Source: http://docplayer.fr/1512098-Chauffe-eau-au-fioul-instantane-manuel-d-installation-om-128hh.html
Timestamp: 2017-02-21 05:25:21+00:00
Document Index: 164118144

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Chauffe-eau au fioul instantané. Manuel d installation OM-128HH - PDF
Chauffe-eau au fioul instantané. Manuel d installation OM-128HH
Download "Chauffe-eau au fioul instantané. Manuel d installation OM-128HH"
Blanche Lefrançois
1 Chauffe-eau au fioul instantané Manuel d installation Modèle OM-128HH IMPORTANT Cet appareil devrait être installé par une personne munie d une licence et dûment autorisée, étant donné la nécessité d effectuer des raccords d électricité, d eau et de combustible. Conserver ce manuel pour référence ultérieure. Vérifier les codes et règlements locaux régissant son emploi. AVERTISSEMENT Ce chauffe-eau n est pas conçu pour utilisation commerciale ou pour toute utilisation autre que l alimentation en eau chaude. Toute autre utilisation peut entraîner un mauvais fonctionnement ou une durée de vie plus courte de l appareil. Ne pas retirer la plaque signalétique et les étiquettes du chauffe-eau. Table des matières SECTION A: Conseils de sécurité pour l installation 1 SECTION B: Désemballage 2 Pièces nécessaires à une installation standard 2 Accessoires 2 Profils dimensionnels 3 SECTION C: Installation Choix d un emplacement 4 Outils nécessaires pour l installation 4 Installation du réservoir de carburant 5 Élimination de l air emprisonné 6 Installation de la soupape de sûreté à pression et à température 6 Installation de la filerie fixe 6 Plomberie 7 Installation définitive du raccordement électrique 9 Commutateur différentiel et commutateur DIP 10 Raccordement électrique pour la pompe de circulation 10 Raccordement électrique pour la minuterie 11 Installation de l appareil et du conduit 12 SECTION D: Essai d utilisation Préparation 15 Utilisation 15 SECTION E: Installation sur cheminée 162 SECTION A: CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR L INSTALLATION S assurer de bien suivre les instructions suivantes Les instructions comprises dans ce manuel sont classifiées en deux catégories : " AVERTISSEMENT " ET "ATTENTION ". Elles ont pour but de fournir des informations importantes pour un fonctionnement sans danger. "AVERTISSEMENT" "ATTENTION" indique la possibilité d un accident fatal ou d une blessure grave pour l utilisateur s il n utilise pas correctement le chauffe-eau. indique la possibilité d une blessure pour l utilisateur ou de dommages matériels si l appareil n est pas utilisé correctement. AVERTISSEMENT 1. Ne jamais utiliser de combustible autre que le kérosène ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL (Association américaine pour les essais de matériaux)) D K, ASTM D396 fioul n 1 ou n 2 pauvre en soufre, ou ASTM D975 diesel ultra pauvre en soufre (ULSD). L emploi d un carburant pauvre en soufre est recommandé. NE JAMAIS UTILISER D ESSENCE! L utilisation de tels combustibles peut provoquer une explosion ou un incendie et causer des blessures. 2. Une mauvaise installation, des ajustements et modifications, ou encore le service et l entretien effectués par une personne non autorisée peuvent ENDOMMAGER L APPAREIL, ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, CONSTITUER UN DANGER OU CAUSER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. Cet appareil devrait être installé par une personne munie d une licence et autorisée, étant donné la nécessité d effectuer des raccords d électricité, d eau et de combustible. Consulter le manuel d installation et les instructions d utilisation et de maintenance, ou contacter votre détaillant pour obtenir de plus amples informations. 3. DANGER DE CHOC ELECTRIQUE! Avant de retirer tout panneau d accès du chauffe-eau pour l entretien, assurez-vous que l alimentation électrique est coupée, pour éviter tout risque de DANGER, DE BLESSURE CORPORELLE GRAVE OU D ENDOMMAGEMENT DE LA PROPRIÉTÉ. 4. Avant de procéder à l installation, prendre connaissance des règlements locaux et des normes ANSI Z21.22 qui s appliquent aux chauffe-eau, et s y conformer. 5. Ce chauffe-eau a été conçu pour fonctionner à une altitude maximale de pieds (1.500 m) au dessus du niveau de la mer. Si le chauffe-eau est installé avec le conduit à une altitude comprise entre pieds (500 m) et pieds (1.500 m) au dessus du niveau de la mer ou la cheminée à une altitude comprise entre pieds (1000 m) et pieds (1.500 m), des réglages sont nécessaires. Consultez votre détaillant local. A haute altitude, la combustion du chauffe-eau risque de ne pas fonctionner. 6. RISQUE DE POLLUTION DE L AIR À L INTÉRIEUR ET D INCENDIE. Assurez-vous que le tuyau d évacuation est correctement installé et branché. Le ruban d aluminium fourni peut être utilisé pour sceller les raccords du tuyau d évacuation. ATTENTION 1. S assurer de la propreté des lieux autour de l appareil, et n y déposer aucun matériau inflammable. 2. RISQUE D INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. N appliquer aucune force ou pression excessive sur le cordon d alimentation. S assurer qu il n y a pas de poussière sur la fiche, et qu elle est solidement fixée à la prise de courant. 3. Installer une soupape de sûreté à pression et à température sur l orifice d installation, conformément aux règlements locaux et aux normes ANSI Z Consulter la page 6 pour de plus amples détails. 4. Lorsque le 2ième carburant est utilisé dans une zone où les températures sont inférieures à 25 F (-4 C), il est recommandé d utiliser un additif avec le carburant pour éviter qu il gèle. Consultez votre fournisseur de carburant pour connaître l additif et le mélange appropriés. 13 K SECTION B: DÉSEMBALLAGE DÉSEMBALLAGE 1. Désemballer l unité avec soin. 2. Vérifier s il n y a pas d écrou desserré. 3. Retirer les accessoires et le manuel d instruction de la boîte. Coupleur la pompe de circulation (2 pièces) Fil guide pour la pompe de circulation (1 pièce) (4.9ft) Coupleur la minuteric (2 pièces) Fil guide pour la minuteric (1 pièce) (4.9ft) (Rouge) (Noir) (Blanc) Fourni avec l appareil (Jaune) PIÈCES NÉCESSAIRES À UNE INSTALLATION STANDARD Les kits d installation standard suivants sont disponibles : Mise à l'air libre de force dirigée de la cheminée Utiliser le kit d installation du conduit (Pièce # ) Evacuation cheminée Utiliser le kit d adaptateur d installation de cheminée (Pièce # Dia.5 / # Dia.4 ) Dans le cas de méthodes d installation alternatives, vous devez vous procurer des accessoires. KIT D INSTALLATION DU CONDUIT (pièce no ) ø3-15/16po (ø100mm) Collet extérieur (pièce no ) 13-3/4po (350mm) Tuyau d évacuation flexible (1 pièce) KIT D ADAPTATEURS DE MONTAGE DE LA CHEMINEE (piéce no Dia. 5") (piéce no Dia. 4") Joint de collet de gaine Collet (e=5mm) (2 pièces) intérieur (pièce no ) EA. (pièce no ) 33-1/2po (850mm) ø2-13/16po (ø71mm) ø2-3/4po (ø70mm) Tuyau de cheminée extérieur (1 pièce) Tuyau de cheminée intérieur (1 pièce) (pièce no ) 39-3/8po (1000mm) 9-7/8po (250mm) 10-1/2po (266mm) Raccord coudé flexible (1 pièce) (pièce no ) ou RACCORD DE TUYAU D VACUATION Ruban d aluminium (w: 30mm 500mm) (1 pièce) Tissu d isolation (pièce no ) Flexible d arrivée ø3po (ø75mm) (pièce no ) Joint de caoutchouc Collier de (2 pièces) serrage du (pièce no ) EA. flexible (2 pièces) (pièce no ) EA. COUVERCLE DE TUYAU D ARRIVÉE Vis à débouchage spontané (8 pièces) Vis de scellement à débouchage spontané (8 pièces) CONDUIT DE RALLONGE (pièce no ) ATTENTION : La longueur totale du conduit de rallonge entre le chauffe-eau et le tuyau de cheminée ne doit pas dépasser 10 pieds et ne peut comporter plus de trois coudes. REMARQUE: Lors de l'utilisation des tuyaux, toujours recouvrir le tuyau d'évacuation avec le couvercle en tissu d'isolation. Vis (2 pièces) Écrou (2 pièces) ACCESSOIRES (OPTION) ø2-13/16po (ø71mm) 5-7/8po (150mm) ø2-3/4po (ø70mm) 5-7/8po (150mm) Raccord coudé (2 pièces) (pièce no ) EA. Ruban d aluminium (2 pièces) 31-3/4po~57po (805~1450mm) Conduit de rallonge Conduit de rallonge "B" (2 pièces) "A" (2 pièces) (pièce no ) EA. ø2-13/16po Patte de scellement (ø71mm) du conduit (4 pièces) Vis à débouchage spontané (5 pièces) Vis (4 pièces) Écrou (4 pièces) ø2-3/4po (ø70mm) 33-1/2po (850mm) Tissu d isolation (2 pièces) (pièce no ) EA. EXTENSION DU TUYAU A BOUCHE (pièce no ) 9-1/2 po (240mm) NOTE: Ce tuyau de cheminée de rallonge est pour une épaisseur de mur de 10-5/8 po. (270 mm) à 18-1/8 po. (460 mm). 24 PROFILS DIMENSIONNELS 22-1/2 po (570 mm) 8-1/2 po (215 mm) 6-1/4 po (160 mm) 3/16 po (5 mm) Orifice d évacuation ø2-3/4 po(ø70 mm) Orifice d arrivée d air ø2-3/4po(ø70mm) 12-5/8 po (320 mm) Couvercle d accès Orifice de sorite d eau chaude (NPT 1-1/4po Mâle) Panneau avant 23 po(585 mm) 705 Orifice d'arrivée d'eau (NPT 1-1/4po Mâle) 3-9/16" (91mm) Sorite de vidange (NPT 1/2 Mâle) Boîte de jonction Couduite à carburant 35 SECTION C: INSTALLATION AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être installé conformément aux présentes instructions, ainsi qu aux règlements locaux; en l absence de tels règlements, conformément aux règlements les plus récents de l Association Nationale de Protection contre l Incendie (NFPA31). Avant de commencer l installation, prendre connaissance de tout article des codes locaux ou nationaux et des normes ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTI- TUTE (Institut national américain de normalisation)) Z21.22 s appliquant aux chauffeeau, et s y conformer. Cet appareil devrait être installé par une personne munie d une licence et autorisée, étant donné la nécessité d effectuer des raccords d électricité, d eau et de combustible. CHOIX D UN EMPLACEMENT ATTENTION:Lorsque le 2ième carburant est utilisé dans une zone où les températures sont inférieures à 25 F (-4 C), il est recommandé d utiliser un additif avec le carburant pour éviter qu il gèle. Consultez votre fournisseur de carburant pour connaître l additif et le mélange appropriés. Pour l emplacement de l appareil, choisir un endroit suffisamment isolé pour les conduites d eau et l alimentation électrique. 1. Choisir un emplacement sans humidité, déversement d eau, piscine ou neige. 2. Choisir un emplacement où l évacuation d eau peut être effectuée facilement. 3. Choisir un emplacement sans danger pour l installation du réservoir de carburant. 4. Choisir un emplacement exempt de matériaux combustibles. 5. Les murs entourant l appareil devraient être recouverts d un matériau incombustible (blocs de béton, mortier ou plâtre). 6. Le plancher sur lequel est posé le chauffe-eau doit être résistant aux vibrations et aux chocs, et doit être suffisamment résistant pour supporter le poids du chauffe-eau. 7. Choisir un emplacement où la maintenance et la réparation correctes peuvent être assurées à l'appareil après l'installation. 8. Choisir un emplacement à l abri des variations de température. 9. Installer l appareil de façon stable sur une surface incombustible. S il est installé sur un plancher combustible, il devrait être surélevé pour l empêcher d entrer en contact avec des matériaux combustibles. 10. Choisir un emplacement à environnement adapté, non corrosif et non toxique. 11. Situer l extrémité du conduit à un emplacement à l abri de la neige, de la glace, d herbes, de feuilles, de débris divers et de forts vents. 12. Avant de percer un trou dans votre mur pour le passage du conduit, s assurer que l emplacement est exempt de câbles électriques, de canalisations et gaz ou d eau et d autres obstacles. Outil OUTILS NÉCESSAIRES POUR L INSTALLATION. Emploi Tournevis Phillips Installation de la cheminée, etc. Foreuse électrique Percement d un trou dans le mur pour le tuyau de cheminée Scie-cloche de 4-3/4po de diamètre Découpe d un trou dans le mur pour le passage tuyau de cheminée Clé à tuyau Raccordement de la cheminée 46 INSTALLATION DU RESERVOIR DE CARBURANT Le réservoir de carburant doit être acheté séparément et installé par un technicien qualifié et spécialisé en alimentation en combustible. REMARQUE : L installation du réservoir de carburant doit être conforme avec le Code NFPA 31 de l Association Nationale de Protection contre l Incendie ou les règlements appliqués localement. Vérifier avec les responsables locaux de la construction. Les instructions suivantes devraient être suivies pour l installation d un réservoir de carburant à grande capacité alimenté par gravité. La hauteur de la sortie du combustible du réservoir doit être d au moins 12 pouces au niveau du sol où repose le chauffe-eau. Pour éviter que le combustible n exerce une trop grande pression sur le chauffe-eau, le niveau supérieur du réservoir ne doit pas se situer à plus de 8-1/2 pieds au-dessus de la partie inférieure de l appareil. La pression d arrivée du combustible ne doit pas dépasser 2,5 PSI. Si la pression d arrivée dépasse 2,5 PSI, un manodétendeur (pièce # ) doit être utilisé. Le réservoir de combustible doit être situé à au moins 6 pieds de toute source de chaleur. La canalisation d alimentation reliant le réservoir à l appareil doit être une canalisation en cuivre de 3,8 po de diamètre extérieur. Pour éviter la formation de poches d air dans la canalisation de carburant, celle-ci doit être lisse, sans coudes en U ou angles aigus. Il est conseillé d installer un filtre à combustible «approuvé UL» sur la sortie d un réservoir de carburant. Il convient de prévoir également une vanne d arrêt sur le réservoir. Des vannes d arrêt devraient également être installées sur la canalisation de carburant et raccordées au réservoir de la façon indiquée au-dessous. L'appareil doit avoir une canalisation de carburant séparée du réservoir de carburant. REMARQUE : Une vanne d arrêt supplémentaire installée près du mur extérieur minimisera la quantité de carburant à purger au cas où le chauffe-eau devrait être débranché. Si la vanne se trouve à l intérieur du bâtiment, il est conseillé d utiliser un modèle à élément fusible (pièce # ). 1. S assurer que tous les réservoirs sont équipés d un reniflard. 2. Il est conseillé d installer un filtre à combustible «approuvé UL» sur la sortie d un réservoir de carburant. Les spécifications pour ce filtre à combustible sont les suivantes : Type de carburant : ASTM D K Kérosène, ASTM D396 n 1 ou n 2 pauvre soufre, ou ASTM D975 diesel ultra pauvre en soufre (ULSD). Capacité de filtrage : 2 GPH (minimum) 3. Le réservoir d alimentation en carburant doit être placé de façon à permettre à la gravité d alimenter le dispositif et suffisamment en hauteur pour réduire l air emprisonné dans la canalisation d alimentation. Veuillez consulter la section «D», page 8 des instructions d utilisation et d entretien dans le cadre de la procédure d évacuation de l air emprisonné. ( ) REMARQUE : Si la hauteur maximale excède la hauteur spécifiée, il est nécessaire d installer une vanne régulatrice de pression du fioul. La pièce no a des ouvertures femelles d'entrée et sortie 3,8 po. (N.P.T.) pour accepter les raccords de conduite de carburant. REMARQUE : Soupape à liaison fusible (no ) l est essentiel que la soupape, selon son emploi, soit entièrement ouverte ou fermée. L écrou supérieur sur la soupape (sous le membre rotatif) est scellé et ne doit jamais être serré ni retiré. Vérifiez l absence de fuites lors de l installation des conduites à carburant. UNE SOUPAPE FUYANTE DOIT TOUJOURS ETRE REMPLACÉE. Reniflard du réservoir Réservoir à combustible extérieur 8-1/2 pieds maximum Filtre à carburant (approuvé UL) Vanne fusible (intérieure) ( ) 12 po minimum Vanne d arrêt 5 Vanne d arrêt Boucle Canalisation en cuivre de 3/8 po. de diamètre extérieur7 ÉLIMINATION DE L AIR EMPRISONNÉ Lors de la première mise en fonction ou lors du réapprovisionnement du réservoir, il est possible que de l air pénètre dans le conduit d essence rendant ainsi l allumage difficile. Dans ce cas, chassez complètement l air du filtre à carburant du côté de la sortie du carburant et suivez la procédure ci-dessous : 1. Appuyer sur le commutateur " marche/arrêt " (ON/OFF) pour le mettre en position " arrêt ". Débrancher le cordon d alimentation. 2. Placer un petit contenant sous la crépine pour recueillir le carburant qui s en écoulera. 3. Desserrer la vis sur le dessus de la crépine. Essuyer immédiatement tout carburant répandu. 4. Retirer complètement l air emprisonné. Ne pas retirer tout l air entraînera un mauvais allumage et peut provoquer l arrêt de l appareil. 5. Une fois l air retiré, resserrer la vis. 6. Brancher l appareil. Appuyer sur le commutateur " marche/arrêt " pour le mettre en position " marche ". REMARQUE : Si l allumage ne fonctionne pas, appuyer sur le commutateur " marche/arrêt " pour le mettre en position " arrêt ". Après 10 secondes, appuyer encore une fois pour le remettre en position " marche ". INSTALLATION DE LA SOUPAPE DU SURETÉ À PRESSION ET À TEMPÉRATURE Au moment de l installation, une soupape de sûreté à pression et à température, conforme aux normes ANSI pour les Soupapes de Sûreté pour les Systèmes d Alimentation en Eau Chaude, sera installée dans l applique taraudée sur le chauffe-eau. L installation des dispositifs de sécurité devrait être effectuée en fonction des règlements locaux. Les spécifications concernant cette soupape de sûreté à pression et à température sont les suivantes : Orifice d entrée : 3/4 po Température : 210 F Réglage de la soupape de sûreté à pression : 150 PSI Capacité nominale : Min BTU/H (a) Aucune autre soupape ne doit être placée entre la soupape de sûreté et le chauffe eau. (b) La vidange effectuée par le dispositif de sécurité est acheminée vers un endroit approprié lorsqu elle survient. (c) Aucun manchon ou tout autre restriction ne doit être installée sur la conduite de refoulement. (d) Une conduite de refoulement doit être installée pour assurer une évacuation complète de l eau du chauffe-eau. REMARQUE : Une activation manuelle des soupapes de sûreté à pression devrait être effectuée au moins une fois par année. PLOMBERIE PLOMBERIE D EAU FROIDE ET D EAU CHAUDE AVERTISSEMENT : La plomberie doit être conforme aux méthodes adéquates de plomberie, en conformité avec les codes ou règlements locaux. Le OM-128HH devrait être installé par un plombier qualifié et familier avec les codes et ordonnances locaux. 