Source: https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039537441692b30714c515a424464637637344e7036354146372f73564a6f74787556534856424f396b49754f30536b7766566c4c6a466a
Timestamp: 2020-02-18 05:58:57+00:00
Document Index: 20244231

Matched Legal Cases: ['zákona č. 225', 'zákona č. 22', 'zákona č. 124', '§10', '§28', '§29', 'zákona č. 458', '§2', 'čl. 3', 'čl. 13', 'čl. 514', 'čl. 2', 'čl. 13', 'čl. 13', 'zákona č. 174', '§6', '§9', 'zákona č. 174', '§10']

Obsah MP 1.6.10 a klíč k nalezení témat a textů v metodické pomůcce MP 1 a MP 1.6
Aktualizovaná verze MP 1.6 pro rok 2018 reflektuje skutečnost, že od 1.1.2018 vstoupil v účinnost nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a zejména vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
požár (následně i případný výbuch)
Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky, za jakých je možné uvést na český trh libovolné výrobky a stanovuje pravidla tvorby a uplatňování norem. Prakticky zajišťuje, aby se na trhu mohly objevit pouze bezpečné výrobky. Zákon stanovuje „způsob stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem“, dále práva a povinnosti osob uvádějících zařízení na trh a osob pověřených tvorbou a uplatňováním technických norem. Za vydávání norem odpovídá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen Úřad).
V souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje technické požadavky na elektrická zařízení určená pro napětí od 50 V do 1000 V AC, resp. od 75 V do 1500 V DC, vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) č. 73/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
obecný popis zařízení,
koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata,
popis a komentáře nutné pro srozumitelnost výkresů,
seznam technických dokumentů (právních předpisů a technických norem), které byly použity,
konstrukční výpočty a provedené zkoušky,
identifikační údaje o výrobci (zplnomocněném zástupci),
identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem výrobce,
popis elektrického zařízení s odkazy na harmonizované normy,
odkazy na další specifikace, které byly použity při posuzování shody,
Z oblasti právních předpisů je vhodné upozornit na takové zákony a prováděcí vyhlášky, které řeší oblast dozoru nad bezpečností práce a dozoru nad stavem a provozem technických zařízení. Jde o zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, který byl doplněn řadou změn, upravujících působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technickým zařízením. Za nejpodstatnější lze označit požadavek zákona č. 124/2000 Sb., účinného od 1. 7. 2000 na odbornou způsobilost organizací a fyzických osob. Od 1. 6. 2005 platí doprovodná vyhláška, která nahradila vyhlášku č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, která se vztahuje pouze na vyhrazená technická zařízení (VTZ), jejichž dozorem je pověřen Český úřad bezpečnosti práce a Inspektoráty bezpečnosti práce.
podává odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při navrhování a revizích VTZ plněny požadavky bezpečnosti,
provádějí prohlídky a vyhodnocují zkoušky VTZ,
prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, projekčních činností, montáži, opravám, údržbě a revizím VTZ,
Z výše uvedeného je žádoucí, aby projektant v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky získal autorizaci za předpokladu získaného osvědčení §10 vyhláška č. 50/1978 Sb.
Bezpečný výrobek je definován zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Účelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských společenství zajistit, aby výrobky uváděné na trh byly bezpečné. Jsou v něm uvedeny požadavky na bezpečnost výrobků, na označování výrobků a na průvodní dokumentaci.
Bezpečný výrobek je výrobek, který za běžných nebo rozumě předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku. Proto za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu a mezinárodních smluv, kterým je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud pro takový výrobek předpis neexistuje, považuje se za bezpečný výrobek ten, který splňuje požadavky českých technických norem nebo odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvedení na trh.
Nařízením vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, jsou určeny tzv. stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posuzována shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů.
Pro posouzení elektrických zařízení je důležité rovněž nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Tam jsou stanovena k posuzování shody prakticky všechna elektrická zařízení, která jsou součástí stavby. V základních požadavcích je uvedena i bezpečnost při užívání: „Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nevzniklo nepřijatelné nebezpečí úrazu, např. uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, elektrickým proudem, výbuchem!“.
z elektrických obvodů
z elektrické instalace
z elektrických předmětů
silová (slouží k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu elektrické energie a její přeměně v práci nebo jiný druh energie).
sdělovací (slouží k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoli formě)
řídící (slouží k ovládání, měření, řízení, ochraně, sledování a kontrole ostatních elektrických a neelektrických zařízení)
zvláštní (slouží zvláštním účelům, jako zdravotnická zařízení, laboratorní apod.)
pomocná zařízení (ventilační a čistící zařízení apod.)
silnoproudá (mohou zde vznikat proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem)
slaboproudá (mohou zde vznikat proudy, které osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem nejsou nebezpečné)
stejnosměrná (označují se DC – direct current – stejnosměrný proud)
střídavá (označují se AC – alternating current – střídavý proud)
bezpečnost (např. zkouška izolace zvýšeným napětím, apod.)
hospodárnost (jak vyhovují zaručeným hodnotám účinnosti, účiníku, otáček)
charakteristické vlastnosti (výkon, průběh momentu a otáček, oteplení apod.)
Q = R . I2 . T;
1. Chybný tvar vodiče
2. Poddimenzování vodičů
3. Závity nakrátko
4. Vadný spoj
5. Výkonové přetížení
6. Zvláštní zdroje elektrického tepla
Volně vedené elektrické rozvody v chráněných únikových cestách musí mít izolace se sníženou hořlavostí kategorie B (podle ČSN IEC 332-3-3:2005 (34 7107)). Všechna elektrická vedení zařízení zajišťujících požární ochranu v objektech musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, a to alespoň po předpokládanou dobu použití.
aktivní - ta spočívá v zabránění vzniku požáru,
ČSN 73 0802:2009 - Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804:2010 - Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty
ČSN 73 0831:2011 - Požární bezpečnost staveb Shromažďovací prostory
ČSN 73 0833:1910 - Požární bezpečnost staveb Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0842:2014 - Požární bezpečnost staveb Budovy pro zemědělskou výrobu
ČSN 73 0845:2012 - Požární bezpečnost staveb Sklady
a) Kryt elektrického předmětu musí být nehořlavý nebo alespoň odolný proti šíření plamene. Kryt musí zakrývat elektrický předmět ze všech stran, tj. i ze strany, která má být ve styku s hořlavým podkladem
označení zkoušeného vzorku, typ, jmenovité hodnoty a výrobce,
velikost zkušebního tělíska a jeho předepsaný příkon,
záznam o počátku měření - teplota okolí, zkušební stěny, velikost zkušebního proudu, úbytek napětí na topném tělísku, příkon,
průběžný záznam teplot zkušební stěny, zkušebního proudu, úbytku napětí na topném tělísku, vypočtený příkon v časech 0, 2, 5, 10, 30, 60, 90 a 120 minut,
chování vzorku při zkoušce, čas případného vznícení nebo zaplavení a hoření vzorku, případné odpadávání žhavých částí ze vzorku a jejich vliv na hedvábný papír a desku z borového dřeva,
rozhodnutí, zda vzorek zkoušce vyhovuje,
zajistit bezpečnost pracovníků
zabránit hospodářským škodám
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - část 2: Národní dodatky a ČSN EN 50110-1 ed. 3 . Obsluha a práce na elektrických zařízeních - část 1: Obecné požadavky (viz. také třídicí znak 34 3100), které musí být při práci použity.
příslušné ohlašovně požáru
pověřeným osobám
rozvodnému energetickému závodu
Pořídit si jen skutečně nutné elektrické přístroje a instalace.
Odpojovat elektrický proud, především v klidových zónách.
