Source: http://docplayer.fi/3264283-Kayttoohjekirja-jama-star.html
Timestamp: 2018-01-18 12:15:42+00:00
Document Index: 16059260

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR - PDF
Download "Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR"
2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 21. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos STAR-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 44. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 68.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 3 Sarjanumero 4 STAR Hyvä valinta 5 2 Lämpöpumppu talon sydän 6 Lämpöpumpun toiminta 7 Yhteys STAR -lämpöpumppuun 8 STAR:n hoito 15 3 STAR palveluksessasi 20 Aseta sisäilmasto 20 Aseta käyttövesikapasiteetti 43 Tärkeää 49 Sovita lämpöpumppu 54 4 Häiriöt 67 Hälytysten käsittely 67 Vianetsintä 68 Vain lisäys 71 5 Tekniset tiedot 72 6 Sanasto 73 Asiahakemisto 79 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Tuote STAR Sarjanumero Asennuspäivä Asentaja Lämmönkeruunesteen tyyppi - Sekoitussuhde/jäätymispiste Aktiivinen poraussyvyys/keruuputkiston pituus Nro Nimitys Asetettu Tehdasasetukset Lisätarvikkeet lämpökäyrä (muutos) lämpökäyrä (käyrän jyrkkyys) 7 Sarjanumero on aina ilmoitettava Täten todistetaan, että asennus on tehty JÄMÄn asentajan käsikirjan ohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaan. Päiväys Allek. 2 Luku 1 Tärkeää
5 Turvallisuustiedot Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä Tämä lämpöpumppu on CE-merkitty ja täyttää IP-luokituksen 21 vaatimukset. CE-merkintä tarkoittaa, että Kaukora vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. Luku 1 Tärkeää 3
6 Sarjanumero Sarjanumero löytyy yläpellin oikeassa etukulmassa ja info-valikosta (valikko3.1). MUISTA! Kerro aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. 4 Luku 1 Tärkeää
7 STAR Hyvä valinta STAR on uuden sukupolven lämpöpumppu, joka on suunniteltu lämmittämään ja/tai jäähdyttämään talosi edullisesti ja ympäristöystävällisesti. Integroitu sähkövastus, kiertovesipumput ja ohjausjärjestelmä takaavat varmatoimisen ja taloudellisen lämmöntuotannon. Lämpöpumppu voidaan liittää kaikkiin matalalämpöisiin lämmönjakelujärjestelmiin, kuten lämpöpatteri-, konvektori- tai lattialämmitysjärjestelmiin. Sen voi liittää myös moniin erilaisiin tuotteisiin ja lisävarusteisiin, kuten lämminvesivaraaja, poistoilman lämmön talteenotto, uima-allas, ilmaisjäähdytys ja eri lämpötiloissa toimivat lämmitysjärjestelmät. 7 kw sähkövastus voidaan kytkeä päälle automaattisesti, jos jotain yllättävää tapahtuu tai varakäyttöä varten (silloin 6 kw). STAR on varustettu säätötietokoneella, joka varmistaa mukavuuden ja lämpöpumpun taloudellisen ja turvallisen toiminnan. Selkeät tiedot lämpöpumpun tilasta, käyttöajasta ja kaikista oleellisista lämpötiloista näytetään suuressa näytössä. Tämän ansiosta ulkoisia pintalämpömittareita ei enää tarvita. Tunnusomaista STAR:lle: Sisämukavuuden ja käyttöveden ohjelmointi (lisävaruste) Lämmitys ja käyttövesi sekä soveltuvin osin jäähdytys ja tuuletus voidaan ohjelmoida jokaiselle viikonpäivälle tai pidemmiksi jaksoiksi (lomat). Suuri näyttö käyttöohjeineen Lämpöpumpussa on suurikokoinen näyttö, jonka helppotajuiset valikot auttavat miellyttävän sisäilmaston saavuttamisessa. Helppo vianetsintä Vian yhteydessä lämpöpumpun näytössä kerrotaan selkokielisenä mitä on tapahtunut ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä. Luku 1 Tärkeää 5
8 2 Lämpöpumppu talon sydän H 40 C 50 C G E F Expansionsventil Kondensor 100 C Kompressor D Förångare -2 C C B -3 C 0 C Värmekälla A Lämpötilat ovat vain esimerkkejä ja voivat vaihdella eri asennuksissa ja eri vuodenaikoina. 6 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
