Source: https://www.retel.sk/33/vyhlaska-c-59-1982-zb-v-zneni-vyhlasky-c-484-1990-zb-nedostatky-na-plynovych-zariadeniach-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAKTY7gNHvWKAsHuKR7D4YcikMDwv8hBWsw/?uri_view_type=5
Timestamp: 2018-06-20 17:02:58+00:00
Document Index: 12594278

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 11', '§ 11', '§ 12', '§ 12', '§ 13', '§ 25', '§ 25', '§ 27', '§ 27', '§ 27', '§ 29', '§ 30', '§ 30', '§ 175', '§ 175', '§ 175', '§ 175', '§ 175', '§ 176', '§ 176', '§ 176', '§ 176', '§ 176', '§ 177', '§ 177', '§ 177', '§ 177', '§ 177', '§ 178', '§ 178', '§ 179', '§ 179', '§ 179', '§ 181', '§ 181', '§ 181', '§ 181', '§ 181', '§ 182', '§ 182', '§ 182', '§ 182', '§ 182', '§ 182', '§ 182', '§ 183', '§ 184', '§ 184', '§ 184', '§ 185', '§ 185', '§ 185', '§ 185', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 237', '§ 237', '§ 238', '§ 238']

V priestoroch so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu a havárií nie sú určené konkrétne opatrenia na likvidáciu následkov výbuchu havárie
§ 8 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Podlaha v miestnosti manipulácie s nebezpečnými látkami nie je vyhotovená z nehorľavého materiálu, nie je nepriepustné a nie je vyhotovená z ľahko omývateľného materiálu a bez škár
§ 11 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Podlaha v miestnosti , kde sa nachádzajú horľavé plyny nie je vyhotovená z neiskrivého materiálu
§ 11 odsek 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Prevádzka s výskytom výbušného plynu nemá výfukovú plochu (ľahko vybúrateľná stena)
§ 12 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Pred výfukovou stenou, ktorá nesmeruje do voľného priestoru nie je postavená ochranná stena resp. ochranný val
§ 12 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Strecha priestorov s nebezpečenstvom výbuchu nie je konštruovaná tak, aby kládla tlakovej vlne čo najmenší odpor
§ 13 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Pri zariadení nie je dostatočný pracovný a manipulačný priestor umožňujúci bezpečne vykonávať obvyklé pracovné operácie
§ 25 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Nie je dodržaná šírka revíznej a kontrolnej lávky okolo zariadenia
§ 25 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Potrubia nie sú označené bezpečnostným označením podľa druhu dopravovanej látky
§ 27 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Plynové potrubia pod komunikáciou a pri prechode dutými priestormi nie sú uložené v ochranných rúrkach
§ 27 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
V kanáloch, kde sú vedené plynové potrubia nie je zabezpečený dostatok miesta na prácu a priestory nie sú vetrané
§ 27 odsek 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
V prevádzkach s nebezpečenstvom výbuchu nie je vybudované náhradné osvetlenie
§ 29 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Vzduchotechnické zariadenia v miestach s nebezpečenstvom výbuchu nie sú zhotovené z nehorľavých látok a v neiskrivej úprave
§ 30 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Na pracovisku, kde v prípade havárie poruchy technického zariadenia hrozí nebezpečenstvo úniku látok ohrozujúcich bezpečnosť osôb nie je zabezpečené havarijné vetranie
§ 30 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Vetranie kompresorovej stanice nie je ovládateľné z miesta obsluhy aj zvonka
§ 175 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Kompresorová stanica nie je vybavená zariadením oznamujúcim zmeny vlastností pracovného prostredia
Medzi kompresorom a prvým uzatváracím zariadením nie je inštalovaný poistný ventil
§ 175 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Medzi tlakovými stupňami kompresora je inštalované uzatváracie zaradenie
§ 175 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Kompresor nie je vybavený zariadením zabezpečujúcim neprekročenie najvyššieho tlaku na výtlačnej strane
§ 175 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Kompresor nie je vybavený zariadením zabezpečujúcim dodržanie najnižšieho tlaku na vstupnej strane
Elektromotor plynového kompresora nemá diaľkové ovládanie
§ 175 odsek 8 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Potrubie chladiaceho zariadenia je vedené chodbami a schodišťami
§ 176 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Prielezný kanál potrubia s chladivom nemá zaistené vetranie zabezpečujúce dostatočnú výmenu vzduchu
§ 176 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Aparáty chladiaceho zariadenia nie sú vybavené ventilmi umožňujúcimi ich uzavretie z oboch strán
§ 176 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Chladiace zariadenie nie je vybavené predpísaným výstrojom (uzatváracia armatúra, poistné zariadenie, tlakomer, stavoznak, štítok so základnými technickými údajmi
§ 176 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Výfukové rúrky poistných ventilov a membránových poistiek nie sú vyvedené do priestoru, kde nemôže byť nikto ohrozený
§ 176 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Dvere strojovne chladiaceho zariadenia majú dvere z horľavého materiálu
§ 177 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Únikové dvere zo strojovne chladiaceho zariadenia majú prah a neotvárajú sa v smere úniku
