Source: http://docplayer.fr/6243354-Soupapes-de-securite-basse-pression-pour-surpression-et-depression-avec-controle-des-composants-soupape-d-equerre-lpv-a-f.html
Timestamp: 2017-11-24 18:57:28+00:00
Document Index: 124198575

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Soupapes de sécurité basse pression pour surpression et dépression avec contrôle des composants soupape d équerre LPV-A/F - PDF
Soupapes de sécurité basse pression pour surpression et dépression avec contrôle des composants soupape d équerre LPV-A/F
Download "Soupapes de sécurité basse pression pour surpression et dépression avec contrôle des composants soupape d équerre LPV-A/F"
Virginie Fradette
1 NOTICE DE MONTAGE ET DE SERVICE Série LPV/F Soupapes de sécurité basse pression pour surpression et dépression avec contrôle des composants soupape d équerre LPV-A/F soupape droite LPV-D/F A conserver pour application future! Lire très attentivement cette notice de service avant tout transport, Montage, mise en service et maintenance. Sous réserve de modification sans préavis particulier. Toute reproduction n'est admissible que si la source est indiquée. Richter Chemie-Technik GmbH. Edition 02/2009
2 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page 2 Sommaire Sommaire 2 Documents cités 2 1 Caractéristiques techniques Plaque signalétique, marquage CE et marquage du corps Identification des composants Outils pour le vissage des sièges de vanne Couples de serrage Diagramme de pression / température Consignes de sécurité Conditions normales d utilisation Pour l exploitant/l opérateur Modes d utilisation inadmissibles Consignes de sécurité en cas d utilisation dans des zones exposées aux dangers d explosion conformément à la directive 94/9/ EG (ATEX 95) Conditions normales d utilisation Consignes relatives aux éléments de robinetterie certifiés conformes aux exigences de l Agence de l Air 7 5 Transport, entreposage et mise à la décharge Entreposage Réexpédition Entsorgung Montage Dimensionnement de la tuyauterie arrivée Dimensionnement de la tuyauterie sortie Contrepression admissible Sortie des condensats Conditions d'échappement et forces de réaction Dimensions de la soupape Couvercles de protection des brides et joints Poids Sens d écoulement et position de montage Mise à la terre Fonctionnement Première mise en service Mise hors service Remise en service Utilisation inadmissible et ses conséquences Défauts 12 9 Maintenance Schraubverbindungen... Fehler! Textmarke nicht definiert. 9.2 Nettoyage Modification de la soupape Adaptation de la surpression de réglage Remplacement de composants L élément d arrêt Démontage du clapet de vanne Démontage du siège de vanne Montage du siège de vanne Montage du clapet de vanne Contrôles Course Pression d essai P l a ns Légende Plan dimensionnel contrôle de la course Plan en coupe LPV-A/F Plan en coupe LPV-DF Plan dimensionnel LPV-A/F Plan dimensionnel LPV-D/F Documents cités Fiche technique Déclaration de conformité Formulaire pour information de sécurité / déclaration de conformité QM _fr Plan poids Sur demande : Feuille de données VDTÜV Soupape de sécurité 100 en allemand Feuille de données VdTÜV Soupapes de sécurité certifiées 1058 en allemand
3 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page 3 1 Caractéristiques techniques Fabricant : Richter Chemie-Technik GmbH Otto-Schott-Str. 2 D Kempen Téléphone: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Désignation : Soupape de sécurité basse pression à action directe, pour surpression et dépression, à contrepoids. Certifiée pour vapeurs/ gaz et liquides. Numéro de contrôle TÜV SV Série LPV-A/F version soupape d équerre Série LPV-D/F Version soupape droite Certifiés conformes aux exigences de l Agence de l Air. La résistance et l étanchéité (P10, P11) du corps assurant un maintien en pression selon la norme DIN EN sont contrôlées Etanche au gaz (P12) au niveau du siège de vanne selon la norme DIN EN , Taux de fuite A Longueur hors-tout pour LPV-A/F DN 50/80 et 80/100: DIN EN série de base 8, ISO 5752 série 8 Longueur hors-tout pour LPV-D/F: DIN EN série de base 8, ISO 5752 série 8 Dimensions des brides: DIN EN , forme B (ISO type B) PN 16 ou brides percées selon ASME B16.5 classe 150 Matériaux : Matériau du corps: fonte GS EN-JS 1049 selon DIN EN 1563 ( DIN 1693) Matériau de revêtement: PFA/PTFE.../F sur demande: antistatique /F-L Pression de réglage: LPV-A/F, LPV-D/F tous les diamètres nominaux Surpression de réglage +20 à +120 mbar Dépression de réglage 20 à 120 mbar Un réglage precis par pas de 5 mbar en ajoutant/enlevant des poids est possible. Plage de température : 60 C à +200 C Voir le diagramme de pression / température au paragraphe 1.5. Taille des soupapes entrée/sortie en mm: LPV-A/F 50/80, 80/100, 100/150 LPV-D/F 50, 80, 100 Poids: (données sans poids) LPV-A/F 50/80 env. 26 kg LPV-A/F 80/100 env. 39 kg LPV-A/F 100/150 env. 72 kg LPV-D/F 50 env. 23,1 kg LPV-D/F 80 env.60,2 kg LPV-D/F 100 env.59,4 kg Dimensions et composants : LPV-A/F voir les paragraphes 10.3 et LPV-D/F voir les paragraphes 10.4 et Position de montage : verticale Une flèche sur le corps de la soupape indique le sens d écoulement. Voir le paragraphe Plaque signalétique, marquage CE et marquage du corps La plaque signalétique en acier inox est rivetée sur le corps. Une autre plaque signalétique en acier inox bien rivetée sur le corps de la soupape indique la surpression de réglage. Lorsque l exploitant procède à son marquage, il convient de veiller à ce que la soupape corresponde au type d application. Exemple: Plaque signalétique avec marquage CE Marquage du corps de pompe : Selon la norme DIN EN 19 et la fiche technique AD 2000 A4, figurent sur le corps les données suivantes: Diamètre nominal Pression admise Matériau du corps Plaque de fabrication Numéro de coulée/indice de fonderie Date de coulée Flèche indiquant le sens d écoulement
4 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Identification des composants Les soupapes de sécurité basse pression certifiées LPV-A/F et LPV-D/F sont pourvues d une plaque de contrôle conforme à la fiche technique A2 du service des Mines. Cette plaque en acier inox est bien rivetée sur le corps de la vanne. Elle a p.ex. la présentation suivante: TÜV = Signe du contrôle technique SV = Soupape de sécurité 06 = Année du contrôle (ici: 2006) 1058 = Numéro de contrôle (ici: 1058) d0 = Ø de passage le plus étroit en mm (ici: 45) D/G = prévue pour l'échappement de vapeurs/gaz F = prévue pour l'échappement de liquides αw = Coefficient de décharge certifié (ici: 0,5 pour D/G et F) p = Surpression de réglage en bar (ici: 0,1) 1.3 Outils pour le vissage des sièges de vanne Diamètre nominal Référence [mm] [inch] Couples de serrage Serrer toutes les vis graissées en diagonale! Les couples de serrage indiqués ne doivent pas être dépassés. Pour les exceptions, voir le paragraphe 8, "Bride d assemblage robinetterie/tuyauterie non étanche". Les couples de serrage suivants sont recommandés: Vis de tuyauterie, brides selon DIN/ISO Brides Diamètre nominal Vis Couple de serrage [mm] [DIN/ISO] [Nm] 25 4 x M x M x M x M x M Vis de tuyauterie, brides selon DIN/ISO percées selon ASME Brides Diamètre Vis Couple de serrage nominal [mm] [inch] [ASME] [Nm] [in-lbs] 25 1" 4 x ½ " 4 x ⅝ " 8 x ⅝ " 8 x ⅝ " 8 x ¾ Serrage par vis corps / manchon d'entrée Type de soupape Vis Couple de serrage [Nm] [in-lbs] LPV-A 50/80 4 x M LPV-A /100 8 x M LPV-A 100/150 8 x M Serrage par vis corps / capot Type de soupape LPV-A 50/80, LPV-D 50 Vis 4 x M 12 Couple de serrage [Nm] [in-lbs] LPV-A 80/100 4 x M 12 LPV-A 100/150 8 x M LPV-D 80 8 x M 12 LPV-D x M 12
