Source: http://docplayer.fr/1242178-Operation-amenagement-d-une-maison-medicale-maitre-d-ouvrage-communaute-de-communes-bugeat-sornac-25-rue-de-la-republique-19170-sornac.html
Timestamp: 2017-07-24 17:16:31+00:00
Document Index: 315487487

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

OPERATION : AMENAGEMENT D UNE MAISON MEDICALE MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEAT-SORNAC. 25, rue de la république SORNAC - PDF
OPERATION : AMENAGEMENT D UNE MAISON MEDICALE MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEAT-SORNAC. 25, rue de la république SORNAC
Download "OPERATION : AMENAGEMENT D UNE MAISON MEDICALE MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEAT-SORNAC. 25, rue de la république 19170 SORNAC"
Germaine Goulet
1 OPERATION : AMENAGEMENT D UNE MAISON MEDICALE MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEAT-SORNAC 25, rue de la république SORNAC BET FLUIDES : ACTIF Siège Social: Parc Technologique Siège Social: Lavaur La Béchade Agence Haute-Vienne: Siège Social: Rue Albert de Dion Parc Technologique 37 rue Barthélemy Thimonnier ISSOIRE Lavaur La Béchade Parc Technologique ZI Nord Téléphone: Rue Albert de Dion Lavaur La Béchade LIMOGES Télécopie Rue Albert : de 55 Dion ISSOIRE E mail : Téléphone: ISSOIRE Téléphone: Télécopie : Télécopie : Téléphone: E mail : E mail : Télécopie : E mail : Agence Corrèze: Agence Haute-Vienne: 37 rue Barthélemy Le Gaucher Thimonnier Agence Ile Agence COSNAC de France: Agence Corrèze: Corrèze: Agence ZI Haute-Vienne: Nord Téléphone: rue Barthélemy LIMOGES 2, rue Saint Just 27, rue André Delon Télécopie Le : Gaucher Téléphone: Thimonnier E mail : NOISY LE SEC BRIVE COSNAC Télécopie ZI : Nord Téléphone: Téléphone: E mail Téléphone: : LIMOGES Télécopie : Télécopie : Télécopie : E mail : Téléphone: E mail : E mail : Télécopie : E mail : ARCHITECTE : Pierre VARIERAS Le Pont Tabourg USSEL Téléphone : Fax : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Lot n 5: PLOMBERIE SANITAIRE Date : Mai 20132 SOMMAIRE I. - LA PRESENTATION GENERALE LE DOSSIER LA MAITRISE D ŒUVRE LIEU DE L INTERVENTION LES NORMES ET LES REGLEMENTS LES PRIX LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LES MARQUES ET REFERENCE DES MATERIELS LE STOCKAGE ET LA MANUTENTION DES MATERIELS LA MISE EN ŒUVRE LES ESSAIS LA RECEPTION LE CONTROLE TECHNIQUE LA COORDINATION SECURITE PROTECTION SANTE II. LA CONCEPTION GENERALE LA DEFINITION DES PRESTATIONS LE DOSSIER D EXECUTION DE L ENTREPRISE LES TRAVAUX PRELIMINAIRES LE RACCORDEMENT AU RESEAU LES PRODUCTIONS ECS LES RESEAUX LES APPAREILS SANITAIRES LES ACCESSOIRES SANITAIRES III. LES REGLES DE MISE EN ŒUVRE ET LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIELS LE DOSSIER D EXECUTION DE L ENTREPRISE LES TRAVAUX PRELIMINAIRES LE RACCORDEMENT AU RESEAU LES PRODUCTIONS ECS LES RESEAUX LES APPAREILS SANITAIRES LES ACCESSOIRES SANITAIRES Réf. : , SDV Page 1 sur 30 Juillet 20133 I. - LA PRESENTATION GENERALE 1.1. LE DOSSIER Le présent dossier est établi par la société A.C.T.I.F., 37 rue Barthélémy Thimonnier, Z.I. Nord, LIMOGES, pour le compte de : Communauté de Commune Bugeat - Sornac 25 rue de la République BUGEAT Il a pour but de définir les prestations que devra réaliser l entreprise titulaire du marché pour la réalisation des travaux du lot n 5 Plomberie Sanitaire relatifs à l aménagement dune maison de santé à BUGEAT dans l ancienne école LA MAITRISE D ŒUVRE La mission de maîtrise d œuvre assurée par l équipe composée de : Pierre VARIERAS Architecte mandataire de l équipe de maîtrise d œuvre A.C.T.I.F. BET fluides, est une mission de BASE dépendant de la loi sur la maîtrise d œuvre publique (loi MOP), elle comprend principalement les prestations suivantes : Rédaction du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), Localisation des ouvrages, Plans de principe des ouvrages, Les vérifications dues dans le cadre de la mission VISA définie dans la loi MOP, Participation aux réunions de chantier, Participation à la réception des ouvrages, Vérification des situations de travaux. Compte tenu de la mission de maîtrise d œuvre définie ci-dessus, l entreprise titulaire du présent lot devra en complément les prestations suivantes : Tous les calculs réglementaires ou nécessaires à la bonne compréhension du dossier, Le dimensionnement des matériels en fonction des exigences du CCTP, Les métrés et les quantitatifs, Les plans d exécution des ouvrages représentant la position de tous les matériels, de tous les cheminements, de toutes les connections, les repères des canalisations, etc., Les schémas des armoires électriques faisant apparaître tous les renseignements nécessaires à leur validation par le BET et le contrôleur technique tels que, intensité de court circuit à chaque armoire, caractéristiques complètes des organes de protection et de commande, repérage, etc. Les plans de réservation établis sur les supports fournis par le BET structure, en cas d oubli, de transmission tardive ou de mauvais emplacements les frais d exécution des prestations et d études complémentaires seront supportés par le titulaire du présent lot, Tous les plans de fabrication, Tous les plans de supportage propre à ces prestations ou communs à plusieurs lots, L organisation et la participation aux réunions de synthèse avec les autres intervenants, Réf. : , SDV Page 2 sur 30 Juillet 20134 L établissement des plans de synthèse, de coupe etc. faisant apparaître toutes les contraintes de cohabitation entre les divers fluides, les éléments de structure, les plafonds suspendus etc. Mise à disposition de tout le personnel nécessaire lors de la réception des ouvrages, Fourniture de tout le matériel nécessaire aux essais, Fourniture du dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier, en plus des tirages, les plans seront également fournis sous logiciel AUTOCAD. Ce dossier sera présenté dans un classeur et devra comporter les éléments suivants : 1. Les plans des ouvrages exécutés, 2. Les schémas électriques complets, 3. Tous les synoptiques des installations, 4. Les carnets de câbles, 5. Tous les PV de classement des matériels, 6. Les certificats de garantie des matériels, 7. Les notices de fonctionnement LIEU DE L INTERVENTION L intervention est à réaliser dans un bâtiment de type Etablissement Recevant du Public (ERP) ayant les caractéristiques suivantes : Nom de l établissement : Maison de Santé Adresse : BUGEAT Classement : 5e catégorie Catégorie : PU Nombre de niveaux : 1 Description sommaire des niveaux : Le présent projet concerne l aménagement d une maison de santé dans l ancienne école de Bugeat. Elle permettra d accueillir : 1 cabinet médecin avec pièce pour accueil étudiant, 1 cabinet dentiste, 1 salle d attente mutualisée, 1 accueil mutualisé, 1 bureau ADRES, 1 sanitaire accessible, 1 cabinet infirmière MSA comprenant : Local stérilisation, Stockage matériel, Salle de soins LES NORMES ET LES REGLEMENTS L entreprise titulaire du présent lot devra le respect de l ensemble des normes, règlements, DTU, Instructions techniques, etc. applicables à la réalisation de ses ouvrages. Elle devra également le respect des normes, règlements, DTU, Instructions techniques, etc. applicables aux ouvrages annexes tels que maçonnerie, plâtrerie, serrurerie, etc. Réf. : , SDV Page 3 sur 30 Juillet 20135 Les principaux règlements applicables sont : Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT) Santé et famille Circulaire du 9 août 1978 modifiée par circulaires du 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 10 août 1984, 22 mai 1997 et du 12 avril Titre 1 : les eaux destinées à la consommation humaine - Titre 2 : locaux d habitation et assimilés - Titre 3 : dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d habitation et assimilés. - Titre 5 : le bruit Code du travail (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Principes généraux de prévention - Chapitre 1 Obligations de l'employeur - Articles L à L4121-5, R à R (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 