Source: http://docplayer.fi/18236904-Yhdistetty-ylivirta-ja-maasulkurele-spaj-144-c-ostajan-opas.html
Timestamp: 2018-10-21 19:24:34+00:00
Document Index: 4198679

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas - PDF
Download "Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas"
1 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas
3 SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: Tila: päivitetty Versio: B/ Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon ylivirta- ja maasulkusuoja Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, portaat: I>, I>> ja I>>> Suuntaamaton maasulkusuoja: herkkä alempi porras I 0 > ja ylempi porras I 0 >> Vaihekatkossuoja, joka havaitsee vaiheen katoamisen tai vakavat vaihe-epäsymmetriatilanteet Integroitu katkaisijavikasuoja lisää järjestelmän luotettavuutta Neljä IEC- ja BS-standardien mukaista käänteisaikakäyrästöä sekä kaksi erikoiskäyrästöä RI ja RXIDG Häiriötallenteet, tapahtumarekisterit ja vianmääritystiedot voidaan lukea kaukoohjatusti sarjaportin kautta tai paikallisesti Hyvä sähköisten häiriöiden sietokyky; kestävän alumiinikotelon kotelointiluokka IP5 Entistä luotettavampi järjestelmä sisäänrakennetun itsevalvonta- ja vianmääritysjärjestelmän ansiosta Laajat tiedonsiirtomahdollisuudet sarjaväylän kautta suojareleen ja sähköaseman valvontajärjestelmien välillä Saatavissa tehokas PC-työkalu, jolla voidaan asetella, lukea, kopioida ja tallentaa parametreja CE-merkintä EMC-direktiivin mukaan Sovellusalue Yhdistettyä ylivirta- ja maasulkurelettä SPAJ 1 C käytetään jakeluverkkojen säteisjohtojen selektiiviseen oikosulku- ja ylivirtasuojaukseen. Rele soveltuu myös johtolähtöjen maasulkusuojaukseen maasta erotetuissa verkoissa ja resistiivisesti maadoitetuissa verkoissa. Ylivirtasuoja sisältää kolme suojaporrasta ja maasulkusuoja kaksi. Lisäksi releessä on vaihekatkossuoja sekä katkaisijavikasuoja. Ylivirta- ja maasulkureleessä on mahdollisuus tiedonsiirtoon sarjaväylän kautta. Tärkeät reletiedot ovat välittömästi saatavilla paikallisesti tai kaukokäyttöjärjestelmän kautta. Siksi ylivirta- ja maasulkurele soveltuu käytettäväksi sekä yksittäin että osana pitkälle kehitettyjä sovelluksia, joissa alaasemat ovat täysin kaukokäyttöisiä. Rakenne Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C on toisiorele, joka liitetään suojattavan kohteen virtamuuntajiin. Vaihevirtoja mitataan kolmivaiheisilla virtamuuntajilla. Maasulkuvirtaa voidaan mitata joko vaihekohtaisista virtamuuntajista muodostetun summakytkennän tai kaapelivirtamuuntajan avulla. Oikosulun tai maasulun tapahtuessa rele hälyttää, laukaisee katkaisijan tai käynnistää ulkoisen jälleenkytkentätoiminnon riippuen releen parametroinnista ja konfiguroinnista kyseisessä sovelluksessa. Ylivirtasuoja Kun vaihevirta ylittää alemmalle portaalle I> asetellun havahtumisarvon, ylivirtarele havahtuu. Kun aseteltu toiminta-aika vakioaikatoiminnassa tai laskettu toiminta-aika käänteisaikatoiminnassa on kulunut loppuun, rele laukaisee. Vastaavasti ylempi porras I>> havahtuu, kun havahtumisarvo ylittyy. Toiminta-ajan t>> kuluttua loppuun rele laukaisee. Porras I>>> toimii samalla tavalla kuin porras I>>. Portaat I>> ja I>>> toimivat vakioaikaperiaatteella, mutta niille voidaan myös määritellä hetkellistoiminta. Maasulkusuoja Kun nollavirta ylittää alemmalle portaalle asetellun havahtumisarvon I 0 >, maasulkusuoja havahtuu. Kun toiminta-aika t 0 > vakioaikatoiminnassa tai laskettu toiminta-aika t 0 > käänteisaikatoiminnassa on kulunut loppuun, rele laukaisee. Vastaavasti ylempi porras havahtuu, kun havahtumisarvo I 0 >> ylittyy. Toiminta-ajan t 0 >> kuluttua loppuun rele laukaisee. Porras I 0 >> voidaan määritellä myös hetkellistoimintaiseksi. Sekä ylivirta- että maasulkusuojan alemmalle portaalle voidaan määritellä joko vakioaikatai käänteisaikatoiminta. Käänteisaikatoiminnassa valittavissa on neljä jyrkkyydeltään erilaista käänteisaikakäyrästöä: Normal inverse, Very inverse, Extremely inverse ja Long-time inverse. Nämä käyrästöt ovat standardien BS 1 ja IEC 55 mukaisia. Vaihekatkossuoja Kun vaiheiden välinen erovirta ΔI = (I max - I min )/I max x 100 % ylittää asetellun havahtumisarvon, vaihekatkossuoja havahtuu. Kun aseteltu toiminta-aika tδ> on kulunut loppuun, rele laukaisee. Vaihekatkossuoja on vakioaikatoimintainen.
4 SPAJ 1 C 1MRS75579 Katkaisijavikasuoja Katkaisijavikasuoja antaa laukaisusignaalin asetellun toiminta-ajan 0,1 1,0 s kuluttua siitä, kun rele on antanut laukaisusignaalin. Katkaisijavikasuoja ohjaa tavallisesti syötönpuoleista varakatkaisijaa. Releessä on yksi optisesti erotettu looginen tulo ulkoista ohjaussignaalia, esim. kuittaussignaalia, asettelujen muutossignaalia tai lukitussignaalia, varten. Tiedonsiirto Releen takapaneelissa on sarjaportti. Rele voidaan liittää kuituoptiseen SPA-väylään väyläliitäntämoduulin SPA-ZC 17 tai SPA- ZC 1 välityksellä. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 1 saa apuenergiansa isäntäreleeltä, kun taas väyläliitäntämoduulissa SPA-ZC 17 on sisäänrakennettu tehoyksikkö, jota voidaan syöttää ulkoisesta teholähteestä. Rele kommunikoi ylemmän tason tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmien kanssa SPA-väylän kautta. Itsevalvonta Releessä on tehokas itsevalvonta- ja vianmääritysjärjestelmä, joka lisää releen käyttövarmuutta ja järjestelmän luotettavuutta. Itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti releen laitteistoa ja ohjelmistoa. Järjestelmä valvoo myös syöttöjännitemoduulin toimintaa ja sen tuottamia jännitteitä. Kun itsevalvontajärjestelmä havaitsee pysyvän sisäisen vian, tästä ilmoittava IRF-toimintamerkki releen etupaneelissa syttyy. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele toimii ja vikailmoitus välitetään ylemmän tason järjestelmään sarjaväylän kautta. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa suojarelemoduulin näytöllä näkyy vikakoodi. Vikakoodi ilmoittaa havaitun vian tyypin. Syöttöjännite Releen syöttöjännite saadaan sisäisestä pistoyksikkötyyppisestä teholähdemoduulista. Saatavilla on kaksi teholähdemoduuliversiota: SPTU 0R1 syöttöjännitealueelle V AC/DC ja SPTU 8R1 syöttöjännitealueelle V DC. Teholähdemoduuli muodostaa suojareleen ja I/O-moduulin vaatimat sisäiset jännitteet. Tekniset tiedot Taulukko 1: Mittaustulot Liittimet 1-, -6, 7-9, , -5, 7-8, 5-6 Nimellisvirta I n 1 A 5 A Terminen virtakestoisuus jatkuva A 0 A 10 s ajan 5 A 100 A 1 s ajan 100 A 500 A Dynaaminen Puolijakson arvo 50 A 150 A virtakestoisuus Tuloimpedanssi < 100 mω <0 mω Nimellistaajuus f n, tilauksen mukaan 50 Hz tai 60 Hz Taulukko : Kosketinlähdöt Kosketintyyppi Laukaisu Hälytys Liittimet 65-66, , 68-69, 77-78, Nimellisjännite 50 V AC/DC Terminen virtakestoisuus Jatkuva virtakestoisuus 5 A 5 A Kytkentä- ja 0 A 10 A kuormitusvirta 0,5 s Kytkentä- ja 15 A 8 A kuormitusvirta s Katkaisukyky 0 V DC 1 A 0,15 A tasavirralla, kun ohjaus/ 110 V DC A 0,5 A hälytyspiirin aikavakio L/R 0 ms ohjausjännitteillä 8 V DC 5 A 1 A
