b) Rapporto di controllo tecnico Presente Si No Con: Osservazioni Raccomandazioni Prescrizioni 8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI ) Strumento: Marca. Modello.. Matricola... a) Modulo tetmico N. di. b) Bacharach (per combustibili liquidi) 1 misura..; 2 misura ; 3 misura.. c) Valori misurati (media delle tre misure) d) Valori calcolati Temperatura fluido di mandata ( C) Temperatura aria comburente ( C) Temperatura fumi ( C) CO 2 oppure O 2 (%) CO nei fumi secchi (ppm) Indice d'aria (n) CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm) Potenza termica persa al camino Qs (%) Recupero calore di condensazione ET (%) Rendimento di combustione? comb (%) e) MISURA DEL TIRAGGIO (UNI 10845) Strumento: Marca..... Modello..... Matricola..... (Pa) 9. RISULTATI DELL'ISPEZIONE a) Monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria: Regolare Irregolare (deve essere inferiore o uguale a 1000 ppm = 0,1%) b) Indice di fumosità - N di Bacharach: Regolare Irregolare (deve essere: per l'olio combustibile inferiore o uguale a 6 per il gasolio inferiore o uguale a 2) c) Rendimento di combustione: Sufficiente Insufficiente (il valore deve essere superiore o uguale a. %) Valore rilevato.. % Valore rilevato + 2 % d) L'impianto rispetta la normativa? Sì No e) L'impianto rispetta quanto previsto ai punti del presente rapporto: (relativamente al DPR 74/2013 e DGR 3965/2015 e ss.mm.ii.) 7.a 9.a 9.b 9.c 10. OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORE 11. PRESCRIZIONI DELL'ISPETTORE b) Codici elenco non conform.;..;..;..;..;..;..;..; 12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE IMPIANTO RESPONSABILE IM PIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA L'ISPETTORE. 17
5 Allegato 1B - Rapporto di ispezione per macchine frigorifere / pompe di calore Foglio n 1 di.. a) Catasto impianti/codice b) Data ispezione.... N.... c) Ispettore/estremi qualifica... d) Dichiarato Si No e) N dichiarazione... f) Data dichiarazione.... Comune Località g) UBICAZIONE: Indirizzo Scala Piano Dati catastali: Sezione ; Foglio.; Particella ; Subalterno h) Delegato : Cognome e nome Indirizzo i) Responsabile impianto: Occupante Terzo responsabile (manutentore) Proprietario/i Amministratore j) Occupante l) T.R. / Manutentore VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI - GRUPPI FRIGO - STAGIONE 2-2 Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax (ai sensi del DPR 74/2013 e DGR 3965/2015 e loro successive modifiche ed integrazioni) 1. DATI GENERALI m) Amministratore k) Proprietario Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax 2. DESTINAZIONE d) Trattamento dell'acqua a) Destinazione prevalente dell'immobile Residenziale b) Centrale a servizio di: Singola unità immobiliare c) Destinazione d'uso dell'impianto Non richiesto Riscaldamento ambienti Assente Terziario/Artigianale/Industriale Più unità immobiliari Raffrescamento ambienti Filtrazione Edificio pubblico od a uso pubblico Altro e) Superficie riscaldata/raffrescata.. f) Consumi (kwh/anno) Addolcimento Cond. Chimico 3. VERIFICA LOCALE a) Locale di installazione idoneo Si No NC b) Dimensioni aperture di ventilazione adeguate Si No NC c) Aperture di ventilazione libere da ostruzioni Si No NC d) Linee elettriche idonee Si No NC e) Coibentazioni idonee Si No NC a) Libretto impianto presente c) Dich. di conformità/rispondenza presente a) Check-list 5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO Adozione generatori a più gradini o a regolazione continua Adozione di sistemi di regolazione programmbili su più livelli di temperatura Isolamento rete di distribuzione Si No Si No 4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE b) Libretto di impianto compilato in tutte le parti d) Libretti uso e manutenzione generatori/impianto presenti Isolamento canali di distribuzione Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti Si No Si No b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico Si allega relazione di dettaglio Si rimanda a relazione di dettaglio successiva Valutazione non eseguita, motivo:. c) Stima del dimensionamento del/i generatori Dimensionamento corretto Non controllabile Dimensionamento non corretto Si rimanda a relazione di dettaglio successiva 18
6 Foglio n.. di.. Catasto impianti/codice GENERATORE Data della verifica N a) Data realizzazione impianto b) Generatore N. di. c) Data installazione gen. d) Fluido termovettore Acqua Aria Altro e) Tipologia gruppo frigo f) Costruttore generatore Assorbimento per rec. calore Assorbimento a fiamma diretta, comb. Ciclo compress. motore elettrico o endotermco g) Modello generatore h) Matricola generatore i) N circuiti j) Dati nominali Pot. frigorifera in raffrescamento.(kw) ; Pot. termica in riscaldamento (kw) 7. MANUTENZIONI a) Operazioni di controllo e manutenzione: Frequenza. Ultima manutenzione prevista effettuata Sì No Data: b) Rapporto di controllo tecnico Presente Si No Con: Osservazioni Raccomandazioni Prescrizioni 8. MISURAZIONI a) Circuito N. di. b) Prova eseguita in modalità Riscaldamento Raffrescamento c) Valori misurati Surriscald. ( C) T evapor ( C) T ing. lato utenze ( C) Sottoraffredd. ( C) T ing. lato est. ( C) T usc. lato utenze ( C) 9. RISULTATI DELL'ISPEZIONE T condens. ( C) T usc. lato est. ( C) a) L'impianto rispetta la normativa? Sì No b) L'impianto rispetta quanto previsto ai punti del presente rapporto: (relativamente al DPR 74/2013 e DGR 3965/2015 e ss.mm.ii.) 7.a 10. OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORE 11. PRESCRIZIONI DELL'ISPETTORE Codici elenco non conformità.;..;..;..;..;..;..;..; 12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE IMPIANTO RESPONSABILE IM PIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA L'ISPETTORE. 19