1 Principes généraux - Articles L à L4211-2, R à R (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 2 Aération et assainissement - Articles R à R (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 3 Eclairage, insonorisation et ambiance thermique - Articles R à R (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 4 Sécurité des lieux de travail - Articles R à R (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 5 Installations électriques - Articles R à R (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 6 Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Articles R à R (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 7 Installations sanitaires, restauration - Articles R à R Arrêté du 25 juin 1980 Portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie. Dispositions générales - règles techniques - règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil. Articles PE 1 à PE 36 Dispositions approuvées par arrêté du 22 juin 1990 complétant l'arrêté du 25 juin 1980, modifiées par arrêtés du 31 mai 1991, du 2 février 1993, du 12 juin 1995, du 23 décembre 1996, du 27 mars 2000, du 20 novembre 2000, du 19 novembre 2001 (les 2 arrêtés), du 29 janvier 2003, du 29 Juillet 2003, du 23 janvier 2004, du 22 mars 2004, du 8 novembre 2004, du 22 novembre 2004, du 10 octobre 2005, du 6 mars 2006, du 9 mai 2006, du 24 juillet 2006, du 16 juillet 2007, rectificatif du 10 mai 2008, du 21 mai 2008, du 26 juin 2008, du 11 décembre 2009, du 7 juin 2010, arrêtés du 26 octobre Règles spécifiques aux établissements de soins. Articles PU1 à PU6 Dispositions approuvées par arrêté du 22 juin 1990 complétant l'arrêté du 25 juin 1980 modifiées par arrêtés du 29 juillet 2003, du 23 janvier 2004, du 10 décembre 2004, 6 mars Décret n du 14 novembre 1988 Pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques Réf. : , SDV Page 4 sur 30 Juillet 20136 Arrêté du 21 mars 1968 Règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l utilisation des produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la législation des établissement recevant du public. Modifié et complété par arrêtés du 26 février1974 et du 3 mars Arrêté du 23 juin 1978 Installations fixes destinées au chauffage et à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, de bureaux ou recevant du public Modifié par arrêté du 30 novembre Bâtiment soumis à la RT bâtiment existant : Arrêté du 3 mai 2007 Relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants Arrêté du 22 juin 1998 Relatif aux réservoirs enterrés de liquide inflammable et de leurs équipements annexes Décret n du 11 janvier 2007 Relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine Décret n du 10 mai 2007 Relatif au comptage de la fourniture d eau froide dans les immeubles à usage principal d habitation et modifiant le code de la construction et de l habitation. Arrêté du 1 er aout 2006 Fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R et R du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création Décret du 31 mars 1992 Modifiant le code du travail (2 ème partie : décret en conseil d état) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maitres d ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou leur de leurs modifications, extensions ou transformations. Arrêté du 26 février 2003 Relatif aux circuits et installations de sécurité Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Arrêté du 1er février 2010 Relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d eau chaude sanitaire. Echéances : 1 er juillet 2010 : établissements de santé, établissements sociaux et sociaux-médicaux d hébergement pour personnes âgées / 1 er janvier 2011 : hôtels, résidences de tourisme, campings, autres établissements sociaux et médico-sociaux, établissements pénitentiaires / 1 er janvier 2012 : pour les autres ERP. Réf. : , SDV Page 5 sur 30 Juillet 20137 Les principales normes applicables sont : Plomberie NORME FRANCAISE NF D 11 : Appareils sanitaires NORME FRANCAISE NF D 12 : Equipements sanitaires NORME FRANCAISE NF D 13 : Equipements sanitaires de la cuisine NORME FRANCAISE NF D 18 : Robinetterie sanitaire NORME FRANCAISE NF EN Février 2007 Equipement de traitement d eau à l intérieur des bâtiments. Mise en œuvre, fonctionnement, entretien et réparation NORME FRANCAISE NF DTU61.1 Janvier 2009 Installation de gaz dans les bâtiments d habitation Electricité NORME FRANCAISE NF C Décembre 2002 et mise à jour de juin 2005, mars 2007, aout 2007 et octobre 2007 Installations électriques à basse tension Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'afnor le 5 novembre 2002 pour prendre effet à compter du 5 décembre Correspondance Normes de la Commission Electrotechnique Internationale de la série et Documents d'harmonisation du CENELEC de la série HD 384. La présente norme traite de la conception, de la réalisation, de la vérification et de l'entretien des installations électriques alimentées sous une tension au plus égale à volts (valeur efficace) en courant alternatif et à volts en courant continu. Modifications Inclut la mise à jour NFC de juin NORME FRANCAISE NF C Mars 2004 Installations électriques à basse tension Guide pratique : Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes. NORME FRANCAISE NF C Août 2004 Installations électriques à basse tension Guide pratique : Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d origine atmosphérique ou dues à des manœuvres. NORME FRANCAISE UTE C juillet 2007 Union technique de l'électricité Installations électriques à basse tension Guide pratique canalisations modes de pose connexions Réf. : , SDV Page 6 sur 30 Juillet 20138 Les principaux documents techniques unifiés applicables sont : Chauffage ventilation DTU 45.2 NORMES FRANCAISES NF P mai 2006 Travaux d isolation isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de -80 C à +650 C Plomberie sanitaire DTU NORMES FRANCAISES NF P Octobre 1993 Isolation des circuits, appareils et accessoires DTU 60.1 NORME FRANCAISE NF P Décembre 2012 Plomberie sanitaire pour bâtiment Partie : réseaux d alimentation d eau froide et chaude sanitaire Partie : réseaux d évacuation Partie : appareils sanitaires et appareils de production d eau chaude sanitaire Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales type DTU NORME FRANCAISE NF P Octobre 1988 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales Dimensionnement des canalisations d alimentation eau froide et eau chaude DTU 60.2 NORMES FRANCAISES NF DTU 60.2 P1-1 et P1-2 Octobre 2007 Canalisations en fonte Evacuation d eaux usées, d eaux vannes et d eaux pluviales DTU à 33 NORMES FRANCAISES P à 213 Octobre Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes DTU 60.5 NORMES FRANCAISES NF P Janvier 2008 Canalisations en cuivre distribution d eau froide et chaude sanitaire, évacuations d eaux usées, d eaux pluviales, installations de génie climatique. DTU 65.9 NORMES FRANCAISES NF P Amendement octobre 2000 Installations de transport de chaleur ou de froid et d eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments. Réf. : , SDV Page 7 sur 30 Juillet 20139 Les principales circulaires applicables sont : Circulaire DGS n 2002/243 Avril 2002 Mesure de prévention et modalités de surveillance à mettre en œuvre pour lutter contre la légionellose dans les bâtiments de santé. Circulaire DGS/SD7A n janvier 2007 Relative à la mise en œuvre des arrêtes du 11 janvier 2007 concernant les eaux destinées à la consommation humaine Circulaire DGS/EA4 30 janvier 2013 Relative au référentiel d inspection contrôle de la gestion des risques liés aux légionelles dans les installations d eau des bâtiments 1.5. LES PRIX Les prix établis par l entreprise figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire et sur l acte d engagement s entendent compris : Fourniture des matériels suivant les exigences techniques du CCTP, Pose des matériels, compris toutes sujétions de mise en œuvre, Conditions particulières d intervention figurant sur l ensemble des pièces constituant le dossier de consultation des entreprises, Contraintes d exécutions dues à la technique employée par les autres corps d état, Tous les essais, épreuves, tests etc. pouvant être demandés réglementairement ou par le maître d ouvrage ou le maître d œuvre, La mise à disposition du personnel nécessaire pendant les vérifications du contrôleur technique, La formation des utilisateurs sur les installations créées, Toutes prestations ou informations figurant sur les pièces administratives, Toutes les démarches administratives permettant d obtenir les autorisations nécessaires à la mise en œuvre d appareils extérieurs, tels que caméras de surveillance, sirènes extérieures, etc. Les entrepreneurs sont responsables de la totalité des travaux. Ils ne pourront invoquer une méconnaissance des ouvrages communs à un ou plusieurs lots. L'entreprise devra prendre connaissance : Du descriptif général concernant tous les autres corps d'état. Des plans de réservations et des plans de réseaux des autres entreprises. Les entreprises devront prendre en considération les contraintes particulières d intervention telles que LE PHASAGE, la protection des matériels existants, les déplacements du mobilier pouvant gêner la réalisation des ouvrages etc. afin d éviter tous litiges, il est obligatoire que les soumissionnaires visitent les lieux. Dans le cas contraire les entreprises ne pourront à aucun moment espérer obtenir des travaux supplémentaires permettant la prise en compte des contraintes spécifiques du site. Réf. : , SDV Page 8 sur 30 Juillet 201310 1.6. LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Les fournitures et matériels fournis et installés par le titulaire du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes: Conformité aux normes NF : L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériels et matériaux faisant l'objet de normes NF, le respect de ces normes étant visualisé par des logos tels que NF-USE, NF Electricité, NF Luminaires, etc. Dans le cas où la norme NF n'existe pas pour le matériel, l'entrepreneur devra présenter un certificat de conformité aux normes émanant d'un organisme agréé. Conformité au DTU : L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériels et matériaux répondant aux conditions et prescriptions du DTU. Produit ayant fait l'objet d'une certification : L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires de cette certification, selon le guide des produits certifiés pour le bâtiment dernière édition parue. Matériaux, composants ou procédés nouveaux : L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un avis technique. L'entrepreneur devra toujours justifier de ces avis techniques LES MARQUES ET REFERENCE DES MATERIELS Principe Pour certains matériels, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou un produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ciaprès dans le CCTP avec la mention «ou équivalent», ne sont donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif. Si l entreprise propose des matériels ou des produits de marque différente, elle devra justifier de la conformité de ces derniers avec les exigences du CCTP, tant sur les performances, que sur l esthétique, les côtes, etc. Dans tous les cas les caractéristiques des matériels devront apparaître dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Le Maître d'ouvrage, et (ou) son représentant, le Maître d'œuvre, notifieront par écrit l'acceptation ou le refus des modifications demandées. Conformité à la réglementation Pour certains matériels (chaudière, VMC, régulation, production d ECS, ), le choix du concepteur a été défini d'une manière précise à un produit d'un modèle d'une marque pour ces caractéristiques techniques permettant d être réglementaire à la RT Réf. : , SDV Page 9 sur 30 Juillet 201311 En cas de modifications d une ou de plusieurs de ces caractéristiques (rendement, consommation, perte à l arrêt, ), le titulaire du présent lot devra fournir la note de calcul certifiant que le bâtiment est toujours conforme à la réglementation thermique en vigueur. Cette note devra être fournie au plus tard au démarrage des travaux et elle est à la charge du présent lot. NOTA : Aucune modification de matériel ne sera acceptée sans cette notice LE STOCKAGE ET LA MANUTENTION DES MATERIELS L'entrepreneur devra prendre à son compte la réception, le stockage et la manutention des produits et des matériels livrés sur le chantier. Tous les matériels de la livraison sur le site à la réception seront sous l unique responsabilité du titulaire du présent lot, donc toutes dégradation, vol, etc. constatés seront à la charge financière de l entreprise LA MISE EN ŒUVRE La qualité L'entrepreneur adjudicataire s'engage à ne poser que du matériel neuf, à l'exception du matériel prévu récupéré, de première qualité. La mise en œuvre en sera soignée et faite selon les règles de l'art. Les échantillons Pendant la période de préparation, le titulaire du présent lot devra présenter tous les échantillons demandés par la Maître d Ouvrage et le Maître d'œuvre. L'entrepreneur assurera leur étiquetage, en dressera un répertoire désignant leur destination et joindra les fiches techniques et documentations correspondantes. Les commandes ne pourront être passées qu'après choix du Maître d Ouvrage ou du Maître d'œuvre qui conservera les échantillons jusqu'à la réception. La protection et le nettoyage Au fur et à mesure de l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur assurera à ses frais, le nettoyage du chantier. Tous les matériels fournis et installés par le titulaire du présent lot devront être totalement propres lors de la réception, s il est constaté des poussières, salissures ou dégradation de toute nature, le remplacement sera à la charge de l entreprise LES ESSAIS Le titulaire du présent lot devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document COPREC N 1 publié dans le Moniteur du 6 Novembre 1998 (supplément spécial n 4954). Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC N 2 publié dans le Moniteur du 6 Novembre 1998 (supplément spécial N 4954) et soumis à l'examen du Bureau de Contrôle. Réf. : , SDV Page 10 sur 30 Juillet 201312 1.11. LA RECEPTION La réception aura lieu en deux phases : Opérations préalables à la réception Levée des réserves. Les opérations préalables à la réception se feront sur convocation du Maître d'œuvre après que l'entreprise ait averti ce dernier, par écrit, de la date d'achèvement des travaux. Les opérations préalables comprennent : La reconnaissance des ouvrages exécutés. La constatation des imperfections, malfaçons ou inexécution. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par le Maître d'œuvre et communiqué au Maître de l'ouvrage avec la proposition d'une date d'achèvement des travaux. Le Maître d'ouvrage décide si la réception est prononcée ou non, ou si elle est prononcée avec réserves. Dans l'affirmative, il fixe la date d'achèvement des travaux. A partir de cette date : Les pénalités de retard s'arrêtent. La garantie commence. La réception peut être prononcée avec réserves dans les cas suivants : Epreuves à exécuter sous certaines conditions, notamment disponibilité de l'énergie électrique. Prestations, imperfections ou malfaçons à exécuter ou à modifier. A l'exception des épreuves, tous les travaux objet des réserves seront à exécuter dans un délai de trois mois, à compter de la date du P. V. des opérations préalables. Passé ce délai le Maître d'ouvrage fera exécuter les travaux par une entreprise de son choix ; les frais occasionnés seront prélevés sur la retenue de garantie. Il est rappelé à l'entrepreneur que toute demande de sa part pour la réception des travaux est subordonnée à la remise des documents conformes aux ouvrages exécutés. Au même titre que les travaux, la non-exécution de ces documents impliquera l'intervention, sur ordre du Maître d'ouvrage, d'une entreprise spécialisée rémunérée au titre de la retenue de garantie LE CONTROLE TECHNIQUE Le contrôle technique sera assuré par un organisme agréé, mandaté et rémunéré directement par le maître d ouvrage. Dans le cas d une mission de base, l entreprise titulaire du présent devra fournir à cet organisme, pendant la phase d étude, tous les éléments qu il pourra lui demander tels que les notes de calculs des sections de câbles, schémas des armoires, détermination des intensités de court circuits, les plans de fabrication, etc.. En mission de base avec l option exécution, l entreprise devra lui fournir tous les éléments complémentaires à ceux réalisés par le BET dans le cadre de sa mission. Réf. : , SDV Page 11 sur 30 Juillet 201313 L avis du contrôleur technique portera sur l aspect purement réglementaire et par conséquent ne pourra pas servir à l entreprise pour modifier le niveau qualitatif des prestations demandées dans le CCTP. Au final de l installation, pendant les contrôles des installations, l entreprise devra mettre à la disposition de l organisme agréé pendant toute la durée de ces derniers, tous les moyens humains et matériels qui seront nécessaires à la parfaite réalisation de la mission de contrôle technique. Elle devra également lui fournir tous les procès verbaux, attestation de mise en œuvre, avis techniques, essais COPREC, etc. qui pourront lui être demandés LA COORDINATION SECURITE PROTECTION SANTE Le rôle de coordinateur sécurité protection santé (CSPS) sera assuré par une personne ou une société dûment mandatée et rémunérée par le maître d ouvrage. Pour le présent programme la mission sera de niveau 3 L entreprise devra fournir à ce coordinateur son PPSPS et tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier d interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO). Elle devra également le respect de toutes les exigences formulées dans le plan général de coordination (PGC). Réf. : , SDV Page 12 sur 30 Juillet 201314 II. LA CONCEPTION GENERALE 2.1. LA DEFINITION DES PRESTATIONS Le titulaire du présent lot devra assurer toutes les prestations directes et indirectes nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages suivants : Le dossier d exécution de l entreprise, Les travaux préliminaires, Le raccordement au réseau eau potable, Les productions ECS, Les réseaux, Les appareils sanitaires, Les accessoires sanitaires,.suivant les limites de prestations avec les autres corps d état fixées dans chaque paragraphe du chapitre III du présent document. Les prestations suivantes ne sont pas à la charge du présent lot: Le réseau d air comprimé pour le cabinet dentiste et la production d air comprimé LE DOSSIER D EXECUTION DE L ENTREPRISE Pendant la phase de préparation de chantier, la présente entreprise devra fournir les éléments suivants : la réalisation des plans d exécution pour l ensemble du bâtiment, il devra être indiqué sur ceux-ci : La note de calcul des diamètres d alimentation eau froide et eau chaude, La section des canalisations d alimentation eau froide, eau chaude et évacuations EU et EV L indication des cotes fil d eau pour le raccordement aux réseaux extérieurs, Le cheminement de toutes les canalisations (EC, EF, EU, EV,) avec la synthèse avec les autres corps d état, L entreprise devra prévoir la réalisation des plans de synthèse entre les lots chauffage/plomberie/électricité/autres cors d états, L entreprise devra prévoir la réalisation des plans de réservation. L entreprise devra prévoir remettre pendant la période de préparation : Un dossier regroupant les caractéristiques des éléments mis en place (robinetterie, tuyauteries, appareils sanitaires et accessoires sanitaires ) Un tableau regroupant les caractéristiques du matériel mis en œuvre (poids, dimensions, alimentations électriques) et les éléments à prendre en compte par les autres corps d état LES TRAVAUX PRELIMINAIRES Il s agira de déposer l ensemble des équipements sanitaires, accessoires sanitaires, réseaux EF, EC, EU non conservé dans le cadre des travaux projetés, notamment : La dépose des lavabos dans les salles de classe et de garderie, La dépose des lavabos dans le couloir (5 lavabos collectifs). Réf. : , SDV Page 13 sur 30 Juillet 201315 2.4. LE RACCORDEMENT AU RESEAU Le raccordement au réseau d eau se fera depuis l alimentation d eau existante en sous sol. Un compteur sera mis en place sur l alimentation propre aux cabinets médicaux et infirmier. Après compteur, il sera mis en place les organes de coupure, purge et déconnection conformément aux règles en vigueur LES PRODUCTIONS ECS L énergie retenue pour la production d eau chaude est l électricité. La production ne sera pas centralisée, il sera prévu plusieurs appareils localisés à proximité des divers points d utilisation. Dans le présent projet, il sera prévu les points de production suivants : Un chauffe eau 30 L sous plan de travail pour local stérilisation, Un chauffe eau 15 L dans placard pour salle de soins infirmière, Un chauffe eau 30 L sous plan de travail pour l office et le WC handicapé, Un chauffe eau 50 L en chaufferie pour le cabinet médecin et dentiste LES RESEAUX Réseaux EF et ECS : Le réseau d alimentation EF sera réalisé en tube cuivre depuis l origine décrite au chapitre précédent jusqu aux différents appareils sanitaires. Le réseau eau chaude sera également en cuivre, il aura pour origine le ou les appareils de production et alimentera les appareils sanitaires concernés. Les canalisations seront calorifugées lors de leur passage dans les locaux non chauffés ainsi qu en faux plafonds. Réseaux EU et EV : Le réseau d évacuation sera du type séparatif, eaux usées et eaux vannes. Il sera réalisé en tubes PVC. Les canalisations EU et EV circuleront horizontalement en vide sanitaire. Il sera réalisé des ouvertures dans les planchers pour permettre les travaux de raccordement. Les réseaux seront raccordés aux évacuations existantes. Il sera prévu des aérateurs à membrane pour le WC accessible aux PMR. Réf. : , SDV Page 14 sur 30 Juillet 201316 2.7. LES APPAREILS SANITAIRES Les appareils sanitaires seront : en porcelaine vitrifiée de choix A, en acier inoxydable 18/10è (évier). Ils seront livrés complets, y compris robinetterie, accessoires de vidange et tous dispositifs de fixations. La robinetterie mise en place sur les appareils sanitaires devra être conforme aux normes et classée au minimum E3-A2-U3. Il sera prévu : 1 WC pour handicapés, fixés au sol à réservoir attenant type double chasse pour le sanitaire PMR, 1 lavabo accessible PMR avec robinetterie temporisé dans ce même sanitaire, 1 lavabo avec commande au coude dans le cabinet médecin, la salle de soins infirmières et Cabinet dentiste 1 kitchenette sans plaque de cuisson dans l office, 1 évier double bac inox avec paillasse et robinetterie à levier pour local stérilisation Pour le cabinet dentaire, il sera prévu 1 attente EF et EC pour le siège dentiste 2.8. LES ACCESSOIRES SANITAIRES A proximité de chaque WC accessible aux handicapés, il sera prévu la mis en place d une barre de relevage fixe coudée et une barre de tirage. Il sera également prévu un miroir pour le lavabo handicapé. Réf. : , SDV Page 15 sur 30 Juillet 201317 III. LES REGLES DE MISE EN ŒUVRE ET LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIELS 3.1. LE DOSSIER D EXECUTION DE L ENTREPRISE Suivant article LES TRAVAUX PRELIMINAIRES Il s agira de déposer l ensemble des équipements sanitaires, accessoires sanitaires, réseaux EF, EC, EU non conservé dans le cadre des travaux projetés, notamment : La dépose des lavabos dans les salles de classe et de garderie, La dépose des lavabos dans le couloir (5 lavabos collectifs). L ensemble des installations déposées, non réutilisées seront évacuées à la décharge publique ou dans des bennes prévues à cet effet LE RACCORDEMENT AU RESEAU Le branchement général EF aura pour origine la canalisation existante en Vide sanitaire «côté rue». La pression de l eau, en période de fonctionnement normal des installations, est au point de puisage le plus défavorisé de : 1,5 bars minimum. 3 bars maximum ORIGINE ET LIMITES DE PRESTATIONS Toutes les prestations nécessaires à la parfaite réalisation de ces ouvrages, autres que celles définies ci-dessus qui seront dues par d autres corps d état, seront à la charge du présent lot ROBINETTERIE Caractéristiques de la robinetterie La robinetterie mise en place sera estampillée NF. Son diamètre sera en correspondance avec le diamètre de la canalisation ou de l appareil sur lequel elle est fixée. Elle sera du type : A visser pour les diamètres inférieurs à 50 mm (NF E ), A brides pour les diamètres supérieurs. Caractéristiques des vannes d arrêt Les vannes seront utilisées en organe d isolement ou d arrêt. Elles seront composées d un corps en bronze, laiton, fonte ou acier inoxydable et de siège et tige en acier inoxydable. Elles seront de type «¼ tour». En pénétration de chaufferie et avant tout piquage, le titulaire du présent lot devra la mise en place d une vanne d arrêt générale avec dispositif de purge et raccords. Réf. : , SDV Page 16 sur 30 Juillet 201318 Caractéristiques des clapets anti retour Il aura pour but la protection du réseau EF principal contre la contamination due aux retours d eau polluée. Il sera conforme aux normes en vigueur et mis en place conformément au Règlement Sanitaire Type et au Guide Technique n 1. Il sera du type EA avec robinets d arrêt en aval et un robinet d essai et agrée NF ANTIPOLLUTION. Il sera constitué : D un corps en laiton, 2 bouchon en laiton ou hostaform, Robinets sphérique incorporé en laiton Choix du matériel proposé Marque : WATTS ou techniquement équivalent. Type : EA Diamètre : DN (à déterminer par l entreprise) Pertes de charge : compatibles avec le réseau et les appareils installés Pression de service : 4 bars Caractéristiques des détendeur-régulateurs : Au point de pénétration dans la chaufferie et avant tout piquage, il sera mis en place un organe de régulation de pression. Il sera à fermeture automatique en cas de non-puisage et monté avec filtre en amont et prises d impulsion en aval avec manomètre de contrôle et réglage amont et aval. Toutes les pièces en contact avec l eau seront en acier inoxydable, le corps sera en bronze avec brides. Il aura pour fonction de réduire et stabiliser la pression d un réseau, quels que soient les variations de pression et le débit demandé. La pression d utilisation ne doit pas être supérieure à 3 bars. Marque : WATTS ou techniquement équivalent. Diamètre : DN (à déterminer par l entreprise) Vitesse d eau : 1,5 m/s Pression amont maxi : 15 bars Pression aval : 3 bars Caractéristiques des compteurs divisionnaires Sur le réseau principal EF desservant la production ECS, il sera mis en place un compteur divisionnaire. Il sera de type compteur à jet unique, eau froide, à transmission magnétique, à cadran sec orientable. Il sera agréé CEE et normes NF. Son montage pourra de faire dans toutes les positions, classé B en montage horizontal et A en montage vertical. Servant pour la facturation, il sera de type poinçonné. Marque : SAPPEL ou techniquement équivalent. Type : Aquarius Diamètre : DN ( à déterminer par l entreprise) Implantation : amont de l installation pour la maison de santé Réf. : , SDV Page 17 sur 30 Juillet 201319 3.4. LES PRODUCTIONS ECS La production sera réalisée par des chauffe-eau électriques, installés à proximité des points de puisage LES LIMITES DE PRESTATIONS Les autres corps d état devront au titulaire du présent lot : Electricité : L amenée du courant Monophasé ou Triphasé + Terre + Neutre à proximité des chauffe-eau. Cloisons préfabriquées : Mise en place renforts et entretoises pour fixation des appareils, Toutes les prestations nécessaires à la parfaite réalisation de ces ouvrages, autres que celles définies ci-dessus qui seront dues par d autres corps d état, seront à la charge du présent lot LES CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES Dans le présent projet, il sera prévu les points de production suivants : Un chauffe eau 30 L sous plan de travail pour local stérilisation, Un chauffe eau 15 L dans placard pour salle de soins infirmière, Un chauffe eau 30 L sous plan de travail pour l office et le WC handicapé, Un chauffe eau 50 L en chaufferie pour le cabinet médecin et dentiste. Les caractéristiques des chauffe-eau verticaux Le chauffe-eau de la réserve bar sera de type vertical. Il sera fixé au mur par des consoles. Il sera composé de : 1 cuve en acier émaillé, 1 isolation thermique par polystyrène, 55mm, 1 habillage en tôle, 1 résistance en acier incoloy, protégée par un fourreau étanche, 1 thermostat électronique pour la régulation, 1 pour la sécurité, 1 équipement électrique en façade, 1 indicateur de bon fonctionnement avec diagnostic permettant de visualiser les défauts et la quantité d eau restante, 1 fonction anti bactéries 1 raccord diélectrique. La mise en œuvre des chauffes eaux Ils seront fixés au mur par l intermédiaire des étriers fournis. Il sera respecté les volumes définis par la norme NF C pour la mise en place dans les pièces humides. Ballon verticaux : Si la paroi ne permet pas le soutien du ballon ou si ce dernier à une capacité supérieure à 200 litres, il sera utilisé les accessoires nécessaires (trépieds, kit de plafond, ). Le titulaire du présent lot devra raccorder le câble fourni avec l appareil sur l attente électrique à proximité. Chaque appareil sera mis à la terre par le titulaire du présent lot. Réf. : , SDV Page 18 sur 30 Juillet 201320 Sur chaque chauffe-eau, il sera prévu sur : Arrivée eau froide : 1 vanne d arrêt, 1 clapet anti retour 1 groupe de sécurité avec siphon d évacuation raccordée sur le réseau EU le plus proche. Départ eau chaude : 1 raccord diélectrique, 1 mitigeur thermostatique intégré, 1 vanne d arrêt LES MATERIELS PROPOSES Chauffe-eau n 1. Marque : Atlantic ou techniquement équivalent. Type : ACI Visio Capacité : 15 Litres vertical Température maximale de sortie ECS : 50 C Implantation : Archives MSA ou stockage matériel Chauffe-eau n 2. Marque : Atlantic ou techniquement équivalent. Type : ACI Visio Capacité : 30 Litres vertical Température maximale de sortie ECS : 50 C Implantation : sous paillasse stérilisation Chauffe-eau n 3. Marque : Atlantic ou techniquement équivalent. Type : ACI Visio Capacité : 30 Litres vertical Température maximale de sortie ECS : 50 C Implantation : sous paillasse office Chauffe-eau n 4. Marque : Atlantic ou techniquement équivalent. Type : ACI Visio Capacité : 50 Litres vertical Température maximale de sortie ECS : 50 C Implantation : Chaufferie Réf. : , SDV Page 19 sur 30 Juillet 2013 Montrer encore
LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F. Plus en détail DEMOLITION DE LA SALLE DES FETES
NATURE DES TRAVAUX: Démolition de la salle des fêtes Affaire N : 1129 Maître d'ouvrage : Mairie de Sainte-Marie-de-Ré 32, rue de la République 17740 Sainte-Marie-de-Ré SALLE D'ANTIOCHE DEMOLITION DE LA Plus en détail LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY
Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX Plus en détail D.P.G.F. D.C.E. Juin 2015. Reconstruction de la Salle Polyvalente
MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Mairie 62170 Tél. : 03 21 1 46 56 E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr Reconstruction de la Salle Polyvalente D.C.E. Juin 2015 LOT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE V.M.C. Décomposition Plus en détail CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE
Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n Plus en détail COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS
COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS 37 Rue Félix Baillif BP 13 97432 Saint-Pierre Tél : 02 62 55 19 30 Fax : 02 62 55 19 40 Adresse électronique : gestion.9741346v@ac-reunion.fr ------------------- DOSSIER DE CONSULTATION Plus en détail 4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître de l Ouvrage : MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) Objet du marché : RENOVATION D UN Plus en détail DESCRIPTIF PHASE D.C.E.
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES Plus en détail CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS ET D'UN POLE MEDICAL BET LOUVET A EULMONT
A LOGEMENTS T2 et T4 1 CHAUDIERES Chaudière u 14 Ventouse verticales T2 avec accessoires u 4 Ventouse verticales T4 avec accessoires et devoiement u 10 Raccordement EF - EC depuis attente u 14 Raccordement Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Plus en détail DESSIN D1 Séquence 17
Consignes Après lecture du descriptif plomberie (pages 2 et 3), étude du plan (page 4), et des règles d implantation des appareils sanitaires (page 5): 1 : sur la page 7 (vue en plan de la cuisine à l Plus en détail VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT
VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3 Plus en détail DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE
DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE LOT N 011 PLOMBERIE mardi 20 octobre 2009 1/7 1 GENERALITES 1 1 Prescriptions générales Les entreprises sont tenues de se reporter pour tout ce qui est liaisons entre elles, Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE
Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE 0. GENERALITES... 1 0.1. Objet :... 1 0.2. Conditions générales de réalisation... 1 0.3. Travaux Plus en détail ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES BEG ROHU 56510 SAINT PIERRE QUIBERON RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE C.D.P.G.F. LOT N 7 PLOMBERIE Plus en détail Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées
Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 2 : PLOMBERIE- SANITAIRE (CCTP) Accord-cadre concernant Plus en détail Prestations Plomberie Sanitaires
Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Plomberie Sanitaires Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations... Plus en détail CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX
CADRE DE DECOMPOSITION DES CLIMTHERM - Bureau d'études Fluides - M. MISIURNY TOTAL CHAUFFAGE Chaudière gaz à condensation, puissance 700 kw avec brûleur modulant de 15 à 100 % avec rendement 110 % U 1 Plus en détail DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Place Jean Marie Danel 80370 BERNAVILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT n 04: SERRURERIE MAITRISE d ŒUVRE Antoine MAUGNARD Architecte 11 Avenue de Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE A PROVENCHERES SUR MEUSE DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT N 9 : «PLOMBERIE SANITAIRE» MAITRE D ŒUVRE S.I.C.A.H.R DE L AUBE BUREAU Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX Plus en détail DTUs & Documents d'aide à la maintenance et à la conception des installations intérieur de distribution d eau
DTUs & Documents d'aide à la maintenance et à la conception des installations intérieur de distribution d eau olivier.correc@cstb.fr Nouveaux Documents Techniques Unifiés DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour Plus en détail LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
LOT N 8 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE 1 LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 8-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 1 DEPOSE - Dépose et neutralisation des réseaux de chauffage, Plus en détail MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE. sur bordereaux de prix unitaires
MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE sur bordereaux de prix unitaires CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) LOT 14 - PLOMBERIE Marché à bon de Travaux «LOT 14 Plomberie» Page 1 Sommaire DESCRIPTION Plus en détail DEFINITION DES TRAVAUX...2
SOMMAIRE Page 1 1 DEFINITION DES TRAVAUX...2 1.1 LES LIMITES DE CES PRESTATIONS SONT :...2 1.1.1 Pour la distribution d'eau froide...2 1.1.2 Pour la distribution d'eau chaude sanitaire...2 1.1.3 Pour les Plus en détail 30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS. Sous total 30.1. 30.2. PRODUCTION DE CHALEUR
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure à un vantail Dépose de l ancienne porte inutilisée Bâti métallique en tôle d acier pliée de Plus en détail LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC
LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n 06 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION Plus en détail MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE
MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE LOT N 8 : PLOMBERIE Cahier des Clauses Techniques Particulières Plus en détail CHAPITRE 1 - GENERALITES - Mission exécution Ens 1 CHAPITRE 2 - BASES DES CALCULS. ens 2 0 - Tube PEHD en tranchée 0 DN50 ml 10 0
629 Logements ROBERTY DECAUVILLE 8413 LE PONTET Références au descriptif U Quantités Prix Produits Les quantités sont obligatoirement à vérifier sous la responsabilité de l'entreprise. CHAPITRE 1 GENERALITES Plus en détail Procédure adaptée article 28 et suivants du Code des Marchés Publics.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage au Presbytère. PROCEDURE Plus en détail INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT D EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES
REPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon SITE : ABATTOIR EXPERIMENTAL SITE DE THEIX. INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT Plus en détail CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ARDECHE 5 Rue de l Isle 07302 TOURNON SUR RHONE
1 CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ARDECHE 5 Rue de l Isle 07302 TOURNON SUR RHONE PROJET DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT ADMINISTRATIF Avenue Sadi Carnot 07500 GUILHERAND GRANGES DECOMPOSITION Plus en détail Lot n 6: Electricité - Chauffage électrique et VMC CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29
CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30 Plus en détail TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES
TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES Le titre professionnel de : INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES1 niveau V (code NSF : 233 s) se compose de deux Plus en détail Cahier des Charges (C.d.C.)
COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24 Cahier des Charges (C.d.C.) Marché passé selon la procédure adaptée (Article 28 du Code Plus en détail Rénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P. (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE
Rénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 ÉTENDUE DES TRAVAUX REGLEMENTATIONS NORMES... 3 1. Étendue Plus en détail Dossier de Consultation des Entreprises
CCTP LOT 10 : FAUX PLAFONDS Dossier de Consultation des Entreprises AVRIL 2009 09-007.PRO.CCTP.24.04.2009 Faux plafonds - 1 / 8 10 LOT 10 - FAUX PLAFONDS 10.1 GENERALITES 10.1.1 OBJET DES TRAVAUX L'ensemble Plus en détail Construction d'un bâtiment de 4 logements collectifs à Joucas (84) DPGF lot 11 - Plomberie CCTP Description Type Qt Unitaire H.T. Total HT 1 OBJET PM
1 OBJET PM 2 GENERALITES 2.6.5 Renseignements et documents à fournir 2.6.5.2 Avant exécution Selon CCTP ENS 2.6.5.4 A la réception Selon CCTP ENS 1 2.6.8 Protection des ouvrages ENS 1 2.6.10 Contrôles Plus en détail DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L IMMEUBLE INFRASTRUCTURE ET FONDATIONS - Les fondations seront renforcées si nécessaire suivant l étude de l ingénieur structure Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Session 2013. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14 Maison de retraite Les Hortensias Générateur d air chaud, type SOMAT puissance estimée 400 kw et équipé d un brûleur fioul SIGMA. Cuve fioul acier de 3000 Plus en détail CAHIER DES CHARGES CREATION D UN RESEAU PUBLIC D ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN LOTISSEMENT
CAHIER DES CHARGES CREATION D UN RESEAU PUBLIC D ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN LOTISSEMENT SOMMAIRE Préambule I- Canalisation gravitaire 3 II- Regards de visite 3 III- Tampons des regards 4 IV- Branchements Plus en détail Réhabilitation du logement de La Poste MARCHE DE TRAVAUX
Mairie de Sénouillac 7 avenue des vignes 81600 SENOUILLAC Réhabilitation du logement de La Poste MARCHE DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) SOMMAIRE Article 1 - Objet du marché Plus en détail LES SOLUTIONS «PRÊT-À-POSER»
LES SOLUTIONS «PRÊT-À-POSER» GRK ARMOIRES hydro-câblées KITS de montage FABRICANT FRANÇAIS K I T S D E M O N TA G E ref. 8500-0 Pour compteur (de 110 ou 130 mm) Raccord télescopique 3/4 Manchette plastique Plus en détail LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 1 LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 11-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE A - GENERALITES 1 CONSISTANCE DES TRAVAUX PM Plus en détail CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL
CATALOGUE DE VENTE 2014-2015 SOLUTIONS DE REGULATION ET CHAUFFAGE SOL Robinetterie de sécurité Sécurité et économies d eau COMAP offre une gamme d équipements de sécurité et de protection de la distribution Plus en détail LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE. HÔPITAL DE JOUR CARDIOLOGIE Location de bâtiments modulaires I.U.R.C. site ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
DESCRIPTIF TECHNIQUE HÔPITAL DE JOUR CARDIOLOGIE Location de bâtiments modulaires I.U.R.C. site ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 1/5 La construction sera conforme à toutes les réglementations liées aux bâtiments Plus en détail MAPA N 01 2015 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Extension du réseau de chauffage de l hôtel d entreprises
MAPA N 01 2015 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Extension du réseau de chauffage de l hôtel d entreprises PROCEDURE ADAPTEE ART 28 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) MAITRE D'OUVRAGE COMMUNAUTE Plus en détail LES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Roger Cadiergues MémoCad ma04.a LES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS SOMMAIRE MA02.1. Le cadre juridique général MA02.2. Les textes officiels MA02.3. Les codes et leurs articulations MA02.4. Annexe : textes officiels Plus en détail Les différentes étapes lors de la construction d un bâtiment FIN
Avant d attaquer les travaux, les étapes suivantes doivent être réalisées: le terrain a été acheté. le notaire a édité tous les papiers administratifs nécessaires. les plans ont été dessinés et validés Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10 Plus en détail PLOMBERIE / SANITAIRES
SAINT QENTIN - Aménagement d'une crèche N DESIGNATION D MATERIEL té Qté 1 EA FROIDE PLOMBERIE / SANITAIRES NITAIRE 1.1 BRANCHEMENT Vanne d'arrêt Filtre avec isolement Disconnecteur Compteur à impulsion Plus en détail réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6
réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 LOT N 4 CLOISONS - PLAFONDS Sommaire Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES...2 Chapitre II - Plus en détail Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES. Communauté Rurale des Monts de Flandre
Communauté Rurale des Monts de Flandre Réhabilitation d une travée de bâtiment industriel en bureau D P G F Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES Maître d Ouvrage Maîtrise d Œuvre V1.1 - Avril 2011 Communauté Rurale Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement Plus en détail Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées
Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 1 : ELECTRICITE (CCTP) Accord-cadre concernant les Plus en détail Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ
Monneren le 03/12/2014 Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ REAMENAGEMENT DES LOCAUX RDC ET R+4 METZ LOT N 8 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. SALLE COMMUNALE ''DES HUTTES'' 18 Route de Chaillé Les Marais 85370 NALLIERS
BP 112-85000 LA ROCHE SR YON Bureau d Etudes Techniques tous fluides F i l i a l e d u g r o u p e A R E A Tél. 02 51 37 48 88 - Fax 02 51 62 22 07 areaelr.bet@orange.fr / www.areaetudes.net MAITRE D OVRAGE Plus en détail FTA 10/05-C Page 1 sur 5
FTA 10/05-C Page 1 sur 5 FICHE TECHNIQUE FTA/10/05-C Robinets à membrane. Date d approbation : 16 mai 2013 Nombre de pages : 5 NOTES PRELIMINAIRES 1) S'il est fait mention de normes, de plans types, de Plus en détail REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ----------- BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ---------- REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY DESCRIPTIF LOT 07 : PLOMBERIE SANITAIRE MODE D'EXECUTION Plus en détail MAIRIE DE VALMONDOIS. CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE
MAIRIE DE VALMONDOIS CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE «Foyer Honoré Daumier» Chemin Bescherelle 95760 VALMONDOIS CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil Plus en détail LOT N 14 - PLOMBERIE
LOT N 14 - PLOMBERIE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - les réseaux d'alimentation et de distribution eau froide Plus en détail CHAUFFAGE. I.N.R.A. à ST PEE SUR NIVELLE - Bâtiment social Page 1 C.D.P.G.F. N DESIGNATION U Q Prix Unit. Q X P.U (Euros) (Euros) NOTA
I.N.R.A. à ST PEE SR NIVELLE - Bâtiment social Page 1 CHAFFAGE N DESIGNATION Q Prix nit. Q X P. NOTA L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. Plus en détail Table des matières générale 1
Table des matières générale page 1 Table des matières générale 1 0 - Clauses communes Chap. 1 - Clauses générales pour opérations à lot unique 1/1 Définition de l opération Réglementations Lots 1/2 Spécifications Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail Maître d ouvrage MAIRIE DE GUIPAVAS PLACE ST ELOI 29490 GUIPAVAS PLOMBERIE-SANITAIRE-CHAUFFAGE
REALISATION DE BUREAUX, REFECTION DE VESTIAIRES DE LA SALLE N 2. MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DE LA SALLE N 2, DE LA SALLE D EXPRESSION CORPORELLE ET DE LA SALLE DE COMBAT. Maître d ouvrage MAIRIE Plus en détail S O M M A I R E. HABITAT DAUPHINOIS - Immeuble de 6 Logements Locatifs 26120 CHABEUIL. Préambule T.C.E. 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT
S O M M A I R E 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT 2 - DOSSIER DʼEXECUTION 3 - ETAT DESCRIPTIF DES TRAVAUX 4 - DEFINITION GENERALE DE LA PRESTATION 5 - NOMENCLATURE DES LOTS 6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage Plus en détail BRANCHEMENTS A L EGOUT REALISES SOUS MAITRISE D OUVRAGE PRIVEE
1 BRANCHEMENTS A L EGOUT REALISES SOUS MAITRISE D OUVRAGE PRIVEE Prescriptions relatives à la conception, la réalisation et aux conditions de la remise d ouvrage à la Communauté urbaine de Lyon Annexe Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3 Plus en détail Table des matières générale 1)
1) page 1 1) 0 CLAUSES COMMUNES Chap. 1 Clauses communes à tous les lots 1/1 Définition de l opération Réglementations Lots 1/2 Spécifications communes à tous les lots 1 PLOMBERIE INSTALLATIONS SANITAIRES Plus en détail EXTENSION RESTRUCTURATION DE LA HALTE-GARDERIE «Les Bout Choux»
SYNDICAT INTERCOMMUNAL AUTRANS MEAUDRE 38112 EXTENSION RESTRUCTURATION DE LA HALTE-GARDERIE «Les Bout Choux» CCTP DPGF LOT 13 SIGNALETIQUE Architecte PASQUALON ARCHITECTURES 58, Impasse de la Scie 38880 Plus en détail La nouvelle génération de tuyauterie gaz jusqu à 100 mbar
DOC_TP_F_06/08 - page 1 certifié N 03-070-6 résistant Haute Température (HTB) temps de pose réduit de 50 à 80 % montage facile sans outillage spécial Le système de tuyauterie TracPipe avec les raccords Plus en détail Sommaire. Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire
Sommaire 1. Généralités 7 2. Réseaux d alimentation d eau dans les bâtiments 8 2.1 Généralités 8 2.2 Dimensionnement du réseau d alimentation - Méthode générale 8 2.2.1 Principes généraux 8 2.2.2 Données Plus en détail Personnes à Mobilité Réduite (PMR) SIPHON DE DOUCHE
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) SIPHON DE DOUCHE GTPMR12 NOUVEAU BÂTIMENT SANITAIRE ENVIRONNEMENT SOLUTIONS SANITAIRES Le sanitaire, spécialité historique de Nicoll, a fait de la marque la référence Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières. Lot n 1 : PLATRERIE / PEINTURE / FAUX PLAFOND
REPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot n 1 : PLATRERIE Plus en détail C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE
C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE Les prestations dues par l Entrepreneur du présent lot suivent strictement les prescriptions énoncées dans le présent lot. Ci-après toutes fournitures et ouvrages Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Préambule : Cette notice concerne les dispositions essentielles de sécurité à prévoir en fonction du classement de l'établissement Plus en détail Lot n 9. plomberie sanitaire CCTP. construction d'une maison d'habitation. impasse de la Vague. 85340 Olonne-sur-Mer
construction d'une maison d'habitation impasse de la Vague 85340 Olonne-sur-Mer MAITRE D'OUVRAGE Allain Stéphane M. et Mme impasse des Vagues 85340 Olonne-sur-Mer ARCHITECTE : Deschamp Frédéric 9 Quai Plus en détail SANITAIRE / PLOMBERIE
SANITAIRE / PLOMBERIE ACCESSOIRES ROBINETTERIE RÉPARATION 292 ROBINETTERIE BÂTIMENT 292 TUBE (TUYAU) PVC 292 RACCORD Ø 32 PVC 293 RACCORD Ø 40 PVC 294 RACCORD Ø 50 PVC 296 AUTRES ACCESSOIRES (COLLES) 298 Plus en détail transports NOTICE DESCRIPTIVE - LOGEMENTS IMMEUBLE 25, RUE ESSLING 92400 - COURBEVOIE RÉNOVATION DE 21 APPARTEMENTS Dont 7 OCCUPÉS
transports NOTICE DESCRIPTIVE - LOGEMENTS IMMEUBLE 25, RUE ESSLING 92400 - COURBEVOIE RÉNOVATION DE 21 APPARTEMENTS Dont 7 OCCUPÉS 27 Novembre 2012 SOMMAIRE 1. - NOTE PRELIMINAIRE... 3 2. - CARACTERISTIQUES Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Vesoul, le 04 juillet 2012 OPH DE HAUTE SAONE 26 RUE FLEURIER 70000 VESOUL --------------------------------------------------- OPERATION --------------------------------------------------- RENOVATION DE Plus en détail Rénovation des pavillons du Foyer François BERNARD à Salin de Giraud C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières)
Rénovation des pavillons du Foyer François BERNARD à Salin de Giraud C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 MAÇONNERIE : Gros œuvre, toitures, étanchéité Cloisonnements, doublages, Plus en détail Descriptif. Fonctions. Caractéristiques. Applications. Tests. Vanne de régulation permettant la limitation et la stabilisation hydraulique du débit.
DN 50 à 000 - Série K 0 Vanne de régulation permettant la limitation et la stabilisation hydraulique du débit. Descriptif Généralités sur le fonctionnement de la vanne Hydrobloc, voir fiche Série K. Gamme Plus en détail C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières)
Rénovation des pavillons du Foyer François BERNARD à Salin de Giraud C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 5 MENUISERIES ET SIGNALISATION SOMMAIRE Sommaire... 2 ETENDUE DES TRAVAUX Plus en détail LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION ASSOCIATIVE PLACE DU 1 ER MAI 63200 MENETROL LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Dossier Projet CM/FP N 12-10-6681 Maître d ouvrage MAIRIE Maître d œuvre Xavier Plus en détail DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ N 70.1 DECEMBRE 1980 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS A USAGE D HABITATION
DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ N 70.1 DECEMBRE 1980 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS A USAGE D HABITATION CAHIER DES CLAUSES SPECIALES ETABLI PAR LE GROUPE DE COORDINATION DES TEXTES TECHNIQUES Ce document Plus en détail 83100 TOULON CREATION D UN DESENFUMAGE NATUREL DE L ESCALIER DE SECOURS
Maître d Ouvrage INSPECTION ACADEMIQUE DU VAR RUE MONTEBELLO 83100 TOULON Projet CREATION D UN DESENFUMAGE NATUREL DE L ESCALIER DE SECOURS LOT UNIQUE Maitrise d œuvre BUREAU D ETUDES INGECOM AGENCE VAR Plus en détail NOTICE DE SECURITE 1 Ŕ REMARQUE PRELIMINAIRE
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE Service Départemental d Incendie et de Secours de la Haute-Garonne Bureau Prévention 49 Chemin de l Armurié BP 123 31776 COLOMIERS CEDEX Tél.: 05.61.06.37.60 Fax : 05.61.06.37.64 Plus en détail Chauffe-eau électrique Chaffoteaux
Chauffe-eau électrique Chaffoteaux Guide de montage Difficulté : Durée de l intervention : 1h30 à 2h00 Besoin d informations? Contactez-nous au 01 47 55 74 26 ou par email à Sommaire Introduction... 2 Plus en détail N ART DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U. P.U. x Q
RICHEBORG - Groupe scolaire N ART DESIGNATION DES OVRAGES QTE P.. P.. x Q 3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 3.1 EA FROIDE SANITAIRE 3.1.1 Branchement Vanne d'arrêt Filtre à tamis, manomomètre Disconnecteur Plus en détail OPERATION : AMENAGEMENT D UNE MAISON MEDICALE MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEAT-SORNAC. 25, rue de la république 19170 SORNAC
OPERATION : AMENAGEMENT D UNE MAISON MEDICALE MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEAT-SORNAC 25, rue de la république 19170 SORNAC BET FLUIDES : ACTIF Siège Social: Parc Technologique Siège Social: Plus en détail Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2
Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 1.1 GENERALITES... 2 1.1.1 OBJET... 2 1.1.2 BASE DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS... 2 1.1.3 CONTROLES ET ESSAIS... Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back