Source: https://www.slideshare.net/pps61/clase-aguas-de-lluvias-4044
Timestamp: 2019-05-24 22:55:19
Document Index: 48154152

Matched Legal Cases: ['Artículo 454', 'Artículo 455', 'Artículo 459', 'Artículo 460', 'Artículo 463', 'Artículo 464', 'artículo 459', 'Artículo 466', 'artículo 459', 'artículo 464', 'Artículo 467', 'Artículo 468', 'artículo 459', 'Artículo 470', 'Artículo 472', 'Artículo 473', 'Artículo 474', 'Artículo 475']

T.P. N° 5 Acometida multiple by Esteban Conte 1178 views
Tarea N1 Estructuras metalicas by Antonio Mogollon 2822 views
Examen 1 by jaic61 375 views
Ficha técnica Cruzamientos y parale... by PLC Madrid 354 views
Experiencia En La Evaluacion De Ail... by Augusto Abreu 880 views
Principio de motores de corriente a... by Angel Hernández 2289 views
, Docente at instituto universitario politecnico santiago mariño
Peter Andres , Profesor at UNET
Natasha Schaverin , Estudiante at Mi mamá me mantiene*-* :$
Claudio Nones
Stiven Gallego at institucion educativa santo tomas de aquino
1. GACETA Nº 4044 EXTRAORDINARIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALESCAPITULO II: DE LAS DIMENSIONES DE LOS LOCALESCAPITULO III: DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PISOS PAREDES Y TECHOSCAPITULO IV: DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO V: DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ARTIFICIAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y LLUVIA DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO VII: DE LAS DOTACIONES DE AGUA PARA LAS EDIFICACIONESCAPITULO VIII: DE LAS PIEZAS SANITARIASCAPITULO IX. DEL TIPO Y NÚMERO MÍNIMO REQUERIDO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN LAS EDIFICACIONESCAPITULO X: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO XI:DE LOS ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLECAPITULO XII: DE LAS BOMBAS Y MOTORES DE ABASTECIMIENTO DE AGUACAPITULO XIII: DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUACAPITULO XIV: DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO DIRECTOCAPITULO XV: DE LOS SISTEMAS PARA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTECAPITULO XVI: DE LOS MATERIALES, JUNTAS, PIEZAS DE CONEXIÓN Y VÁLVULAS PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO YDISTRIBUCIÓN DE AGUACAPITULO XVII: DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUACAPITULO XVIII: DE LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PÚBLICOS Y DE LAS EDIFICACIONMES CONTRALA CONTAMINACIÓNCAPITULO XIX: DEL CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUACAPITULO XX: DE LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LAS EDIFICACIONES
2. GACETA Nº 4044 EXTRAORDINARIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988CAPITULO XXI: DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO XXII: DE LOS SIFONES DE LAS PIEZAS SANITARIASCAPITULO XXIII: DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUES, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDASCAPITULO XXIV: DE LOS MATERIALES, PIEZAS DE CONEXIÓN Y JUNTAS PARA CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUE, BAJANTES YCLOACASCAPITULO XXV: DE LA INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUE, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDASCAPITULO XXVI: DE LA VENTILACIÓN CLOACALCAPITULO XXVII: DE LAS BOCAS PARA LIMPIEZA Y VISITA REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO XXVIII:DE LOS DESAGUES INDIRECTOS DE LAS AGUAS SERVIDASCAPITULO XXIX:DE LA INSTALACIÓN DE INTERCEPTORES Y SEPARADORESCAPITULO XXX: DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUAS SERVIDASCAPITULO XXXI: DE LA INSPECCIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE DESAGUE DE AGUAS SERVIDASCAPITULO XXXII: DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS DE LLUVIACAPITULO XXXIII: DEL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS EN LAS EDIFICACIONESCAPITULO XXXIV: DE LOS SISTEMAS PARTICULARES PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDASCAPITULO XXXV: DE LAS LETRINAS DE HOYO Y OTROS MÉTODOS PARA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS SIN ACARREO DE AGUACAPITULO XXXVI: DE LAS EDIFICACIONES Y LOCALES DESTINADOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y REUNIONES PÚBLICASCAPITULO XXXVII: DE LAS EDIFICACIONES Y LOCALES DESTINADOS A ESCUELASCAPITULO XXXVIII: DE LAS PISCINASCAPITULO XXXIX: DE LAS DEFINICIONESCAPITULO XL: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASAPENDICES
3. CAPITULO XXIII DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDAS Artículo 454º: Las aguas de escurrimiento de los techos, terrazas, patios, aceras y otras áreas pavimentadas o no, de las edificaciones y de sus alrededores, ubicadas dentro de la parcela o lote correspondientes, deberán ser recolectadas, conducidas y dispuestas de acuerdo con lo que se establece en el presente capítulo. Artículo 455º: Se prohíbe que las aguas de escurrimiento provenientes de los techos o cubiertas de las edificaciones, desagües directamente desde tales niveles a las calles y/o predios vecinos.Artículo 459º: La capacidad de drenaje de los elementos del sistema de recolección y conducción de lluvia, se calculará en función de la proyección horizontal de las áreas drenadas; de la intensidad, frecuencia y duración de las lluvias que ocurran en la respectiva localidad y de las características y especificaciones de los mismos. Artículo 460º: Para la determinación de la intensidad de las lluvias en la respectiva localidad con duración de 10 minutos y frecuencia de 5 años, se podrá utilizar el Atlas Pluviométrico que se anexa en el Apéndice, Figura 56, de estas normas.
4. CAPITULO XXIII Artículo 463º: Los receptores de aguas de lluvia ubicados en los techos deberán tener rejillas de 10 cm. de altura mínima. Dichas rejillas tendrán un área libre sobre el nivel del techo, no menor de dos veces el área del conducto de aguas de lluvia el cual está conectado. Las rejillas instaladas en lugares normalmente transitados por personas o vehículos, podrán ser planas, a nivel con el piso. La pendiente mínima del piso acabado hacia los receptores de aguas de lluvia deberá ser el 2%. Para grandes superficies drenadas, se podrá utilizar una pendiente menor previa justificación técnica confiable. En el Apéndice, Figura 57, se indican algunos tipos de receptores de aguas de lluvia.
5. CAPITULO XXIIIArtículo 464: Cuando la recolección de las aguas de lluvia de los techos, se proyectan canales semicirculares, su capacidad se determinará de acuerdo con lo indicado en el artículo 459º y en función de la pendiente de la canal. En la Tabla 46, se indican las áreas máximas de proyección horizontal que pueden ser drenadas por canales de sección semicircular de distintos diámetros e instalados con diferentes pendientes. Estas áreas han sido calculadas para una intensidad de lluvia de 150 milímetros por hora, con duración de diez minutos y frecuencia de 5 años. Si la intensidad de la lluvia en una localidad dada, es diferente a la indicada, las áreas anotadas deberán modificarse proporcionalmente, multiplicándolas por 150 y dividiéndolas por la intensidad de la lluvia local, en milímetros por hora. Artículo 466: Los diámetros de los bajantes para aguas de lluvia se calcularán de acuerdo con lo indicado en el artículo 459. En la tabla 47 se indican las áreas máximas de proyección horizontal que pueden ser drenadas por bajantes de diferentes diámetros y para distintas intensidades de lluvia en milímetros por hora. Para intensidades no especificadas las áreas drenadas deberán modificarse de acuerdo con lo indicado en el artículo 464.
6. CAPITULO XXIIIArtículo 467: Si los bajantes de aguas de lluvia presentan cambio de dirección de más de 45º con la vertical, el diámetro de la parte inclinada del cambio de dirección se calculará como un ramal o cloaca de drenaje de aguas de lluvia, de acuerdo con la pendiente de la parte inclinada del bajante según la Tabla 48. Artículo 468: Los diámetros de los ramales, conductos (excepto canales y bajantes) y cloacas de drenaje de lluvia se calcularán de acuerdo con lo indicado en el artículo 459. En la tabla 48 se indican las áreas máximas de proyección horizontal que pueden ser drenadas por ramales, conductos y cloacas de drenaje de aguas de lluvia de diferentes diámetros, instaladas con distintas pendientes. Estas áreas han sido calculadas para una intensidad de lluvia de 150 mm por hora, con duración de diez minutos y frecuencia de 5 años. Si la intensidad de la lluvia en una localidad, es diferente a la indicada, las áreas anotadas deberán modificarse, multiplicándolas por 150 y dividiéndolas por la intensidad de lluvia local, en milímetros por hora.