9 Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu voi kerätä kallioon, maahan tai vesistöön varastoitunutta lämpöä ja käyttää sitä talon lämmittämiseen. Luontoon varastoitu energia muutetaan asuinlämmöksi kolmessa eri piirissä. Lämmönkeruupiiri (1) kerää ilmaisen lämpöenergian ympäristöstä ja siirtää sen lämpöpumppuun. Kylmäainepiirissä (2) lämpöpumppu nostaa kerätyn lämpöenergian alhaisen lämpötilan käyttökelpoiselle tasolle. Lämmityspiirillä (3) lämpö jaetaan taloon. A B C D E F G H Lämmönkeruupiiri Keruuputkistossa kiertää myrkytön pakkasenkestävä neste, lämmönkeruuliuos, lämpöpumpusta lämmönlähteeseen (kallio/maa/vesistö). Lämmönlähteeseen kertynyt lämpöenergia otetaan talteen niin, että se lämmittää lämmönkeruunestettä muutaman asteen, noin 3 asteesta noin 0 asteeseen. Keruuputkistosta lämmönkeruuliuos virtaa lämpöpumpun höyrystimeen. Liuos luovuttaa siihen sitoutuneen lämpöenergian ja sen lämpötila laskee muutaman asteen. Höyrystimestä liuos virtaa taas putkistoon ja lämmönlähteeseen keräämään lisää energiaa. Kylmäainepiiri Lämpöpumpussa kiertää suljetussa piirissä toinen neste, kylmäaine, joka virtaa myös höyrystimen läpi. Kylmäaineella on erittäin alhainen kiehumispiste. Höyrystimessä kylmäaine sitoo itseensä lämmönkeruunesteessä olevaa lämpöenergiaa ja alkaa kiehua. Kaasumuodossa oleva kylmäaine virtaa sähkökäyttöiseen kompressoriin. Kun kaasu puristetaan kokoon, paine ja lämpötila nousevat voimakkaasti, noin 5 asteesta noin 100 asteeseen. Kompressori työntää höyryn lämmönvaihtimeen, lauhduttimeen, jossa se luovuttaa lämpöenergiaa talon lämmitysjärjestelmään. Samalla höyry jäähtyy ja tiivistyy taas nesteeksi. Koska paine on edelleen korkea, kylmäaine kulkee paisuntaventtiilin läpi, jolloin paine laskee niin, että kylmäaineen lämpötila laskee alkuperäiseen arvoon. Kylmäaine on nyt kiertänyt täyden kierron. Se siirtyy nyt höyrystimeen ja prosessi toistuu. Lämmityspiiri Lämpöenergia, jonka kylmäaine luovuttaa lauhduttimessa, kerätään lämpöpumpun kattilaosaan. Lämmitysvesi kiertää suljetussa järjestelmässä ja siirtää lämmitetyn veden lämpöenergian talon lämminvesivaraajaan ja pattereihin/lämmityssilmukoihin. Lämpötilat ovat vain esimerkkejä ja voivat vaihdella eri asennuksissa ja eri vuodenaikoina. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 7
10 Yhteys STAR -lämpöpumppuun Näyttö Lämpöpumpun oven takana on näyttöyksikkö, jonka avulla kommunikoit STAR:n kanssa. Asetusvaihtoehtoja: kytkee lämpöpumpun päälle tai pois tai pitää sen varatilassa. säätää sisälämpötila ja käyttöveden ja sovittaa lämpöpumpun toiveiden mukaiseksi. saat tietoa asetuksista, tiloista ja tapahtumista. näet eri tyyppiset hälytykset ja saat toimenpideohjeita. A B Näyttö Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. 8 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
11 C D E F OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). Katkaisin Katkaisin on kolme tilaa: Päällä ( ) Valmiustila ( ) Varatila ( ) Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 9
12 Valikkojärjestelmä Kun lämpöpumpun ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot. Valikko 1 Valikko 2 Valikko 3 Valikko 4 SISÄILMASTO Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 20. KÄYTTÖVESI Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 43. Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 49. LÄMPÖPUMPPU Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
13 Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty taite. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 11
14 Valitse vaihtoehto Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. 12 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
15 Aseta arvo Yhden arvon asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 13
16 Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Selaa aloitusoppaan ikkunoita 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. 14 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
17 LEK STAR:n hoito Säännölliset tarkastukset Lämpöpumppu on periaatteessa huoltovapaa, ja sen vaatima hoito on sen vuoksi minimaalinen käyttöönoton jälkeen. Laitteiston säännöllinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa. Jos jotain epänormaalia sattuu, näytössä näytetään viestit käyttöhäiriöistä erilaisten hälytystekstien muodossa. Katso hälytysten käsittely sivulla 67. Tasopaisunta-astia Lämmönkeruunestettä, joka sitoo lämmön maasta, ei tulisi normaalisti kulua; pumppu vain kierrättää sitä järjestelmässä. Useimmissa asennuksissa on tasoastia, josta voidaan tarkastaa, onko järjestelmässä riittävästi nestettä. Jos et tiedä missä tasoastia sijaitsee, kysy asentajaltasi. Taso voi vaihdella hieman nesteen 1/3 lämpötilasta johtuen. Jos taso on alle 1/3, järjestelmä pitää täyttää. Ota yhteyttä asentajaan, jos tarvitset apua täyttämiseen. LEK Kalvopaisuntasäiliö Lämmönkeruunestettä, joka sitoo lämmön maasta, ei tulisi normaalisti kulua; pumppu vain kierrättää sitä järjestelmässä. Joissakin asennuksissa on tasoastian tilalla paisuntasäiliö (esimerkiksi silloin, kun lämpöpumppu ei ole lämmönkeruujärjestelmän ylin piste), josta voidaan tarkastaa järjestelmän paine. Jos et tiedä missä paisuntasäiliö sijaitsee, kysy asentajaltasi. Paine voi hieman vaihdella nesteen lämpötilasta riippuen. Paine ei saa olla alle 0,5 bar. Ota yhteyttä asentajaan, jos tarvitset apua täyttämiseen. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 15
