Source: http://docplayer.es/9082504-Consejeria-de-industria-turismo-empresa-e-innovacion-direccion-general-de-industria-energia-y-minas.html
Timestamp: 2018-06-19 16:39:31
Document Index: 210525601

Matched Legal Cases: ['Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 22', 'Artículo 1']

Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas - PDF
Download "Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas"
Francisca Iglesias Roldán
1 JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIETARIOS DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación
2 RESPONSABILIDADES INHERENTES ANTE LA NORMATIVA (Titulares, Usuarios y Administradores) Eugenio Rosique Pérez Inspector Jefe.
3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN REGLAMENTACIÓN APLICABLE - Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias BT 01 a 51.(BOE nº 224, de fecha 18 de septiembre de 2.002). - Orden de 11 de septiembre de 2.003, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, por la que se establecen procedimientos de actuación de los instaladores autorizados y de los organismos de control en el mantenimiento e inspección de las las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio y explosión, y locales de características especiales.(borm nº 222, de fecha 25 de septiembre de 2.003). - Resolución de 16 de julio de 2.013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dictan instrucciones en relación con las inspecciones periódicas de las instalaciones comunes de edificios de viviendas. (BORM nº 183, de fecha 8 de agosto de 2.003).
4 - Resolución de 20 de noviembre de 2.013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba el modelo de certificado de inspección periódica de instalación eléctrica de baja tensión común de edificio de viviendas para su utilización por los organismos de control. (BORM nº 284, de fecha 10 de diciembre de 2.003). - Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y se modifican otras ITC complementarias al mismo. (BOE nº 316, de fecha 31 de diciembre de 2.014). Entrará en vigor el
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Artículo 20 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT en lo sucesivo). Mantenimiento de las instalaciones. - Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán, ser efectuadas por una empresa instaladora habilitada en baja tensión. Artículo 21 del REBT. Inspecciones. - Sin perjuicio de la facultad del órgano competente de la administración, para llevar a cabo por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, para el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, las inspecciones serán realizadas por un Organismo de Control habilitado en este campo reglamentario.
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN A tal fin, la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) determinará: a) Las instalaciones y las modificaciones, reparaciones y ampliaciones de instalaciones que deberán ser objeto de inspección inicial antes de su puesta en marcha. b) Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica. c) Los criterios para la valoración de las inspecciones, así como las medidas a adoptar como resultado de las mismas. d) Los plazos de inspecciones periódicas. Artículo 2 del REBT. Campo de aplicación. - El presente Reglamento se aplicará a: a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. b) A las instalaciones existentes que se modifiquen, reparen o amplíen. c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor (18/09/2003), en lo referente al régimen de inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron.
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN ITC-BT-05 VERIFICACIONES E INSPECCIONES 4.- INSPECCIONES. - Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia, deberán ser objeto de inspección por un Organismo de Control. Las inspecciones podrán ser: Iniciales (Antes de la puesta en servicio de las instalaciones) o Periódicas Inspecciones iniciales. a) Instalaciones industriales con Potencia instalada superior a 100 KW. b) Locales de Pública Concurrencia. c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas. d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 KW. e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 KW. f) Quirófanos y salas de intervención. g) Instalac. de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 KW. h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración de proyecto para su ejecución.
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Inspecciones periódicas. - Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas de baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia instalada superior a 100 KW.
9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN - Orden de 11 de septiembre de 2.003, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, por la que se establecen procedimientos de actuación de los instaladores autorizados y de los organismos de control en el mantenimiento e inspección de las las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio y explosión locales de características especiales. BORM nº 222 de 25 de septiembre de Artículo 2. Contrato de mantenimiento. - El mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión de los locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y locales de características especiales, deberá ser contratado por el titular de las instalaciones con una empresa instaladora de baja tensión. Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales prorrogables por acuerdo de las partes.
