Source: http://docplayer.fi/23677485-Ketunperan-meluselvitys.html
Timestamp: 2018-12-12 17:21:51+00:00
Document Index: 212125

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Ketunperän meluselvitys - PDF
Download "Ketunperän meluselvitys"
1 Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR Etha Wind Oy Frilundintie Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev YKo JRd CGr Ketunperän meluselvitys Phone Fax VAT REG FI
2 Page 2 of 14 Sisällysluettelo 1 Yhteenveto Lähtötiedot ja menetelmät... 4 Menetelmät Arvioidut meluvaikutukset... 5 Nykytilanne... 5 Rakentamisen aikaiset vaikutukset... 5 Toiminnan aikaiset vaikutukset... 6 Pienitaajuinen melu... 7 Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset Lähteet Mallinnustietojen raportti... 9 Liite 1: Melumallinnuksen tulokset Liite 2: Pienitaajuisen melun laskenta (lineaariset melutasot) Liite 3: Voimaloiden sijainnit... 14
3 Page 3 of 14 1 Yhteenveto Tehtävä: Työmenetelmät: Meluselvitys Ketunperän tuulivoimapuiston vaikutusalueella. Meluselvitykseen on tiivistetty mallinnuksen lähtötiedot ja menetelmät sekä tulokset arvioiduista vaikutuksista. Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO standardin mukaisia oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnuksessa on käytetty koko prosessin ajan ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tulokset: Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvoja asunnoille ja vapaa-ajan asunnoille ei ylitetä.
4 Page 4 of 14 1 Lähtötiedot ja menetelmät Tuulivoimaloiden aiheuttamat meluvaikutukset on mallinnettu soveltaen ISO standardia. Lähtötietoina on käytetty alla olevissa taulukoissa olevia arvoja. Voimalatiedot, kuten äänitehotasojen takuuarvot, on saatu voimaloiden valmistajilta. Äänitehotasot ilmoitetaan joko kokonaisäänitehotasona tai 1/3 oktaavikaistoittain riippuen valmistajasta ja käytettävästä voimalasta. Mallinnuksessa käytetyt voimalatyyppi on mainittu alla. Taulukko 1. Hankkeen voimalatiedot. Hankealue Voimalat Voimalan Voimalan äänitehotastainen 1/3 oktaavikaistoit- tornin korkeus äänispektri (m) (L wa) Ketunperä 6 x V MW dba Käytössä Valittu voimalatyyppi on hankekehittäjän mukaan tällä hetkellä yksi todennäköisimmistä voimalatyypeistä rakennettavaksi Ketunperälle. Taulukko 2. Melumallinnuksessa käytettyjä arvoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Maaston vaikutus melun etenemiseen, kerroin 0,4 Tarkastelupisteen korkeus (metriä maanpinnan 4 m yläpuolella) Ilman lämpötila 15 C Ilman suhteellinen kosteus 70 % Alueen korkeustietona on käytetty Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmallia ja alueen maanpeitteisyys on Suomen ympäristökeskuksen OIVA-tietokannasta. Kasvillisuuden vaimentavaa vaikutusta ei ole mallinnuksessa huomioitu, koska nykyisten tutkimusten perusteella ei riittävää luotettavuutta tästä voida saavuttaa. Rakennustiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan, jota on päivitetty paikallisten kuntaviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Laskennassa on otettu lähtökohdaksi voimalan tuottama äänenvoimakkuus ja tämän pohjalta on mallinnettu äänen vaimeneminen (geometrinen vaimeneminen sekä ilmakehän vaimentava vaikutus) koko tuulivoimapuiston alueella. Mallinnuksessa on oletettu, että kaikki asunnot ovat tuulen alapuolella kaikkiin voimaloihin nähden ja tuulennopeus 10 metrin korkeudella maan pinnasta on 8 m/s. Useiden voimaloiden yhteismeluvaikutukset on otettu huomioon. Alueelta valittiin kahdeksan havainnointipistettä (asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa), joiden kohdalta voimaloiden aiheuttamat äänenvoimakkuudet ilmoitetaan.
