Source: http://docplayer.cz/447521-Podnikova-norma-cisteni-rozvodu-topeni-a-vody-na-strane-vody-obsah.html
Timestamp: 2017-02-22 18:24:48+00:00
Document Index: 15125332

Matched Legal Cases: ['čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3']

Podniková norma. Čištění rozvodů topení a vody na straně vody Obsah - PDF
Download "Podniková norma. Čištění rozvodů topení a vody na straně vody Obsah"
1 Podniková norma Čištění rozvodů topení a vody na straně vody Obsah Předmluva 1. Názvosloví 2. Potřebné pomůcky a zařízení 3. Princip 4. Všeobecně 5. Stanovení obsahu čištěného systému 6. Pracovní postup 7. Označení čištěného systému štítkem 8. Vystavení předávacího protokolu 9. Doba působení prostředku BCG HR 10. Směšovací poměr 11. Balení 12. Složení 13. Likvidace 14. Skladování a manipulace s prostředky BCG 15. Technická pomoc 16. Použité podklady 17. Závěrečná ustanovení 18. Přílohy2 Předmluva Instalatérské a topenářské firmy se neustále potýkají s problémy způsobenými například chybou člověka při realizaci rozvodů topení, vody, plynu, kanalizace a jsou postaveny před volbu, jakým způsobem tyto rozvody opět uvést do normálního provozu. Dalším důvodem vzniku problému může být vada materiálu, jeho stárnutí, poškození vlivem vzniku galvanického článku, nedodržení technologického postupu, nebo pohyby budovy vlivem teplotní roztažnosti, či poškození rozvodu při realizaci dalších následných technologií při stavbě. Při provozu zařízení může docházet i k usazování různých substancí na stěnách nebo teplosměnných plochách a tím dochází k zhoršování účinnosti systému. Tyto a další problémy se snažíme řešit bez toho, že by bylo nutno cokoli bourat, kopat, vyměňovat a následně opět zazdívat, případně malovat a natírat. Technologie BCG je využívána již více než 30 let a je prověřena více než úspěšných aplikací. Na základě nutnosti řešit tyto problémy vznikla ve spolupráci s ČSTZ tato podniková norma, která poskytuje ucelený návod, jak v daném případě postupovat, na co si dát pozor a čeho se případně vyvarovat. ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ NA STRANĚ VODY 1. Názvosloví 1.1. Čisticí prostředek směs organických kyselin a inhibitorů koroze, které reagují s nánosy uvnitř systému a převádějí je do roztoku Tlaková plnící nádoba ( obrázek č. 1) je zařízení sloužící k čerpání kapaliny BCG HR do topného systému nebo do rozvodu pitné vody. Jako plnící nádobu lze využít jakýkoliv zahradní postřikovač ( obrázek č.1a) -jde-li o nízkotlaké systémy do 3 barůkterý je potřeba upravit tak, aby se dal připojit k vypouštěcímu topného systému či k rozvodu pitné vody pomocí různých adaptérů a koncovek (např. hadičník s bajonetovou rychlospojkou-obrázek č. 4) ph papírky ( obrázek č.2) slouží ke stanovení ph zkoumaného roztoku, mají aktivní část, která se po vložení do měřeného vzorku kapaliny, kde se nechají cca 1min zreagovat, zbarví. Zbarvený ph papírek se porovná se stupnicí ph, která je barevně rozdělena a je zpravidla na obalu ph papírků. Podle stejného zabarvení ph papírku a bodu na stupnici ph se zjistí ph zkoumaného roztoku.3 1.4. ph metr ( obrázek č.3) je elektronický přístroj pro stanovování ph roztoku. Obrázek č.1 Tlaková plnící nádoba-vysokotlaká (do 8barů). Obrázek č. 1A Upravený zahradní postřikovač, slouží jako tlaková plnící nádoba ( do 3barů, podle druhu postřikovače). Na postřikovači se seřízne hadice s originální koncovkou a nahradí se např. hadičníkem s bajonetovou rychlospojkou, Nyní je postřikovač upravený pro snadné připojení. Mohou být využity i jiné koncovky a redukce na vodu. Na napouštěcím kohoutu je namontovaná bajonetová rychlospojka s vnitřním závitem.4 Obrázek č. 2 ph papírky sloužící ke stanovení ph zkoumaného roztoku. Na krabičce je uvedena barevná stupnice ph, podle které se určuje ph. Obrázek č. 3 Elektronický ph metr, sloužící ke stanovení ph zkoumaného roztoku. Obrázek č. 4 Bajonetové rychlospojky, tyto spojky lze využít ke snadnému připojení tlakové plnící nádoby a topného systému. Lze využít i jiné spojky na vodu. 2. Potřebná zařízení 2.1. Prostředek BCG HR (článek 1.1.)5 2.2. Tlaková plnící nádoba (článek 1.2., obrázek č. 1) ph papírky (článek 1.3., obrázek č.2) nebo ph metr (článek 1.4., obrázek č.3) Hadice s různými typy adaptérů a koncovek na vodu (např. bajonetové rychlospojky = obr.č. 4). 