Source: http://docplayer.it/1973929-A-cura-della-s-c-servizio-di-prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro-sede-di-pinerolo.html
Timestamp: 2017-04-28 12:50:18+00:00
Document Index: 127954126

Matched Legal Cases: ['art. 60', 'art. 60', 'art. 60', 'art. 87', 'art. 87', 'art. 87', 'art. 21', 'art. 80', 'arte 7', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 6', 'art. 4', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 256', 'art. 96', 'art. 96', 'art. 68', 'art. 256', 'art.10', 'art.10', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 3', 'art. 20', 'art. 7', 'art.74']

a cura della S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Sede di Pinerolo - - PDF
a cura della S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Sede di Pinerolo -
Download "a cura della S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Sede di Pinerolo -"
1 a cura della S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Sede di Pinerolo - PICCOLA GUIDA ALLA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE Edizione gennaio 20122 Una piccola premessa Che la corrente elettrica sia pericolosa lo sanno anche i bambini, quindi, in questa piccola guida, non staremo a tediarvi con gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano, né con statistiche astruse, né con altre cose che possono essere reperite facilmente attraverso i normali canali di informazione. Ciò che conta è che si inizi la lettura di questo opuscolo sapendo che nelle aziende agricole la corrente elettrica costituisce un elemento di rischio assolutamente non trascurabile. Ciò per vari motivi, fra i quali vogliamo qui ricordare i principali: - l azienda agricola non è solo un ambiente di lavoro, è anche un ambiente familiare, nel quale giocano bambini e vivono anziani, quindi persone che possono non conoscere i rischi ed i modi per affrontarli correttamente, e che possono compiere azioni assolutamente imprevedibili; - l azienda agricola comprende una varietà di ambienti e di situazioni che comportano un elevato rischio di natura elettrica, quali impianti esposti alle intemperie, impianti ed attrezzature impiegati in ambienti umidi (stalle, sale di mungitura) o in presenza di materiali infiammabili (fienili) o persino in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive (silos per mangimi o granaglie, essiccatoi); - spesso le aziende agricole dispongono di impianti antiquati, sottoposti a scarsa manutenzione, modificati dal titolare stesso con soluzioni fai-da-te non sempre adeguate sotto il profilo della sicurezza; - ed infine, troppo spesso si sottovaluta il rischio e, pur non avendo competenze tecniche, si considera sicuro il proprio impianto senza invece chiedere consiglio a personale qualificato; esempio tipico sotto questo aspetto è costituito da chi pensa che il proprio impianto sia sicuro perché c è un salvavita, ed invece il salvavita è in realtà un semplice interruttore magnetotermico. La campagna di sensibilizzazione e di vigilanza dello S.Pre.S.A.L. della ASL TO3 della quale questo opuscolo fa parte è nata da un esperienza diretta riguardante il territorio della ex-asl10, ed in particolare da un caso di folgorazione avvenuto in un piccolo laboratorio di caseificazione annesso ad un azienda a gestione familiare dedicata all allevamento di bovini. In quel caso morì una giovane donna, e la drammaticità dell evento ha evidenziato in modo inequivocabile la necessità di una qualche forma di intervento su questo argomento. Lo S.Pre.S.A.L. della ASL TO3 sede di Pinerolo provvederà quindi, nel corso del 2012, ad effettuare una serie di ispezioni a campione nelle aziende agricole del territorio, in modo da stimolare, laddove necessario, l adeguamento degli impianti elettrici. 23 Una prima indicazione per sapere se il proprio impianto elettrico è estremamente pericoloso Un componente dell impianto elettrico che ha grande importanza ai fini della sicurezza è l interruttore magnetotermico differenziale, comunemente noto con il nome commerciale di salvavita. Purtroppo molto spesso quello che viene identificato come salvavita non è un interruttore di questo tipo, ma un semplice interruttore magnetotermico, ossia un interruttore che svolge la funzione che in passato svolgevano i fusibili (e che infatti viene spesso indicato come automatico ). Tali interruttori cioè, aprono il circuito quando la corrente che lo attraversa supera il valore impostato, e questo per proteggere l impianto dal surriscaldamento ed in generale dai danni derivanti da un cortocircuito. Ecco due interruttori magnetotermici di tipo molto diffuso: quello a sinistra è per linee monofase, quello a destra è per linee trifase. Questi NON sono salvavita, ma svolgono la funzione che in passato svolgevano i fusibili, ossia proteggono l impianto, non le persone! Il dispositivo differenziale invece (e da qui il suo nome commerciale salvavita ) apre il circuito quando percepisce una dispersione di corrente superiore al valore per cui è impostato. In linea generale, più tale valore é basso, maggiore è la sicurezza che garantisce. I normali differenziali ad alta sensibilità utilizzati a protezione degli impianti di tipo domestico hanno una sensibilità di 30 ma (milliampere), ossia 0,03 A (Ampere). Su linee industriali vengono invece montati differenziali da 34 300 ma (ossia 0,3 A) o più, ma in tali casi è cura del progettista dell impianto garantire quello che si chiama coordinamento delle protezioni, ossia il dimensionamento di tutte le componenti dell impianto al fine di garantire i requisiti di sicurezza previsti dalle norme tecniche. I n 0,03 A Quello qui raffigurato è un interruttore magnetotermico differenziale, per il quale la ditta produttrice ha registrato il nome commerciale Salvavita. Dispositivi analoghi prodotti da altre ditte non possono usare tale nome, ma hanno la stessa funzione. Elemento fondamentale per riconoscere un differenziale è il tasto di prova (freccia rossa), che dovrebbe essere azionato mensilmente per verificare la corretta funzionalità dell interruttore. Il fumetto evidenzia la corrente di intervento dell interruttore: 0,03 A, si tratta di un interruttore ad alta sensibilità, che offre un ottima protezione. Una prima indicazione per sapere se il proprio impianto elettrico è estremamente pericoloso è quindi verificare se l impianto comprende uno o più interruttori magnetotermici differenziali oppure no. In caso negativo, è bene interpellare immediatamente un elettricista e chiedergli l installazione di un tale dispositivo immediatamente a valle del contatore ENEL. Successivamente a tale intervento gli si chiederà di valutare l impianto nel suo insieme, e di stabilire cosa va fatto per adeguarlo. A terra!! I rischi della corrente elettrica si possono suddividere in due grandi categorie: i rischi derivanti da contatti diretti e quelli derivanti da contatti indiretti. I contatti diretti sono quelli in cui l organismo umano entra in contatto con elementi che sono normalmente in tensione, ad esempio (si veda la bambina raffigurata in copertina) quando si viene colpiti da scarica elettrica per aver toccato un filo elettrico scoperto. La protezione contro i pericoli di contatto diretto viene attuata sostanzialmente mettendo delle barriere fisiche fra l elemento in tensione e l organismo umano (guaine isolanti, canaline, ecc.). 