5 Page 5 of 14 Menetelmät Melumallinnus on suoritettu WindPRO Ver ohjelmiston DECIBEL-moduulia käyttäen. WindPRO on tanskalaisen EMD International A/S:n tarjoama tuulivoiman mallinnusohjelmisto. Ohjelmistolla mallinnetaan ja visualisoidaan äänen eteneminen ja vaimeneminen, mutta sitä käytetään myös muiden vaikutusten mallintamiseen sekä tuuliresurssien laskemiseen. Mallinnusta tehtäessä ohjelmistoon syötetään ympäristöministeriön (2/2014) ohjeistamat parametrit sekä ISO standardin mukaiset lähtötiedot. Mallinnuksessa lasketaan melun leviäminen vaikutusalueella sekä hankkeesta aiheutuvat melutasot tarkastelluissa pisteissä. Pienitaajuinen melulaskenta on tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti, asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen ulkopuolelta käyttäen annettua laskentakaavaa. Sisätilojen melutasot on laskettu niin ikään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Rakennusten äänieristys on laskettu DSO 1284 menetelmän mukaisesti, ja tuloksia on vertailtu asumisterveysohjeessa oleviin sisämelun ohjearvoihin. Kuva 1. Pienitaajuisen melun laskentakaava (Ympäristöministeriö, 2014) 2 Arvioidut meluvaikutukset Nykytilanne Ketunperän tuulivoimapuiston alue on pääasiassa maa- ja metsätalousaluetta ja sen äänimaisema on tällaiselle alueelle tyypillistä. Alueen kaivostoiminta vaikuttaa myös äänimaisemaan. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana melua aiheutuu mm. maansiirtokoneista, nostureista, ajoneuvoliikenteestä sekä rakentamisesta. Rakennustyömaan melu on hyvin impulssimaista ja
6 Page 6 of 14 paikallista ja ajoittuu pääasiallisesti päiväaikaan. Tämän vuoksi meluvaikutukset eivät kasva merkittäviksi. Tiestön ja perustusten rakentaminen tuottaa eniten melua ja lisääntyvä liikenne saattaa nostaa alueen melutasoa hieman. Rakentaminen kestää vain lyhyen ajan suhteessa tuulivoimaloiden elinkaareen, joten meluvaikutuksetkin voidaan katsoa lyhytkestoisiksi. Toiminnan aikaiset vaikutukset Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen mukaiset äänitasot ulottuvat Ketunperän tuulivoimapuistohankkeessa siten, että 40 dba:n raja ulottuu metrin päähän uloimmasta voimalasta ja 35 dba:n raja ulottuu metrin päähän uloimmasta voimalasta. Seuraavassa kuvassa on esitetty mallinnustulokset visuaalisesti ja sen jälkeen yksityiskohtaiset tiedot kirjallisesti. Kuva 2. Ketunperän tuulivoimaloiden melumallinnus. Kuvaan on merkitty kirjaimin kahdeksan havainnointipistettä. Melumallinnuksen mukaan alueella olevien asuntojen kohdalla ei ylitetä ympäristöministeriön suunnitteluohjearvoa 40 dba vakituiselle asutukselle eikä 35 dba vapaa-ajan asutukselle. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot eivät ylity vakituisissa eivätkä vapaaajan asunnoissa. Myöskään tuulivoimameluasetuksen luonnoksen mukaiset päivä- ja yöajan ohjearvot eivät ylity minkään vakituisen tai vapaa-ajan asunnon kohdalla.
7 Page 7 of 14 Alueen läheisyydestä on valittu kahdeksan havainnointipistettä, joiden melutasot eri mallinnuksissa on lueteltu liitteessä 1. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Ketunperän tuulivoimapuiston meluvaikutukset ovat normaalin toiminnan aikana vähäiset. Tuulivoimapuiston alueella, voimaloiden välittömässä läheisyydessä, äänitaso on yli 45 dba, joten melulla saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi alueen virkistyskäyttöön. Vaikutusalueella ei kuitenkaan ole virkistyskäyttöön kaavoitettuja alueita, joten näille annettuja ohjearvoja ei ole tarpeen soveltaa. Pienitaajuinen melu Pienitaajuinen melu on laskettu ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Asumisterveysohjeen ohjearvot pienitaajuiselle melulle alittuvat selvästi lähimmissä asunnoissa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla sisätilojen ohjearvot alittuvat selvästi. Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa ohjearvot alittuvat, koska pienitaajuinen melu vähenee etäisyyden kasvaessa. Laskennan tulokset löytyvät liitteestä 2. Laskennassa ei ole otettu huomioon asuntojen todellisia äänieristysominaisuuksia, joten todellinen matalataajuinen melu voi olla laskettua korkeampi (DSO laskentamenetelmässä käytetään ainoastaan talojen keskimääräistä äänieristystä). Lasketut arvot eivät kuitenkaan ole lähellä asumisterveysohjeen ohjearvoja, joten arvion mukaan marginaalit ovat riittävät, eivätkä ohjearvot ylity. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset Käytön lopettamisen aikaiset meluvaikutukset ovat samankaltaiset rakennusvaiheen vaikutusten kanssa. Ajallisesti meluvaikutukset ovat tuolloin lyhytkestoiset ja ne johtuvat työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä. Käytön lopettamisen jälkeen alueen äänimaisema palaa samaan tilaan, kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamista.
8 Page 8 of 14 3 Lähteet Bertagnolio, F. et.al. (2014). Cyclic pitch for the control of wind turbine noise amplitude modulation. Viitattu Saatavilla TERNOISE2014/papers/p551.pdf. Liikennevirasto (2009). Liikennemäärä. Suomen ympäristökeskus (2014). OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille. Vestas (2014). DMS _V01. V MW-Mk2A-50/60 Hz Third Octaves according to General Specification. Ympäristöministeriö (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Helsinki. Ympäristöministeriö (2014). Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Helsinki.
9 Page 9 of 14 1 Mallinnustietojen raportti RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT Mallinnusraportin numero/tunniste: *tarkentavat tiedot voi esittää kartalla tai muissa liitteissä Raportin hyväksyntäpäivämäärä: Tekijä/organisaatio, yhteystiedot: Etha Wind Oy, Frilundintie VAASA, puh Vastuuhenkilöt Jukka Rönnlund ja Yigit Kolbasi, Etha Wind Oy Laatija: Jukka Rönnlund Tarkastaja/hyväksyjä: Christian Granlund MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: WindPRO Ver TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Mallinnusmenetelmä: ISO Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V126 Sarjanumero/t: Nimellisteho: 3,3 MW Napakorkeus: 137,0 m Roottorin halkaisija: 126,0 m Tornin tyyppi: Putkitorni Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä db Kyllä db db Ei Ei tiedossa Ei Ei tiedossa db AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot Vestas V126 serrated blades (Voimalavalmistaja on taannut kokonaismeluarvon dba) Oktaaveittain [Hz] 1/3-oktaaveittain [Hz] 31, , Kok Matalataajuisen melun laskennassa lisätään 2 dba:ä kuhunkin 1/3 oktaavikaistaan IEC standardin mukaisesti, jotta saadaan Lwd arvot. Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei
10 Page 10 of 14 Tarvittaessa käytetään sanktiota (5dB), tässä tapauksessa ei. Äänispektrin mukaan melussa sattaa olla kapeakaistaisuutta, mutta Vestaksen tietojen pohjalta arvioimme, että altistuvien rakennusten kohdalla sen merkitys on niin pieni, että sanktiota ei käytetä. AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus Laskentaruudun koko [m m] 4 m Muu, mikä ja miksi: 10 m * 10 m Suhteellinen kosteus Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: 15 C Muu, mikä ja miksi: Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: Maanmittauslaitos Vaakaresoluutio: 2 m Pystyresoluutio: 2 m Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO HUOM Vesialueet, (0) / (G) Maa-alueet, (0,4) / (A-D/E-F) 0,4 Ainoastaan maa-aluekerrointa käytetty. Maa-alueet, (0) / (G) Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): kyllä Muu, mikä ja miksi: Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnonsuojelualueet: 0 kpl
11 Page 11 of 14 Liite 1: Melumallinnuksen tulokset Taulukko 3. Meluarvot valituissa kohteissa. Itäinen koord. (ETRS TM35FIN) Pohjoinen koord. (ETRS TM35FIN) Rakennuksen tyyppi Ohjearvo (dba) Melu (dba) Ohjearvojen ylitys a Vapaa-ajan asunto Ei b Vapaa-ajan asunto Ei c Vapaa-ajan asunto Ei d Vakituinen asunto Ei e Vakituinen asunto Ei f Vakituinen asunto Ei g Vakituinen asunto Ei h Vakituinen asunto Ei
12 Liite 2: Pienitaajuisen melun laskenta (lineaariset melutasot) Page 12 of 14 Asumisterveysohjeen ohjearvot pienitaajuiselle melulle alittuvat selvästi lähimmissä asunnoissa. Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa ohjearvot alittuvat, koska pienitaajuinen melu vähenee etäisyyden kasvaessa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla ohjearvot alittuvat selvästi. Taulukko 4. Pienitaajuinen melu rakennuksen ulkopuolella. Taajuus (Hz) Melutaso kohteissa (db) a b c d e f g h Taulukko 5. Pienitaajuinen melu sisätiloissa. Taajuus (Hz) Melutaso kohteissa (db) a b c d e f g h
13 db db Page 13 of 14 Vakituinen asunto h, 6 x V126 serrated blades 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, , Hz Sisällä Toimenpideraja Kuva 3. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen matalataajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvo asunnossa h. Vapaa-ajan asunto c, 6 x V126 serrated blades 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, , Hz Sisällä Toimenpideraja Kuva 4. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen matalataajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvo asunnossa c.
14 Page 14 of 14 Liite 3: Voimaloiden sijainnit Taulukko 6. Ketunperän voimaloiden sijaintitiedot. Tuulipuisto Voimala Itäinen (ETRS- TM35-FIN) Pohjoinen (ETRS-TM35- FIN) Napakorkeus / Roottorin halkaisija / Kokonaiskorkeus (m) Ketunperä /126/ /126/ /126/ /126/ /126/ /126/200