7 Allegato 1C - Rapporto di ispezione per impianti da teleriscaldamento Foglio n 1 di.. a) Catasto impianti/codice b) Data ispezione.... N.. c) Ispettore/estremi qualifica... d) Dichiarato Si No e) N dichiarazione... f) Data dichiarazione.... Comune Località g) UBICAZIONE: Indirizzo Scala Piano Dati catastali: Sezione ; Foglio.; Particella ; Subalterno h) Delegato : Cognome e nome Indirizzo i) Responsabile impianto: Occupante Terzo responsabile (manutentore) Proprietario/i Amministratore Ragione sociale Ragione sociale Cognome e nome Cognome e nome Indirizzo Indirizzo Comune Comune Telefono Telefono Fax Fax j) Occupante l) T.R. / Manutentore Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax Residenziale VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI - SCAMBIATORI - STAGIONE 2-2 a) Destinazione prevalente dell'immobile Terziario/Artigianale/Industriale Edificio pubblico od a uso pubblico Altro a) Locale installazione idoneo (ai sensi del DPR 74/2013 e DGR 3965/2015 e loro successive modifiche ed integrazioni) 1. DATI GENERALI Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax 2. DESTINAZIONE c) Destinazione d'uso dell'impianto c) Linee elettriche idonee Si No NA d) Assenza perdite dal circuito idraulico Acqua calda Acqua surriscaldata Vapore Altro... riscaldamento Non Richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Cond. chimico e) Trattamento dell'acqua produzione ACS Non Richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Cond. chimico a) Libretto impianto presente c) Dich. di conformità/rispondenza presente f) Pratica INAIL (ISPESL) presente ove richiesta a) Check-list Si No m) Amministratore k) Proprietario Singola unità immobiliare Riscaldamento ambienti Più unità immobiliari f) Consumi (kwh t /anno) Si No NC b) Stato delle coibentazioni idoneo 4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE 5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO Adozione valvole termostatiche su corpi scaldanti Verifica coerenza tra parametri curva climatica impostati su centralina e valori temp. Amb. Verifica presenza pertite acqua b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico c) Stima del dimensionamento del/i generatori b) Centrale a servizio di: e) Superficie riscaldata.. Si No Si No NA Dimensionamento corretto Non controllabile Produzione di acqua calda sanitaria 3. VERIFICA LOCALE b) Libretto di impianto compilato in tutte le parti d) Libretti uso e manutenzione generatori/impianto presenti Installazione adeguato involucro di coibentazione scambiatore Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti Si allega relazione di dettaglio d) Alimentazione Si No NC Si No NC Si No Si No Si rimanda a relazione di dettaglio successiva Valutazione non eseguita, motivo:. Dimensionamento non corretto Si rimanda a relazione di dettaglio successiva 20
8 Foglio n.. di.. Catasto impianti/codice GENERATORE Data della verifica N a) Data realizzazione impianto b) Scambiatore N. di. c) Data installazione scamb. d) Fluido termovettore Acqua Vapore Altro e) Costruttore scambiatore f) Modello scambiatore g) Matricola scambiatore a) Operazioni di controllo e manutenzione: h) Pot. termica nominale (kw) 7. MANUTENZIONI Frequenza.. Ultima manutenzione prevista effettuata Sì No Data: b) Rapporto di controllo tecnico Presente Si No Con: Osservazioni Raccomandazioni Prescrizioni 8. MISURAZIONI - Modulo tetmico N. di. a) Valori misurati T esterna ( C) T mandata secondario ( C) Portata fluido primario (m3/h) T mandata primario ( C) T ritorno secondario ( C) T ritorno primario ( C) Pot. termica (kw) 9. RISULTATI DELL'ISPEZIONE a) Potenza compatibile con i dati di progetto Sì No b) L'impianto rispetta la normativa? Sì No c) L'impianto rispetta quanto previsto ai punti del presente rapporto: (relativamente al DPR 74/2013 e DGR 3965/2015 e ss.mm.ii.) 7.a 9.a 10. OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORE 11. PRESCRIZIONI DELL'ISPETTORE Codici elenco non conformità:.;..;..;..;..;..;..;..; 12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE IMPIANTO RESPONSABILE IM PIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA L'ISPETTORE. 21