5 SPAJ 1 C 1MRS75579 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko : Ohjaustulo, tiedonsiirto ja teholähde Ulkoinen ohjaustulo Liittimet Ohjausjännite Virrankulutus tulon ollessa aktiivinen V DC tai V AC 0 ma Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Syöttöjännite Merkkien koodaus Valittavat siirtonopeudet Väyläliitäntämoduuli; apuenergia isäntäreleeltä Väyläliitäntämoduuli; apuenergia isäntäreleeltä tai ulkoisesta teholähteestä Teholähde ja I/O-moduulit, nimellisjännitteet ja toiminta-alue muovikuitukaapeleille lasikuitukaapeleille muovikuitukaapeleille lasikuitukaapeleille SPTU 0R1 SPTU 8R1 ASCII Tehonkulutus lepotilassa ~ W toiminnassa ~8 W 800 tai 9600 Bd SPA-ZC 1 BB SPA-ZC 1 MM SPA-ZC 17 BB SPA-ZC 17 MM 110/10/0/0 V AC, 110/15/0 V DC, V AC/DC /8/60 V DC, V DC Taulukko : Relemoduuli SPCJ D8, ylivirtasuoja Ominaisuudet Porras I> Porras I>> Porras I>>> Havahtumisvirta vakioaikatoiminnassa 0,5 5,0 I n 0,5 0,0 I n ja 0,5 0,0 I n ja käänteisaikatoiminnassa 0,5,5 I n Havahtumisaika, tyypillisesti 70 ms 0 ms 0 ms Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0,05 00 s 0,0 00 s 0,0 0 s Aika/virtakäyrästöt Extremely inverse käänteisaikatoiminnassa Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI RXIDG Aikakerroin k 0,05 1,0 Palautumisaika, tyypillisesti 0 ms 0 ms 0 ms Pyörtöaika < 0 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus ± % asetteluarvosta tai ±5 ms vakioaikatoiminnassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintatarkkuus ± % asetteluarvosta ± % asetteluarvosta Taulukko 5: Relemoduuli SPCJ D8, maasulku- ja vaihekatkossuoja ± % asetteluarvosta Ominaisuudet Porras I 0 > Porras I 0 >> Porras ΔI> Havahtumisvirta 0,1 0,8 I n 0,1 10,0 I n ja % ja Havahtumisaika, tyypillisesti 70 ms 50 ms 150 ms Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0,05 00 s 0,05 00 s 1 00 s Aika/virtakäyrästöt käänteisaikatoiminnassa Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI RXIDG 5
6 SPAJ 1 C 1MRS75579 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 5: Relemoduuli SPCJ D8, maasulku- ja vaihekatkossuoja (jatkoa) Aikakerroin k 0,05 1,0 Palautumisaika, tyypillisesti 0 ms 0 ms 80 ms Pyörtöaika < 0 ms < 0 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,96 0,96 0,90 Toiminta-ajan tarkkuus ± % asetteluarvosta tai ±5 ms vakioaikatoiminnassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikat oiminnassa 5 Toimintatarkkuus ± % asetteluarvosta ± % asetteluarvosta ±1 yksikkö ± % asetteluarvosta Taulukko 6: Koestus ja standardit Koestusjännitteet Eristysjännitekoe (IEC ),0 kv, 50 Hz, 1 min Syöksyjännitekoe (IEC ) 5 kv, 1,/50 μs, 0,5 J Eristysvastusmittaus (IEC ) >100 MΩ, 500 V DC Häiriökoestus Suurtaajuisen (1 MHz) pulssin sieto (IEC ),,5 kv yhteismuotoinen Suurtaajuisen (1 MHz) pulssin sieto (IEC ), 1,0 kv eromuotoinen Nopean transienttipulssin sieto (IEC , kv, 5/50 ns luokka III ja IEC , taso ), tehonsyöttö Nopean transienttipulssin sieto (IEC , kv, 5/50 ns luokka III ja IEC , taso ), muut tulot Sähköstaattinen purkaus (IEC ja 8 kv IEC , luokka III), ilmapurkaus Sähköstaattinen purkaus (IEC ja 6 kv IEC , luokka III), kosketuspurkaus Mekaaninen koestus Tärinäkoe (IEC ) luokka 1 Iskukoe (IEC ) luokka 1 Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Kuljetus- ja varastointilämpötila-alue (IEC ) C Kosteus- ja lämpötilakestoisuus (IEC ) 9 95 %, +55 C, 6 jaksoa Kotelointiluokka uppoasennettuna IP 5 Paino ~,5 kg 6
7 SPAJ 1 C 1MRS75579 Lohkokaavio L1 L L I I Rx Tx + (~) - (~) U aux + SPA-ZC_ ULKOINEN OHJAUS IRF SS TS SS TS SS Sarjaliitäntäportti 5 A 1 A 5 A 1 A 5 A 1 A 5 A 1 A ~ U + - U U1 SPAJ 1 C SPCJ D8 I> I>> I>>> DI> Io> Io>> KUITTAUS Start Trip Start Trip Start Trip IRF I/O SGR1 SGR 1 1 SGR 1 SGR 1 SGR5 1 SGR6 1 Trip SGR11 1 Start Trip Start Trip SGR7 1 SGR8 1 SGR9 1 SGR10 1 (1) () () (8) (16) SPAJ1C_Block Kuva 1 Lohkokaavio ja kytkentäesimerkki 7
8 SPAJ 1 C 1MRS75579 Asennus ja mitat Uppoasennus ± ±1 Paneelin aukotus Kuva Relekotelon uppoasennus (mitat millimetreinä) dim100 Puoliuppoasennus a b Korotuskehys SPA-ZX 111 SPA-ZX 11 SPA-ZX 11 a b SFM100_1 Kuva Relekotelon puoliuppoasennus (mitat millimetreinä) Asennus 19" kehikkoon ja kehykseen Asennuskehystä, korkeudeltaan U (~177 mm), suositellaan käytettäväksi, kun suojarele asennetaan 19" kehikkoon tai kehykseen. Asennuskehykseen SPA-ZX 10 mahtuu kolme relettä, asennuskehykseen SPA-ZX 105 kaksi relettä ja asennuskehykseen SPA-ZX 106 yksi rele. Pinta-asennus Pinta-asennuksessa käytetään tyypin SPA-ZX 110 relekoteloa. Pinta-asennukseen tarkoitettu relekotelo on varustettu etuliittimillä. SPA-ZX10 SPA-ZX105 SPA-ZX106 +0, 8,6 0 (19") SPA-ZX110 SPA-ZX ø ,6 1,5 7 +0, (U) _6_10 Kuva Koteloiden ja kehysten asennus ja pinta-asennus (mitat millimetreinä) 8
9 SPAJ 1 C 1MRS75579 Tilaus Määrittele tilauksen yhteydessä: Tilaustiedot Esimerkkitilaus 1. Tyyppimerkintä ja määrä SPAJ 1 C, 5 kpl. Tilausnumero RS AA. Nimellisarvot I n =5 A, f n =50 Hz. Syöttöjännite U aux =110 V DC 5. Lisävarusteet - 6. Erityisvaatimukset - Tilausnumerot Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C ilman koestusadapteria Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C ja koestusadapteri RTXP 18 Tilausnumeron kaksi viimeistä kirjainta määrittelevät releen nimellistaajuuden f n ja syöttöjännitteen U aux seuraavasti: RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA AA: f n = 50 Hz ja U aux = V AC/DC CA: f n = 50 Hz ja U aux = V DC DA: f n = 60 Hz ja U aux = V AC/DC FA: f n = 60 Hz ja U aux = V DC Viitteet Lisätietoja Käsikirja Combined overcurrent and earth-fault relay SPAJ 1 C 1MRS 7500-MUM EN 9