5 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Diagramme de pression / température En cas d'utilisation dans la plage des températures inférieures à zéro, on respectera les dispositions applicables dans le pays respectif. Le diagramme indique la charge de pression et les conditions de température maximales admissibles du corps. 2 Consignes de sécurité Cette notice de service contient des consignes fondamentales devant être respectées lors de l installation, du fonctionnement et de la maintenance. Elle doit être lue avant le montage et la mise en service! Pour les soupapes de sécurité basse pression utilisées dans des zones exposées aux dangers d explosion, voir le paragraphe 3. Le montage, le fonctionnement et la maintenance seront effectués par du personnel qualifié. La responsabilité, la compétence et le contrôle du personnel sont à définir en termes précis par l exploitant. Symbole de danger universel! Des personnes peuvent être mises en danger. Consignes de sécurité! Le non-respect des consignes de sécurité peut porter préjudice à la vanne à membrane et à son fonctionnement. Les plaques indicatrices et signalétiques appliquées à même la vanne doivent absolument être respectées et identifiables. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner la perte de tout droit à des dommages intérêts. Le non-respect des consignes de sécurité peut engendrer les risques suivants: Défaillance de fonctions importantes de la vanne et de l installation Mise en danger de personnes due à des actions électriques, mécaniques et chimiques Dangers pour l environnement dus à des fuites de matières dangereuses. 2.1 Conditions normales d utilisation Les soupapes de sécurité basse pression de Richter des séries LPV-A/F et LPV-D/F sont des pièces d équipement sous pression assumant une fonction de sécurité conforme au DGRL. Elles protègent l appareil sous pression contre tout dépassement de la limite de pression admissible. Les éléments de robinetterie sont conçus pour les vapeurs, les gaz et les liquides non en ébullition du groupe 1 conformément au DLRG et dotés d un revêtement en matière plastique résistant à la corrosion. Les soupapes ont pour mission le remplissage et la vidange de réservoirs (ventilation) la protection des réservoirs revêtus contre le vide. la protection de réservoirs avec de l azote déposé par-dessus. la protection de colonnes de réacteurs. Si une surpression est souhaitée, on raccordera la soupape au système de pression via la bride d entrée. Pour une dépression, on raccordera la soupape au système de pression via la bride de sortie. Si le fluide contient des particules solides, on demandera l autorisation formelle du fabricant pour ce type d application. Les particules solides peuvent induire une usure accrue, un endommagement des surfaces d étanchéité ou une réduction de la durée de vie de la robinetterie. Les soupapes de sécurité basse pression sont réglées, contrôlées et plombées à l usine en fonction de la pression de réglage souhaitée.
6 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page 6 En cas de modification ultérieure des paramètres de service, la pression de tarage peut être adaptée en ajoutant ou en enlevant des poids. S il existe d autres données de service que celles prévues, l exploitant est appelé à vérifier avec soin si les élements de robinetterie, accessoires et matériaux sont compatibles avec le nouveau domaine d application (consulter le fabricant). 2.2 Pour l exploitant/l opérateur En cas d utilisation de la soupape de sécurité, l exploitant doit s assurer si des éléments de robinetterie chauds ou froids sont protégés par le client pour éviter tout contact la soupape de sécurité basse pression a été montée selon les règles de l art dans le système de tuyauterie si les conditions opératoires stipulées dans la feuille de données ne sont pas dépassées en service continu. Cela ne saurait engager la responsabilité du fabricant. Les sollicitations dues à des tremblements de terre ne sont pas prises en compte à la conception. Une protection contre les incendies conformément à la norme DIN EN ISO n est pas possible (revêtement et pièces en matière plastique). 2.3 Modes d utilisation inadmissibles La sécurité de marche de la vanne faisant l objet de la livraison n est garantie que dans des conditions normales d utilisation conformément au paragraphe 2.1 de la notice de service. Les limites d utilisation indiquées sur la plaque signalétique et sur le diagramme de pression/température ne doivent en aucun cas être dépassées. Voir également le fonctionnement inadmissible et ses conséquences au paragraphe Consignes de sécurité en cas d utilisation dans des zones exposées aux dangers d explosion conformément à la directive 94/9/ EG (ATEX 95) Les éléments de robinetterie ont spécialement été mis au point pour être utilisés dans des zones exposées aux dangers d explosion. Ils ont été soumis par conséquent au procédé d évaluation de la conformité selon la directive 94/9/EG (ATEX) Dans le cadre de cette évaluation de conformité, une analyse des risques d ignition - effectuée selon la norme EN en vue de répondre aux exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé - a donné le résultat suivant: Les éléments de robinetterie ne possèdent pas de propre source d ignition potentielle. Les éléments de robinetterie ne rentrent pas dans le domaine d application faisant l objet de la directive ATEX et ne doivent donc être marqués ainsi. Les éléments de robinetterie peuvent être utilisés dans les zones exposées aux dangers d explosion. Pour une utilisation dans une zone exposée aux dangers d explosion, on respectera impérativement les différents points des conditions normales d utilisation. 3.1 Conditions normales d utilisation Tout mode d utilisation inadmissible, même de courte durée, peut causer des dommages importants à la robinetterie. En ce qui concerne la protection contre les explosions, ces modes d utilisation inadmissibles peuvent egdendrer des souces d ignition potentielles (surchauffe, charges électro-statiques et induites, étincelles mécaniques et électriques), dont l apparition ne peut être évitée qu en respectant les conditions normales d utilisation. Nous nous référons à ce propos à la directive 95/C332/06 (ATEX 118a) contenant des prescriptions minimales pour l amélioration de la protection de la santé et de la sécurité des salariés pouvant être exposé au danger d une atmosphère explosive. Parmi les liquides chargeables (conductibilité <10-8 S/m), on distingue deux cas: 1. Liquide chargeable et revêtement non conducteur Des charges peuvent apparaître à la surface du revêtement. Tant que la robinetterie sera entièrement remplie de fluide, ces charges ne pourront pas provoquer de décharges dangereuses.