18 Varoventtiili Jos lämmitysjärjestelmässä on lämminvesivaraaja, siinä on varoventtiili, joka päästää joskus lävitseen vettä, kun lämmintä vettä lasketaan. Päästön aiheuttaa vedenlämmittimeen otettu kylmä vesi, joka laajenee lämmetessään, jolloin paine lisääntyy ja varoventtiili aukeaa. Varmista siksi, että vesi voi vapaasti valua varoventtiilin ylivuotoputken päästä. Varoventtiilien toiminta pitää tarkastaa säännöllisesti. Varoventtiili on lämminvesivaraajaan tulevassa kylmävesiputkessa. Tee tarkastus seuraavasti: 1. Avaa venttiili kiertämällä säätöpyörää varovasti vastapäivään. 2. Tarkasta, että venttiilin läpi virtaa vettä. 3. Sulje venttiili vapauttamalla se. Ellei se sulkeudu automaattisesti vapautettaessa, kierrä sitä hieman vastapäivään. 16 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
19 Säästövinkkejä Lämpöpumppusi tuottaa lämpöä ja/tai käyttövettä. Tämä tapahtuu tehtyjen ohjausasetusten mukaan. Energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. sisälämpötila, käyttöveden kulutus, talon eristyksen laatu sekä se, onko talossa useita suuria ikkunapintoja. Talon sijainti esim. tuulisella paikalla vaikuttaa myös. Muista myös: Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka syystä tai toisesta halutaan pitää viileämpinä, esim. makuuhuoneet). Termostaatit hidastavat virtausta lämmitysjärjestelmässä, ja lämpöpumppu kompensoi tämän nostamalla lämpötilaa. Se käy kauemmin ja kuluttaa näin myös enemmän sähköenergiaa. Voit laskea lämpötilaa poissaolon ajaksi ohjelmoimalla "loma-asetus" valikossa 4.7. Katso ohjeet sivulla 59. Aktivoimalla tilan "Käyttövesi Säästö" energiaa kuluu vähemmän. Virrankulutus Energiförbrukning fördelat över året 20% 15% 10% 5% 0% jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Månad Sisälämpötilan nostaminen yhdellä asteella lisää sähkönkulutusta noin 5 %. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 17
20 Taloussähkö Pitkään laskettiin, että keskivertotalous kuluttaa vuodessa n kwh taloussähköä. Nykypäivänä luku on usein kwh/vuosi. Laite Normaaliteho (W) Likimääräinen vuosikulutus (kwh) Käyttö Valmiustila Taulu-TV (käyttö: 5 h/vrk, valmiusaika: 19 h/vrk) Digiboksi (käyttö: 5 h/vrk, valmiusaika: 19 h/vrk) DVD (käyttö: 2 h/viikko) Pelikonsoli (käyttö: 6 h/viikko) Radio/stereo (käyttö: 3 h/vrk) Tietokone näyttöineen (käyttö: 3 h/vrk, valmiusaika 21 h/vrk) Hehkulamppu (käyttö: 8 h/vrk) Hehkulamppu (käyttö: 8 h/vrk) Jäähdytys (käyttö: 24 h/vrk) Pakastin (käyttö: 24 h/vrk) Liesi, levyt (käyttö: 40 min/vrk) Liesi, uuni (käyttö: 2 h/viikko) Pesukone, liitetty kylmäveteen (käyttö: 1 kerta/vrk) Pesukone (käyttö: 1 h/vrk) Kuivausrumpu (käyttö: 1 h/vrk) Pölynimuri (käyttö: 2 h/viikko) Moottorinlämmitin (käyttö: 1 h/vrk, 4 kuukautta vuodessa) Sisätilalämmitin (käyttö: 1 h/vrk, 4 kuukautta vuodessa) Nämä ovat arvioituja esimerkkiarvoja. Esimerkki: Perhe, jossa on kaksi aikuista ja 2 lasta, asuu omakotitalossa, jossa on 1 taulutelevisio, 1 digiboksi, 1 DVD-soitin, 1 pelikonsoli, 2 tietokonetta, 3 stereota, 2 hehkulamppua WC:ssä, 2 hehkulamppua kylpyhuoneessa, 4 18 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
21 hehkulamppua keittiössä, 3 hehkulamppua ulkona, pesukone, kuivausrumpu, astianpesukone, jääkaappi, pakastin, liesi, pölynimuri, moottorinlämmitin = 6240 kwh taloussähköä vuodessa. Energiankulutusmittari Totuttele lukemaan talon energiamittari säännöllisesti, mieluusti kerran kuukaudessa. Näin havaitset nopeasti muuttuneen sähkökulutuksen. Uusissa taloissa on usein kaksi energiamittaria. Taloussähkö kannattaa laskea erotuksesta. Uudisrakennus Uudisrakennukset käyvät ensimmäisenä vuonna läpi kuivumisprosessin. Talo voi silloin kuluttaa huomattavasti enemmän energiaa kuin myöhempinä vuosina. 1-2 vuoden jälkeen tulisi säätää uudelleen lämpökäyrä, lämpökäyrän muutos sekä talon termostaattiventtiilit, koska lämmitysjärjestelmä tarvitsee yleensä alhaisemman lämpötilan kuivumisprosessin päätyttyä. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 19
22 3 STAR palveluksessasi Aseta sisäilmasto Yleiskuvaus Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. Jäähdytysjärjestelmän välilehti näytetään vain, jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto. ilmanvaihto Puhallinnopeuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun asetuksen. Tämä valikko näytetään vain, jos poistoilmamoduuli (lisävaruste) on asennettu. ohjelmointi Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ohjelmointi. Tilatiedot asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos lomaohjelma on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, huoneanturi ja jäähdytystoiminto. 20
23 Valikko 1.1 lämpötila Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näytetään näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömittarina. Jos lämpöpumpussa on jäähdytysmoduuli tai sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, tämä näytetään näytössä lisävälilehtenä. Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu): Säätöalue: 5-30 C Tehdasasetus: 20 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: 0 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. 21
24 Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Lattialämmityksen yhteydessä saattaa riittää yksi askel, mutta patterit vaativat kolme askelta. Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. MUISTA! Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka syystä tai toisesta halutaan pitää viileämpinä, esim. makuuhuoneet). VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. 22
25 Valikko 1.2 ilmanvaihto (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: normaali ja nopeus 1-4 Tehdasasetus: normaali Tässä voit tilapäisesti lisätä tai vähentää huoneiston ilmanvaihtoa. Kun olet valinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea alaspäin. Ilmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun aika on kulunut loppuun. Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa Nopeusvaihtoehtojen perässä näytetään suluissa puhallinnopeus (prosentteina). VIHJE! Pitempiaikaisia muutoksia tarvittaessa käytä lomatoimintoa tai ohjelmointia. 23
26 Valikko 1.3 ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/jäähdytys/ilmanvaihto) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa
27 Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolla. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Jotta huonelämpötila muuttuu yhden asteen, vaaditaan noin yhden asteen muutos lattialämmitysjärjestelmässä ja noin 2-3 asteen muutos patterijärjestelmässä. Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä rivin lopussa. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on useampia. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. 25
28 Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. MUISTA! Jos pysäytysaika on ennen aloitusaikaa, ajanjakso jatkuu yli puolenyön. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Valikko jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida jäähdytyksen jopa kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä rivin lopussa. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. 26
29 Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan onko jäähdytys sallittu ohjelman aikana. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. MUISTA! Jos pysäytysaika on ennen aloitusaikaa, ajanjakso jatkuu yli puolenyön. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. 27
30 Valikko ilmanvaihto (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida ilmanvaihdon korotuksen tai pienennyksen kahdelle eri aikajaksolle päivässä. Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä rivin lopussa. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan haluttu puhallinnopeus. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. 28
31 MUISTA! Jos pysäytysaika on ennen aloitusaikaa, ajanjakso jatkuu yli puolenyön. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Suuri pitkäaikainen muutos voi heikentää sisäilmastoa ja energiatehokkutta. Valikko 1.9 lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lämpökäyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. jäähdytysasetukset Jäähdytyksen asetukset. puhaltimen palautumisaika Puhaltimen palautusaikojen asetukset ilmanvaihdon tilapäisten nopeusmuutosten yhteydessä. oma käyrä Oman lämpökäyrän määrittäminen. pisteensiirto Lämpökäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. 29
32 Valikko lämpökäyrä lämpökäyrä Säätöalue: 0-15 Tehdasasetus: 9 Valikossa lämpökäyrä voit nähdä talon lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan, menojohdon lämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea, miten menojohdon lämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. C Brantare kurvlutning C UTETEMPERATUR Lämpökäyrän jyrkkyys Lämpökäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta lämpöjohdon menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkempi käyrä tarkoittaa korkeampaa menolämpötilaa kylmemmässä ulkolämpötilassa. Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty. 30
33 Lämpökäyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. MUISTA! Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä lämpökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. C Förskjuten värmekurva Käyrän muutos Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menojohdon lämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2 muutos nostaa menojohdon lämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa C UTETEMPERATUR C Maximivärde Minimivärde C UTETEMPERATUR Menojohdon lämpötila maksimi- ja minimiarvot Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. 31
34 Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa Toisen lämpökäyrän valitsemiseksi (lämpökäyrän jyrkkyys): HUOM! Jos lämmitysjärjestelmiä on vain yksi, käyrän numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna avautuu. 1. Valitse järjestelmä (jos niitä on useampia), jonka lämpökäyrä muutetaan. 2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään. 3. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 4. Valitse uusi lämpökäyrä. Lämpökäyrät on numeroitu 0-15, mitä suurempi numero sitä jyrkempi käyrä ja korkeampi menolämpötila. Lämpökäyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) on käytössä. 5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OK-painiketta. Lämpökäyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa lämpökäyrään saakka ja lue vaakaviivan päästä menojohdon lämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. 32
35 VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askeleen verran. 33
36 Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. 34
37 Valikko pienin menolämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: C Tehdasasetus: 15 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpötila. Tämä tarkoittaa, että STAR ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". 35
38 Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin Säätöalue: 0,2-3,0 Tehdasasetus: 2,0 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. Tässä voit myös asettaa kertoimen, joka määrittää kuinka paljon poikkeama halutun ja todellisen huonelämpötilan välillä vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman lämpökäyrän muutoksen. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle. 36
39 Valikko jäähdytysasetukset (vaatii lisävarusteen) alin jäähdytysjohdon lämpötila Säätöalue: 5-50 C Tehdasasetus: 10 jäähdytysmenolämpötila +20 C:ssa Säätöalue: 5-50 C Tehdasasetus: 20 jäähdytys menolämp. +40 C Säätöalue: 5-50 C Tehdasasetus: 15 aika jäähdytyksen ja lämmityksen välillä Säätöalue: 0-48 h Tehdasasetus: 2 lämmitys huonealilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 1,0 jäähdytys huoneylilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 1,0 Voit käyttää STAR -lämpöpumppua talon jäähdyttämiseen lämpimänä vuodenaikana. 37
40 alin jäähdytysjohdon lämpötila Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpötila jäähdytyskäytössä. Tämä tarkoittaa, että STAR ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. jäähdytysmenolämpötila +20 C:ssa Tässä asetetaan haluttu lämmitysjärjestelmän menolämpötila jäähdytyskäytössä, kun ulkolämpötila +20 C. STAR pyrkii saavuttamaan asetetun lämpötilan. jäähdytys menolämp. +40 C Tässä asetetaan haluttu lämmitysjärjestelmän menolämpötila jäähdytyskäytössä, kun ulkolämpötila +40 C. STAR pyrkii saavuttamaan asetetun lämpötilan. aika jäähdytyksen ja lämmityksen välillä Tässä asetetaan miten kauan STAR odottaa ennen kuin se palaa lämmityskäyttöön, kun jäähdytystarve loppuu tai päinvastoin. lämmitys huonealilämpötilassa MUISTA! Tämä asetus näytetään vain, jos huoneanturi on kytketty STAR -lämpöpumppuun ja aktivoitu. Tässä asetetaan kuinka paljon huonelämpötila saa alittaa halutun lämpötilan ennen kuin STAR -lämpöpumppu vaihtaa lämmityskäyttöön. jäähdytys huoneylilämpötilassa MUISTA! Tämä asetus näytetään vain, jos huoneanturi on kytketty STAR -lämpöpumppuun ja aktivoitu. Tässä asetetaan, miten paljon huonelämpötila saa ylittää halutun lämpötilan ennen kuin STAR siirtyy jäähdytyskäyttöön. 38
41 Valikko puhaltimen palautumisaika (vaatii lisävarusteen) nopeus 1-4 Säätöalue: 1 99 h Tehdasasetus: 4 h Tässä valitaan palautusaika tilapäiselle ilmanvaihdon nopeudenmuutokselle (nopeus 1-4) valikossa 1.2. Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi. 39
42 Valikko oma käyrä menolämpötila Säätöalue: C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämpökäyrän määrittämällä halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. MUISTA! Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta tämä käyrä olisi voimassa. 40
43 Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Jotta huonelämpötila muuttuu yhden asteen, vaaditaan noin yhden asteen muutos lattialämmitysjärjestelmässä ja noin 2-3 asteen muutos patterijärjestelmässä. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 Casetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. 41
45 Aseta käyttövesikapasiteetti Yleiskuvaus Alivalikot Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" näyttävät, onko joku osa ohjelmasta on aktiivinen juuri nyt "loma-asetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen (valikko 4.7), muuten näytetään "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. 43
46 Valikko 2.1 tilapäinen luksus Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois" Tehdasasetus: "pois" Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. MUISTA! Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla oleva aika osoittaa jäljellä olevan ajan valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, STAR palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. 44
47 Valikko 2.2 mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila antaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko 2.3 ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. 45
48 Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. MUISTA! Jos pysäytysaika on ennen aloitusaikaa, ajanjakso jatkuu yli puolenyön. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. 46
49 Valikko 2.9 lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikko jaksoittainen korotus ajanjakso Säätöalue: 1-90 päivää Tehdasasetus: 14 päivää käynnistysaika Säätöalue: 00:00-23:00 Tehdasasetus: 00:00 Varaajan mahdollisen bakteerikasvun estämiseksi kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin. 47
51 Tärkeää Yleiskuvaus Alivalikot Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. huoltotiedot näyttää lämpöpumpun lämpötilat ja asetukset. kompressoritiedot näyttää kompressorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne. lisäyksen tiedot näyttää tiedot mm. lisäyksen käyntiajoista ym. hälytysloki näkyy viimeisin hälytys sekä tietoa lämpöpumpusta hälytyshetkellä. sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana. 49
52 Valikko 3.1 huoltotiedot Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Valikon symbolit: Kompressori Lämpö Lisäys Lämmönkeruupumppu (sininen) Jäähdytys Käyttövesi Lämmityksen kiertovesipumppu (oranssi) Allas Ilmanvaihto 50
53 Valikko 3.2 kompressoritiedot Tässä saat tietoa kompressorin käyttötilasta ja tilastoista. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Valikko 3.3 lisäyksen tiedot Tässä saat tietoa lisäyksen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. 51
54 Valikko 3.4 hälytysloki Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu lämpöpumpun käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisimmästä hälytyksestä. Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta. Tiedot hälytyksestä. 52
