Source: http://docplayer.fr/5247566-Inspection-des-systemes-de-plomberie-et-de-chauffage.html
Timestamp: 2018-11-21 03:12:54+00:00
Document Index: 131121259

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage - PDF
Download "Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage"
1 Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage Présentation à la 44 ième rencontre du RTHQ Mai 2011
2 Sommaire Codes applicables Produits approuvés Évacuation Ventilation Alimentation en eau potable Chauffage hydronique Chauffage à air pulsé Efficacité énergétique 2
3 Codes applicables Au Québec, c est le Chapitre III Plomberie du code de construction qui régit les installations de plomberie. Quant au chauffage hydronique, le Chapitre I Bâtiment renvoie à la norme CAN/CSA B14 Code sur les installations du chauffage hydronique. 3
4 Produits approuvés Depuis la mise en place du Chapitre III Plomberie en octobre 2002, il est interdit de faire l installation d appareils ou de composants non approuvés article de la Division C, Partie 2. Ces derniers doivent respecter les certifications que l on retrouve dans le tableau de la Division B, Partie 2. De plus, depuis juillet 2008, il est interdit de vendre ou de louer des appareils ou des équipements non approuvés destinés à une installation de plomberie article de la Division C, Partie 2. 4
5 Évacuation Les points à vérifier : Regard de nettoyage à l entrée Clapet antiretour Pente de la tuyauterie Siphon 5
6 Évacuation Regard de nettoyage Un regard de nettoyage est exigé : À l entrée du bâtiment sur le collecteur. 6
7 Évacuation Regard de nettoyage Au pied de chaque colonne de chute sanitaire. 7
8 Évacuation Regard de nettoyage Au pied de chaque colonne pluviale. 8
9 Évacuation Clapet antiretour La protection contre les refoulements est visée par le chapitre III à l article Cet article dit entre autres que si un collecteur principal ou branchement d évacuation peut être sujet au refoulement, il faut installer un clapet antiretour afin de protéger les appareils se trouvant sous le niveau de la rue. Une municipalité peut également avoir des exigences spécifiques concernant la protection contre les refoulements. 9
10 Évacuation Clapet antiretour Quand et où : Sur le collecteur principal lorsqu il ne dessert qu un seul logement, il doit également être normalement ouvert, ou; 10
11 Évacuation Clapet antiretour Quand et où : Dans tous les bâtiments, on peut en installer sur les branchements desservant plusieurs appareils sanitaires, ou; 11
12 Évacuation Clapet antiretour sur chaque tuyau de vidange qui lui est raccordé et qui dessert un appareil sanitaire installé sous le niveau de la rue. 12
13 Évacuation Pente de la tuyauterie Lorsqu il est possible de le faire, s assurer que la pente de la tuyauterie d évacuation respecte le minimum exigé par le Code de plomberie. La pente minimale est de 1 : 50 13
14 Évacuation Siphon Tout appareil sanitaire doit avoir son propre siphon. Dans certains cas, un seul siphon peut servir à plusieurs appareils semblables. 14
15 Ventilation Moyens de détection Sortie d évent au toit Sortie d évent dans l entre-toit Clapet d admission d air 15
16 Ventilation Moyens de détection Une ventilation adéquate du réseau d évacuation est essentielle à son bon fonctionnement. Des indices simples peuvent aider à détecter si le réseau est bien ventilé : siphon vide odeur lenteur d écoulement bruit dans les appareils lors de la chasse d eau. 16
17 Ventilation Sortie d évent au toit Il est important de vérifier le diamètre de la sortie de l évent au toit. Un diamètre trop petit peut entraîner des problèmes de drainage et d odeur pendant les périodes de grands froids. En effet, la condensation produite par la différence des températures intérieure/extérieure gèle sur le pourtour intérieur de la tuyauterie et empêche l air d entrer dans le réseau de plomberie. L air n entrant pas, l évacuation sera plus difficile et les siphons auront tendance à se vider lors de la chasse du w.-c. Cela occasionnera donc des problèmes d odeur. 17
