Source: http://docplayer.fi/2690911-Rakennustapaselostus.html
Timestamp: 2017-05-29 02:51:02+00:00
Document Index: 5504285

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

1 RAKENNUSTAPASELOSTUS PÄIVÄYS PROJEKTI TILAAJA KOHDE ESPOON KAUPUNKI TILAKESKUS-LIIKELAITOS/TALONRAKENNUS ESPOONKATU ESPOO2 RAKENNUSTAPASELOSTUS 2/108 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT KOHTEEN TIEDOT TILAAJA RAKENNUSTAPASELOSTUKSEN LAATIJAT YLEISTIEDOT YLEISTÄ RAKENNUSTEKNIIKKA JATKOTUTKIMUKSET, VARMISTUSMITTAUKSET JA VIRANOMAISTARKASTUKSET ALAPOHJARAKENTEIDEN JA RYÖMINTÄTILOJEN (AP) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET MAANVASTAISTEN ULKOSEINÄRAKENTEIDEN JA SOKKELIRAKENTEIDEN (MUS) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET KERROKSEN (TASO +16,50) PELTIPINTAISTEN SOKKELIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET ULKOSEINÄRAKENTEIDEN (US) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET IKKUNA- JA ULKO-OVIRAKENTEIDEN (I) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET KERROKSEN METALLI-IKKUNOIDEN ILKIVALTAISESTI RIKOTTUJEN LASIELEMENTTIEN UUSIMINEN YLEMMÄN KELLARIKERROKSEN (01. KERROKSEN) HUONETILOIHIN 0151 JA 0152 LIITTYVIEN KUPUKATTOIKKUNOIDEN UUSIMINEN TOIMISTOKÄYTÖSSÄ OLEVIEN HUONEIDEN PUUIKKUNOIDEN KORJAUSTOIMENPITEET KERROKSEN HUONETILAN 508 RIKKOUTUNEEN IKKUNAELEMENTIN UUSINTA KERROKSEN HUONETILAN 0134 IKKUNAN LIITOSRAKENTEIDEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET VESIKATOILLE JOHTAVIEN PUU-ULKO-OVIEN KUNNOSTUS METALLIULKO-OVIEN HUOLTOTOIMENPITEET VÄLIPOHJARAKENTEIDEN (VP) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET ULKOILMAA VASTEN OLEVIEN PELTISÄLEALAKATTORAKENTEIDEN KORJAUKSET VÄLIPOHJAVARAUSTEN TIIVISTYKSET VÄLISEINÄRAKENTEIDEN (VS) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET TIILIRAKENTEISTEN VÄLISEINIEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET KEVYIDEN VÄLISEINÄRAKENTEIDEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET YLÄPOHJARAKENTEIDEN (YP) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET... 153 RAKENNUSTAPASELOSTUS 3/ YLÄPOHJARAKENTEISIIN JA VESIKATTOIHIN LIITTYVIEN VUOTOKOHTIEN (JA VUOTOEPÄILYKOHTIEN) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET HUONETILOJEN (HT) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET HUONETILOJEN MINERAALIKUITULÄHTEIDEN ELIMINOIMINEN HUONETILOJEN ASBESTIKUITULÄHTEIDEN ELIMINOIMINEN HUONETILOJEN PINTARAKENTEIDEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET HUONETILOJEN SIIVOUS MUIDEN RAKENTEIDEN JA RAKENNUSOSIEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET MUUT YKSILÖIMÄTTÖMÄT KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET PALO-OSASTOIVIIN RAKENTEISIIN LIITTYEN VARAUSTEN TIIVEYDEN VARMISTAMINEN LIITTEET, RAKENNUSTEKNIIKKA (LUKU 7.1) LVIA-TEKNIIKKA JATKOTUTKIMUKSET, VARMISTUSMITTAUKSET JA VIRANOMAISTARKASTUKSET SALAOJAVERKOSTOJEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET SALAOJAVERKOSTON PAINEHUUHTELU PERUSVESIKAIVO PVK1 PADOTUSVENTTIILIN TARKASTUS JA HUOLTO LÄMMÖNJOHTOVERKOSTON JA KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET LÄMMÖNJAKOHUONEEN LAITTEIDEN TOIMINNAN TARKASTUS JA HUOLTO LÄMPÖJOHTOVERKOSTON LINJASÄÄTÖ- JA SULKUVENTTIILEIDEN UUSINTA JA PATTERIVENTTIILEIDEN UUSINTA SEKÄ VERKOSTON PERUSSÄÄTÖ KYLMÄN KÄYTTÖVESIVERKOSTON PÄÄSULKUVENTTIILEIDEN HUOLTO KÄYTTÖVESIVERKOSTON HUONOKUNTOISTEN SULKUVENTTIILEIDEN UUSINTA JA LVK- VERKOSTON VENTTII-LEIDEN VIRTAAMIEN SÄÄTÄMINEN SUUNNITELMIEN MUKAISIKSI KÄVELYTASON BETONISTEN KAIVONKANSIEN PUHDISTUS VIEMÄREIDEN PAINEHUUHTELUT JA PUHDISTUSLUUKKUJEN KORJAUS VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEIDEN HUOLTO ILMANVAIHTO-, JÄÄHDYTYS- JA MUIDEN LVI-JÄRJESTELMIEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET KAIKKIEN ILMANVAIHTOKONEIDEN JA KAMMIOIDEN KUNNOSTUKSET (TULO- JA POISTOKONEET) IKKUNAPENKKIEN JA SUUTINKONVEKTOREIDEN KUNNOSTUKSET SIIRTOILMALOUKKUJEN KORVAAMINEN SIIRTOILMASÄLEIKÖILLÄ JA SIIRTOILMAREITTIEN LISÄÄMINEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PALOERISTEIDEN KORJAUKSET ILMANVAIHTOKANAVIEN KUNNOSTUKSET ILMAMÄÄRIEN SÄÄTÄMINEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN KORJAUKSET RAKENNUSAUTOMAATION PAINEILMAKESKUKSEN LAITTEIDEN PERUSHUOLTO JA PAINEASTIAN TARKASTUS TARVITTAESSA KERROKSEN POISTOILMAKONEHUONEESSA OLEVAN HÖYRYKOSTUTTIMEN LIITOKSEN KORJAUS... 304 RAKENNUSTAPASELOSTUS 4/ LIITTEET, LVIA-TEKNIIKKA (LUKU 7.2) SÄHKÖTEKNIIKKA JATKOTUTKIMUKSET, VARMISTUSMITTAUKSET JA VIRANOMAISTARKASTUKSET ALUESÄHKÖISTYKSEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET RAKENNUKSEN LÄNSIPUOLELLA MAAN PÄÄLLÄ SIJAITSEVIEN AVOIMIEN KAAPELEIDEN SUOJAUS ULKOALUEIDEN VALAISIMIEN KIINNITYSTEN KORJAUS JA VALAISIMIEN HUOLTO AUTOLÄMMITYSPISTORASIOIDEN HUOLTO KYTKINLAITOSTEN JA JAKOKESKUSTEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET KESKUSTILOJEN SIIVOUS VIKAVIRTASUOJAKYTKIMIEN KOESTUS KESKUSTEN PERUSHUOLTO KOMPENSOINTIPARISTON PERUSHUOLTO JOHTOTEIDEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET KAAPELIHYLLYJEN JA JOHTOKANAVIEN KUNNOSTUS VALAISTUS- JA VOIMARYHMÄJOHTOJEN, KALUSTEIDEN JA VALAISIMIEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET VALAISIMIEN KUNNOSTUS VALAISTUSTASON PARANNUS RIKKOONTUNEIDEN SÄHKÖKALUSTEIDEN KUNNOSTUS TAI UUSIMINEN VESIKATOLLA SIJAITSEVIEN SÄHKÖASENNUSTEN KUNNOSTUS JA KORJAUS LÄMMITTIMIEN, KOJEIDEN JA LAITTEIDEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET SÄHKÖLÄMMITTIMIEN HUOLTO SULANAPITOKAAPELEIDEN KUNNOSTUS LASTAUSLAITURIN NOSTO-OVEN HUOLTO ERITYISJÄRJESTELMIEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET UPS-LAITTEIDEN HUOLTO RAKENNUKSEN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN PUHELIN- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET PUHELINJÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS KÄYTTÄJÄN TARPEIDEN MUKAISEKSI, ANTENNIJÄRJESTELMÄN KORJAUS ÄÄNENTOISTO- JA MERKINANTOJÄRJESTELMÄN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET AJANNÄYTTÖ- JA SISÄÄNPYYNTÖJÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS ATK-JÄRJESTELMÄN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET ATK-JÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS KÄYTTÄJÄN TARPEIDEN MUKAISEKSI TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET PALOILMOITIN-, RIKOSILMOITUS- JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN HUOLTO SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN HUOLTO LVI-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HUOLTO RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET... 415 RAKENNUSTAPASELOSTUS 5/ RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN HUOLTO JA KUNNOSTUS LIITEVALOKUVAT RAKENNUSTEKNIIKKA MAANVASTAISTEN ULKOSEINÄRAKENTEIDEN JA SOKKELIRAKENTEIDEN (MUS) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET IKKUNA- JA ULKO-OVIRAKENTEIDEN (I) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET VÄLIPOHJARAKENTEIDEN (VP) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET VÄLISEINÄRAKENTEIDEN (VS) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET YLÄPOHJARAKENTEIDEN (YP) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET HUONETILOJEN (HT) KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET MUUT YKSILÖIMÄTTÖMÄT KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET LVIA-TEKNIIKKA SALAOJAVERKOSTOJEN KORJAUS- JA UUSIMISTOIMENPITEET LÄMPÖJOHTOVERKOSTON LINJASÄÄTÖ- JA SULKUVENTTIILEIDEN UUSINTA JA PATTERIVENTTIILEIDEN UUSINTA SEKÄ VERKOSTON PERUSSÄÄTÖ KYLMÄN KÄYTTÖVESIVERKOSTON PÄÄSULKUVENTTIILEIDEN HUOLTO KÄVELYTASON BETONISTEN KAIVONKANSIEN PUHDISTUS VIEMÄREIDEN PAINEHUUHTELUT JA PUHDISTUSLUUKKUJEN KORJAUS KAIKKIEN ILMANVAIHTOKONEIDEN JA KAMMIOIDEN KUNNOSTUKSET (TULO- JA POISTOKONEET) KAIKKIEN ILMANVAIHTOKONEIDEN JA KAMMIOIDEN KUNNOSTUKSET (TULO- JA POISTOKONEET) SIIRTOILMALOUKKUJEN KORVAAMINEN SIIRTOILMASÄLEIKÖILLÄ JA SIIRTOILMAREITTIEN LISÄÄMINEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PALOERISTEIDEN KORJAUKSET ILMANVAIHTOKANAVIEN KUNNOSTUKSET JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN KORJAUKSET RAKENNUSAUTOMAATION PAINEILMAKESKUKSEN LAITTEIDEN PERUSHUOLTO JA PAINEASTIAN TARKASTUS TARVITTAESSA KERROKSEN POISTOILMAKONEHUONEESSA OLEVAN HÖYRYKOSTUTTIMEN LIITOKSEN KORJAUS SÄHKÖTEKNIIKKA RAKENNUKSEN LÄNSIPUOLELLA MAAN PÄÄLLÄ SIJAITSEVIEN AVOIMIEN KAAPELEIDEN SUOJAUS KESKUSTILOJEN SIIVOUS KESKUSTEN PERUSHUOLTO KOMPENSOINTIPARISTON PERUSHUOLTO KAAPELIHYLLYJEN JA JOHTOKANAVIEN KUNNOSTUS VALAISIMIEN KUNNOSTUS RIKKOONTUNEIDEN SÄHKÖKALUSTEIDEN KUNNOSTUS TAI UUSIMINEN VESIKATOLLA SIJAITSEVIEN SÄHKÖASENNUSTEN KUNNOSTUS JA KORJAUS SÄHKÖLÄMMITTIMIEN HUOLTO SULANAPITOKAAPELEIDEN KUNNOSTUS UPS-LAITTEIDEN HUOLTO... 976 RAKENNUSTAPASELOSTUS 6/ RAKENNUKSEN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN PUHELINJÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS KÄYTTÄJÄN TARPEIDEN MUKAISEKSI, ANTENNIJÄRJESTELMÄN KORJAUS ATK-JÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS KÄYTTÄJÄN TARPEIDEN MUKAISEKSI SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄN HUOLTO LIITTEET RAKENNUSTEKNIIKKA LVIA-TEKNIIKKA7 RAKENNUSTAPASELOSTUS 7/ YHTEYSTIEDOT 1.1. Kohteen tiedot Kohde Espoon kaupungintalo Lähiosoite Espoonkatu 3 Postinumero- ja toimipaikka ESPOO Rakennustyyppi Toimistorakennus Tilavuus: m 3 Kerrosala: m 2 Rakennusvuosi: 1971 Rakennuslupa 678/69 ( ) Kerroslukumäärä 5 krs. + tekninen kerros (6. kerros) + 2 terassikerrosta (02. kerros ja 01. kerros, ylempi ja alempi kellarikerros) 1.2. Tilaaja Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos/talonrakennus Reijo Ahtiainen PL 6200 (Virastopiha 2C) ESPOON KAUPUNKI 1.3. Rakennustapaselostuksen laatijat Rakennustekniikka Nexon Consulting Oy Sinimäentie 10 C ESPOO Puh: Telekopio: RI Ari Pesonen Puh: , Telekopio: LVIA-tekniikka Asiantuntipalvelut Lukkari Oy PL 65 (Kielotie 7b) HELSINKI (01300 VANTAA) Puh: Telekopio: Marko Lukkari Puh: Telekopio:8 RAKENNUSTAPASELOSTUS 8/108 Sähkötekniikka Atstek Oy Isovainionkaari ORIVESI Puh: Juha Lindström Puh:9 RAKENNUSTAPASELOSTUS 9/ YLEISTIEDOT 2.1. Yleistä Tässä rakennustapaselostuksessa on esitetty kattavasti ne tarvittavat korjaus- ja uusimistoimenpiteet sekä rakennustekniikan että talotekniikan osalta, jotka edellytetään suoritettavaksi, jotta Espoon kaupungintalo olisi otettavissa väliaikaiskäyttöön. Väliaikaiskäytöllä tarkoitetaan rakennuksen ottamista toimintaan 1-5 vuodeksi. Tämän rakennustapaselostuksen tavoite on määritellä korjaus- ja uusimistoimenpiteet laajuudeltaan ja laadultaan niin, että toimenpiteille on laskettavissa kustannusarvio. Lopullisesti korjaus- ja uusimistoimenpiteiden laajuus määräytyy sen mukaan, mihin käyttötarkoitukseen (toimistokäyttö, varastokäyttö jne.) rakennus otetaan ja missä laajuudessa. Jäljempänä on erikseen