55 Valikko 3.5 sisälämpötilaloki Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila. Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. Jos poistoilmamoduuli (NIBE FLM) on asennettu, näytetään poistoilmalämpötila. Keskilämpötilan lukeminen 1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla. 4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. 53
56 Sovita lämpöpumppu Yleiskuvaus Alivalikot Valikossa LÄMPÖPUMPPU on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat asetukset. käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan. omat kuvakkeet Asetukset koskien lämpöpumpun käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näkyvät luukussa kun ovi on suljettu. aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen. kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen. loma-asetus Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon loma-asetukset. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa loma-asetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpöpumpun työtavan asetukset. 54
57 Valikko 4.1 plustoiminnot Tämän alavalikoissa tehdään lämmitysjärjestelmän lisätoimintojen asetukset. Valikko allas (vaatii lisävarusteen) käynnistyslämpötila Säätöalue: 15,0-70,0 C Tehdasasetus: 22,0 C pysäytyslämpötila Säätöalue: 15,0-70,0 C Tehdasasetus: 24,0 C Tässä valitaan onko allasohjaus aktiivinen ja missä lämpötiloissa (käynnistysja pysäytyslämpötila) allaslämmitys tapahtuu. 55
58 Kun altaan lämpötila on laskenut asetetun käynnistyslämpötilan alle eikä käyttövesi- tai lämmitystarvetta ole, STAR alkaa lämmittää allasvettä. Poista merkintä "aktivoitu" allaslämmityksen kytkemiseksi pois päältä. MUISTA! Käynnistyslämpötila ei voi olla korkeampi kuin pysäytyslämpötila. Valikko 4.2 käyttötila käyttötila Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys Tehdasasetus: auto toiminnot Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys, jäähdytys Lämpöpumpun käyttötilaksi asetetaan yleensä "auto". Voit asettaa lämpöpumpun tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisäystä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan. Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. 56
59 Käyttötila auto Tässä käyttötilassa et voi valita sallittuja toimintoja, koska lämpöpumppu tekee sen automaattisesti. Käyttötila käsinohjaus Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Käyttötila vain lisäys MUISTA! Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat. Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään sähkövastuksella. Toiminnot "kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. "lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta. "lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa. "jäähdytys" jäähdyttää asunnon lämpimällä säällä. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että jäähdytys on toiminnassa. Tämä vaihtoehto edellyttää, että jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto. MUISTA! Jos "lisäys" on deaktivoitu talossa ei ehkä ole riittävän lämmin. 57
60 Valikko 4.4 aika ja päiväys Tässä asetetaan aika, päiväys ja näyttötila. Valikko 4.6 kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. 58
61 Valikko 4.7 loma-asetus Energiankulutuksen pienentämiseksi loma-aikana voit ohjelmoida alemman lämpötilan ja käyttövesilämpötilan. Jäähdytys, tuuletus ja uima-allas on mahdollista myös ohjelmoida, jos toiminnot on kytketty. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolla. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huoneanturi. Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia. Jotta huonelämpötila muuttuu yhden asteen, vaaditaan noin yhden askeleen muutos lattialämmitysjärjestelmässä ja noin 2-3 askeleen muutos patterijärjestelmässä. Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä. VIHJE! Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua. VIHJE! Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi. 59
62 MUISTA! Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "jaksoittainen korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "jaksoittainen korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy. Valikko 4.9 lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. 60
63 Valikko käyttöpriorisointi käyttöpriorisointi Säätöalue: Tehdasasetus: 20 Tässä valitset kuinka kauan lämpöpumppu toimii kussakin tilassa, jos on kaksi tai useampia samanaikaisia tarpeita. Jos on vain yksi tarve, lämpöpumppu toimii siinä käytössä. Osoitin ilmaisee, missä jaksossa lämpöpumppu on. 0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta. 61
64 Valikko autom.tilan asetukset jäähdytyksen käynnistys Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 lämmityksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 20 lisäyksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 15 suodatusaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 24 h Kun käyttötilaksi on asetettu "auto" lämpöpumppu valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisälämmön ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös valita jäähdytyksen käynnistyslämpötilan. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. 62
65 MUISTA! Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys". MUISTA! Järjestelmä, jossa lämmitys ja jäähdytys käyttävät samoja putkia arvoa "lämmityksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "jäähdytyksen käynnistys". Valikko asteminuuttiasetukset nykyinen arvo Säätöalue: käynnistä kompressori Säätöalue: Tehdasasetus: -60 käynnistä lisäys Säätöalue: Tehdasasetus: -400 lisälämm. portaiden ero Säätöalue: Tehdasasetus:
66 Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käynnistetään/pysäytetään. MUISTA! Korkeampi (nollaa päin) "käynnistä kompressori":n arvo lisää kompressorin käynnistyksiä, mikä lisää kompressorin kulutusta. Liian pieni arvo (nollasta poispäin) voi aiheuttaa epävakaan huonelämpötilan. Valikko tehdasasetukset käyttäjä Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin. MUISTA! Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä jne. pitää asettaa uudelleen. 64
67 Valikko Eston ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun kompressorin ja/tai lisäyksen eston kahdelle eri ajanjaksolle. Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä rivin lopussa. Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy päävalikossa. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Esto:Tässä valitaan haluttu esto. Kompressorin esto. Lisäenergian esto. 65
68 VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. MUISTA! Jos pysäytysaika on ennen aloitusaikaa, ajanjakso jatkuu yli puolenyön. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. 66
69 4 Häiriöt Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu havaitsee toimintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Katso kohdasta sivulla 67 lisätietoa hälytysten käsittelystä. Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä tai jos näyttö on pimeänä, seuraa seuraavaa vianetsintäkaaviota. Hälytysten käsittely Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos valo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut "palauta hälytys", hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytys-valikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan. Luku 4 Häiriöt 67
70 vikatilakäyttö vikatilakäyttö on eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitys- ja käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. vikatilakäyttö valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen ongelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena. Ellei hälytystä palauteta, sinun on otettava yhteys asentajaan toimenpideohjeita varten. HUOM! Imoita aina lämpöpumpun sarjanumero kun otat yhteyttä asentajaan. Vianetsintä Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita: Perustoimenpiteet Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet: Katkaisimen asento. Talon ryhmä- tai päävarokkeet. Talon vikavirtakytkin. Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä Nämä vianetsintäohjeet pätevät vain, kun lämpöpumppu on liitetty lämminvesivaraajaan. Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lisäys". Suuri lämpimän käyttöveden kulutus. Odota kunnes käyttövesi on lämmennyt. Tilapäisesti suurempi käyttövesikapasiteetti (tilapäinen luksus) voidaan aktivoida valikossa 2.1. Liian alhainen käyttövesiasetus. Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuustila. Liian alhainen tai ei käyttöveden käyttöpriorisointia. Mene valikkoon ja lisää käyttöveden jaksoaikaa. Suljettu tai pienelle säädetty lämminvesivaraajan täyttöventtiili. Avaa venttiili. 68 Luku 4 Häiriöt
Lisätietoa on asentajan käsikirjassa. Merkinnät standardin IEC mukaan
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto