Source: http://docplayer.fi/9015941-Yksityiskohtaiset-jarjestelmien-ja-laitteiden-kuntotutkimukset-ja-laskentaohjeet-kuntotutkimuksen-yhteydessa.html
Timestamp: 2018-06-19 22:19:27+00:00
Document Index: 5215187

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Yksityiskohtaiset järjestelmien ja laitteiden kuntotutkimukset ja laskentaohjeet kuntotutkimuksen yhteydessä - PDF
Download "Yksityiskohtaiset järjestelmien ja laitteiden kuntotutkimukset ja laskentaohjeet kuntotutkimuksen yhteydessä"
1 Yksityiskohtaiset järjestelmien ja laitteiden kuntotutkimukset ja laskentaohjeet kuntotutkimuksen yhteydessä IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet, suorittajien perehdytystilaisuus Mikko Saari VTT Expert Services Oy
2 Yksityiskohtaiset kuntotutkimusohjeet ja laskenta Ilmanvaihtokoneet Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet Click to Ilmansuodattimet edit Master text styles Second Puhaltimet level Lämmöntalteenottolaitteet Kanavisto- ja huonelaitteet Ilmakanavistot Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja siirtoilmareitit Äänitekniset tarkastelut Mittaukset kuntotutkimuksen yhteydessä Lämpöolosuhteet, ilmavirrat, paine-erot ja tiiviys Tutkimuksissa tarvittavat mittauslaitteet Laskentaohjeet
3 Lähtökohdat ja tavoitteet Ilmanvaihtojärjestelmän kunnon yksityiskohtainen arviointi Ehjä vai rikki Voiko korjata vai pitääkö uusia Click to edit Master text styles Hyvin huollettu vai huolto laiminlyöty Second level Sisäilmasto-ongelma tai puutteellinen ilmanvaihto Varmistettava, ettei ilmanvaihtojärjestelmä ole syyllinen tai osallinen Käytön arviointi oleellista (yleisarviointivaihe) Energiatehokkuuden arviointi Uudisrakentamiseen vertaaminen Ilmanvaihtojärjestelmän soveltuvuus käyttöön Perusparantaminen Valvomo, konehuoneet, reititykset ja tilat
4 Ilmanvaihtokone yleisesti Komponenttien suunnitelmienmukaisuus, kunto ja toimivuus Sulkupeltien toiminta Ilmansuodattimien kiinnitys ja kunto Click Puhaltimien to edit Master pyörimissuunta text stylesja siipien puhtaus, ohjaus Second Lämmöntalteenottolaitteiden level tiiviys ja toiminta Patterit, pisaranerottimet Äänenvaimentimien kunto Vaipan tiiviys sekä huoltoluukkujen tiiviys (koko ja avattavuus) Viemäröintien toiminta Mittaukset Ilmavirtamittaukset puhallinkohtaisilla ilmavirtamittareilla Kanavapaineiden mittaukset Lämpötilojen, kosteuksien ja komponenttien paine-erojen mittaukset Nestepiirit ja niiden säätölaitteet
5 Ilman sisäänotto ja ulospuhallus Click Ulkoa to otettavan edit Master ilman puhtaus title style Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden sijainti Tuuletusviemärit ja muut epäpuhtauslähteet (tupakointi, pakokaasut) Click Laitteiden to edit Master sijainti ympäröiviin text styles rakenteisiin Sisäänotto- Second level ja ulospuhalluslaitteiden kunto ja toimivuus Ulkoilmasäleikköjen toimivuus Jäteilman ulospuhalluslaitteiden toimivuus Ulkoilma- ja jäteilmakammioiden toimivuus Onko eri ilmanvaihtokoneilla yhteisiä kammioita Kammioiden vedenpoisto Kammioiden rakenne ja materiaalit Lämmöneristys, tiiviys ja puhdistettavuus Melu, mitatut äänitasojen mittaus ja äänilähteiden paikannus
6 Ilmansuodattimet Suodatinlaitteistojen suunnitelmienmukaisuus Suodattimien määrittelyjen päivitys Suodatusolosuhteet Click Puhaltimen to edit Master tärinän text ja epätasaisen styles virtauksen vaikutukset Second Suodatuslaitteiston level ilmavirta ja ilman virtausjakauma Suodattimien paine-erot Suodattimiin tulevan ilman lämpötila ja kosteus Tiiviys Suodatinkoteloiden, suodatinseinän ja kiinnityskehyksen tiiviyskoe Suodatinkennojen tiivistyksen kunto Korkean erotusasteen suodattimien erotusastekoe ja vuotokoe Korkean erotusasteen suodattimien vuotokohtien paikantaminen Aktiivihiilisuodattimien Kunnon analysointi, vuotokoe, erotusastekoe
7 Puhaltimet Puhaltimen kunto ja toimivuus Puhaltimien pyörimissuunnat Moottori, hihnat, pyörät ym. Click Puhaltimien to edit Master siipien text puhtaus styles Second Puhaltimien leveltärinänvaimennus Asennustavan vaikutus suoritusarvoihin Puhallinkäyrän ja laitoskäyrän yhteensopivuus Rinnankytkettyjen puhaltimien yhteistoiminta Mittaukset Ilmavirtamittaukset kiinteillä ilmavirtamittareilla Kanavapaineiden mittaukset Lämpötilojen, kosteuksien ja komponenttien paine-erojen mittaukset Pyörimisnopeuksien mittaukset Äänihaittojen arvioiminen ja paikantaminen
8 Lämmöntalteenottolaitteet Komponenttien suunnitelmienmukaisuus Kunto ja toimivuus Tiiviys, tiivisteiden kiinnitys ja kunto Click Lämmönsiirtopintojen to edit Master text puhtaus styles LTO:n ohitus Second Nestepiirien level ja niiden säätölaitteiden tarkistus Vaipan Third tiiviys levelsekä huoltoluukkujen tiiviys ja kunto Peltien toiminta Fourth level Pyörivä lämmönsiirrin (roottori) Puhtaaksipuhallussektori Tiiviys puolelta toiselle, roottorien harjatiivisteiden vuodot Pyörivän kennon hihnakäytön kunto ja toimivuus Mittaukset Ilmavirtamittaukset, kanavapaineiden mittaus Lämpötilojen, kosteuksien ja komponenttien paine-erojen mittaus Lämpötilahyötysuhteiden arviointi mittausten perusteella
9 Muut ohjeet Click Kanavisto edit Master title style Kanaviston toimintaedellytykset ja toimivuus Painehäviön mittaus Click to edit Master text styles Ilman virtausnopeuden mittaus tarvittaessa Lämpö-, kosteus- ja paloeristys Second level Kanaviston kunto ja puhtaus Kanaviston mekaaninen kunto Kanaviston puhtaus ja puhdistettavuus Asennustapa Kanavistolaitteiden kunto ja puhtaus Melu Kanavistoon liittyvät komponentit Ilmavirran säätö- ja mittauslaitteet Kanavaäänenvaimentimet Mitatut äänitasot ja paikannetut äänilähteet
10 Muut ohjeet Click Päätelaitteet to edit Master title style Päätelaitteiden toimintaedellytykset Vaatimusten saavuttamismahdollisuudet Click to edit Master text styles Second Päätelaitteiden level kunto Kanavapaineen ja ilmavirran käytettävyys Third Mekaaninen level ja toiminnallinen kunto Esteettinen kunto Puhtaus Oheislaitteiden kunto Melu Ilmavirran säätö-/tehostuslaitteet Päätelaitteiden kytkentälaatikot Toimilaitteet ja niiden moottorit Mitatut äänitasot ja paikannetut äänilähteet
11 Äänitekniset tarkastelut Erillinen ohje Puhaltimien toiminta, siipipyörien puhtaus ja tärinäneristys Päätelaitteiden ja virtaussäätimien äänitekniikka Click Äänitasojen to edit Master mittaukset text styles ja äänilähteiden paikantaminen Second Ääneneristyksen level mittaukset