9 Allegato 1D - Rapporto di ispezione per impianti cogenerativi Foglio n 1 di.. VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI - COGENERATORI - STAGIONE 2-2 (ai sensi del DPR 74/2013 e DGR 3965/2015 e loro successive modifiche ed integrazioni) 1. DATI GENERALI a) Catasto impianti/codice b) Data ispezione.... N.... c) Ispettore/estremi qualifica... d) Dichiarato Si No e) N dichiarazione... f) Data dichiarazione.... Comune Località g) UBICAZIONE: Indirizzo Scala Piano Dati catastali: Sezione ; Foglio.; Particella ; Subalterno h) Delegato : Cognome e nome Indirizzo i) Responsabile impianto: Occupante Terzo responsabile (manutentore) Proprietario/i Amministratore l) T.R. / Manutentore j) Occupante Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax a) Destinazione prevalente dell'immobile Residenziale m) Amministratore k) Proprietario b) Centrale a servizio di: Singola unità immobiliare Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax Ragione sociale Cognome e nome Indirizzo Comune Telefono Fax 2. DESTINAZIONE c) Destinazione d'uso dell'impianto Riscaldamento ambienti d) Combustibile Gas naturale Terziario/Artigianale/Industriale Più unità immobiliari Produzione di acqua calda sanitaria GPL Edificio pubblico od a uso pubblico Altro a) Locale installazione idoneo e) Superficie riscaldata.. f) Consumi (m 3 /anno). (kg/anno) (l/anno) 3. VERIFICA LOCALE Si No NC b) Linee elettriche idonee Gasolio Altro... Si No NC c) Sistema di ventilazione sufficiente Si No NA d) Sistema evacuazione fumi idonea (esame visivo) e) Cartellonistica prevista presente Si No NA f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati Si No NC Si No NA g) Assenza perdite combustibile (esame visivo) h) Trattamento dell'acqua Si No NC Non Richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Cond. chimico 4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE a) Libretto impianto presente Si No b) Libretto di impianto compilato in tutte le parti Si No c) Dich. di conformità/rispondenza presente Si No d) Libretti uso e manutenzione generatori/impianto presenti Si No e) C.P.I. presente ove richiesto Si No NA f) Pratica INAIL (ISPESL) presente ove richiesta Si No NA 5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO a) Check-list Adozione valvole termostatiche su corpi scaldanti Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati Introduzione di un sistema di trattamento acqua Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico Si allega relazione di dettaglio Si rimanda a relazione di dettaglio successiva Valutazione non eseguita, motivo:. c) Stima del dimensionamento del/i generatori Dimensionamento corretto Non controllabile Dimensionamento non corretto Si rimanda a relazione di dettaglio successiva 22
10 Foglio n.. di.. Catasto impianti/codice.... Data della verifica N a) Data realizzazione impianto 6. GENERATORE b) Data installazione cogen. N. di. c) Cogeneratore d) Fluido termovettore Acqua Aria Altro e) Costruttore g) Modello i) Matricola f) Pot. el. nom. morsetti (kw) h) Pot. ass. con il combustibile (kw) j) Pot. termica nominale (kw) a) Operazioni di controllo e manutenzione: Frequenza.. k) Pot. term. a piena potenza con by-pass fumi aperto (kw) 7. MANUTENZIONI Ultima manutenzione prevista effettuata Sì No Data: b) Rapporto di controllo tecnico Presente Si No Con: Osservazioni Raccomandazioni Prescrizioni T aria comburente ( C) 8. MISURAZIONI - Modulo cogen N. di. a) Valori misurati T acqua in uscita ( C) T acqua in ingresso ( C) T acqua motore (solo m.c.i.) ( C) Pot. ai morsetti generatore (kw) T fumi a valle scamb. ( C) 9. RISULTATI DELL'ISPEZIONE T fumi a monte scamb. ( C) a) L'impianto rispetta la normativa? Sì No b) L'impianto rispetta quanto previsto ai punti del presente rapporto: (relativamente al DPR 74/2013 e DGR 3965/2015 e ss.mm.ii.) 7.a 10. OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORE 11. PRESCRIZIONI DELL'ISPETTORE Codici elenco non conformità:.;..;..;..;..;..;..;..; 12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE IMPIANTO RESPONSABILE IM PIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA L'ISPETTORE. 23
11 Allegato 2 Modello di Libretto di impianto Il modello elaborato contiene tutte le informazioni previste dagli allegati al DM 10 febbraio 2014, alle quali sono state aggiunte informazioni che Regione Lombardia ritiene fondamentali rispetto ai propri sistemi informativi. Il modello qui riportato entra in vigore a partire dal 1 agosto Il manutentore, all atto della prima manutenzione successiva alla data di entrata in vigore, è tenuto a compilare il nuovo libretto di impianto, a cui deve essere allegato il vecchio libretto. Il libretto deve essere aggiornato ad ogni manutenzione relativamente alle sezioni 11, 12 e 14. Il manutentore garantisce la corrispondenza tra quanto riportato sul libretto di impianto e quanto presente nel rapporto di prova e sul catasto CURIT. Di seguito si riporta il modello di nuovo libretto di impianto organizzato in schede come da elenco: Libretto di impianto, costituito dalle seguenti sezioni: 1. Scheda identificativa dell impianto; 2. Trattamento acqua; 3. Nomina del terzo responsabile dell impianto termico; 4. Generatori; 5. Sistemi di regolazione e di contabilizzazione; 6. Sistema di distribuzione; 7. Sistema di emissione; 8. Sistema di accumulo; 9. Altri componenti dell impianto; 10. Impianto di Ventilazione meccanica controllata; 11. Risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche; 12. Interventi di controllo di efficienza energetica; 13. Risultati delle ispezioni effettuate dall autorità competente; 14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi. Sul portale web sono pubblicati, a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., i manuali di compilazione a beneficio dei diversi soggetti che operano sul Catasto. 24