nimetty ne toimenpiteet, jotka ovat velvoittavia ja jotka ovat siten välttämättömiä suorittaa, jotta rakennus täyttää sekä lainsäädännön asettamat terveellisyys- ja turvallisuusvaatimukset että myös hyvän sisäilmaston asettamat vaatimukset. Toimenpiteet, jotka on tässä asiakirjassa kirjattu suosituksiksi (ei velvoittaviksi), eivät ole pakollisia, mutta toimenpiteet on kuitenkin syytä suorittaa. Tässä asiakirjassa on korjaus- ja uusimistoimenpiteet laadittu vain suoritettujen tutkimusten tutkimustulosten perusteella (puutteiden, virheiden ja vaurioiden korjaukset). Väliaikaiskäyttötarkoituksen varmistuessa on huomioitava myös muut käytön asettamat lähtökohdat korjaustoimenpiteille (esim. käyttötarkoituksen edellyttämät huonetilamuutokset jne.). Korjaus- ja uusimistoimenpiteistä on varauduttava laatimaan vielä erikseen tarkemmat korjaussuunnitelmat rakentamista varten, millä osaltaan varmistetaan, että korjaus- ja uusimistoimenpiteet tulevat oikein suoritetuiksi.10 RAKENNUSTAPASELOSTUS 10/ RAKENNUSTEKNIIKKA 3.1. Jatkotutkimukset, varmistusmittaukset ja viranomaistarkastukset Ei jatkotutkimustarpeita väliaikaiskäyttöön liittyen. Varmistusmittauksina korjaus- ja uusimistoimenpiteiden valmistumisen jälkeen suoritetaan mineraalikuitututkimus (sisäilman teollisten mineraalikuitujen määrän määritys teippinäytteellä, noin 2 viikon kertymä) sekä huonetilapintojen pölykoostumuksen määritys asbestin suhteen pyyhintänäytteillä. Rakennustekniikassa viranomaistarkastuksena suoritetaan palotarkastus ennen rakennuksen ottamista käyttöön. Rakennusvalvonnan mahdollisesti edellyttämät tarkastukset selvitetään erikseen Alapohjarakenteiden ja ryömintätilojen (AP) korjaus- ja uusimistoimenpiteet Ei toimenpiteitä väliaikaiskäyttöön liittyen Maanvastaisten ulkoseinärakenteiden ja sokkelirakenteiden (MUS) korjaus- ja uusimistoimenpiteet kerroksen (taso +16,50) peltipintaisten sokkelirakenteiden korjaus- ja uusimistoimenpiteet Rakennuksen 1. kerroksen (taso +16,50) peltipintaiset sokkelirakenteet. Ks. myös kuvat 1-3. Sokkelipeltien ja sokkelipeltilistojen kiinnitykset tarkastetaan ja sokkelin ulkopinnan irronneet verhoilupellit kiinnitetään paikoilleen ja puuttuvat kiinnityslistat asennetaan. Ei velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen (suositus) Ulkoseinärakenteiden (US) korjaus- ja uusimistoimenpiteet Rakennuksen 5. kerroksen (alemman vesikattokerroksen) ulkoseinän rintataitteen korjaus- ja uusimistoimenpiteet moduulilinjalla B-B välillä ks. Yläpohjarakenteiden (YP) korjaus- ja uusimistoimenpiteet, luku Moduulilinjalla B-12 oleva vuotokohta ks. niin ikään ks. Yläpohjarakenteiden (YP) korjaus- ja uusimistoimenpiteet, luku Ikkuna- ja ulko-ovirakenteiden (I) korjaus- ja uusimistoimenpiteet kerroksen metalli-ikkunoiden ilkivaltaisesti rikottujen lasielementtien uusiminen 1. kerroksen metalli-ikkunoiden ilkivaltaisesti rikotut lasielementit. Ks. myös kuvat 4-6.11 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11/ kerroksen metalli-ikkunoiden kaikki ilkivaltaisesti rikotut lasielementit uusitaan ja lasipintoihin sekä myös sokkelipeltipintoihin liittyvät graffitit puhdistetaan. On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen tai yleisten turvallisuusvaatimusten suhteen Ylemmän kellarikerroksen (01. kerroksen) huonetiloihin 0151 ja 0152 liittyvien kupukattoikkunoiden uusiminen Ylemmänkellarikerroksen (01. kerroksen) huonetiloihin 0151 ja 0152 liittyvät kupukattoikkunat (yhteensä 8 kpl). Ks. myös kuva 7. Ikkuna-aukkojen vanerilevytys puretaan ja uudet kupukattoikkunat asennetaan, uusien kupukattoikkunoiden mahdollisesti tarvitsemat liitoskonstruktiomuutokset suoritetaan. On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen tai yleisten turvallisuusvaatimusten suhteen Toimistokäytössä olevien huoneiden puuikkunoiden korjaustoimenpiteet Kaikki toimistokäytössä olevien huoneiden puuikkunat 02. kerroksessa, 01. kerroksessa sekä kerroksessa (kaikki ulkopinnaltaan alumiinipelleillä verhoillut puuikkunat lukuun ottamatta 5. kerroksen moduulilinjavälillä A2-A9 olevia ikkunoita). Ks. myös kuvat Puuikkunoiden heloituksen kunto tarkastetaan ja tarkastuksen edellyttämät korjaukset suoritetaan (puuttuvat helat asennetaan jne.), erityisesti korjataan ikkunapuitteiden aukipitolaitteet. Käyntivälit tarkastetaan ja tarvittavat korjaukset suoritetaan, ikkunoiden on oltava avattavissa ja suljettavissa ilman ylimääräistä voimankäyttöä ja ikkunapuitteen vääntämistä (nostoa). Ikkunoiden tiivisteet uusitaan (ikkunoiden epätiiveys, ikkunoiden kautta tapahtuva veto, huonetilojen kylmyys talviaikaan). Ennen varsinaisia korjaustöitä suoritetaan puuikkunan mallikorjaus hyväksyttäväksi koskien yhden pienen toimistohuoneen ikkunoita (1-2 ikkunaruutua), mallin perusteella päätetään ikkunoiden lopulliset korjaustoimenpiteet. Ei velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen (suositus).12 RAKENNUSTAPASELOSTUS 12/ kerroksen huonetilan 508 rikkoutuneen ikkunaelementin uusinta 5. kerroksen huonetilassa 508 oleva rikkoutunut ikkunaelementti (1 kpl). Ks. myös kuva 11. Rikkoutunut ikkunaelementti uusitaan vanhaa vastaavana. On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen tai yleisten turvallisuusvaatimusten suhteen kerroksen huonetilan 0134 ikkunan liitosrakenteiden korjaus- ja uusimistoimenpiteet 01. kerroksen huonetilan 0134 ikkunan liitosrakenteet (täyttökoolausrakenne). Ks. myös kuvat