45 I contatti indiretti sono più insidiosi perché riguardano i casi in cui si entra in contatto con elementi che normalmente non sono in tensione, ma lo diventano a seguito di un guasto: ad esempio, la carcassa esterna di una lavatrice normalmente non è in tensione, ma può diventarlo a seguito di un guasto al suo interno. In questo caso, toccarla equivale a toccare un filo elettrico scoperto, e quindi si rischia la folgorazione. Lo stesso può accadere con qualunque apparecchiatura elettrica, ma c è un modo molto semplice per proteggerci da tale rischio: il collegamento a terra. Questo consiste nel collegare la carcassa metallica dell apparecchiatura ad un circuito collegato a degli elementi metallici (picchetti, treccia di rame, griglie metalliche, oppure i ferri d armatura delle fondazioni) infissi nel terreno. Questi elementi sono in grado di disperdere a terra la corrente elettrica derivante dal guasto. Se la resistenza verso terra del circuito elettrico è abbastanza bassa, il corpo umano che entri in contatto con la carcassa metallica in tensione verrà attraversato da una quantità minima di corrente elettrica, mentre la maggior parte della corrente derivante dal guasto fluirà attraverso l impianto di terra. Un efficace collegamento a terra è quindi la prima protezione di un impianto, ed è obbligatorio in tutti gli ambienti in cui opera personale dipendente o ad esso equiparabile. Solo se al collegamento a terra dell impianto elettrico si abbina la protezione di un interruttore differenziale, si ottiene il necessario livello di sicurezza: anche piccole dispersioni verso terra determineranno l intervento del differenziale il quale, aprendo il circuito, ci evidenzierà la presenza di un anomalia. ATTENZIONE! Capita spesso che, installando differenziali ad alta sensibilità su impianti obsoleti, il differenziale scatti di continuo a causa delle molte piccole dispersioni presenti. In questi casi è necessario risanare l impianto, mentre è assolutamente pericoloso insistere con l elettricista perché sostituisca il differenziale con uno meno sensibile! Tutto? Ma davvero tutte le apparecchiature elettriche devono essere collegate a terra? Arrivare alla risposta corretta richiede prima qualche piccola spiegazione. Il collegamento a terra delle carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche avviene normalmente mediante la spina con la quale le apparecchiature vengono collegate alla rete elettrica: in questo caso le spine hanno tre spinotti, dei quali i due esterni sono necessari al funzionamento (conduttore di fase e conduttore neutro), 56 mentre quello centrale serve proprio per connettere la carcassa con l impianto di terra dell edificio (conduttore di protezione, che deve avere colore giallo e verde). Molto spesso però, le apparecchiature elettriche ci vengono vendute con una spina che ha solo due spinotti. Ciò non significa che si tratti di apparecchiature pericolose, semplicemente significa che si tratta di apparecchiature costruite con un doppio grado di isolamento, ossia con modalità tali da garantire che non possa verificarsi un guasto che possa mettere in tensione la carcassa esterna dell apparecchio. Tali apparecchiature, definite di Classe II, sono contrassegnate da un apposito marchio, che deve essere impresso sul corpo dell apparecchio: E importante sottolineare che solo le apparecchiature che hanno stampigliato il simbolo del doppio grado di isolamento non necessitano di essere collegate a terra. E assolutamente pericoloso invece privare del collegamento a terra apparecchiature che sono nate per essere collegate a terra. A titolo di esempio, si ricorda che sulle spine tipo Shuko (dette anche spine tedesche) il collegamento a terra avviene tramite le due lamelle metalliche poste ai lati della spina. Se tale tipo di spina viene forzatamente fatto entrare in una presa ad alveoli allineati, senza usare un apposito adattatore, oltre a rischiare di danneggiare la presa, si perde il collegamento a terra. Occorre perciò sempre utilizzare gli adattatori (il cui costo è veramente esiguo). Spina e presa di tipo Shuko (o tedesche). Le frecce indicano i contatti per il collegamento a terra. 67 Tornando alla domanda iniziale, la risposta è: deve essere collegata a terra ogni apparecchiatura che non sia di Classe II, ossia che non disponga di doppio grado di isolamento. Cosa dice la Legge riguardo agli impianti elettrici? Le Leggi che in qualche modo riguardano le caratteristiche degli impianti elettrici sono sostanzialmente legate a due ambiti principali: le leggi legate alla sicurezza degli impianti in generale (ossia la Legge 46/90, ora abrogata e sostituita dal Decreto Ministeriale 37/2008) e le leggi legate all igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto del Presidente della Repubblica 462/2001). Riguardo a queste ultime, vale la pena di ricordare che il Decreto 81/2008, il quale ha abrogato la maggior parte delle norme precedentemente in vigore (alcune fin dagli anni 50), compreso il ben noto Decreto Legislativo 626/94, ha introdotto una novità di assoluto rilievo, stabilendo che anche i lavoratori autonomi ed i titolari di aziende a carattere familiare (anche aziende agricole), hanno l obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro (e quindi anche impianti elettrici) idonee sotto il profilo della sicurezza. Decreto Legislativo 81/ Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; (arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a art. 60, c. 1, lett. a) b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; (arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a art. 60, c. 1, lett. a) c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. (Sanzione AMMINISTRATIVA pecuniaria da 50 a 300 per ciascun soggetto art. 60, c. 1, lett. b) Tale articolo è però applicabile solo laddove l azienda agricola abbia carattere familiare. Nel caso che invece vi sia addetto del personale dipendente o comunque subordinato, per la sicurezza degli impianti elettrici si applicano gli articoli da 80 ad 86 del Decreto, contenuti nel capo III ( Impianti ed apparecchiature elettriche ) del titolo III. Riportiamo qui il testo degli articoli 80 ed 81: Decreto Legislativo 81/ Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: 78 a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. (sanzione per il Datore di Lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a art. 87, c. 1) (sanzione per il Datore di Lavoro e il Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a art. 87, c. 2, lett. e) 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l adozione delle misure di cui al comma 1. (sanzione per il Datore di Lavoro e il Dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a art. 87, c. 3, lett. d) 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. Decreto Legislativo 81/ Articolo 81 Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. Quindi, per quanto riguarda il comparto agricolo, in ogni azienda gli impianti elettrici devono essere sicuri. Qualora non lo fossero, i titolari di aziende individuali e/o a carattere familiare saranno sanzionati a norma dell art. 21 del D.Lgs. 81/2008, mentre i datori di lavoro delle aziende che operano con personale dipendente o comunque subordinato, saranno sanzionati in base all art. 80 dello stesso decreto. E non solo: oltre alla sanzione, il tecnico dello S.Pre.S.A.L. che riscontra la violazione rilascia anche una prescrizione per l adeguamento dell impianto ed il suo mancato rispetto (nei modi e nei tempi) comporta l avvio di un procedimento penale. Tornando alla sicurezza degli impianti elettrici, l altro ambito al quale abbiamo accennato è quello relativo alla sicurezza degli impianti in generale. Tale ambito era normato dalla Legge 46/90, poi 89 abrogata e sostituita dal Decreto Ministeriale 37/2008, entrato in vigore dal 27 marzo Tali norme si applicano agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, valgono quindi per tutti gli edifici, civili, industriali ed agricoli. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione, tali norme si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura. La norma riguarda quindi non solo gli impianti elettrici, ma anche gli impianti radio-televisivi, per l automazione e per la protezione dai fulmini, quelli idrici e sanitari, quelli per il riscaldamento e la climatizzazione, quelli per il gas di qualunque tipo nonché le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Le norme tecniche sugli impianti elettrici A questo punto ci si può domandare ma chi o cosa decide come deve essere fatto un impianto elettrico? La domanda è più che sensata, e per poter dare una risposta adeguata, impedendo che ognuno possa realizzare un impianto a sua discrezione, si è fatto ricorso alla stesura di norma tecniche di riferimento. Tali norme sono curate dal Comitato Elettrotecnico Italiano, siglato CEI. Nel corso dei decenni i comitati tecnici del CEI hanno elaborato norme tecniche su tutte le tipologie di impianti possibili, in collaborazione anche con i comitati internazionali. Quando una norma tecnica è adottata allo stesso modo in tutta la Comunità Europea, assume la sigla di norma CEI EN, seguita dal numero della norma. Per le aziende agricole la norma di riferimento principale è la CEI 64-8, intitolata Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. La norma, applicabile praticamente a tutti gli impianti di tipo civile e domestico è piuttosto corposa e comprende varie parti, dedicate a varie tipologie di impianti e di ambienti. La Parte 7 Ambienti ed applicazioni particolari comprende, nel paragrafo 705, alcune indicazioni per gli impianti delle strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico (con l esclusione degli edifici residenziali annessi a tali struttura). Fra le altre, ricordiamo qui alcune indicazioni date dalla norma: - I circuiti che alimentano prese a spina devono essere protetti mediante interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale Idn 30 ma; - In un luogo destinato alla custodia di animali, i collegamenti equipotenziali supplementari devono connettere tutte le masse e le masse estranee che possono essere toccate dagli stessi animali, ed il conduttore di protezione dell impianto. Perciò, nelle stalle, tutte le masse metalliche (mangiatoie, box, barriere di vario tipo, portoni metallici, ecc.) devono essere collegate ad un nodo equipotenziale a sua volta collegato all impianto di dispersione a terra. Per quest ultimo è raccomandato il collegamento ad una griglia metallica annegata nel getto del pavimento; 910 Collettore (detto anche nodo) equipotenziale - occorre proteggere i circuiti terminali mediante un interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale la più bassa possibile, e comunque non superiore a 30 ma, tenuto conto della necessità di evitare interventi intempestivi. Perciò quadretti di derivazione e quadri prese dovranno recare un interruttore differenziale ad alta sensibilità. Si ricorda che la sezione 751 della norma CEI 64-8 dà indicazioni sui requisiti degli impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio. Grossi depositi di fieno, paglia, legna da ardere, combustibile per autotrazione e/o riscaldamento possono rientrare in tale definizione, e di ciò occorre tener conto nella progettazione dell impianto elettrico. Anche in un azienda agricola può esistere la possibilità di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive. Essiccatoi per cereali, silos di stoccaggio per farine, mangimi e simili, mulini, sono ambienti in cui la presenza di polveri asciutte di materiali combustibili può provocare, in determinate condizioni, esplosioni. E un rischio che va valutato, provvedendo poi ad adeguare le componenti elettriche installate nelle aree classificate a rischio, sulla base di quanto richiesto dalle due Direttive Europee denominate Atex. Grado di protezione Le componenti di un impianto elettrico devono avere caratteristiche adeguate all ambiente in cui si trovano: un componente adatto all impiego in casa può non essere adeguato all impiego all aperto, dove può essere esposto alle intemperie, alla polvere, ai liquidi, in quanto non possiede il necessario grado di protezione. Questo consiste nella resistenza del componente all ingresso di corpi solidi e di liquidi, ed è indicato con le lettere IP seguite da un numero a due cifre ed è stampigliato sul componente. La prima cifra indica la resistenza all ingresso di corpi solidi, la seconda la resistenza ai liquidi; più il numero è alto, maggiore sarà il grado di protezione. Ad esempio, prese e spine di tipo domestico hanno protezione IP20 (resistenza 2 all ingresso di corpi solidi e 0 all ingresso di liquidi) e non sono quindi adatti all impiego all aperto o comunque in luoghi con presenza di liquidi. In ambienti come una stalla, o una cella di refrigerazione, il grado di protezione richiesto è almeno IP44, mentre in una sala di mungitura, dove sono frequenti i lavaggi con getti d acqua, è necessario un grado di protezione minimo IP55. 10 11 Tabella indicante il significato della prima cifra del codice IP (protezione da corpi solidi) Tabella indicante il significato della seconda cifra del codice IP (protezione dai liquidi) 1112 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Il sottoscritto titolare o legale rappresentante dell impresa (ragione sociale)... operante nel settore... con sede in via n.... comune... (prov....) tel.... part. IVA... iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di... n.... iscritta all albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di... n.... esecutrice dell impianto (descrizione schematica) inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro (1) Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile. commissionato da:... installato nei locali siti nel comune di... (prov....) via... n.... scala... piano... interno... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi; DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell arte, secondo quanto previsto dall art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l edificio, avendo in particolare: rispettato il progetto redatto ai sensi dell art. 5 da (2)..; seguito la norma tecnica applicabile all impiego (3)...;...; installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); controllato l impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori: progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); schema di impianto realizzato (6); riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7); copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Allegati facoltativi (8): DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. data Il responsabile tecnico (timbro e firma) Il dichiarante (timbro e firma) AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9) Fac-simile di Dichiarazione di conformità dell impianto alla regola dell arte. 1213 Legenda: 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso. 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l obbligo ai sensi dell articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto. 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all esecuzione e alle verifiche. 4) Qualora l impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l idoneità rispetto all ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto). 6) Per schema dell impianto realizzato si intende la descrizione dell opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto). 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti. 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc. 9) Al termine dei lavori l impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell art. 3. Fac-simile del retro della Dichiarazione di conformità dell impianto alla regola dell arte. ATTENZIONE! Il modello di Dichiarazione di conformità indica quali sono gli allegati obbligatori: 1) progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 2) relazione con tipologie dei materiali utilizzati 3) schema di impianto realizzato 4) riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti 5) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008, anche interventi minimi devono essere completati dagli allegati di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 5. Il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali dovrà esserci ovviamente solo nel caso di interventi su un impianto già esistente. L installatore dovrà inoltre barrare sempre anche la voce relativa al controllo dell impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Va poi ricordato che il datore di lavoro non può utilizzare l impianto elettrico se non dopo il rilascio da parte dell installatore della dichiarazione di conformità, la quale costituisce collaudo ed omologazione dell impianto. Quindi, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata al più presto dal termine dei lavori (e non dopo mesi, come spesso accade!!). 1314 Vederci chiaro! Pur non essendo un argomento strettamente connesso alla sicurezza elettrica, crediamo valga la pena di ricordare che tutti gli ambienti di lavoro, e quindi anche quelli dell azienda agricola, devono essere adeguatamente illuminati dalla luce naturale e da quella artificiale. Le luci presenti in azienda dovranno quindi essere adeguate a fornire il livello di illuminazione previsto dalla norma UNI EN Illuminazione dei posti di lavoro, della quale riportiamo qui la tabella relativa all agricoltura. Livello di illuminamento (lux) Indice Unificato di Abbagliamento Indice di Resa del Colore Come si vede, il livello di illuminamento minimo richiesto è di 200 lux, salvo le stalle, dove si può scendere a 50 lux. Va ricordato che il livello di illuminamento esprime la luce effettiva presente nell ambiente, frutto dell interazione della luce emessa dai corpi illuminanti con la geometria e le caratteristiche del locale. Quindi, a parità di corpi illuminanti, un ambiente con pareti scure avrà un livello di illuminamento inferiore. E va anche ricordato che i corpi illuminanti vanno periodicamente puliti, pena il drastico decadimento delle loro prestazioni (pur mantenendo gli stessi consumi!). Le norme specificano che nei casi in cui l allontanamento dal posto di lavoro possa avvenire in condizioni di pericolo devono essere presenti adeguati sistemi di illuminazione sussidiaria. Se dovesse mancare corrente mentre ci si trova in una stalla ad accudire il bestiame quando fuori è buio, la situazione potrebbe comportare pericoli non trascurabili. Peggio ancora se si immagina di dover evacuare il bestiame dalla stalla a causa di un principio di incendio, o nel pericolo di un alluvione. In entrambe le situazioni non è affatto certo che vi sia corrente ad alimentare l impianto elettrico, quindi si rischia di trovarsi improvvisamente al buio. Qualora si debba mettere mano all impianto elettrico, è quindi opportuno prevedere l installazione di alcune lampade sussidiarie autoalimentate: si tratta di corpi illuminanti che hanno al loro interno una batteria che consente l accensione automatica della lampada in caso di mancanza di corrente in rete; quelle più moderne, a LED, garantiscono anche una notevole durata dell accensione. I costi non sono eccessivi, ma il guadagno in termini di sicurezza è notevole! 1415 Alcuni esempi da non seguire (Le immagini che seguono sono state riprese durante ispezioni effettuate in azienda agricole del pinerolese. Nel rispetto della privacy, vengono pubblicate in quanto prive di elementi che possono portare all identificazione del luogo ove sono state riprese) Ecco una situazione disastrosa ma purtroppo frequente. I principali problemi sono: - i componenti dell impianto sono montati su materiale combustibile (compensato) - non c è alcuna protezione contro polvere e altri corpi estranei - mancano interruttori differenziali - lunghi tratti di conduttori sono privi di guaina malgrado il vano sia accessibile perché privo di sportelli di chiusura - l accumulo di materiale combustibile (polvere, fieno, paglia, ecc.) può essere fonte di innesco per un incendio: basta un minimo surriscaldamento 1516 Quadretto elettrico in una stalla. I problemi principali sono: - i componenti dell impianto sono antiquati - manca un interruttore differenziale - alcuni componenti hanno un grado di protezione insufficiente per l ambiente in cui si trovano (presa e spina di tipo domestico). Delle cosiddette ciabatte spesso si abusa. Se per alimentare delle apparecchiature usiamo una prolunga con al fondo una ciabatta, alla quale poi colleghiamo le utenze, si rischia di allungare troppo la linea e rendere impossibile l intervento delle protezioni elettriche. Molto meglio sarebbe far installare da un elettricista una linea nuova con un quadretto fisso che porti il numero di prese adeguato alle nostre necessità. Inoltre, un numero eccessivo di apparecchi collegati può facilmente portare a sovraccaricare la prolunga (e/o l impianto che la alimenta). 1617 Impianto discreto, insufficiente la manutenzione: gli sportelli a protezione degli interruttori sono mancanti, e manca anche buona parte dei divisori in plastica che dovrebbero rendere inaccessibile l interno del quadro elettrico. Come sopra, ciò che manca è la manutenzione: la canalina in plastica è aperta, e i conduttori privi di guaina penzolano.. 1718 L immagine parla da sé: in questa stalla il quadro elettrico, che evidentemente non viene tenuto chiuso, si è riempito di materiali estranei, che possono essere ottima esca per un incendio. Ecco come si possono vanificare gli sforzi del progettista e dell installatore per garantire un impianto sicuro! Un esempio di impianto obsoleto. Questo quadro elettrico era sicuramente adeguato venti o trenta anni fa, oggi chiede di essere sostituito! 1819 Ricapitolando... Riassumiamo qui i principali obblighi in materia di sicurezza degli impianti elettrici: - se realizzato dopo il 1990, ma prima del 27 marzo 2008, l impianto deve disporre di dichiarazione di conformità (e relativi allegati obbligatori) rilasciata dall installatore ai sensi della Legge 46/90. Nei casi previsti dall art. 6 della Legge (ed elencati nell art. 4 del D.P.R. 447/1991 che ne costituisce il regolamento di attuazione), oltre alla dichiarazione di conformità deve essere presente il progetto; - se realizzato successivamente al 27 marzo 2008, l impianto deve disporre di dichiarazione di conformità (e relativi allegati obbligatori) rilasciata dall installatore ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008. In questo caso il progetto rientra sempre fra gli allegati obbligatori, e sarà realizzato da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta; nel caso, ad esempio, di azienda agricola alimentata in bassa tensione (230 o 400 Volt) con potenza impegnata di almeno 6 kw oppure con locali aventi superficie maggiore di 200 m 2 ; il progetto verrà redatto da un progettista diverso dall installatore, mentre per impianti più piccoli il progetto verrà redatto direttamente dall installatore; - se l impianto è stato realizzato prima del 1990 (e perciò ha più di vent anni di età), o se è stato comunque realizzato prima del 27 marzo 2008 e non è disponibile una dichiarazione di conformità (perché smarrita, o perché non rilasciata a suo tempo), è opportuno chiedere un parere ad un elettricista. Non è possibile che egli rilasci una dichiarazione di conformità, mentre se richiesto può rilasciare una dichiarazione di rispondenza (DIRI) prevista dall articolo 7, comma 6, del Decreto Ministeriale 37/2008; se invece a suo giudizio l impianto non è più sicuro e necessita di interventi radicali, egli potrà dare tutte le indicazioni in merito; - ricordiamo che la dichiarazione di conformità non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria, intendendo per manutenzione ordinaria la sostituzione di componenti di consumo dell impianto con altre componenti simili ed analoghe per funzioni e caratteristiche (sostituzione fusibili o lampade). La dichiarazione di conformità è invece necessaria per la manutenzione straordinaria e per ampliamenti o modifiche anche di ridotta entità; - in tutti i casi l impianto deve disporre di un efficace sistema di collegamento