Source: https://it.scribd.com/document/202192064/Hermann-Caldaia-Gas-Laser-Master-24se-29se
Timestamp: 2019-10-22 14:22:46+00:00
Document Index: 56661204

Matched Legal Cases: ['art.32', 'art. 4', 'art.4', 'art. 3', 'art. 3', 'art.1', 'art.3', 'art.11', 'art.12', 'art.23', 'art.11', 'art. 5']

SalvaSalva Hermann Caldaia Gas Laser Master 24se-29se per dopo
Hermann Acquaplus 29SE and Compact installation guide
LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER IL MODELLO
LASER 24 SE-29 SE MASTER 24 SE-29 SE
LA PRIMA ACCENSIONE DELLA CALDAIA E LA CONVALIDA DELLA GARANZIA DEVONO ESSERE ESEGUITE DA UN TECNICO AUTORIZZATO IN CASO CONTRARIO LA GARANZIA STESSA VERRA' CONSIDERATA DECADUTA
Avvertenze Dati tecnici Istruzioni per l'Installatore Istruzioni per la Regolazione Istruzioni per l'Utilizzo
pag. 16 pag. 28
DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE Le caldaie Hermann hanno ottenuto la certificazione CE (DM 2 Aprile 1998 regolamento di attuazione art.32 Legge 10/91) per tutti i paesi europei e sono conformi alla Direttiva gas 90/396, alla direttive compatibilit elettromagnetica CE 89/336, alla Direttiva rendimenti CE 92/42 e rispondono ai requisiti di rendimento minimo a carico nominale ed al 30% del carico previsti dal DPR 412 (regolamento di attuazione Legge 10/91, art. 4, comma 4).
Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed a corredo di ogni caldaia. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di Installazione, d'uso e manutenzione. Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato. Per personale professionalmente qualificato s'intende quello avente specifica competenza tecnica del settore dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione acqua calda, come previsto nella Legge N46/90 del 05/03/90. E' esclusa qualsiasi responsabilit contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso. Importante: questa caldaia serve a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica; deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione di acqua calda compatibile alle sue prestazioni ed alla sua potenza. Non lasciare alla portata dei bambini tutto il materiale tolto dalla caldaia (cartone, chiodi, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto fonti di pericolo. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento disattivare l'apparecchio astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. L'assistenza e la riparazione della caldaia dovr essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra pu compromettere la sicurezza dell'apparecchio. Allorch si decida di non utilizzare pi l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti che possono causare potenziali fonti di pericolo. Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare installata la caldaia, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore. Dovr essere destinata solo all'uso per il quale stata espressamente prevista. Ogni altro uso da considerarsi improprio e quindi pericoloso. E' vietata l'utilizzazione dell'apparecchio per scopi diversi da quanto specificato. Questo apparecchio deve essere installato esclusivamente a parete.
TABELLA DATI TECNICI CARATTERISTICHE TECNICHE
Certificazione CE Tipo Categoria Portata termica max (Hi) Portata termica min (Hi) Potenza termica max (Hi) Potenza termica min (Hi) Nox ponderato CO misurato (a Qn) n
LASER 24 SE
0063AR4550
C12-32-42-52 II 2H3+
MASTER 24 SE
C12-32-42-52 II 2H3+ 27 10,5 24,3 8.8 118 30 90,5 88.5 30-80 10 1
LASER 29 SE
0063AR4550 C12-32-42-52 II 2H3+ 31 13,2 28,1 11.1 118 30 90.8 88.5 30-80 8 1 3 90 / 16,4 12 16,4 2,5 6 0,4 35/65 230 V-50 Hz 150 II
MASTER 29 SE
0063AR4550 C12-32-42-52 II 2H3+ 31 13,2 28,1 11.1 118 30 90.8 88,5 30-80 10 1 3 90 60 16,5 12 17 / 7,5 / 35/65 230 V-50 Hz 150 II
kW kW kW kW mg/kWh ppm % % C l bar bar C l l/min l/min l/min l/min bar bar C V/Hz W
27 10,5 24,3 8.8 118 30 90,5 88.5 30-80 8 1
Rendimento nom. 30%Pn
Regolazione temp.acqua risc. Vaso espansione Pressione vaso espansione Pressione max di esercizio Temperatura max
90 / 14 10 14 2,5 6 0,4 35/65 230 V-50 Hz 150 II IPX4D 450 900 360 50
90 60 14 10 14 / 7,5 / 35/65 230 V-50 Hz 150 II IPX4D 600 900 450 83
Capacit bollitore Prelievo continuo delta T 25C Prelievo continuo delta T 35C Portata specifica (prEN625) Portata acqua min Pressione max sanitario Pressione min sanitario Regolazione temp.min/max
Tensione/frequenza Potenza Classe Protezione Larghezza Altezza Profondit Peso
mm mm mm kg mm m mm m
mbar mbar m3/h kg/h kg/h m3/h kg/h kg/h
450 900 360 52 3/4" 1/2" 1/2" 60/100 1-3 / 4 vert. 80 1-14 20 30/37 3,27 2,44 2,4 1,62
600 900 450 85 3/4" 1/2" 1/2" 60/100 1-3 / 4 vert. 80 1-14 20 30/37 3,27 2,25 2,4 1,62
Mandata/Ritorno impianto Entrata/Uscita acqua sanitaria Gas 3/4" 1/2" 1/2" 60/100 1-3 / 4 vert. 80 1-14
20 30/37 2,85 2,12 2,09 1,11 0,82 0,81
Diam.tubo asp./scarico concentrico Lunghezza conc.min/max Diam.tubo asp./scarico sdoppiato Lunghezza sdop. min/max
3/4" 1/2" 1/2" 60/100 1-3 / 4 vert. 80 1-14
20 30/37 2,85 2,12 2.09 1,29 0,82 0,81
PRESSIONE ALIMENTAZIONE GAS CONSUMO GAS
Qmax G20 G30 G31 Qmin G20 G30 G31
LASER 24-29 SE MASTER 24-29 SE
(mm) 450 600
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO CALDAIA MOD. "LASER 24-29 SE" LEGENDA: 12345678910111213141516171819By-pass impianto. Rubinetto scarico impianto. Circolatore. Vaso espansione. Valvola gas. Bruciatore Scambiatore primario. Convogliatore fumi. Sonda pressostato fumi. Ventilatore. Termostato sicurezza acqua. Valvola sfogo aria. Pressostato mancanza acqua. Valvola sicurezza circ. riscald. 3 bar. Valvola deviatrice motorizzata. Scambiatore sanitario. Pressostato precedenza sanitario. Sonda sanitario. Rubinetto regolaz. ingresso acqua sanit.
Attenzione: questo schema ha carattere solamente FUNZIONALE. Per la realizzazione degli allacciamenti idraulici utilizzare ESCLUSIVAMENTE la dima di fissaggio o il disegno contenuto nel paragrafo "Installazione".
RIT. MAN. RISCALDAMENTO
USCITA INGRESSO SERVIZI
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO CALDAIA MOD. "MASTER 24-29 SE" LEGENDA: 12345678910By-pass impianto. Rubinetto scarico impianto. Circolatore. Vaso espansione. Valvola gas. Bruciatore. Scambiatore primario. Convogliatore fumi. Ventilatore. Sonda pressostato fumi. 11121314151617181920Termostato sicurezza acqua. Valvola sfogo aria. Valvola sicurezza circ. riscald. 3 bar. Valvola deviatrice motorizzata. Pressostato mancanza acqua. Bollitore. Vaso idrico. Rubinetto scarico bollitore. Bulbo sanitario. Valvola sicurezza 8 bar.
RIEMPIMENTO IMPIANTO GAS RIT. MAN. RISCALDAMENTO INGRESSO USCITA SERVIZI
PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO MOD. LASER-MASTER 24 SE
PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO LASER-MASTER 29 SE
LEGGI E NORME DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLINSTALLAZIONE DI CALDAIE
D. Lgs. 19/09/94, n 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE; 89/655/CEE, 90/296/CEE, 90/934/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs, 04/12/1992, n 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Durante le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione delle caldaie, fare attenzione alle parti metalliche, per evitare la possibilit di lesioni personali quali tagli e abrasioni. Utilizzate i guanti nelle operazioni suddette.
INSTALLAZIONE LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE CALDAIE
Circolare n68 del 25-11-69 - MINISTERO DELL'INTERNO "Norme di sicurezza per impianti a gas di rete". Legge 05-03-90 n46 "Norme per la sicurezza degli impianti". D.P.R. 06-12-91 n447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990, n46 in materia di sicurezza degli impianti". Legge 09-01-91 n10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". D.P.R. 26-08-93 n412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4 della Legge 9 Gennaio 1991 n10". ALLEGATO G D.P.R. 26-08-93 n412 "Libretto di impianto". Norma di installazione UNICIG 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione". Norma di installazione UNICIG 7131 "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da reti di distribuzione". Norma per impianti elettrici CEI 64-8. Decreto Ministeriale 12-04-96 n74 "Approvazione della regola termica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".
LOCALE CALDAIA Avendo una potenza termica del focolare inferiore a 35 kw (circa 30000 Kcal/h), non si richiedono per il locale d'installazione particolari caratteristiche. In sintesi, devono essere rispettate tutte le buone norme di installazione atte a garantire un funzionamento sicuro e regolare. D.P.R. 412/93: Art. 5 In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, prescritto l'impiego di generatori stagni rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilit con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione gi esistente. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del Dicembre 1991. Importante: Due apparecchi adibiti allo stesso uso nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, per una portata termica complessiva maggiore di 35 kW, costituiscono centrale termica e sono soggetti alle disposizioni della circolare n68 dei VVFF. - La potenzialit di pi apparecchi adibiti ad uso diverso (ad es. cottura e riscaldamento) non deve essere sommata. - Un piano di cottura deve comunque avere una alimentazione propria d'aria con apertura minima di 100 cm, maggiorata a 200 cm se privo di dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma. INSTALLAZIONI IN LOCALI DOVE LA TEMPERATURA AMBIENTE PUO' RAGGIUNGERE 0C. Se la caldaia viene installata all'esterno deve essere protetta con una copertura idonea che la salvaguardi dagli agenti atmosferici. Nel caso in cui la temperatura ambiente possa raggiungere 0C, opportuno proteggere il circuito di riscaldamento introducendo nello stesso un liquido anticongelante e vedere paragrafo riempimento dell'impianto.
FISSAGGIO CALDAIA Per l'installazione procedere come segue: Tenuto conto dell'ingombro della caldaia fissare la dima (vedi figura sotto) con due tasselli ad espansione; Predisporre le tubazioni dell'impianto mandata-ritorno, acqua fredda, acqua calda e gas, collegamenti elettrici come riportato sulla dima di montaggio; Rimuovere quindi la dima; Appendere la caldaia ai due tasselli e collegare la stessa agli attacchi predisposti. N.B.: La dima di montaggio serve solo per predisporre gli attacchi: quindi pu essere riutilizzata. Avvertenza importante quella di togliere i tappi di plastica posti a protezione delle tubazioni della caldaia.
DIMA CALDAIA MOD. "LASER 24-29 E"
DIMA CALDAIA MOD. "MASTER 24-29 E"
LEGENDA: Gas. (1/2") Uscita Acqua Calda.(1/2") Entrata Acqua Fredda.(1/2") Ritorno Impianto.(3/4") Mandata Impianto.(3/4") Linea Elettrica. Termostato Ambiente. ALLACCIAMENTI IDRAULICI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Accertarsi che la pressione idraulica misurata dopo la valvola di riduzione non sia superiore alla pressione di esercizio riportata nella targa del componente (caldaia, boiler, ecc.). Poich durante il funzionamento l'acqua contenuta nell'impianto di riscaldamento aumenta di pressione, accertarsi che il suo valore massimo non superi la pressione idraulica massima di targa del componente. Collegare gli scarichi di sicurezza della caldaia e (se presente) del bollitore ad un imbuto di scarico. Se non collegate a scarico, le valvole di sicurezza, quando dovessero intervenire, allagherebbero il locale e di questo non si renderebbe responsabile il costruttore della caldaia. Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto idrico e di riscaldamento non siano usate come presa di terra dell'impianto elettrico. Non sono assolutamente idonee a questo uso. 9
ALIMENTAZIONE ACQUA SANITARIA La pressione nella rete di alimentazione deve essere da 1 a 3 bar (nel caso di pressioni superiori installare un riduttore). La durezza dell'acqua di alimentazione condiziona la frequenza della pulizia del serpentino di scambio. L'opportunit di installare adeguate apparecchiature per il trattamento dell'acqua va esaminato in base alle caratteristiche dell'acqua stessa. RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO Effettuati tutti i collegamenti dell'impianto si pu procedere al riempimento del circuito. Tale operazione deve essere effettuata con cautela rispettando le seguenti fasi: Aprire le valvole di sfogo dei radiatori; Aprire gradualmente l'apposito rubinetto di caricamento impianto (vedi figura) accertandosi che le eventuali valvole di sfogo aria automatiche, installate sull'impianto, funzionino regolarmente; Chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non appena esce acqua; Controllare attraverso il manometro che la pressione raggiunga il valore di 1,5 bar; Chiudere il rubinetto di carico e quindi sfogare nuovamente l'aria attraverso le valvole di sfiato dei radiatori; In caso di installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente pu scendere al di sotto dello 0C., si consiglia di riempire l'impianto con soluzione antigelo.
RUBINETTO CARICAMENTO IMP.
VISTA DAL BASSO CALDAIA MOD. "MASTER 24-29 E"
VISTA DAL BASSO CALDAIA MOD. "LASER 24-29 E"
CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER EVITARE VIBRAZIONI E RUMORI NEGLI IMPIANTI Evitare l'impiego di tubazioni con diametri ridotti; Evitare l'impiego di gomiti a piccolo raggio e riduzioni di sezioni importanti; Si raccomanda un lavaggio a caldo dell'impianto a scopo di eliminare le impurit provenienti dalle tubazioni e dai radiatori (in particolare oli e grassi) che rischierebbero di danneggiare il circolatore. ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ALLA CALDAIA
ALLACCIAMENTO GAS L'installazione della caldaia deve essere eseguita da personale professionalmente abilitato, come previsto dalla legge 46/90, poich una errata installazione pu causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non pu essere considerato responsabile. Effettuare le seguenti verifiche: a) la pulizia di tutte le tubazioni dell'impianto di adduzione del gas onde evitare eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia; b) che la linea di adduzione e la rampa gas siano conformi alle norme e prescrizioni vigenti (Norme UNI-CIG 7129/7130/7131 - Circ. M.I. n. 68); c) il controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto e delle connessioni gas; d) la tubazione di alimentazione deve avere una sezione superiore o uguale a quella della caldaia; e) controllare che il gas distribuito sia corrispondente a quello per cui la caldaia stata regolata; altrimenti far modificare da personale professionalmente qualificato per l'adattamento all'altro gas; f) che a monte dell'apparecchio sia installato un rubinetto di intercettazione; Aprire il rubinetto del contatore e spurgare l'aria contenuta nel complesso dell'impianto tubazioni apparecchi, procedendo successivamente apparecchio per apparecchio. N.B.: Con funzionamento a GPL assolutamente necessaria l'installazione di un riduttore di pressione a monte della caldaia. ALLACCIAMENTI ELETTRICI CALDAIA L'apparecchio predisposto con cavo di alimentazione e cavo per il termostato ambiente. Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 230V-50Hz rispettando le polarit L-N (fase e neutro) ed il collegamento di terra. IMPORTANTE: METTERE A MONTE DELL'APPARECCHIO UN INTERRUTTORE BIPOLARE. L'interruttore bipolare deve avere una distanza fra i contatti di apertura di almeno 3 mm. Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica, non consentito l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso di sostituzione del cavo di alimentazione utilizzare uno dei seguenti tipi di cavo: H05VVF oppure H05VVH2-F. E' obbligatorio il collegamento con la messa a terra secondo le vigenti norme CEI. La sicurezza elettrica dell'apparecchio raggiunta soltanto quando lo stesso correttamente collegato ad un'efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale abilitato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. N.B.: la HERMANN S.r.l. declina ogni responsabilit per danni a persone, animali o cose derivate dal mancato collegamento della messa a terra della caldaia e della inosservanza delle norme.
INDICAZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DEI CANALI D'ASPIRAZIONE E SCARICO Al fine di garantire la funzionalit e l'efficienza dell'apparecchio si deve prevedere per i canali d'aspirazione e scarico, per i tratti orizzontali, una pendenza minima del 2% verso il basso e dall'apparecchio verso l'esterno. I sistemi d'aspirazione e scarico, laddove le norme vigenti non lo prevedano, devono essere protetti con accessori e dispositivi che impediscano la penetrazione degli agenti atmosferici. ALLACCIAMENTI AL CAMINO Seguire attentamente le indicazioni date dalla norma UNICIG 7129 e 7131, riportiamo qui di seguito alcune informazioni prese dalle norme citate. Attenzione : Il D.P.R. 412 prevede che gli edifici multipiano costituiti da pi unit immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto delledificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi: nuova installazione di impianti termici, anche se al servizio delle singole unit immobiliari; ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; ristrutturazione della totalit degli impianti appartenenti ad uno stesso edificio; trasformazione da impianto termico centralizzato a impianti individuali; impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dallimpianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gi esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gi di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto delledificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. La caldaia deve essere collegata ad un camino efficiente ed indipendente, di diametro uguale o superiore a quello della caldaia stessa. E assolutamente vietato ridurre il diametro del tubo di scarico ed impiegare dispositivi di regolazione (serrande). Per canne fumarie collettive ramificate riportiamo qui di seguito le principali informazioni prese dalla norma UNICIG 7129. Luso di c.c.r. consente solo lallacciamento ai condotti secondari di apparecchi alimentati con il medesimo combustibile, del medesimo tipo e con portate termiche nominali che non differiscono pi del 30% in meno rispetto alla massima portata termica allacciabile; Lo scarico delle cappe delle cucine deve avere una canna collettiva ramificata o camini singoli adibiti alluso; Ad una c.c.r. deve essere collegato un solo apparecchio per piano Non sporgere con il tubo di scarico allinterno della canna fumaria, ma arrestarsi prima della faccia interna di questultima . Il tubo di scarico deve essere perpendicolare con la parete interna opposta del camino o della canna fumaria (vedi fig.).
CANNA FUMARIA O CAMINO NO SI
Nei casi di scarico a parete devono essere rispettate le posizioni riportate nel disegno e nella tabella seguente:
Posizionamento dei terminali per apparecchi a tiraggio forzato in funzione della loro portata termica Posizionamento Distanze Apparecchi Apparecchi Apparecchi del terminale da 4 a 7 kW oltre 7 fino a 16 kW oltre 16 fino a 35 kW mm mm mm min. min. min. Sotto finestra A 300 500 600 Sotto apertura di aerazione B 300 500 600 Sotto gronda C 300 300 300 Sotto balcone ** D 300 300 300 Da una finestra adiacente E 400 400 400 Da una apertura di aerazione F 600 600 600 adiacente Da tubazioni o scarichi verticali od G 300 300 300 orizzontali *** Da un angolo dell'edificio H 300 300 300 Da una rientranza dell'edificio I 300 300 300 Dal suolo o da altro piano di calpestio L 2500 400 1500 Fra due terminali in verticale M 500 1000 1500 Fra due terminali in orizzontale N 500 800 1000 Da una superficie frontale prospiciente O 1500 1800 2000 senza aperture o terminali entro un raggio di 3 m dallo sbocco dei fumi Idem, ma con aperture o terminali entro P 2500 2800 3000 un raggio di 3 m dallo sbocco dei fumi * Gli apparecchi di portata termica minore di 4 Kw non sono obbligatoriamente soggetti a limitazioni per quel che riguarda il posizionamento dei terminali, fatta eccezione per i punti O e P. ** I terminali sotto un balcone praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso totale dei fumi, dal punto di uscita dal terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l'altezza della eventuale balaustra di protezione, non sia inferiore a 2000 mm. *** Nella collocazione dei terminali dovranno essere adottate distanze non minori di 500 mm. per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (ad esempio, gronde e pluviali in materiale plastico, sporti in legname ecc.) a meno di non adottare adeguate misure schermanti nei riguardi di detti materiali. I terminali devono essere in questo caso costruiti in modo che il flusso dei prodotti della combustione sia il pi possibile ascensionale ed opportunamente schermato agli effetti della temperatura.
Ogni curva coassiale supplementare equivale ad un tratto lineare la cui lunghezza : curva 90=1m; curva 45=0,5m
Ogni curva supplementare per sistema sdoppiato equivale ad un tratto lineare la cui lunghezza : curva 90=0,5m; curva 45=0,25m
ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE E MANUTENZIONE
ACCESSO AI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE I dispositivi di regolazione si trovano sul retro del cruscotto comandi, per accedervi agire come segue: 1. Togliere il mantello frontale della caldaia. 2. Svitare le due viti "A" di fissaggio del pannello comandi. 3. Ruotare il cruscotto rispettando le tre posizione rappresentate in figura fino alla completa apertura.
CONTROLLI PRELIMINARI E REGOLAZIONE La caldaia esce dalla fabbrica gi tarata e collaudata per il tipo di gas per cui viene richiesta, comunque opportuno verificare che il tipo di gas e le pressioni al bruciatore siano corretti. In caso contrario seguire le procedure descritte in questa sezione. Per eseguire il controllo delle pressioni al bruciatore, inserire le sonde del manometro nelle prese di pressione disponibili sulla valvola gas (vedi figura). N.B.: Per controllare che la pressione e la portata del gas di rete siano sufficienti a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio eseguire la misura a bruciatore acceso. VALVOLA GAS SIT 845 VALVOLA GAS 837 TANDEM PARTICOLARE DEL MODULATORE
LEGENDA 1=Presa pressione uscita gas 2=Presa pressione ingresso gas 3=Vent
REGOLAZIONE POTENZA MASSIMA E MINIMA PRODUZIONE ACQUA SANITARIA Verificare che la pressione all'ingresso della caldaia sia corretta per il tipo di gas distribuito. Posizionare il selettore Estate/Inverno in posizione Estate. Aprire un rubinetto dell'acqua calda alla massima portata, attendere 10 sec., quindi verificare che la pressione corrisponda al valore massimo riportato nella tabella "POTENZA PRESSIONE". Nel caso sia necessaria una correzione della regolazione, facendo riferimento alla figura, operare come segue: Assicurarsi che la bobina di modulazione sia alimentata. Togliere il cappuccio di protezione "C" ed asportare il tubo di silicone dal "VENT" (part. 3 in fig.) della valvola gas. Regolare la pressione massima agendo sul dado "B" con l'ausilio di una chiave da 10 mm. Ruotando in senso orario la pressione aumenta, in senso antiorario diminuisce. Togliere il connettore di alimentazione della bobina di modulazione. Mantenendo bloccato il dado "B", regolare la pressione minima svitando progressivamente vite "A" con l'ausilio di un cacciavite da 4 mm. Reinserire il connettore di alimentazione del modulatore e verificare che i valori siano quelli impostati. Reinserire il tubo di nella presa VENT della valvola gas (part. 3 in fig.). ATTENZIONE : dopo linserimento del tubo nella presa VENT il valore rilevato dal manometro potrebbe diminuire a causa della compensazione di pressione. Questo fenomeno normale e non implica nessuna variazione della regolazione. IMPORTANTE: SIGILLARE L'ORGANO DI REGOLAZIONE DELLA VALVOLA GAS DOPO OGNI TARATURA. 17
REGOLAZIONE LENTA ACCENSIONE Per eseguire la regolazione della lenta accensione procedere come segue: Togliere tensione alla caldaia. Ruotare il cruscotto come descritto nel paragrafo "ACCESSO AI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE" a pagina 17. Togliere tensione alla caldaia. Portare il trimmer R.R. (vedi fig.sottostante) in posizione "0" (ruotandolo in senso antiorario) utilizzando un cacciavite. In questa condizione si hanno a disposizione 20 sec. per la regolazione (dopo avere alimentato elettricamente la caldaia). Alimentare elettricamente la caldaia ed aprire un rubinetto dell'acqua calda, il bruciatore si accender potendo quindi controllare la pressione di lenta accensione. In caso i valori rilevati siano diversi da : MET.= 3 mbar (30 mm c.a.) G.P.L.= 8 mbar (80 mm c.a.), ruotare il potenziometro R.L.A. (in senso orario per aumentare la pressione ed in senso antiorario per diminuirla) fino al raggiungimento del valore corretto. Se i 20 sec. non fossero sufficienti chiudere e riaprire il rubinetto dell'acqua calda per azzerare il conteggio.
REGOLAZIONE POTENZA RISCALDAMENTO La potenzialit massima del riscaldamento deve essere regolata in base alla necessit dell'impianto (definita nel progetto). I valori di pressione gas corrispondenti alle varie potenzialit sono riportati nella tabella "POTENZA PRESSIONE". Per procedere alla regolazione della pressione del gas al bruciatore agire come segue facendo riferimento alla figura: Ruotare il cruscotto come descritto nel paragrafo "ACCESSO AI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE" a pagina 17. Posizionare il selettore Estate/Inverno in posizione Inverno e regolare l'eventuale termostato ambiente ad una temperatura superiore a quella presente. Accendere il bruciatore e controllare il valore della pressione massima del gas mediante il manometro. Togliere il tappo di protezione dei trimmer di regolazione (part.1 in figura). Regolare la pressione ruotando il potenziometro R.R. (part.3 in figura) fino al raggiungimento del valore richiesto. Riposizionare il tappo di protezione dei trimmer. Riportare il cruscotto nella posizione di chiusura.
TABELLA POTENZE PRESSIONI LASER-MASTER 24 SE POTENZA TERMICA METANO G20 BUTANO G30 kW kcal/h mbar mmH2O mbar mmH2O MIN. 8.8 7600 2.0 20 5 51 10 8600 2.6 26 5.6 57 11 9460 3 30 6.4 65 12 10320 3.8 39 7.5 76 13 11180 4.2 43 8.7 89 14 12040 5 51 10 102 15 12900 5.5 56 11.4 116 16 13760 6.2 63 12.7 139 17 14620 6.8 69 14.3 146 18 15480 7.3 75 15.8 161 19 16340 8 82 17.6 180 20 17200 8.9 91 19.3 197 21 18060 9.6 98 20.8 212 22 18920 10.4 106 22.5 230 23 19780 11.4 116 25 256 MAX. 24.3 20900 13 132 27.8 284 TABELLA POTENZE PRESSIONI LASER-MASTER 29 SE POTENZA TERMICA METANO G20 BUTANO G30 kW kcal/h mbar mmH2O mbar mmH2O MIN. 11.1 9550 2.0 20 5.2 53 12 10320 2.4 24 5.3 54 13 11180 2.8 28 5.9 60 14 12040 3.2 33 6.6 67 15 12900 3.7 38 7.7 78 16 13760 4.3 44 8.7 89 17 14620 4.8 49 9.6 100 18 15480 5.4 55 10.9 111 19 16340 6.1 62 12.2 125 20 17200 6.7 68 13.5 138 21 18060 7.5 76 15 153 22 18920 8.1 82 16.4 167 23 19780 8.8 90 17.7 181 24 20640 9.5 97 19.3 197 25 21500 10.3 105 20.8 212 26 22360 11 112 22.4 229 27 23220 11.7 119 23.6 241 28 24080 12.6 127 25.7 262 MAX. 28.1 24200 13.0 132 27.8 284 PROPANO G31 mbar mmH2O 5 51 7.5 77 8.2 83 9.5 97 11 112 12.8 130 14.5 148 16 164 18.3 186 20.3 207 22.2 226 24.5 250 26.5 270 28.8 292 31.5 321 35.5 357 PROPANO G31 mbar mmH2O 5.2 53 7.3 74 7.8 80 8.3 85 9.8 100 11.3 115 12.5 127 14 143 15.6 159 17.2 175 19 194 21 214 22.5 230 24.6 251 26.5 270 28.4 290 30 306 32.7 333 35.5 357
ADATTAMENTO ALL'USO DI ALTRI GAS
TRASFORMAZIONE DA GAS METANO A GPL 1. Togliere la chiusura della camera stagna, smontare il tubo che collega la valvola gas con la rampa porta ugelli. 2. Togliere la rampa e sostituire gli ugelli con quelli adatti per il G.P.L. utilizzando una chiave da 7 mm. (vedi fig.). Rimontare quindi la rampa ed il tubo, sostituendo la guarnizione. 3. Aprire il cruscotto ed inserire il JP1 sulla scheda di gestione (vedi figura). 4. Verificare che la pressione a monte della caldaia sia: Butano = min.25 - max.35 mbar o Propano = min.25 max.37 mbar., controllare che non vi siano perdite di gas. 5. Ripetere le regolazioni di Potenza Max. e Min. Sanitario, Pressione Lenta Accensione e Potenza Riscaldamento, seguendo attentamente le istruzioni descritte nelle pagine precedenti.
RASFORMAZIONE DA GAS GPL A METANO 1. Togliere la chiusura della camera stagna, smontare il tubo che collega la valvola gas con la rampa porta ugelli. 2. Togliere la rampa e sostituire gli ugelli con quelli adatti per il Metano utilizzando una chiave da 7 mm (vedi fig,). Rimontare quindi la rampa ed il tubo, sostituendo la guarnizione. 3. Aprire il cruscotto e togliere il JP1 sulla scheda di gestione (vedi figura). 4. Verificare che la pressione a monte della caldaia sia: Metano min.17-max.25 mbar, e controllare che non vi siano perdite di gas. 5. Ripetere le regolazioni di Potenza Max. e Min. Sanitario, Pressione Lenta Accensione e Potenza Riscaldamento, seguendo attentamente le istruzioni descritte nelle pagine precedenti. ESPLOSO BRUCIATORE SCHEDA DI GESTIONE
TABELLA UGELLI MODELLO LASER-MASTER 24 SE LASER-MASTER 29 SE Q.t UGELLI 13 15 UGELLI METANO 1/100 mm 120 120 UGELLI G.P.L. 1/100 mm 75 75
REGOLAZIONE E MANUTENZIONE SEZIONE IDRAULICA
REGOLAZIONE PORTATA ACQUA SANITARIA (solo modelli "LASER 24-29 SE con pressostato differenziale) La caldaia esce dalla fabbrica gi collaudata, per consigliabile procedere alla regolazione della portata dellacqua sanitaria seguendo la presente procedura: Aprire un utilizzo di acqua sanitaria alla portata massima. Predisporre, sotto il rubinetto, un misuratore di portata. Agire sulla vite di regolazione posta sul pressostato di precedenza (1 in figura) per regolare la portata al valore desiderato. Nei modelli in cui installato il flussostato di precedenza la portata massima limitata da un dispositivo non regolabile ad un valore di 15 l/min. PRESSOSTATO DI PRECEDENZA
ESCLUSIONE BY-PASS AUTOMATICO Tutti i modelli della gamma HERMANN sono dotati di serie di By-Pass automatico. In condizione di apertura totale (es. con tutte le valvole di zona chiuse) il By-Pass garantisce una portata di 450 l/h sufficienti per il normale funzionamento della caldaia, cio senza fare intervenire i dispositivi di sicurezza. E' comunque possibile, in caso di necessit, escludere il By-Pass procedendo come segue: Portare il selettore Estate/Inverno in posizione "0". Ruotare la vite posta sul By-Pass (vedi figura) in senso orario fino a alla posizione "B". Ruotare il selettore Estate/Inverno in posizione Inverno per riavviare la caldaia.
VITE ESCLUSIONE BY-PASS
VISTA DAL BASSO MOD. LASER 24-29 SE 21
VISTA DAL BASSO MOD. MASTER 24-29 SE
REGOLAZIONI ULTERIORI ESEGUIBILI SULLA SCHEDA DI MODULAZIONE I modelli ""LASER 24-29 SE" e "MASTER 24-29 SE" sono equipaggiati con scheda di modulazione integrale controllata da un Microprocessore sulla quale possibile, tramite i ponti mobili chiamati JP, eseguire alcune operazioni di personalizzazione del funzionamento della caldaia. Di seguito vengono riportate le funzioni su cui vanno ad agire i ponti di cui sopra. JP 1 Seleziona il tipo di gas con cui la caldaia deve funzionare. Se viene utilizzato il METANO il ponte NON DEVE ESSERE INSERITO. Se viene utilizzato il GPL il ponte DEVE ESSERE INSERITO. JP 2 Il suo inserimento elimina il funzionamento del circolatore in fase riscaldamento. Questo tipo di funzionamento necessario quando vangano impiegati circolatori esterni alla caldaia (es. circolatori di zona) comandati da una apposita centralina. JP 3 Il suo inserimento fissa la temperatura massima del riscaldamento a 40C, con spegnimento del bruciatore 5C oltre il set impostato JP 4 Il suo inserimento elimina la temporizzazione di 3 minuti prima della riaccensione dopo il superamento della temperatura di set in riscaldamento. E' possibile, oltre alla regolazioni gi descritte, regolare lo spegnimento del bruciatore in sanitario 5C oltre la temperatura impostata con il potenziometro di regolazione, e non pi alla temperature fissa di 75C. Per rendere operativa questa modifica necessario tagliare il ponte fisso JP 5. Sui modelli LASER (caldaia istantanea) il ponte fisso JP6 deve essere sempre chiuso, cio collegato. Sui modelli MASTER (caldaia con bollitore) il ponte fisso JP6 deve essere sempre aperto, cio tagliato.
Tutte le operazioni di manutenzione e trasformazione di gas DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE ABILITATO ai sensi della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 ed in conformit alle norme UNI-CIG 7129 e 7131 e aggiornamenti. Inoltre in base all'art.11 comma 4 D.P.R. 412/93 le operazioni di MANUTENZIONE devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti norme UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno. Alla fine di ogni periodo di riscaldamento necessario far ispezionare l'apparecchio da personale autorizzato, al fine di avere un impianto sempre in perfetta efficienza. Si tratter normalmente di effettuare le seguenti operazioni: Rimozione delle eventuali ossidazioni dei bruciatori; Pulizia delle eventuali incrostazioni degli scambiatori e degli elettrodi; Controllo accensione, spegnimento e funzionamento dell'apparecchio; Controllo di tenuta raccordi e tubazioni di collegamento gas e acqua; Controllo del consumo del gas alla potenza massima e minima; Verifica di intervento dei dispositivi di sicurezza; Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell'apparecchio; Verificare periodicamente il buon funzionamento e l'integrit del condotto e/o dispositivo di scarico dei fumi; nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, spegnere l'apparecchio ; Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove installato l'apparecchio; Non effettuare la pulizia del locale, nel quale stata installata la caldaia, quando la stessa in funzione; Una manutenzione accurata sempre motivo di risparmio e di sicurezza. La pulizia della pannellatura deve essere fatta solamente con acqua saponata. Non pulire la pannellatura, altre parti verniciate e parti in plastica con diluenti per vernici. In ogni caso di sostituzione del termostato fumi tassativo utilizzare pezzi di ricambio originali opportunamente predisposti dalla HERMANN. La HERMANN declina ogni responsabilit dall'installazione di componenti non originali. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dellimpianto loperatore ha lobbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto, da rilasciare al responsabile dellimpianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. (D.P.R. 551/99)
SVUOTAMENTO IMPIANTO O BOLLITORE Nel caso in cui si renda necessario lo svuotamento dell'impianto o del bollitore procedere come descritto di seguito: Inserire un tubo in gomma sul rubinetto di scarico dell'impianto (part.12 Figura a pag. 24) o del bollitore (part.23 figura a pag.25.); Collegare l'altra estremit del tubo in gomma all'apposito scarico; Aprire il rubinetto ruotando in senso antiorario la ghiera zigrinata; Ad operazione terminata chiudere il rubinetto ruotando in senso orario la ghiera. SOLO PER MODELLO MASTER 24-29 SE Provvedere ogni 6 mesi al controllo ed alla eventuale sostituzione dell'anodo di magnesio del bollitore per la protezione di quest'ultimo da possibili attacchi di corrosione.
Dopo aver effettuato le regolazioni della caldaia attenersi alle seguenti istruzioni per evitare lapertura accidentale del pannello frontale: - avvitare le 4 viti (A) al mantello della caldaia interponendo le staffe (B).
DISEGNO COMPLESSIVO IN SEZIONE MOD. LASER 24-29 SE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Scambiatore in rame primario; Accensione bruciatore elettronica con controllo a ionizzazione; Bruciatore; Rubinetto di carico impianto; Valvola gas; Valvola automatica sfogo aria; Termostato sicurezza temp. max. acqua; Camera di combustione; Sonda riscaldamento; Circolatore; Camera stagna Rubinetto scarico impianto; Pressostato fumi Ventilatore Valvola deviatrice elettrica. Pressostato precedenza (o in alternativa flussostato di precedenza) Sonda sanitario Scambiatore sanitario
DISEGNO COMPLESSIVO IN SEZIONE MOD. MASTER 24-29 SE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) Scambiatore in rame primario; Accensione bruciatore elettronica con controllo a ionizzazione; Bruciatore; Rubinetto di carico impianto; Valvola gas; Valvola automatica sfogo aria; Modulatore; Ispezione camera di combustione; Sonda riscaldamento; Circolatore; Camera stagna ; Rubinetto scarico impianto; Pressostato fumi Ventilatore; Valvola deviatrice elettrica; Pressostato mancanza acqua; Valvola sicurezza 8 bar ; Vaso espansione ; Vaso idrico; Sonda sanitario By-pass impianto ; Valvola sicurezza 3 bar; Accumulo; Termostato sicurezza temp. max. acqua; Rubinetto scarico bollitore.
SCHEMA ELETTRICO MOD. LASER 24-29 SE
IG C SV E/I PSA MOD SR SS MP VD CA INTERRUTTORE GENERALE CIRCOLATORE SCHEDA DI VISUALIZZAZIONE SELETTORE ESTATE/INVERNO PRESSOSTATO SICUREZZA ACQUA MODULATORE SONDA NTC RISCALDAMENTO SONDA NTC SANITARIO MICRO PRESSOSTATO DI PRECEDENZA MOTORE VALVOLA 3 VIE CENTRALINA ACCENSIONE E CONTROLLO FIAMMA EA ER TRA VG TS PR LB AUX MV MPV ELETTRODI ACCENSIONE ELETTRODO RILEVAZIONE TRASFORMATORE ACCENSIONE VALVOLA GAS TERMOSTATO SICUREZZA PULSANTE DI RIARMO BLOCCO FIAMMA SPIA SEGNALAZIONE BLOCCO FIAMMA USCITA AUSILIARIA PER PILOTAGGIO RELE' MOTORE VENTILATORE MICRO PRESSOSTATO FUMI
SCHEMA ELETTRICO MOD. MASTER 24-29 SE
AVVERTENZE PER LA MESSA IN SERVIZIO DELL'APPARECCHIO La prima accensione va effettuata da personale professionalmente qualificato, e in particolare, dai Centri Assistenza autorizzati HERMANN. La trasformazione da un gas di una famiglia (gas naturale, liquido, o gas citt) ad un gas di un'altra famiglia, (che pu essere fatta anche a caldaia installata), deve essere effettuata esclusivamente da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo dovr verificare: a) che i dati di targa siano rispondenti a quelli delle reti di alimentazione (elettrica, idrica, gas); b) che la taratura del bruciatore sia compatibile con la potenza caldaia;; c) la corretta funzionalit del condotto evacuazione dei fumi; d) che la adduzione dell'aria comburente e le evacuazioni dei fumi avvengano in modo corretto secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (Circ. M.I. n. 68 Norme UNI-CIG 7129); e) che siano garantite le condizioni per l'aerazione, nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro o fuori mobili.
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE Tutte le operazioni di installazione, manutenzione e trasformazione di gas DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE ABILITATO ai sensi della Legge n. 46 del 5 Marzo 1990 ed in conformit alle norme UNI-CIG 7129 e 7131 e aggiornamenti. Inoltre in base all'art.11 comma 4 del DPR 412/93 le operazioni di MANUTENZIONE delle caldaie devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti norme UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno. LIBRETTO DI IMPIANTO O DI CENTRALE Tutti gli impianti, anche quelli installati prima del 1 Agosto 1994, devono essere adeguati con un libretto di impianto (per potenza fino a 35 kW) o libretto di centrale per potenze superiori a 35 kW. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alle verifiche della combustione, unitamente al nominativo del responsabile della manutenzione, devono essere riportati sugli opportuni libretti. VERIFICA DELLA COMBUSTIONE La verifica della combustione consiste in un controllo dell'efficienza del generatore di calore; per tale verifica deve essere incaricato un soggetto che abbia i requisiti richiesti dalla legge 46/90. I generatori di calore che a seguito della verifica presentassero valori di rendimento inferiori a quelli minimi richiesti dalla legge, e non siano riconducibili a detti valori minimi con opportuni accorgimenti, dovranno essere sostituiti. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI La responsabilit iniziale dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico dell'utente proprietario o occupante dell'impianto individuale (proprietario o occupante dell'immobile) o dell'amministratore di condominio nel caso di impianti centralizzati; sia l'utente che l'amministratore possono trasferire la responsabilit ad un "terzo" soggetto che sia in possesso dei requisiti della legge 46/90. Qualora l'utente dell'impianto individuale o l'amministratore decidano di assumere in prima persona la responsabilit dell'esercizio dell'impianto termico, dovranno comunque affidare ad una impresa abilitata le operazioni di manutenzione ordinaria del generatore e le verifiche della combustione.
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO AVVERTENZE
In caso di assenza prolungata dell'utente contattare il centro di assistenza tecnica che provveder allo svuotamento dell'impianto. Avvertendo odore di gas: a) non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille; b) aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale; c) chiudere i rubinetti del gas; d) chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato. Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove installato un'apparecchio a gas per evitare situazioni pericolose quali la formazione di miscele tossiche ed esplosive.
ATTENZIONE : Si consiglia in caso di installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente pu scendere a 0C di far riempire, da personale abilitato, l'impianto con liquido anticongelante.
IMPORTANTE (solo per modello "MASTER 24-29 SE") Provvedere ogni 6 mesi al controllo ed alla eventuale sostituzione dell'anodo di magnesio del bollitore per la protezione di quest'ultimo da possibili attacchi di corrosione.
ISTRUZIONI PER ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E FUNZIONAMENTO Accensione Aprire il rubinetto del gas. Ruotare il selettore (2) nella posizione desiderata e il bruciatore si accender automaticamente qualora ve ne sia la richiesta (apertura di un rubinetto dell'acqua calda in funzione estiva, in funzione inverno sia con l'apertura dell'acqua calda sia con la richiesta di riscaldamento dal termostato caldaia o dall'eventuale termostato ambiente). Qualora l'accensione non si verificasse controllare se il pulsante (1) acceso ed in questo caso premerlo in modo che la caldaia ripeta l'operazione di accensione. Spegnimento Ruotare il selettore (2) in posizione spento. Se la caldaia dovesse rimanere inutilizzata per molto tempo chiudere anche il rubinetto del gas. Funzionamento estivo Ruotare il selettore (2) portandolo in posizione Estate ( ). Regolare il termostato sanitario (4) nella posizione corrispondente alla temperatura di acqua calda sanitaria desiderata. Funzionamento invernale Ruotare il selettore (2) portandolo in posizione Inverno ( ). Regolare il termostato di caldaia (3) alla temperatura desiderata; nel caso in cui sia installato un termostato ambiente sar la regolazione di quest'ultimo a mantenere la temperatura ambiente come quella impostata. Regolare il termostato sanitario (4) nella posizione corrispondente alla temperatura di acqua calda sanitaria desiderata. Importante Con l'interruttore (2) in posizione Estate ( ) o Inverno ( ) si accende la spia verde ( ) indicante che la caldaia accesa. Le spie rosse (luce fissa) indicano la temperatura dell'acqua (40, 50, 60 e 70C). Se per qualche motivo le spie rosse lampeggiano per una eventuale anomalia di funzionamento della caldaia (vedere a pagina 33).
REGOLAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE Vogliamo qui ricordarvi che i locali devono essere regolati a mezzo di un termostato ambiente con due livelli di temperatura. Questo richiesto dal DPR 26 Agosto 1993 n412 .
RIEMPIMENTO IMPIANTO Accertarsi che la pressione dell'impianto sia sempre compresa tra 1-1,5 bar. In caso di pressioni inferiori a 1 bar aprire il rubinetto caricamento impianto (vedi figura) fino ad ottenere un valore max di 1,5 bar; tale valore si controlla con l'apposito manometro (part. 5 figura a pag.31). N.B.: La pressione deve essere ripristinata con l'impianto freddo.
SPIA GUASTO SONDA MANDATA RISCALDAMENTO La spia rossa lampeggiante segnala un'anomalia del funzionamento della sonda di temperatura acqua dell'impianto riscaldamento. Chiamare il Centro di Assistenza tecnica.
SPIA GUASTO SONDA SANITARIO La spia rossa lampeggiante segnala un'anomalia sonda di temperatura acqua sanitaria. Chiamare il Centro di Assistenza tecnica. del funzionamento della
SPIA MANCANZA ACQUA La spia rossa lampeggiante segnala la mancanza di pressione del circuito acqua dell'impianto, bloccando il funzionamento della caldaia. Per ripristinare la pressione agire come descritto nel paragrafo "RIEMPIMENTO IMPIANTO"
SPIA DI BLOCCO CALDAIA e PULSANTE DI SBLOCCO Segnala un surriscaldamento della caldaia, la mancata accensione del bruciatore. Ripristinare il servizio agendo sul pulsante stesso. Nel caso di numerosi blocchi, chiamare il Centro di Assistenza tecnica.
PROTEZIONE ANTIGELO ELETTRONICA La caldaia dotata di protezione antigelo; essa attiva in presenza di gas e di alimentazione elettrica alla scheda. La caldaia si accende quando la temperatura dell'acqua di mandata del riscaldamento scende sotto 5C e si spegne quando supera 30C. EVENTUALE MANCATO FUNZIONAMENTO NON SI ACCENDE IL BRUCIATORE se installato il termostato ambiente, controllare che questo sia regolato ad una temperatura superiore a quella dell'ambiente in cui si trova; verificare che vi sia alimentazione elettrica, tramite l'apposita spia di segnalazione. verificare che il pulsante di blocco non sia acceso, in caso contrario premerlo per ritentare l'accensione. SCARSA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA controllare che il selettore di temperatura non sia regolato ad un valore troppo basso; fare controllare la regolazione della valvola a gas; fare controllare lo scambiatore sanitario. N.B.: Nelle zone dove l'acqua particolarmente "dura", si consiglia di installare sull'entrata dell'acqua sanitaria un addolcitore adatto ad impedire la precipitazione del calcare; si evitano cos pulizie troppo frequenti del serpentino. ASTENETEVI DALL'INTERVENIRE PERSONALMENTE. Per qualsiasi intervento sul circuito elettrico, sul circuito idraulico o sul circuito gas ci si deve rivolgere esclusivamente a personale autorizzato. Le caldaie devono essere equipaggiate esclusivamente con accessori originali. La ditta HERMANN non pu essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei od irragionevoli di materiali non originali. AVVERTENZE DURANTE L'USO Controllare frequentemente la pressione dell'impianto sull'idrometro e verificare che l'indicazione con impianto freddo sia sempre compresa entro i limiti prescritti dal costruttore. Se si dovessero verificare cali di pressione frequenti, chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato, in quanto va eliminata l'eventuale perdita nell'impianto.. Non lasciare la caldaia inutilmente inserita quando la stessa non utilizzata per lunghi periodi; in questi casi chiudere il rubinetto del gas e disinserire l'interruttore generale dell'alimentazione elettrica . Non toccare parti calde della caldaia, quali portine, cappa fumi, tubo del camino, ecc. che durante e dopo il funzionamento (per un certo tempo) sono surriscaldate. Ogni contatto con esse pu provocare pericolose scottature. E' vietato pertanto che nei pressi della caldaia in funzionamento, ci siano bambini o persone inesperte. Non esporre la caldaia pensile a vapori diretti dai piani di cottura. Non bagnare la caldaia con spruzzi di acqua o di altri liquidi. Non appoggiare alcun oggetto sopra la caldaia. Vietare l'uso della caldaia ai bambini ed alle persone inesperte. Allorch si decida la disattivazione definitiva della caldaia, far effettuare da personale professionalmente qualificato le operazioni relative, accertandosi fra l'altro che vengano disinserite le alimentazioni elettrica, idrica e del combustibile.
LIBRETTO ISTRUZIONI Assicurarsi che il presente libretto di istruzioni sia SEMPRE a corredo dell'apparecchio affinch possa essere consultato dall'utilizzatore e dal personale che effettuer la manutenzione. CONDIZIONI DI GARANZIA Le condizioni ed i termini della garanzia sono specificati sul certificato di garanzia fornito con l'apparecchio.
HERMANN S.r.L. Via Salvo d'Acquisto 29010 Pontenure (PC) Tel. 0523/510341 Fax 0523/510359 E-MAIL : hermann@hermann.it http ://www.hermann.it
La Hermann s.r.l. declina ogni responsabilit per eventuali errori di stampa e/o di trascrizione contenuti nel presente libretto. Nell'intento di migliorare costantemente i propri prodotti, la Hermann s.r.l. si riserva il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente libretto in qualunque momento e senza preavviso, il presente pertanto non pu essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.
COD. 982100035 / REV. 07
Documenti simili a Hermann Caldaia Gas Laser Master 24se-29se
Altro di costtinescu
Europress 03epp i
Guida Scelta Rapida Dispositivi KNX LSB02402IT