Dodržovat vzdálenost od přístrojů a elektrických vedení.
motory, spínače, relé
energetické rozvody
polovodičové měniče
obloukové pece, svářečky
počítače, číslicové systémy
energetické kabely
napájecí vedení
signálové vodiče
datové vodiče
automatizační prostředky
rozhlasové přijímače, televizní přijímačem
přírodní (slunce, el. procesy v atmosféře, apod.),
průmyslové zdroje rušení (generátor, transformátor, polovodičové měniče, televize, zářivky apod.),
zdroje napěťového přepětí,
zdroje kontinuálního rušení (vysílače televizní a radiové, nelineární zátěže v napájecí síti),
galvanická vazba,
kapacitní vazba,
induktivní vazba,
odrušovací tlumivky a tlumivkové filtry,
odrušovací kondenzátory a kondenzátorové filtry,
odrušovací LC filtry,
přepěťové ochranné prvky,
základní zjištění výskytu rušení,
charakteristika rušení,
vazba: rušení – zkoušené zařízení,
šíření rušivých signálů (vedením, blízkou vazbou, polem),
výběr metody měření podle velikosti rušivého výkonu,
stanovení parametru, který bude měřením zjišťován,
měření ve specializované laboratoři,
měření v místě zkoušeného zařízení,
umělá síť (umělé zatížení vedení LISN),
napěťová sonda,
proudová sonda (proudový transformátor),
absorpční kleště,
prohlídkou potvrzeno, že je v souladu s projektovou dokumentací a s bezpečnostními požadavky předpisů a norem,
zkoušením prokázána funkčnost ochranných a signálních zařízení,
Základem uvedené problematiky je normativní charakteristika a s tím související odlišnost. Norma ČSN 33 1500:1991 Revize elektrických zařízení, která se opírá o definici elektrického zařízení. Podle ČSN 33 0010 ed. 2 je elektrické zařízení ve smyslu této normy zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů a je doplněna o část, že elektrické zařízení se skládá z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů.
Norma ČSN IEC 60050-826:2006 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrická instalace, uvádí, že elektrické zařízení je jakékoli zařízení k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie, jako jsou točivé stroje, transformátory, řídící a spínací přístroje, měřící a ochranná zařízení, systémy vedení, spotřebiče.
Elektrická instalace je též definována podle ČSN IEC 60050-826:2006 (33 0050) jako sestava vzájemně spojených elektrických předmětů, přístrojů, prvků, mající koordinované charakteristiky k plnění stanovených úkolů.
Z hlediska upřesnění pojmu elektrické instalace, je definice bezpečnosti elektrických zařízení podle ČSN 33 1500:1991 pro elektrické instalace budov vycházejících ze souboru norem ČSN 33 2000 dostatečná.
Obdobná povinnost, tedy udržovat odběrné elektrické zařízení ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům je uložena i oprávněnému zákazníkovi v §28 a chráněnému zákazníkovi v §29 zákona č. 458/2000 Sb. Stejnou povinnost má i vlastník nemovitosti z hlediska společného elektrického zařízení nemovitosti, které v objektu slouží pro dodávku (rozvod) elektřiny zákazníkům. Mezi technické normy, které je nutno na základě uvedeného zákona dodržovat patří i technické normy pro revizi elektrických zařízení a elektrických instalací.
Z uvedeného vyplývá, že povinnost provádět revize elektrických zařízení neskončila se závazností technických norem. Pro elektroenergetiku je tato povinnost podtržena energetickýcm zákonem č. 458/2000 Sb. a navazujícími vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu.
Povinnost provádět (v návaznosti na ustanovení zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb.) revize technických zařízení je zohledněna též v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V §2 se uvádí, že průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahující návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a pravidelné kontroly a revize zařízení (obecně se jedná o technická zařízení, nikoli jenom o elektrotechnická zařízení), jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.
Z hlediska provádění revizí elektrických zařízení a instalací je zásadní a nejdůležitější normou ČSN 33 1500:2007 Revize elektrických zařízení.
Tuto normu lze doplnit o normu ČSN 33 1600 ed. 2:2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
výchozí revize ve smyslu ČSN 33 1500:2007
Vydáním změny Z4 ČSN 33 1500:2007 byla upřesněna právní odpovědnost za provedení výchozí revize osobou znalou, pro provádění revizí kvalifikovanou. Při výchozích revizích elektroinstalace se prohlídkou, zkoušením a měřením ověřuje stav z hlediska základních požadavků bezpečnosti, které mohou elektrická zařízení způsobit (úraz elektrickou energií, tepelné účinky apod.).
2. Zkoušky a měření:
Opodstatnění pravidelných revizí je zřejmé i z ČSN EN 50110-1 ed. 3 (obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky) s poslední aktualizací v roce 2015 (třídicí znak 34 3100) z článku 5.3.3.
Elektrická zařízení musí být revidována ve stanovených časových intervalech. Cílem pravidelných revizí je předcházení závadám, které mohou nastat, a tím přerušit provoz nebo vyvolat poruchu. Podle čl. 3.2 normy se nemusí provádět pravidelné revize v distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektrické energie, pokud bezpečnost elektrických zařízení je zjišťována pravidelnými kontrolami a údržbou podle řádu preventivní údržby. Pravidelné revize je nutno provádět na základě podnětu majitele, soudu nebo energetiky. Pravidelné revize musí být prováděny ve lhůtách určených ČSN 33 1500:2007 tab. 1 a tab. 2, viz příloha.
Zpráva o pravidelné revizi musí být uložena nejméně do vyhodnocení následné zprávy o pravidelné revizi. Takto je definován požadavek ČSN 33 1500:2007. Změna normy ale připouští úlevu, při které by toto pravidlo neplatilo.
dokumentace elektrického zařízení, elektrické instalace, odpovídající skutečnému provedení (viz též ČSN 33 2000-1 ed. 2:2018, čl. 13N7 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 v aktualizaci z roku 2018 čl. 514.5);
písemné záznamy o provedených opatřeních a kontrolách v případě prací prováděných podle čl. 2.2 ČSN 33 1500:2007).
dokumentace elektrického zařízení, elektrické instalace, odpovídající skutečnému provedení (viz též ČSN 33 2000-1 ed. 2:2018, čl. 13N7);
zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. podklady pro provádění pravidelných revizí, kontrol, zkoušek a měření (viz též ČSN 33 2000-1 ed. 2:2018, čl. 13N6.2);
Ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění, mohou organizace a podnikající fyzické osoby montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení (ale i ostatních technických zařízení), jen pokud jsou odborně způsobilé a jsou držiteli oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru (viz §6a odst. 1, písm. c) zákona].
Ve vyhlášce č. 73/2010 Sb., kterou se stanovují vyhrazená elektrická technická zařízení a jejich některé bližší podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění, uvedeno:
„Výchozí a pravidelné revize smějí vykonávat jen revizní technici. Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanoví zvláštní předpis“. Tímto předpisem je vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění. Z §9 vyhlášky vyplývá, že pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen revizní technici) jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání, uvedené v přílohách č. 1 a č. 2, praxi uvedenou v příloze č. 1 a na základě žádosti složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru. Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí výše zmíněný zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění.
Veškeré náležitosti ve výše uvedeném odstavci „Stávající stav“, lze akceptovat v plném měřítku platnosti zákona č. 174/1968 Sb. a vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Projektanti zařízení silnoproudé elektrotechniky musí absolvovat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. §10 a současně úspěšně vykonat autorizační zkoušku v oblasti „Technologická zařízení staveb“ nebo“Technika prostředí staveb“, specializace elektrotechnická zařízení. Tato poznámka je dalším odůvodněním výše uvedené změny v požadavcích na ukončené odborné vzdělání elektrotechnického zaměření pro pozici pracovníka – revizního technika.