7 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page 7 Si la robinetterie n est pas entièrement remplie de fluide, p.ex. lors de la vidange, il convient d éviter la formation d une atmosphère explosive en y superposant p.ex. une couche d azote. Il est recommandé d attendre 1 heure avant de démonter la robinetterie de l installation afin de pouvoir diminuer les pointes de charge statiques. C est-à-dire que pour éviter sûrement toute ignition, la robinetterie doit toujours être entièrement remplie de fluides et toute formation d atmosphère explosive doit être exclue en y superposant une couche de gaz interte. 2. Liquide chargeable et revêtement conducteur L apparition de charges dangereuses n est pas possible car ces charges sont directement évacuées via le revêtement et le blindage (résistance superficielle < 10 9 Ohm, résistance de fuite < 10 6 Ohm) Les décharges statiques des revêtements non conducteurs sont dues dans un premier temps à une interaction avec un fluide non conducteur et engagent par conséquent la responsabilité de l exploitant. Les décharges statiques ne sont pas des sources d ignition émanant des éléments de robinetterie! La température du fluide ne doit pas dépasser la température de la catégorie correspondante ou la température maximale admissible du fluide correspondant, conformément à la notice de service. Si la robinetterie est chauffée (ex.: enveloppe de réchauffage), on veillera à ce que les catégories de température prescrites pour l installation soient respectées. Pour assurer un fonctionnement sûr et fiable, il importe que la robinetterie soit entretenue selon les règles de l art et maintenue en bon état technique en procédant à des inspections à intervalles réguliers. Lors du refoulement de liquides à éléments abrasifs, il faut s attendre à une usure plus élevée de la robinetterie. On réduira en conséquence les intervalles entre les inspections. Les motorisations et périphériques à commande électrique, comme p.ex. les capteurs de température, de pression, de débit etc., doivent correspondre aux exigences de sécurité et aux dispositions de protection contre les explosions actuellement en vigueur. La vanne doit absolument être mise à la terre. Dans le cas le plus simple, cette mise à la terre s effectue par le biais des vis de tuyauterie au moyen de rondelles dentées. Sinon, la mise à la terre peut être assurée par d autres mesures, comme p.ex. par jonction de câble. Les clapets revêtus de matière plastique ne doivent pas fonctionner au sulfure de carbone. 4 Consignes relatives aux éléments de robinetterie certifiés conformes aux exigences de l Agence de l Air Cette vanne peut être fournie conforme aux exigences de l Agence de l Air. Pour remplir la condition préalable de validité du certificat de l Agence de l Air / de la déclaration du fabricant, il convient de respecter la présente notice de service On respectera notamment les périodicités d entretien, on vérifiera les fixations par vis pour en assurer leur étanchéité et on les resserrera si nécessaire.
8 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page 8 5 Transport, entreposage et mise à la décharge Pour tous les travaux concernant le transport, on respectera les règles de l art universellement reconnues ainsi que les prescriptions sur la prévention des accidents. La vanne est fourrnie avec des coiffes de protection de bride. Ces coiffes ne seront enlevées que juste avant le montage du clapet. Elles protègent les surfaces de matière plastique des saletés et des dommages mécaniques. La marchandise transportée doit être traitée avec soin. Au cours du transport, le clapet doit être protégé des coups et des chocs. Vérifier immédiatement après réception, si la livraison est complète et si elle a subi des dommages en cours de transport. Ne pas endommager le revêtement en époxy. 5.1 Entreposage Si la vanne à membrane n est pas installée immédiatement après sa livraison, il convient de l entreposer selon les règles de l art. L entreposage doit se faire dans un lieu sec, sans vibration et bien aéré à une température aussi constante que possible. On protègera les élastomères contre les rayons UV. En règle générale, il convient de ne pas dépasser une durée de stockage de 10 ans. Stocker la soupape en la mettant debout et faire en sorte qu elle ne tombe pas! Un entreposage plus long peut nécessiter des mesures de conservation des surfaces usinées et un emballage de protection contre l humidité. On optera en fonction des conditions locales. 5.2 Réexpédition Les éléments de robinetterie ayant refouié des fluides corrosifs ou toxiques doivent être bien rincés et nettoyés avant leur réexpédition à l usine du fabricant. Une information de sécurité / un certificat de conformité concernant le domaine d application doit obligatoirement accompagner la réexpédition. Des formulaires sont joints à la notice de montage et de service. On indiquera les mesures de sécurité et de décontamination. 5.5 Entsorgung Des parties de l'élément de robinetterie peuvent être contaminées par des fluides nuisibles à la santé et à l environnement rendant tout nettoyage insuffisant. Dommages corporels et dommages causés à l environnement par les fluides! Porter des vêtements de protection en cas d interventions sur l'élément de robinetterie. Avant la mise au rebut de l'élément de robinetterie: collecter le fluide, etc. et les mettre à la décharge en respectant les prescriptions locales. Neutraliser les résidus de fluide éventuellement restés dans l'élément de robinetterie. Séparer les matériaux de l'élément de robinetterie (matières plastiques, métaux etc.) et les mettre à la décharge en respectant les prescriptions locales.
9 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page 9 6 Montage On respectera les conditions de montage conformément à la spécification AD 2000 du service des Mines A2 ou TRD721. Elles constituent un préalable essentiel pour un fonctionnement en toute sécurité de la vanne. Vérifier si la vanne a été endommagée au cours du transport. Il est interdit de monter des soupapes de sécurité basse pression endommagées. Avant le montage, on procèdera à un nettoyage correct de la vanne et de la tuyauterie correspondante en les débarrassant de toute impureté, notamment de tout corps étranger dur. Les particules solides mettent en danger les surfaces d étanchéité de précision souples en matière plastique du siège de vanne et du clapet de vanne, pouvant ainsi provoquer des nonétanchéités permanentes de la soupape. Lors du montage, on veillera à appliquer un couple correct, à un bon alignement de la tuyauterie et à un montage sans tension. On tiendra compte des changements de longueur de la tuyauterie dus aux températures en installant p.ex. des compensateurs. Enlever le couvercle de protection des brides. Positionner et aligner la soupape. Serrer ensuite les vis de la tuyauterie en diagonale au moyen d une clé dynamométrique. Pour les couples de serrage, voir le paragraphe Dimensionnement de la tuyauterie arrivée La perte de pression admissible de la tuyauterie d arrivée ne doit pas dépasser 3% de la pression de tarage de la soupape de sécurité. La détermination de la perte de pression se réfère au débit maximal de la soupape pour une pression de tarage de 110% et un coefficient de décharge certifié de 110%. Une perte de pression excessive à l entrée de la soupape de sécurité basse pression peut provoquer une ouverture et fermeture rapides de la soupape ou la vibration de cette dernière. Une vibration entraîne une diminution de la performance à l échappement et peut engendrer une augmentation de pression inadmissible dans le système et un endommagement des surfaces d étanchéité du siège de vanne. Le diamètre de la tuyauterie d arrivée ne doit jamais être inférieur au diamètre nominal d entrée de la soupape de sécurité basse pression. La pose de la tuyauterie s'effectuera suivant le tracé le plus court possible. Installer la vanne si possible à même le réservoir à protéger. Réaliser un chanfrein ou mieux encore un arrondi à l entrée de la tubulure du réservoir. Une tubulure d entrée conique est la forme la plus avantageuse sur le plan de l'écoulement. 6.2 Dimensionnement de la tuyauterie sortie Le dimensionnement de la tuyauterie de sortie doit assurer le bon fonctionnement de la soupape dans toutes les conditions opératoires possibles. Pour l échappement du fluide, on veillera à ce que son évacuation s effectue sans mise en danger de l homme ni de l environnement. On respectera les dispositions légales (ex. : les prescriptions sur la prévention des accidents, BimSchG ou Agence de l Air) ainsi que les prescriptions locales (ex. : les standards usine. La soupape ne doit en aucun cas devenir inefficace par un quelconque élément d arrêt Contrepression admissible Le diamètre de la tuyauterie sortie ne doit jamais être inférieur au diamètre nominal de sortie de la soupape de sécurité basse pression. La contre-pression maxi admissible est de 15% de la surpression de réglage et ne doit pas être dépassée. On évite ainsi toute diminution de la performance à l échappement Sortie des condensats Toute tuyauterie horizontale doit être posée en pente, en aval de la soupape, pour éviter toute accumulation de fluide liquide et, pour les fluides gazeux, toute accumulation de condensats dans le corps de soupape. En cas de pose de tuyauterie de sortie présentant une différence de niveau géodésique (p.ex. pour les vapeurs ou les gaz, depuis la soupape avec un coude de 90 orienté verticalement vers le haut), on veillera à ne pas installer le coude juste derrière la soupape. On prévoiera, dans un premier temps, un tube horizontal posé en pente, en aval de la soupape. Au point le plus bas de la tuyauterie, il doit y avoir un orifice d'évacuation. Cet orifice de purge des condensats doit être plus bas que la zone d écoulement du corps de soupape. Les conduites destinées à la purge des condensats doivent être suffisamment dimensionnées. Elles doivent être posées en pente et assurer un écoulement sans danger du fluide.
10 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Conditions d'échappement et forces de réaction A faibles températures La tuyauterie de sortie doit être protégée contre le gel. Cette protection est impérative lorsqu un refroidissement de gaz devient problable à la suite d une expansion ou lorsque les conduites sont posées à l'extérieur. Pour fluides cristallisants Pour les fluides qui ont tendance à se critstalliser, à se solidifier ou à coller, on prendra les dispositions nécessaires pour que le processus de solidification ne puisse s effectuer ni dans la tuyauterie entrée ou sortie ni dans le corps de la vanne. Exemples: disque de rupture pré-installé, isolant, réchauffement. Exemple: Pression de réglage = 100 mbar Contre-pression = 10 mbar Pression de tarage = 110 mbar Voir également le plan Sens d écoulement et position de montage Lors de l installation de la vanne, on respectera le sens d écoulement caractérisé par une flèche appliquée sur le corps de la vanne. On veillera, lors du montage de la soupape, à ce que le clapet de vanne soit toujours en position verticale. Toute confusion de l entrée et de la sortie provoque l inefficacité de la soupape. 6.3 Dimensions de la soupape Les dimensions principales figurent dans les fiches dimensionnelles au paragraphe Couvercles de protection des brides et joints Pour éviter un encrassement ou un endommagement des surfaces d étanchéité, il convient de laisser les couvercles de protection sur les brides et de ne les enlever que juste avant le montage. Si les surfaces d étanchéité en matière plastique peuvent être endommagées, p.ex. par des contrebrides en métal ou en émail, il convient d utiliser des joints revêtus de PTFE à insert métallique. Ces joints sont disponibles en option et font partie du programme de livraison Richter. Fig Poids L adaptation de la surpression de réglage s effectue avec au maximum 5 poids revêtus soit de matière plastique à insert métallique (de 20 mbar chacun) soit de PTFE massif (de 5 ou 10 mbar chacun). Les valeurs mbar respectives sont marquées sur les poids. Le cordon torique 522 assure le maintien des poids 239 dans la rainure du clapet de vanne 204 avec la bague support 544. La pression de tarage de la soupape est fonction de la contre-pression à la sortie de la soupape, voir fig. 1. Pression de tarage = pression de réglage + contrepression 6.7 Mise à la terre La vanne doit absolument être mise à la terre. Cela peut s effectuer le plus simplement possible en utilisant des rondelles dentées. Une vis de tuyauterie par bride est dotée de rondelles dentées. A la demande du client, un raccordement de mise à la terre supplémentaire composé d une goupille filetée M6, d un écrou hexagonal et d une rondelle sera monté sur chacune des deux brides. Sinon, la mise à la terre peut être assurée par d autres mesures, comme p.ex. par jonction de câble.
11 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page 11 7 Fonctionnement 7.1 Première mise en service Normalement, les éléments de robinetterie seront soumis à une épreuve d étanchéité à l air ou à l èau. Sauf indication contraire, de faibles résidus d eau peuvent encore se trouver dans la section du flux de la soupape. On veillera à une réaction éventuelle au fluide. La pression de service maxi de l installation doit par principe être inférieure à la pression de fermeture de la soupape de sécurité. Pour éviter toute non-étanchéité, il convient de resserrer toutes les vis de fixation après la première sollicitation du boisseau sphérique due à la pression et à la température de service Pour les couples de serrage, voir le paragraphe Mise hors service On respectera les prescriptions locales lors du démontage de la vanne. Avant de desserrer la bride boulonnée, on vérifiera si l installation est sans pression et vidangée. Avant le commencement des travaux d entretien, on procèdera à un nettoyage à fond de la vanne. Même si la vidange et le rinçage ont été effectués selon les règles, des résidus du fluide peuvent encore se trouver dans la vanne. Après le démontage, on protègera les brides contre tout endommagement mécanique au moyen de coiffes. Voir également le paragraphe Remise en service Lors de la remise en service de la soupape, on veillera à ce que toutes les opérations correspondantes soient répétées, comme décrit au paragraphe 6 et au paragraphe Utilisation inadmissible et ses conséquences La surpression de réglage contrôlée par le fabricant, un organisme agréé ou par la société de contrôle compétente est protégée par plombage contre tout déréglage intempestif. Lorsqu'un plomb est endommagé, il doit être remplacé impérativement et sans délai. Cette opération peut être effectuée soit par le fabricant, par l'organisme agréé ou par la société de contrôle technique compétente. Il est à noter qu en cas de plombage effectué par l exploitant, ce dernier assumera la pleine responsabilité du risque de dysfonctionnement et répondra lui-même des dommages qui pourront en résulter. Fig. 2 La course réglée en usine garantit le bon fonctionnement de la soupape. Il est inadmissible de modifier arbitrairement cet te course ou de bloquer entièrement la soupape. Pendant le fonctionnement de la soupape, on veillera à ce qu aucun corps étranger dur ne se trouve entre le siège et le clapet de la soupape. Lors de la fermeture de la soupape, des solides peuvent se déposer sur les surfaces d'étanchéité. La soupape peut ne plus être étanche ou les surfaces d'étanchéité en matière plastique peuvent être endommagées.
12 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page 12 8 Défauts La soupape n est pas étanche Y a-t-il un corps étranger entre le siège de vanne et le clapet de vanne? Y a-t-il usure au niveau du siège de vanne et du clapet de vanne? Le cas échéant, il convient de procéder à une retouche des surfaces d étanchéité du siège de vanne et du clapet de vanne ou de remplacer ces composants. La course de la soupape n est pas atteinte Il convient de procéder à un contrôle dimensionnel conforme au plan dimensionnel? Voir le paragraphe 10. Sortie de fluide au niveau du capot Les vis 901/1 et respectivement 902/2 sont-elles correctement serrées avec les écrous hexagonaux 920/2? Vérifier les couples de serrage des vis du capot au moyen de la clé dynamométrique! Voir le Paragraphe 1.4. Si l étanchéité n est toujours pas rétablie, les couples de serrage recommandées peuvent être dépassés de 10%. Si l étanchéité n est toujours par rétablie après le serrage de ces vis, c est que le revêtement en matière plastique est endommagé. Démonter la soupape et faire procéder à sa remise en état. Bride d assemblage non étanche Vérifier les couples de serrage des vis de tuyauterie au moyen d une clé dynamométrique. (Voir le Paragraphe 1.4). Si l étanchéité n est toujours pas rétablie, les couples de serrage recommandées peuvent être dépassés de 10%. Si l étanchéité n est toujours pas supprimée, c'est que le revêtement est endommagé. Démonter la soupape et vérifier son état. 9 Maintenance La disponibilité des soupapes de sécurité basse pression doit être contrôlée périodiquement (prescriptions sur la prévention des accidents pour réservoirs sous pression, VBG et TRD 601 page 2, paragraphe 3.4). Les intervalles de maintenance seront fixés par l exploitant en fonction des conditions de service. Le contrôle de la fonctionnalité s effectue à l état démonté sur un banc d essai approprié. Toutes les opérations de remise en état seront effectuées au moyen d un outil approprié par du personnel qualifié. Pour la disposition, la désignation et les repères de toutes les pièces détachées de la robinetterie, voir le paragraphe Fixation par vis Pour éviter toute fuite, on effectuera un contrôle périodique des vis de fixation conformément aux exigences opérationnelles. Couples de serrage voir le Paragraphe 1.4. Pour éviter un desserrage des vis de fixation dû à des variations de pression ou à des vibrations de l installation, nous recommandons, si nécessaire, le montage de compensateurs ou d amortisseurs de pulsation. 9.2 Nettoyage Avant de procéder aux opérations de remise en état, il convient de nettoyer la soupape de fond en comble. Même après une vidange et un rinçage effectués selon les règles de l art, des résidus du fluide peuvent encore se trouver dans la soupape, p.ex. entre le revêtement et le corps ou dans le capot de la soupape. Des pièces en matière plastique peuvent absorber du fluide qui, après nettoyage, peut s'échapper petit à petit de la matière. Il convient de porter des vêtements de protection conformes au règlement! Les soupapes de sécurité basse pression nettoyées à l'eau ou avec d autres fluides doivent être séchées avant l assemblage des pièces détachées et le montage de la soupape dans l installation. 9.3 Modification de la soupape Si des modifications doivent être apportées à la soupape, il convient, dans tous les cas de figure, de contacter préalablement le fabricant. Exemples: modification due à une surpression de réglage modifiée, remplacement des poids. Après avoir obtenu l autorisation du fabricant, cette modification peut être réalisée soit dans l usine du fabricant soit chez l exploitant en ayant recours au contrôle technique ou à une autre autorité d approbation compétente.
13 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Adaptation de la surpression de réglage Dévisser le capot 112. Extraire l élément d arrêt. Retirer la bague support 544 et le cordon torique 522. Coulisser le nombre de poids 239 sur le clapet de vanne 204 en fonction de la pression de réglage. Voir le paragraphe 6.5. Sécuriser avec le cordon torique 522 et la bague support 544. Monter l élément d arrêt dans le corps 100. Visser le capot 112 et le serrer à bloc. Contrôler la pression de réglage. Faire plomber la soupape. On respectera les données indiquées sur la feuille de données. 9.5 Remplacement de composants Remplacer toujours l unité complète composée du siège de vanne 205 et du clapet de vanne 204. La retouche du siège de vanne et du clapet de vanne exige une connaissance profonde des matériaux, de leur usinage et des disques de rodage spéciaux. Il est donc recommandé de faire réaliser ces travaux dans l usine du fabricant. Après le démontage, il convient de vérifier toutes les pièces détachées pour voir si elles sont usées et endommagées. Pour la commande de pièces de rechange, on indiquera toutes les caractéristiques figurant sur les éléments de robinetterie. N utiliser que des pièces de rechange d origine L élément d arrêt L élément d arrêt se compose de: 522 cordon torique 544 bague support 239 poids 204 clapet de vanne 237 cloche Démontage du clapet de vanne Desserrer et retirer les vis 901/1 (pour LPV 100/ /2) et 920/2 du corps 100 et du capot 112. Retirer le capot 112. Extraire l élément d arrêt (sans siège de vanne). Enlever la bague support 544 et le cordon torique 522. Retirer les poids 239. Dévisser la cloche Démontage du siège de vanne Désolidariser le capot 112 et l élément d arrêt du corps 100. Voir le paragraphe Uniquement pour LPV-A/F: desserrer et retirer les vis 902/1 et 920/1 de la tubulure d entrée 122 et du corps 100. Retirer le siège de vanne 205. Uniquement pour LPV-D/F: le montage et le démontage du siège de vanne nécessitent un outil de vissage. Voir le paragraphe 1.3. Ne fait pas parti du contenu de la livraison Montage du siège de vanne Centrer le nouveau siège ou le siège retouché 205 dans le corps 100. Uniquement pour LPV-A/F: placer ensuite la tubulure d entrée 122 dans le centrage du corps 100. Les composants doivent permettre un centrage facile, c est-à-dire sans contrainte. La tubulure d entrée sera déviée de 90, si besoin il y a. Serrer uniformément et en diagonale les écrous de fixation 920/1 d abord à la main puis en utilisant une clé dynamométrique. On respectera absolument les couples de serrage des vis du corps et de la tubulure d entrée! Voir le paragraphe 1.4. Uniquement pour LPV-D/F: visser le siège de vanne au moyen d un outil de vissage
14 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Montage du clapet de vanne Il convient de nettoyer de fond en comble tous les composants avant le montage. Visser la cloche 237 sur le nouveau clapet ou sur le clapet retouché 204. Coulisser le nombre de poids 239 sur le clapet de vanne 204 en fonction de la pression de réglage. Sécuriser au moyen du cordon torique 522 et de la bague support 544. Monter l élément d arrêt dans le corps 100. Uniquement LPV-D/F DN 50: placer la bague de centrage 549 sur le centrage du corps. Engager le guide de le capot dans le clapet de vanne et positionner l ensemble sur la bride. Serrer uniformément et en diagonale les écrous de fixation 920/2 d abord à la main puis en utilisant une clé dynamométrique. On respectera absolument les couples de serrage des vis du corps et de le capot! Voir le paragraphe Contrôles Après l assemblage de la soupape, on procèdera au contrôle de la course et de la surpression de réglage. Voir également le paragraphe Course Uniquement pour LPV-A/F: mesurer à l aide d un indicateur de profondeur introduit dans la tubulure d entrée, la distance entre le clapet de vanne et le cordon d étanchéité au niveau de la bride, non seulement lorsque la soupape est fermée mais aussi lorsqu elle est entièrement ouverte. La course correspond à la différence entre ces deux cotes. Voir le paragraphe Uniquement pour LPV-D/F: la course est déterminée par les cotes figurant au paragraphe Pression d essai Procéder à ce test sur un banc d essai en utilisant un fluide neutre, tel que l air ou l eau. Sur le plan aptitude et précision, les manomètres doivent répondre aux exigences des dispositions nationales en vigueur, en Allemagne: VdTÜV feuille de données "Soupape de sécurité 100". Effectuer tous les essais sous pression en conformité avec la norme DIN EN ou API 527. Il est recommandé de réaliser un test par bulles d air avec un flexible (5 mm de diamètre) placé à 50 mm sous la surface d eau. L autre extrémité du flexible est étanchéifié avec un bouchon placé à la sortie de la soupape. Pour vérifier la surpression de réglage, on augmente lentement la pression à l entrée de la soupape jusqu à ce que cette dernière commence à s ouvrir. Pour vérifier la pression de fermeture, on réduit lentement la pression à l entrée de la soupape jusqu à ce que cette dernière soit étanche aux bulles d air. 10 Plans 10.1 Légende 100 corps 112 capot 122 manchon d entrée 204 clapet de vanne 205 siège de vanne 237 cloche 239 poids 522 cordon torique 544 bague support 549 bague de centrage 801 guidage 901/1 vis hexagonale 902/x vis de blocage 920/x écrou hexagonal 920/3 écrou hexagonal, plat 935/x plomb à sceller 936/x disque denté 938/1 bouchon fileté hexagonal
15 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Plan dimensionnel contrôle de la course 10.3 Plan en coupe LPV-A/F
16 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Plan en coupe LPV-DF
17 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Plan dimensionnel LPV-A/F Diamètre nominal DN 50/ DN 80/ DN 100/ DN1 DN2 S1 S2 do H H1 Course [mm] ([inch]) [mm] ([inch]) [mm] ([inch]) 125 (4.92) 155 (6.10) 200 (7.87) ) 155 (6.10) 220 (8.66) 45 (1.77) 60 (2.36) 90 (3.54) 245 (9.65) 274 (10.79) 342 (13.46) 120 (4.72) 140 (5.51) 180 (7.09) 15,5 (0.61) 20 (0.79) 30 (1.18) Toutes dimensions en mm Dimensions des brides: DIN EN , forme B (ISO , forme B) frein 16 ou brides percées selon ASME B16.5 classe 150
18 Séries LPV-A/F, LPV-D/F Page Plan dimensionnel LPV-D/F Diamètre nominal DN 50 DN 80 DN 100 [mm] ([inch]) [mm] ([inch]) [mm] ([inch]) L do H H1 Course 230 (9.06) 310 (12.20) 350 (13.78) 45 (1.77) 60 (2.36) 90 (3.54) 345 (13.58) 485 (19.09) 495 (19.49) 120 (4.72) 140 (5.51) 180 (7.09) 10 (0.39) 13 (0.51) 19 (0.75) Toutes dimensions en mm Dimensions des brides: DIN EN , forme B (ISO , forme B) frein 16 ou brides percées selon ASME B16.5 classe 150
19 SICHERHEITSVENTIL / SAFETY VALVE / SOUPAPES DE SÉCURITÉ Modification techniques possibles sans préavis! Graphique non à l'échelle! Dimensions valables uniquement revêtues d'une signature! Baureihe/Series/Série Ausführung Sicherheitsventil, Gewichtsbelastet Design Safety valve, wight-loaded LPV-A LPV-D Construction Soupapes de sécurité poids par ressort Gewichte Auswahl / weight selection / poids sélection This leaflet is subject to alteration! Draw not to scale! Certified for construction purposes only when signed! Gewichte / weight / poids Technische Änderungen vorbehalten! Nicht maßstäblich! Maße nur mit Unterschrift verbindlich! /4-00 Richter Chemie-Technik GmbH - 1 -
20 SICHERHEITSVENTIL / SAFETY VALVE / SOUPAPES DE SÉCURITÉ Modification techniques possibles sans préavis! Graphique non à l'échelle! Dimensions valables uniquement revêtues d'une signature! Baureihe/Series/Série Ausführung Sicherheitsventil, Gewichtsbelastet Design Safety valve, wight-loaded LPV-A LPV-D Construction Soupapes de sécurité poids par ressort Abmessungen Gewichte / dimension weight / dimension poids Technische Änderungen vorbehalten! Nicht maßstäblich! Maße nur mit Unterschrift verbindlich! This leaflet is subject to alteration! Draw not to scale! Certified for construction purposes only when signed! /4-00 Richter Chemie-Technik GmbH - 2 -
21 Richter Chemie-Technik GmbH Otto-Schott-Straße 2 D Kempen A Unit of IDEX Corporation Konformitätserklärung nach EN ISO//IEC Déclaration de conformité selon la norme EN ISO/IEC Produkt Produit Bauart Design Baureihe Serie Kunststoffausgekleidete Sicherheitsventile Vannes de sécurité revêtues de matière plastique Niederdruck-Sicherheitsventil Vanne de sécurité basse pression LPV-A, LPV-D Nennweite DN 50, 80, 100 Size Seriennummer ab Series number à partir de EU-Richtlinie Directives UE 97/23/EG Druckgeräterichtlinie 97/23/EC Pressure Equipment Directive Angewandte DIN EN ISO 4126 Technische Spezifikation AD 2000 A2, A4, W-Reihe Spécification technique VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil 100 Appliquée DIN EN ISO EG-Baumusterprüfung B11008 Type d examen EC TÜV SV TÜV Anlagentechnik GmbH Am Grauen Stein Köln Überwachungsverfahren Procédure de surveillance Konformitätsbewertungsverfahren 97/23/EG Procédure d évaluation de la conformité Kennzeichnung Marquage 97/23/EG Zertifizierungsstelle für Druckgeräte der TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG Notified Body 0045 Modul B + D Module B + D 97/23/EG 0045 Das Unternehmen Richter Chemie-Technik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihen die grundsätzlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllt. L entreprise Richter Chemie-Technik GmbH certifie par la présente que les séries précitées répondent aux exigences fondamentales des directives et normes mentionnées. Kempen, G. Kleining M. Pohlmann Leiter Forschung & Entwicklung Leiter Qualitätsmanagement Responsable Recherche & Développement Responsable de la gestion de la qualité Erstellt/Compiled: CRM/GK am/on: Seite/Page : 1 QM-Nr.: /4-01-de-fr Genehmigt/Approved: CRQ/MP am/on: von/of : 1 TM: 8726
22 A Unit of IDX Corporation Herstellererklärung / Manufacturer s Declaration TA-Luft / German Clean Air Act (TA-Luft) Richter Niederdruck Überströmventil Richter Low-Pressure Safety Valve Hiermit erklären wir, dass die Niederdruck Überströmventile der Baureihen Hereby we declare, that the Low-Pressure Safety Valves of the series GU, GUT, LPV-A, LPV-D die Anforderung bezüglich der Gleichwertigkeit gemäß Ziffer der Technischen Anleitung-Luft (TA-Luft vom / VDI 2440 Ziffer ) erfüllen. Grundlage sind die "Prüfgrundsätze für den Eignungsnachweis von Spindelabdichtungen in Armaturen als gleichwertig nach TA-Luft" des TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH vom Die Herstellererklärung beinhaltet den Eignungsnachweis einer inneren Flanschverbindung gemäß VDI 2440 hinsichtlich Dichtheit bzw. der Einhaltung der spezifischen Leckagerate nach TA-Luft 4 mbar l λ 10 und einer erweiterten Prüfung unter Betriebsbedingungen. s m Voraussetzung für die Gültigkeit der Herstellererklärung ist das Beachten und Einhalten der Betriebsanleitung. Insbesondere sind regelmäßige Wartungsintervalle durchzuführen und die dichtheitsrelevanten Schraubverbindungen zu überprüfen und, wenn notwendig, nachzuziehen. meets the requirement relating to the equivalence according to Section of the German Clean Air Act (Clean Air Act dated / VDI 2440 Section ). The basics are the "Testing principles for the suitability verification of stem seals in valves as being equivalent in accordance to the German Clean Air Act of the TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH dated 22 September The manufacture s declaration contains the suitability verification of an internal flange connection in accordance to VDI 2440 with regard to tightness and the observance of the specific leakage rate 4 mbar l according to the German Clean Air Act λ 10 and an extended test under the abovementioned operating s m conditions. Manufacturer s declaration validity is dependent on the operating instructions being read and observed. In particular, service must be conducted at regular intervals and the bolted connection relevant for tightness should be inspected and retightened if necessary. Kempen, Gregor Kleining Leiter Forschung & Entwicklung Manager Research & Development Michael Pohlmann Leiter Qualitätsmanagement Quality Manager Erstellt/Compiled: CRM/GK am/on : Seite/Page : 1 QM-Nr.: _GU_LPV/4-05 Genehmigt/Approved: CRQ/MP am/on: von/of : 1
23 A Unit of IDEX Corporation Kempen, SIL Declaration by the Manufacturer Functional Safety according to IEC We declare, that the devices LPV are suitable for use in a safety related application, if the safety instructions and the following parameters are observed: Device Type: A Proof Test Interval: 1 year HFT: 0 (single channel usage) λ SU : 1728 FIT λ SD : 192 FIT λ DU : 1478 FIT λ DD : 442 FIT SFF: 61,5 % PFD Avg : 6, (for T Proof = 1 year) MTBF: 29,7 years Safety Integrity Level: SIL 2 The specified values are valid only for the valve. Accessories such as an actuator, solenoid valves, limit switches etc. are not included. Gregor Kleining Dir. Research & Development Michael Pohlmann Quality Manager Erstellt/Prepared by: CRQ/MP am/on: Seite/Page: 1 QM-Nr./QM-No.: _LPV/4-01 Genehmigt/Released by: CRQ/MP am/on: von/of: 1
24 Informations de sécurité / Déclaration d innocuité sur la contamination des pompes, éléments de robinetterie, vannes et composants Richter 1 DOMAINE D APPLICATION ET OBJET Tout entrepreneur (exploitant) est responsable de la santé et de la sécurité de son personnel. Cette responsabilité porte aussi sur le personnel effectuant des réparations chez l exploitant ou chez le fournisseur. La déclaration ci-jointe sert à informer le fournisseur sur l éventuelle contamination des pompes, éléments de robinetterie, vannes et composants expédiés pour réparation. Sur la base de ces informations, le fournisseur pourra prendre les mesures de protection nécessaires pour effectuer la réparation. Nota: Pour les réparations sur place, on appliquera les mêmes directives. 2 PREPARATION DE L EXPEDITION Avant de procéder à l expédition de ces appareils, l exploitant est tenu de remplir intégralement la déclaration suivante et de l ajouter aux documents d expédition. On respectera les prescriptions d expédition respectives indiquées sur la notice de service, comme par exemple : Vidanger le moyen Enlever les cartouches filtrantes Sceller hermétiquement toutes les ouvertures Procéder à un emballage conforme Expédition dans des conteneurs appropriés Apposer la déclaration sur la contamination à l extérieur!! sur l emballage Etabli par: CRQ/Lam le: Page: 1 N QM: _fr/4-07 Approuvé part: CRQ/Zu le: de : 2
25 Déclaration sur la contamination des pompes, éléments de robinetterie, vannes et composants Richter La réparation et/ou l entretien des pompes, éléments de robinetterie, vannes et composants ne sera effectué que sur présentation d une déclaration intégralement remplie, autrement des retards dans les travaux en seront la conséquence. Si cette déclaration n est pas jointe aux appareils à remettre en état, l expédition pourra être refusée. Il convient de présenter une déclaration pour chaque appareil. Cette déclaration ne doit être remplie et signée que par le personnel autorisé et qualifié de l exploitant. Client/Service/Institut : Motif de l expédition Prière de cocher la case correspondante Réparation: payant Garantie Rue : Echange: payant Garantie Code postal, lieu : Echange/Remplacement déjà ordonné / reçu Interlocuteur : Restitution: Location Prêt Avis de crédit Téléphone : Fax : Expéditeur final : A. Informations produit Richter : Description de la non-conformité : Désignation : Référence : Numéro de série : B. Etat du produit Richter : Non 1) Oui Non Contamination : Non 1) Oui Etait-il en service? toxique Vidangé (produit/matières consommables)? corrosive Toutes les ouvertures sont-elles scellées hermétiquement! inflammable Nettoyé? explosive 2) Si oui, avec quel détergent : microbiologique 2) Et selon quelle méthode de nettoyage : radioactive 3) 1) Si "non", continuer au point D. autres substances nocives 2) Les appareils contaminés par des matières microbiologiques ou explosives ne seront acceptés que sur présentation d une pièce justifiant d un nettoyage conforme. 3) En règle générale, les appareils contaminés par des substances radioactives ne seront pas acceptés. C. Informations sur les matières véhiculées (à remplir obligatoirement) 1. Avec quelles matières l appareil est-il entré en contact? Non commercial et/ou désignation chimique des moyens et des matières véhiculées, caractéristiques de la matière, p.ex. selon la fiche technique de sécurité (p.ex. toxique, inflammable, corrosif) X Nom commercial : Désignation chimique : a) b) c) d) Non Oui 2. Les matières précitées sont-elles nuisibles à la santé? 3. Produits de décomposition dangereux en cas de charge thermique? Si oui, lesquels? D. Déclaration obligatoire de par la loi : Nous assurons que les informations données dans cette déclaration sont intégrales et conformes à la vérité. En tant que soussigné, je suis en mesure d en juger. Nous savons que nous sommes responsables, vis-à-vis du fournisseur, des dommages résultant d informations incomplètes et incorrectes. Nous nous engageons à libérer le fournisseur de toute demande de dommages-intérêts formulée par des tiers et résultant d informations incomplètes et incorrectes. Nous n ignorons pas que nous sommes directement responsables vis-à-vis des tiers et notamment du personnel du fournisseur chargé de la manipulation / réparation du produit. Nom de la personne autorisée (en caractères d imprimerie): Date Signature Cachet de la société Etabli par: CRQ/Lam le: Page: 2 N QM: _fr/4-07 Approuvé par: CRQ/Zu le: de : 2
RICHTER CHEMIE-TECHNIK La réponse à la corrosion Type PSG, TSG, VSG Notice de service pour regards Sommaire 1 Généralités 2 Sécurité 3 Transport et entreposage 4 Descriptif du produit 5 Montage 6 Fonctionnement
Diamètres 3 4 6 8 Bride/bride. Bride/bride Bride/rainuré. Bride/bride Bride/rainuré Type de bride PN 16 PN 16 PN 16 PN 16
Procédures d assemblage et d installation pour les boîtiers filtres Novasip Pall 1. Introduction Il convient de suivre les indications ci-après pour l installation des boîtiers filtres Novasip Pall. Les