Ikkunan liitosrakenteessa (täyttökoolausrakenteessa) on tutkimuksissa (rakenneavauskohta AV ) todettu mikrobivaurio ja vauriokohta korjataan poistamalla rakenteesta tarpeettomat koolausrakenteet sekä mineraalivillaeristeet ja uusimalla kotelorakenne villaeristeiseksi, huonetilan puoleiseen pintaan on asennettava verhoilulevytyksen alle höyrynsulku. On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen, mikäli huonetila 0134 otetaan käyttöön Vesikatoille johtavien puu-ulko-ovien kunnostus Kaikki vesikatoille johtavat puu-ulko-ovet (huonetilojen 502 ja 601 puu-ulko-ovet, yhteensä 3 kpl). Ks. myös kuvat Puu-ulko-ovet kunnostetaan (käyntivälykset, sulkeutuminen/avautuminen, ovilevyjen vauriot, vedenpitävyys) tai vaihtoehtoisesti ovet uusitaan. Huonetilan 502 ulko-oven edessä oleva kestopuurakenteinen porras uusitaan tai korjataan. Vesikattopinnalle jätetty rakennusjäte siivotaan. Ks. myös kuvat Ei velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen (suositus).13 RAKENNUSTAPASELOSTUS 13/ Metalliulko-ovien huoltotoimenpiteet Rakennuksen kaikki metalliulko-ovet. Ks. myös kuva 17. Rakennuksen kaikki metalliulko-ovet huolletaan huoltokirjan määräämin toimenpitein. Ks. myös kuva 17. Ei velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen (suositus) Välipohjarakenteiden (VP) korjaus- ja uusimistoimenpiteet Ulkoilmaa vasten olevien peltisälealakattorakenteiden korjaukset Välipohjarakenteisiin liittyvät alapuoliset ulkoilmaa vasten olevat peltisäleiset alakatot 02. kerroksessa ja 1. kerroksessa. Ks. myös kuvat Puuttuvat peltisäleet asennetaan, alakattorakenne ei saa olla auki. Mikäli vanhoja säleitä ei ole käytettävissä, täytetään olemassa olevat aukot siirretyillä säleillä ja jäljelle jäävä aukko tehdään uudella sälerakenteisella alakatolla. Ei velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen Välipohjavarausten tiivistykset Välipohjarakenteiden varaukset toimistokerroksissa (peltipintaisiin nousukuiluihin liittyvät varaukset). Ks. myös kuvat Niistä peltirakenteisista nousukuiluista, joista uusitaan tai korjataan taloteknisten asennusten mineraalivillaeristeet, puretaan välipohjavarauksen mineraalivillaeristeet ja varaus tehdään liittyvän rakenteen osastointi- ja tiiveysvaatimuksia vastaavaksi (ks. myös kohdat ja sekä luku 4, kohta ). Korjaukset tehdään samanaikaisesti asbestipurkutöiden (ks. luku ) ja mineraalikuitulähteiden eliminointityön (ks. luku ) kanssa, kun sekä nousukuilujen pellitykset että suutinkonvektoripenkkien etupellit ovat auki. Samassa yhteydessä suoritetaan myös LVI-tekniset korjaukset (ks. luku 4, kohdat ja ja ja ).14 RAKENNUSTAPASELOSTUS 14/108 On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen Väliseinärakenteiden (VS) korjaus- ja uusimistoimenpiteet Tiilirakenteisten väliseinien korjaus- ja uusimistoimenpiteet Kaikki tiilirakenteiset väliseinät koko rakennuksessa mukaan lukien myös maanvastaisiin ulkoseiniin liittyvät kuorimuuraukset. Ks. myös kuvat Tiilirakenteisiin väliseiniin liittyen korjataan (tiivistys) ne lävistysvaraukset, jotka eivät täytä seinärakenteelle mahdollisesti asetettua palo-osastointiluokkaa (rakennuksen paloturvallisuuden varmistus) ja/tai mikäli vanhaan lävistysvaraukseen liittyy mineraalikuitulähteitä (tiivistys on suoritettu suojaamattomalla mineraalivillaeristeellä). Ks. myös kohdat ja On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen (paloturvallisuus) Kevyiden väliseinärakenteiden korjaus- ja uusimistoimenpiteet Kaikki kevyet väliseinärakenteet (teräsrankaiset ja levyverhoillut väliseinät) koko rakennuksessa. Ks. myös kuvat Kevyisiin väliseinärakenteisiin liittyen (koskien kaikkia kevyitä väliseiniä koko rakennuksessa) tarkastetaan ja korjataan: - alakattorakenteiden yläpuolella väliseinissä olevat suojaamattomat mineraalivillaeristeet (eristeiden poisto tai suojaus) - levypintojen ja/tai koko seinärakenteen vauriot (erityisesti 2. ja 3. kerroksen väliseinät, ko. kerroksissa ovat puolustusvoimat pitäneet kaupunkisotataisteluharjoituksia) - levypinnoissa olevat sulkemattomat varaukset (esim. kiintokalusteiden poiston synnyttämät varaukset) - puuttuvat jalkalistat ym. peitelistat - pinnoitevauriot (mukaan lukien huonetilan kosteusvaurioitunut Halltex-levytys) On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen.15 RAKENNUSTAPASELOSTUS 15/ Yläpohjarakenteiden (YP) korjaus- ja uusimistoimenpiteet Yläpohjarakenteisiin ja vesikattoihin liittyvien vuotokohtien (ja vuotoepäilykohtien) korjaus- ja uusimistoimenpiteet Huonetilan 602 (jäähdytintorni) alapuolinen (5. kerroksen yläpuolinen) vesikattopinta ja huonetilan 419 (käytävä) yläpuolinen (4. kerroksen yläpuolinen) vesikatto-osuus moduulilinja-alueella B Cx (kupukattoikkunoihin liittyvä yläpohjarakenne) sekä moduulilinjoilla B-12 oleva vuotokohta 1. kerroksen terassiin liittyen, laajuus ks. liite 3. Ks. myös kuvat Huonetilan 602 (jäähdytintorni) alapuolella oleva uusimaton vesikatto-osuus kunnostetaan ja vedeneristetään (kermikatteen uusinta), erityistä huomiota kiinnitetään vedeneristettä lävistäviin rakenteisiin, vuodot alapuolisiin huonetiloihin (4. ja 5. kerroksen huonetiloihin) ovat tapahtuneet ensisijaisesti lävistävien rakenteiden kautta. Huonetilan 419 (käytävä) yläpuolinen (4. kerroksen yläpuolinen) vesikatto-osuus korjataan vuotamattomaksi, vuodot alapuoliseen huonetilaan ovat mahdollisesti tapahtuneet kattoikkunoiden välisistä