45 Allegato 3 Modelli di Rapporti di controllo. Analogamente al modello elaborato per il libretto di impianto, anche i rapporti di controllo vengono recepiti contenendo tutte le informazioni previste dagli allegati al DM 10 febbraio 2014, alle quali sono state aggiunte informazioni che Regione Lombardia ritiene fondamentali rispetto ai propri sistemi informativi. I modelli qui riportati entrano in vigore a partire dal 1 agosto Da tale data il manutentore è tenuto a compilare i nuovi modelli in relazione alla tipologia di impianto sottoposto a manutenzione. Di seguito si riportano i modelli dei nuovi Rapporti di controllo come da elenco: Tipo 1A Gruppi Termici; Tipo 1B Apparecchi a biomassa; Tipo 2 Gruppi Frigo; Tipo 3 Scambiatori; Tipo 4 Cogeneratori. Sul portale web sono pubblicati, a cura di Infrastrutture Lombarde S.p.A., i manuali di compilazione a beneficio dei diversi soggetti che operano sul Catasto. 58
46 59 Allegato 3A - Rapporto di controllo per Gruppi Termici
47 60 Allegato 3B - Rapporto di controllo per Gruppi Termici a biomassa
48 61 Allegato 3C - Rapporto di controllo per Gruppi Frigo / Pompe di Calore
49 62 Allegato 3D - Rapporto di controllo per Scambiatori
50 63 Allegato 3E - Rapporto di controllo per Cogeneratori / Trigeneratori
51 Allegato 5 - Modelli di presentazione. Qualora l Autorità Competente richiedesse copia cartacea delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione, la ditta di manutenzione utilizza il seguente modello di distinta, generabile attraverso lo strumento informativo di Catasto a seguito della registrazione delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione. Il presente modello può essere utilizzato anche per la consegna delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione al CAIT che viene incaricato della registrazione a Catasto. DISTINTA DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA MANUTENZIONE Autorità Competente o CAIT destinatario della Distinta Periodo di riferimento dal / / al / / Soggetto presentante: Numero DAM: Data controllo Codice Impianto Data inserimento* Responsabile Impianto Comune Indirizzo Fascia Potenza Data consegna: *Non compilare in caso di consegna al CAIT da parte del Manutentore/Installatore 64
52 Allegato 6 Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ AD UN TERZO RESPONSABILE (EX ART.6 DPR 74/2013). TRA Il condominio sito in...., all'indirizzo , Cap.... C.F...., proprietario dell'impianto descritto al successivo art. 2 e di seguito denominato «committente» nella persona dell'amministratore pro- tempore.... nato/a prov. il..... il quale dichiara di agire in nome e per conto del citato Condominio in esecuzione della delibera dell'assemblea condominiale del.. E l'impresa..., di seguito denominata manutentore terzo responsabile con sede legale in indirizzo Partita Iva Iscritta alla Cciaa di... al numero.... nella persona del Rappresentante legale del Sig./Sig.ra.. ARTICOLO 1-OGGETTO E SCOPO 1. Forma oggetto del presente contratto lo svolgimento delle attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, conformemente agli artt. 7 ed 8 del d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii.. 2. Scopo del contratto è quello di disciplinare l'erogazione del servizio, da parte di un terzo, comprendente l'esercizio e la manutenzione di un impianto termico necessari ad assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del valore di temperatura in ogni unità immobiliare dell'edificio nei limiti di periodo e durata, e nel limite di rendimento indicati agli articoli 3 e 4 del d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii.. E previsto, inoltre, anche il pieno rispetto delle Disposizioni Regionali approvate con d.g.r. X/3965 del 31 luglio 2015 e s.m.i. anche se non espressamente indicate nei riferimenti normativi indicati nei successivi articoli del presente contratto. ARTICOLO 2-LUOGO E OGGETTO DEL SERVIZIO 1. Il servizio di esercizio e manutenzione viene prestato per l impianto termico installato presso la struttura immobiliare ovvero edificio o insieme di edifici situato all'indirizzo di seguito riportato: Comune....,....., Provincia...,.. nr....., Località Via/Piazza ubicato in zona climatica, con Gradi Giorno..., di Proprietà di., ed Amministrata da....., che si firma in calce. 2. L'impianto termico viene utilizzato per la produzione di acqua calda destinata al riscaldamento ambientale, durante il periodo o per le situazioni climatiche particolari in cui è consentito, come previsto dal d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii., e/o per la produzione centralizzata di acqua calda ad uso sanitario, durante tutto l'arco dell'anno e con valori di temperatura come previsto dal d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii.. 65