3. Princip 3.1. Princip čištění rozvodů topení a vody na straně vody je založen na chemické reakci vodního kamene a oxidů železa s organickými kyselinami a dalšími přísadami za tvorby rozpustných solí, čímž se převedou usazeniny do roztoku a ty se pak vypustí se do kanalizace. 4. Všeobecně 4.1. Topný systém nesmí obsahovat přísady, jako například nemrznoucí kapalinu, ochranu proti korozi, těsnící prostředky nebo solanku. Mohli by totiž negativně reagovat s čisticím prostředkem BCG HR Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech, regulačních ventilech a pod Čistící prostředek BCG HR lze použít pro všechny materiály běžné v topenářství, jako jsou ocel, hliník, měď a plast Pro správné použití čistícího prostředku BCG HR je nutné znát obsah daného systému, kvůli správnému směšovacímu poměru (článek5) Firma AHA KOMÍN s.r.o. provádí pravidelná školení na téma zatěsňování a čištění rozvodů plynu, vody a topení technologií BCG. Zúčastněným je na základě absolvování tohoto školení vydáváno osvědčení (Příloha č.1) Schéma topného systému, včetně znázornění připojení při aplikaci je ve článku Topný systém musí obsahovat všechna zařízení uvedená ve schématu v článku6 5. Stanovení obsahu čištěného systému lze určit několika způsoby 5.1. Obsah systému najdeme v projektové dokumentaci Obsah systému se může odhadnout. (Nedoporučuje se!) 5.3. Obsah systému se stanoví při vypouštění systému, pomocí bytového vodoměru, který se zapojí mezi vypouštěcí ventil systému a hadice, kterou vypouštěnou vodu dopravujeme do kanalizace. Toto připojení se zajistí pomocí různých typů adaptérů a koncovek na vodu (např. pomocí bajonetových rychlospojek) Obsah systému vypočítáme pomocí diagramu, kde je nutné znát délku potrubí v metrech a světlost potrubí. Je nutné připočítat obsah radiátorů. 6. Pracovní postup 6.1. Vypuštění stávající otopné vody z topného systému Přes vypouštěcí ventil topného systému se vypustí stávající otopná voda s příměsí nečistot. Pokud se vypustí přes bytový vodoměr, může získaný údaj sloužit jako orientační údaj pro míchání čistícího prostředku.7 6.2. Propláchnutí topného systému čistou vodou Propláchnutí topného systému zabrání zbytečnému spotřebování roztoku prostředku BCG HR Musí se propojit zdroj vody s napouštěcím ventilem topného systému. Toto propojení se provede pomocí zahradní hadice, která je upravena různými koncovkami na vodu (např. hadičníky s bajonetovou rychlospojkou) Na napouštěcí ventil se namontuje příslušná koncovka či redukce pro snadné propojení se zahradní hadicí (článek ) (např. pomocí bajonetových rychlospojek) Zdroj vody připojíme k napouštěcímu kohoutu topení, pomocí hadice a různých adaptérů či koncovek (např. hadičník s bajonetovou rychlospojkou), podle druhu vývodu napouštěcího kohoutu Všechny armatury, které regulují topný oběh musí být naplno otevřeny V nejvzdálenějším bodě od napouštěcího ventilu připojíme hadici. K tomuto účelu využijeme například nejvzdálenější radiátor, k vypouštěcímu kohoutu radiátoru se připojí hadice, jejíž druhý konec vyústí do kanalizace. Toto připojení zajistíme pomocí různých adapterů a koncovek, podle typu vývodu vypouštěcího ventilu radiátoru a zahradní hadice Odevře se vypouštěcí ventil radiátoru (článek ) Zapne se zdroj vody a topný systém se po dobu cca 10 min nechá propláchnout Napuštění topného systému čistou otopnou vodou Na radiátoru, který se využil pro proces propláchnutí topného systému se uzavře vypouštěcí kohout Opět se zapne zdroj vody (článek ), nyní dochází k plnění systému Současně při plnění systému novou otopnou vodou je nutné tento systém řádně odvzdušnit. Odvzdušnění systému se provede pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů nebo klasickým způsobem Systém se natlakuje na provozní tlak.8 Napouštěcí kohout se uzavře a demontuje se hadice s přívodem vody Aplikace čistícího prostředku do systému Podle zjištěného obsahu systému je nutné vypočítat potřebné množství čistícího prostředku BCG HR s dodržením směšovacího poměru 1: Nyní se musí vypočítané množství potřebného prostředku BCG HR odpustit ze systému, aby pří aplikaci nedošlo k deformaci systému při aplikaci prostředku BCG HR Toto množství se při vypouštění dá odhadnout nebo změřit pomocí bytového vodoměru (článek ) K tomuto účelu je potřeba připojit bytový vodoměr. Který se připojí mezi