18 Ventilation Sortie d évent dans l entre-toit Les sorties d évent dans l entre-toit sont interdites. Le Chapitre III exige que les sorties d évent sortent à l extérieur. Les sorties dans l entre-toit causent des problèmes d odeur et surtout de condensation engendrant ainsi de l humidité et ultimement des champignons. 18
19 Ventilation Clapet d admission d air Il est permis d installer des clapets d admission d air lors d installation d appareils en ilôt ou sous certaines conditions lors de rénovation. Ce dernier doit être accessible et doit être installé dans un espace où l air peut circuler. 19
20 Alimentation en eau potable Les points à vérifier : Emplacement des robinets d arrêt Soupape antivide Température d ajustement du chauffe-eau et de la recirculation Conduit d évacuation de la soupape de sûreté Dilatation thermique Coup de bélier Dispositif antirefoulement 20
21 Eau potable Robinet d arrêt Il est obligatoire d installer des robinets d arrêt à certains endroits dans le bâtiment. Au branchement d eau général. 21
22 Eau potable Robinet d arrêt À l arrivée de la conduite d alimentation individuelle. 22
23 Eau potable Robinet d arrêt À l alimentation du W.-C. 23
24 Eau potable Robinet d arrêt Sur l arrivée de l eau chaude et de l eau froide de tous les appareils ayant un usage public. À l entrée de chaque logement 24
25 Eau potable Robinet d arrêt À l alimentation du chauffe-eau. 25
26 Eau potable Robinet d arrêt Lorsque le branchement d eau général est en plastique, on doit également installer un clapet de retenue. 26
27 Eau potable Robinet d arrêt Au pied de chaque colonne montante Il est de bonne pratique d installer des robinets de vidange au dessus du robinet d arrêt afin de pouvoir vider la colonne dans le cas de travaux de rénovation ou de réparation. 27
28 Eau potable Soupape antivide Une soupape antivide doit être installée sur la conduite d alimentation en eau froide du chauffe-eau. Elle protège le chauffeeau contre les risques de siphonnement. 28
29 Eau potable Température du chauffe-eau Le thermostat du chauffe-eau doit minimalement être ajusté à 60 C et la température du réseau de recirculation doit être maintenue à 55 C (Plus de 4 étages ou plus de 30m de longueur développée). Ceci afin de protéger les occupants contre les risques de légionelle. Le nouveau Code de plomberie exige que la température de l eau au bain et à la douche soit limitée à 49 C. 29
30 Eau potable Conduit d évacuation de la soupape de sûreté À la sortie de la soupape de sûreté, on doit retrouver un tuyau d évacuation. Il doit être d un diamètre au moins égal à celui de l orifice de sortie de la soupape. Être dirigé vers le bas. Se terminer à au plus 300 mm du sol. 30
31 Eau potable Dilatation thermique Lorsque que l on retrouve sur le branchement d eau principal un clapet de retenue, un dispositif antirefoulement ou un dispositif de régulation de la pression, le réseau d eau potable doit être protégé contre les risques de dilatation thermique. En effet, la pose d un de ces appareils empêche l eau plus chaude de prendre de l expansion du côté de l aqueduc. Pour contrer le phénomène, une soupape de décharge secondaire ou un réservoir d expansion devra être installé sur le réseau. 31
32 Eau potable Coup de bélier Lors de la fermeture rapide de robinets il peut arriver que se produise un coup de bélier Il est alors probable que : les chambres d air soient pleines d eau, ou; en quantité insuffisante ou; pas de chambre d air. 32
33 Eau potable Coup de bélier Installation L installation des amortisseurs prévenant les coups de bélier doit répondre à certaines conditions. Voici la façon de faire proposée par la RBQ et la CMMTQ. 33
34 Dispositif antirefoulement L article exige que les raccordements d appareils ou de systèmes pouvant altérer la qualité de l eau du réseau d eau potable soient isolés avec un dispositif antirefoulement (DAr). Le choix de ces dispositifs est basé sur le niveau de risque associé aux substances pouvant être contenus dans les appareils ou systèmes. Les risques sont soit: - faible - modéré -élevé 34
35 Dispositif antirefoulement 35
36 Dispositif antirefoulement Dans le cas des DAr associés aux risques modéré et élevé, ils doivent être vérifiés par un vérificateur agréé à l installation. Le propriétaire a par la suite, l obligation de les faire vérifier une fois l an. Les obligations visant la protection contre les raccordements croisés se retrouvent dans la norme CAN/CSA B64.10 et CAN/CSA B Le niveau de risque relié aux appareils, établissements et systèmes est défini par la RBQ, on le retrouve sur le site de la Régie. 36
37 Chauffage hydronique (à eau chaude) Les points à vérifier : Soupape régulatrice de pression Dispositif antirefoulement Thermostat et contrôle Circulateur Réservoir d expansion Tuyauterie Brûleur et conduit d évacuation Prise d air de combustion 37
38 Hydronique Soupape régulatrice de la pression La soupape régulatrice de la pression est installée entre le réseau d eau potable et le réseau de chauffage. Elle assure que le système fonctionne à la pression désirée. En général, cette pression varie entre 18 et 25 lb/po². Dans certains cas, elle est équipée d une soupape de détente. Un manomètre installé en aval du régulateur ou directement sur l appareil de chauffage nous permet de lire la pression du réseau. 38
39 Hydronique Dispositif antirefoulement L eau potable est reliée directement au réseau de chauffage: il s agit d un raccordement croisé. Les raccordements croisés sont interdits, on doit donc s assurer qu il est impossible que l eau contenue dans le système de chauffage refoule dans le système d alimentation de l eau potable. Un dispositif antirefoulement doit donc être installé en amont de la soupape régulatrice de pression. Le type de dispositif à installer est un «Dispositif à orifice de décharge» (DArOD) lorsqu aucun produit chimique n est présent dans le système de chauffage et que le système est pour une unifamiliale. Si des produits chimiques sont présents, un «Dispositif à pression réduite» (DArPR) devrait être installé. Dans les autres systèmes, les risques étant modérés, on y installera un «Dispositif à double clapet et robinets» (DAr2CR). 39
40 Hydronique Thermostat et contrôles La plupart des systèmes hydroniques sont contrôlés par un ou des thermostats selon le nombre de zones. Dans les bâtiments plus anciens, on en retrouve généralement un seul. Pour s assurer de son fonctionnement, il suffit de mettre en demande et le brûleur ou le circulateur devrait se mettre en marche. En effet, tous les thermostats ne sont pas raccordés de la même façon; dans certains cas, ils alimentent le brûleur qui part dès qu il y a une demande et, dans d autres cas, c est le circulateur qui se mettra en fonction. Dans ce cas, on devra attendre un peu avant de voir le brûleur fonctionner. 40
41 Hydronique Circulateur Le circulateur est un des éléments essentiels du système hydronique. Il peut être installé sur le retour ou l alimentation du réseau. Dans les plus anciennes installations, il est en général sur le retour. Si son état extérieur est dégradé ou s il est bruyant, son moteur ou l ensemble devra probablement être remplacé. 41
42 Hydronique Réservoir d expansion Conjugué avec la soupape de régulation de pression, le réservoir d expansion régule la pression dans le système de chauffage. En effet, lors du changement de température de l eau, la densité de cette dernière diminue et donc, comme l eau est incompressible, la pression dans le réseau augmentera. Le réservoir d expansion est un ballon. L air contenu dans ce dernier compense l augmentation de pression en donnant de l espace pour l eau en expansion. Dans le cas où la pression du système est très haute et que la soupape de régulation fait son travail, il faudra sans doute recharger en air le réservoir ou le remplacer. 42
43 Hydronique Brûleur et conduit d évacuation Dans le cas où l on s aperçoit que le brûleur et/ou le conduit d évacuation ont des traces de suie, c est que l on se retrouve probablement devant un problème de combustion. Dans ce cas, il est fortement conseillé de faire venir un expert en combustion/chauffage. 43
44 Hydronique Prise d air de combustion Lorsque l appareil de chauffage à combustion est installé dans une pièce fermée, il est important qu une ou des prises d air soient en place afin de faciliter la combustion et l évacuation des gaz. En général, l ouverture doit avoir un rapport de 1 po²/1000 Btu. Elle devrait être située à au moins 6 po et au plus à 18 po du plancher. 44
45 Chauffage à air pulsé Les points à vérifier : Filtre Diamètre des conduits VRC Brûleur et conduit d évacuation Prise d air de combustion 45
46 Air pulsé Filtre L air circulé par le système de chauffage à air pulsé est en général filtré en amont du ventilateur. Ce filtre doit être nettoyé ou remplacé régulièrement pendant la saison de chauffage ou pendant toute l année si le système est couplé à une thermopompe. L inspection de ce filtre est un bon moyen pour voir si l entretien a été fait régulièrement. 46
47 Air pulsé Diamètre des conduits L air chaud est plus facile à transporter que l air froid. On retrouve régulièrement des conduits de 4 po de diamètre dans les installations plus anciennes. Lorsqu une thermopompe est couplée au système de chauffage et que les conduits n ont pas été remplacés (lire agrandis), on se retrouve en général en déficit de débit d air lorsque la thermopompe fonctionne en mode climatisation. On recommande alors de remplacer les conduits de 4 po de diamètre par 5 ou 6 po. 47
48 Air chaud VRC De plus en plus d habitations sont équipées d un ventilateur à récupération de chaleur (VRC) en raison de l économie que ce dernier peut amener. Il est important que son entretien soit régulier car il peut facilement engendrer de la condensation ou même des champignons en raison de la différence de température entre l air sortant et l air entrant. Le nettoyage du filtre est important et doit se faire de façon régulière. 48
49 Air chaud Brûleur et conduit d évacuation Dans le cas où l on s aperçoit que le brûleur et/ou le conduit d évacuation ont des traces de suie, c est que l on se retrouve probablement devant un problème de combustion. Dans ce cas, il est conseillé de faire venir un expert en combustion/chauffage. 49
50 Air chaud Prise d air de combustion Lorsque l appareil de chauffage à combustion est installé dans une pièce fermée, il est important qu une ou des prises d air soient en place afin de faciliter la combustion et l évacuation des gaz. En général, l ouverture doit avoir un rapport de 1 po²/1000 Btu. Elle devrait être située à au moins 6 po et à au plus 18 po du plancher. 50
51 Efficacité énergétique Pour vérifier la performance nette d un appareil de chauffage, il suffit d appliquer une des formules suivantes : Hydronique Btu = GPM * 500 * t Btu = Puissance de l appareil GPM = gallons US par minute (indiqué sur le circulateur) 500 = constante de l eau (8.33lb * 60 secondes) t = différence de température entre l alimentation et le retour de l eau de chauffage 51
52 Efficacité énergétique Air chaud Btu = CFM * 1.08 * t Btu = puissance de l appareil CFM = puissance du ventilateur 1.08 = constante de l air t = différence de température entre le conduit d alimentation et le conduit de retour 52
53 Efficacité énergétique Après avoir effectué ce calcul, on peut vérifier la puissance de l appareil sur la plaque signalétique. Plus la différence est grande entre le calcul de la puissance nette et la puissance brute de l appareil, moins l appareil est efficace. 53
55 Schémas explicatifs 55
58 Site Internet Une grande partie de notre site Internet est maintenant disponible aux professionnels de la mécanique du bâtiment. Il y retrouvera notamment: - fiches techniques; - questions/réponses parus dans l IMB; - bonnes pratiques. 58
59 MCEE Les 20 et 21 avril se tiendra à la Place Bonaventure le Salon MCEE qui réunit les spécialistes de la mécanique du bâtiment, de l électricité et de l éclairage. 59