Source: https://docplayer.cz/140130471-Prukaz-energeticke-narocnosti-budovy-bytovy-dum-jana-moravka.html
Timestamp: 2020-04-09 15:25:22+00:00
Document Index: 39963375

Matched Legal Cases: ['zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 103', 'zákona č. 406']

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka - PDF Stažení zdarma
Download "Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka"
1 Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 3 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Jana Morávka Jana Morávka , Jílové u Prahy Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti Předkládá: Ing. Petr Čeněk Jugoslávských partyzánů 638/ Praha 6 Tel: IČ: Vypracoval: Ing. Petr Čeněk energetický specialista, č. oprávnění: 1314 Ev. č průkazu.: Datum vypracování:
2 Průkaz energetické náročnosti budovy str. 2 / 3 Průkaz energetické náročnosti budovy je vypracován na základě požadavku zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 318/2012 Sb.) a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., která nabyla účinnosti dne Normy spjaté s výpočtem energetické náročnosti budovy: TNI Energetická náročnost budov Typické hodnoty pro výpočet Tepelná technika Vytápění ČSN a související normy ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ČSN EN Větrání ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Ohřev TV ČSN EN Osvětlení ČSN EN ČSN EN K vypracování průkazu energetické náročnosti budovy byly dále použity tyto podklady: vyhláška 78/2013 Sb. dostupná projektová dokumentace fotodokumentace informace od stávajícího vlastníka objektu Z technické a projektové dokumentace není zřejmé přesné složení a skladba některých obalových konstrukcí. Skladby jednotlivých konstrukcí na hranici obálky budovy, tzn. skladby konstrukcí ohraničujících vytápěnou část budovy, byly převzaty z dostupné dokumentace. V případě nedostatečných podkladů byly tyto parametry odhadnuty na základě znalosti místních poměrů a období výstavby objektu či převzaty z publikace Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc., Ing. Antonín Janouš, Ing. Jaroslav Šafránek, Ing. Petr Kučera, CSc, kterou vydalo nakladatelství GRADA Publishing. Veškerá zjednodušení a odhady jsou provedeny vždy na stranu bezpečnosti. Parametry technologických zařízení a skladby v zakrytých konstrukcí vč. vlivu tepelných vazeb byly v případě neúplnosti podkladů odborně odhadnuty na základě zkušeností, typu a stáří výstavby či technologického zařízení. Odborný výpočet byl proveden pomocí Svoboda Software Stavební fyzika, program Energie.
3 Průkaz energetické náročnosti budovy str. 3 / 3 Stručný popis technických zařízení, systémů a budov Objekt byl postaven v letech , kolaudace byla v červnu Jedná se o samostatně stojící budovu obdélníkového půdorysu, má 4 nadzemní podlaží, přičemž 3. a 4. NP tvoří podkroví v šikmé střeše a je podsklepena jedním podlažím. V nadzemních podlažích se nacházejí zejména bytové prostory a centrální komunikační prostor (schodiště), v suterénu jsou garáže a kotelna. Objekt je zděný ze zdiva Porotherm, pouze v suterénu jsou použity betonové tvárnice KB blok. Obvodové stěny nadzemních podlaží jsou převážně z tvárnic Porotherm 44 P+D dodatečně zateplené izolací tl. 120 mm, v podkrovních podlažích pak místy z tvárnic Porotherm 24 P+D s původní tepelnou izolaci tl. 100 mm, suterénní stěny jsou z tvárnic tl. 400 mm doplněné o tepelnou izolaci tl. 30 mm. Okna a vstupy jsou dřevěné s izolačním dvojsklem, střešní okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem (typu Velux). Konstrukce střechy a stropu nad 3. resp. 4.NP (podkrovím) je tvořena dřevěnými prvky krovu s vloženou tepelnou izolací mezi krokve resp. kleštiny cca tl. 160 mm a do podhledu cca tl. 60 mm. U půdiček pod šikmou střechou ve 3.NP jsou provedeny sádrokartonové předstěny s vloženou tepelnou izolací cca tl. 120 mm, strop nad 2.NP je pod půdičkami a také na vnějších terasách nad 2.NP opatřen svrchu tepelnou izolací tl. 100 mm. Stropy mezi podlažími i strop nad nevytápěným suterénem jsou skládané z betonových stropních tvárnic skládaných do nosníků. Na podlahách je všude betonová vrstva, tepelná izolace 50 mm a beton, nad suterénem je strop zespodu do podhledu zateplen tepelnou izolací tl. 80 mm. Teplo na vytápění je zajišťováno pomocí kotelny s kondenzačním kotlem na zemní plyn (typ Vaillant ecocraft exclusiv VKK 2006/2-E-HL). Otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem, regulovaná termoregulačními ventily s hlavicemi. Příprava teplé vody je zajišťována centrálně s cirkulací pomocí zdroje na vytápění a zásobníkového ohřívače. Centrální nucené větrání ani chlazení vnitřních prostor není v objektu zajištěno.
PRŮKAZ ENB. Průkaz energetické náročnosti budovy. Dasnice, Bytový dům typový 1-4 p., č.p.47,48. Ing. Jan Kárník
PRŮKAZ ENB Vedoucí projektu Ing. Jan Kárník Telefon +420603242125 Mobil +420603242125 karnik@e-resources.cz Datum 2015-01-05 Číslo zakázky 7800T.14 Energetický specialista Ing. Jan Kárník Číslo oprávnění
Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Černomořská 645/6
Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Černomořská 645/6 Černomořská 645/6, 101 00 Praha Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti
Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Krškova
Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Krškova 781 782 Krškova 781 782, 152 00 Praha Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti Předkládá:
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vyhl. č. 78/2013 Sb. Název akce: Místo: Vlastník: Bytový dům Kybalova Kybalova č.p. 1852, 274 01 Slaný Společenství pro dům č.p. 1852, Kybalova ulice. Slaný PENB je
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Bytový dům Na Bělidle 910/20, 150 00 Praha 5 Smíchov Evidenční číslo: 129586.0 Autorizace: Ing. Jan Škráček Energetický specialista č. 0769
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vyhl. č. 78/2013 Sb. Název akce: Místo: Vlastník: Bytový dům Kybalova Kybalova č.p. 1855, 274 01 Slaný Společenství pro dům č.p. 1855, Kybalova ulice. Slaný PENB je
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vyhl. č. 78/2013 Sb. Název akce: Místo: Vlastník: Bytový dům Kybalova Kybalova č.p. 1851, 274 01 Slaný Společenství pro dům č.p. 1851, Kybalova ulice. Slaný PENB je
Obsah: Přílohy: Tzb-energ, Sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví PENB
PENB Tzb-energ, Sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví tel: 777 214 916, e-mail: tzb-energ@seznam.cz web: www.tzb-energ.cz Obsah: 1 Předmluva... 3 2 Identifikační údaje... 3 2.1 Identifikační údaje
Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům půdní vestavba Smetanova 1453, 440 01 Louny vztaženo k bytové jednotce č. 15 Vypracoval: Ing. Jan Kárník Číslo oprávnění: 0262 Evidenční číslo PENB: PENB-0262/15338
Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům půdní vestavba Poděbradova 1118, 440 01 Louny vztaženo k bytové jednotce č. 13 Vypracoval: Ing. Jan Kárník Číslo oprávnění: 0262 Evidenční číslo PENB: PENB-0262/15319
Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Michelská 698, 699, Michle Praha 4, 141 Vypracoval: Ing. Jan Kárník Číslo oprávnění: 262 Evidenční číslo PENB: PENB262/14249 Datum: 29. prosinec 214 Předkládá:
Datum Číslo zakázky 7800T.14. Energetický specialista Ing. Jan Kárník. Číslo oprávnění Těchlovice, Bytový dům typový 1-4 p., čp.
PRŮKAZ ENB Vedoucí projektu Ing. Jan Kárník Telefon +420603242125 Mobil +420603242125 karnik@e-resources.cz Datum 2017-08-22 Číslo zakázky 7800T.14 Energetický specialista Ing. Jan Kárník Číslo oprávnění
Dne: let od vyhotovení, nebo do provedení větší změny dokončené budovy ( 7a zákona č. 103/2015 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy je vypracován na základě požadavku zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015
Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy
Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Budova
Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 78/2013 Sb.) Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Vypracoval: Ing. Jan Škráček, energetický specialista Číslo oprávnění:
PRŮKAZ ENB. Průkaz energetické náročnosti budovy. BD č.p. 594, Mikulášovice T.14. Ing. Jan Kárník
PRŮKAZ ENB Vedoucí projektu Datum Ing. Jan Kárník 2016-07-22 Telefon Číslo zakázky +420603242125 7800T.14 Mobil Energetický specialista +420603242125 karnik@e-resources.cz Ing. Jan Kárník Číslo oprávnění
DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel: 234 054 2845, fax: 234 054 291 email: info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vyhl. č. 78/2013 Sb. Název akce: Místo: Bytový dům návrh rekonstrukce (zatepleni objektu) K Sídlišti 398, 250 67 Klecany Vlastník: Společenství vlastníků jednotek domu
Gorazdova 1995, k.ú. Nové Město [727181], p.č , Praha Nové Město Bytový dům
Gorazdova 1995, k.ú. Nové Město [727181], p.č. 1121 120 00, Praha Nové Město Bytový dům 2497.43 0.23 3046.62 49.9 56.7 74.9 85.0 99.8 113 150 170 169 199 200 227 250 283 514.8 605.3 Software pro stavební
Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Jiskrova 517/4, Praha 4 - Braník
Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Jiskrova 517/4, 147 00 Praha 4 - Braník Energetický specialista: Ing. Jan Schwarzer, oprávnění č. 0318 Vypracoval: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 3/2015 POPIS
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU UMÍSTĚNÍ: OKRES: KRAJ: INVESTOR: parcela č.146/1 k.ú. Medlov (692590) Brno venkov Jihomoravský kraj Otakar Fleischlinger, Černého 806/46,
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 78/2013 Sb.) Bytový dům Zbožská 2169, 2170, 288 02 Nymburk Evidenční číslo: Autorizace: PENB1282/14011 Ing. Martin Renč Energetický specialista č. 1282 27.