10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Artículo 4. Comunicación de las actuaciones de mantenimiento. - La empresa instaladora de baja tensión que ha contratado el mantenimiento de las instalaciones eléctricas deberá dar cuenta a la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM), en el plazo máximo de 15 días, de todas las altas y bajas de dichos contratos que tengan a su cargo. - Las comprobaciones de mantenimiento se efectuarán al menos una vez cada seis meses. La empresa instaladora de baja tensión comunicará a la DGIEM, la relación de anomalías encontradas en la instalación, o la ausencia de ellas, con carácter anual, extendiendo para ello un certificado de reconocimiento de la instalación (CRIEBT). - Las actuaciones de mantenimiento son independientes de las inspecciones iniciales o periódicas que obligatoriamente deberán ser efectuadas por un Organismo de Control.
11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Artículo 5. Comunicación de las actuaciones de mantenimiento. - La empresa instaladora de baja tensión que tenga suscrito contrato el mantenimiento de la instalación eléctrica comunicará por escrito al titular de la instalación, con un mes de antelación, la fecha en que le corresponde solicitar la inspección periódica, adjuntando listado de los Organismos de Control Autorizados. - La empresa instaladora de baja tensión comunicará a la DGIEM la relación de las instalaciones eléctricas en los locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y características especiales, en las que tiene contratado el mantenimiento que, habiendo transcurrido tres meses desde la fecha en que deberían haber realizado la inspección oficial periódica exigible, y habiéndoselo comunicado al titular de la instalación dicha fecha con antelación suficiente, no la hayan realizado. - Las inspecciones periódicas son independientes de las revisiones de mantenimiento, que obligatoriamente tenga que efectuar la empresa instaladora de Baja Tensión, debiendo realizarse en presencia del instalador habilitado que tenga contratado el mantenimiento y de un representante del titular, los cuales deberán recibir copia del Certificado de Inspección, en el plazo máximo de cinco días. - En todo caso el Organismo de Control, hará llegar una copia del certificado de inspección a la DGIEM.
12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Resolución de 16 de julio de 20.13, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dictan instrucciones en relación con las inspecciones periódicas de las instalaciones comunes de edificios de viviendas.(borm nº 183 de 8 de agosto de 2.003). - El apartado 4.2. de la ITC-BT 05.- Inspecciones periódicas, del REBT, establece la obligación de realizar una inspección periódica cada 10 años a las instalaciones eléctricas comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 KW. - Teniendo en cuenta la dificultad de la identificación en edificios de viviendas antiguos de la potencia total instalada superior a 100 KW, se han establecido unos criterios técnicos que, a juicio de la DGIEM, clarifican el alcance para la adecuada aplicación de la ITC-BT 05, para ello como Anexo I a ésta Resolución, se han publicado las INSTRUCCIONES PARA DETERMINAR LA SUJECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMÚN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS A LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DECENAL, que son las siguientes:
13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 1) Se considera que deberán realizar la inspección periódica de las instalaciones eléctricas comunes, cada diez años, los edificios destinados a viviendas que dispongan de 25 o más suministros para viviendas (se excluyen los suministros para otros servicios generales o resto de servicios comunes). 2) En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas y que dispongan de locales se aplicará el mismo criterio, computándose también los suministros para los locales existentes. 3) Se exceptúan de la obligación de inspección periódica, las instalaciones eléctricas comunes de edificios destinados a viviendas que dispongan de 25 o más suministros y que acrediten una potencia total instalada inferior o igual a 100 KW. 4) A estos efectos, se considera edificio la construcción que dispone de instalaciones de enlace (CGP, línea/s generales de alimentación, centralización/es de contadores, etc) con un solo titular y N.I.F. (Comunidad de propietarios o propietario del edificio), pudiendo estar el edificio integrado con otros en un bloque de edificios que compartan otros servicios comunes como piscina, garaje, etc.
14 - Resolución de 20 de noviembre de 2.013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba el modelo de certificado de inspección periódica de instalación eléctrica de baja tensión común de edificio de viviendas para su utilización por los organismos de control. (BORM nº 284, de fecha 10 de diciembre de 2.003).
15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN - Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y se modifican otras ITC complementarias al mismo. Entrará en vigor el Disposición adicional primera. Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica específica para la recarga de los vehículos eléctricos. En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, se deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias, de modo que se posibilite la realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicada en las plazas de aparcamiento, tal y como se describe en el apartado 3.2 de la ITC BT 52. Se considera que un edificio o estacionamiento es de nueva construcción cuando el proyecto constructivo se presente a la Administración pública competente para su tramitación en fecha posterior a la entrada en vigor de éste R.D. ( )
16 Esquema 1a: instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga.
17 Esquema 1b: instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga (con nueva centralización de contadores de recarga para vehículo eléctrico).
18 Esquema 1c: instalación colectiva con un contador principal y contadores secundarios individuales para cada estación de recarga.
19 Esquema 2: instalación individual con un contador principal común para la vivienda y para la estación de recarga.
20 Esquema 3a: instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (utilizando la centralización de contadores existente).
21 - Las instalaciones eléctricas para la recarga de vehículos eléctricos ubicadas en aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal seguirán cualquiera de los esquemas anteriormente descritos. - Tanto en instalaciones existentes como en las nuevas, y para facilitar la utilización del esquema eléctrico seleccionado, los cuadros con las protecciones generales se podrán ubicar en los cuartos habilitados para ello o en zonas comunes. - Las instalaciones en edificios de nueva construcción se equiparán como mínimo con una preinstalación eléctrica para la recarga del vehículo eléctrico, de forma que se facilite la utilización posterior de cualquiera de los sistemas de instalación.
22 CENTROS DE TRANSFORMACION REGLAMENTACIÓN APLICABLE - Real Decreto 3275/1982, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. - Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a Existen ciertas comunidades de propietarios de edificios que por su particularidad disponen de un centro de transformación AT/BT para el suministro de energía eléctrica en baja tensión para los servicios comunes, en este caso los centros de transformación serán objeto de una inspección periódica cada 3 años, realizada por un Organismo de Control habilitado, así mismo los titulares deberán tener suscrito un contrato de mantenimiento del C.T. con una empresa instaladora habilitada en alta tensión, la cual realizará las labores de mantenimiento de la instalación, debiendo aportar un certificado de revisión anual al titular y en la DGIEM.
23 Muchas gracias por la atención
La Consejería de Economía, Industria e Innovación,
Página 15665 Decimotercera.- Resolución del convenio. El Convenio podrá ser rescindido por una u otra parte a causa del incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas u obligaciones, o bien por mutuo acuerdo
INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN CATALUÑA
INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN CATALUÑA DESCRIPCIÓN El Reglamento vigente de Instalaciones Electrotécnicas para Baja Tensión (REBT) tiene por objetivo establecer
EXPEDIENTE 18-MP-00071.1/2002 DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS CONSEJERÍA DE TRABAJO
Pág. 15 adecuar la plantilla de personal a las necesidades del citado Instituto. La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ha informado favorablemente la referida propuesta, de conformidad con
Página 15670 O C Consejería de Economía, Industria e Innovación O F S U C 10391 Resolución de 8 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se determina la
ENMACOSA CAMARA DE COMERCIO DE VILAGARCIA DE AROUSA 1. Septiembre 2009
ENMACOSA Empresa con más de 20 años de experiencia. En la actualidad enmacosa cuenta con un grupo multidisciplinar, que actúa en áreas tan diversas como: Control y Servicio de Proyectos (O.C.T.), Edificación,
Trámites necesarios en las instalaciones autorizadas en BT
Trámites necesarios en las instalaciones A III.I Instaladores autorizados en Baja Tensión A Introducción El artículo 22 del RBT-2002 establece que «las instalaciones eléctricas de BT se ejecutarán por
GRUPO ALPESA cuenta con todos los registros, seguros y requisitos legales para cubrir sus responsabilidades.