12 Mittaukset Click Lämpöolosuhteet to edit Master title style Huonelämpötilat Pintalämpötilat Tuloilman lämpötilat Click to edit Master text styles Ilman nopeudet Second level Ilman kosteudet Lämpöolojen seurantamittaukset Poistoilmavirrat Fifth päätelaitteista level Ilmavirrat Tuloilmavirrat päätelaitteista Korvausilmareitit Ilman CO2-pitoisuudet CO2-pitoisuuksien seurantamittaukset Ilmanvaihdon tehokkuuden mittaukset Kanaviston puhtauden määritykset Kanaviston tiiviyden määritykset Paine-erot Paine-erot ulkoilmaan Paine-erot tilojen välillä Paine-erojen seurantamittaukset Ulkovaipan ilmavuodot Mitatut ilmanvuotoluvut Paikannetut ilmanvuotokohdat Paikannetut lämpövuotokohdat Epäpuhtauslähteet Melu Hiukkasnäytteet Mikrobinäytteet Ilmanäytteet Mitatut äänitasot Paikannetut äänilähteet
13 Ilmanvaihtokoneen Click edit Master kuntotutkimus title style - valokuvia Click to edit Master text styles Second level
14 Click to edit Master text styles Second level
15 Laskentaohjeet kuntotutkimuksen Click edit Master title style yhteydessä Energiatehokkuusvaatimukset Click to edit ja Master text styles -määräykset Second level Riittävyys käyttöön Nykyinen käyttö Tuleva käyttö Esiintyneiden ongelmien korjaaminen Muiden tavoitearvojen täyttyminen
16 Yleisarviovaiheen energiankulutuslaskelmat Ilmastoinnin vuotuinen sähköenergian kulutus Ilmastoinnin vuotuinen lämpöenergian kulutus Click Ilmastoinnin edit Master lämmitysteho text styles Ilmastoinnin Second level jäähdytysteho (lasketaan koko rakennukselle, vaikka jäähdytys olisi vain osassa rakennusta) Ilmastoinnin jäähdytyksen vuotuinen sähköenergian kulutus Arviointi Jäähdytyksen energiankulutuksen pienentämismahdollisuudet Arvioinnissa hyödynnetään suunnitelmista ja muista asiakirjoista saadut tiedot ja toteutuneet mitatut kulutukset
17 Sähkötehokkuus Ilmanvaihdon sähköenergiankulutus (kwh/a) Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho Vertailuarvona nykytaso Click Tulo- to ja edit poisto: Master 2,0 kw/(m³/s) text styles Poisto: Second 1,0 level kw/(m³/s) Puhaltimien ominaissähköteho: SFP-luku SFP (kw/(m³/s)) = puhaltimen sähköteho (kw) / ilmavirta (m³/s) mutta myös SFP = Δp / η = paine-ero (kpa) / puhaltimen hyötysuhde (-) Keinot parantaa ilmanvaihdon ominaissähkötehoa pienennetään paine-eroa parannetaan puhaltimen hyötysuhdetta
18 Ilmanvaihdon lämmitysenergia ja Click lämmöntalteenotto to edit Master title style Ilmanvaihdon lämpöhäviö (kwh/a) Click to edit Master text styles Ilman lämmöntalteenottoa (LTO) Second level LTO:n kanssa Poistoilmavirta sekä poistoilman ja jäteilman lämpötila Ilmanvaihdon tuloilman lämmityspatterin energiankulutus (kwh/a) Poistoilman LTO:n vuosihyötysuhde, % Lämpötila, C Sisäilman eli poistoilman lämpötila A: Ilmanvaihdon lämmitystarve ilman LTO:a Ulkoilman lämpötilan pysyvyys Aika vuodessa, % Kesä Lämpötila, C Sisäilman eli poistoilman lämpötila A - B: LTO:lla talteenotettu lämmitysenergia B B: Ilmanvaihdon lämmitystarve, kun on LTO Ulkoilman lämpötilan pysyvyys Kesä Jäteilman lämpötila LTO:n jälkeen Poistoilman LTO:n vuosihyötysuhde (A - B)/A eli talteensaatu energia jaettuna energiantarpeella Aika vuodessa, %
19 LTO:n vuosihyötysuhdelaskuri Aputaulukko, jolla voidaan laskea lämpöhäviöiden tasauslaskentaa varten ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde (η a, ivkone ) eri säävyöhykkeillä. Click to edit Master text styles Second level Mitoitus- Mitoitus- Käyttötuloilmavirta poistoilmavirta iimavirta- Kone Palvelualue Käyttötapa m³/s m³/s kerroin Pientalokone Koko rakennus Jatkuva 0,04 0,043 1 Tuloilman lämpötilasuhde yhtäsuurilla ilmavirroilla Tuloilman lämpötilasuhde 0,83 Poistoilman lämpötilasuhde 0,77 Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan LTO:ssa 0,93 Huonelämpötila 21,0 C Jäteilman minimilämpötila jäätymissuojauksessa 5,0 C 0,80 SFS-EN 308:n mukaan Ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde (η a, ivkone ) Säävyöhyke I (II) Helsinki-Vantaa TRY 2012 testivuosi 68 % 100 % III Jyväskylän TRY 2012 testivuosi 65 % 96 % IV Sodankylä TRY 2012 testivuosi 59 % 86 % Ympäristöministeriö, LTO-laskin 2012 (versio marraskuu 2011)
20 Useita ilmanvaihtokoneita Aputaulukot, joilla voidaan laskea lämpöhäviöiden tasauslaskennassa tarvittavat keskimääräiset poistoilmavirrat ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhteet, kun rakennuksessa on useita ilmanvaihtokoneita ja niillä erilaisia käyttöaikoja. Taulukko 1. Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin kuuluvat lämpimien tilojen ilmanvaihtokoneet Taulukko 2. Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin kuulumattomat lämpimien tilojen ilmanvaihtokoneet Taulukko 3. Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin kuuluvat puolilämpimien tilojen ilmanvaihtokoneet Taulukko 4. Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin kuulumattomat puolilämpimien tilojen ilmanvaihtokoneet Click to edit Master text styles Second level Rakennuskohde Toimistalo 1 Rakennuslupatunnus esimerkki Rakennustyyppi 4-kerroksinen toimistotalo Pääsuunnittelija Laskelman tekijä Päiväys Poistoilmavirta, m³ [q v, p ] TASAUSLASKENTA- LOMAKKEESEEN Ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhde, % [η a ] Taulukko 1. Lämpimät tilat 2,756 52,0 % Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen Käyttötapa Mitoitus- Mitoitus- Käyttö- Käyttöajan Käyntiaikatekijät Käyntiajoilla Ilmanvaihtokoneen Ilmanvaihtokoneen piiriin kuuluvat ilmanvaihtokoneet tuloilmavirta poistoilmavirta iimavirta- keskimääräinen t d t w painotettu LTO:n vuosihyötysuhde, ominaissähköteho Kone Palvelualue m³/s m³/s kerroin poistoilmavirta, m³/s h/vrk vrk/vko poistoilmavirta, m³/s % [η a, ivkone ] kw/(m³/s) 1TK/PK1-5 Toimistot ym. päiväkäyttö 4,6 4,6 1 4, , % 1PK6 Likainen poisto, WC ym. päiväkäyttö 0,2 1 0, ,060 0 % -"- -"- Fifth yökäyttö level 0,2 1 0, ,083 0 % -"- -"- viikonloput 0,2 0,5 0, ,029 0 % 2TK/PK1-3 Liiketilat ym. päiväkäyttö 2 2 0,8 1, , % 2PK4 Likainen poisto, WC ym. päiväkäyttö 0,2 1 0, ,060 0 % -"- -"- yökäyttö 0,2 0,5 0, ,042 0 % -"- -"- viikonloput 0,2 0,5 0, ,029 0 % 4PK Porraskuilut jatkuva käyttö 0,4 1 0, ,400 0 % Ympäristöministeriö, LTO-laskin 2012 (versio marraskuu 2011) I l m a
21 Click Jäähdytystehon, to edit Master -energian title style ja sisälämpötilan laskenta Passiiviset suojauskeinot Click to edit Master text styles Ulkoilmavirran Second level käyttäminen viilennykseen RakMk osan Third level D3/2012 mukaisen sisälämpötilavaatimuksen täyttymisen Fourth osoittaminen level Yksinkertaistettu laskenta tai dynaaminen simulointi Sisälämpötila (ET-asetus 2013) Jäähdytysteho (mitoitus) (taulukkoarvot) Jäähdytysenergia (vuodessa) (ET-asetus 2013)
22 Energiatehokkuusasetuksen mukainen jäähdytysenergian laskentamenetelmä Click to edit Master text styles Second level
23 PALVELUJA HUOMISEN MENESTYKSEEN