Source: http://docplayer.it/57355156-Rapporto-di-classificazione-classification-report-0291-dc-rea-12_5.html
Timestamp: 2018-02-25 18:25:33+00:00
Document Index: 52203939

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art 1', 'arte 1', 'art 1', 'arte 2', 'art. 2']

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0291\DC\REA\12_5 - PDF
Download "RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0291\DC\REA\12_5"
1 RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0291\DC\REA\12_5 Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del prodotto : Reaction to fire classification report of product Descrizione : Description : CARTA DA PARATI VINILICA SU BASE CARTA Vedi pagina 2 See page 2 Per conto di/ On behalf of : LIMONTA S.p.A. Indirizzo / Address : Via C. Battisti, Costamasnaga (LC) Norma tecnica : EN Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco Technical standard : EN Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests Data / Date : 11/05/2012 Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
2 1. DATI GENERALI / GENERAL DATA Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification: EN :2007+A1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco EN :2007+A1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests. EN ISO :2010 Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al diretto contatto della fiamma EN ISO :2010 Reaction to fire tests for building products - part. 2 - Ignitability when subjected to direct impingiment of flame. EN 13823:2010 Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - Prodotti edilizi escluse le pavimentazioni esposti ad un attacco termico di un singolo elemento in combustione EN 13823:2010 Reaction to fire tests for building products _ Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item. 2. IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / PROCEDURES IDENTIFICATION Procedura normalizzata / Standard procedure : Si / Yes Controllo calcoli / Calculation check : Si / Yes 3. DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT 3.1. Natura e impiego / Nature and end use application : Il prodotto CARTA DA PARATI VINILICA SU BASE CARTA è definito come un rotoli per rivestimenti murali decorativi. La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego: The product CARTA DA PARATI VINILICA SU BASE CARTA is defined as a decorative wallcoverings rolls. Its classification is valid for the following end use application(s): Rivestimento oarete Incollato su supporto incombustibile Wall covering Glued on non combustible substrate Rivestimento soffitto Incollato su supporto incombustibile Ceiling covering Glued on non combustible substrate 3.2. Descrizione / Description : Il prodotto CARTA DA PARATI VINILICA SU BASE CARTA è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1 The product CARTA DA PARATI VINILICA SU BASE CARTA is fully described in the test reports in support of the classification listed in DICHIARAZIONI / DECLARATIONS Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN / This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l autorizzazione del Responsabile di Laboratorio test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director. Pag / Pag 2
3 5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE / TEST REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION 5.1. Rapporti di prova / test reports Nome del laboratorio / Name of laboratory Nome del Committente / Name of sponsor Numero di Identificazione del rapporto di prova / Test report ref. No. Metodo di prova / test method CSI S.p.A. LIMONTA S.p.A. 0291/DC/REA/12_1 EN CSI S.p.A. LIMONTA S.p.A. 0291/DC/REA/12_2 EN CSI S.p.A. LIMONTA S.p.A. 0291/DC/REA/12_3 EN ISO CSI S.p.A. LIMONTA S.p.A. 0291/DC/REA/12_4 EN ISO Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti / Test results for construction products except floorings Risultati / Results Metodo di prova / Test method EN ISO g/m 2 Attacco della fiamma in superficie Surface flame attack Parametro / Parameter Numero di prove / Number of tests Parametri continui media / Continuous parameter average Parametri di conformità / Compliance parameter Attacco della fiamma all estremità Edge flame attack Gocce/parti accese / Flamig droplets/particle EN ISO g/m 2 Attacco della fiamma in superficie Surface flame attack Innesco della carta da filtro/ Ignition of the filter paper 12 Attacco della fiamma all estremità Edge flame attack Gocce/parti accese / Flamig droplets/particle Innesco della carta da filtro/ Ignition of the filter paper 12 Pag / Pag 3
4 FIGRA 0,2MJ 3 119,0 FIGRA 0,4MJ 114,4 LFS < Edge EN g/m 2 THR 00s [MJ] SMOGRA [m 2 /s 2 ] 1,7 3 70,1 TSP 00s [m 2 ] 85,0 Gocce/parti accese Flaming droplets/ particles 3 FIGRA 0,2MJ 3 70,5 FIGRA 0,4MJ 51,4 LFS < Edge EN g/m 2 THR 00s [MJ] SMOGRA [m 2 /s 2 ] 1, ,1 TSP 00s [m 2 ] 14,7 Gocce/parti accese Flaming droplets/ particles 3 Pag / Pag 4
5 . CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE / CLASSIFICATION AND DIRECT FIELD OF APPLICATION.1. Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 8.2 della EN :2007+A1. This classification has been carried out in accordance with clause 8.2 of EN : 2007+A1..2. Classificazione / Classification Il prodotto CARTA DA PARATI VINILICA SU BASE CARTA in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato: The product CARTA DA PARATI VINILICA SU BASE CARTA in relation to its fire reaction behaviour is classified: La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è: The additional classification in relation to smoke production is: La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese è: The additional classification in relation to flaming droplets/particles is: B s2 d0 Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione eccetto i pavimenti è la seguente: The format of the reaction to fire classification for construction products except flooring is: Comportamento al fuoco Fire behaviour Sviluppo di fumo Smoke production Parti infiammate Flaming droplets B - s 2 - d 0.3. Campo di applicazione / Field of application Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego / This classification is valid for the following end use conditions: Incollato su supporto incombustibile Glued on non combustible substrate Senza cavità Without gap Tipo di fissaggio: colla Metylan della ditta Henkel Type of fixings: Metylan glue manufactured by Henkel Peso per unità di superficie: da 240 a 400 g/m 2 Weight per area unit: from 240 at 400 g/m 2 Pag / Pag 5
6 7. LIMITAZIONI / LIMITATIONS 7.1. Avvertimento / Warning Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto This document does not represent type approval or certification of the product. DATA Date RESP. DIVISIONE Division Head RESP. DEL CENTRO Managing Director 11/05/2012 Paolo Mele Pasqualino Cau Pag / Pag
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro Corso di specializzazione di prevenzione incendi La reazione al fuoco dei Materiali Ing. Roberto Cancedda LA REAZIONE AL FUOCO E DEFINITA COME: IL GRADO