7. CAPITULO XXIII Artículo 470º: Cuando un sistema de desagüe para aguas de lluvia reciba la descarga continua o semi-continua de una bomba, maquinaria para aire acondicionado o de cualquier otro dispositivo, se asumirá que cada litro por segundo de descarga es equivalente a la precipitación caída sobre 24,0 metros cuadrados de área de proyección horizontal de techo, para fines de proyectar los conductos. Como en el artículo anterior, esta cifra se basa e una intensidad de lluvia de 150 mm/hora. Para valores de la precipitación de diseño se hará la proporción correspondiente. Artículo 472º: Los canales de recolección de las aguas de lluvia, podrán ser de láminas de hierro galvanizado, dotándose de soportes adecuados en cada juntas y a cada 1,50 metros de separación como máximo. Los bajantes exteriores de aguas de lluvia también podrán ser de láminas de hierro galvanizado, siempre que estén debidamente protegidos contra impacto. Deberán ser dotados de soportes en cada junta y a cada 1,50 metros de separación como máximo . Artículo 473º: Los bajantes, ramales, conductos y cloacas de lluvia serán dotados de bocas para limpieza y visita, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XXVIII.
8. CAPITULO XXIIIArtículo 474º: Cuando las aguas de lluvia no pueden ser descargadas por gravedad, deberá instalarse un sistema adecuado de bombeo para su descarga automática. Dicho sistema consistirá en una tanquilla recolectora y de un equipo de bombeo instalado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XXX. La capacidad de las bombas requeridas, se calculará en función de la máxima intensidad de lluvia registradas y del área a ser drenada por el sistema. Artículo 475º: El sistema de DESAGÜE de aguas de lluvia será sometido en su totalidad a inspección y pruebas, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XXXI.
9. CAPITULO XXXII TABLA 46 ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN METROS CUADRADOS QUE PUEDEN SER DRENADAS POR CANALES SEMICIRCULARES DE DIFERENTES DIAMETROS E INSTALADAS CON DISTINTAS PENDIENTES Diámetro de Canal Áreas máximas de proyección horizontal drenada (metros cuadrados) Pendiente (cm) Pulgadas 0,5% 1% 2% 4% 7,62 3 11 15 20 30 10,16 4 22 32 45 63 12,70 5 39 55 78 110 15,24 6 60 84 119 172 17,78 7 86 121 171 242 20,32 8 123 173 247 347 25,40 10 223 316 446 620 Intensidad de lluvia asumida: 150 mm/hora Duración 10 minutos Frecuencia 5 años
10. CAPITULO XXXII TABLA 47 ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN METROS CUADRADOS QUE PUEDEN SER DRENADAS POR BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA DE DIFERENTES DIAMETROS PARA VARIAS INTENSIDADES DE LLUVIA Diámetro del Intensidades de lluvia (mm/hora) bajante 50 75 100 125 150 200 cm pulg. 2 Areas máximas de proyección horizontal drenadas (M ) 5,08 2 140 140 90 50 45 30 6,35 2 1/2 240 160 120 100 80 60 7,62 3 400 270 200 160 135 100 10,16 4 850 570 425 340 285 210 12,70 5 1.600 1.070 800 640 535 400 15,24 6 2.510 1.670 1.250 1.000 835 630 20,32 8 5.390 3.590 2.690 2.155 1.759 1.350 Intensidad de lluvia asumida: 150 mm/hora Duración 10 minutos Frecuencia 5 años
11. CAPITULO XXXII TABLA 48 ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN EN METROS CUADRADOS QUE PUEDEN SER DRENADAS POR RAMALES, CONDUCTOS (EXCEPTO CANALES Y BAJANTES) Y POR CLOACAS D DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA, INSTALADOS CON VARIAS PENDIENTES Y PARA INTENSIDAD DE LLUVIA DE 150 MILÍMETROS POR HORA, DURACIÓN DE 10 MINUTOS Y FRECUENCIA DE 5 AÑOS. Diámetro del Areas máximas de proyección horizontal drenadas (metros ramal, conducto o cuadrados) cloaca Pendientes cm pulgadas 1% 2% 4% 6% 7,62 3 50 70 100 120 10,16 4 115 165 235 285 12,70 5 205 290 415 505 15,24 6 330 470 665 815 20,32 8 710 1.010 1.425 1.755 25,40 10 1.280 1.810 2.565 3.140 30,48 12 2.060 2.910 4.125 5.050 38,10 15 3.685 5.200 7.370 9.025
12. FIGURA No 56
Ficha técnica Cruzamientos y paralelismos