Source: http://docplayer.fi/8053678-Optiplan-oy-riihenmaen-alakoulu-energiatarkastelu-tampere-akerlundinkatu-11-c-pl-431-33101-tampere.html
Timestamp: 2018-07-23 10:28:05+00:00
Document Index: 14382630

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, Tampere - PDF
Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, Tampere
Download "Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, 33101 Tampere"
1 RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU Optiplan Oy Y-tunnus Puh Helsinki Mannerheimintie 05 PL 48, 008 Helsinki Turku Helsinginkatu 5 PL 4, 00 Turku Tampere Åkerlundinkatu C PL 4, 0 Tampere Oulu Uusikatu Oulu
2 kwh E /m² Riihenmäen alakoulu Energiatarkastelu..05 / Mikael Friskopf () Ohessa on esitetty Riihenmäen alakoulun energiatarkastelu. Kohteen kokonaisenergiankulutus (E-luku) on laskettu rakentamismääräyskokoelman osan D5 (0) mukaan ottaen huomioon rakentamismääräyskokoelman osan D (0) määräykset ja ohjeet. Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Opetusrakennus Rakennustyyppi Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset Maanpäällinen kerrostasoala, m² m² Nettoala, m² 6 6m² Ratkaisu Kaukolämpö Verkkosähkö A-luokka B-luokka Raja-arvo / C-luokka Kohde on koulurakennus, joka tulee uudisosaksi vanhaan koulurakennukseen. Energiatarkastelua laadittaessa on käytetty tarjoussuunnittelun mukaisia lähtötietoja. Näiden lähtötietojen päivittyessä myös energiaselvitys tulee päivittää. Mikäli lähtötiedot muuttuvat, vaikuttavat ne mahdollisesti myös tässä esitettyihin tuloksiin. Energiatarkastelu sisältää taulukon mukaiset liitetiedostot Liite, Energialaskennan lähtötiedot ja tulokset Liite, Rakennuksen kokonaisenergian kulutus Liite, Kolurakennuksen tavoiteostoenergia Esitetyn ratkaisun lähtötiedot ja tulokset Rakennuksen E-luku on kwh E /m²,a Tavoite-energiankulutus ja käytön vaihtelun vaikutus
3 Riihenmäen alakoulu Liite Energiatehokkuus..05 / Mikael Friskopf () Ohessa on esitetty Riihenmäen alakoulun energiatehokkuustarkastelu. Tarkasteltavan kohteen lämmin nettoala on 6 6 m². Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennustyyppi Opetusrakennus Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset Taulukossa on esitetty rakennuksen energiatehokkuuslaskennassa käytetyt lähtötiedot. Taulukko E-lukulaskennassa käytetyt lähtötiedot. Lähtötieto Arvo Lähtötieto Arvo Lämmitetty nettoala 6 6 m² Tehollinen lämpökapasiteetti 0 Wh/brm²,K Ilmatilavuus 8 m³ Viivamaiset kylmäsillat on Alapohja yht m² Lämmöntuottotapa Kaukolämpö Yläpohja 4 06 m² Lämmönjakotapa Ulkoseinät (ilman ikkunoita ja ovia) 505 m² Kiertopiirissä märkätilojen lämmityslaitteita Ei ole Ikkunat 609 m² Tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus Lattialämmitys 5/0 C Opetustiloissa ja liikuntasalissa Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon minimiilmanvaihto suhteessa mitoitukseen Ulko-ovet 6 m² 50 %. Tarpeenmukaista ilmanvaihtoa voidaan käyttöaikana ohjata hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan perusteella % välillä suhteessa mitoitustilanteen maksimi-ilmavirtaan. Tarpeenmukainen ilmavirran ohjaus tapahtuu tilakohtaisilla on-offpelleillä. Taulukko Ilmanvaihtokoneiden lähtötiedot IV-koneiden tiedot LTO Lämpötilahyötysuhde, % Jäteilman minimilämpötila, C Ominaissähkönkulutus, kw/(m³/s) TKPK6, liikuntasalin sosiaalitilat 57 TKPK7, Tekninen+käsityö 64 4 TKPK8, Liikuntasali+yläkatsomo 76-8 TKPK9, opetustilat+mediateekki+käytävät, osa 76-8 TKPK0, Ruokasali+ keittiö 64 4 TKPK, opetustilat+opettajien tilat+käytävät 76-8 PK (huippuimurit), WC:t+IVKH:t - - 0,9 Taulukossa on esitetty osa lähtötiedoista tulokset energiatehokkuustarkastelulle.
4 Riihenmäen alakoulu Liite Energiatehokkuus..05 / Mikael Friskopf () Taulukko Energiatehokkuustarkastelun lähtötietoja ja tulokset. Ominaisuus Ratkaisu Lämmönläpäisykertoimet, W/m²K Alapohja, maanvastainen 0,6 Alapohja, ryömintätilainen 0,7 Yläpohja 0,09 Ulkoseinät 0,7 Ikkunat (lasiosan g-arvo 0,5),0 Ulko-ovet,0 Ilmavuotoluku, n 50-luku, /h 0,75 Ilmavuotoluku, q 50-luku, m³/(h m²),8 Valaistuksen tehotiheys, W/m² opetustilat käytävät+wc:t 0 liikuntasali+takatilat 0 opettajien ym. työtilat tekniset tilat 0 Käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto Lämmöntuotanto Kaikki IV-koneet jaksottaisesti siten, että käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihdon minimivaatimus (0,5 l/s,m²) täyttyy päivätasolla (RakMk D (0) kohta...) Maalämpö/kaukolämpö Ilmanvaihdon lämmitys Vesikiertoinen Jäähdytyskauden kylmäkerroin, maakylmä,5 Lämmityskauden maalämmön hyötysuhde,0 Maalämmön energiapeitto vuotuisesta tila- ja IV-lämmityksestä, % 9 4 E-luku, kwh/m,vuosi Energiatehokkuusluokka B Täyttääkö määräykset Täyttää. Huonetilojen MSE-ikkunat ovat varustettu uloimmassa lasivälissä olevin sälekaihtimin. Sälekaihtimet ovat toukosyyskuussa alas laskettuina ja 45 kulmassa ikkunapintaan nähden. Muuna aikana sälekaihtimet ovat täysin auki.. Esitetyt ilmanvuotoluvut ovat tavoitearvoja. Rakennuksen ilmanpitävyys todennetaan käyttöönoton yhteydessä mittauksin.. Valaistuksen tehotiheyttä on arvioitu sähkösuunnittelijan kanssa sekä aikaisemmin suunniteltujen koulujen perusteella. Mikäli virallisessa energiaselvityksessä käytetään määräystasosta (8 W/m²) pienempää valaistuksen tehotiheyttä, tulee valaistustason täyttymisestä esittää erillisselvitys energialaskennan lähtötietojen osana rakentamismääräysten osan D (0) kohdan... mukaisesti. 4. Maalämmön kattavuudesta vuotuisesta tila- ja lämmitysenergiasta on esitetty erillinen selvitys.
6 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 66,5 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpö ja kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys (5/0 C) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin Sähkö Kaukolämpö Kaukojäähdytys Fossiiliset polttoaineet Uusiutuvat polttoaineet kwh/vuosi kwh/(m vuosi) , ,7 Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) 99 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Opetusrakennukset ja päiväkodit Luokkien rajat asteikolla A: 90 B: 9 0 C: 70 D: 7 0 E: 00 F: 0 60 G: 6 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. B ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
7 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 05 Lämmitetty nettoala 66,5 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50, A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 505,0 0,7 44,0 8 % Yläpohja 4 060,9 0,09 65,48 6 % Alapohja 4 040,6 0,6 646,49 8 % Ikkunat 609,,00 609, 6 % Ulko-ovet 6,,00 6, % Kylmäsillat - -,8 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g kohtisuora -arvo m W/(m K) - Pohjoinen 9,0,00 0,50 Koillinen 0,0 Itä 7,,00 0,50 Kaakko 0,0 Etelä 9,5,00 0,50 Lounas 4,6,00 0,50 Länsi 09,0,00 0,50 Luode 0,0. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 9,088 / 9,088,9 76 % -8,0 Erillispoistot - - Ilmanvaihtojärjestelmä - - Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 67 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 00 / 97 % 85 % - 00 %,6 Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 89 % vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Määrä kpl Jäähdytysjärjestelmä,5 Lämmin käyttövesi Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 88 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla 6 Opetusrakennus ja päiväkoti m /(h m ) Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Maalämpö ja kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys (5/0 C) Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Ihmiset 60 % 4,0 Kuluttajalaitteet 60 % 8,0 Valaistus 60 %,
8 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 05 Lämmitetty nettoala, m 66,5 E-luku, kwh E / (m vuosi) E-luvun erittely 6 Opetusrakennus ja päiväkoti Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) sähkö 68 74, kaukolämpö , kaukojäähdytys fossiilinen polttoaine uusiutuva polttoaine YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus aurinkosähkö aurinkolämpö tuulisähkö Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 4, - Tuloilman lämmitys,,0 - Lämpimän käyttöveden valmistus -,4 - Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6, - - Jäähdytysjärjestelmä, - - Kuluttajalaitteet ja valaistus 4,0 - - YHTEENSÄ ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh/vuosi kwh/(m vuosi) IDA Indoor Climate and Energy 4.6
9 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 66,5 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ 0 0 Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
10 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Lämpö, ostoenergian Huomiot ylä- ja alapohja Sähkö, ostoenergian Jäähdytys, ostoenergian E-luvun muutos kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Lämpö, ostoenergian Sähkö, ostoenergian Jäähdytys, ostoenergian E-luvun muutos kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Lämpö, ostoenergian Sähkö, ostoenergian Jäähdytys, ostoenergian E-luvun muutos kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi
11 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Lämpö, ostoenergian Sähkö, ostoenergian Jäähdytys, ostoenergian E-luvun muutos kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Lämpö, ostoenergian Sähkö, ostoenergian Jäähdytys, ostoenergian E-luvun muutos kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
12 LISÄMERKINTÖJÄ
13 Riihenmäen alakoulu Liite Tavoiteostoenergia Rakennuskohde Päiväys Riihenmäen alakoulu - UUDISOSA / Mikael Friskopf Tavoiteostoenergialaskelma sisältää arvion vuotuisista energian ja veden kulutuksista sekä kustannuksista tarjoussopimuksen liitteen 4 maksumekanismin mukaisin kulutusluokittain. Kaikki kulutusluokat sisältävät maksumekanismin mukaiset energiankulutukset ja kustannukset kokonaisuudessaan. Jos energioita tai kustannuksia halutaan jaotella palveluntuottajan ja tilaajan välillä tulee ne kertoa kyseisen kulutusluokan energiavastuujaottelulla. Kaikki energian kustannukset ovat laskettuna ilman arvonlisäveroa (ALV:ia) Kohteen tietoja Pinta-ala 6 6 m² Maalämmön lämmityskauden hyötysuhde (COP),0 Maalämmön jäähdytyskauden hyötysuhde (COP),5 Maalämmön osuus lämmitysenergiasta 9 % Energian kustannukset Poistettu ALV Sähkön kulutusmaksu 9,50 /MWh (ALV 0%) 9,50 /MWh (ALV 0%) Kulutusmaksu 6,60 /MWh 6,60 /MWh Energiavero,5 /MWh,5 /MWh Sähkön käytön hinta 78,6 /MWh 78,6 /MWh Perusmaksu 78,55 /kk 78,55 /kk Tehomaksu,89 /kw,kk,89 /kw,kk Sähkön kuukausikulut (teho n. 50 kw) 55,05 /kk 55,05 /kk Kaukolämmön kulutusmaksu 95,5 /MWh (ALV 4 %) 77,04 /MWh (ALV 0%) Energiakustannukset MWh/a kwh/(m²a) /a /(m²a) Sähkön kokonaiskustannukset 8,8 44, ,5 Sähkön kuukausimaksut ,0 Sähkö 8,8 44, 6,5 Valaistussähkö (sis. sisä- ja ulkovalaistuksen) 06,5 6,7 8 78, Kiinteistösähkö 75,0, ,9 Puhaltimet 47,7 7, ,6 Pumput+apulaitteet 7, 4, 4 0, Lämmitys, maalämpö 98, 5,4 7 77, Tilalämmitys 6,5 9, ,8 IV-lämmitys 5,6 5,6 80 0,4 Jäähdytys, sähkö, 0, 70 0,0 Kaukolämpö 50,4 7, ,6 Lämmitys, kaukolämpö 0,0 4,7 0,4 Tilalämmitys 9,,0 47 0, IV-lämmitys 0,9,7 89 0, Lämmin käyttövesi, kaukolämpö (ei sis. Keittiön ja liikuntasalin LKV:tä) 0,4, 57 0, Yhteensä, 5, 659 5, Veden kulutus Lämpimän veden kulutus (ei sis. Keittiön ja liikuntasalin LKV:tä) Käyttöveden kulutus yhteensä m³/a l/(m²a) *Tulokset ovat normitettu Mäntsälän lämmitystarvelulla (S 7 = 49) ja ovat suuntaa-antavia. Käytön vaihtelulla sekä vuotuisella säällä on vaikutusta energiankulutukseen. Tilojen käyttöä on arvioitu tarjoussopimuksen liitteen 7 - Käyttöaste ja käyttöaikataulukko perusteella. Myös Lahden lämmitystarveluku on vaihdellut ± % vertailuarvoon 49 (S 7 : 98-00) nähden viimeisen kymmenen vuoden aikana.
14 Riihenmäen alakoulu Liite Tavoiteostoenergia Rakennuskohde Päiväys Riihenmäen alakoulu - UUDISOSA / Mikael Friskopf Tavoite-energian vaihtelu Tavoite-energiankulutuksen vaihtelua on vertailtu 0 % pienemmällä käyttöasteella (ihmiset ja kuluttajalaitteet) sekä 0 % suuremmalla käyttöasteella. 0 % suurempi käyttöaste 0 % pienempi käyttöaste MWh/a kwh/m²a MWh/a kwh/m²a MWh/a kwh/m²a Sähkö 69,5 4,4 8,8 44, 90, 45,6 Valaistussähkö (sis. sisä- ja ulkovalaistuksen) 06,5 6,7 06,5 6,7 06,5 6,7 Kiinteistösähkö 75,7,9 75,0,8 7,9,6 Puhaltimet 48,5 7,6 47,7 7,5 46,7 7, Pumput+apulaitteet 7, 4, 7, 4, 7, 4, Lämmitys, maalämpö, sähkö 85,,4 98, 5,4 07,6 6,9 Tilalämmitys 5,8 8, 6,5 9,8 70,6, IV-lämmitys, 5, 5,6 5,6 7, 5,8 Jäähdytys, sähkö, 0,, 0,, 0, Kaukolämpö 5,6 8, 50,4 7,9 49, 7,7 Lämmitys, kaukolämpö 6,0 4, 0,0 4,7,9 5, Tilalämmitys 5,9,5 9,,0,6,4 IV-lämmitys 0,,6 0,9,7,,8 Lämmin käyttövesi, kaukolämpö (ei sis. Keittiön ja liikuntasalin LKV:tä) 6,5 4, 0,4, 6,,6 Yhteensä, 50,6, 5, 9,5 5,4 Veden kulutus m³/a l/(m²a) m³/a l/(m²a) m³/a l/(m²a) Lämpimän veden kulutus (ei sis. Keittiön ja liikuntasalin LKV:tä) Käyttöveden kulutus yhteensä *Tulokset ovat normitettu Mäntsälän lämmitystarvelulla (S 7 = 49) ja ovat suuntaa-antavia. Käytön vaihtelulla sekä vuotuisella säällä on vaikutusta energiankulutukseen. Tilojen käyttöä on arvioitu tarjoussopimuksen liitteen 7 - Käyttöaste ja käyttöaikataulukko perusteella. Myös Lahden lämmitystarveluku on vaihdellut ± % vertailuarvoon 49 (S 7 : 98-00) nähden viimeisen kymmenen vuoden aikana.