68 ATTENTION : Lors de l installation, une soupape de sûreté à pression et à température conforme aux normes ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (Institut national américain de normalisation)) doit être installée à la sortie d eau chaude du chauffe-eau. L installation des dispositifs de sécurité doit être faite conformément aux règlements locaux. Si un clapet de non retour ou une valve de retenue est nécessaire sur la canalisation d eau froide, l installation d un réservoir d expansion (100 psi, 8 gal min.) sur la canalisation d eau chaude est recommandée. Lorsque le dispositif est installé comme chauffe-eau de rechange, il importe de déterminer si un clapet de non retour est déjà installé ou non. Retirer le clapet de non retour avant l installation de l appareil sauf si le clapet de non retour est imposé dans les codes locaux. Que l appareil soit utilisé en région froide, tempérée ou chaude, un matériau isolant suffisant doit être appliqué aux tuyaux de canalisation d eau froide, d eau chaude et de drainage, au clapet de non retour, aux valves, au réservoir d expansion et à la soupape de sûreté à pression et à température pour éviter le gel (en les recouvrant d un isolant thermique ou en équipant l appareil d un réchauffeur antigel). Ne pas utiliser de tuyau plus petit pour le raccordement à l orifice de sortie d eau chaude. L utilisation d un tuyau plus petit pour le raccordement provoque une couche d air plus importante au sommet de l échangeur de chaleur ne permettant pas à l eau de couvrir le détecteur de température. Installer un tuyau comme indiqué sur le schéma lors de l utilisation d un tuyau plus petit. PLOMBERIE DE SYSTEME DE CHAUFFAGE Orifice de sortie d eau chaude Remplacer par un tuyau plus petit ici Valve d évacuation d air REMARQUE: Veuillez choisir un endroit ou la tuyauterie de chauffage pour le chauffe-eau et l extrémité du convecteur peut être raccourcie au maximum. REMARQUE: Veuillez vous assurez que la tuyauterie pour le convecteur est correctement disposée et vérifier également l absence de fuite par un test de pression. REMARQUE: La capacité de la pompe de circulation doit être choisie conformément à la perte de charge de l eau causée par le flot maximum nécessaire et le plus long tuyau. 1. Installez le matériau d isolation thermique sur la tuyauterie d eau chaude pour éviter toute perte de chaleur. 2. Dans le cas de systèmes fermés, nous vous recommandons l utilisation d une solution antigel afin d éviter le gel et la corrosion. Consultez votre installateur en plomberie pour connaître le mélange approprié. 3. Des tuyaux en cuivre, en acier inoxydable ou en polyéthylène réticulé (XLPE) doivent être utilisés pour les tuyaux principaux et d embranchements. 4. Veuillez raccorder un tuyau d eau chaude au réservoir d expansion et installer du côté de l entrée de la pompe de circulation. 5. Veuillez installer un séparateur d air et un purgeur d air dans le tuyau de l eau chaude pour libérer l air à l intérieur du tuyau. 6. Veuillez installer un circuit de détour. (La fermeture du tuyau d eau chaude avec une soupape thermique ou une soupape de contrôle de température peut être à l origine de problèmes dans la pompe de circulation.) 7. Veuillez installer des raccords sur les côtés d'entrée et de sortie pour faciliter les raccordements et/ou démontages. 8. Pour les tuyauteries de chauffage, veuillez impérativement installer une soupape de sûreté du côté aspiration de la pompe de circulation. Veuillez adapter la pression réglée de la soupape de sûreté à la capacité en réservoir du réservoir d expansion fermé. Concernant la capacité du réservoir d expansion fermé, veuillez lire les articles concernant le réglage de pression de la soupape de sûreté et le choix du réservoir d expansion fermé. 9. Employer la qualité d'eau suivante lors du remplissage du système. Description ph Chlorures Dureté Chlorures résiduels Niveaux maximum 6,5 à 8, Oz/gal. (50 mg/l) Oz/gal. (150 mg/l) Tee Oz/gal. (2 mg/l) 79 Choix du réservoir d expansion fermé Concernant le choix du réservoir d expansion fermé, veuillez choisir conformément à la formule de calcul cidessous ou en consultant les formules de calcul des fabricants des produits en vente dans le commerce. Formule de calcul du réservoir d expansion fermé P2+0.1 V= +1.1 V0 V : P2-P1 Vo : : P1 : Volume de réservoir du réservoir d expansion fermé (L) Volume d eau total du système des tuyauteries d eau chaude (L) Coefficient d expansion de l eau Pression du réservoir d expansion sous pression d azote (MPa) Pour la pression d azote, veuillez choisir la pression statique maximale à laquelle est soumis le réservoir d expansion (Différence maximale entre le réservoir d expansion et le radiateur) en y ajoutant de 0,01 à 0,02MPa P2 : Pression réglée de la soupape du sûreté (MPa) Vo (L)= Volume de l échangeur de chaleur du chauffe-eau + volume d eau retenue du radiateur + volume d eau retenue dans les tuyauteries (Cf. tableau ci-dessous) Volume d eau retenue pour 1m Diamètre nominal 1/4 3/8 1/2 3/ /4 1-1/2 de canalisations en cuivre Volume d eau retenue (L/m) Volume d eau retenue pour 1m de tuyauterie d eau Diamètre nominal Volume d eau retenue (L/m) 1/ / / / Coefficient d expansion de l eau Température Coefficient d expansion 80 C (176 F) Injection d eau et purge de l air des tuyauteries d eau chaude 1. Lors de l injection d eau vers les tuyauteries d eau chaude, fermez la soupape 1, ouvrez la soupape de drainage et la soupape d alimentation en eau des tuyauteries d eau chaude et effectuez l injection d eau. Veuillez avoir une pression d injection d eau inférieure à la pression réglée pour la soupape de sûreté. Côté chauffe -eau Soupape d alimentation en eau Alimentation en eau Soupape 1 Radiateur Soupape de drainage Evacuation d eau 2. Lorsque l eau de circulation commence à être évacuée par la bouche d évacuation d eau, fermez la soupape de drainage, ouvrez le purgeur d air qui se trouve sur les tuyauteries d eau chaude et purgez l air qui se trouve à l intérieur de la tuyauterie. 3. Ouvrez la soupape 1, faites fonctionner la pompe de circulation, faites circuler l eau de circulation et effectuez la purge de l air. Si l air est purgé pour chacun des circuits des tuyauteries d eau chaude, il est possible d effectuer une purge de l air très efficace. 4. Après avoir effectué une circulation environ 10 minutes, fermez la soupape d alimentation en eau et fermez le purgeur d air. 810 Exemple de plomberie (Pour chauffage) Spupape de sûreté à pression et à température Purgeur d air Réservoir d expansion Pompe de circulation Collecteur Soupape du collecteur Robinet de vidange Tuyan d écoulement Raccord Soupape du sûreté Détour Soupape Sortie d eau chaude Soupape de pression différentielle Entrée eau chaude Drain Séparateur d air Soupape d alimentation en eau Soupape du collecteur Collecteur Soupape de drainage Soupape de sûreté Exemple de plomberie (A la fois pour l alimentation d eau chaude et le chauffage) Collecteur Soupape du collecteur Entrée eau chaude Détour Soupape de pressiom différentielle Sortie eau chaude Alimentation eau froid Soupape de meelange Soupape de sûreté à pression et à température Robinet de vidange Tuyan d écoulement Purgeur d air Pompe de circulation Réservoir d expansion Reccord Purgeur d air Soupape Soupape du collecteur Collecteur Réservoir d expansion Chand Soupape Froid Réservoir d expansion Drain Soupape du sûreté Séparatour d air Soupape d alimentation en eau Soupape de drainage Echangeur plaque plate Soupape de contrôle Pompe de circulation ATTENTION: Toujours installer la soupape de mélange sur la tuyauterie du circuit d eau chaude. 911 INSTALLATION DE LA FILERIE FIXE AVERTISSEMENT: AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE DE BLESSURE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. Veuillez vous assurer que le disjoncteur de circuit principal et le cordon d alimentation sont bien débranchés avant l entretien. Les chocs électriques peuvent être à l origine de graves blessures. Nous vous conseillons de confier l installation à un électricien qualifié. BIEN SUIVRE LA PROCÉDURE SUIVANTE SOURCE D ALIMENTATION : 120V AC, 60 Hz, courant monophasé 1. Débrancher le cordon d alimentation de la prise d alimentation secteur. 2. Enlever les 4 vis et le couvercle de la boîte de jonction située du côté gauche de l appareil. 3. Débrancher le conducteur de mise à la terre (vert) de la fiche d alimentation. 4. Débrancher les deux câbles d alimentation de la partie supérieure de la borne. 5. Serrer le protecteur de cordon avec une pince réglable pour retirer l embout isolant en plastique de l appareil. Retirer le cordon d alimentation. 6. Remettre l embout isolant du protecteur de cordon sur le cordon d alimentation et insérer ce dernier dans le trou situé du côté gauche de l appareil. Connecter le conducteur de mise à la terre au cordon d alimentation et les câbles d alimentation à la borne. 7. Remettre le couvercle de la boîte de jonction en place sur l appareil et insérer les vis. 8. Les connexions électriques doivent être en conforme aux méthodes électriques appropriées, ainsi que selon les codes et les règlementations locaux. Un électricien agréé qui connaît les codes et les décrets locaux doit déployer les connexions nécessaires. 1012 COMMUTATEUR DIFFERENTIEL ET COMMUTATEUR DIP REMARQUE: Veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation est bien débranché lorsque le changement de position du commutateur DIP est sélectionné. Le commutateur différentiel des contrôles sur le panneau du circuit principal ne change pas la température de l'eau de l'échangeur de chaleur. Le commutateur peut être réglé à un delta (marche/arrêt) de 3,6 F (2 C), 18 F (10 C) ou 36 F (20 C). Un delta plus important réduit le cycle court du brûleur. REMARQUE : La position du commutateur DIP est réglée sur 18 F à la sortie d usine. 1. Sélectionnez la position du commutateur différentiel avec le commutateur DIP (SW1) 2. Sélectionnez le champ différentiel avec le commutateur DIP N 2 ou N Assurez vous que le commutateur DIP N 1 est en position ON. SW Commutateur DIP Panneau du circuit principal SW1 N DIFF 3.6 F (2 C) OFF OFF 18 F (10 C) OFF ON ON 36 F (20 C) ON ON RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE POUR UNE POMPE DE CIRCULATION (DISPONIBLE AUPRÈS D UN FOURNISSEUR EN ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE) Ce chauffe-eau est pourvu d une borne d alimentation électrique pour une pompe de circulation. Il est possible de faire fonctionner la pompe de circulation en combinaison avec l interrupteur de mise en marche du chauffe-eau en connectant la pompe à la borne K du panneau du circuit électrique. Lorsque l interrupteur de mise en marche est en position ON, la borne K d alimentation électrique de la pompe de circulation effectue une alimentation AC120V d une façon constante. N importe quelle pompe de circulation fonctionnant en AC120V et d une consommation électrique ne dépassant pas 300W peut être branchée sur la borne K d alimentation électrique. Veuillez utiliser le fil conducteur pour pompe de circulation fourni en vous conformant au schéma de raccordement ci-dessous. Veuillez ôter la borne ouverte connectée à la borne K. Brancher à la pompe de circulation (en vente dans le commerce) en utilisant le coupleurs fourni (rouge). Pour le raccordement électrique au circuit électrique, consulter le schéma de raccordement électrique. Brancher le fil conducteur pour pompe de circulation à la borne K du circuit électrique. Comment utiliser le coupleur Ménager un espace de 3/16 pouces (4 à 5mm) Fil conducteur pour pompe de circulation Obturateur Fil conducteur d alimentation électrique de la pompe de circulation (K) Panneau du circuit principal Pompe de circulation (en vente dans le commerce) 1113 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE D UNE MINUTERIE (DISPONIBLE AUPRÈS D UN FOURNISSEUR EN ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES) Ce chauffe-eau est pourvu d'une borne de branchement pour la minuterie. Cette borne est à contact sans voltage (également appelé contact sec). Vous pouvez opérer l'appareil avec la minuterie en connectant la minuterie (en option) à la borne "L" de branchement de la minuterie sur le panneau du circuit électrique. Lorsque l'interrupteur du chauffe-eau est en position "ON" et que le signal du contact sans voltage de la borne "L" de branchement de la minuterie est "OFF", le chauffe-eau interrompt son fonctionnement et le voyant de fonctionnement se met à clignoter pour indiquer qu'il est en attente. Veuillez ôter la borne de court-circuitage connectée à la borne L et brancher le cordon de minuterie (en option) en utilisant le coupleurs fourni (blanc). Brancher le fil conducteur pour minuterie à la borne L du circuit électrique. Les autres minuteries disponibles peuvent être branchées à l appareil uniquement par l intermédiaire d un relais. Utiliser un relais avec connecteur. Comment utiliser le coupleur Ménager un espace de 3/16 pouces (4 à 5mm) Fil conducteur pour minuterie Obturateur Fil conducteur d alimentation électrique de la minuterie MINUTERIE (disponible auprés d un fournisseur en équipements électriques) Panneau du circuit principal SW1 Minuterie (L) ATTENTION: N appliquez aucun voltage à la borne de branchement de la minuterie car cela peut endommager le panneau du circuit principal. 1214 13 INSTALLATION DE L APPAREIL ET DU TUYAU DE CHEMINÉE CONSEILS DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT : 1. L ouverture du tuyau de cheminée doit être complètement exposée au grand air. Ne pas évacuer vers un garage, un sous-sol ou tout autre espace clos. 2. Ne pas installer le tuyau de cheminée trop près d autres objets ou matériaux. 3. Avant de percer le trou de passage du tuyau de cheminée dans le mur, s assurer de l absence de fils électriques, de conduites de gaz ou d autres obstacles. 4. Ne pas installer le tuyau de cheminée dans un endroit où il sera exposé à la neige ou à des courants d air violents et où des feuilles pourront le boucher. IMPORTANT : Dans les endroits ayant de fortes chutes de neige, l espace dégagé au sol devrait être augmenté en fonction des chutes de neige moyennes. Dans les endroits en plein air soumis à des vents violents, un brise-vent peut être nécessaire. 5. Ne pas installer le tuyau de cheminée en dessous du radiateur. 6. Le tuyau d échappement doit être correctement installé et raccordé. Du ruban d aluminium peut être utilisé pour isoler les raccords du tuyau d échappement. 7. Toujours recouvrir le tuyau d échappement avec un tissu d isolation. 8. Si l'installation est réalisée dans un bâtiment sans avant-toit, un avant-toit non inflammable doit être installé directement au-dessus du tuyau de cheminée. ATTENTION : La longueur totale du tuyau d extension entre le radiateur et le tuyau de cheminée ne doit pas être supérieure à 3 pieds, avec un total de 3 coudes. REMARQUE : Lorsque des tuyaux d extension sont utilisés, toujours recouvrir le tuyau d échappement avec le tissu d isolation. INSTALLATION DE L APPAREIL 1. Installer l appareil de façon stable sur une surface incombustible. Si l appareil est installé sur un plancher combustible, il devrait être surélevé à l aide de briques, de blocs de béton ou d un quelconque matériau incombustible pour l empêcher d entrer en contact avec le matériau combustible. Lorsque l appareil est installé dans un placard, aucune bouche de ventilation n est nécessaire dans la porte du placard si l espace minimum est assuré entre l appareil et les objets combustibles l entourant. APPAREIL (DEGAGEMENT A L INTERIEUR) Côté gauche 6 pouces (150mm) Côté droit 6 pouces (150mm) Arrivée plus de 2 pieds d air Arrière 6 pouces (150mm) (600 mm) Couvercle du tuyau Plus de Combustible de cheminée 2 pieds Gaz object Avant 2 pieds (600mm) (600 mm) d échappement plus de 2 pieds De la porte avant au placard 6 pouces (150mm) (600 mm) Objet Dessus 2 pieds (600mm) combustible plus de plus de 2 pieds 2 pieds Gaz d échappement Si le matériau combustible est protégé avec un (600 mm) (600 mm) Arrivée matériau non combustible tel qu une plaque de plus de 2 pieds d air (600 mm) métal 0,024 (24 gage) avec un espace d air ventilé, le dégagement suivant est appliqué. (150 mm) Objet plus de 6 po. combustible Objet combustible Côté gauche 2 pouces (50mm) Côté droit 2 pouces (50mm) Arrière 2 pouces (50mm) REMARQUE: Il est important d assurer un dégagement suffisant pour l entretien, les réparations et la maintenance éventuelle. Nous vous conseillons le dégagement suivant pour la maintenance. Côté gauche 2 pieds (600 mm) Avant 4 pieds (1.5 m) CHEMINEE (DÉGAGEMENT À L'EXTÉRIEUR) Du conduit à la surface combustible : Vertical 24 pouces (600mm) Du conduit à la surface combustible : Horizontal 24 pouces (600mm) RALLONGE D EVACUATION (AVEC TISSU D'ISOLATION) De la rallonge d évacuation à la surface combustible : Vertical 3 pouces (76mm) De la rallonge d évacuation à la surface combustible : Horizontal 3 pouces (76mm) 2. Consulter les règlements locaux régissant l installation de chauffe-eau, de canalisation d eau et de réservoir de carburant. INSTALLATION DU TUYAU DE CHEMINÉE IMPORTANT : Avant de commencer l installation, consulter tous les règlements locaux, provinciaux et nationaux s appliquant aux chauffe-eau, et s y conformer. 1. Choisir l emplacement de l appareil. Prévoir les dégagements indiqués ci-dessous entre l appareil et tout autre matériau. 2. S assurer que l espace extérieur où débouchera la cheminée est libre de tout objet.15 REMARQUE : S assurer que l épaisseur du mur ne dépasse pas 10-1/2 pouces. Le tuyau de cheminée peut être installé à travers n importe quel matériau de construction standard. 3. Pour une installation standard, choisir l emplacement du trou pour le tuyau de la cheminée. (Voir le diagramme à la page 16.) REMARQUE : Le chauffe-eau devrait être installé sur un plancher robuste, plat et au niveau. 4. Percer la découpe de passage du tuyau de la cheminée à partir de l intérieur de la pièce. Utiliser une perceuse électrique munie d une scie-cloche de 4-3/4 po. de diamètre. L ouverture du côté intérieur doit être légèrement plus haute que celle du côté extérieur (d environ 1/4 po.), de telle sorte que le tuyau de cheminée soit légèrement incliné vers le bas (d environ 3 degrés) une fois installé. Cette précaution assurera l évacuation vers l extérieur de l humidité de condensation dégagée par la cheminée et empêchera la pluie ou la neige de pénétrer de l extérieur après l installation. Intérieur 3 3 Scie-cloche 5. Installer le collet intérieur et le joint de collet au tuyau de cheminée intérieur, puis insérer ce dernier de l intérieur à travers la découpe. S assurer que la flèche du collet intérieur pointe vers le haut et fixer la bande de fixation via les deux trous de la bande d arrêt avec une vis et un écrou. Fixer le tuyau de cheminée intérieur au mur à l aide des quatre vis fournies dans l emballage. Collet intérieur Vis Vis à débouchage spontané Tuyau de cheminée intérieur Joint de collet 6. Continuer à tourner le tuyau de cheminée extérieur avec les brides intérieure et extérieure fermement ajustées contre les murs intérieur et extérieur. Écrou Tuyau de cheminée extérieur 7. Insérer le tuyau d évacuation flexible dans le raccord coudé flexible jusqu à ce qu il soit en position verrouillée. ATTENTION : Les tuyaux flexibles et raccords coudés flexibles sont équipés de languettes pour éviter qu ils se détachent. Lors du raccordement, sortez légèrement les languettes avant l insertion. Ces languettes peuvent déjà être sorties selon les lots de production. Dans ce cas, les insérer telles quelles. Ne jamais essayer de retirer un tuyau quand les languettes sont sorties, car cela peut provoquer une fuite des gaz d'évacuation. Raccord coudé flexible Joint de collet Tuyau de cheminée intérieur Languette Légèrement sortir les languettes en utilisant par exemple une pince. Languette Tuyau d évacuation flexible Tuyau de cheminée intérieur Raccord coudé flexible Approx. 1/8 in. (3mm) 1416 8. Faire glisser le tissu d isolation sur le tuyau de cheminée flexible et le raccord coudé flexible. Tissu d isolation REMARQUE : Lors du débranchement d un tuyau d extension (tel qu un tuyau flexible ou un raccord coudé flexible), le retirer en le faisant pivoter dans le sens des aiguilles d une montre. 9. Retirer la vis de l orifice d évacuation de l appareil. Insérer le tuyau d évacuation flexible dans l orifice d évacuation, et fixez-les ensemble à l aide de la vis. REMARQUE : Isoler tous les raccordements de tuyaux avec le ruban d aluminium. ATTENTION : Ne pas enfoncer de force un tuyau d échappement. Si un joint torique est endommagé, cela peut provoquer une fuite des gaz d'évacuation. Si un tuyau d échappement est enfoncé après que ses languettes aient été sorties, il est immobilisé par ses languettes et il n est plus possible de le retirer. Le retirer de force endommage le tuyau d échappement. 10. Raccorder les joints de caoutchouc aux deux extrémités du flexible d arrivée. Joint de caoutchouc Joint de caoutchouc Flexible d arrivée 11. Placer les colliers de serrage sur les joints de caoutchouc et fixer le flexible tel qu indiqué ci-dessous. Collier de serrage Collier de serrage 1517 Tuyau de cheminée intérieur 10-1/2 po. (270 mm) maximum Collier de serrage Joint de caoutchouc Tissu d isolation 4~10-1/2 po. (100~270 mm) Joint de collet Tuyau de cheminée extérieur 14-1/2~17 po. (370~430 mm) Raccord coudé flexible Joint de caoutchouc Collier de serrage Collier de serrage Collier de gaine intérieur Flexible d arrivée Ruban d aluminium Tuyau d évacuation flexible Collier de suspension du tuyau d évacuation SECTION D: ESSAI D UTILISATION PRÉPARATION 1. S assurer que le tuyau de cheminée est correctement installé. 2. S assurer que la réservoir de carburant est correctement installé. S assurer qu il n y a aucune fuite de carburant. 3. S assurer qu il n y pas de fuite d eau provenant des tuyaux. (Plomberie) 4. S assurer que les raccordements électriques et la mise à la terre sont correctement effectués. 5. S assurer de la stabilité du sol et de sa résistance aux vibrations intenses et au poids du chauffe-eau lorsqu il est plein. 6. S assurer que l aire entourant l appareil est exempte de matériaux inflammables. 7. Vérifier l absence de poches d air dans les canalisations de carburant. UTILISATION 1. Ouvrir le robinet d alimentation en combustible. 2. Mettez l INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE en position ON. Le voyant de FONCTIONNEMENT s allume. Le fonctionnement automatique est basé sur la température de l eau à l intérieur de l échangeur de chaleur. Le voyant du BRULEUR est allumé lorsque le brûleur est en mode de fonctionnement. REMARQUE: Lorsqu il s agit du premier fonctionnement ou après épuisement du carburant, la combustion peut ne pas se produire en raison de l air dans la canalisation de carburant. Dans ce cas, veuillez évacuer l air conformément aux explications de la section précédente. 1618 SECTION E: INSTALLATION SUR CHEMINEE Cet appareil est un chauffe-eau a combustion interne et peut etre connecte directement a une cheminee. Avec cette option, l'air ambiant est utilise pour la combustion et les gaz de combustion sont refoules a l'exterieur par la cheminee. IMPORTANT: 1. Cet appareil devra etre installe par un specialiste, du fait des branchements electriques, en eau et en combustible a effectuer. Verifier les codes locaux et les reglements les plus recents de l'association Nationale de Protection contre l'incendie (NFPA-31) pour l'installation d'appareil combustible. 2. Un regulateur de tirage barometrique doit etre installe dans le tuyau d'evacuation pour stabiliser le tirage des gaz de combustion. Un registre approuve UL (Underwriters Laboratories) doit etre utilise. Le regulateur de tirage barometrique doit etre installe en conformite avec la norme NFPA Lorsque l'appareil est installe dans un batiment ordinaire, en briques ou en pierre, l'aeration est suffisante pour la combustion et la ventilation. Dans un espace ferme, cependant, il faudra prevoir des ouvertures d'arrivee d'air et de ventilation. (Voir figure 1). Verifier les codes locaux et les reglements de NFPA-31 pour les details. 4. Il est recommande de connecter le chauffe-eau OM-180 a un tuyau de tirage independant. 5. Choisissez un endroit qui peut amener assez d air pour la combustion. Le trou d entrée d air doit être situé à un emplacement qui peut amener l air extérieur près du sol. Zone ouverte nécessaire (espace confiné) = 155 pouces 2 2 endroits ATTENTION 1. Si tout autre appareil est connecte au meme tuyau de tirage independant (2 ou plus), il faudra se conformer a la reglementation locale et nationale. 2. Si le chauffe-eau OM-180 est connecte a un tuyau de tirage commun avec d'autres appareils, les performances du chauffe-eau risquent d'etre affectees. 3. La longueur totale du conduit d évacuation et du carneau ne doit pas dépasser 25 pieds (7,62 mètres). Choisissez un endroit qui soit le plus près possible de la cheminée afin que les conduites soient les plus courtes possibles. REMARQUE: 1. Pour eviter tout risque de fuite de gaz, s'assurer que tous les branchements sont bien realises et proteges par du ruban d'aluminium ou un autre materiau d'etancheite resistant a la chaleur. 2. Un tuyau d'evacuation de 4 pouces de diametre est utilise pour le branchement a la cheminee. Afin d'eviter tout risque de brulure au contact de ce tuyau, l'enrober d'un materiau isolant a la chaleur. 3. Pour l'installation sur la cheminee, utiliser les accessoires en option. Kit d adaptateur d installation de cheminèe (Pièce # Dia.5 ou Pièce # Dia.4 ) 1719 Exemple d'installation sur la cheminee Garnissage de cheminee Ouverture de sortie d'air de l'interieur (plus de 155 pouces 2 ) Tuyau d'evacuation (5 pouces/4 pouces de diametre) Regulateur de tirage barometrique (approuve UL) Cheminee Materiau d'etancheite resistant a la chaleur Exterieur Couvercle de tuyau d'arrivee Raccord de tuyau d'evacuation Ouverture d'arrivee d'air de l'exterieur (plus de 155 pouces 2 ) OM-128HH INSTALLATION DU RACCORD DE TUYAU D'EVACUATION Fig. 1 Orifice d'evacuation Enlever la vis de la sortie d'evacuation de l'appareil. Introduire le raccord de tuyau d'evacuation dans l'orifice d'evacuation et resserrer avec la vis. Raccord de tuyau d'evacuation Fig.2 INSTALLATION DU COUVERCLE DE TUYAU D'ARRIVEE Introduire le couvercle de tuyau d'arrivee dans l'ouverture d'arrivee de l'appareil. Couvercle de tuyau d'arrivee Ouverture d'arrivee Fig.3 1820 TOYOTOMI U.S.A., INC. 604 Federal Road, Brookfield, CT New 03/14 Pièce no Imprimé au Japon Montrer encore
Chauffe-eau au fioul instantané. Manuel d installation OM-122DW
Chauffe-eau au fioul instantané Manuel d installation Modèle OM-122DW IMPORTANT Cet appareil devrait être installé par une personne munie d une licence et dûment autorisée, étant donné la nécessité d effectuer Plus en détail Instructions d'installation DA 289-4 fr-ca
Instructions d'installation DA 289-4 fr-ca L installation, les réparations et l entretien doivent être effectués par un technicien autorisé de Miele, conformément aux normes de sécurité nationales et locales Plus en détail INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLE 300521
INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLE 300521 WWW.BURCAM.COM 2190 Boul. Dagenais Ouest LAVAL (QUEBEC) CANADA H7L 5X9 TÉL: 514.337.4415 FAX: 514.337.4029 info@burcam.com Votre pompe a été soigneusement emballée Plus en détail GUIDE D'INSTALLATION. Lave-Vaisselle
GUIDE D'INSTALLATION Lave-Vaisselle SOMMAIRE 1/ CONSIGNES DE SECURITE Avertissements importants 03 2/ INSTALLATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE Appareil non encastré 04 Appareil encastré 04 Appareil encastré Plus en détail REMARQUE : CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR
Table des matières 1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ... 16 2. DIMENSIONS REQUISES... 18 2.1 Dimension du produit...19 3. DÉBALLER, DÉPLACER ET PLACER LA CUISINIÈRE... 20 4. FIXATIONS MURALES Plus en détail Instructions d installation
Instructions d installation Dessus de cuisinière au gaz KM 320 G Lisez ces instructions avant d installer ou d utiliser ces appareils pour prévenir les accidents etéviter de les endommager. l M.-Nr. 05 Plus en détail Directives d installation des Chauffe-Air d adjonction électriques montés dans les plénums
Directives d installation des Chauffe-Air d adjonction électriques montés dans les plénums Août 2008 VERSION 4 CES INSTRUCTIONS D INSTALLATIONS COUVRENT: MODÈLES T-4 à T-30 (4Kw à 30 Kw) NOTES GÉNÉRALES Plus en détail MANUEL D INSTRUCTIONS K-STAR ÉLECTRIQUE Chauffe-piscine/spa électrique
GARANTIE (Valide uniquement pour le propriétaire initial) Le chauffe-piscine/spa K-Star est garanti à l acheteur original pendant un an à partir de la date d achat contre tout défaut de fabrication. Exception Plus en détail MODÈLES 400416T 400417T POMPES D ÉGOUT
WWW.BURCAM.COM 2190 Boul. Dagenais Ouest TEL: 514.337.4415 LAVAL (QUÉBEC) FAX: 514.337.4029 CANADA H7L 5X9 info@burcam.com MODÈLE ILLUSTRÉ 400416T INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLES 400416T 400417T POMPES Plus en détail Instructions d'utilisation
U22 K 7208 5600-0/2003 FR (FR) Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-/9/24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation Avant-propos Instructions Plus en détail Manuel d utilisation du modèle
Manuel d utilisation du modèle FLOWMAX-90 Chauffe-eau à condensation 85 000 BTU AVERTISSEMENT Si les consignes suivantes ne sont pas attentivement respectées, un feu ou une explosion peut se produire et Plus en détail GUIDE D'INSTALLATION Lave-Vaisselle
GUIDE D'INSTALLATION Lave-Vaisselle SOMMAIRE 1 / CONSIGNES DE SECURITE Avertissements importants 03 Dimensions d encastrement 04 Inventaire des pièces livrées 04 Raccordement à l eau 05 Evacuation des Plus en détail Installation de la station FS36
Installation de la station FS36 Plancher sans chape CaleôSol, Mur Chauffant CaleôMur Introduction Le chauffage par le sol à base d'eau est dit à basse température, ce qui signifie que la température d'écoulement Plus en détail Chauffe-eau au fioul instantané Instructions d utilisation et d entretien
Chauffe-eau au fioul instantané Instructions d utilisation et d entretien MODÈLE OM-128HH IMPORTANT Prendre connaissance des présentes instructions et bien les comprendre avant d installer ou utiliser Plus en détail Boiler Elektro. Instructions de montage Page 2
Boiler Elektro Instructions de montage Page Boiler Elektro (chauffe-eau électrique) Table des matières Symboles utilisés... 8 Modèle... 8 Instructions de montage 4 Instructions de montage Choix de l emplacement Plus en détail Systèmes de pression d eau 2.9 et 3.5 et 5.2 montés sur un moteur à courant continu de 12/24 V
Systèmes de pression d eau 2.9 et 3.5 et 5.2 montés sur un moteur à courant continu de 12/24 V Applications typiques Les systèmes WPS 3.5/5.2 UNO et WPS 2.9/3.5 UNO MAX sont des pompes volumétriques à Plus en détail CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Consignes de sécurité importantes CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT : Si les consignes contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, une explosion ou un feu peuvent en résulter, Plus en détail Guide d Installation & Manuel d Utilisation
Réchauffeur pour Piscine Flow-Line Guide d Installation & Manuel d Utilisation LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L INSTALLATION Conserver ce livret afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Un Défaut dans l Plus en détail NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION MULTIWIND 5.3KW PAGE 1
MULTIWIND Réversible 5,3 kw Notice d installation et d utilisation NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION MULTIWIND 5.3KW PAGE 1 Vous venez d acquérir pour votre plus grand confort un climatiseur MULTIWIND Plus en détail Manuel de l utilisateur Dispositif d utilisation hivernale DUH À utiliser uniquement avec le modèle GSWH-1
Manuel de l utilisateur Dispositif d utilisation hivernale DUH À utiliser uniquement avec le modèle GSWH-1 Aide à protéger le chauffe-eau GSWH-1 contre les dommages causes par les températures hivernales. Plus en détail Mesures relatives à l'installation 7385 Série
Reliant Mesures relatives à l'installation 785 Série Robinet monocommande central pour évier avec drain SpeedConnect Nous vous félicitons d avoir fait l acquisition d un robinet American Standard avec Plus en détail TECNOLUX CR-48B. Mode d emploi
TECNOLUX CR-48B Mode d emploi REFRIGERATEUR SEMI CONDUCTEUR MODE D EMPLOI PRECAUTIONS DE SECURITE Lisez toutes les instructions avant d utiliser cet appareil. Appliquez toujours les précautions de sécurité Plus en détail Milieux de conduite d'arrivée 150 mm
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE SÉQUENTIEL Milieux de conduite d'arrivée 150 mm Le design de la manette de commande de la douche et de la plaque de recouvrement peut varier en fonction du modèle MODE Plus en détail Instructions d'utilisation
U22 K 7208 5500 0/2003 FR (FR) Pour l'opérateur Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation Avant-propos Plus en détail Notice d installation
PLANCHER CHAUFFANT ELECTRIQUE SIMPLE ET CONFORTABLE Notice d installation Câble Chauffant solutions extérieurs WARMUP DEGICABLE Assistance Technique : 0805 639 905 1 Sommaire Caractéristiques générales Plus en détail MANUEL D INSTALLATION
F MANUEL D INSTALLATION - La présence de bruits, de vibrations excessives et de fuites d eau peut être le résultat d une installation incorrecte. - Ne déplacer jamais la machine en la tenant par le plan Plus en détail Model: PSB100. Système de sonde pour parking en marche arrière. Guide d installation TABLE DES MATIERES
Système de sonde pour parking en marche arrière Model: PSB100 Guide d installation TABLE DES MATIERES Avertissements...2 Descriptions du produit...3 Bordereau de marchandises...3 Instructions d installation...4 Plus en détail T e c h n i q u e GAZ. Guide d auto-inspection. Code de construction du Québec Chapitre II. CAN/CSA-B149.1-10 (modifié)
Code de construction du Québec Chapitre II T e c h n i q u e GAZ CAN/CSA-B149.1-10 (modifié) TABLE DES MATIÈRES Alimentation en gaz... 2 Dégagements minimaux et emplacements... 5 Approvisionnement d air... Plus en détail SOMMAIRE. Instructions d installation et manuel d utilisateur 1
SOMMAIRE 1 AVERTISSEMENTS GENERAUX DE SECURITE... 2 2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT... 3 3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES... 4 4 INSTALLATION... 8 4.1 CONNEXIONS HYDRAULIQUES... 9 4.2 CONNEXIONS ELECTRIQUES... Plus en détail RELAIS STATIQUE. Tension commutée
RELAIS STATIQUE Nouveau Relais Statique Monophasé de forme compacte et économique Coût réduit pour une construction modulaire Modèles disponibles de 15 à 45 A Modèles de faible encombrement, avec une épaisseur Plus en détail NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION
NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION 1 Cher client, Nous vous félicitons pour votre choix et l achat de la chaudière à chauffage central dernière technologie fabriquée par notre société. Vous venez d Plus en détail NOTICE D INSTALLATION
BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC EAU CHAUDE SANITAIRE NOTICE D INSTALLATION Lisez attentivement la notice d installation avant le montage de l appareil www.airtradecentre.com SOMMAIRE A. REMARQUES IMPORTANTES... Plus en détail Guide d installation et de fonctionnement
Système de chauffe-eau solaire pour piscines hors sol N O de pièce : S421/411 Guide d installation et de fonctionnement Le principe du chauffage solaire L vantage du système SunHeater Grâce à la pompe Plus en détail Kit d'inversion ECS intégral en option. Chaudière gaz à condensation. Suprapur KSBR. 6720812895-00.1Wo 6 720 815 059 (2015/02) BE
Kit d'inversion ECS intégral en option Chaudière gaz à condensation Suprapur KSBR 67081895-00.1Wo 6 70 815 059 (015/0) BE Table des matières Table des matières 1 Explication des symboles et mesures de Plus en détail CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES MODÈLE A. De fabrication robuste, il est composé d un réservoir en acier doux où en acier inoxydable (stainless steel).
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES MODÈLE A De fabrication robuste, il est composé d un réservoir en acier doux où en acier inoxydable (stainless steel). Le réservoir galvanisé augmente l espérance de vie du chauffe-eau. Plus en détail OPERATIONS D INSTALLATION, DE REPARATION ET ENTRETIEN
OPERATIONS D INSTALLATION, DE REPARATION ET ENTRETIEN UNITÉ CLIMATISÉE HORIZONTALE EHW 518, 725, 830, 1036, 1042, 1250, 1657, 2069, 2476, 3097, 35110 SOMMAIRE Consignes de Sécurité... 3 Réception de l Plus en détail T.Flow Activ Modulo. Notice de Montage. Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo. www.aldes.
Notice de Montage T.Flow Activ Modulo Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo 11023718/A - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France Plus en détail MODÈLE 300603 INSTRUCTIONS D INSTALLATION POMPE PUISARD
WWW.BURCAM.COM 2190 Boul. Dagenais Ouest TEL: 514.337.4415 LAVAL (QUEBEC) FAX: 514.337.4029 CANADA H7L 5X9 info@burcam.com Votre pompe a été soigneusement emballée à l usine, pour prévenir les dommages Plus en détail MANUEL D UTILISATION
MANUEL D UTILISATION Radiateur à Inertie Céramique Modèles : HT10EK/HT15EK/HT20EK UTILISATION INTERIEURE UNIQUEMENT Lire attentivement la notice avant de procéder à l installation et l utilisation de l Plus en détail Instructions d Installation & Entretien 10-2015
Instructions d Installation & Entretien 1 10-2015 SECURITE ET USAGE APPROPRIE Pour assurer la sécurité et la performance de ce produit, vous devez vous conformer strictement aux instructions incluses ciinclus. Plus en détail Notice d'installation, d'utilisation et entretien Comfort
FR Notice d'installation, d'utilisation et entretien Comfort 00-0 - 60-20 - 20 Table des matières FR Généralités Remarques Certification - Normes CE Emballage Consignes de sécurité 5 Symboles utilisés Plus en détail Aspirateur avec sac. Réf: EV-100-S18 / Modèle: CEVC180ASB MANUEL D UTILISATION
Aspirateur avec sac Réf: EV-100-S18 / Modèle: CEVC180ASB MANUEL D UTILISATION 1 MISES EN GARDE IMPORTANTES Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil. Conserver ce Plus en détail GUIDE PRODUIT INSTALLATION RAPIDE SANS SOUCI. Leader mondial dans la technologie magnétique
GUIDE PRODUIT INSTALLATION RAPIDE SANS SOUCI Filtre hautes performances des systèmes de chauffage Améliore le rendement énergétique Capture les débris magnétiques et non magnétiques Conception sans obstruction Plus en détail Consommation. Poids brut (transport)
Manuel d utilisation Laminateurs à froid EM 1200 Spécifications Largeur maximum de plastification Epaisseur maximum de plastification Vitesse maximum Vitesse minimum (en ajustant la pression des rouleaux Plus en détail Série 63 N4 - Notice d exploitation et d entretien Numéro de notice OM-63/N4-001 Date: 09/27/2010 Page 1 sur 5. Avis sur l entretien : DESCRIPTION
Série 63 N - Notice d exploitation et d entretien Numéro de notice OM-63/N-001 Date: 09/7/010 Page 1 sur 5 ray série 63-N - Directives d installation et d entretien Électrovannes simples à 3 ou voies et Plus en détail EDENA 3 & 4 Progress. L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être. Vous devez faire appel à votre installateur ou à un
NOTICE D'UTILISATION EDENA 3 & 4 Progress IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSOUS POUR OBTENIR UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT DE NOTRE MATÉRIEL. 1. RÉGLEMENTATION 1. 1 Conditions réglementaires Plus en détail Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé
Manuel d installation et d utilisation Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé 600/150-750/200-1000/220-1500/300 V 1.3 SOMMAIRE 1 Description du dispositif... 3 1.1 Série type... 3 1.2 Protection du Plus en détail PA-DPS-8x Pressostats différentiels d air
Page 1/4 PA-DPS-8x Pressostats différentiels d air Caractéristiques : Différentiel de commutation fermé Kit de fixation sur gaine inclus Avantages Point de commutation réglable facilement avec échelle Plus en détail Spécificités thermiques d une installation DualSun
Spécificités thermiques d une installation DualSun Table des matières 1. Introduction... 1 2. Raccordement hydraulique... 3 2.1. Raccordement inter-panneaux... 3 2.2. Calepinage des panneaux DualSun... Plus en détail Détecteur de condensation QXA2000. Siemens Building Technologies HVAC Products
1 542 1542P01 1542P02 Détecteur de condensation Dispositif de surveillance permettant d'éviter les dégâts dus à la condensation sur les plafonds rafraîchissants et dans les installations CVC. Pour alimentation Plus en détail Chaudière polycombustible bois-fioul. Solid 5000 W/WC SFU 17H SFU 17C T100. Notice d utilisation 6 720 801 504 (2014/03) T30.44069.
Chaudière polycombustible bois-fioul Solid 5000 W/WC SFU 17H SFU 17C T100 6 720 801 504 (2014/03) T30.44069.02 Notice d utilisation Madame, Monsieur, Vous avez choisi une chaudière polycombustible (bois/fioul) Plus en détail Instructions de montage. pour le combiné réfrigérateur-congélateur NoFrost Pagina 38 7083 137-00 ECBN 5066
Instructions de montage pour le combiné réfrigérateur-congélateur Norost Pagina 38 7083 137-00 ECBN 5066 Mise en place Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, Plus en détail MANUEL D UTILISATION ET D ENTRETIEN
MODÈLE C MANUEL D UTILISATION ET D ENTRETIEN www.valtherm.ca Tél. 514.262.5010 Fax. 450.735.0935 info@valtherm.ca TABLE DES MATIÈRES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES MISE EN GARDE COMMENT DÉTERMINER LA PUISSANCE Plus en détail Chaudière gaz à condensation
Notice d entretien pour installateurs Chaudière gaz à condensation MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tél. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/74-1600 Internet : www.wolf-heiztechnik.de Plus en détail Manuel du propriétaire
Manuel du propriétaire 7213100100R01 HTC521W Thermostat non-programmable de 3600W HTC525W Thermostat non-programmable de 4000W Félicitations pour votre achat de ce thermostat de ligne électrique Dimplex. Plus en détail Instructions d'installation KMR1124 G, KMR1134 G, KMR1135 G KMR1136 G, KMR1354 G, KMR1355 G
Instructions d'installation KMR1124 G, KMR1134 G, KMR1135 G KMR1136 G, KMR1354 G, KMR1355 G KMR1356 G fr-ca L installation, les réparations et l entretien doivent être effectués par un technicien autorisé Plus en détail Notice de montage. Four vapeur combiné DGC 5080 XL DGC 5085 XL. fr-be. Veuillez impérativement lire le mode d'emploi
Notice de montage Four vapeur combiné DGC 5080 XL DGC 5085 XL Veuillez impérativement lire le mode d'emploi fr-be et la notice de montage avant l'installation et/ou la mise en service. Vous vous protégerez Plus en détail Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d installer et d utiliser ce poêle à pellets.
PRESENTATION Cher Client, Nous vous remercions pour la confiance dont vous faites preuve à l égard de nos produits et nous tenons à vous féliciter d avoir choisi notre poêle à pellets. Les travaux de recherche Plus en détail Le nec plus ultra en termes de centrales de traitement d air : combustion directe et combustion indirecte
KLIMAT Le nec plus ultra en termes de centrales de traitement d air : combustion directe et combustion indirecte Mark possède une série de centrales de traitement d air qui peuvent être utilisées dans Plus en détail Mode d emploi. régulateur différentiel pour des systèmes solaires thermiques
Mode d emploi régulateur différentiel pour des systèmes solaires thermiques 1 Conseils de sécurité 2 2 Principe de foncionnement 2 3 Affichage et commandes d operation 3 4 Préréglages 4 5 Réglage des paraètres Plus en détail MANUEL D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE SOMMAIRE. Fonction. Avertissements Gamme de produits Caractéristiques techniques
8/FR www.caleffi.com Groupes de transfert pour installations solaires Copyright Caleffi Séries 8 9 MANUEL D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE SOMMAIRE Fonction Avertissements Gamme de produits Caractéristiques Plus en détail HA863RK CENTRALE ALARME 3 ZONES + INTERRUPTEUR À CLÉ
HA863RK CENTRALE ALARME 3 ZONES + INTERRUPTEUR À CLÉ Merci d'avoir choisi ce produit EUROPSONIC. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la notice. Ce produit a été testé et emballé correctement Plus en détail Notice d'installation, d'utilisation et entretien Comfort E
Notice d'installation, d'utilisation et entretien Comfort E 100-130 - 10-210 - 20 Table des matières Généralités 3 Remarques 3 Emballage 3 Consignes de sécurité Symboles utilisés Recommandations générales Plus en détail Manuel d'installation COMBI+ Lisez ce manuel avant l'installation
Manuel d'installation COMBI+ Lisez ce manuel avant l'installation Introduction Le fonctionnement du Quooker COMBI+ Le Quooker COMBI+ est un système d'alimentation en eau bouillante et en eau chaude composé Plus en détail NOTICE DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE DES RUBANS CHAUFFANTS ELECTRIQUES
NOTICE DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE DES RUBANS CHAUFFANTS ELECTRIQUES SOMMAIRE I. Système de base...2 II. Stockage...2 III. Vérifications Préliminaires...2 IV. Préparation...2 V. Réalisation...3 VI. Plus en détail DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT, D INSTALLATION ET D ENTRETIEN POUR LES SÉPARATEURS 5000-5100 SERIES
DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT, D INSTALLATION ET D ENTRETIEN POUR LES SÉPARATEURS 5000-5100 SERIES CARACTÉRISTIQUES Les séparateurs 5000-5100 series de Wade sont certifiés par la PDI (Plumbing & Drainage Plus en détail AUREA INVERTER. Manuel d Installation
INVERTER Manuel d Installation 2 Table des matières 1. Précautions à pendre... 4 2. Choix le lieu d installation... 5 3. Accessoires... 6 4. Installation de l unité intérieur... 8 5. Tuyauterie de drainage... Plus en détail WALLAS 95DP MANUEL D UTILISATION
WALLAS 95DP MANUEL D UTILISATION 4, rue Paul Héroult 92500 RUEIL MALMAISON Tph : 01 47 16 74 74 Fax : 01 47 16 77 77 email : contact@atmb-atmb.com RECHAUD WALLAS 95DP Combustible : Diesel Consommation Plus en détail Détecteur de condensation
1 542 1542P01 1542P01 1542P02 QXA2001 QXA2000 AQX2000 Détecteur de condensation QXA2000 QXA2001 Dispositif de surveillance permettant d'éviter les dégâts dus à la condensation sur les plafonds rafraîchissants Plus en détail Quelques notions d humidité
Quelques notions d humidité L air contient toujours une certaine quantité d eau sous forme de vapeur qui détermine le degré d humidité d une pièce. La capacité de l air de contenir de la vapeur d eau est Plus en détail Manuel d installation et d utilisation Module ECS instantanée
Manuel d installation et d utilisation Module ECS instantanée Manuel d installation et d utilisation Module ECS instantanée FWS 30 ECO FR Fixation murale Mars 2015 Sous réserve de modifications en vue Plus en détail Dispatch 8 interrupteurs avec prises Françaises
Dispatch 8 interrupteurs avec prises Françaises GUIDE DE L UTILISATEUR 9407 - Version 1.0 Juin 2009 DP8 - Dispatch 8 interrupteurs avec prises Françaises 1 - Instructions de sécurité 1.1 - Symboles utilisés Plus en détail Manuel de l utilisateur
Manuel de l utilisateur Borne de recharge de niveau 2 pour véhicule électrique EVC30T/EVC30T-IN ELMEC Inc. OCTOBRE 2014 (REV10) TABLE DES MATIÈRES Aperçu (Modèles 4, 5, 6 et 7) 2 Raccordement électrique Plus en détail SYSTÈME DE CONTRÔLE SOLAIRE LX-220 Installation et mode d emploi
SYSTÈME DE CONTRÔLE SOLAIRE LX-220 Installation et mode d emploi IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LISEZ ET OBSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES CONSERVEZ CES CONSIGNES EN LIEU SÛR AVERTISSEMENT Avant d installer Plus en détail SÉRIES 101 / 105 INSTRUCTIONS D INSTALLATION
WWW.BURCAM.COM 2190, boul. Dagenais Ouest TÉL: 514.337.4415 LAVAL (QUÉBEC) FAX: 514.337.4029 CANADA H7L 5X9 info@burcam.com Votre pompe a été soigneusemenet emballée à l usine, pour prévenir les dommages Plus en détail Table des matières. Consignes de sécurité importantes 2. Données techniques 3-4. Informations générales 5. Description technique 6
téléphone: 866-356-99 email: Support@eccotemp.com adresse: 35 - A Industrial RD Summerville, SC 9483 Table des matières Consignes de sécurité importantes Données techniques 3-4 Informations générales 5 Plus en détail 9.0. Électricité et plomberie
9.0 Électricité et plomberie 9.1 Installation électrique En général, on installe les branchements électriques dans les cavités des murs à ossature en bois. Toutefois, ce n est pas le cas pour les murs Plus en détail solutions écran plat Caractéristiques techniques Contenu de la boîte Avertissements
solutions écran plat Support mural pour écrans LCD, plasma et LED Manuel d installation MST65BKR Adapté aux téléviseurs de 37 po à 65 po Charge maximale 75kg (165 lb) Caractéristiques techniques Taille Plus en détail Style 7T. Afficheur température
Style 7T Afficheur température INSTRUCTIONS D INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE B.P. 1 49340 TRÉMENTINES FRANCE Tél. : 02 41 71 72 00 Fax : 02 41 71 72 01 www.bodet.fr Réf.: 606274 D S assurer à réception Plus en détail Chalet de Laffrey 20/12/2013
Chalet de Laffrey 20/12/2013 Mise en eau 1) Dans le vestiaire (là où il y a le chauffe eau) Sur le groupe sécurité, fermer la vidange (robinet rouge) du chauffe eau 1/16 de tour à gauche Ouvrir l'eau (robinet Plus en détail Robinet thermostatique antigel Bydrain
IM-P670-01 ST-BEf-04 4.1.2.100 Robinet thermostatique antigel Bydrain Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service 5. Fonctionnement 6. Plus en détail Instructions de montage : Daytona 955i & Speed Triple (955i) Kit alarme, S4 - A9808077 / A9898079
ALARM cagi 3 CCESSORIES UINE ARTICLE ALARM E ALARM ALARM E ALARM CCESSORIES UINE ARTICLE Instructions de montage : Daytona 955i & Speed Triple (955i) Kit alarme, S4 - A9808077 / A9898079 Modèle Daytona Plus en détail STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE
, ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment. Plus en détail NOTICE TECHNIQUE ET MISE EN OEUVRE
NOTICE TECHNIQUE ET MISE EN OEUVRE Câble chauffant autorégulant Iceguard Mars 2005 PAGE : 1 / 8 En cas de froid persistant et de chute de neige, les gouttières et les tuyaux de descente sont menacés par Plus en détail pour les altitudes élevées
Notice de conversion pour les altitudes élevées Chaudière spéciale gaz Cet assemblage de conversion ainsi que les consignes correspondantes servent à convertir les chaudières spéciales au gaz, modèle GA24, Plus en détail INTRO. Comment installer un sol chauffant basse température? NIVEAU DE DIFFICULTÉ MATÉRIAUX NÉCESSAIRES CAISSE À OUTILS
Comment installer un sol chauffant basse température? NIVEAU DE DIFFICULTÉ DÉBUTANT CONFIRMÉ EXPERT CAISSE À OUTILS MATÉRIAUX NÉCESSAIRES Un crayon Un niveau Une perceuse Un cutter Une scie égoïne à denture Plus en détail INSTRUCTIONS D INSTALLATION
www.burcam.com 210 Boul. Dagenais Ouest TEL: 514.337.4415 LAVAL (QUÉBEC) FAX: 514.337.402 CANADA H7L 5X info@burcam.com Votre pompe a été soigneusement emballée à l usine, pour prévenir les dommages possibles Plus en détail Z-Vent MODÈLE SVE SÉRIE III
Système de ventilation spécial en acier inoxydable. Pour appareils à gaz Catégorie II, III, IV Testé et listé par: UNDERWRITERS LABORATORIES INC. UL 1738 & BH636 SYSTÈME DE VENTILATION SPÉCIAL EN ACIER Plus en détail 4120 fr - 09.2007 / a BIOSANIT 151-152 - 503 STATIONS DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES. Installation et maintenance
5 Cette notice doit être transmise à l utilisateur final 6 8 7 4 7 8 3 11 12 6 1 7 8 2 151-152 - 503 STATIONS DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES Installation et maintenance SOMMAIRE 1 - GÉNÉRALITES... 5 2 - Plus en détail INSTRUCTIONS D ENTRETIEN
INSTRUCTIONS D ENTRETIEN Pompe à chaleur Danfoss DHP-R VUBME104 VUBME104 Sommaire 1 Important... 4 1.1 Consignes de sécurité...4 1.2 Protection...4 2 Généralités... 5 2.1 Description du produit...5 2.2 Plus en détail RC030/RC035 Appareil d aspiration de liquide à air comprimé (manuel) Instructions. Celui-ci peut être utilisé pour l aspiration de :
RC030/RC035 Appareil d aspiration de liquide à air comprimé (manuel) Instructions Celui-ci peut être utilisé pour l aspiration de : Huile de moteur Huile de boîte de vitesses et du système de transmission Plus en détail Instructions pour kit de conversion du gaz Logano plus
Chaudière gaz à condensation 6720812906-00.1Wo Instructions pour kit de conversion du gaz Logano plus 6 720 813 123(2014/09)BE GB102-16/30/42 GB102S-16/30 A lire attentivement avant l installation. Table Plus en détail Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage
Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage Présentation à la 44 ième rencontre du RTHQ Mai 2011 Sommaire Codes applicables Produits approuvés Évacuation Ventilation Alimentation en eau potable Plus en détail Kit PLANCHER CHAUFFANT SUNAMBIANCE PILOTE Réf. PC SP
Kit PLANCHER CHAUFFANT SUNAMBIANCE PILOTE Réf. PC SP Document n 1179-1~0IKI0250 12/05/2004 FR Notice de référence A conserver par l utilisateur pour consultation ultérieure Présentation du matériel Instruction Plus en détail GVI 6KW/9KW/12KW par INSIGNIA
Générateur de vapeur pour Hammam GVI 6KW/9KW/12KW par INSIGNIA Notice de montage simplifiée Version Française Générateurs de vapeurs Insignia Revente en France exclusivement via Sauna-Hammam.fr PAGE 1 Plus en détail cod. 7.300.0231-09-07
cod. 7.300.0231-09-07 CONSIGNES DE SECURITE Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil et les respecter scrupuleusement. Nous déclinons toute responsabilité Plus en détail Système direct au drain STATFlow
MC Système direct au drain STATFlow POUR LES AUTOCLAVES STATIM MD 2000 ET STATIM 5000 Guide d installation et manuel de l utilisateur Guide d installation et manuel de l utilisateur du STATFlow 95-113193 Plus en détail !!! GUIDE D'INSTALLATION INDEX
GUIDE D'INSTALLATION INDEX NOTE : Ce manuel n'est pas une lettre de garantie. Le contenu de ce manuel est susceptible de changer suivant les mises à jours des produits 1 sur 13 Pièces et accessoires 1. Plus en détail Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien
REG NO FM 38224 BS EN ISO 9001-2008 ÉCHANGEURS DE CHALEUR DE PISCINES À utiliser avec des chaudières, des panneaux solaires et des pompes de chaleur Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien Avant-propos Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back