a terra, in grado di scaricare verso terra le correnti derivanti da eventuali guasti e quindi di proteggere contro i contatti indiretti; - se l azienda occupa personale dipendente (anche temporaneo, stagionale o assunto con il sistema dei voucher) o comunque subordinato, occorre che il collegamento a terra dell impianto elettrico sia denunciato all ISPESL ed all ARPA Piemonte (la denuncia si effettua una volta sola, entro 30 giorni dall entrata in funzione dell impianto, o dall avvio dell attività); deve essere conservata in azienda copia della denuncia con l attestazione dell avvenuto inoltro agli Enti competenti; al modello da utilizzare per la denuncia deve essere allegata copia della dichiarazione di conformità dell impianto ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008; - se l azienda occupa personale dipendente (anche temporaneo, stagionale o assunto con il sistema dei voucher) o comunque subordinato, occorre poi che, come previsto dal D.P.R. 462 del 2001, si provveda alla verifica periodica dell efficienza del collegamento a terra. La verifica deve essere effettuata a cura di organismi notificati il cui elenco è disponibile sul sito ; la verifica deve essere effettuata ogni due anni per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, quelli con pericolo di esplosione, quelli ad uso medico ed i cantieri edili, ogni cinque anni in tutti gli altri casi; chi effettua la verifica rilascia un verbale che il datore di lavoro deve conservare ed esibire in caso di richiesta da parte degli organi di controllo; - in tutti i casi, l impianto deve essere sottoposto a regolare manutenzione, sostituendo immediatamente i componenti che durante l uso abbiano perso le loro caratteristiche di funzionalità e di sicurezza (ad esempio, se si rompe lo sportello di un quadro elettrico, l impianto funziona ugualmente, ma i componenti del quadro hanno perso la protezione data dallo sportello, il quale deve quindi essere ripristinato al più presto); - gli interventi sull impianto elettrico che vanno oltre la normale manutenzione devono essere effettuati da soggetti abilitati, i quali hanno obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità relativamente agli interventi svolti. Il fai-da-te in campo elettrico è sempre piuttosto pericoloso! 1920 Questo opuscolo è stato curato da Federico Magrì, tecnico della Prevenzione presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL TO3, sede di Pinerolo. Per eventuali contatti: oppure tel. 0121/ E ammessa la riproduzione purché non a fini di lucro, citando la fonte. 20 Vedere altro
1 ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO Ing. Guido Saule Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici 2 - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, Dettagli IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Architettura Corso di Fisica Tecnica Ambientale Prof. F. Sciurpi - Prof. S. Secchi A.A. A 2011-20122012 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI Per. Ind. Luca Baglioni Dott. Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università Dettagli PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA
PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA CONTATTI DIRETTI contatti con elementi attivi dell impianto elettrico che normalmente sono in tensione CONTATTI INDIRETTI contatti con masse che possono trovarsi Dettagli Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti.
Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti Dettagli RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI LAVORO
RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI LAVORO INDICE 1. Premessa 2. Infortuni da elettrocuzione 3. Pericolosità della corrente elettrica 4. Pericolosità della differenza di potenziale 5. Indicazione Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli 5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio
5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio Pag. 1 di 36 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/08 Dettagli TABELLA B. RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8
TABELLA B RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8 1 B1) Disponibilità dei locali B1.1) Scansione del documento di disponibilità esclusiva dei locali della sede operativa per almeno tre Dettagli Concetti di base sulla CORRENTE ELETTRICA
Concetti di base sulla CORRENTE ELETTRICA Argomenti principali Concetti fondamentali sull'atomo, conduttori elettrici, campo elettrico, generatore elettrico Concetto di circuito elettrico (generatore-carico) Dettagli Servizio di Pulizia della sede del Comando di Roma Carabinieri per la tutela della Salute, viale dell Aeronautica n. 122
MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE DELL ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO UFFICIO VIII EX DGPOB LOTTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA Dettagli Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici. Gulisano Antonino
Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici Infortuni Ogni giorno si verificano quasi quattro (4) infortuni mortali sul lavoro. Di questi uno (1) avviene per cause elettriche. Dettagli L impianto elettrico nei piccoli cantieri edili
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Ufficio Operativo dd. 29/09/2011 L impianto elettrico Dettagli rischio elettrico generale
rischio elettrico generale In Italia si verificano mediamente 5 infortuni elettrici mortali ogni settimana (per folgorazione), un primato europeo fortunatamente in lenta ma continua diminuizione. I luoghi Dettagli GUIDA ALLE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO e/o ELETTRONICO IN AMBITO PRIVATO
Delibera n. 1036/10 Consiglio Direttivo 08/02/2010 GUIDA ALLE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO e/o ELETTRONICO IN AMBITO PRIVATO in APPLICAZIONE DI Codice Civile Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Lettera Rischi Interferenziali Spett.le Ditta Appaltatrice Ditta Subappaltatrice Luogo, Data 2 OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali In relazione alla necessità di una possibile Dettagli Manuale d uso. Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche
Manuale d uso Regolatore di carica EP5 con crepuscolare Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche ITALIANO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA Questo manuale contiene importanti informazioni sulla Dettagli NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO
NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO In base all art. 256 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, i Dettagli SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
SICUREZZA SUL LAVORO In-Formare è già prevenire Questo Mini-Manuale è aggiornato alle più recenti disposizioni 2014 sulla salute, l igiene e la sicurezza sul lavoro: Testo Unico, D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, Dettagli SEGNI GRAFICI E SIMBOLI ELETTRICI PER SCHEMI DI IMPIANTO
LA PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI DEFINIZIONI NORMA CEI 64-8/2 TIPOLOGIE DI SOVRACORRENTI + ESEMPI SEGNI GRAFICI E SIMBOLI ELETTRICI PER SCHEMI DI IMPIANTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Dettagli Città di Spinea Provincia di Venezia
Città di Spinea Provincia di Venezia APPALTO: servizio di pulizia interna uffici comunali 2013 2014 AFFIDAMENTO: da appaltare REDATTO DA REVISIONE N. DATA APPROVATO DA 1 SOMMARIO 1. SEZIONE DESCRITTIVA... Dettagli CAPITOLO 1 - GENERALITA' 3 CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO 3 CAPITOLO 3 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 3
Regolamento per la certificazione del personale addetto alle attività di cui alla Norma UNI 11554, secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 11:2014: Figure professionali operanti sugli impianti a gas di Dettagli DA PARTE DI CIASCUN COMPONENTE IL RTI.
MODULO PER DICHIARAZIONI REQUISITI TECNICI/ECONOMICI E DI IDONEITÀ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUN COMPONENTE IL RTI. OGGETTO: Gara per l affidamento del servizio di pulizia delle sedi del Ministero Dettagli RISCHIO ELETTRICO CARATTERISTICHE GENERALI DELL IMPIANTO ELETTRICO
PRINCIPALI RIF.TI LEGISLATIVI RISCHIO ELETTRICO DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, Dettagli CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI
Corso di laurea in Ingegneria Edile CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI Anno Accademico 2011/2012 Definire: Obbiettivi della lezione Rischi Interferenziali - DUVRI e PSC Rischi Propri - POS Conoscere gli aspetti Dettagli GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI N. 1 - NORME GENERALI
1 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 10/011/CR10c/C7 GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI N. 1 - NORME GENERALI Roma, 27 gennaio 2010 Impianti elettrici n. Dettagli I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI, così come le procedure secondo le quali devono essere svolti.
INDICE Informazioni per i cittadini - 3 Campagna di controllo degli impianti termici - 3 Responsabile dell impianto termico - 4 La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni - 4 Dettagli Corso di Progettazione di Impianti Elettrici. Documentazione per la Progettazione Norme Tecniche
Corso di Progettazione di Impianti Elettrici Documentazione per la Progettazione Norme Tecniche Norme Tecniche e Norme di Legge La progettazione di un opera ha come scopo la definizione delle caratteristiche Dettagli IL TRATTAMENTO DELL ACQUA per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici. Cillichemie Italiana Srl Stefano Bonfanti
IL TRATTAMENTO DELL ACQUA per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici Cillichemie Italiana Srl Stefano Bonfanti gli utilizzi tecnici dell acqua in un edificio ACQUA FREDDA SANITARIA Dettagli AC Anywhere. Inverter. Manuale utente. F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W
AC Anywhere Inverter (prodotto di classe II) Manuale utente F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W Leggere attentamente le istruzioni riguardanti l installazione e l utilizzo prima di utilizzare Dettagli elettrotecnico/elettrotecnica
Delibera n. 748 del 24.06.2014 ordinamento formativo per la professione oggetto di apprendistato di elettrotecnico/elettrotecnica 1. Il profilo professionale 2. Durata e titolo conseguibile 3. Referenziazioni Dettagli ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.L
ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 (PER L ELENCO ESAUSTIVO CONSULTARE SEMPRE LA NORMATIVA) - Nomina Rspp Responsabile servizio prevenzione e Dettagli Milliamp Process Clamp Meter
771 Milliamp Process Clamp Meter Foglio di istruzioni Introduzione La pinza amperometrica di processo Fluke 771 ( la pinza ) è uno strumento palmare, alimentato a pile, che serve a misurare valori da 4 Dettagli 2capitolo. Alimentazione elettrica
2capitolo Alimentazione elettrica Regole fondamentali, norme e condotte da seguire per gestire l'interfaccia tra la distribuzione elettrica e la macchina. Presentazione delle funzioni di alimentazione, Dettagli MARCA DA BOLLO REGIONE LAZIO COMMISSIONE PROVINCIALE PER L ARTIGIANATO DI ROMA C/O C.C.I.A.A. - VIA OCEANO INDIANO 17, 00144 ROMA
MOD. Art/A 1-07-2002 15:17 Pagina 1 Numero ALBO MARCA DA BOLLO Mod. ART/A ISCRIZIONE DI DITTA INDIVIDUALE REGIONE LAZIO COMMISSIONE PROVINCIALE PER L ARTIGIANATO DI ROMA C/O C.C.I.A.A. - VIA OCEANO INDIANO Dettagli ICUREZZA SUL LAVORO E CONDOMINIO
professione sicurezza ICUREZZA SUL LAVORO E CONDOMINIO 2 Le norme applicabili sono previste nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) Sicurezza sul lavoro Dettagli 1. Quali sono gli estremi per l iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Domanda: Risposta (a cura di Maurizio Santoloci): Oggi un impresa edile che trasporta in proprio i rifiuti non pericolosi con proprio mezzo al contrario di quanto accadeva nella previdente disciplina deve Dettagli TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO
TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire : A per la richiesta del parere di conformità B per il rilascio del Dettagli La sicurezza sul lavoro
La sicurezza sul lavoro 1-La storia della sicurezza sul lavoro in Italia 2-I decreti legislativi 626, 81 e i successivi provvedimenti integrativi 3- Il T.U. 81 sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94 Dettagli HELP DESK FRONT OFFICE VADEMECUM PER L UTENZA
Prot. Generale n. 19033 del 23.10.2012 Primo livello di help desk HELP DESK FRONT OFFICE VADEMECUM PER L UTENZA Qui di seguito si riportano alcune delle più frequenti domande con le relative risposte. Dettagli LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA
LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA 2004 INDICE Libretto di impianto pag. 3 Scheda 1 4 Scheda 2 5 Scheda 3 6 Scheda 4 7 Scheda 5 9 Scheda 6 10 Scheda 7 11 Scheda Dettagli Del RTI costituito dalle seguenti società: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MARCA DA BOLLO DA 14,62 Per RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D IMPRESA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Via di Ripetta, 246 00186 Roma Dettagli Protezione dai contatti indiretti
Protezione dai contatti indiretti Se una persona entra in contatto contemporaneamente con due parti di un impianto a potenziale diverso si trova sottoposto ad una tensione che può essere pericolosa. l Dettagli POS: Piano Operativo di Sicurezza. D.Lgs 81/08 art. 96 c.1. Contenuti minimi del POS in presenza di rischi elettrici
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova D.Lgs 81/08 art. 96 c.1 Contenuti minimi del POS in presenza di rischi elettrici Azienda Sanitaria Dettagli DC AC POWER INVERTERS ONDA SINOSOIDALE PURA AP12-1000NS / AP12-1500NS AP24-1000NS / AP24-1500NS LIBRETTO PER LA MESSA IN SERVIZIO E L UTILIZZO
DC AC POWER INVERTERS ONDA SINOSOIDALE PURA AP12-1000NS / AP12-1500NS AP24-1000NS / AP24-1500NS LIBRETTO PER LA MESSA IN SERVIZIO E L UTILIZZO - PRECAUZIONI DI SICUREZZA - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL Dettagli Il centralino contemporaneo Da ABB consigli e soluzioni per trasformare la regola dell arte in un opera d arte.
Il centralino contemporaneo Da ABB consigli e soluzioni per trasformare la regola dell arte in un opera d arte. Il montante L autostrada che porta al centralino Il montante È la conduttura che collega Dettagli LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM 07.08.2013. Siena, 10 maggio 2013
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del fuoco SIENA "Noctu et Die Vigilantes" LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM Dettagli RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO
C O M U N E D I R O V E R B E L L A Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918220 Fax 0376/694515 PEC PROTOCOLLO : roverbella.mn@legalmail.it RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI Dettagli COMUNE DI ALCAMO PROVINCIA Dl TRAPANI
Allegato 1 COMUNE DI ALCAMO PROVINCIA Dl TRAPANI REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE FINANZIARIA COMUNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA Dettagli per la durata di seguito indicata: nel periodo dal al nella/e giornata/e:
Marca da bollo 14,62 AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO OGGETTO: Richiesta licenza di spettacolo o trattenimento pubblici di cui all art. 68/ 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a carattere Dettagli La corrente elettrica
La corrente elettrica La corrente elettrica è un movimento di cariche elettriche che hanno tutte lo stesso segno e si muovono nello stesso verso. Si ha corrente quando: 1. Ci sono cariche elettriche; 2. Dettagli LIBRETTO DI CENTRALE
1 LIBRETTO DI CENTRALE OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412) Conforme al modello pubblicato Dettagli Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri temporanei e mobili
Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri temporanei e mobili RICHIAMO AL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.lgs.vo 9 aprile 2008 n 81 Dott. Ing Luigi ABATE DPR N NN 37 3712 12 gennaio 1998 regolamento Dettagli ALPHA MED Quadri per applicazioni medicali
ALPHA MED Quadri per applicazioni medicali /2 Introduzione /5 Norme di riferimento e interruttori magnetotermici /6 Trasformatore d isolamento e di sicurezza / Controllore d isolamento e pannelli di controllo Dettagli DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) COMPITI DELLE IMPRESE E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L.GS 8108 e s.m.i. TIPOLOGIA APPALTO: SERVIZIO DI PULIZIA Dettagli COMUNE DI NORMA. Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee. (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007)
COMUNE DI NORMA Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007) Articolo 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO 1. L Amministrazione Comunale, in Dettagli PER IMPRESE/SOCIETA. Presentata dall Impresa
PER IMPRESE/SOCIETA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Via M.Minghetti 10 00187 Roma CIG 6253408B85 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONCERNENTI Dettagli AMIANTO PIANO DI LAVORO
AMIANTO PIANO DI LAVORO Piano di lavoro [art. 256 D. Lgs. 81/2008] I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all Albo nazionale Dettagli L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.
Spazio riservato al Servizio Urbanistica AGIBILITA' n del L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.160 ) l sottoscritt... Dettagli 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI.
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra. Sistemi elettrici e messa a terra -- Programma LEONARDO
Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra Classificazione dei sistemi in categorie secondo la loro tensione nominale In relazione alla loro tensione nominale i sistemi Dettagli CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Arezzo, 06 maggio 2011
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i Arezzo, 06 maggio 2011 Dott. DAVIDDI Paolo STOLZUOLI Stefania Tecnici di Prevenzione Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 8 - Arezzo Dettagli OPERE INTERNE (art. 9 L.R. 37/85)
timbro protocollo AL RESPONSABILE Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio DEL COMUNE DI SPADAFORA (ME) OPERE INTERNE (art. 9 L.R. 37/85) OGGETTO: Comunicazione opere interne ai sensi dell Dettagli FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DOMANDE PIU FREQUENTI)
FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DOMANDE PIU FREQUENTI) Domande frequenti inerenti la Relazione Energetico - Ambientale e la conformità delle pratiche edilizie alla normativa di settore. Aggiornamento al Dettagli Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini
Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini Innocenzo Mastronardi, Ingegnere Civile, professionista antincendio, PhD student in S.O.L.I.P.P. XXVI Ciclo Politecnico di Bari INTRODUZIONE Con l Dettagli Il nominativo dell RLS riguarda il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), e non, come
Breve riassunto operativo per la notifica: 1. La comunicazione all INAIL riguarda gli RLS in carica alla data del 31/12/2008. 2. Se non vi sono RLS in carica in tale data, non va effettuata alcuna comunicazione. Dettagli OGGETTO:BANDO PER L ISTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI 2012 PRESSO L ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ROMA
OGGETTO:BANDO PER L ISTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI 2012 PRESSO L ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ROMA 1.1. ) ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA Largo Arrigo VII, 5-00153 Roma (Italia) ; centralino 06/5717621; Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
Milano lì Ns. Rif.: 13 novembre 2013 820038.309 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. loro sedi K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal Dettagli ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni di CONDUCENTE Cognome Nome 1 a EMISSIONE RINNOVO Per scadenza Dettagli L ASCENSORE. Conoscerlo meglio per gestirlo ed usarlo correttamente. COS È L ANACAM. Saper affrontare le emergenze. Quando non usare l ascensore.
L ASCENSORE Conoscerlo meglio per gestirlo ed usarlo correttamente. Saper affrontare le emergenze. Quando non usare l ascensore. Cosa fare? Cosa non fare? Questo pieghevole è offerto dal vostro ascensorista Dettagli CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA 12 (art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380)
2 Al Comune di Pratica edilizia SUAP SUE Indirizzo PEC / Posta elettronica del Protocollo CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA 12 (art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) Dettagli RESISTIVITA ELETTRICA DELLE POLVERI: MISURA E SIGNIFICATO PER LA SICUREZZA
RESISTIVITA ELETTRICA DELLE POLVERI: MISURA E SIGNIFICATO PER LA SICUREZZA Nicola Mazzei - Antonella Mazzei Stazione sperimentale per i Combustibili - Viale A. De Gasperi, 3-20097 San Donato Milanese Tel.: Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA Settore Attività Produttive 94015 - PIAZZA ARMERINA
AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA Settore Attività Produttive 94015 - PIAZZA ARMERINA ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE TIPOLOGIA C " art. 3 c. 6 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
RTC REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO INDICE 1. Scopo 3 2. Campo di applicazione Dettagli Indagine sui consumi degli edifici pubblici (direzionale e scuole) e potenzialità degli interventi di efficienza energetica
Indagine sui consumi degli edifici pubblici (direzionale e scuole) e potenzialità degli interventi di efficienza energetica Marco Citterio, Gaetano Fasano Report RSE/2009/165 Ente per le Nuove tecnologie, Dettagli CAPITOLO X PERICOLOSITA DELLA CORRENTE ELETTRICA E PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO IL RISCHIO ELETTRICO
CAPITOLO X PERICOLOSITA DELLA CORRENTE ELETTRICA E PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO IL RISCHIO ELETTRICO 1. Elementi di elettrofisiologia I fenomeni elettrici inerenti il corpo umano e l analisi degli effetti Dettagli COMUNE DI SORAGA COMUN DE SORAGA BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA D ARTE PER L ABBELLIMENTO DE LA GRAN CIASA NEL COMUNE DI SORAGA
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA D ARTE PER L ABBELLIMENTO DE LA GRAN CIASA NEL COMUNE DI SORAGA ai sensi dell art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n.2 e s.m. e i. e del relativo Regolamento Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Prot. N 0002-2010 Data 20/12/2010 Committente: Ubicazione Descrizione: Flavio Paglierini Via Via Cesare Dettagli Effetti fisiopatologici della corrente elettrica sul corpo umano
Effetti fisiopatologici della corrente elettrica sul corpo umano La vita è regolata a livello cerebrale, muscolare e biologico da impulsi di natura elettrica. Il cervello è collegato ai muscoli ed a tutti Dettagli POWER BANK CON TORCIA LED. Batteria di Emergenza Slim con Torcia LED. mah
POWER BANK Batteria di Emergenza Slim con Torcia LED mah 2800 CON TORCIA LED Batteria Supplementare Universale per ricaricare tutti i dispositivi portatili di utlima generazione Manuale d uso SPE006-MCAL Dettagli Per IMPRESE/SOCIETA. Presentata dalla Impresa
Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di CONDUCENTE Cognome Nome 1 a EMISSIONE RINNOVO Per scadenza Dettagli REGISTRO DELLE MANUTENZIONI per la prevenzione delle diffusione delle malattie infettive Art. 10, Legge Regionale n.45 del 23 dicembre 2008
REGISTRO DELLE MANUTENZIONI per la prevenzione delle diffusione delle malattie infettive Art. 10, Legge Regionale n.45 del 23 dicembre 2008 REGISTRO DELLE MANUTENZIONI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI NEI SISTEMI TT
POTEZONE DA CONTATT NDETT NE SSTEM TT Appunti a cura dell ng. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d ngegneria dell Università degli Dettagli Al SUAP. Denominazione società/ditta
COMUNICAZIONE SUBINGRESSO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO L.R. 28/2005 e s.m.i. Codice del Commercio art.74 e D.P. G.R. n. 15/R del 1 aprile 2009 Regolamento di attuazione della legge n. 28/2005 Dettagli Opere di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo - variante essenziale relative all'immobile sito in via Millelire n 10/c - Milano
Comune di MILANO Provincia di MILANO Regione LOMBARDIA RELAZIONE TECNICA Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008 Dettagli Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine
Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine INDICE 1. Premessa 2. Scopo della procedura e campo di applicazione 3. Definizioni 4. indicazioni Dettagli CODICE FISCALE: DNG LDA 65R17 F205S PARTITA IVA: 12131140159 Corso Matteotti, 56 20081 ABBIATEGRASSO (MI) Tel/Fax: 02.94.60.85.56
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 Dipartimento Provveditorato e Tecnico Servizio Progettazione e Manutenzioni Via Pindemonte, 88-90129 Palermo Telefono: 091 703.3334 Dettagli Provincia di Sassari. C.A.P. 07010 Via A. Mariani n 1 tel. 079 80 50 68 Fax 079 80 53 20
C O M U N E D I M A R A Provincia di Sassari C.A.P. 07010 Via A. Mariani n 1 tel. 079 80 50 68 Fax 079 80 53 20 Email: protocollo@comune.mara.ss.it Pec: protocollo@pec.comune.mara.ss.it SERVIZIO AFFARI Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli Progettista(i) degli impianti termici e dell isolamento termico dell'edificio
ALLEGATO E (Allegato I, comma 15) RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO Dettagli COME E FATTA E COME DEVE ESSERE APPOSTA
COME E FATTA E COME DEVE ESSERE APPOSTA E composta dalla sigla CE e, nel caso un Organismo Notificato debba intervenire nella fase del controllo della produzione, contiene anche il numero d identificazione Dettagli ed attesta numero iscrizione del forma giuridica
. (FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTEZIPAZIONE) AL COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI DIREZIONE A.E.S. LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE VIA P. TOGLIATTI, 2 90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA) Il sottoscritto.... nato Dettagli ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico
ALLEGATO A ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico A) SOPRALLUOGHI, VISITE TECNICHE, VERIFICHE DI IMPIANTI A.1) Sopralluogo ed esame Dettagli Rischio Elettrico nei laboratori dei
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TERAMO Rischio Elettrico nei laboratori dei Dipartimenti Scientifici Dott. Giuseppe Mazziotti di Celso Università degli Studi di Teramo 16 Novembre 2010, Teramo LA CORRENTE ELETTRICA Dettagli LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE
Pag. 1 di 20 LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE Funzione Responsabile Supporto Tecnico Descrizione delle revisioni 0: Prima emissione FI 00 SU 0002 0 1: Revisione Generale IN 01 SU 0002 1 2: Dettagli SALUTE E SICUREZZA NELL AZIENDA SANITARIA LOCALE Applicazione del D.Lgs. 81/08 IL RISCHIO ELETTRICO. Dr. Nicola Carriero
SALUTE E SICUREZZA NELL AZIENDA SANITARIA LOCALE Applicazione del D.Lgs. 81/08 IL RISCHIO ELETTRICO Dr. Nicola Carriero IL RISCHIO ELETTRICO Per rischio elettrico si intende la probabilità che si verifichi Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back