vypouštěcí ventil radiátoru a hadici, kterou dopravujeme vypouštěnou otopnou vodu do kanalizace. Propojení se provede pomocí spojek na vodu, které jsou již použity (např. bajonetové rychlospojky) Vypočítané množství prostředku BCG HR se přelije z originálního balení do tlakové plnící nádoby. V případě velkého množství prostředku BCG HR se tento bod opakuje a prostředek BCG HR se přelívá po menším množství přiměřenému obsahu dané tlakové plnící nádoby Tlaková nádoba se uzavře tlakovým uzávěrem Koncovka hadice tlakové plnící nádoby musí být nyní připojena k napouštěcímu ventilu systému. Toto připojení se zajistí pomocí různých adaptérů a koncovek podle typu vývodu z napouštěcího ventilu (např. pomocí bajonetových rychlospojek) Odevře se napouštěcí ventil systému Prostředek BCG HR se musí přetlačit pomocí tlakové plnící nádoby do systému Systém se přečerpáním prostředku BCG HR do systému natlakuje na provozní tlak Je potřeba zajistit cirkulaci prostředku v systému. Cirkulace se zajistí pomocí oběhového čerpadla. (článek ) Oběhové čerpadlo musí být řádně odvzdušněno.9 Schéma zapojení topného systému. Podle tohoto schématu musí být zapojena všechna zařízení uvedená ve schématu. Odvzdušňovací ventil Manometr Topný systém KOTEL Pojišťovací ventil Expanzní nádoba Oběhové čerpadlo Vypouštěcí kohout Nádoba na plnění prostředku BCG 6.5. Kontrola ph Po aplikaci a následném promíchání obsahu v systému je po cca 1,5h potřeba provést první kontrolu ph. Tato kontrola se provádí buď lakmusovými papírky, nebo ph metrem Další kontroly ph se provádějí s časovým rozpětím (např. 1h) Při měření ph lakmusovými papírky se odebere vzorek otopné vody, ponoří se do ní lakmusový papírek a s pomocí barevné srovnávací stupnice se stanoví ph roztoku.10 Při měření ph elektronickým ph-metrem se do vzorku kapaliny ponoří elektrody pro stanovení ph a na display se zobrazí hodnota ph Pokud je naměřené ph větší než 4,5 ph, znamená to, že roztok prostředku BCG HR v systému je již vyčerpán Je-li roztok prostředku BCG HR v systému vyčerpán je nutné celý systém vypustit, propláchnout (článek 6.2.), znovu napustit (článek 6.3.), odvzdušnit (článek a aplikovat čistící prostředek (6.4.) znovu Kontrola ph se provádí opakovaně Zastaví-li se naměřená hodnota ph mezi 2-4,5, znamená to, že je systém již řádně vyčištěný Je-li systém řádně vyčištěn (článek ) musí se systém vypustit (článek 6.1.), Propláchnout (článek 6.2.) a napustit novou otopnou vodou (článek 6.3.). Kontrola řádného vypláchnutí se provádí opět měřením ph Naplnění systému a jeho ochrana Pro optimální ochranu systému ( nejedná-li se o pitnou vodu) se doporučuje systém naplnit přípravky BCG K, BCG K32, které zabraňují tvorbě galvanického článku v systému a také zabrání difůzi kyslíku do systému. Jako ochranu před zamrznutím se doporučuje použití přípravku BCG FS. 7. Označení štítkem 7.1. Vyčištěný rozvod topného systému se nyní označí štítkem ( příloha č. 3), kde musí být uvedeno jméno firmy, která čištění rozvodu prováděla a datum. Dále musí být uveden název použitého prostředku. 8. Vystavení předávacího protokolu 8.1. Po provedeném čištění se musí vyplnit předávací protokol (příloha č2). Předávací protokol je i pomůckou pro provádějícího technika.11 9. Doba působení prostředku BCG HR 9.1. Doba působení prostředku BCG HR je 2 až 4dny při teplotě vytápění, která nesmí být vyšší než 50 C. Záleží na míře znečištění potrubí. 10. Směšovací poměr Prostředek BCG HR se ředí v poměru 1: Balení Prostředek BCG HR je dodáván v těchto balení : a) 5l balení b) 10 l balení 12. Složení Prostředek BCG HR se skládá z organických kyselin, kyseliny fosfonbutantrikarboxylové a inhibitorů koroze. 13. Likvidace Čistící roztok lze po neutralizaci, která se provede například jedlou sodou, vypustit do kanalizace. 14. Skladování a manipulace s prostředky BCG 14.1.Prostředky BCG musí být skladovány v originálních obalech až do okamžiku jejich použití Před použitím je potřeba zkontrolovat neporušenost obalu Prostředky BCG nesmí být skladovány ve venkovním prostředí a nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření ani teplotám pod +5 o C. 15. Technická pomoc Ve spolupráci s ČSTZ provádí Firma AHA Komín s.r.o. pravidelná školení, jejichž účastníci obdrží osvědčení opravňujíci je k používání prostředků BCG (viz příloha 1 ) V případě nejasností je možné kontaktovat dodavatele, firmu AHA Komín s.r.o. Sídlo firmy Zámecká 4076, Frýdlant v Čechách Fakturační adresa Mezibranská 21, Frýdlant v Čechách12 Tel./Fax: Mobil: Ing. Jaroslav Jirák, Pavel Vondrovský 16. Použité podklady Pro vytvoření této normy byly použity následující podklady a) technická dokumentace BaCoGa GmbH, SRN b) technická dokumentace AHA Komín s.r.o. 17. Závěrečná ustanovení Činnosti a zařízení provedené podle tohoto předpisu odpovídají stavu vědeckých a technických poznatků, zkoušek a zkušeností výrobce prostředků BCG. Při odchýlení se od těchto postupů je vyloučena odpovědnost výrobce, dodavatele prostředků ve smyslu příslušných předpisů. 18. Přílohy 1. Osvědčení o absolvování školení firmy AHA KOMÍN s.r.o. 2. Předávací protokol. 3. Vzor štítku. Příloha č. 1 A HA KOMÍN s.r.o. Výhradní zastoupení firmy BaCoGa pro ČR a SR - zatěsňování topení, vody, plynu a kanalizace prostředky BCG Držitel certifikátu ISO 9001:200113 OSVĚDČENÍ Evid.č. 146/ / 2008 o úspěšném absolvování odborného školení Bezpečnost odběrných plynových zařízení, utěsňování závitových spojů potrubí plynu metodou BaCoGa podle ČSN EN 1775, TPG a TDG a použití kapalných prostředků BCG pro zatěsňování, čištění a ochranu rozvodů vody, topení, kotlů a kanalizace Jaroslav Novák Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Firma: Mahrlo s.r.o. Adresa: L.Podjavorinskej 535/11 Stará Turá V Olomouci Razítko a podpis organizátorů školení: Ing. Jaroslav Jirák AHA Komín s.r.o. Ing. Jiří Buchta CSc Předseda sekce PLYN ČSTZ Příloha 2 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL BCG14 Pro: čištění zatěsnění chrana systému druh instalace: Dodavatel: Odběratel: Tel: Tel: Fax: Fax: Adresa: Adresa: Popis závady: Zjištěný únik: Číslo objednávky: Zákázka: Provozovatel: Adresa stavby: Zahájeno dne: Použitý prostředek: Ukončeno dne: Čas: Koncentrace: Čas: Prováděl: Poznámky: Tlaková zkouška: Předal: Datum: Výsledek tlakové zkoušky: Převzal: Datum: Příloha č. 3 Vzor štítku Podobné dokumenty
PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ INHIBITORY KOROZE ČSTZ PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. Více PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. ZATĚSŇOVÁNÍ KANALIZACE ČSTZ
PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. ZATĚSŇOVÁNÍ KANALIZACE ČSTZ PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. ZATĚSŇOVÁNÍ KANALIZACE Více PŘEHLED VÝROBKŮ www.bacoga.cz
Zatěsňování a čištění kotlů, rozvodů topení, pitné vody, odpadů a kanalizace chemickou cestou. Zatěsňování plochých střech. Zatěsňování nádrží a bazénů. Ochrana proti korozi a mrazu. Zatěsňování rozvodů Více PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. ZATĚSŇOVÁNÍ ROZVODŮ PITNÉ A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ČSTZ
PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. ZATĚSŇOVÁNÍ ROZVODŮ PITNÉ A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ČSTZ PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 Více Aleš Blaška. Katalog 2013
Katalog 2013 Kompletní produktová řada Gebo Liquid utěsňovací přípravky pro plynové ohřívače, topné soustavy a kotle Liquid Micro vhodný k utěsnění u plynových ohřívačů při ztrátě 10 l vody za den Strana Více Realizace vydání podnikové technické normy:
2 Realizace vydání podnikové technické normy: České sdružení pro technická zařízení Registrované u Civilně správního úseku MV ČR pod č.j. II/s OS/1 30281/96 R ze dne 24. 5. 2000 AHA KOMÍN s.r.o. IČO 272 Více RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro
RD ZATLOUKALOVI Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: manželé Zatloukalovi www.optiheat.cz info@optiheat.cz Tepelné čerpadlo je možné připojit k jednotce VVM. TČ je pak řízen jednotkou VVM. TČ pracuje v Více Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02
tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU Více úprava pokoje a koupelny
úprava pokoje a koupelny Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: Semotam www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz Pokyny pro provoz a údržbu Předávacích stanic VVX 2 1 3 4 6 7 8 9 1 - Dopouštěcí Více AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze
Řadový dům Kubáněk Zhotovitel: svépomocí Milovice 2.6.2011 www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz Instrukce pro montáž a údržbu Manometr Dopouštěcí-vyrovnávací ventil Odvzdušňovací Více Umístění Jumperů na řídicí jednotce: 3.2 Otopná soustava Systém potrubí musí být veden tak, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin a usnadnilo se trvalé odvzdušňování. Odvzdušňovací armatury by měly Více Bytový dům. byt č.35 paní Franková. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Janova Hora III etapa Vizovice. Zhotovitel: H+M sro
Bytový dům byt č.35 paní Franková Zhotovitel: H+M sro Janova Hora III etapa Vizovice www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz 5 18 OPTIHeat SCHEMA POKLADKY 3.NP B TRUBKY vypracoval František Arnošt Více Zařízení na čištění forem ZCF 1
Zařízení na čištění forem ZCF 1 Zařízení na čištění forem Popis zařízení Zařízení je určeno k odmaštění a odstranění vodního kamene z prostrou kanálů chladících okruhů formy. Čištění se provádí chemickými Více Solární systémy Reflex
Solární systémy Reflex Záruční podmínky Záruční doba kolektorů je 5 let - pod podmínkou provedení roční údržby zařízení odbornou montážní firmou. Záruční doba ostatních komponentů solárního systému jsou Více IRIS regulační a měřící clona
IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: Více RD Valáškovi. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Návrh: Ing.arch.Bernátek. Zhotovitel: Nové Arbo sro A1 A1 A3 A3
RD Valáškovi 13 210 730 2 010 10 470 730 1 075 935 1 385 1 700 1 852 880 830 2 773 1 050 8 9 546 2 969 4 807 1 320 450 eramická dlažba/obklad,30 m 2 780 SDK podhled 21,12 010 m 2 D01 A4 300 3 207 100 900 Více Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240
CZ Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort 00-0 - 60-20 - 240 4/202 Certified quality system ISO 900-2008 OBSAH cz ÚVOD 2 Poznámky 2 Certifikace normy CE 2 Obsah dodávky 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Více NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: 4) Funkční popis:
1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá Více INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír
INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX, Více Bytový dům. byt č.12 paní Hermannová. Janova Hora III etapa Vizovice. Zhotovitel: H+M sro
Bytový dům byt č.12 paní Hermannová Zhotovitel: H+M sro Janova Hora III etapa Vizovice www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz 17 13 OPTIHeat SCHEMA POKLADKY 1.NP A TRUBKY vypracoval František Více Bytový dům. byt č.23 paní Dubcová. Janova Hora III etapa Vizovice. Zhotovitel: H+M sro
Bytový dům byt č.23 paní Dubcová Zhotovitel: H+M sro Janova Hora III etapa Vizovice www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz 17 7 OPTIHeat SCHEMA POKLADKY 2.NP A pohled vypracoval František Arnošt Více PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ
04/2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ Společnost Maychem s.r.l. byla založena v roce 1970 a s výrobou kapalin pro topné systémy se začala zabývat v roce1975. Nejprve se orientovala na výrobu těsnících Více Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013
cz Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort-E 100-10 - 10-210 - 20 1/201 OSAH cz ÚVOD Poznámky Certifikace normy Obsah dodávky EZPEČNOSTNÍ INFORMACE Použité symboly Doporučení POPIS ZAŘÍZENÍ Provoz Více Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:
Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím Více Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene
Technické informace, návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene 1 Obsah / Obecné pokyny Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 3 Technické normy a pokyny Více KOMBINOVANÉ AKUMULAČNÍ
NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÉ AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE NÁDRŽE ST-500MCS, ST-500MC H E A T P U M P S kombinované akumulační NÁDRŽE VODY ST-500MC, ST-500MCS Obsah 1. Popis zařízení...4 1.1. Objem nádrže...4 Více BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP
ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické Více Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody
Maxi S - sek Společnost Alfa Laval zúročila své mnohaleté zkušenosti z oblasti centrálního zásobování teplem v technologiích přinášejících maximálně energeticky úsporná řešení. Řada kompaktních předávacích Více FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu
FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení Více Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka
Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními Více Plnění chladicí kapaliny
Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí Více Honeywell V5000, V5010. Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY. Obsah: KATALOGOVÝ LIST. prosinec 2007
prosinec 2007 V5000, V5010 Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY KATALOGOVÝ LIST Obsah: Přehled...2 Konstrukce...2 Materiály...2 Použití...2 Hlavní rysy...2 Technické parametry...2 Informace k objednávce...3 Více 1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE
1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov Více Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ
Regulux N Zpětné regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním 4.2.1 09.2000 CZ Popis Konstrukce Popis Šroubení pro uzavírání, přednastavení, plnění a vypouštění. Rozměry dle DIN 3842 řada 1. Rohové nebo Více TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST
TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových Více PODMÍNKY INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ELIMINACI TVRDOSTI VODY DEVAP/DEVAP-KAB
PODMÍNKY INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ELIMINACI TVRDOSTI VODY DEVAP/DEVAP-KAB Pro instalaci zařízení DEVAP/DEVAP-KAB je nutné použití jednotlivých armatur a částí zařízení, dle Více Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace
Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až Více 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY
1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla Více SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK BWS COMPACT Technické informace, návod k instalaci a obsluze
SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK BWS COMPACT Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP Obsah / Obecné pokyny / Obsah balení Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 2 Technické Více DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické
DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku: Více ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy
Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus Více 2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C
Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p. Více Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků
Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje Více Honeywell V9406 Verafix-Cool
srpen 2007 Honeywell V9406 Verafix-Cool KOMBINOVANÝ REGULAČNÍ A MĚŘICÍ VENTIL S MOŽNOSTÍ VYPOUŠTĚNÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Verafix-Cool regulační a měřící ventily jsou instalovány na vratné potrubí např. Více CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz Více ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %
Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné Více TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO
Společenství vlastníků pro dům č. p. 143, 149, 156, 165, 167, 168 k. ú. Štýřice Jílová 41, Brno TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Účinnost od Více Návod na instalaci a obsluhu zónové hydraulické jednotky. THERM SIM 3Z.H-2xLT, 1xHT THERM SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT THERM SIM 2Z.H-2xLT
Návod na instalaci a obsluhu zónové hydraulické jednotky THERM SIM 3Z.H-2xLT, 1xHT THERM SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT THERM SIM 2Z.H-2xLT Obsah 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 3 2. POPIS SYSTÉMU... 3 3. HLAVNÍ ROZMĚRY... Více Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU
Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový Více Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.
SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík Více Dávkovací čerpadla - INVIKTA
Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA Více Honeywell V2420. Verafix-E PLYNULE PŘEDNASTAVITELNÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
leden 2008 Konstrukce Šroubení se skládá z: Těla šroubení PN10, DN10, 15 nebo 20 o s vnitřním závitovým připojením na DIN2999 (ISO 7) nebo vnějším závitovým připojením k DIN/ISO228 na vstupu o s vnějším Více Provozní deník jakosti vody. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Pro zdroje tepla s výměníkem tepla vyrobeného z hliníkových materiálů
Pro zdroje tepla s výměníkem tepla vyrobeného z hliníkových materiálů 6 720 618 589-00.2TT Provozní deník jakosti vody 6 720 642 944 (2014/05) CZ Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah Více Montážní a provozní návod
Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou Více KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.
KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 Více NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300
Návod na instalaci a použití NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace... Více Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04
solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou Více NÁVOD AC 5392Q. proplachovací sada LOKTOOL. ACI - Auto Components International, s.r.o. 31.7.2009
NÁVOD AC 5392Q 31.7.2009 proplachovací sada LOKTOOL Popis produktu: Tato proplachovací sada se používá k proplachování systému klimatizace po poškození kompresoru, nehody apod. Proplachovací sada je vyrobena Více NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA
INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová Více Praha
Martin Plecitý Pětidomí 238/2 160 00 Praha 6 Vězeňská služba České republiky Věznice Oráčov OPRAVA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Administrativní budova "I", areál Věznice Oráčov VÝPIS MATERIÁLU VYTÁPĚNÍ 10.2016 8 1 Více www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01
Základní rozdělení chladících okruhů je na uzavřené a otevřené chladicí systémy. Uzavřené systémy se řeší stejně. Tyto systémy jsou velmi podobné úpravou vody s topným systémem (doplňují se pouze ztráty Více Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou
Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců Více sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4
Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární sestava armatur SAG20 solární sestava armatur DN 20 (¾ ) oběhové čerpadlo AX13-4, SX13-4 nebo SX15-4 2 kulové kohouty (obsluhované klíčem) s teploměrem zařízení Více 320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1
320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce Více ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RGC 120H Datum výroby:... Výrobní číslo:... Kontrola:... CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... Více Návod k instalaci a údržbě
Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými Více OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY
NOVINKY 2012 AKCE od 1. 3. 2012 ČISTICÍ ČERPADLAA PŘÍPRAVKY PRO TOPNÉ SYSTÉMY DÁVKOVACÍ JEDNOTKA OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ INHIBITOR PRO TOPNÉ Více TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Thermo - termostatický cirkulační ventil
TECHNICKÝ KATALOG 2014 Ballorex Thermo - termostatický cirkulační ventil Obsah Úvod str. 3-7 Montážní návod str. 8-9 Příklad použití ventilu str. 10 Technická data str. 11-22 Příklad návrhu str. 23 2 Úvod Více GEL PROFFESIONAL LINE G10 INHIBITOR KOROZE A TVORBY ŘAS pro topné systémy
NOVÉ PŘÍPRAVKY V SORTIMENTU GEL S.P.A. 090601 181 GEL PROFFESIONAL LINE G10 INHIBITOR KOROZE A TVORBY ŘAS pro topné systémy Přípravek snižující riziko koroze, tvorbu usazenin a řas pro všechny typy otopných Více Solární expanzní nádoby
Návod na instalaci a údržbu Solární expanzní nádoby V 2.0-1 - 1. Obecné informace Tlakové expanzní nádoby s pevnou nebo vyměnitelnou membránou výrobce VAREM S.p.a. splňují požadavky Směrnice Evropského Více MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3
MODVLVS Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 Topná větev Vratná větev Topná větev Vratná větev (A) Kulový ventil na topné větvi (teploměr Více s.r.o. profesionální úprava vod katalog produktů
s.r.o. profesionální úprava vod katalog produktů Chémie na vodní kámen a spalinové cesty kotlů Sootbreaker tuby Sootbreaker GS Scalebreaker LS3 Čistící prášek na kotle Odstraňovač spálených usazenin pro Více ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY RDC 160, RDC 200 a RDC 300 CZ verze 1.1 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným Více Pasport tlakové nádoby