53 3. Gli elementi costitutivi l'impianto termico, con le loro caratteristiche, nonché gli interventi di manutenzione e le verifiche periodiche previste dal d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii., dovranno essere trascritti sul Libretto di impianto dal terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione. 4. L'amministratore affida l' attività di esercizio e il servizio di manutenzione dell'impianto termico a:. che si firma in calce, quale soggetto terzo responsabile che assume le responsabilità ed oneri come indicato agli artt. 31 e 34 della L. 10/91 ed all'art. 6 del d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii.. ARTICOLO 3- OBBLIGHI DEL TERZO RESPONSABILE 1. Il terzo responsabile dichiara, firmando il presente contratto sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dal d. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e, in particolare, del riconoscimento di abilitazione alla manutenzione degli impianti termici di cui all art. 1, comma: l, lettera c) (eventualmente anche lettera e ) della D.M. 37/08 rilasciato dalla competente Camera di Commercio. Nel caso di impianti termici di potenzialità superiore a 350 kw, di possedere altresì i requisiti previsti dal comma 8 art. 6 del d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii., ovvero essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, rilasciata da:....(allega certificato) o in alternativa attestazione ai sensi del d.p.r. n. 207/2010, cioè l'attestazione Soa in categoria OS28 oppure OG11, rilasciata da. (allega certificato). 2. Il possesso di quanto descritto al punto 1 consente all'impresa di assumere il ruolo di terzo responsabile per le attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo dell'impianto termico oggetto del contratto. 3. Il terzo responsabile si impegna a: fornire le prestazioni ed a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, per gli anni.. a partire dalla data della firma del presente contratto; fornire le proprie prestazioni soltanto su impianti termici che siano conformi alle vigenti normative Uni e Cei in materia di sicurezza, salvaguardia ambientale e risparmio energetico; comunicare al termine della stagione di riscaldamento di riferimento i consumi dell impianto, rapportati ai gradi giorno effettivi alla stagione conclusa; assumere in carico l'impianto termico per lo svolgimento delle attività di manutenzione di propria competenza accertandone la conformità alle vigenti normative applicabili all'impianto; nel caso di impianto termico non conforme, a: a. rilevare le condizioni di non conformità; b. redigere un rapporto in cui vengono descritte le operazioni e gli interventi da fare per eliminare le difformità; c. quantificare il costo economico per le attività di cui sopra, sottoponendolo al condominio; d. svolgere i lavori in caso di assenso. Il terzo responsabile risponde di ogni inadempienza derivante dagli obblighi gravanti su di lui per tutto il periodo di validità del contratto ed è soggetto a tutte le sanzioni previste dalla normativa in vigore. 4. Fermo restando le responsabilità, gli impegni e gli obblighi assunti, il terzo responsabile ha la possibilità di delegare ad altri soggetti alcune attività. Il terzo responsabile garantisce il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti delegati per le specifiche attività. Avvalendosi di tale clausola, il terzo responsabile dichiara nello specifico di delegare le seguenti attività: attività...soggetto delegato*.. attività.... soggetto delegato*.. attività... soggetto delegato* (* riportare ragione sociale e codice registrazione a CURIT) In caso di modifica delle attività delegate o del soggetto delegato, il terzo responsabile è tenuto ad inviare comunicazione preventiva al committente che, in caso contrarietà, deve darne comunicazione 66
54 scritta terzo responsabile entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di quest ultimo. In ogni caso il terzo responsabile rimane il titolare dei rapporti con l Ente Locale competente, anche per quanto concerne la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione e del riconoscimento dei relativi contributi. ARTICOLO 4-COMPITI DEL TERZO RESPONSABILE 1. Il terzo responsabile si assume l'onere dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, svolgendo il complesso di operazioni che, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, comportano l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: a. esercizio dell'impianto termico, eseguendo le operazioni specificatamente previste nel d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii., relativamente alla impostazione ed alla osservanza del periodo giornaliero di attivazione dell'impianto termico, al limite di durata giornaliera, al periodo annuale di esercizio, all impostazione dei valori di temperatura del fluido termovettore, all attivazione della centralina climatica, ed eseguendo le operazioni previste dalla normativa vigente per il controllo e la corretta conduzione dell impianto termico relativamente all accensione ed allo spegnimento del generatore di calore, misura e controllo del rendimento di combustione e sua regolazione, misura e controllo dei parametri termoidraulica quali temperatura, pressione, livello e quant altro pertinente alla corretta conduzione; b. manutenzione ordinaria dell'impianto termico, eseguendo le operazioni specificatamente previste dalle normative Uni e Cei e nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti costituenti l'impianto termico, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti e che comportino l'impiego di attrezzature e materiali di consumo e di uso corrente. c. conduzione dell impianto termico, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort; se l impianto termico è di potenza nominale al focolare superiore a 232 kw, la conduzione deve