GRUPO ALPESA es una empresa que desde sus inicios ha ido adaptándose a las nuevas necesidades de sus clientes, con el fin de poder ofrecerles la mejor gestión y con la idea, de que una sola empresa les
COITI. O f i c i a l d e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M a d r i d NORMATIVA
C o l e g i o COITI O f i c i a l d e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M a d r i d NORMATIVA 15-07-03 1.- M U N I C I P A L Y A U T O N Ó M I C O : A y u n t a m i e n t
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4205 26.8.2004 DEPARTAMENTO DE TRABAJO E INDUSTRIA
15996 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4205 26.8.2004 Módulo 5: prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo. Crédito 5: prevención de riesgos derivados de
Generalitat de Catalunya Departamento de Trabajo e Industria Dirección General de Energía y Minas
Provenza 339 08037 Barcelona Teléfono (93) 484 94 00 Telefax (93) 484 95 68 Instrucción 5/2006 sobre evacuación de energía de instalaciones fotovoltaicas individuales compartiendo infraestructuras de interconexión
(Continuación del fascículo 1 de 2) SUMARIO 3. Otras disposiciones PAGINA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD.
DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD. Regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. DEPARTAMENT TREBALL I INDÚSTRIA. DO. Generalitat
Pág. 69 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 21 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2011, de la, por la que se publica modelo de impreso correspondiente al procedimiento
La empresa instaladora, implantación y mantenimiento de IRVE en viviendas
Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico La empresa instaladora, implantación y mantenimiento de IRVE en viviendas Daniel Carrasco, Director Gremi Instal ladors de Barcelona Presentación
WWW.INSTALPEDIA.ORG EXAMEN 1 DISPOSICIONES GENERALES CAP1...5
WWW.INSTALPEDIA.ORG EXAMEN 1 DISPOSICIONES GENERALES CAP1...5 1)En el 5º A de un edificio de viviendas vamos a sustituir una caldera a GLP de 69 kw para calefacción, con evacuación de los productos de
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPRESA
17654 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPRESA DECRETO 30/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial. La
Núm. 316 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Sec. I. Pág. 107446 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 13681 Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas
Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda?
Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda? Sí, según la ITC BT 25 punto 4, debajo de la tabla 2: En donde se prevea la instalación de la toma para el receptor
Decreto 88/2005, de 29 abril. ELECTRICIDAD
Decreto 88/2005, de 29 abril. ELECTRICIDAD. Establece los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat
DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL (USO
DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL (USO VIVIENDA Y HOTELERO) (PAREER) Madrid, 16 de Diciembre
INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA POR UNA EMPRESA PROMOTORA SOBRE DISCREPANCIAS SURGIDAS EN LA PETICIÓN DE SUMINISTRO A EMPRESA DISTRIBUIDORA
INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA POR UNA EMPRESA PROMOTORA SOBRE DISCREPANCIAS SURGIDAS EN LA PETICIÓN DE SUMINISTRO A EMPRESA DISTRIBUIDORA 8 de septiembre de 2011 INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA
núm. 38 de 16-ii-2015 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Economía y Empleo Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita
Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 1 Viernes, 2 de enero de 2015 Pág. 94 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2014,
2 a edición corregida PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO E LECTRICO. REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio. BOE nº 148, de 21 de junio
G U Í A T É C N I C A PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO E LECTRICO REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio BOE nº 148, de 21 de junio 2 a edición corregida GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial PROYECTO DE REAL
4. INSTALACIONES QUE REQUIEREN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO...11 5. EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES...11
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO...2 2. DOCUMENTACIÓN DE...2 2.1 Proyecto...2 2.2 Memoria Técnica de Diseño...2 3. INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO...8 4. INSTALACIONES QUE REQUIEREN MEMORIA TÉCNICA
INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA
INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA POSIBILITAR LA RECARGA EFECTIVA Y SEGURA DE LOS
53506 DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO ORDEN EMO/332/2012, de 16 de octubre, por la que se regula la aplicación en Cataluña del Real decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
Núm. 139 Lunes 9 de junio de 2014 Sec. I. Pág. 43598 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 6084 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN BÁSICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN BÁSICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POD 1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA E INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN 23 de julio de 2009 POD 1.1 CARACTERIZACIÓN DE