Pasport tlakové nádoby 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: Název a adresa provozovatele Název a adresa výrobce Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, Ahlen, Německo Název a adresa dovozce REFLEX CZ, s.r.o. Sezemická Více Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit
4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp Více ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE
EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14 Více Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení
Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se přepadovou trubkou za chladičem. Více Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz
Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2 Více ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy
Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus Více VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů
VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 340-M Typ SVKA Multivalentní akumulační Více Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty
VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno Více TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA
TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140 Více Návody na montáž, obsluhu a údržbu
SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři Více KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00
KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH Více Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6
4 241 Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 DN 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel otočení 90 Přírubové připojení Více RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát
PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání Více Partnerský ventil se 100% těsností (s kulovým kohoutem) LENO MSV-S
Popis Partnerský ventil se 100% těsností (s kulovým kohoutem) LENO MSV-S LENO TM MSV-S je partnerský ventil pro všechny manuální regulační ventily řady LENO. LENO TM Ventil MSV-S je také možné používat Více Manuál: Vrstvený zásobník PSR
Manuál: Vrstvený zásobník PSR Akumulační nádrž s trubkovým solárním výměníkem SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Dodávka Prosíme zkontrolujte všechny komponenty hned při dodávce kvůli případným Více Čištění a servis deskových výměníků tepla
Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí Více Manuál: Vrstvený zásobník PSR
Manuál: Vrstvený zásobník PSR Akumulační nádrž s trubkovým solárním výměníkem SOLAR POWER CZ, s.r.o., Dodávka Prosíme zkontrolujte všechny komponenty hned při dodávce kvůli případným vadám, vzniklým při Více Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw
Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je Více ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY RGC 300/SOL1 STDC a RGC 300/SOL2 SRS3 Datum výroby:... Výrobní číslo:... Kontrola:... CZ verze 1.2 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... Více Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem
4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení Více COMBITOP sestava pro regulaci podlahového vytápění ISO 9001:2001 ISO 14001:2005
COMBITOP sestava pro regulaci podlahového vytápění ISO 9001:2001 ISO 14001:2005 Systém COMBITOP je určen především pro kombinaci radiátorového a podlahového topení. Výhodou tohoto systému je snadná montáž Více AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV
Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200 P, 750/200 P, 1000/200 P a DUO 1700/200 P CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... Více UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ
OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU Více MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1
MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem Více Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla
Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen Více NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI. Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS
TEMPNER s.r.o. Smetanova 1269. 75501 Vsetín, Česká rep. Technická podpora: obchod@tempner.eu www.tempner.eu NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS Popis a specifikace výrobku : KOMPAKT Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář