Source: https://www.slideshare.net/nandoengineblog/manual-demanipulaciondegasesrefrigerantesfenercom2013
Timestamp: 2017-10-18 22:25:11
Document Index: 55406602

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 3']

Gases refrigerantes by Henrry M 10564 views
Procedimientos para el Registro de ... by Omar Suárez Oquendo 15452 views
Climatizacion peugeot manual del al... by joaquinin1 39149 views
1. Manual de manipulación de gases refrigerantes Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes www.asefosam.com
2. Manual de manipulación de gases refrigerantes
3. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 3 Índice capítulo 1. introducción..................................................5 capítulo 2. antecedentes, historia y efectos de los gases fluorados en el medio ambiente..................7 2.1.	Historia.................................................................................................................................7 2.2.	Consecuencias del agotamiento del ozono............................................13 2.3.	Calentamiento global...............................................................................................17 2.4. Evolución histórica del marco legislativo.................................................20 capítulo 3. aplicación de los gases fluorados en los equipos de climatización y refrigeración...... 27 3.1.	Refrigerantes................................................................................................................27 3.2.	Clasificación de los refrigerantes..................................................................29 3.3.	Características de los refrigerantes fluorados ....................................35 capítulo 4. marco legislativo..................................... 49 4.1.	Normativa de aplicación.......................................................................................49 4.2.	Definiciones..................................................................................................................50
4. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 4 4.3. Comercialización, manipulación y certificación gases: RD 795/2010.................................................................................................................53 4.4. Refrigerantes: Capa de ozono y Efecto invernadero (Reglamento (CE) 1005/2009 y Reglamento (CE) 842/2006)...........................................................................................................63 4.5. Etiquetado de equipos, aparatos y botellas. RCE 1494 y RCE 2008.............................................................................................70 4.6.	Recuperación y destrucción de refrigerantes....................................... 76 4.7.	Control de fugas..........................................................................................................81 4.8.	Inspecciones y sanciones...................................................................................89 capítulo 5 . gestión ambiental de los sistemas de refrigeración y climatización y del refrigerante durante la instalación, el mantenimiento, la revisión o la recuperación................................................................. 93 5.1.	Recordatorio del funcionamiento del ciclo frigorífico básico de compresión mecánica...................................................................93 5.2.	Procedimiento de Montaje y Mantenimiento de las Instalaciones Frigoríficas.....................................................................................97 5.3. Limpieza del circuito frigorífico.....................................................................102 5.4.	Métodos de carga de refrigerante...............................................................102 5.5.	Métodos de Recuperación de Refrigerante..........................................108 5.6.	Métodos de detección de fugas.....................................................................115
5. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 5 capítulo 1. introducción La definición de gases fluorados es una definición compleja. En un principio, lo primero que nos sugiere es un gas que contiene flúor, pero para entender realmente el contexto de esta guía tomaremos como base el Real Decreto 795/2010 (por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan). En este Real Decreto la definición sería la siguiente: «Gases fluorados: las sustancias enumeradas en los grupos I, II, III, VII, VIII y IX del anexo I del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, así como los enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) nº. 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo, incluyendo las mezclas de fluidos que los contengan». Atendiendo a la definición, deducimos que son sustancias reguladas a nivel europeo, y teniendo en cuenta los títulos de los dos Reglamentos anterior- mente citados estas sustancias provocan efecto invernadero y agotan la capa de ozono:  Reglamento CE 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero.  Reglamento CE 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono.
6. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 6 El número de sustancias reguladas en los anexos de estos dos Reglamentos europeos es muy amplio, por lo cual, en este manual nos centraremos en las sustancias utilizadas como refrigerantes en procesos industriales, y más con- cretamente en equipos de refrigeración y climatización. Teniendo en cuenta este planteamiento, las sustancias utilizadas como refri- gerantes en equipos de refrigeración y climatización, en términos generales, podemos decir que son las siguientes:  Sustancias que provocan efecto invernadero: hidrofluorcarburo (HFC), son ejemplos de refrigerantes utilizados en equipos de climatización y refrige- ración formados de estas sustancias el R-407C, R-410A ó el R-134A  Sustancias que agotan la capa de ozono: Clorofluorcarbonos (CFC) como por ejemplo R-11 y R-12 y hidroclorofluorcarbonados (HCFC) como el R-22. A la vista de todo lo tratado hasta el momento, está claro que los refrigeran- tes utilizados en los equipos de refrigeración y climatización (además de otras muchas aplicaciones), son sustancias susceptibles de provocar un daño en el medio ambiente, de hecho, muchas de ellas se han prohibido (CFC), y otras están en vía de serlo (HCFC), por lo tanto a la hora de realizar las operaciones de montaje y mantenimiento de estos equipos se deberá cumplir un protocolo de actuación conducente a paliar lo máximo posible los efectos de estas sus- tancias sobre el medio ambiente. Una vez introducido el concepto de gas fluorado y explicado el enfoque a seguir (refrigerantes utilizados en equipos de refrigeración y climatización), dividiremos la guía en cuatro apartados fundamentales: 1.	Antecedentes, historia y efectos de los gases fluorados en el medio am- biente. 2.	Fluidos Refrigerantes y su aplicación en los equipos de climatización y refrigeración. 3.	Marco legislativo. 4.	Gestión ambiental de los sistemas de refrigeración y climatización y del refrigerante durante la instalación, el mantenimiento, la revisión o la re- cuperación.
7. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 7 capítulo 2. antecedentes, historia y efectos de los gases fluorados en el medio ambiente 2.1. Historia 2.1.1. Desarrollo inicial El ingeniero americano Thomas Midgley desarrolló los clorofluoro- carbonos (CFC) en 1928 como una alternativa para el amoníaco (NH3), clorometano (CH3Cl) y el dióxido de azufre (SO2), que son tóxicos pero que eran de uso común en aquel mo- mento como refrigerantes. El nuevo compuesto desarrollado tenía que tener un punto de ebullición bajo, no ser tóxico y en general inerte. Midgley específicamente desarrolló el CCl2F2 (R-12). No obstante, una de las características interesantes de este desarrollo es que actualmente existe una familia entera de estos compues- tos, cada uno teniendo su punto de ebullición único, pudiendo adecuarse a diferentes aplicaciones. Además de su aplicación original como refrigerantes, Foto 1. Thomas Midgley.
8. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 8 los clorofluoroalcanos han sido usados como propelentes en espráis, disolven- tes limpiadores para placas electrónicas y agentes espumantes para producir plásticos expandidos (tales como el poliestireno expandido utilizado, entre otras aplicaciones, en materiales de envasado). En los años sesenta, los fluoroalcanos y bromofluoroalcanos pasaron a estar dis- ponibles y fueron considerados entre los compuestos más efectivos para la lucha contra el fuego. A finales de la década de los 60 su utilización se hizo extensiva a buques de guerra, salas de arte, museos, centros de telecomunicaciones, etc. Figura 1. Evolución del agujero de la capa de ozono.
9. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 9 Las alternativas para los clorofluorocarbonos en refrigerantes comenzaron a finales de la década de los 70, después de las investigaciones y conclusiones de los químicos Molina y Rowland en 1974. Añadiendo hidrógeno y creando hidrofluorocarbonos (HCFC), los químicos hicieron a estos compuestos me- nos estables en la atmósfera inferior, permitiéndoles descomponerse antes de alcanzar la capa de ozono. Alternativas posteriores prescinden del cloro, creando hidrofluorocarbonos (HFC) con tiempos de vida todavía más cortos en la atmósfera inferior. Finalmente, los bromofluoroalcanos (halónes) fueron retirados de forma ge- neral en muchos países europeos antes de 2004, basándose en el Protocolo de Montreal y las directrices de la UE, siendo permitidos desde entonces única- mente en aplicaciones críticas como aviación o militares. La producción de nuevos stocks cesó en la mayoría de los países a partir de 1994. Sin embargo muchos países todavía requieren que sus aeronaves sean equipadas con sis- temas para extinción de incendios basados en halón, porque una alternativa completamente satisfactoria y segura aún no ha sido descubierta. 2.1.2. Efectos de los gases fluorados en el medio ambiente A comienzos de 1974, los químicos estadounidenses F. Sherwood Rowland y Mario Molina, demuestran que los clorofluorocarbonos industriales (CFC) des- truyen la capa de ozono, que tiene la función de proteger la vida de los animales y las plantas de la radiación ultravioleta procedente del Sol. Incluso hicieron un enfático llamamiento para prohibir el uso de dichos gases. Recibieron el Nobel de Química en 1995, después de 20 años de dedicarse a responder lo que comenzó como una curiosidad científica: ¿cuál es el destino de las moléculas de CFC en la atmósfera? Una sencilla pregunta que los llevó a uno de los mayores problemas ambientales de comienzos de siglo. En 1970, el científico británico James Lovelock había detectado los CFC en la atmósfera, pero no creyó que afectaran al ambiente. Molina y Rowland de- mostraron que si bien dichos gases se mantenían inactivos por debajo de los 29 mil metros, más allá empezaban a actuar: a esa altura la radiación ultra- violeta del sol incide directamente con las moléculas de CFC, rompiéndolas en átomos de cloro y dejando fragmentos residuales en el ambiente (fotólisis ultravioleta en la atmósfera alta). En dichas condiciones, estos átomos se combinan con el ozono y forman óxido de cloro. El problema es que esta
10. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 10 nueva molécula tiene la característica de tener un electrón sin pareja, lo que la hace muy reactiva. A partir de este proceso, se produce una reacción en cadena: un solo átomo de cloro puede eliminar más de cien mil moléculas de ozono. En 1974, Rowland y Molina hicieron una predicción inquietante: si la industria continuaba expulsando un millón de toneladas de CFC a la atmósfera cada año, el ozono atmosférico descendería con el tiempo entre un 7% y un 13%. Se encontraban ante un problema muy serio. Se pasó de plantear el dar res- puesta a «¿qué sucede con los CFC en la atmósfera?», a un gravísimo problema ambiental. Para empeorar aún más las cosas, otros científicos habían demostrado que otro grupo de compuestos totalmente diferente, podía reducir aún más los niveles de ozono. En 1970, Paul Crutzen fue el primero en demostrar que los óxidos de nitrógeno reaccionan de forma catalítica con el ozono, desempeñando un importante papel en el equilibrio natural del ozono. Dado que los microorganismos pre- Foto 2. F. Sherwood Rowland y Mario Molina.
11. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 11 Figura 2. Destrucción del ozono causada por los CFC. Figura 3. La radiación UV libera cloro de los CFC.
12. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 12 sentes en la tierra producen óxidos de nitrógeno como consecuencia de pro- cesos de putrefacción, el trabajo de Crutzen ponía de relieve cómo fertilizan- tes agrícolas ricos en microbios podían provocar una reducción de los niveles de ozono. También existía el efecto de los óxidos de nitrógeno expulsados por los aviones a gran altitud. Estas emisiones también podían reducir los niveles de ozono en la estratosfera. Diez años después del primer anuncio, en 1985, se descubre el agujero en la capa de ozono. Las investigaciones relacionadas con los CFC, su impacto en la atmósfera, la reducción del ozono en la misma y las posibles consecuencias sobre la salud, son cada día más numerosas. Al haber menos ozono en la atmósfera, la cantidad de radiaciones ultravioleta que llega a la Tierra es mayor. Los científicos estimaron que una mayor exposi- ción provocaría un aumento de los casos de cáncer de piel y cataratas, daños en el sistema inmunológico y una disminución del ritmo de crecimiento de las plantas. Dado que algunos CFC perduran en la atmósfera durante más de 100 años, estos efectos durarían durante todo el siglo XXI. Puesto que no se podía aceptar un riesgo a tan largo plazo, Rowland y Molina solicitaron que se prohibiera la expulsión de más CFC a la atmósfera. Alerta- dos sobre este peligro claro y real, EE.UU., Canadá, Noruega y Suecia decidie- ron prohibir a finales de los años 70 el uso de CFC en aerosoles. Figura 4. Atmosfera.
13. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 13 2.2. Consecuencias del agotamiento del ozono 2.2.1. Relación entre el agotamiento de la capa de ozono y el aumento de la radiación ultravioleta a nivel terrestre El agotamiento de la capa de ozono lleva a un aumento de la radiación ultra- violeta a nivel del suelo. La cantidad de radiación UV solar recibida en cualquier lugar particular sobre la superficie de la tierra depende de la posición del sol sobre el horizonte, de la cantidad de ozono en la atmósfera y de las condiciones de nubosidad y contaminación locales. La disminución del ozono atmosférico lleva consigo aumentos de la radiación UV a nivel del suelo. Figura 5. Capa de ozono.
14. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 14 2.2.1.1. Radiación ultravioleta y sus consecuencias El ácido ribonucleico que juega un factor importante en la herencia genética, puede verse afectado por un aumento de la radiación ultravioleta, producien- do daños al ser humano y a los sistemas ecológicos.  UV-A: Es la continuación de la radiación visible y es responsable del bron- ceado de la piel. Su longitud de onda varía entre 320 y 400 nm (1 nanóme- tro, nm= 0,000000001 m).  UV-B: Llega a la Tierra muy atenuada por la capa de ozono. Es llamada también UV biológica, varía entre 280 y 320 nm y es muy peligrosa para la vida en general y, en particular, para la salud humana, en caso de ex- posiciones prolongadas de la piel y los ojos (cáncer de piel, melanoma, catarata, debilitamiento del sistema inmunológico). Representa sólo el 5% de la UV y el 0.25% de toda la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra.  UV-C: Es en teoría la más peligrosa para el hombre, pero afortunadamente es absorbida totalmente por la atmósfera. Longitud de onda varía entre 200 y 280 nm. El incremento de la radiación UV-B:  Inicia y promueve el cáncer a la piel maligno y no maligno.  Daña el sistema inmunológico, exponiendo a la persona a la acción de varias bacterias y virus.  Provoca daño a los ojos, aparición de cataratas.  Hace más severas las quemaduras del sol y avejentan la piel.  Aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica.  Activa ciertas enfermedades por bacterias y virus.  Aumentan los costos de salud.  Impacta principalmente a la población indígena.  Reduce el rendimiento de las cosechas.  Reduce el rendimiento de la industria pesquera.  Daña materiales y equipamiento que están al aire libre.
15. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 15 2.2.2. Relación entre la disminución del ozono y los cambios climáticos El agotamiento del ozono y los cambios climáticos están relacionados de va- rios modos, pero el agotamiento del ozono no es una causa importante de los cambios climáticos. El ozono atmosférico influye de dos formas en el equilibrio de las temperaturas de la tierra. Absorbe la radiación ultravioleta solar que calienta la estratosfera. También absorbe la radiación infrarroja emitida por la superficie de la tierra, atrapando de forma eficaz el calor en la troposfera. Por consiguiente, el impac- to en el clima de modificaciones en las concentraciones del ozono varía con la altitud a la que ocurren estos cambios del ozono. Las pérdidas importantes del ozono que han sido observadas en la estratosfera inferior, debidas a los gases que contienen cloro y bromo producidos por el hombre, han tenido un efecto de enfriamiento de la superficie de la tierra. Por otro lado, los aumentos del ozono que se estima que han ocurrido en la troposfera, debidos a los gases que contaminan la superficie, tienen un efecto de calentamiento de la superficie de la tierra, por lo que contribuyen al efecto de invernadero. Figura 6. Importancia relativa de los cambios en la abundancia de diversos gases en la atmosfera. Enfriamiento Importancia relativa Calentamiento Dióxido de carbono Metano Óxido de nitrosos CFC Ozono troposférico Ozono estratroposférico
16. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 16 El aumento de dióxido de carbono es el aporte principal al cambio climático. Las concentraciones de dióxido de carbono están aumentando en la atmósfe- ra, primariamente como resultado de la quema de carbón, petróleo y gas na- tural. En la actualidad, la abundancia en la atmósfera de dióxido de carbono es un 30% mayor aproximadamente de la que existía hace 150 años. Hay también un factor adicional que enlaza indirectamente el agotamiento del ozono con los cambios climáticos; es decir muchos de los mismos gases que están produciendo el agotamiento del ozono contribuyen también a cam- bios climáticos. Estos gases, tales como los clorofluorocarbonos (CFC), son gases de efecto invernadero, que absorben parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie de la tierra, por lo que se produce un calentamiento eficaz de la superficie de la tierra. 2.2.3. Recuperación de la capa de ozono Se espera que el agotamiento del ozono causado por los compuestos de cloro y de bromo de producción humana desaparezca gradualmente a mediados del siglo XXI a medida que estos compuestos se retiran lentamente de la estra- tosfera mediante procesos naturales. La mayoría de los CFC y de los halónes tienen tiempos de permanencia atmosférica de aproximadamente 50 a varios centenares de años. En 1987, el reconocimiento de que el cloro y el bromo tenían un potencial de destruir el ozono estratosférico llevó al Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, que forma parte del Convenio de Viena de 1985 para la protección de la capa de ozono, conducente a reducir la producción mundial de sustancias que agotan la capa de ozono. Subsiguien- temente, observaciones mundiales de un agotamiento importante del ozono obligaron a incorporar enmiendas que dieran mayor vigor al tratado. La en- mienda de Londres de 1990 exige que cese la producción de las sustancias más nocivas que agotan la capa de ozono al año 2000 en los países desarrollados y al año 2010 en los países en desarrollo. La Enmienda de Copenhague de 1992 modificó la fecha de la prohibición al año 1996 en los países desarrollados. Se ha convenido en otras restricciones de las sustancias que agotan la capa de ozono en Viena (1995) y en Montreal (1997).
17. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 17 2.3. Calentamiento global Como se muestra en la siguiente figura, el efecto invernadero es debido a ciertos gases que son de origen natural como el vapor de agua y el CO2 , etc. pero hay otros gases (que se tratarán en la parte de reglamentación de esta guía y regulados por el R (CE) 842/2006) que provocan efecto invernadero de origen antropogénico, que es sobre los que podemos influir, en particular los hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos, cuyo potencial de calentamiento atmosférico son muy elevados. Figura 7. Efecto invernadero.
18. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 18 2.3.1. Consecuencias del calentamiento global Los efectos probables del aumento de la presencia de gases de efecto inver- nadero se centran en un aumento de la temperatura atmosférica, lo que se conoce como «calentamiento global». Este calentamiento provocaría una serie de consecuencias gravísimas para el planeta, y como consecuencia directa sobre su población, como pueden ser las siguientes:  La cantidad y frecuencia de precipitación variará, por lo que, muy po- siblemente, aumente la superficie de las áreas afectadas por sequías y también su duración y por tanto su repercusión en zonas ya afectadas. Así mismo, en ciertas zonas, al aumentar las precipitaciones se producirán inundaciones, incluso en zonas donde no son habituales o siendo aún más destructivas en zonas donde se producen de forma estacional.  Una atmósfera más calurosa podría provocar que el hielo cerca de los po- los se derritiera, elevando el nivel del mar. Además de la tragedia humana inmediata de este hecho, se inundarían tierras fértiles que dejarían de serlo, con las correspondientes hambrunas provocadas en ciertas zonas cuya dependencia de la agricultura o la ganadería es plena.  Cambios abruptos en la temperatura y presión atmosférica traen como consecuencia la generación de tornados y huracanes. En resumen, las consecuencias que podemos esperar del cambio climático para el presente siglo, en caso de que no cese el aumento paulatino de la temperatura media, entre otras son las siguientes:  Aumento de sequías en unas zonas e inundaciones en otras.  Mayor frecuencia de formación de huracanes.  Progresivo deshielo de los casquetes polares, con la consiguiente subida de los niveles de los océanos.  Incremento de las precipitaciones a nivel planetario, pero lloverá menos días y más torrencialmente.
19. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 19  Aumento de la cantidad de días calurosos, traducido en olas de calor. Igualmente se espera que los extremos de calor y de frío sean mayores (veranos más calientes e inviernos más fríos).  Desaparición de especies animales y vegetales del planeta.  Reducción de los recursos agropecuarios en general, con incidencia espe- cial en zonas cuya subsistencia depende directamente de estos recursos. La situación futura de la capa de ozono no depende meramente de las con- centraciones estratosféricas de cloro y de bromo producidos por el hombre. También está influenciada, por las cantidades atmosféricas de varios com- puestos de producción humana como el metano, óxido nitroso, y partículas de sulfatos, así como por el clima cambiante de la tierra. Por lo tanto, el cumplimiento pleno en todo el mundo de la reglamentación internacional acerca de las emisiones de CFC, HCFC y HFC posibilitará la recu- peración de la capa de ozono que protege a la tierra de los rayos ultravioletas. Es fundamental una concienciación general ante estos problemas, y en la par- te que afecta a los refrigerantes, los instaladores y mantenedores tienen a su alcance la posibilidad de reducir al máximo estas emisiones. Esto se puede lograr siendo conscientes de los efectos negativos de estos gases sobre el medio ambiente y procurando, mediante buenas prácticas en su profesión, evitar la emisión de éstos a la atmósfera, confinando la mayor cantidad posible de gases en el interior de los equipos o en recipientes antes de su desmontaje, preocupándose de que los refrigerantes tengan un correcto tratamiento posterior, y vigilando correctamente los equipos al objeto de lo- calizar y reparar las posibles fugas de refrigerante de forma inmediata.
20. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 20 2.4. Evolución histórica del marco legislativo En la figura siguiente se resume de una manera gráfica la evolución del marco normativo. 2.4.1. El Protocolo de Montreal El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente propició y auspi- ció el Protocolo de Montreal, que se elaboró en 1987 y entró en vigor el 1 de Enero de 1989. Figura 8. Desarrollo legislativo.
21. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 21 Básicamente el Protocolo se elabora para combatir el agotamiento de la capa de ozono estratosférico existente en la atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, centra sus esfuerzos en una serie de sustancias que propician dicho agota- miento, definiendo las medidas que debían adoptar sus signatarios para limi- tar la producción y el uso de dichas sustancias. Inicialmente las sustancias a controlar eran cinco CFC (Clorofluorocarbonos) y tres halónes, concretamente los indicados a continuación: Tabla 1. Sustancias controladas en el Protocolo de Montreal. Sustancia Fórmula Química Nombre químico CFC-11 CCl3 F Fluorotriclorometano CFC-12 CCl2 F2 Difluorodiclorometano CFC-113 C2 Cl3 F3 Triclorotrifluoroetano CFC-114 C2 Cl2 F4 Diclorotetrafluoroetano CFC-115 C2 ClF5 Cloropentafluoroetano Halón-1211 CF2 BrCl Bromoclorodifluorometano Halón-1301 CBrF3 Bromotrifluorometano Halón-2402 C2 F4 Br2 Dibromotetrafluoroetano Estudios científicos posteriores demostraron que el Protocolo original no pro- tegería de modo suficiente la capa de ozono, por lo que se realizó una revisión posterior en junio de 1990, en la que se acordó adoptar medidas de control suplementarias, y se previó una asistencia técnica y financiera para los países firmantes en desarrollo.
22. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 22 Las enmiendas de 1990 sumaron otros 10 CFC a la lista de sustancias contro- ladas, cuyo listado se incluye a continuación:  CF3 Cl (CFC-13)	C3 F5 Cl3 (CFC-215)  C2 FCl5 (CFC-111)	C3 F6 Cl2 (CFC-216)  C2 F2 Cl4 (CFC-112)	C3 F7 Cl (CFC-217)  C3 FCl7 (CFC-211)  C3 F2 Cl6 (CFC-212)	CCl4 tetracloruro de carbono  C3 F3 Cl5 (CFC-213)  C3 F4 Cl4 (CFC-214)	C2H3 Cl3 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo) Además, se fijaron plazos para la eliminación de las sustancias controladas. Desde entonces las partes han aprobado varias medidas adicionales para con- trolar las SAO (Sustancias Agotadoras del Ozono), entre ellas el Bromuro de Metilo que se añadió en la enmienda de Copenhague de 1992. Concretamente, en 1995 las partes en el Protocolo de Montreal decidieron limitar el consumo de esta sustancia por los países desarrollados a nivel bá- sico de 1991 (con excepciones para los usos de preembarque y cuarentena) y eliminarlo en 2010 en los países desarrollados, así como congelar el consumo y la producción en el 2002 en los países en desarrollo. En la Reunión de las partes que se celebró en 1997 en Montreal (Canadá) se fijaron nuevos requisitos para la reducción y eliminación del uso de bromuro de metilo, dándose más tiempo a los países en desarrollo. El consumo se debe reducir en 25% más en 1999, en 50% en 2001 y en 70% en 2003, con una eliminación total en 2005. Para los países en desarrollo el consumo se deberá congelar en 2002 a los niveles medios de 1995 - 1998, reducir en un 20% en 2005 y eliminar en 2015. 2.4.2. Protocolo de Kioto La historia del protocolo de Kioto se puede decir que arranca el 4 de febrero de 1991, en el que el Consejo autorizó a la Comisión para que participara, en nombre de la Comunidad Europea, en las negociaciones sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Nueva
23. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 23 York el 9 de mayo de 1992. La Comunidad Europea ratificó la Convención mar- co, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994, mediante la Decisión 94/69/ CE, de 15 de diciembre de 1993. La Convención marco contribuyó al establecimiento de los principios clave de la lucha internacional contra el cambio climático. Asimismo, contribuyó a reforzar la concienciación pública, a escala mundial, sobre los problemas relacionados con el cambio climático. No obstante, la Convención no con- templa compromisos en términos de cifras detalladas por países respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los efectos de estos gases se dejan notar al acumularse en la atmósfera, ya que una parte de la energía que el sol emite y que llega hasta nuestro planeta es reflejada por las capas altas de la atmósfera, y el resto llega hasta la Tie- rra, calentándola. A continuación, parte de ese calor es emitido de nuevo por la Tierra en forma de radiación infrarroja al espacio, pero queda atrapado en la atmósfera debido a la presencia de estos gases. Por consiguiente, las Partes de la Convención decidieron, en la primera Confe- rencia de las Partes, que se celebró en Berlín en marzo de 1995, negociar un protocolo que contuviera medidas de reducción de las emisiones de los países industrializados en el período posterior al año 2000. Tras una larga prepara- ción, el 11 de diciembre de 1997 se aprobó el Protocolo de Kioto. El 29 de abril de 1998, la Comunidad Europea firmó el Protocolo, y los Estados miembros se comprometieron a depositar sus instrumentos de ratificación al mismo tiempo que la Comunidad y, en la medida de lo posible, antes del 1 de junio de 2002. El anexo II de la Decisión indica los compromisos en materia de limitación y reducción de las emisiones acordados por la Comunidad y sus Estados miem- bros para el primer período de compromiso (2008-2012). 2.4.2.1. Contenido del Protocolo El Protocolo de Kioto se aplica a las emisiones de seis gases de efecto inver- nadero:  Dióxido de carbono (CO2 ).  Metano (CH4 ).
24. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 24  Óxido nitroso (N2 O).  Hidrofluorocarbonos (HFC).  Perfluorocarbonos (PFC).  Hexafluoruro de azufre (SF6 ). Efectivamente, estos son los principales gases responsables del efecto inver- nadero, definido anteriormente. El CO2 es uno de los principales productos de la combustión de hidrocarburos como el CH4 , y los HFC son utilizados amplia- mente como refrigerantes tanto en procesos industriales como en el ámbito doméstico. El Protocolo representa un importante paso hacia adelante en la lucha contra el calentamiento del planeta, ya que contiene objetivos obligatorios y cuanti- ficados de limitación y reducción de gases de efecto invernadero. Globalmente, los Estados Partes en el Acuerdo del anexo I de la Convención marco (esto es, los países industrializados) se comprometen conjuntamen- te a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero para lograr que las emisiones totales de los países desarrollados disminuyan, al menos, un 5% con respecto al nivel de 1990 durante el período 2008-2012. El anexo B del Protocolo contiene los compromisos cuantificados suscritos por los Estados Partes en el Acuerdo. Los Estados que eran miembros de la UE antes de 2004 deberán reducir con- juntamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% entre los años 2008 y 2012. Los Estados miembros que se hayan incorporado a la UE después de esa fecha se comprometen a reducir sus emisiones en un 8%, a excepción de Polonia y Hungría (6%), así como de Malta y Chipre, que no se encuentran incluidos en el Anexo I de la Convención Marco. Para el período anterior a 2008, las Partes se comprometen a realizar progre- sos en el cumplimiento de sus compromisos, a más tardar, en el año 2005, y a facilitar las pruebas correspondientes. El año 1995 puede considerarse el año de referencia para los Estados Partes en el Acuerdo que lo deseen en lo que respecta a las emisiones de HFC, PFC y SF6 .
25. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 25 Para alcanzar estos objetivos, el Protocolo propone una serie de medios:  Reforzar o establecer políticas nacionales de reducción de las emisiones (aumento de la eficacia energética, fomento de formas de agricultura sos- tenibles, desarrollo de fuentes de energías renovables, etc.).  Cooperar con las otras Partes contratantes (intercambio de experiencias o información, coordinación de las políticas nacionales por medio de per- misos de emisión, aplicación conjunta y mecanismo de desarrollo limpio). Los Estados Partes en el Acuerdo establecerán un sistema nacional de estima- ción de las emisiones de origen humano y de absorción por sumideros de todos los gases de efecto invernadero no regulados por el Protocolo de Montreal (el protocolo de Kioto complementa y amplía el de Montreal), a más tardar, un año antes del primer período de compromiso. Para el segundo período de compromisos, se prevé un examen de los mismos, a más tardar, en el año 2005. El 31 de mayo de 2002, la Unión Europea ratificó el protocolo de Kioto, que entró en vigor el 16 de febrero de 2005, tras la ratificación de Rusia. Sin em- bargo, varios países industrializados se negaron a ratificar el protocolo, entre ellos, Estados Unidos y Australia.
26. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 26
27. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 27 capítulo 3. aplicación de los gases fluorados en los equipos de climatización y refrigeración 3.1. Refrigerantes 3.1.1. Definiciones a)	Refrigerante (fluido frigorígeno): Fluido utilizado en la transmisión de calor que, en un sistema de refrigeración, absorbe calor a bajas tempe- ratura y presión, cediéndolo a temperatura y presión más elevadas. Este proceso tiene lugar, generalmente, con cambios de fase del fluido. Se llama refrigerante al fluido que circula por el interior del circuito frigo- rífico, permitiendo la transmisión de calor entre el aire exterior y el aire interior del ambiente a climatizar. Las características que debe reunir el refrigerante son las siguientes: TT Su temperatura de evaporación a presión atmosférica debe ser baja, inferior a 0 ºC, es decir, a presión atmosférica estará generalmente en estado gaseoso. TT No debe ser perjudicial para la capa de ozono, ni debe crear efecto invernadero.
28. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 28 Los fluidos frigorígenos podrán estar compuestos de sustancias puras, o bien mezcla de sustancias atendiendo a la siguiente clasificación: TT Refrigerantes puros. Están formados por un único compuesto químico. Son completamente estables y homogéneos, caracterizándose por ser constante su temperatura de cambio de estado. A este grupo de refrigerantes pertenece el R-22. TT Refrigerantes mezcla. Se obtiene por medio de la mezcla de varios refrigerantes puros, generalmente dos o tres refrigerantes. Dentro de las mezclas refrigerantes, podemos establecer dos grupos: 1.	Mezclas azeotrópicas: Son mezclas, normalmente de dos refrige- rantes, que se caracterizan por ser estables y homogéneas, como si fueran refrigerantes puros. Su temperatura de cambio de estado es constante. En este caso, la carga de refrigerante puede realizarse en estado gaseoso. 2.	Mezclas zeotrópicas: Son mezclas heterogéneas, que se caracte- rizan por una temperatura de cambio de estado variable, es decir, primero se evaporará uno de los compuestos de la mezcla y poste- riormente los otros. La carga de refrigerante debe realizarse obligatoriamente en fase líquida, ya que es la fase donde el refrigerante presenta mayor homogeneidad. b)	Refrigerante fluorado: Se entiende por refrigerantes fluorados aquellos que contengan alguna de las sustancias enumeradas en los grupos I, II, III, VII, VIII y IX del anexo I del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono o de las enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo. Los refrigerantes fluorados, como ya se ha comentado en la introducción, se dividen en tres grupos: TT Refrigerantes CFC: son hidrocarburos halogenados, con alto conte- nido de cloro. Se componen de moléculas de cloro, flúor y carbono.
29. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 29 En general, presentan un gran potencial de degradación de la capa de ozono. A este grupo pertenecen el R-11, el R-12 y el R-502. Actualmente, estos refrigerantes no pueden utilizarse, ni siquiera para la reparación o rellenado. TT Refrigerantes HCFC: son hidrocarburos halogenados, con bajo con- tenido de cloro. Se componen de hidrógeno, flúor, carbono y cloro. Presentan un potencial intermedio de degradación de la capa de ozono. A este grupo de refrigerantes pertenece el R-22. Actualmente, este refrigerante no puede utilizarse para su incorpora- ción en equipos nuevos. TT Refrigerantes HFC: son hidrocarburos halogenados, que carecen de cloro en su composición. Se componen de hidrógeno, carbono y flúor. 3.2. Clasificación de los refrigerantes Los refrigerantes se pueden clasificar en función de varios criterios: inflama- bilidad y toxicidad (efectos sobre la salud y seguridad). Y en función de su peligrosidad para el medio ambiente. Según los efectos sobre la salud y la seguridad (que atienden a los posibles efectos causados en las personas por su inhalación y a su poder combustible al mezclarse con el aire) los refrigerantes se clasifican en estos tres grupos de seguridad:  Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica ligera o nula.  Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o inflamable o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior a 3,5 por cien.  Grupo de baja seguridad (L3): refrigerantes inflamables o explosivos mez- clados con aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por cien.
30. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 30 Tabla 2. Refrigerantes según inflamabilidad y toxicidad. CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES Grupo de seguridad Inflamabilidad creciente Altamente inflamable A3 B3 Ligeramente inflamable A2 B2 No inflamable A1 B1 Baja toxicidad Alta toxicidad Toxicidad creciente Una agrupación de forma simplificada sería:  Grupo L1 de alta seguridad = A1.  Grupo L2 de media seguridad = A2, B1, B2.  Grupo L3 de baja seguridad = A3, B3. 3.2.1. Clasificación en función de su inflamabilidad Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los tres grupos siguien- tes, basándose en el límite inferior de inflamabilidad a presión atmosférica y temperatura ambiente:  Grupo 1: Refrigerantes no inflamables en estado de vapor a cualquier con- centración en el aire.  Grupo 2: Refrigerantes cuyo límite inferior de inflamabilidad, cuando for- man una mezcla con el aire, es igual o superior al 3,5% en volumen (V/V).
31. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 31  Grupo 3: Refrigerantes cuyo límite inferior de inflamabilidad, cuando for- man una mezcla con el aire, es inferior al 3,5% en volumen (V/V). 3.2.2. Clasificación en función de la toxicidad La toxicidad es propiedad de una sustancia que la hace nociva o letal para personas y animales debido a una exposición intensa o prolongada por con- tacto, inhalación o ingestión (no se considera nocivo todo malestar temporal que no perjudica a la salud). Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los siguientes grupos dependiendo de su toxicidad.  Grupo A: Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos adversos para la mayoría de los trabajadores que puedan estar expuestos al refrigerante durante una jornada laboral de 8 h diarias y 40 semanales y cuyo valor es igual o superior a una concentración media de 400 ml/m3 (400 ppm (v/v)).  Grupo B: Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos adversos para la mayoría de los trabajadores que puedan estar expuestos al refrigerante durante una jornada laboral de 8 h diarias y 40 semanales y cuyo valor es inferior a una concentración media de 400 ml/ m3 (400 ppm (v/v)). 3.2.3. Clasificación de las mezclas de los refrigerantes en función de sus efectos sobre la salud y la seguridad A las mezclas de refrigerantes, cuya inflamabilidad o toxicidad puedan variar debido a cambios de composición por fraccionamiento, se les deberá asignar una doble clasificación de grupo de seguridad separada por una barra obli- cua (/). La primera clasificación registrada deberá ser la clasificación de la composición original de la mezcla. La segunda registrada deberá ser la de la composición de la mezcla en el «caso del fraccionamiento más desfavorable». Cada característica deberá considerarse independientemente. Ambas clasificaciones deberán determinarse utilizando los mismos criterios que si fuera un refrigerante con un único componente.
32. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 32 En cuanto a su toxicidad, «el caso del fraccionamiento más desfavorable» deberá definirse como la composición que resulta de la concentración más alta del (de los) componente(s) en fase líquida o vapor. La toxicidad de una mezcla específica deberá establecerse en base a sus componentes considera- dos individualmente. Puesto que el fraccionamiento puede ocurrir como resultado de una fuga en el sistema de refrigeración cuando se determine «el caso de fraccionamiento más desfavorable» deberán considerarse la composición de la mezcla que queda en el sistema y la de la fuga. El «caso del fraccionamiento más desfa- vorable» podrá ser o bien la composición inicial o una composición generada durante el fraccionamiento. 3.2.4. Límites prácticos Concentración máxima admisible, por razones de seguridad, expresada en Kg/m3 , de gas refrigerante en un local habitado. 3.2.5. Certificado de la calidad del refrigerante y ficha de seguridad Los distribuidores ó fabricantes de refrigerantes deberán suministrar junto al refrigerante el certificado de calidad del mismo acreditativo de su composi- ción química concreta así como su ficha de seguridad. Foto 3. Etiqueta identificativa de refrigerantes.
33. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 33 3.2.6. Clasificación en función de la peligrosidad para el medio ambiente 3.2.6.1. Potencial de agotamiento del ozono (PAO) - (ODP) Como ya se ha visto anteriormente, el agotamiento de la capa de ozono es producido principalmente por el efecto catalítico del cloro, flúor y bromo en compuestos, los cuales separan las moléculas de ozono (O3), destruyendo así la capa. El valor del potencial de agotamiento de ozono (ODP) de un compuesto se indica en relación al de una molécula de cloro (ODP de una molécula de cloro = 1). Los valores de ODP de las sustancias reguladas están especificados en los ane- xos del Protocolo de Kioto (R.C.E 1005/2009). El ODP es cero para un fluido sin acción sobre el ozono. 3.2.6.2. Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) - (GWP) El potencial de calentamiento climático de un gas fluorado de efecto inver- nadero es un valor que se obtiene en relación con el del dióxido de carbono. Se obtiene a partir del calentamiento de 1 kg de gas en relación con 1 kg de CO2 sobre un período de 100 años. En el caso de refrigerantes que sean mezclas de sustancias, el PCA se realiza como media ponderada de la suma de las fracciones expresadas en peso mul- tiplicadas por sus PCA correspondientes. Por ejemplo, si miramos la última columna de la tabla del anexo I del R (CE) 842/2006 nos indica un GWP 100 de 1300 para el R-134A, esto significa que 1 kg de este fluido que llegue a la atmósfera produciría el mismo efecto inver- nadero que 1.300 kg de CO2 . 3.2.6.3. Impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico TEWI (Total Equivalent Warming Impact) El «TEWI» es un parámetro utilizado para evaluar el calentamiento atmosfé- rico producido durante la vida de funcionamiento de un sistema de refrige- ración, englobando la contribución directa de las emisiones del refrigerante
34. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 34 a la atmósfera con la contribución indirecta de las emisiones de dióxido de carbono resultantes de consumo energético del sistema de refrigeración du- rante su periodo de vida útil. El TEWI ha sido concebido para determinar la contribución total del sistema de refrigeración utilizado al calentamiento atmosférico. Cuantifica el calen- tamiento atmosférico directo del refrigerante si se libera, y la contribución indirecta de la energía requerida para que el equipo trabaje durante su vida útil. Es válido únicamente para comparar sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y en un lugar dado. Para un sistema frigorífico determinado, el TEWI incluye:  El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico bajo ciertas condi- ciones de pérdida de refrigerante.  El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico debido a los gases emitidos por el aislamiento u otros componentes, si procede.  El impacto indirecto sobre el calentamiento atmosférico por el CO2 emiti- do durante la generación de la energía consumida por el sistema.  Es posible identificar mediante la aplicación del TEWI la instalación más eficiente para reducir el impacto real del calentamiento atmosférico pro- ducido por un sistema de refrigeración.  El factor TEWI podrá calcularse por medio de la siguiente formula, en la que los diferentes tipos de impacto están correspondientemente se- parados. TEWI= [PCA x L x n] + [PCAx m (1 - αrecuperación)] + [n x Eanual x β] donde: PCA x L x n = Impacto debido a perdidas por fugas = PCA directo PCA x m (1 - αrecuperación ) = Impacto por pérdidas producidas en la recuperación = PCA directo n x Eanual x β = Impacto debido a la energía consumida = PCA indirecto
35. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 35 3.3. Características de los refrigerantes fluorados 3.3.1. Características de los CFC Han sido los refrigerantes por excelencia, llegando a dominar todos los cam- pos de la técnica frigorífica, desde el frío doméstico hasta el industrial, pa- sando por el comercial y cubriendo todo el campo de la climatización. Estos refrigerantes se dejaron de producir en el año 1996. Sus características generales son las siguientes:  Los refrigerantes CFC presentan un ODP elevado, lo que hace que estén en fase de eliminación y no se estén fabricando actualmente. Son refrigeran- tes del primer grupo, de alta seguridad. No son inflamables ni explosivos, aunque se descomponen en presencia de llama dando lugar a un gas irri- tante llamado fosgeno.  El hecho de que se produzca este gas en presencia de llama hace que se tenga que ventilar los locales cuando se manipulen refrigerantes de este tipo y existan posibilidades de contacto con llama o superficie incandes- cente.  Permanecer más de dos horas en una atmósfera con más del 10% de estos refrigerantes puede causar graves molestias al organismo humano.  En estado líquido son incoloros. Inodoros mezclados con el aire, aunque en estado puro presentan un ligero olor a éter.  Las temperaturas de descarga del compresor son moderadas.  No son compatibles con el magnesio ni con aleaciones de este material y su miscibilidad con todo tipo de aceite es elevada.  Para detectar las fugas se pueden utilizar los métodos tradicionales como la espuma de jabón, pasando por las lámparas halogenadas, los detectores de fuga electrónicos, hasta las lámparas ultravioletas. En las tablas siguientes se muestran las características particulares de los CFC más representativos.
36. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 36 Tabla3.CaracterísticasdelR-11. RefrigeranteTipoCaracterísticas Particulares AplicacionesSustitutoso alternativos R-11Puro-Temperaturasdedescargadel compresormoderadas. Altamentedisolvente. Líquidoapresiónatmosférica aunatemperaturainferiora 23,8ºC. -Plantasenfriadoras deaguacon compresores centrífugos. -Climatización centralizada. -R-134A.Paraclimatización centralizada(seconsideracomo refrigerantedefinitivo). -R-123.Paraplantas enfriadorasdeaguacon compresorescentrífugos(se consideracomorefrigerantede transición). -R-141B.Paralimpiezade circuitos(seconsideracomo refrigerantedefinitivo).
37. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 37 Tabla4.CaracterísticasdelR-12. RefrigeranteTipoCaracterísticasParticularesAplicacionesSustitutosoalternativos R-12Puro-Temperaturasdedescarga delcompresormoderadas. -Altas,mediasybajas temperaturas. -Fríodoméstico, comercialeindustrial. -Climatización centralizada. -Climatizaciónde automóviles. -R-134A.Aireacondicionadodeautomóviles. Fríodomésticoycomercialhasta-20ºC.Paraaltas ymediastemperaturasengeneral(seconsidera comorefrigerantedefinitivo). -R-22.Aireacondicionado.Fríoindustrialy comercial.Paratemperaturasmediasaltasy mediasbajas(seconsideracomorefrigerantede transición). -R-401A.Refrigeracióncomercial.Para temperaturasmediasengeneral(seconsidera refrigerantedetransición). -R-401B.Transportefrigorífico.Refrigeración comercial.Bajastemperaturas(seconsidera refrigerantedetransición). -R-409B.Temperaturasmediasderefrigeración(se considerarefrigerantedetransición). -R-717.Refrigeraciónindustrial.Temperaturas mediasbajas(seconsiderarefrigerantedefinitivo).
38. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 38 Tabla5.CaracterísticasdelR-502. RefrigeranteTipoCaracterísticasParticularesAplicacionesSustitutosoalternativos R-502Mezclaazeo- trópica48,8% deR-22y un51,2%de R-115 -Unapermanenciasuperioralasdos horasenunaatmósferaconun30%o másdeestasustanciaprovocagraves molestiasenlaspersonas. -Temperaturasenladescargadel compresoraceptables. -Tieneunrendimientovolumétrico mayorcomparadoconelR-12yelR-22, loquesetraduceenunacapacidad frigoríficasuperiorparacondiciones similaresdetrabajo. -Endependenciadelatemperaturase puedeseparardellubricanteyesmenos miscibleconéstequeelR-22. -Bajatemperaturaen fríoindustrial(túnelesde congelación). -Cámarasdeconservaciónde congelados. -Enlossistemasdecascadas realizandolapartesuperior delciclocontemperaturas de-40ºCmínima. -R-404A.Temperaturasmediasbajas. Almacenamientospordebajode-18ºC.Transporte frigoríficoabajastemperaturas(seconsidera comorefrigerantedefinitivo). -R-407A.Enmediasybajastemperaturas(se consideracomorefrigerantedefinitivo). -R-407B.Enmediasybajastemperaturas(se consideracomorefrigerantedefinitivo). -R-408A.Enmediasybajastemperaturas(se consideracomorefrigerantedetransición). -R-403B.Enmediasybajastemperaturas. Transportefrigoríficoabajastemperaturas(se consideracomorefrigerantedetransición). -R-402B.Enmáquinasdehielo.Temperaturas bajas(seconsideracomorefrigerantede transición). -R-507.EntodaslasaplicacionesdelR-502(se consideracomorefrigerantedefinitivo). -R-717.Refrigeraciónindustrial(seconsidera comounrefrigerantedefinitivo).
39. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 39 3.3.2. Refrigerantes HCFC Actualmente se está reduciendo gradualmente la producción de estos refri- gerantes. Su presencia en el mercado estaba limitada hasta el pasado año 2010, aunque muchos países, por su cuenta, han adelantado esta fecha. A partir de ese momento comenzará un período de eliminación en las instala- ciones que los tengan como refrigerantes. Al igual que los CFC son refrigerantes que han tenido una gran presencia en el mercado, principalmente el R-22. Actualmente las mezclas de R-22 con otros tipos de refrigerantes están siendo ampliamente utilizadas como sustitutivos provisionales de los CFC. Los HCFC tienen las siguientes características:  Son refrigerantes del primer grupo, de alta seguridad.  No son inflamables ni explosivos.  Se descomponen en presencia de llama dando lugar a un gas irritante lla- mado fosgeno; por lo que habrá que tomar las mismas precauciones que con los CFC.  Permanecer más de dos horas en una atmósfera con una concentración superior al 10% de este refrigerante causa graves molestias.  En estado líquido son incoloros, inodoros mezclado con el aire, aunque en estado puro presentan un ligero olor a éter.  Su solubilidad con los aceites es peor que la de los CFC y disminuye con la temperatura.  Por esta razón las tuberías deben ser calculadas e instaladas cuidadosa- mente.  En muchos casos se hace recomendable la instalación de un separador de aceite, para garantizar el retorno de éste al compresor.  Principalmente en aplicaciones de baja temperatura.  Son compatibles con los lubricantes del tipo alquilbenceno.
40. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 40  Con los aceites minerales la miscibilidad disminuye.  Para detectar las fugas se pueden utilizar los métodos tradicionales como la espuma de jabón, pasando por las lámparas halogenadas, los detectores de fuga electrónicos, hasta las lámparas ultravioletas. En la tabla se muestran las características particulares del R-22 como princi- pal exponente de estos refrigerantes.
41. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 41 Tabla6.CaracterísticasdelR-22. RefrigeranteTipoCaracterísticasParticularesAplicacionesSustitutosoalternativos R-22Puro-ComparadoconelR-12,enigualdad decondicioneslastemperaturas dedescargadelcompresorson superiores. -Disuelvedocevecesmásaguaque elR-12loquesignificaqueelpeligro dehumedadlibreenelsistemaes menorcuandolainstalacióntrabaja conR-22. -Surendimientoessuperioraldel R-12.Estosignificaqueelconsumode potenciaencondicionessimilaresde trabajoesmenor. -Utilizadoabajastemperaturas pierdecapacidadfrigorífica,y experimentaunaumentonotable delatemperaturadedescargadel compresor. -Climatizacióndebajay mediapotencia. -Fríocomercial (conservacióny congelación). -Fríoindustrial (congelacióny conservación). -Compiteconelamoniaco enestecampo. -R-134A.Aireacondicionado.Refrigeración comercialatemperaturasmedias(se consideracomounrefrigerantedefinitivo). -R-407A.Temperaturasmediasde refrigeración.Temperaturasbajasde refrigeración(seconsideracomorefrigerante definitivo). -R-407B.Temperaturasbajasde refrigeración(seconsideracomorefrigerante definitivo). -R-410A.Aireacondicionado(seconsidera comorefrigerantedefinitivo). -R-507.Bajastemperaturas(seconsidera comorefrigerantedefinitivo). -R-717.Refrigeranteindustrial. Temperaturasmediasbajas(seconsidera comorefrigerantedefinitivo).
42. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 42 Tabla7.SustitucióndelR-22. TABLARESUMENPARALASUSTITUCIÓNDELR-22 AplicaciónDesliza- miento AceiteCambio de aceite %Aceite residual Cambio Ølínea líquido Cambio Ølínea aspiración Cambio Ølínea descarga Cambio calderería Tarado válvula seguridad Kg/cm2 Cambio válvulade expansión Regulación válvula expansión Cambio filtro secador Presión (bar) a45ºC % Carga vs R-22 Detecciónde fugas R-22Climatización Ref.Ind.AltaT Ref.Ind.MediaT 0ºCMineral Semisintético SintéticoAB 24,516,5Efecto Corona DiodoPlatino Infrarrojo SUSTITUTOSDISPONIBLES R-507Ref.Ind.TodasT Enfriadoras 0ºCPoliolesterSI1–3%SINONOSI27,5SI-SI19,585%DiodoPlatino Infrarrojo R-404ARef.Ind.TodasT Enfriadoras 0,9ºCPoliolesterSI1–3%SINONOSI27,5SI-SI2085%DiodoPlatino Infrarrojo R-407CClimatización Ref.Ind.AltaT 7,2ºCPoliolesterSI1–3%NONONONO24,5SI-SI1695%DiodoPlatino Infrarrojo R-417AClimatización hasta15kW 5,5ºCMineral Semisintético SintéticoAB Poliolester NO-NONONONO24,5NOSISI1595%DiodoPlatino Infrarrojo R-422ARef.Ind.MediaT Ref.Ind.BajaT 2,5ºCMineral Semisintético SintéticoAB Poliolester NO-SINONOSI27,5SI-SI19,592%DiodoPlatino Infrarrojo R-422DEnfriadorade aguaexpansión directa. Ref.Ind.MediaT Ref.Ind.BajaT 4,5ºCMineral Semisintético SintéticoAB Poliolester NO-NONONONO24,5NOSISI1794%DiodoPlatino Infrarrojo R-427AClimatización Ref.Ind.AltaT Ref.Ind.MediaT 7,1ºCMineral Semisintético SintéticoAB Poliolester SI15%NONONONO24,5NOSISI17,594%DiodoPlatino Infrarrojo
43. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 43 3.3.3. Refrigerantes HFC y sus mezclas Los refrigerantes HFC se consideran de nueva generación, ya que han sido creados para sustituir a los CFC y HCFC. En un principio han sido considerados como ecológicos, por no ser dañinos para la capa de ozono atmosférico. La presencia de flúor en su composición provoca que al ser emitidos contri- buyan al aumento del calentamiento de la atmósfera (efecto invernadero). Por esta razón, tendrán que ser sometidos a restricciones en cuanto su uso para reducir al mínimo sus emisiones y de esta forma paliar sus efectos. Sus características generales son las siguientes:  Su ODP es nulo por lo que se considera un refrigerante definitivo.  En general tienen valores de GWP elevados, lo que implica una influencia elevada en el efecto invernadero.  Esto significa que en el futuro, sus instalaciones estarán afectadas por las reglamentaciones relacionadas con el ambiente.  Son refrigerantes seguros, es decir, no inflamables ni explosivos, sin em- bargo, en caso de estar sometidos en el ambiente altas temperaturas, la descomposición del refrigerante en gases tóxicos puede afectar a las personas presentes. Concretamente el R-407C y el R-410A forman, entre otros CO y ácido fluorhídrico, que pueden producir la muerte por asfixia y ceguera en determinadas concentraciones.  En estado líquido son incoloros, inodoros mezclado con el aire, aunque en estado puro presentan un ligero olor a éter. Son refrigerantes estables ante las variaciones de temperaturas.  En comparación con las instalaciones que trabajan con CFC, las instalacio- nes de refrigerantes del tipo HFC necesitan de un 5% a un 30% de refrige- rante menos para las mismas condiciones de trabajo. Presentan una mala miscibilidad con los aceites minerales y los alquilbencénicos.  Incompatibles con el teflón, caucho, silicona, cinc, magnesio, plomo y aleaciones de aluminio y magnesio. Al estar constituidos por moléculas mucho más pequeñas que las de los refrigerantes antiguos, las probabili- dades de fugas son mucho mayores. Esta particularidad hace que se deban extremar las medidas para asegurar la estanqueidad de las instalaciones.
44. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 44 Tabla8.CaracterísticasdelR-134A. RefrigeranteTipoCaracterísticasAplicaciones R-134APuro-Seadmitecomoseguraunapermanenciade8horas enunaatmósferade1000ppmdeR-134A.Apesar deesto,unapermanenciademásdedoshorasen unaatmósferaconun30%omásdeestasustancia provocagravesmolestiasenlaspersonas. -Latemperaturaenladescargadelcompresores moderada,un10%menorqueelR-12. -PresionesdeaspiraciónmásbajasqueelR-12. -Noresultaeficienteparatemperaturasde evaporacióninferioresa-20ºC. -Enigualdaddecondicionesatemperaturaspor debajode0ºClaproducciónfrigoríficaesinferiora ladelR-12,ysuperiorcuandoevaporaporencima de0ºC. -Enigualdaddecondicioneslamasaderefrigerante decirculaciónenelsistemaesinferioralacantidad quesenecesitaconR-12.Estohacequesepreciso entreun10yun20%menosderefrigeranteenel sistemaalcambiardeR-12aR134A. -Presentaunarelacióndecomposiciónsuperioral R-12loquedeterminaquesueficienciavolumétrica sereduzcaun7%alcompararlaconladelR-12. -Sedesarrollóconelobjetivoinicialdesustituir alR-12,peroconelpasodeltiemposus aplicacioneshanaumentado. -Refrigeracióndoméstica,comerciala temperaturasmedias. -Climatizacióncentralizadaincluyendosistemas concompresorescentrífugos. -Climatizacióndeautomóviles.
45. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 45 Tabla9.CaracterísticasdelR-23. RefrigeranteTipoCaracterísticasAplicaciones R-23PuroSumiscibilidadconloslubricantesesdifícil.Esta situaciónseveagravadaporelhechodequeeste refrigeranteseempleaeninstalacionesdemuybajas temperaturas.Paracompensaresteaspectonegativo serequiereundiseñorigurosodelastuberíasdel sistema,asícomoelusodeseparadoresdeaceite.Lo másrecomendableesutilizarloconaceitesésterde bajaviscosidad. Aplicacionesdebajatemperaturapordebajode -40ºCa-100ºCcomorefrigerantedelazonadebaja presiónenlossistemasdecascadas.Esalternativo delR-13B1ydelR-13.
46. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 46 Los HFC son menos tolerantes a las impurezas que pueden introducirse en la instalación que los HCFC y los CFC. Esto hace que haya que extremar las precauciones para evitar la presencia de impurezas en la instalación.
47. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 47 3.3.4.Comparativatécnicoecológicaentrelosrefrigerantesmásutilizadosenequiposde climatizaciónyrefrigeración Tabla10.Comparativatécnica-ecológicadelosrefrigerantesmásutilizados. COMPARATIVATÉCNICA-ECOLÓGICADEALGUNOSDELOSREFRIGERANTESMASUTILIZADOSENEQUIPOSDECLIMATIZACIÓNYREFRIGERACIÓN CONCEPTOSCOMPARATIVOSR-22R-407CR-410AR-134AR-404A ODPóPAO0,0550000 TIPODEREFRIGERANTEPuroMezclazeotrópicaMezclacuasi- azeotrópica PuroMezclacuasi- azeotrópica ACEITEDELUBRICACIÓNSintético/MineralSintéticoSintéticoSintéticoSintético PUNTODEEBULLICIÓNA1BAR-40,8ºC-43,8ºC-51,6ºC-10ºC-46,5ºC DESLIZAMIENTO0ºC±7ºC±0,2ºC0ºC±1ºC CARGADEREFRIGERANTEFasegaseosao líquida Siemprefase líquida Siemprefase líquida Fasegaseosao líquida Siemprefase líquida PCAóGWP15001520172013003260
48. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 48
49. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 49 capítulo 4. marco legislativo 4.1. Normativa de aplicación Este capítulo pretende sacar los extractos de aquellas normas que afectan al sector de los refrigerantes, para su mejor entendimiento y aplicación a las instalaciones frigoríficas en la práctica de instaladores y mantenedores del RD 1027/2007 (RITE) o RD 138/2011 (RSIF). Algunas de las normas que posteriormente se van a desarrollar:  RD 795/2010 (certificaciones profesionales para manipulación y comer- cialización).  RCE 842/2006 (efecto invernadero).  RCE 1005/2009 (capa de ozono).  RD 208/2005 0 (Residuos).  LEY 22/2011 (Residuos).  RCE 1516/2007 (control de fugas).  RCE 1494/2007(etiquetado de botellas y equipos).  RCE 1272/2008 (etiquetado de botellas y equipos). etc. Para dar solución a alguna duda más específica que genere la lectura de los extractos de estas normas, se recomienda el análisis integral de las mismas.
50. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 50 4.2. Definiciones A efectos del mejor entendimiento de las definiciones de las normas que se van a desarrollar, se entenderá por:  «Gases fluorados»: las sustancias enumeradas en los grupos I, II, III, VII, VIII y IX del anexo I del RCE 1005/2009, así como las enumeradas en el anexo I del RCE 842/2006, incluyendo las mezclas de fluidos que las con- tengan.  «Potencial de agotamiento del ozono» «PAO ó ODP»: la cifra especi- ficada en los anexos I y II del RCE 1005/2009, que representa el efecto potencial de cada sustancia regulada o sustancia nueva sobre la capa de ozono. Es el equivalente en cloro de la sustancia, siendo este la unidad de una molécula de cloro.  «Potencial de calentamiento atmosférico» «PCA ó GWP»: el potencial de calentamiento climático de un gas fluorado de efecto invernadero en relación con el del dióxido de carbono, cifra especificada en anexo I del RCE 842/2006. Se obtiene a partir del potencial de calentamiento de un kilogramo de gas en relación con un kilogramo de CO2 sobre un período de 100 años.  «Recuperación»: la recogida y almacenamiento de sustancias reguladas procedentes de productos y aparatos o recipientes durante el manteni- miento o la revisión o antes de la eliminación.  «Reciclado»: la reutilización de una sustancia regulada recuperada tras un procedimiento básico de limpieza.  «Regeneración»: el nuevo tratamiento de una sustancia regulada recupe- rada con el fin de alcanzar un rendimiento equivalente al de una sustancia virgen, teniendo en cuenta su uso previsto.  «Destrucción»: el proceso mediante el cual la totalidad o la mayor parte de un gas fluorado de efecto invernadero es transformada o descompuesta de forma permanente en una o más sustancias estables que no son gases fluorados de efecto invernadero.  «Sustancias vírgenes»: sustancias que no han sido utilizadas previa- mente.
51. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 51  «Uso»: la utilización de sustancias reguladas o sustancias nuevas en la producción, el mantenimiento o la revisión, incluido el rellenado, de pro- ductos o aparatos o en otros procesos.  «Instalación»: la conjunción de al menos dos piezas de equipos o circui- tos que contengan o se hayan diseñado para contener o conducir gases fluorados, con el fin de montar un sistema en su lugar de funcionamiento, independientemente de que sea necesario o no cargarlo tras el montaje.  «Mantenimiento o revisión»: todas las actividades que supongan acceder a los circuitos de sistemas existentes que contengan o se hayan diseñado para contener gases fluorados, y en particular, retirar una o varias piezas del circuito o equipo, volver a montar una o varias piezas del circuito o equipo, así como reparar fugas. No tendrán tal consideración la manipula- ción de componentes que no afecten al confinamiento del fluido.  «Empresa»: cualquier persona física o jurídica que produzca, recupere, recicle, regenere, utilice o destruya sustancias reguladas o sustancias nuevas; que importe, exporte o introduzca en el mercado dichas sustan- cias, o que explote aparatos de refrigeración, aire acondicionado o bom- bas de calor, o sistemas de protección contra incendios, que contengan sustancias reguladas.  «Empresas habilitadas»: aquellas facultadas para trabajar con sistemas frigoríficos fijos por el Reglamento de seguridad de instalaciones frigorífi- cas (RD 3099/1977 ó RD 138/2011), o por el Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RD 1751/1998 ó RD 1027/2007).  «Distribuidor de gases fluorados»: persona física o jurídica que vende o cede gases fluorados, a otro distribuidor o a un tercero para su uso, siempre y cuando los mencionados fluidos no formen parte de un equipo o producto.  «Fabricantes»: titulares de instalaciones en las que se desarrollen activi- dades de montaje o producción de equipos o productos basados en gases fluorados para su posterior comercialización o uso por un tercero y en un emplazamiento distinto.  «Comercializador»: persona física o jurídica que suministre equipos ba- sados en gases fluorados en condiciones comerciales a un tercero que sea usuario final de dicho producto.
52. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 52  «Titular»: persona física o jurídica propietaria del bien en cuestión, o aquella que ésta designe, de mutuo acuerdo y por escrito, no teniendo en este caso la consideración de venta o cesión, salvo que implique también un traspaso de la propiedad del bien.  «Operador»: la persona física o jurídica que ejerza un poder real sobre el funcionamiento técnico de los equipos y sistemas.  «Sistema sellado herméticamente»: un sistema en el que todas las pie- zas que contengan refrigerante estén sujetas mediante soldaduras, abra- zaderas o una conexión permanente similar y cuyo índice de fugas deter- minado mediante ensayo, sea inferior a 3 gramos al año bajo una presión equivalente como mínimo al 25 % de la presión máxima permitida.  «Contenedor»: un producto concebido principalmente para transportar o almacenar gases fluorados de efecto invernadero.  «Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Foto 4. Botellas para desechos de refrigerantes.
53. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 53 4.3. Comercialización, manipulación y certificación gases: RD 795/2010 4.3.1. Introducción Los hidrocarburos halogenados han venido siendo utilizados de manera habi- tual en numerosos sectores como refrigerantes, disolventes, agentes espu- mantes o como agentes extintores de incendios, por sus especiales propieda- des con indudables beneficios para la sociedad. Sin embargo, entre las características de estas sustancias hay que destacar su contribución al calentamiento de la atmósfera, así como el alto poder des- tructivo del ozono estratosférico de aquellos compuestos que contienen cloro y/o bromo, lo que ha obligado a que gran parte de estas sustancias hayan sido reguladas por el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, y por el Protocolo de Kioto sobre gases de efecto invernadero. En consonancia con esta política, se han aprobado el Reglamento (CE) 842/2006, sobre gases fluorados de efecto invernadero y el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Ambos regla- mentos incluyen limitaciones y prohibiciones a su uso, así como medidas para fomentar la contención de las emisiones y la recuperación de estos fluidos una vez finalizados los usos permitidos. El RCE 1005/2009 especifica la necesidad de que el personal que utilice estas sustancias disponga de la cualificación necesaria. El RCE 842/2006 va mucho más allá, recogiendo un ambicioso programa de certificación del personal in- volucrado en la instalación, mantenimiento, control de fugas y recuperación de sistemas frigoríficos fijos, que utilicen los gases fluorados enumerados en su anexo I. Todos los elementos relacionados con la certificación de personal y empresas ya han sido desarrollados por la Comisión Europea. Si bien estos requerimientos ya son obligatorios al derivar de reglamentos europeos, para su mejor aplicación se ha considerado oportuna su incorporación al ordena- miento jurídico español a través de la presente norma. En el caso de los sistemas frigoríficos, debido a su mayor complejidad, ele- vado número de profesionales involucrados y existencia previa de diferentes elementos formativos y de acreditación de competencias, se plantean en este sector el reconocimiento de las cualificaciones existentes y la necesidad de
54. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 54 superar, en su caso, determinadas acciones formativas complementarias de distinta entidad por parte de los diversos profesionales. Si la capacitación del personal involucrado en la manipulación de los flui- dos regulados en esta norma redundará en una reducción de sus emisiones, así como en una mayor eficiencia y mejor funcionamiento de los diferentes equipos, es clara la necesidad de establecer mecanismos de control sobre la venta, distribución y empleo de estas sustancias, que limiten su utilización a empresas y personal capacitados para ello. Este Real Decreto tiene por objeto regular la distribución y puesta en el mer- cado de gases fluorados, así como su manipulación y la de los equipos basados en su empleo. Establece asimismo los procedimientos de certificación del personal que realiza determinadas actividades, todo ello con el objetivo de evitar las emisiones a la atmósfera y dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea. Será de aplicación a los distribuidores de gases fluorados y de equipos y pro- ductos basados en ellos, así como al personal que realice Instalación, man- tenimiento o revisión, incluido el control de fugas, carga y recuperación de refrigerantes fluorados y manipulación de contenedores de gas, y a titulares, comercializadores y empresas instaladoras y mantenedoras de los equipos. Los certificados exigidos para realizar las actividades enumeradas no habilitan por sí solos para la realización de dichas actividades, sino que éstas deben ser ejercidas en el seno de una empresa habilitada. 4.3.2. Certificaciones personales Las certificaciones personales son los documentos mediante los cuales la ad- ministración reconoce a su titular la capacidad para desempeñar las acti- vidades en ellas designadas y serán concedidas por el órgano competente designado por las comunidades autónomas, teniendo validez en toda España y en la Unión Europea.
55. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 55 Tabla 11. Supuestos para la obtención de la certificación. POSIBLES SUPUESTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN REQUISITOS NECESARIOS PARA CADA TIPO DE CERTIFICACIONES DENTRO DEL ÁMBITO DE RITE Y RSF CERTIFICACIÓN PARA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON CUALQUIER CARGA CERTIFICACIÓN PARA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON CARGA INFERIOR A 3 KG SUPUESTO 1 Carne de RITE, ó Certificado de profesionalidad antiguos de frío o aire acondicionado, ó FP grado medio antiguo de frío y clima, ó FP grado superior antiguo de edificios y proceso. + Curso 1 (24 h). Curso 3 completo (A + B) (24 + 80 h). + 2 años de Experiencia en RITE o RSIF. SUPUESTO 2 Curso 1 (24 h) + curso 2 (80 h). + 2 años de Experiencia en RITE o RSIF. Curso 3 A (24 h) + superación examen con temario del curso 3 B (80 h). + 5 años de Experiencia en RITE o RSIF. SUPUESTO 3 Curso 1 (24 h) + superación examen con temario del curso 2 (80 h). + 5 años de Experiencia en RITE o RSIF. Curso 4 (300 h).
56. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 56 SUPUESTO 4 Carne de instalador ó conservador-reparador frigorista, ó FP Grado superior Proyectos de instalaciones térmicas y fluidos, ó FP grado superior Manto. de instalaciones térmicas y fluidos, ó Certificado Profesionalidad Montaje y Manto. Inst. Frigoríficas, ó Certificado Profesionalidad Montaje y Manto. Inst. Clima y Ventila. Carne de RITE, ó Certificado de profesionalidad antiguos de frío, ó aire acondicionado, ó FP grado medio antiguo de frío y clima, ó FP grado superior antiguo de edificios y proceso. SUPUESTO 5 Cualquier Título o Certificado de Profesionalidad equivalentes a los descritos en supuesto 4 y 1 que cubran el temario de curso 1 y 2. Curso 3 A (24 h) + superación examen con temario del curso 3 B (80 h) y LIMITANDO LA CERTIFICACIÓN. SUPUESTO 6 Títulos universitarios que cubran el temario de los cursos 1 y 2. Títulos universitarios que cubran el temario de los cursos 3 y 4.
57. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 57  Curso 1: Complementario, manipulación de equipos con sistemas frigorífi- cos de cualquier carga de refrigerantes fluorados. 24 h (8 horas prácticas, 14 teóricas y 2 horas de evaluación).  Curso 2: Básico, manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados. 80 h (50 horas prácticas, 25 teóricas y 5 horas de evaluación).  Curso 3: Complementario, manipulación de equipos con sistemas frigorífi- cos de carga menor de 3 kg de refrigerantes fluorados.  3 A: 24 h (8 horas prácticas, 14 teóricas y 2 horas de evaluación).  3 B: 80 h (50 horas prácticas, 25 teóricas y 5 horas de evaluación).  Curso 4: Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga infe- rior a 3 kg de refrigerantes fluorados 300 h (210 horas prácticas, 80 teóri- cas y 10 horas de evaluación).  Los programas formativos especificados podrán ser impartidos y evaluados por centros formativos y evaluadores acreditados según el artículo 8 de este reglamento.
58. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 58
59. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 59
60. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 60
61. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 61
62. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 62 4.3.3. Distribución y utilización de refrigerantes Según el artículo 9 de este reglamento, se disponen las siguientes obligacio- nes específicas relativas a la distribución, comercialización y titularidad de los fluidos y equipos basados en ellos:  Los distribuidores de refrigerantes, se asegurarán de que únicamente se ceden o venden a empresas habilitadas o fabricantes de equipos basados en dichos fluidos.  Las empresas habilitadas podrán almacenar y transportar tanto gases fluo- rados vírgenes como recuperados.  Las empresas habilitadas deben entregar refrigerantes destinados a la re- generación o destrucción a un gestor de residuos en un plazo no superior a seis meses.  Las empresas habilitadas deberán disponer de un contrato en vigor que asegure la mencionada recogida periódica de sus instalaciones de los resi- duos generados en el desarrollo de su actividad.  Las empresas habilitadas tendrán una contabilidad actualizada de las can- tidades de residuos generadas.  La titularidad de refrigerantes fluorados en contenedores destinados al transporte y almacenamiento de estos fluidos, queda restringida a distri- buidores, empresas habilitadas y fabricantes de equipos basados en dichos fluidos, así como a gestores de residuos debidamente autorizados cuando los fluidos tengan tal condición.  En el caso de que conforme a otra normativa específica se permita el al- macenamiento de envases de refrigerantes fluorados en las instalaciones para su mantenimiento y servicio, su titularidad queda restringida a la empresa habilitada encargada del mantenimiento o a distribuidores de gases fluorados, pudiendo quedar dichos envases en depósito en las ins- talaciones.  Los comercializadores de los equipos que requieran ser instalados, se ase- gurarán de que dicha instalación la realice una empresa habilitada.  Los titulares de los equipos deberán contratar o encomendar la ejecución de las actividades enumeradas en dicho artículo a empresas habilitadas o personal certificado, según proceda.
63. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 63 4.4. Refrigerantes: Capa de ozono y Efecto invernadero (Reglamento (CE) 1005/2009 y Reglamento (CE) 842/2006) El RCE 1005/2009 establece normas sobre la producción, importación, expor- tación, introducción en el mercado, uso, recuperación, reciclado, regenera- ción y destrucción de las sustancias que agotan la capa de ozono, sobre la comunicación de información acerca de dichas sustancias y sobre la importa- ción, exportación, introducción en el mercado y uso de los productos y apara- tos que contienen o dependen de estas sustancias. También actualiza normas a las que sustituye como el RCE 2037/2000 o el RCE 3093/1994. El objetivo del RCE 842/2006 es contener, prevenir y con ello reducir las emi- siones de gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto, mediante la contención, el uso, la recuperación y la destrucción de los gases fluorados de efecto invernadero, el etiquetado y la eliminación de productos y aparatos que contengan dichos gases, la comunicación de datos relativos a esos gases, el control de los usos y las prohibiciones de comercia- lización de los productos y aparatos que contengan dichos gases, así como la formación y certificación del personal y de las empresas que se dediquen a las actividades relacionadas con dichos gases. 4.4.1. Refrigerantes afectados 4.4.1.1. Refrigerantes prohibidos y su potencial de agotamiento del ozono (PAO-ODP) Según los artículos 4 y 5 del RCE 1005/2009, queda prohibida desde el 01/01/2010 la producción, el uso y la introducción en el mercado (salvo para destrucción, y para re-envasado y exportación que se permite hasta el 31/12/2019), de los refrigerantes de la Tabla 12 y de productos y aparatos que los contengan.
64. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 64 Tabla 12. Refrigerantes prohibidos según el RCE 1005/2009. REFRIGERANTE (composición = % peso) FÓRMULA PAO / ODP R-11 Triclorofluormetano CCl3 F 1 R-12 Diclorodiflurometano CCl2 F2 1 R-12B1 Bromoclorodiflurometano CBrClF2 3 R-13 Clorotrifluormetano CClF3 1 R-13B1 Bromotrifluormetano CBrF3 10 R-113 1,1,2-Tricloro-1,2,2- trifluoretano CCL2 FCCIF2 0.8 R-114 1,2-Dicloro-1,1,2,2- tetrafluoretano CCLF2 CCIF2 1 R-115 2-Cloro-1,1,1,2,2- pentafluoretano CF3 CClF2 0.6 R-500 R-12/152A (73.8/26.2) CCl2 F2 + CHF2 CH3 0.74 R-501 R-12/22 (25/75) CCl2 F2 + CHClF2 0.29 R-502 R-22/115 (48.8/51.2) CHClF2 + CF3 CClF2 0.33 R-503 R-23/13 (40.1/59.9) CHF3+CClF3 0.6 También se prohíben igualmente desde el 01/01/2010 los refrigerantes de la Tabla 13, pero solo en su estado virgen, no siendo así en reciclado o rege- nerado.
65. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 65 Tabla 13. Refrigerantes prohibidos en estado virgen según el RCE 1005/2009. REFRIGERANTE (composición = % peso) FÓRMULA PAO / ODP R-22 Clorodifluormetano CHClF2 0.055 R-124 2-Cloro-1,1,1,2- tetrafluoretano CF3 CHClF 0.022 R-509A R-22/218 (44/56) CHClF2 + C3 F8 0.024 R-401A R-22/152a/124 (53/13/34) CHClF2 + CHF2 CH3 + CF3CHClF 0.037 R-401B R-22/152a/124 (61/11/28) CHClF2 + CHF2 CH3 + CF3 CHClF 0.040 R-401C R-22/152a/124 (33/15/52) CHClF2 + CHF2 CH3 + CF3 CHClF 0.030 R-402A R-125/290/22 (60/2/38) CF3 CHF2 + C3 H8 + CHClF2 0.021 R-402B R-125/290/22 (38/2/60) CF3 CHF2 + C3 H8 + CHClF2 0.033 R-403A R-22/218/290 (75/20/5) CHClF2 + C3F8 + C3H8 0.041 R-403B R-22/218/290 (56/39/5) CHClF2 + C3F8 + C3H8 0.031 R-405A R-22/152a/142b/ C318 (45/7/5.5/42.5) CHClF2 + CHF2 CH3 + CH3 CClF2 + C4 F8 0.028 R-408A R-125/143a/22 (7/46/47) CF3 CHF2 + CF3 CH3 + CHClF2 0.026
66. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 66 R-409A R-22/124/142b (60/25/15) CHClF2 + CF3 CHClF+ CH3 CClF2 0.048 R-409B R-22/124/142b (65/25/10) CHClF2 + CF3 CHClF+ CH3 CClF2 0.048 R1) R-22/124/600 (50/47/3) CHClF2 + CF3 CHClF+ C4 H10 0.034 R1) R-125/143a /290/22 (42/6/2/50) CF3 CHF2 + CF3 CH3 + C3 H8 + CHClF2 0.02 R-416A R-134A/124/600 (59/39.5/1.5) CF3 CH2 F+ CF3 CHClF+ C4H10 0.009 R-406A R-22/142b/600a (55/41/4) CHClF2 + CClF2 CH3 + CH(CH3 )3 0.057 R-411A R-22/152a/1270 (87.5/11/1.5) CHClF2 + CHF2 CH3 + C3 H6 0.048 R-411B R-22/152a/1270 (94/3/3) CHClF2 + CHF2 CH3 + C3 H6 0.052 R-412A R-22/218/142b (70/5/25) CHClF2 + C3 F8 + CClF2 CH3 0.055 R-141b 1,1-Dicloro-1- fluoretano CCl2 FCH3 0.11 R-142b 1-Cloro-1,1- difluoretano CClF2 CH3 0.065 R-123 2,2-Dicloro-1,1,1- trifluoretano CF3 CHCl2 0.02
67. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 67 4.4.1.2. Refrigerantes de cercana prohibición y su potencial de agotamiento del ozono (PAO-ODP) Según el artículo 11 del RCE 1005/2009, hasta el 31/12/2014 los refrigeran- tes y bombas de calor en servicio, siempre y cuando el recipiente lleve una etiqueta que indique que la sustancia ha sido regenerada, así como informa- ción sobre el número de lote y el nombre y la dirección del servicio de rege- neración. HCFC de la tabla 14 regenerados podrán introducirse en el mercado y usarse para el mantenimiento y la revisión de aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor en servicio. En el caso de los refrigerantes HCFC de la tabla 14 reciclados, hasta 31/12/2014 podrán usarse para el mantenimiento y la revisión de los apara- tos de refrigeración y aire acondicionado y las bombas de calor en servicio, siempre y cuando hayan sido recuperados de estos aparatos y únicamente puedan utilizarse por la empresa que efectuó la recuperación como parte del mantenimiento o la revisión o para la que se efectuó la recuperación como parte del mantenimiento y la revisión. Tabla 14. Refrigerantes prohibidos a partir del 31/12/2014. REFRIGERANTE (composición = % peso) FÓRMULA PAO / ODP R-22 Clorodifluormetano CHClF2 0.055 R-124 2-Cloro-1,1,1,2- tetrafluoretano CF3 CHClF 0.022 R-509A R-22/218 (44/56) CHClF2 + C3F8 0.024 R-401A R-22/152a/124 (53/13/34) CHClF2 + CHF2 CH3 + CF3 CHClF 0.037 R-401B R-22/152a/124 (61/11/28) CHClF2 + CHF2 CH3 + CF3 CHClF 0.040 R-401C R-22/152a/124 (33/15/52) CHClF2 + CHF2 CH3 + CF3 CHClF 0.030 R-402A R-125/290/22 (60/2/38) CF3 CHF2 + C3 H8 + CHClF2 0.021 R-402B R-125/290/22 (38/2/60) CF3 CHF2 + C3H8 + CHClF2 0.033
68. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 68 R-403A R-22/218/290 (75/20/5) CHClF2 + C3F8 + C3 H8 0.041 R-403B R-22/218/290 (56/39/5) CHClF2 + C3 F8 + C3 H8 0.031 R-405A R-22/152a/142b/C318 (45/7/5.5/42.5) CHClF2 + CHF2 CH3 + CH3 CClF2 + C4 F8 0.028 R-408A R-125/143a/22 (7/46/47) CF3 CHF2 + CF3 CH3 + CHClF2 0.026 R-409A R-22/124/142b (60/25/15) CHClF2 + CF3 CHClF+ CH3 CClF2 0.048 R-409B R-22/124/142b (65/25/10) CHClF2 + CF3 CHClF+ CH3 CClF2 0.048 R1) R-22/124/600 (50/47/3) CHClF2 + CF3 CHClF+ C4 H10 0.034 R1) R-125/143a /290/22 (42/6/2/50) CF3 CHF2 + CF3 CH3 + C3 H8 + CHClF2 + 0.02 R-416A R-134A/124/600 (59/39.5/1.5) CF3 CH2 F+ CF3 CHClF+ C4 H10 0.009 R-406A R-22/142b/600a (55/41/4) CHClF2 + CClF2 CH3 + CH(CH3 )3 0.057 R-411A R-22/152a/1270 (87.5/11/1.5) CHClF2 + CHF2 CH3 + C3 H6 0.048 R-411B R-22/152a/1270 (94/3/3) CHClF2 + CHF2 CH3 + C3 H6 0.052 R-412A R-22/218/142b (70/5/25) CHClF2 + C3 F8 + CClF2 CH3 0.055 R-141b 1,1-Dicloro-1- fluoretano CCl2 FCH3 0.11 R-142b 1-Cloro-1,1- difluoretano CClF2 CH3 0.065 R-123 2,2-Dicloro-1,1,1- trifluoretano CF3 CHCl2 0.02
69. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 69 4.4.1.3. Refrigerantes con restricciones y su potencial de calentamiento atmosférico (PCA-GWP) Según el RCE 842/2006, para reducir las emisiones de refrigerantes de efecto invernadero, se establecen restricciones de comercialización y uso mediante la contención y control de productos y aparatos que contengan los refrigeran- tes de la Tabla 15. Tabla 15. Refrigerantes con restricciones según el RCE 842/2006. REFRIGERANTE (composición = % peso) FÓRMULA PCA / GWP R-23 Trifluormetano CHF3 11 700 R-125 Pentafluoretano CF3 CHF2 2 800 R-134A 1,1,1,2-Tetrafluoretano CF3 CH2 F 1 300 R-507A R-125/143a (50/50) CF3 CHF2 + CF3 CH3 3 300 R-508A R-23/116 (39/61) CHF3 +C2 F6 11 860 R-508B R-23/116 (46/54) CHF3 +C2 F6 11 850 R-404A R-125/143a/134a (44/52/4) CF3 CHF2 + CF3 CH3 + CF3 CH2 F 3 260 R-407A R-32/125/134a (20/40/40) CH2 F2 + CF3 CHF2 + CF3 CH2 F 1 770 R-407B R-32/125/134a (10/70/20) CH2 F2 + CF3 CHF2 + CF3 CH2 F 2 280 R-407C R-32/125/134a (23/25/52) CH2 F2 + CF3 CHF2 + CF3 CH2 F 1 520 R-410A R-32/125 (50/50) CH2 F2 + CF3 CHF2 1 720 R-410B R-32/125 (45/55) CH2 F2 + CF3 CHF2 1 830
70. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 70 R-416A R-134A/124/600 (59/39.5/1.5) CF3 CH2 F+ CF3 CHClF+ C4 H10 950 R-422A R-422D R1) R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4) R-125/134a/600a (85,1/11,5/3,4) R-125/290/218 (86/5/9) CF3 CHF+CF3 CH2 F+CH(CH3 )3 CF3 CHF2 +CF3 CH2 F+CH(CH3 )3 CF3 CHF2 + C3 H8 + C3 F8 2 230 2 530 3 920 R-422D R-125/134a/600a (85,1/11,5/3,4) CF3 CHF+CF3 CH2 F+CH(CH3 )3 2 530 R1) R-134A/227 (52.5/47.5) CF3 CH2 F+ CF3 CHFCF3 1 940 R-417A R-125/134a/600 (46.6/50/3.4) CF3 CHF2 + CF3 CH2 F+ C4 H10 1 950 R-427A R-413A R-32/125/143a/134a (15/25/10/50) R-218/134a/600a (9/88/3) CH2 F2 +CF3 CHF2 + CF3 CH3 + CF3 CH2 F C3 F8 + CF3 CH2 F+ CH(CH3 )3 1 8001 770 R-32 Difluormetano CH2 F2 650 R-143a 1,1,1-Trifluoretano CF3 CH3 3 800 R-152a 1,1-Difluoretano CHF2 CH3 140 4.5. Etiquetado de equipos, aparatos y botellas. RCE 1494/2007 y RCE 1272/2008 4.5.1. Etiquetado de los refrigerantes de cercana prohibición Según el artículo 11 del RCE 1005/2009, cuando se usen los refrigerantes reciclados o regenerados de la tabla 14 para el mantenimiento o la revisión, los aparatos de refrigeración y aire acondicionado y las bombas de calor co- rrespondientes llevarán una etiqueta en la que se indicará:  Tipo de sustancia.
71. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 71  Cantidad de esta contenida en los aparatos.  Elementos de etiquetado establecidos en el RCE 1272/2008 para las sus- tancias o mezclas clasificadas como peligrosas para la capa de ozono. Palabra de Advertencia: PELIGRO. Indicación de Peligro: Peligroso para la capa de ozono. Consejos de Prudencia: Evitar su liberación al medio ambiente. Símbolo o pictograma. Figura 9. Contenido del etiquetado de los refrigerantes de cercana prohibición.
72. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 72 Así mismo los refrigerantes regenerados deben llevar una etiqueta que indi- que:  Que la sustancia ha sido regenerada.  Número de lote.  Nombre y dirección del servicio de regeneración. 4.5.2. Etiquetado de los refrigerantes con restricciones Según el artículo 2 del RCE 1494/2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del RCE 842/2006, los productos y aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan los gases fluorados de efecto invernadero de la tabla 15, y los contenedores de estos, no se comercializarán a menos que se haya identificado mediante una etiqueta con las siguientes condiciones:  Es necesario que la etiqueta se coloque de tal forma que sea visible para los técnicos de instalación y reparación.  La información destacará sobre el fondo y será de un tamaño suficiente e irá espaciada de forma tal que pueda leerse fácilmente.  Cuando la información se añada en una etiqueta ya adherida al producto o aparato, no podrán utilizarse caracteres de un tamaño inferior al de los caracteres más pequeños de la información que ya figure en la etiqueta.  La etiqueta y su contenido estarán diseñados íntegramente de tal modo que permanezcan firmemente adheridos al producto o aparato.  Podrán colocarse en las placas descriptivas o en las etiquetas de informa- ción sobre el producto existente, o a su lado, o al lado de los lugares de acceso para reparación.  En los productos y aparatos de aire acondicionado y en las bombas de calor con una unidad interior y otra exterior conectadas por conducciones frigo- ríficas, la información de la etiqueta se colocará en la parte del aparato donde se cargue inicialmente el refrigerante.
73. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 73 La etiqueta contendrá la siguiente información:  La denominación química industrial aceptada de los refrigerantes.  La frase: «Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático».  Cantidad, indicación que figurará de manera clara e indeleble sobre el producto o aparato, junto a los puntos de servicio para recarga o recu- peración de los gases fluorados de efecto invernadero, o en la parte del producto o aparato que contenga el gas fluorado de efecto invernadero.  Si procede: «Sistema sellado herméticamente».  Si los productos, aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bomba de calor, han sido aislados con espumas en las que se han inyectado gases fluorados de efecto invernadero, la frase: «Espuma con gases fluorados de efecto invernadero inyectados».  En el caso de que no se efectúe la carga total de refrigerante en fábrica, el fabricante debe indicar la carga efectuada y dejar un espacio para indicar la cantidad que se añada fuera de fábrica y la cantidad total resultante.  La información irá adherida firmemente a contenedor, aparato o produc- to, donde se carga inicialmente, siendo legible al destacar del fondo, con tamaño suficiente y espaciado.  Quien comercialice deberá asegurarse de que cuenten con el etiquetado, al menos, en castellano, aunque las empresas habilitadas colocarán una etiqueta con las características y de la manera prevista, en los equipos que no dispongan de la misma en el momento de realizar alguna inter- vención.  En los casos en que puedan añadirse gases fluorados de efecto invernadero fuera de la fábrica y el fabricante no especifique la cantidad total resul- tante, deberá indicarse en la etiqueta la cantidad cargada en la fábrica y dejarse espacio en ella para indicar la cantidad que se añada fuera de la fábrica y la cantidad total resultante.  (Las medidas previstas también se ajustan al Reglamento (CE) 1005/2009).
74. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 74 En los manuales de instrucciones proporcionados con estos productos y apa- ratos figurará información sobre los gases fluorados de efecto invernadero, incluido su potencial de calentamiento atmosférico, y deberán adjuntar las instrucciones de manejo, al menos, en castellano. Figura 10. Información importante en relación al refrigerante utilizado.
75. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 75 Figura 11. Método de purga: para utilizar una bomba de calor.
76. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 76 4.6. Recuperación y destrucción de refrigerantes 4.6.1. Recuperación y destrucción de refrigerantes CFC y HCFC Según el artículo 22 del RCE 1005/2009, los refrigerantes de las Tablas 12, 13 y 14 contenidos en aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, se recuperarán durante las operaciones de mantenimiento y revisión de los aparatos o antes de su desmontaje o eliminación, para su reciclado, re- generación o destrucción (únicamente mediante las tecnologías aprobadas). 4.6.2. Registros de los refrigerantes HCFC reciclados o regenerados Según el artículo 11 del RCE 1005/2009, las empresas que operen aparatos con refrigerantes reciclados de la Tabla 14, que contengan una carga de fluido igual o superior a 3 kg mantendrán un registro de la cantidad y el tipo refri- gerante recuperado y añadido, y de la empresa o el técnico que llevó a cabo el mantenimiento o la revisión. Figura 12. Registro de refrigerantes regenerados y reciclados.
77. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 77 Las empresas que utilicen HCFC de la Tabla 14 regenerados o reciclados para mantenimiento y revisión llevarán un registro de las empresas que les han su- ministrado los refrigerantes regenerados y de la fuente de los HCFC reciclados. 4.6.3. Recuperación y destrucción de refrigerantes HFC Según el artículo 3 del RCE 842/2006, los operadores de circuitos de refrige- ración de los aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bomba de calor con refrigerantes de la Tabla 15, serán responsables de tomar las medidas ne- cesarias para la recuperación adecuada, por parte de personal acreditado que cumpla los requisitos de formación y certificación de gases fluorados de efecto invernadero con el fin de garantizar su reciclado, regeneración o destrucción. Cuando un contenedor de gases fluorados, recargable o no, alcance el final de su vida útil, la persona que utilice el contenedor a efectos de transporte o almacenamiento será la responsable de tomar las medidas necesarias para la adecuada recuperación de cualesquiera gases residuales que contenga con el fin de garantizar su reciclado, regeneración o destrucción. Los gases fluorados de efecto invernadero contenidos en otros productos y aparatos, serán recuperados por personal debidamente cualificado, siempre que ello sea viable técnicamente y no genere costes desproporcionados, con el fin de garantizar su reciclado, regeneración o destrucción. La recuperación a efectos de reciclado, regeneración o destrucción de los ga- ses fluorados de efecto invernadero, tendrá lugar antes de la eliminación final de dichos aparatos y, en su caso, durante su reparación y mantenimiento. Para cualquier tipo de autorización administrativa requerida para poder ges- tionar legalmente el residuo por parte de la empresa habilitada (autoriza- ciones, inscripciones, producción de residuos, seguros, registros, transporte de sus propios residuos, etc.), se debe recurrir a la administración pública competente en materia medioambiental, para ver requisitos. 4.6.4. Gestión de residuos: Ley 22/2011 y RD 208/2005 La Ley 22/2011 tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.
78. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 78 El RD 208/2005, tiene como objetivo reducir la cantidad de estos residuos y la peligrosidad de los componentes, fomentar la reutilización de los aparatos y la valorización de sus residuos, determinar una gestión adecuada tratando de mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, los productores, distribuidores, usuarios y, en particular, el de aquellos agentes directamente implicados en la gestión de los residuos derivados de estos apa- ratos. Así mismo se determina cómo gestionar los aparatos eléctricos o elec- trónicos para minimizar la afección ambiental de este tipo de residuos con especial consideración de los procedentes de hogares particulares debido a su porcentaje mayoritario en el cómputo total de residuos de estos aparatos. (Aparatos eléctricos o electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación del RD 208/2005: Grandes equipos refrigeradores, frigoríficos, congeladores, otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacena- miento de alimentos, aparatos de aire acondicionado, ventilación, máquinas expendedoras, etc.). En primer lugar, se establece que los últimos poseedores podrán devolver los aparatos, sin coste, a los distribuidores o a las entidades locales que recep- cionarán temporalmente los procedentes de hogares particulares y, previo acuerdo voluntario, los de uso profesional. Posteriormente, los productores deberán hacerse cargo de ellos y proceder a su correcta gestión. (Entregarlos a gestores autorizados). En aplicación del principio «quien contamina paga», el productor debe hacerse cargo de los costes de la gestión, incluida la re- cogida desde las instalaciones de almacenamiento temporal establecidas por los entes locales o desde los distribuidores, de los residuos que se generen tras el uso de los aparatos eléctricos o electrónicos que se pongan en el mer- cado a partir del 13 de agosto de 2005 y se marcarán para identificar a su productor y para constatar que han sido puestos en el mercado después de dicha fecha, y se etiquetarán, además, con el símbolo:
79. [Manualdemanipulacióndegasesrefrigerantes] 79 Se prevé, asimismo, la financiación de los costes de gestión de los residuos procedentes de aparatos puestos en el mercado antes de dicha fecha depen- diendo de si aquéllos proceden de hogares particulares o de uso profesional. Se debe proporcionar a los gestores de residuos de aparatos eléctricos y elec- trónicos, en la medida en que éstos lo soliciten, la oportuna información para el desmontaje que permita la identificación de los distintos componentes y materiales susceptibles de reutilización y reciclado, así como la localización de las sustancias y preparados peligrosos y la forma de alcanzar en cada apa- rato los correspondientes objetivos de reutilización, reciclado y valorización. Se debe informar a los usuarios sobre los criterios para una correcta gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente o realice las mismas funciones que el aparato que se desecha, podrá entregarlo en el acto de la compra al distribuidor. Si los residuos no proceden de hogares particulares y los aparatos se sustitu- yen por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos Figura 13. Símbolo que debe incluirse en aparatos eléctricos o electrónicos.
2014 03 03_factores_de_emision_co2_y_factores_de_paso_efinal_eprimaria_v