Source: http://docplayer.it/17690573-Falegnameria-scheda.html
Timestamp: 2018-06-22 00:37:34+00:00
Document Index: 103682670

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 14', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 10', 'art. 1', 'art. 4']

Falegnameria (Scheda) - PDF
Download "Falegnameria (Scheda)"
1 Ultim aggirnament: 1 feb Falegnameria Sistema di alimentazine: TT, TN Nrme di riferiment: Nrma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatri a tensine nminale nn superire a 1000 V in crrente alternata e a 1500 V in crrente cntinua"; Nrma CEI (CEI EN ) " Cstruzini elettriche per atmsfere esplsive per la presenza di plvere cmbustibile Parte 1-2: Cstruzini elettriche prtette da custdie - Scelta, installazine e manutenzine ; EN (CEI 31-67) Cstruzini elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di plveri cmbustibili Parte 14: Scelta ed installazine (dal 1 settembre 2007) Nrma CEI (CEI EN ) Cstruzini elettriche destinate all us in ambienti cn presenza di plvere cmbustibile Parte 1-1: Cstruzini prtette da custdie - Cstruzini e prve ; Nrma CEI (CEI EN ) Cstruzini elettriche destinate all us in ambienti cn presenza di plvere cmbustibile Parte 2-1: Metdi di prva - Metdi per la determinazine della temperatura minima di accensine della plvere ; Nrma CEI (CEI EN ) " Cstruzini per atmsfere esplsive per la presenza di plvere cmbustibile Parte 3: Classificazine dei lughi dve sn pssn essere presenti plveri cmbustibili ; Guida CEI Cstruzini per atmsfere esplsive per la presenza di plveri cmbustibili. Guida all applicazine della nrma EN (CEI 31-52). Classificazine dei lughi dve sn pssn essere presenti plveri cmbustibili". EN (CEI 31-66) "Cstruzini elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di plveri cmbustibili. - Parte 10: Classificazine delle aree dve sn pssn essere presenti plveri cmbustibili". (dal 1 lugli 2007) Principali dispsizini legislative: DM 8 marz 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzine incendi ai fini del rilasci del nullasta prvvisri di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"; DM 16 febbrai 1982 "Mdificazini del decret ministeriale 27 settembre 1965, cncernente la determinazine delle attività sggette alle visite di prevenzine incendi"; DPR 547/55 Nrme per la prevenzine degli infrtuni sul lavr ; Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti.
2 Ultim aggirnament: 1 feb Dlgs 626/94 Attuazine delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglirament della sicurezza e della salute dei lavratri durante il lavr ; DPR 23 marz 1998, n. 126 Reglament recante nrme per l'attuazine della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di prtezine destinati ad essere utilizzati in atmsfera ptenzialmente esplsiva ; Dlgs 12 giugn 2003, n. 233 Attuazine della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizini minime per il miglirament della tutela della sicurezza e della salute dei lavratri espsti al rischi di atmsfere esplsive ; DPR 689/59 "Determinazine delle aziende e lavrazini sggette, ai fini della prevenzine degli incendi, al cntrll del Cmand dei Vigili del fuc"; Legge 46/90 "Nrme per la sicurezza degli impianti"; D.P.R. 447/91 "Reglament di attuazine della legge 46/90"; D.P.R. 392/94 "Reglament recante la disciplina del prcediment di ricnsciment delle imprese ai fini dell'installazine, ampliament e trasfrmazine degli impianti nel rispett delle nrme di sicurezza" D.P.R. 558/99 "Reglament recante nrme per la semplificazine della disciplina in materia di registr delle imprese, nnché per la semplificazine dei prcedimenti relativi alla denuncia di inizi di attività e per la dmanda di iscrizine all'alb delle imprese artigiane al registr delle imprese per particlari categrie di attività sggette alla verifica di determinati requisiti tecnici" Direttive applicabili: Direttiva "ATEX" 94/9/CE (DPR 126/1998); Direttiva 99/92/CE (Dlgs 233/03) Installazine: Impresa abilitata alla realizzazine degli impianti di cui all'art. 1 cmma 1a) della legge 46/90 e iscritta nell'alb prvinciale delle imprese artigiane. Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti.
3 Ultim aggirnament: 1 feb Necessità di prgett: Si se la falegnameria è alimentata in Media Tensine cn sistema TN; Si se la falegnameria, classificata cme lcale rdinari, ha una superficie superire ai 200 mq; N se la falegnameria viene classificata cme lcale rdinari ed ha una superficie inferire uguale ai 200 mq; Si se la falegnameria viene classificata cn pericl di esplsine e/ a maggir rischi in cas di incendi (vedi classificazine dei lcali). Dichiarazine di cnfrmità: Si Classificazine dei Lcali: Una falegnameria può essere classificata, ai fini dei requisiti degli impianti elettrici in tre mdi differenti: cme lug cn pericl di esplsine, cme ambiente a maggir rischi in cas di incendi cme lcale rdinari. Le tre classificazini pssn anche svrapprsi, nel sens che ptrebber cesistere zne cn pericl di esplsine (per la presenza delle plveri cmbustibili), cn lughi a maggir rischi in cas di incendi per la presenza di legname ed eventualmente slventi e vernici (materiali cmbustibili) e cn parti da cnsiderare rdinarie. In cnclusine le pssibilità ptrebber essere quattr: sl esplsine, sl incendi, esplsine + incendi, rdinari. La lavrazine del legn, prvca la presenza di plveri cmbustibili (nn cnduttrici) in sspensine nell aria cn pssibilità quindi che esse si depsitin sugli apparecchi elettrici. Il sl fatt che la plvere di legn sia cmbustibile bbliga ad effettuare la classificazine in zne del lcale (art. 4.3 CEI EN ). Se tale classificazine prta all individuazine di almen una zna periclsa (20, 21 22) la falegnameria viene classificata cme lug cn pericl di esplsine; La falegnameria è a maggir rischi in cas di incendi se si verifica un dei seguenti due casi: la classe antincendi del cmpartiment in cui è situata la falegnameria è pari superire a 30; la falegnameria è un stabiliment labratri per la lavrazine del legn, cn materiale in lavrazine e/ in depsit pari superire ai 50 quintali (attività 47 del DM 16/2/82). Se da un analisi più dettagliata risultasse cmunque che una tale falegnameria è situata in un cmpartiment di classe inferire a 30, nn risulterebbe a maggir rischi in cas di incendi ai fini della realizzazine dell impiant Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti.
4 Ultim aggirnament: 1 feb elettric. La falegnameria è classificata cme lcale rdinari se la valutazine del rischi esplsine nn prta ad individuare alcuna zna periclsa e cntempraneamente si valuta che nn esista il rischi incendi. Nel cas in cui la falegnameria venisse classificata cme lug cn pericl di esplsine, ciò nn cmprterebbe autmaticamente la realizzazine di un impiant Ex, in quant se nessuna apparecchiatura elettrica venisse installata all intern delle zne 20, 21 22, l impiant verrebbe realizzat cn cmpnenti rdinari seguend la sla nrma generale impianti CEI Quindi l impiant sarebbe rdinari, ma ci sarebbe cmunque l bblig di prgett a causa del fatt che la classificazine delle aree del lcale ha prtat all individuazine di zne periclse. Nte sul lcale: Caratteristiche principali delle plveri cmbustibili: Cnducibilità elettrica. Le plveri vengn cnsiderate cnduttive, e perciò maggirmente periclse, se la lr resistività elettrica è inferire d uguale a 1000 hm*m. Granulmetria. Le particelle sn cnsiderate plvere in grad di frmare una nube ptenzialmente esplsiva, se le dimensini del granul di plvere è inferire a 0,2 mm. Temperatura di accensine. In realtà si tratta di due temperature che indican quand inizia l'innesc della nube di plvere, e sn dati che si utilizzan per stabilire la massima temperatura superficiale delle apparecchiature elettriche. Limiti di espldibilità. Cme vist per i gas (LEL, UEL), anche per le plveri esistn un limite inferire ed un limite superire di cncentrazine delle plveri stesse in aria che pssn prvcare un'esplsine. Se questa cncentrazine è trpp bassa (mancanza di plvere ciè di cmbustibile) trpp alta (mancanza di ssigen ciè di cmburente) nn si può frmare l'atmsfera esplsiva. In realtà, per le plveri il sl limite che viene utilizzat è quell inferire. Energia di innesc. E' l'energia minima necessaria per innescare un'esplsine in presenza di una miscela periclsa. Mentre per i gas è sufficiente un'energia di decine centinaia di micrjule, per le plveri è necessaria, in genere un'energia di decine centinaia di millijule (ciè un' rdine di grandezza superire), testimniand csì una più elevata periclsità dei gas, avend un' innesc più facile. Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti.
5 Ultim aggirnament: 1 feb Cntenut di umidità. E' un parametr che va ad influenzare la prtata di emissine da una srgente. Caratteristiche del legn cme plvere cmbustibile: Limite inferire di infiammabilità: 40 g/m 3 Plvere cmbustibile nn cnduttrice; Temperatura minima di accensine della nube di plvere: C; Temperatura minima di lenta cmbustine dell strat di plvere: 325 C; Energia minima di accensine: 20 mj; L attività di lavrazine di una falegnameria cmprta la frmazine di nubi di plvere di legn nell aria e il depsit di strati di plvere sui cmpnenti elettrici. Essend la plvere di legn una plvere cmbustibile, entrambe queste cause pssn prvcare un esplsine: Nube: il valre limite di espsizine prfessinale alle plveri di legn è di 5 mg/m 3 (allegat VIII bis del Dlgs 626/94), intes cme valre misurat calclat in relazine ad un perid di riferiment di tt re, cnsiderand tutte le plveri di legn presenti. Questa prescrizine legislativa rende di fatt impssibile raggiungere il limite inferire di infiammabilità di 40 g/m 3, anche in cnsiderazine del fatt che una cncentrazine simile di plvere rende impssibile il lavr. In una falegnameria quindi ccrre un sistema di aspirazine delle plveri ed una adeguata aerazine del lcale. Occrre tenere presente che l sfregament della plvere di legn all intern dei cndtti di aspirazine ptrebbe prtare al caricament elettrstatic dei cndtti metallici, cn cnseguente rischi di frmazine di scintille. Per limitare quest effett ccrre cllegare all impiant di terra questi cndtti metallici. Un altr pericl ptrebbe derivare nn direttamente dalla lavrazine, ma indirettamente dal sllevarsi di mucchi cumuli di plvere frmatisi in precedenza; è quindi cnsigliabile rimuvere prima pssibile i cumuli di plvere; Strat: per limitare quest rischi nn c è altr che effettuare una reglare pulizia del lcale; Le infrmazini cntenute nel presente dcument sn tutelati dal diritt d autre e pssn essere usati sulla scheda e su tutti i relativi cntenuti.
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151. S ETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E V ERIFICA Servizio Prevenzione e Protezione
Decret del Presidente della Repubblica 1 agst 2011 n. 151 I STITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI I NFORTUNI SUL L AVORO S ETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E V ERIFICA Servizi Prevenzine e Prtezine
SI SCHEDA DI SICUREZZA :
Versin : 1 ; Date : 6-6-2011 Page : 1 / 5 I nstri prdtti, fabbricati a partire dalla fibra di vetr cntinua (Filament de Fibra de Vetr Cntinu - FFVC), sn degli articli per i quali, in cnfrmità cn il reglament
Cmune di Terruggia Servizi Tecnic Via Marcni, 9 15030 Terruggia (AL) Tel.0142.401400 Fax 0142.401471 e-mail: tecnic@cmune.terruggia.al.it C.F. 00458160066 MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Elenc nn esaustiv