essere garantita da un conduttore munito di apposito patentino. d. manutenzione straordinaria dell'impianto termico, eseguendo gli interventi e le operazioni che si rendessero necessari, nel corso dell'esercizio, atti a condurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dalla normativa vigente e/o dal progetto mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto, previo approvazione del committente. e. Il terzo responsabile si impegna a mantenere: il rendimento di combustione del generatore di calore, e per tutta la durata del contratto al valore di.. %, e comunque mai inferiore a quello stabilito dalla vigente normativa; la temperatura media ambiente di ogni singolo alloggio, per le ore di erogazione del calore stabilite in accordo con l'assemblea dei condomini, ad un valore di 20 C + 2 C di oscillazione nei limiti minimi di temperatura esterna ammessi per la località e per il regime orario di funzionamento dell'impianto termico. Qualora il committente non approvi gli interventi di manutenzione straordinaria indicati dal terzo responsabile per l eventuale messa a norma dell impianto o per il rispetto del rendimento minimo previsto, questi può rimettere il mandato del ruolo di terzo responsabile al committente inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R e per conoscenza all Ente locale competente per le ispezioni previste dal DPR 74/2013 e s.m.i. oltre che alla compilazione del previsto modulo di revoca dell incarico dalla DGR X/3965 e ss.mm.ii., senza necessariamente rinunciare all incarico di manutentore. In questo caso la responsabilità tornerà in capo al committente o, dove previsto, all Amministratore. 2. Il terzo responsabile si impegna a compilare e firmare il libretto di impianto per la parte di propria competenza. La conservazione del libretto è affidata al terzo responsabile, che ne risponde della tenuta, salvo diversamente pattuito. 3. Il terzo responsabile, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto termico, propone e/o assiste l'amministratore nella scelta del materiale o componente idoneo a garantirgli il rispetto delle prestazioni contrattuali e delle conformità di legge, comprendendo anche la relativa installazione e l'eventuale fornitura. Nei casi di manutenzione straordinaria o di sostituzione di parti e componenti il terzo responsabile richiederà preventivamente autorizzazione al Committente per il tramite dell Amministratore. Qualora il committente non autorizzi l intervento non approvandone la 67
55 relativa spesa, il terzo responsabile incaricato può attivare la procedura prevista alla lettera e. del comma 1 del presente articolo. 4. Il terzo responsabile si impegna ad effettuare almeno n.. interventi l'anno di manutenzione ordinaria: all'inizio, durante ed al termine della stagione di riscaldamento più n. 1 (un), intervento su richiesta dell'amministratore in caso di accensione dell impianto fuori dal periodo stabilito e per particolari condizioni climatiche. 5. Il terzo responsabile espone presso la centrale termica un idoneo cartello che riporti le indicazioni conformi a quanto disposto all'art. 4, comma 7 del d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii.. 6. Il terzo responsabile, qualora venga richiesto il funzionamento dell impianto termico anche in regime di attenuazione, dovrà verificare se lo stesso impianto possa essere condotto con tale regime confrontando quanto previsto all'art. 4 del d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii. per tale evenienza e provvedendo ad informare l'amministratore sulla fattibilità della richiesta e sugli eventuali costi da sostenere in caso di non fattibilità. 7. Il terzo responsabile provvede alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, direttamente o attraverso le strutture CAIT presenti sul territorio regionale, all Ente Locale competente alle attività di accertamento e ispezione con cadenza biennale secondo le modalità dettate dalle Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici sul territorio regionale ai sensi della L.R. n. 24/06 e ss.mm.ii.. ARTICOLO 5-OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 1. Il committente si impegna a consegnare al terzo responsabile il Libretto di impianto, compilato per la parte di sua competenza. 2. Il committente, con la firma del presente contratto, consegna l'impianto termico al terzo responsabile nelle condizioni in cui si trova e si impegna a: consentire al medesimo di effettuare, se del caso ovvero come risulta dal rapporto di presa in carico conseguente al verbale di consegna dell impianto termico, tutte le operazioni di messa a norma dell'impianto stesso, conformemente alla normativa vigente, atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale ed il risparmio di energia, salvo quelle che riguardano i casi descritti all art. 9 del presente contratto, per i quali il committente rimane libero di decidere se affidarsi al terzo responsabile ovvero ad altre imprese; consegnare l impianto termico conforme alla vigente normativa; presentare al terzo responsabile il certificato di conformità rilasciato secondo il D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l entrata in vigore di detto decreto, la legge 46/90 o il D.P.R. 218/98, ove obbligatori, e il D.P.R. 447/91; 3. Il committente consente al terzo responsabile il libero accesso all edificio, particolarmente alla centrale termica, e nei locali in cui siano presenti componenti dell impianto termico, per lo svolgimento delle attività di sua competenza per tutta la durata del presente contratto. 4. Il committente informa il terzo responsabile dell esistenza di qualsiasi forma di assistenza per il proprio generatore di calore o dell impianto termico, stipulata o in essere per garanzia, con l installatore o il fornitore del generatore di calore. In caso di sussistenza di quanto detto, il terzo responsabile diventa il soggetto destinatario della garanzia per gli aspetti di sua competenza, in quanto ne è contrattualmente responsabile. 5. L amministratore trasferisce, in copia, al terzo responsabile tutta la documentazione tecnico-amministrativa da cui risulti che l impianto termico può essere messo in funzione nel rispetto della vigente normativa come: Certificato di Prevenzione Incendi o NOP rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora ne sussista l obbligo; Libretto di omologazione INAIL o ISPESL della centrale termica; Certificazione o Autodichiarazione della mancanza di amianto sui componenti dell impianto termico; Dichiarazione di Conformità dell impianto (se realizzato dopo il 13 marzo 1990). ARTICOLO 6-CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 1. Il corrispettivo per l'erogazione del servizio da parte del terzo responsabile è così costituito: a. Manutenzione ordinaria: Euro... Ogni altro intervento su chiamata: Euro 68
56 b. Manutenzione straordinaria Fornitura di materiali conforme al listino prezzi allegato con sconto del % Prestazione di manodopera conforme al listino in vigore per operaio di livello. c. Conduzione: Euro... d. Assunzione responsabilità: Euro... e. Adeguamento impianto/centrale se non a norma all atto dell assunzione dell incarico terzo responsabile, come specifiche allegate: Euro Nella quotazione della manutenzione ordinaria sono compresi nel prezzo: prodotti, componenti, revisioni, sostituzioni di parti di consumo e di uso corrente. Mentre non sono compresi nel prezzo riparazioni e sostituzioni di parti e componenti dovuti a interventi straordinari, i quali dovranno essere concordati con il committente per tramite dell Amministratore secondo le indicazioni presenti alla lettera b. del comma 1 del presente articolo. 3. Il pagamento delle prestazioni viene fatto in n. rate annuali di uguale importo e scadenti il giorno _ / _ /, il giorno _ / _ /, di ogni anno di validità del contratto. ARTICOLO 7-DURATA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE 1. Il presente contratto ha una durata di Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi, almeno giorni prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata Ar. ARTICOLO 8-PREZZI DEI MATERIALI E QUOTAZIONI DELLA MANODOPERA 1. Le quotazioni della manodopera sono fisse ed invariabili per un anno a partire dalla data di firma del contratto. I prezzi dei materiali sono definiti dal listino allegato o, in caso non venga allegato alcun listino, dai prezzi esposti dal costruttore dei vari componenti al momento dell eventuale sostituzione. 2. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera n), del D.Lgs. n. 206/2005 nel caso in cui i prezzi e le quotazioni di cui al comma precedente risultino aumentati oltre il. per cento rispetto a quelli iniziali, il committente può recedere dal contratto dandone comunicazione, tramite raccomandata Ar, entro.. giorni dalla comunicazione degli intervenuti aumenti. ARTICOLO 9-SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RISTRUTTURAZIONE D IMPIANTO 1. In caso di sostituzione del generatore di calore e/o di ristrutturazione/riqualificazione dell impianto il terzo responsabile, su esplicita richiesta e delega scritta del committente ed a carico di quest ultimo, predispone la relazione tecnica ed il progetto, di cui all Allegato B della D.G.R. 5018/07 e ss.mm.ii.. 2. Il committente ha facoltà di affidare al terzo responsabile la sostituzione del generatore di calore o la ristrutturazione/riqualificazione dell impianto termico. Ove, invece, affidi ad altri tale incarico, dandone immediata comunicazione al terzo responsabile, l affidamento tiene luogo di recesso. In questo caso, il terzo responsabile, così esonerato da ogni responsabilità inerente all impianto, comunicherà tempestivamente all Ente preposto la cessazione dell incarico. Gli è comunque dovuta un indennità pari alla metà degli importi ancora spettatigli per la manutenzione ordinaria. ARTICOLO 10 CONTROVERSIE In tutti i casi di controversia derivanti dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di In caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione è facoltà delle parti ricorrere all autorità giudiziaria ai sensi dell art. 33, 2 comma, lette u) del DLgs. N. 206/2005. ARTICOLO 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 1 Il comma 2 dell articolo 7 è opzionale, per renderlo valido il committente e l incaricato del ruolo di terzo responsabile devono apporre le proprie sigle al lato del comma stesso. 69
57 1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il committente autorizza 1'appaltatore ad utilizzare i propri dati personali unicamente ai fini dell' adempimento del presente contratto. IL COMMITTENTE IL TERZO RESPONSABILE Ai sensi degli artt e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 3 - Obblighi del terzo responsabile Art. 4 Compiti del terzo responsabile Art. 5 Obblighi del committente Art. 7 Durata del contratto e risoluzione Art. 8 Prezzi dei materiali e quotazioni della manodopera Art. 10 Controversie IL COMMITTENTE IL TERZO RESPONSABILE
58 Allegato 7 - Comunicazione di responsabilità per impianti termici Oggetto: comunicazione di responsabilità dell impianto. Al Comune / Alla Provincia di Ente locale responsabile dei controlli D.lgs 192/05 e s.m.i. Ufficio Energia/Ambiente Via Città. Il sottoscritto.. Legale rappresentante della Ditta.. iscritta alla CCIAA di..., al numero.., abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: a) b) c) d) e) f) g) dell articolo 1 del D.M. 37/08, in possesso dell ulteriore requisito di certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI ISO EN.. Altro.. Comunica di aver assunto l incarico di terzo responsabile dalla data del.... di non essere più terzo responsabile dal.... scadenza incarico per revoca dell incarico per dimissioni (indicare la motivazione in caso di revoca o dimissione: ) Impianto destinato a climatizzazione invernale produzione centralizzata di ACS climatizzazione estiva catasto impianti/codice... sito in via... Comune di di proprietà di..... di potenza termica del focolare (o utile in caso di sottostazioni teleriscaldamento o pompe di calore) complessiva nominale di. kw. Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l applicazione della sanzione penale, ai fini dell assunzione dell incarico di terzo responsabile il sottoscritto dichiara: di non essere fornitore di energia per il medesimo impianto; di essere fornitore di energia per il medesimo impianto. Inoltre, consapevole di mantenere le responsabilità assunte, dichiara di delegare alcune attività di propria competenza come di seguito indicato: attività... soggetto delegato*... attività... soggetto delegato*... attività... soggetto delegato*... (* riportare ragione sociale e codice registrazione a CURIT) Firma Ragione sociale della Ditta..... Nome e cognome del legale rappresentante.... Indirizzo.. Telefono. Cellulare... Fax A cura del committente dell incarico di terzo responsabile: Nominativo del fornitore di energia:... Nome e cognome/ Ragione sociale del committente... Firma del committente. * Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del Committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni 71
59 Allegato 8 - Modello dichiarazione per Amministratori di Condominio Al Comune / Alla Provincia di Ente locale responsabile dei controlli D.lgs 192/05 e s.m.i. Ufficio Energia/Ambiente Via Città. Oggetto: comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art.7 D.lgs 192/05 e s.m.i.). Il sottoscritto.... In qualità di..... Comunica di aver assunto l incarico di Amministratore del Condominio.. sito in..dalla data del.. di non essere più Amministratore del Condominio... sito in... dalla data del..... di essere responsabile per l esercizio e la manutenzione dell impianto di : di non essere responsabile per l esercizio e la manutenzione dell impianto di : climatizzazione invernale produzione centralizzata di ACS climatizzazione estiva catasto impianti/codice.. sito in via Comune di... di proprietà di.... composto dai seguenti generatori di calore: G1 potenza nominale di kw G2 potenza nominale di kw G3 potenza nominale di kw G4 potenza nominale di kw Combustibile. Combustibile. Combustibile. Combustibile. Firma..... Ragione sociale della Ditta... Nome e cognome del legale rappresentante.. Indirizzo.... Telefono.. Cellulare... Fax Nominativo del fornitore di energia: Nominativo dell eventuale Terzo Responsabile:. 72
60 Allegato 9 Dichiarazione ai sensi dell art. 284 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Identificazione Impianto Termico: Targa Impianto:. Autorità Competente:.. Il sottoscritto, in qualità di: Responsabile dell esercizio e manutenzione (se impresa registrata a CURIT riportare ragione sociale, codice iscrizione CURIT e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA) o Installatore (ragione sociale, codice iscrizione CURIT e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA) dell impianto sito in Comune di Provincia di ai sensi dell art. 284 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. DICHIARA che: l impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste all art. 285 del D. Lgs. 152/2006; l impianto è idoneo a rispettare i valori previsti all art. 286 del D. Lgs. 152/2006; per assicurare il rispetto dei valori limite previsti all art. 286 del D. Lgs. 152/2006 sono sufficienti le operazioni di controllo e manutenzione ordinarie e straordinarie previste dal D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., oltre a quelle indicate per la sostituzione di componenti non correttamente funzionanti o per l adeguamento dell impianto alle norme vigenti. Ulteriori interventi necessari possono essere indicati nelle note. Note: Luogo ; Data Firma dell installatore o del responsabile dell esercizio e della manutenzione.. Copia da conservare nel Libretto di Impianto; Copia da inviare all Autorità competente. 73