§ 177 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Núdzový vypínač na vyradenie chladiaceho zariadenia z prevádzky nie je umiestnený blízko únikového východu mimo strojovne
§ 177 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Potrubia chladiva prechádzajúce stenami, stropom a podlahou strojovne nie sú v priechodoch utesnené
§ 177 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Strojovňa chladiaceho zariadenia nie je vybavená havarijným vetraním
§ 177 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
V chladených miestnostiach s teplotou nižšou ak nie je umiestnený vypínač elektrického prúdu, ktorého rozsvietenie musí byť signalizované mimo miestnosti
§ 178 odsek 1 bod b) vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Únikové cesty a cesty k hlásičom prevádzkových nehôd a porúch nie sú voľné
§ 178 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Únikové cesty a cesty k hlásičom prevádzkových nehôd a porúch nie sú vybavené núdzovým osvetlením
Jednotlivé časti plynového zariadenia nie sú vodivo spojené
§ 179 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Pre prevádzku plynového zariadenia nie je vypracovaný miestny prevádzkový poriadok
§ 179 odsek 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Pri zariadeniach pracujúcich s nebezpečnými plynmi nie je pre pracovníkov zabezpečená dýchacia a oživovacia technika
§ 179 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Zariadenie na skladovanie plynu nie je vybavené meradlami tlaku a množstva plynu
§ 181 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Zariadenie na skladovanie plynu nie je spoľahlivo zabezpečené proti prekročeniu technických hodnôt
§ 181 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Zariadenie na skladovanie plynu nie je spoľahlivo zabezpečené proti účinkom atmosférickej elektriny
§ 181 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Ochranné pásmo pri zariadení na skladovanie plynu nie je zreteľne označené
§ 181 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
V ochrannom pásme pri zariadení na skladovanie plynu ťažšieho ako vzduch sú vstupy do podzemných priestorov
§ 181 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Kompresná stanica pre nebezpečný plyn nie je oddelená od plniarne
§ 182 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Plniace zariadenie nie je vybavené zariadením na odvzdušnenie a na vypúšťanie zvyškového pretlaku
§ 182 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Pri plnení nádob nebezpečnými plynmi a pri manipulácii s týmito nádobami nie sú trvale k dispozícii dva izolačné dýchacie prístroje
§ 182 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
V plniacich potrubiach za kompresormi nie sú inštalované spätné ventily
§ 182 odsek 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Nádoby na plyn nie sú pri plnení bezpečne zaistené proti prevrhnutiu
§ 182 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Vysokotlakové zberné potrubie tlakovej stanice nie je vybavené predpísanými zariadeniami (uzatváracie, redukčné a poisťovacie armatúry; meracie a kontrolné prístroje)
§ 182 odsek 8 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Odfuk plynov z poistných armatúr nie je vyústený mimo objektu
§ 182 odsek 10 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Na potrubí na vypúšťanie skvapalnených plynov do ovzdušia nie sú inštalované zdvojené armatúry
§ 183 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Jednotlivé stupne zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku
§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Jednotlivé stupne zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku
Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi
§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Zariadenie na znižovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi
Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom
§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom
Jednotlivé úseky rozvodov plynu nemajú možnosť odvzdušnenia a odplynenia
§ 185 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti korózii
§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti účinkom atmosférickej elektriny
Rozvody plynu križujúce komunikácie nie sú uložené do ochrannej rúry
§ 185 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Rozvody plynu uložené v zemi sú kladené ako priechodzie pod objekt
§ 185 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené hlavným uzáverom
§ 186 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené regulačným, meracím a zabezpečovacím zariadením
§ 186 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Zariadenie na spaľovanie plynu nie je umiestnené v priestore s dostatočnou výmenou vzduchu na zabezpečenie dokonalého spaľovania
§ 186 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Nádrže a prevádzkové zariadenia obsahujúce nebezpečné látky nie sú uzemnené
§ 237 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Pracovníci prichádzajúci do styku s nebezpečnými látkami nie sú oboznamovaní s účinkami týchto látok
§ 237 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Nebezpečné látky sú v organizácii skladované v spoločných priestoroch
§ 238 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Armatúry cisterien a nádrží nebezpečných látok nemajú pri skladovaní spoľahlivo uzamykateľné kryty
§ 238 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.