Source: http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=EltBauVO+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
Timestamp: 2016-08-26 13:45:19
Document Index: 203956868

Matched Legal Cases: ['§ 7', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 9', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 36', '§ 5', '§ 5', '§ 6']

Gesetze-Rechtsprechung Schleswig-Holstein EltBauVO | Landesnorm Schleswig-Holstein | Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO) vom 23. November 2009 | gültig ab: 01.01.2010 gültig bis: 30.12.2019
Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische...
§ 7 - Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume
InhaltAktuelle GesamtausgabeÄnderungshistorieAmtliche Abkürzung:EltBauVOAusfertigungsdatum:23.11.2009Gültig ab:01.01.2010Gültig bis:30.12.2019
VerordnungQuelle:Fundstelle:GVOBl. 2009, 856Gliederungs-Nr:2130-14-4Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO)1)
Vom 23. November 2009Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 31.12.2014 bis 30.12.2019Nichtamtliches InhaltsverzeichnisTitelGültig abLandesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO) vom 23. November 200901.01.2010 bis 30.12.2019Eingangsformel01.01.2010 bis 30.12.2019Inhaltsverzeichnis01.01.2010 bis 30.12.2019§ 1 - Anwendungsbereich01.01.2010 bis 30.12.2019§ 2 - Begriffe01.01.2010 bis 30.12.2019§ 3 - Allgemeine Anforderungen01.01.2010 bis 30.12.2019§ 4 - Anforderungen an elektrische Betriebsräume01.01.2010 bis 30.12.2019§ 5 - Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für Transformatoren und Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV01.01.2010 bis 30.12.2019§ 6 - Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate01.01.2010 bis 30.12.2019§ 7 - Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume01.01.2010 bis 30.12.2019§ 8 - Zusätzliche Bauvorlagen01.01.2010 bis 30.12.2019§ 9 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten31.12.2014 bis 30.12.2019
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: § 9 geändert (LVO v. 21.11.2014, GVOBl. S. 376)
Abs. 1 Nr. 1 und 3 und Abs. 3 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6) verordnet das Innenministerium:
3. zentralen Batterieanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
Innerhalb von Gebäuden müssen elektrische Anlagen nach § 1 in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräumen untergebracht sein. Ein elektrischer Betriebsraum ist nicht erforderlich für die in § 1 Nr. 1 genannten elektrischen Anlagen in
2. in durch Brandwände abgetrennten Gebäudeteilen,
wenn diese nur die in § 1 Nr. 1 aufgezählten elektrischen Anlagen enthalten.
(1) Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugänglichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und durch nach außen aufschlagende Türen jederzeit ungehindert verlassen werden können; sie dürfen von notwendigen Treppenräumen nicht unmittelbar zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elektrischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang nach § 36
Abs. 2 Satz 1 LBO darf nicht länger als 35 m sein.
Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für
Transformatoren und Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Betriebsräumen für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, ausgenommen Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. § 5 Abs. 5 Satz 1 und 3 und Abs. 6 gelten sinngemäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend. Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen muss derjenigen der raumabschließenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbstschließend sein.
(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Betriebsräumen für zentrale Batterieanlagen zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, ausgenommen Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. § 5 Abs. 5 Satz 1 und 3 und § 6 Abs. 2 gelten sinngemäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend. Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen muss derjenigen der raumabschließenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbstschließend sein. An den Türen muss ein Schild „Batterieraum" angebracht sein.
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen vom 11. Dezember 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 492)2)
Fußnoten2) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-2-14