Source: https://www.scribd.com/doc/101700511/Habitat-Guide-Technique
Timestamp: 2017-04-29 16:00:30+00:00
Document Index: 169086347

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 414', '§ 2', '§ 413', '§ 413', '§ 414', '§ 701', '§ 6', '§ 701', '§ 701', '§ 701']

Habitat Guide Technique
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinHabitat Guide TechniqueUploaded by Fakhri Ghrairi0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentHager SAS 132, Boulevard d’Europe BP 78 F-67212 OBERNAI Cedex www.hager.fr
■ La mise en sécurité dans l’habitat existant Le guide Promotelec de mise en sécurité de l’installation électrique décrit le minimum obligatoire pour que la sécurité des utilisateurs soit assurée. La Démarche Confiance Sécurité, mise en place en novembre 2002, a pour but d’améliorer la sécurité du parc de logements anciens en France.
■ La norme NF C 15-100 dans l’habitat neuf et existant Cette norme d’installation est obligatoire autant en habitat neuf qu’en rénovation totale. Ce chapitre commente les articles de la norme et les illustre par des schémas d’application.
La mise en sécurité d’une installation repose sur 5 points fondamentaux : 1. Dispositif différentiel I n 650 mA 500 mA 300 mA 100 mA 30 mA Résistance de la prise de terre ≤ 77 ≤ 100 ≤ 167 ≤ 500 > 500
.5 6 ou 5. ■ Le dispositif différentiel peut être séparé ou intégré au disjoncteur de branchement. Le guide Promotelec de mise en sécurité
Les dispositions définies dans le guide Promotelec pour la mise en sécurité de l’installation électrique permettent d’assurer le minimum de sécurité pour les personnes et leurs biens contre les risques électriques dans les logements existants.1. ■ La section des conducteurs assurant la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition doit être adaptée au courant de réglage de cet appareil : Courant de réglage du disjoncteur de branchement (A) 10 15 20 25 30 40 45 50 60 75 90 Section minimale des âmes Section minimale des âmes des conducteurs en cuivre des conducteurs en (mm2) aluminium (mm2) 2.1 Présence d’un Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP) ■ En principe le disjoncteur de branchement assure cette fonction (différentiel ou non). Sa sensibilité devra être adaptée à la valeur de la prise de terre. de préférence à proximité de l’entrée principale du logement.2 Présence d’une prise de terre et son circuit de terre.5 4 6 ou 5.5 10 10 16 16 25 25 4 4 6 10 10 16 16 25 25 35 35
1. Cet appareil doit être situé en partie privatif dans un emplacement accessible.5 2. associé à un dispositif différentiel à courant résiduel à l’origine de l’installation ■ La sécurité des personnes contre les chocs électriques est assurée par l’association d’une protection différentielle et d’un réseau de terre.
■ Dans tous les cas. conduisent à installer en tête d’installation un ou plusieurs dispositifs différentiels haute sensibilité ≤ 30 mA (généralement un interrupteur différentiel. la mise en œuvre d’une prise de terre (ou son amélioration). ■ Pour un immeuble collectif. d’une liaison équipotentielle principale et d’un conducteur principal de protection doit être réalisée. les dispositions du guide de mise en sécurité. l’installation de chaque logement doit être protégée à son origine par au moins un dispositif différentiel de sensibilité au plus égale à 30 mA. liaison équipotentielle principale) ■ Dans le cas d’une maison individuelle.
Inter. Type de disjoncteur de branchement 15 / 45 A 30 / 60 A 60 / 90 A Triphasé 10 / 30 A Surface de logement ≤ 100 m2 1 x 40 A 1 x 63 A
Si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni circuit de 32 ou 40 A. lorsque l’installation est protégée par un seul dispositif différentiel ≤ 30 mA. ■ En conséquence. Au moins deux interrupteurs différentiels doivent être installés (on veillera à équilibrer la répartition des circuits) : . voir tableau suivant).■ La mise en œuvre d’un dispositif différentiel haute sensibilité (≤ 30 mA) ne dispense pas de la mise en œuvre d’un réseau de terre (prise de terre.aucun des interrupteurs différentiels ne doit avoir un courant assigné inférieur à 40 A. 40 A et 63 A CDA 743F et CDA 765F
. dans l’attente de la réalisation d’une prise de terre ou en complément à une prise de terre de résistance supérieure à 500 Ω. d’un conducteur de terre. ■ Les circuits alimentant le lave linge et les appareils de cuisson à induction doivent obligatoirement être protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité ≤ 30 mA de type A pour prendre en compte les courants de défauts à composantes continues générées par ces appareils. diff. conducteur de terre. . conducteur principal de protection. placé en tête : il sera donc de type A.la somme des courants assignés doit être supérieure ou égale au calibre maximum du disjoncteur de branchement .
3 Présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection ■ Un coupe-circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire de calibre adapté à la section des conducteurs est demandé sur chaque circuit (phase protégée et neutre coupé s’il est accessible).5 16 10 16 / 10 16 10 2.
La protection des conducteurs est précisée dans le tableau ci-dessous : Ø du conducteur Sections Courant assigné (A) existant (mm) normalisées Disjoncteur Coupe-circuit section (mm2) (mm2) divisionnaire à cartouche domestique 9 / 10 4 interdit 10 / 10 6 interdit 12 / 12 10 interdit 1. Ce tableau sera équipé d’une barrette de terre raccordée : . ■ Lorsque le conducteur neutre existant est unique ou commun à plusieurs circuits. . ■ Les fusibles à tabatière ou à broches rechargeables doivent être remplacés par des disjoncteurs divisionnaires ou des coupe-circuit normalisés.
Tableau de répartition Gamma 13 GD 213A
.aux différents conducteurs de protection.au conducteur principal de protection relié à la prise de terre. il est admis d’avoir le calibre immédiatement supérieur
■ Un circuit alimentant exclusivement du chauffage électrique d’une puissance maximale ne dépassant pas 7 KW peut comporter des dérivations non protégées contre les surcharges. la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente.1. du type modulaire Ph + N.5 20* 16* 20 / 10 20 16 4 25* 20* 5.5 mm2 32 25 6 32* 32
* dans certains cas. Si le conducteur de neutre existant n’est pas repérable. ■ Un tableau de répartition regroupera les protections des différents circuits. seuls les circuits d’éclairage et de prise de courant réservés à un usage de faible puissance (< 1000 W) pourront être conservés en l’état à condition que ces circuits soient protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité.
2. 3 . .interdire les matériels de classe 0 dans les volumes 0. le chauffe-eau est raccordé à la terre et son circuit à la terre ou le circuit d’alimentation est protégé d’alimentation est protégé par un DDHS ≤ 30 mA par un DDHS ≤ 30 mA Interdit Le chauffe-eau est raccordé à la terre et son circuit d’alimentation est protégé par un DDHS ≤ 30 mA La masse du chauffe-eau et les canalisations métalliques sont reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) et le chauffe-eau est raccordé à la terre ou le circuit d’alimentation est protégé par un DDHS ≤ 30 mA Le chauffe-eau est raccordé à la terre et son circuit d’alimentation est protégé par un DDHS ≤ 30 mA 11
.interdire les canalisations électriques métalliques apparentes dans les volumes 0.1.. le chauffe-eau est raccordé .25 m) du volume 1 est prise par rapport au niveau du fond de la baignoire ou du receveur de douche. 1. la référence pour la hauteur (2. 2.. Respect des volumes. 2. ■ Les volumes considérés ci-dessous sont applicables en terme de sécurité minimale à un local contenant une baignoire ou une douche.interdire les câbles avec revêtement métallique dans les volumes 0.6 m
2. 3 .25 m
matériel d'utilisation Matériel et Appareillage TBTS ≤ 12V 2.25 m
0. 3 ■ Des dispositions particulières sont à prendre. 2. ou en volume 1 dans les autres cas..40 m
Remarque : si le fond de la baignoire ou du receveur de douche est à plus de 15 cm du sol. 3 .interdire les prises 2P dans les volumes 0.. ■ Dans les salles d’eau. il faut : .. 1.4 Liaison équipotentielle dans les salles d’eau. 1. en ce qui concerne les chauffe-eau électriques en fonction des critères mentionnés dans le tableau ci-dessous :
La masse du chauffe-eau et les canalisations métalliques sont reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) et .. 1. L’espace sous le receveur ou la baignoire est en volume 3 s’il est accessible par une trappe dont l’ouverture ce fait à l’aide d’un outil.
leur section devra être identique à celle des conducteurs actifs du circuit . car il peuvent être amenés à être remplacés par des éléments en matériaux isolants.de pouvoir utiliser une huisserie métallique comme constituant un élément de la liaison équipotentielle.5 mm2 pour le repiquage et le conducteur de protection) . avec une section minimum de 2. Cette dernière solution est particulièrement recommandée (NF C 15-100). ne doivent pas servir d’élément de liaison équipotentielle. sous réserve de vérifier sa continuité électrique.5 mm2. c’est à dire canalisations métalliques.
Inter.. de vidanges. Attention : les autres éléments conducteurs. les dispositions du guide de mise en sécurité conduisent à installer en tête d’installation un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA
1.1 Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d’eau) ■ Cette liaison doit relier les masses et les éléments conducteurs du local. et assure une sécurité optimale. et dans le cas du croquis 2. d’eau. de gaz.soit par l’intermédiaire des conducteurs de protection des circuits appartenant au local (voir croquis 1) .
.soit par l’intermédiaire d’un bornier acceuillant tous les conducteurs de protection des circuits du local ainsi que les conducteurs de la liaison équipotentielle suppémentaire qui sont donc connecetés aux éléments conducteurs du local (voir croquis 2)..d’effectuer un repiquage de la liaison équipotentielle supplémentaire à partir d’un conducteur de protection (dans le cas du croquis 1 où le conducteur de protection et le conducteur de liaison équipotentielle sont alors confondus. leur section devra être au minimum de 2. de chauffage. 40 A et 63 A CDC 742F et CDC 764F (type AC) CDA 743F et CDA 765F (type A)
■ L’ensemble sera connecté au circuit de terre . ■ Il est autorisé : . car elle facilite la réalisation de la liaision équipotentielle supplémentaire. . corps des appareils sanitaires métalliques (dont chauffe-eau) huisserie. comme les canalisations de fluide.4. etc.diff.■ D’une manière générale.
Dans cet exemple. prise de courant) arrivent au niveau du bornier placé dans la boîte de connexion. chauffage.
. chauffe-eau.Nota : les conducteurs actifs (phase et neutre) qui cheminent aux cotés des conducteurs de protection ne sont pas représentés sur les croquis.
Liaison équipotentielle locale de la salle d’eau : principe général
Liaison équipotentielle locale de la salle d’eau : solution particulièrement recommandée par la norme. Le câblage de la liaison équipotentielle supplémentaire aux masses métalliques se fait en “étoile”. les 4 conducteurs de protection des 4 circuits distincts (éclairage.
n’étant pas situés dans un local contenant une douche ou une baignoire. .1. les différentes pièces de forme pour les angles. alarme.. des appareils cassés ou des fils dénudés doit être exclu. Tout risque de contact avec des conducteurs détériorés. doivent être en conformité avec les prescriptions de la NF C 15-100.). les dérivations et les joints permettent d’assurer une continuité de la protection mécanique tout le long du parcours.. peuvent être conservées si les conducteurs ne sont pas accessibles et à condition : .ou que les circuits correspondant soient protégés par un DDHS ≤ 30 mA ■ Les sections des conducteurs en cuivre inférieures à 9/10 et en aluminium inférieures à 25/10 sont interdites. ■ Les canalisations apparentes constituées soit de conducteurs sous conduits métalliques. téléphone.5 Elimination des risques de contact direct avec des éléments sous tension ■ Tout appareillage (PC. interrupteur. De plus. soit de câbles avec revêtement métalliques. ■ Tous les nouveaux circuits installés.. vidéo. ■ En rénovation.) et canalisation en mauvais état doit être remplacé par du matériel normalisé.
Capot pour appareillage MosaïcTM 45 Capot équipé d'une prise TV Capot équipé prise téléphone Adaptateur pour appareillage entr'axe 60 mm
.que ces conduits ou revêtements métalliques soient mis à la terre . la solution moulure et plinthe est souvent la mieux adaptée pour le cheminement des différents circuits électriques (basse tension..
■ Tous les appareillages et appareils d’utilisation installés à l’extérieur doivent être prévus à cet usage. La Démarche Confiance Sécurité (DCS)
Toute la filière électrique s’est mobilisée autour de cette Démarche Confiance Sécurité qui a trois objectifs principaux : . accompagnée de son règlement (fonction de la taille de l’habitation).1 Le diagnostic ■ Sur simple demande auprès de Promotelec (numéro indigo 0825 046 770 ou site Internet www.inciter les propriétaires ou locataires à faire réaliser les travaux de mise en sécurité par un installateur électricien . ■ C’est un spécialiste du contrôle des installations électriques (Consuel) mandaté par Promotelec qui réalise le diagnostic d’une durée de 40 minutes environ. un rendez-vous lui est proposé par Promotelec dans un délai de 15 jours environ.
2.la certification 2.faire prendre conscience aux propriétaires ainsi qu’aux locataires des dangers d’une installation électrique vétuste. ■ Après confirmation écrite du client.le diagnostic .les travaux . .
.améliorer ainsi.com) ou auprès d’EDF le propriétaire ou locataire peut demander un Diagnostic Confiance Sécurité de son installation. de façon significative. ■ Tous les câbles posés en apparent à l’extérieur doivent être de couleur noire. la valeur du patrimoine immobilier en France Cette démarche s’articule autour des trois étapes clef suivantes : .promotelec. à partir d’un référentiel comprenant 53 points de contrôle. ■ Tous les circuits alimentant des applications non solidaires du bâti doivent être protégés par un DDHS ≤ 30 mA.
Il répond rigoureusement aux 53 points de contrôle du diagnostic et permet également de réaliser très simplement un devis. B ou C). le contrôleur établi et remet au client un rapport décrivant les anomalies constatées et leur niveau de gravité (A.
. ■ Les électriciens ont à leur disposition “le guide travaux” qui présente des solutions techniques permettant de mettre le logement en sécurité. ■ Il remet également “le guide du diagnostic”.présence d’une prise de terre et de son circuit de terre associé à une protection par un dispositif différentiel à l’origine de l’installation .
2.2 Les travaux ■ Le client contacte un professionnel électricien pour lui demander de réaliser les travaux nécessaires pour la mise en sécurité de son installation. ■ Le guide travaux s’appuie sur les 5 principes de la mise en sécurité de l’installation électrique décrit dans le guide de mise en sécurité (voir page 8) : . adaptés à la section des conducteurs . document qui complète le rapport. pour expliquer les risques.présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection contre les surintensités de chaque circuit. leur importance et les mesures à prendre pour les supprimer.■ Les anomalies constatées sont classifiées en 3 niveaux selon la gravité auxquels correspondent les degrés d’urgence des travaux à réaliser : A = risque grave → travaux à réaliser en toute urgence B = risque important → travaux à planifier C = risque potentiel faible → travaux conseillés ■ A la fin du diagnostic.liaison équipotentielle et respect des règles des volumes (voir page 12) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche .élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension.présence d’un appareil général de commande et de protection .
une attestation de conformité délivrée par Consuel peut être demandée par le client à son installateur. le client pourra utiliser cette attestation pour valoriser son logement en cas de location ou de vente.la variation d’éclairage . ■ L’attestation assure que l’installation électrique est désormais sûre. ■ Enfin.
. 1 module.la gestion performante du chauffage électrique .la solution radio pour la rénovation du chauffage électrique sans fil pilote
Des télévariateurs 300 W. Elle garantie également que tous les risques de niveau A (risque grave) et B (risque important) sont supprimés.3 L’attestation de conformité ■ A l’issue des travaux.■ Des solutions de confort peuvent également être proposées dans le cadre de l’établissement du devis comme par exemple : . idéaux en rénovation
Une solution idéale pour la rénovation du chauffage électrique sans fil pilote
2 Sélectivité totale entre dispositifs différentiels 28 6.1 6. 7. Le coffret de communication 11. Installation des goulottes 12. Protection complémentaire contre les contacts directs 27 5.5 8. Identification des circuits et schéma de l’installation 14. 7.3. Section des conducteurs Protection contre les contacts indirects Coupure d’urgence Sectionnement
5.1.2 7. 7.1 Alimentation des récepteurs spécifiques 28 5. Les boîtes de connexion et DCL 13. 4.La norme NF C 15-100 dans l’habitat neuf et existant Sommaire
1.2 6.4 7. 9. Schémas de principe
. tableaux de répartition La Gaine Technique Logement (GTL) 38 39 39 44 46 47 48
10. 3. Locaux contenant une baignoire ou une douche Appareillage autorisé dans les différents volumes Autres matériels (récepteurs) dont l’utilisation est autorisée Liaison équipotentielle supplémentaire 29 29 30 32
Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique 32 Rôle des parafoudres 32 Conditions de mise en œuvre 32 Caractéristiques des parafoudres 34 Emplacement des parafoudres 35 Mise en œuvre des parafoudres 35 Panneau de contrôle. 2. 6.3 7.
Ce chapitre commente les articles de la NF C 15-100 correspondant aux locaux d’habitation. Les références encadrées se rapportent aux numéros des articles de la norme. La partie 7-771 de cette norme s’applique aux installations électriques des locaux privatifs à usage d’habitation. modification et parties des installations affectées par ces modifications ou extensions) sont soumises à la NF C 15-100 par l’arrêté du 22 octobre 1969 du code de la construction et de l’habitation.La norme NF C 15-100 dans l’habitat neuf et existant
La nouvelle édition de la NF C 15-100 est entrée en vigueur le 5 décembre 2002. Les installations électriques dans l’habitat neuf ou en rénovation (totale. extension.
. Elle s’applique à toutes les installations des bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée depuis le 1er juin 2003.
) .465. four. 771. fusible 20 16 16 interdit Equipement .3 circuits* au moins déstinés à alimenter des appareils du type lave-linge.1 télérupteur.5
. garage. équipement minimum
Nature du circuit Section mini des conducteurs en cuivre en mm2 2.Conditions d’installation
.. contacteur ou autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles .1 circuit doit être prévu pour chaque gros appareil électroménager supplèmentaire. 771. