Source: http://docplayer.fr/10191853-This-is-a-preview-click-here-to-buy-the-full-publication-norme-internationale-international-standard.html
Timestamp: 2018-02-24 03:05:33+00:00
Document Index: 284430980

Matched Legal Cases: ['art 23', 'art 23', 'art 3', 'art 23', 'art 1', 'art 1', 'art 23', 'art 1', 'art 23', 'art 23', 'art 1', 'art 1', 'art 23', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1']

1 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Première édition First edition Systèmes de conduits pour installations électriques Partie 23: Règles particulières Systèmes de conduits souples Conduit systems for cable management Part 23: Particular requirements Flexible conduit systems IEC 2002 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland Telephone: Telefax: Web: Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия CODE PRIX PRICE CODE L Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue
2 CEI:2002 SOMMAIRE AVANT-PROPOS Domaine d'application Références normatives Définitions Prescriptions générales Généralités sur les essais Classification Marquage et documentation Dimensions Construction Propriétés mécaniques Propriétés électriques Propriétés thermiques Risques du feu Influences externes Compatibilité électromagnétique...14 Figure 101 Dispositif pour l'essai de flexion...16 Figure 102 Calibre pour vérifier le diamètre intérieur minimal du système de conduit après les essais de choc et de résistance à la chaleur...18 Figure 103 Assemblage du conduit et de l'accessoire de terminaison pour l'essai de continuité...20
3 IEC: CONTENTS FOREWORD Scope Normative references Definitions General requirements General conditions for tests Classification Marking and documentation Dimensions Construction Mechanical properties Electrical properties Thermal properties Fire effects External influences Electromagnetic compatibility...15 Figure 101 Flexing test apparatus...17 Figure 102 Gauge for checking the minimum inside diameter of the conduit system after impact and resistance to heat tests...19 Figure 103 Assembly of conduit and terminating conduit fitting for bonding test...21
4 CEI:2002 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE SYSTÈMES DE CONDUITS POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Partie 23: Règles particulières Systèmes de conduits souples AVANT-PROPOS 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d études. 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux. 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 5) La CEI n a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d approbation et sa responsabilité n est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l une de ses normes. 6) L attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. La Norme internationale CEI a été établie par le sous-comité 23A: Systèmes de câblage, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage. Le texte de cette norme est issu des documents suivants: FDIS 23A/368/FDIS Rapport de vote 23A/371/RVD Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme. Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. La présente partie 23, qui donne les règles particulières pour les systèmes de conduits souples, doit être utilisée conjointement avec la CEI , Systèmes de conduits pour installations électriques Partie 1: Règles générales 1, et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la première édition de cette norme (1996) et de son amendement 1 (2000). 1 A noter que le titre générique de la série CEI a été modifié depuis la parution de la partie 1, et que toutes les nouvelles parties porteront ce nouveau titre générique.
5 IEC: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT Part 23: Particular requirements Flexible conduit systems FOREWORD 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees. 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter. 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards. 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard IEC has been prepared by subcommittee 23A: Cable management systems, of IEC technical committee 23: Electrical accessories. The text of this standard is based on the following documents: FDIS 23A/368/FDIS Report on voting 23A/371/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table. This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. This part 23, which specifies particular requirements for flexible conduit systems, is to be used in conjunction with IEC , Conduit systems for cable installations Part 1: General Requirements 1, and its amendments. It was established on the basis of the first edition (1996) of that standard and its amendment 1 (2000). 1 Please note that the generic title of the IEC series has been changed to Conduit systems for cable management since the publication of part 1, hence all other parts of the series are now published under this new title.
6 CEI:2002 La présente partie complète ou modifie les articles correspondants de la CEI Lorsqu'un article ou un paragraphe particulier de la partie 1 n'est pas mentionné dans la présente partie 23, cet article ou ce paragraphe s'applique autant qu'il est possible. Lorsque la présente partie 23 annonce "addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la partie 1 doit être adapté en conséquence. Les paragraphes, tableaux et figures complémentaires à ceux de la partie 1 sont numérotés à partir de 101. Un système de conduit conforme aux essais de la présente norme est considéré sans risques pour l'utilisation quand il est installé en respectant la réglementation nationale sur le câblage et en appliquant les instructions d'installation des fabricants et la classification des conduits. NOTE Les caractères d imprimerie suivants sont employés: prescriptions proprement dites: caractères romains; modalités d essais: caractères italiques; notes: petits caractères romains. Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié A cette date, la publication sera reconduite; supprimée; remplacée par une édition révisée, ou amendée.
7 IEC: This part 23 supplements or modifies the corresponding clauses of IEC Where a particular clause or subclause of part 1 is not mentioned in this part 23, that clause or subclause applies as far as is reasonable. Where this part 23 states "addition", "modification" or "replacement", the relevant text of part 1 is to be adapted accordingly. Subclauses, tables and figures which are in addition to those in part 1 are numbered starting with 101. A conduit system which complies with this standard, is deemed safe for use when installed in accordance with national wiring regulations, whilst applying the manufacturer s installation instructions and conduit classification. NOTE The following print types are used: requirements: in roman type test specifications: in italic type notes: in small roman type The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until At this date, the publication will be reconfirmed; withdrawn; replaced by a revised edition, or amended.
8 CEI:2002 SYSTÈMES DE CONDUITS POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Partie 23: Règles particulières Systèmes de conduits souples 1 Domaine d'application L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante: Addition: La présente partie de la CEI spécifie les règles pour les systèmes de conduits souples. 2 Références normatives L'article de la partie 1 est applicable. 3 Définitions L'article de la partie 1 est applicable. 4 Prescriptions générales L'article de la partie 1 est applicable. 5 Généralités sur les essais L'article de la partie 1 est applicable. 6 Classification L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes: Les paragraphes , et ne sont pas applicables. NOTE les systèmes de conduits souples selon , , , et la classification 1X du tableau 1 de ne sont pas autorisés en France. 7 Marquage et documentation L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes: Addition: Le conduit doit être marqué selon 7.1, sur toute la longueur, à intervalles réguliers, de préférence de 1 m mais pas supérieurs à 3 m. Lorsque cela est techniquement impossible, une étiquette avec le marquage doit être attachée à chaque extrémité du produit ou sur l'emballage. La conformité est vérifiée par examen.
9 IEC: CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT Part 23: Particular requirements Flexible conduit systems 1 Scope This clause of part 1 is applicable, except as follows: Addition: This part of IEC specifies the requirements for flexible conduit systems. 2 Normative references This clause of part 1 is applicable. 3 Definitions This clause of part 1 is applicable. 4 General requirements This clause of part 1 is applicable. 5 General conditions for tests This clause of part 1 is applicable. 6 Classification This clause of part 1 is applicable, except as follows: Subclauses , and are not applicable. NOTE Flexible conduit systems according to , , , and classification 1X from 6.2.1, table 1 are not allowed in France. 7 Marking and documentation This clause of part 1 is applicable, except as follows: Addition: The conduit shall be marked in accordance with 7.1 along its entire length at regular intervals of preferably 1 m but not longer than 3 m. Where this is technically impractical, the mark shall be on a label attached to the product at each end, or on the packaging. Compliance is checked by inspection.