kuparipeltipintaisista vedenpoistourista (~80x390 mm 2 ) tilanteessa, jossa kattokaivon tukos on padottanut vettä kaukaloon. Moduulilinjaan B-B liittyvässä rintataitteessa varmistetaan bitumikermin lävistävien teräsosavarausten vedenpitävyys. Ulkoseinään liittyvän ilmanottoaukon lumisiepparin vedenpoisto tarkastetaan (ettei vedenpoistosta voi tapahtua vuotoa seinärakenteeseen). Moduulilinjalla B-12 oleva vuotokohta 1. kerroksen terassin kaiteen ja pilarin kohdalla selvitetään ja korjataan (vuotojäljet terassitasolta 02. kerroksen maanpintaan saakka julkisivussa). Vedeneristyksen putkilävistyskohdat, jotka eivät sijaitse uusittavalla vedeneristysalueella (huonetila 602, jäähdytintorni), tiivistetään, ks. myös kohta On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen Huonetilojen (HT) korjaus- ja uusimistoimenpiteet Huonetilojen mineraalikuitulähteiden eliminoiminen Rakennuksen kaikki huonetilat. Rakennuksessa on mineraalikuituongelma ja kaikki mineraalikuitulähteet on eliminoitava. Ks. myös kuvat Eliminointi tapahtuu joko poistamalla suojaamattomat tai heikosti suojatut mineraalivillaeristeet, korvaamalla eriste suojatulla eristeellä tai pinnoittamalla vanha eriste materiaalilla, jonka läpi huoneilmaan ei voi tapahtua kuitupäästöjä.16 RAKENNUSTAPASELOSTUS 16/108 Rakennuksen mineraalikuitulähteet, jotka on eliminoitava: - väliseinissä alakattorakenteiden yläpuolella olevat suojaamattomat tai heikosti suojatut mineraalivillaeristeet (eristeiden poisto tai suojaus) luvun mukaisesti - alakattorakenteiden yläpuolella peltisäleisiin liittyvät suojaamattomat tai heikosti suojatut mineraalivillaeristeet (eristeiden poisto), alakattosäleet on irrotettava paikoiltaan *1) - rakenteiden lävistysvarauksiin liittyvät suojaamattomat tai heikosti suojatut mineraalivillaeristeet (eristeiden poisto ja korvaaminen muulla materiaalilla, joka täyttää liittyvälle rakenteelle asetetut palaosastointi- ym. tiiveys- ja eristävyysvaatimukset), ks. myös luvut ja taloteknisiin järjestelmiin liittyvät mineraalikuitulähteet (suojaamattomat tai heikosti suojatut putki- ja kanavaeristeet sekä etenkin ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät suojaamattomat tai heikosti suojatut mineraalivillaeristeet), ks. myös luku 4, kohta olemassa olevat mineraalivillalevyalakatot, joissa esim. levyn reunarakenne on suojaamatta (suojaamattomien reunarakenteiden suojaus) *1) Alakattorakenteisiin liittyy myös mm. sähköteknisiä korjauksia, ks. luku 5, kohta Huonetilojen siivous suoritetaan korjaustoimenpiteiden jälkeen tässä luvussa esitetysti (ks. kohta 3.9.4). On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen Huonetilojen asbestikuitulähteiden eliminoiminen Rakennuksen kaikki huonetilat. Ks. myös kuvat Rakennuksessa on jäämiä asbestieristeistä ja kaikki asbestikuitulähteet, joista voi olla päästöjä huoneilmaan, on poistettava. Tutkimuksessa havaitut asbestikuitulähteet ovat peräisin 1990-luvun alussa suoritetusta asbestipurkutyöstä ja ko. asbestikuitulähteet ovat peltisiin nousukuiluihin ja alakattorakenteiden yläpuolisiin ontelotiloihin sijoitettujen ilmanvaihtokanavien eristeitä, joita on jäänyt purkutöiden yhteydessä purkamatta ja/tai siivoamatta. Asbestikuitulähteiden poistotyö edellyttää niiden rakenteiden ja eristysten läpikäymistä, joissa on ollut 1990-luvun alussa purettuja asbestieristeitä (krokidoliitti) ja nuo rakenteet on esitetty päivätyn asbestikartoituksen liitepiirustuksissa (02. kerros-6. kerros, yhteensä 8 liitepiirustusta). Ne talotekniset asennukset (asennusten eristeet), joissa asbestieriste on korvattu mineraalivillaeristeellä, on mineraalivillaeriste poistettava ja varmistettava, ettei asennukseen liity asbestieristejäämiä (ko. mineraalivillaeristeet joudutaan siis uusimaan ja ko. työ olisi jouduttu tekemään myös mineraalikuitulähteiden eliminoimiseksi). Työ on tehtävä asbestipurkutyönä. Muilta osin myös kaikki asbestia sisältävät ehjät eristeet ensisijaisesti puretaan (ja korvataan asbestia sisältymättömällä eristeellä), asbestia sisältävät materiaalit ks. haitta-ainekartoitusraportti, pvm Tätä toimenpidettä ei kuitenkaan väliaikakäyttöön ehdottomasti edellytetä, mutta katsotaan järkeväksi toteuttaa jo tässä vaiheessa, etenkin mikäli rakennus tulevaisuudessa puretaan (toimenpiteelle on laskettava erillinen hinta-arvio).17 RAKENNUSTAPASELOSTUS 17/108 Taloteknisiin järjestelmiin liittyvät asbestia koskevat toimenpiteet ks. myös luku 4, kohdat ja On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen Huonetilojen pintarakenteiden korjaus- ja uusimistoimenpiteet Rakennuksen kaikki huonetilat. Ks. myös kuvat Huonetiloissa suoritetaan seuraavat eritellyt korjaus- ja uusimistoimenpiteet: - lattian pintamateriaalien asennus huonetiloissa 0217, 0227 ja 0123 (lattiapinnat ovat betonipintaisia) 1. kerroksessa ilmasuutinkonvektoripenkissä alapuolisen kerroksen (01. kerroksen) huonetilan 0124 (muuntamo) kohdalla sattuneen putkirikon seurauksena, lisäksi maalataan vähintään lattiapintaan liittyvien seinien alaosat (tai seinäpinnat kokonaisuudessaan), myös jalkalistat asennetaan, laajuus ks. liite 1 ja 2 - lattian pintamateriaalien uusinta 4. kerroksen huonetiloissa 419 ja 485-1(vuotokohdat yläpuoliseen vesikattoon tai ulkoseinään liittyen) sekä 5. kerroksen huonetiloissa 503, 504 ja 506 (vuodot yläpuoliseen vesikattoon liittyen), huonetilojen 419 ja vuotojälkikohtien muovimattoja/tai linoleumimattouusintaan liittyen on myös mahdollinen tasoitekäsittely poistettava betonilaattapinnalta, huonetilojen 503, 504 ja 506 lattian pintamateriaalina on keraaminen laatta (laatoituksen ja kiinnityslaastin mahdollinen asbesti ks. haitta-ainekartoitusraportti, pvm ) - huonetilassa väliseinänpinnan Halltex-levytys uusinta luvun mukaisesti (ks. kuva 27) - kattopinnoilla vesivuotojälkikohdat korjataan huonetilassa 419 ja 5. kerroksen huonetiloihin 503, 504 ja 506 liittyen (vuodot yläpuoliseen vesikattoon liittyen), huonetiloissa 504 ja 506 vuotojen seurauksena myös kipsilevypintaisen alakaton kipsilevytys (ja vaurioitunut puurunko tarvittavassa laajuudessa) uusitaan - suosituksena huonetilassa 509 (ilmastointikonehuone) lattian pintamateriaalin (muovimatto) uusinta (toimenpide ei ole pakollinen) - alakattorakenteiden puuttuvien peltisäleiden ja irtolevyjen asennus ja mikäli vanhoja säleitä tai levyjä ei ole käytettävissä, täytetään olemassa olevat aukot siirretyillä säleillä tai levyillä ja jäljelle jäävä aukko tehdään uudella säle- tai irtolevyrakenteisella alakatolla (alakattorakenteiden peltisäleitä ja irtolevyjä on irrotettu pois paikoiltaan ja alakatoissa on aukkoja) - rikkoutuneiden levyrakenteisten väliseinäovien ja oven liitosrakenteiden uusinta 2. ja 3. kerroksessa (puolustusvoiman kaupunkisotataisteluharjoitusten yhteydessä rikotut ovet) - rikkoutuneiden palo-ovien uusinta 2. ja 3. kerroksessa (puolustusvoiman kaupunkisotataisteluharjoitusten yhteydessä rikotut palo-ovet) Lisäksi suoritetaan seuraavat erittelemättömät korjaus- ja uusimistoimenpiteet: - kaikki huonetiloissa silmämääräisesti nähtävissä olevien puutteiden ja vaurioiden korjaus (puuttuvat tai vaurioituneet listat, puuttuvat varusteet, puuttuvat kiintokalusteet, avonaiset varaukset ja aukot, rakennepinnoilla olevat vauriot jne.)18 RAKENNUSTAPASELOSTUS 18/108 Taloteknisiin järjestelmiin liittyvät korjaus- ja uusimistoimenpiteet ja niiden edellyttämät rakennustekniset korjaus- ja uusimistoimenpiteet ks. luvut 4 ja 5. On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen Huonetilojen siivous : Rakennuksen kaikki huonetilat. Ks. myös kuvat : Rakennuksessa suoritetaan kattava perussiivous ikkunapesuineen jne. ja siivous tehdään huomioiden rakennepinnoilla mahdollisesti olevat teolliset mineraalikuidut (mineraalivillakuidut) ja asbestikuidut. Siivouksen (osittain asbestisiivouksen) tulee käsittää erikseen myös ne ontelotilat, joissa mahdollisesti on ollut asbestia ja nämä tilat ovat: - peltirakenteiset nousukuilut toimistohuonetiloissa - alakattorakenteiden yläpuoliset ontelotilat - ilmasuutinkonvektoripenkkirakenteet - muut ontelotilat, joihin on ihmisen pääsymahdollisuus (tai tila on muutoin puhdistettavissa) ja/tai jos tilasta on ilmayhteys huonetilaan Siivous koskee myös porrashuonekulmiin liittyviä betoniseinäpintaisia nousukuiluja. Ilmasuutinkonvektoripenkeissä on rotanmyrkkyä irrallisena jauheena ja pakkauksina sekä myös hiirien ja rottien ulostetta, mitkä on myös poistettava. Lisäksi ilmasuutinkonvektoripenkkien rakennepinnat ovat desinfektoitava. Perussiivoukseen ei muutoin kuulu mikrobivaurioiden korjauksiin liittyviä puhdistustoimenpiteitä (desinfektointeja). On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen Muiden rakenteiden ja rakennusosien korjaus- ja uusimistoimenpiteet Ei toimenpiteitä väliaikaiskäyttöön liittyen Muut yksilöimättömät korjaus- ja uusimistoimenpiteet Muilla yksilöimättömillä korjaus- ja uusimistoimenpiteillä tarkoitetaan koko rakennusta koskevia yleisiä toimenpiteitä, joita ei ole yksilöity millekään rakennusosalle erikseen Palo-osastoiviin rakenteisiin liittyen varausten tiiveyden varmistaminen Kaikki rakennuksen palo-osastoivat rakenteet, joihin liittyy varauksia. Ks. myös kuvat19 RAKENNUSTAPASELOSTUS 19/108 Rakennuksen palo-osastoivissa rakenteissa on mm. lävistysvarauksia, joiden tiiveys ei vastaa rakenteen palo-osastointiluokkaa. Rakennuksen uudelleen käyttöönotto edellyttää, että palo-osastoivat rakenteet (palo-osastoivien rakenteiden varaukset) täyttävät lainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Kaikki palo-osastoivien rakenteiden lävistysvaraukset tarkastetaan ja tarvittavat korjaustoimenpiteet suoritetaan. Tiiliväliseinienvarausten osalta ks. myös kohta ja välipohjarakenteiden osalta ks. myös kohta Ennen rakennuksen uudelleen käyttöönottoa on rakennuksessa suoritettava viranomaistarkastuksena palotarkastus. On velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen Liitteet, rakennustekniikka (luku 7.1) Liite 1 Liite 2 Liite 3 Lattiapinnoiteuusinnat, 02. kerros (alempi kellarikerros) Lattiapinnoiteuusinnat, 01. kerros (ylempi kellarikerros) Vuototapahtumia sisältävät vesikatto- ja ulkoseinärakenteet, 5. kerros (+ yläpohjarakennetasot)20 RAKENNUSTAPASELOSTUS 20/ LVIA-TEKNIIKKA 4.1. Jatkotutkimukset, varmistusmittaukset ja viranomaistarkastukset Ei jatkotutkimustarpeita väliaikaiskäyttöön liittyen. Varmistusmittauksina korjaus- ja uusimistoimenpiteiden valmistumisen jälkeen suoritetaan paineeromittaukset, joilla varmistetaan huonetilojen painesuhteet (ei liikaa ali- tai ylipainetta). LVIA-tekniikassa ei ole tarvetta viranomaistarkastuksiin ennen rakennuksen ottamista käyttöön Salaojaverkostojen korjaus- ja uusimistoimenpiteet Salaojaverkoston painehuuhtelu SOK1-PVK1 kaivojen välinen salaojalinja (putkihalkaisija on noin 100 mm ja kaivojen välinen etäisyys noin 12 m). Kaivojen välinen salaojalinja painehuuhdella puhtaaksi hiekkakertymästä. Ei velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen (suositus) Perusvesikaivo PVK1 padotusventtiilin tarkastus ja huolto PVK1 kaivossa olevat 2 kpl padotusventtiileitä (DN 150). Ks. myös kuva 62. Padotusventtiilit huolletaan, jotta sulkuläpät toimivat suunnitellusti. Mikäli huollolla ei saada varmistettua venttiileiden toimintaa, niin venttiilit uusitaan. Ei velvoittava lainsäädännön asettamien terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen (suositus) Lämmönjohtoverkoston ja käyttövesi- ja viemäriverkostojen korjaus- ja uusimistoimenpiteet Lämmönjakohuoneen laitteiden toiminnan tarkastus ja huolto Lämmönjakohuoneen lämmönsiirtimien säätö- ja varolaitteet. Näytä lisää
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen
MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN
VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012
TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta... Lisätiedot Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom
1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot 1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27
9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS Lisätiedot RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA
RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N Lisätiedot Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo
Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Lisätiedot Tutkimusraportti YHTENÄISKOULU LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI. Ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus
LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI Tutkimusraportti Ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 36 38 / 2009 Raportin päiväys: 15.10.2009 Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy IV- kuntotutkimus Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy
LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa Lisätiedot Tutkimusraportti. PUISTOLANRAITIN ALA-ASTEEN KOULU PUISTOLAN RAITIN TOIMIPISTE (ALAKOULU) Puistolan raitti 18 00760 HELSINKI
PUISTOLANRAITIN ALA-ASTEEN KOULU PUISTOLAN RAITIN TOIMIPISTE (ALAKOULU) Puistolan raitti 18 00760 HELSINKI Tutkimusraportti IVA- järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 1-10 / Lisätiedot www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011
SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1 Lisätiedot Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio
25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus... Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:
09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160, Lisätiedot TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA
PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus Lisätiedot Vantaan kaupungintalo Vantaa
Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/ Lisätiedot Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen
Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena Lisätiedot Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus
Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus- Lisätiedot Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen
Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle Lisätiedot Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset
Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö, Lisätiedot Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus
Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan Lisätiedot Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018
1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON Lisätiedot Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo 6.5.2015 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Korjausten tilanne Sisäilma- ja kosteusteknisissä ja ilmanvaihdon kuntotutkimuksia on Lisätiedot Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus
1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot LAY D- ja E-siivet, korjaukset
D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä, Lisätiedot LAY A-siipi, korjaukset YTHS
LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012 Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS
Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja Lisätiedot Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa
Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö Lisätiedot WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on Lisätiedot Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)
3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten Lisätiedot Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.
. 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com Lisätiedot Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset
KÄPYLÄN PERUSKOULU Untamontie 2 00610 HELSINKI Tutkimusraportti LVV- kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 28-31 / 2014 Raportin päiväys: 15.8.2014 LVV-kuntotutkimukset Sivu 2 (73) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA
www.asb.fi 10.7.2008 IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, 01370 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki TAMPERE: Lisätiedot Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.
Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN Lisätiedot ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE
ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta Lisätiedot Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito
Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat Lisätiedot MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA. Rivitalon päätyhuoneisto 4h+k+s Jyväskylässä Halssilassa KESKI-SUOMEN
KESKI-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 52, Vapaudenkatu 54 40101 JYVÄSKYLÄ 19.08.2011 Puhelin 0100 86345, Telekopio 010 362 6771 Sähköposti keski-suomi.uo@oikeus.fi ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA Rivitalon Lisätiedot Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala
Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin. Lisätiedot Lehtisaaren koulukeskus
Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi Lisätiedot 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat Lisätiedot Ilmanvaihdon tarkastus
PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot Lisätiedot HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 18 / 2009 Raportin päiväys: 30.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 Lisätiedot VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ
1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET, Lisätiedot RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT
TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron Lisätiedot RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA
RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015
KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8
KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio
Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu Lisätiedot Hyvinvointia sisäympäristöstä
Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa Lisätiedot Auringonpilkku, sivukoulu Helsinki
Auringonpilkku, sivukoulu Helsinki IVA-kuntotutkimus Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy 14.12.2016 Ilmanvaihtojärjestelmä Tehdyt tutkimukset Tutustuminen alkuperäisiin Lisätiedot KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS
KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä Lisätiedot RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012
RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden- Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo
Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE
1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden Lisätiedot SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET
TUOMO KOLLANEN SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET Opinnäytetyö Rakennusterveysasiantuntijakoulutus RTA1 RATEKO Mineraalivillakuidut Teolliset mineraalikuidut ovat epäorgaanisia kuituja, joita valmistetaan useista Lisätiedot RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS
Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen Lisätiedot RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA
RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu Lisätiedot KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015
29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot Hakaniemen Kauppahalli
Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa Lisätiedot Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013
Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Seuraaviin listoihin on koottu toimitilakiinteistöjen sopimusyritysten raportoimia Lisätiedot Tutkimusraportti MYYRMÄKITALO PAALUTORI VANTAA. IVA- järjestelmien kuntotutkimukset
PAALUTORI 3 01600 VANTAA Tutkimusraportti IVA- järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 40-49 / 2012 Raportin päiväys: 18.12.2012 IVA- kuntotutkimukset Sivu 2 (56) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm
45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO Lisätiedot ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma
ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP Lisätiedot JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011
JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax. Lisätiedot Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos
Hyvinvointia työstä ALTISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTON LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN PERUSTEELLA Sisäilmastoseminaari 2015 Katja Tähtinen¹, Veli-Matti Pietarinen¹, Sanna Lappalainen¹, Anne Hyvärinen², Lisätiedot OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON Lisätiedot Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa
Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta? Lisätiedot HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti
HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala Lisätiedot Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue
12.1.2006 Taulukko 1: Vuokrauksessa hyödynnettävä tietosisältö rakennusmalleissa Ei sisällä sisällöstä riippumatonta tietoa, kuten esimerkiksi rakennuksen osoite ja rakennusvuosi Aihe Selite Muoto Rakennukset Lisätiedot ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1
ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan Lisätiedot KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA
KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat Lisätiedot BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001 Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5
KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo Lisätiedot TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA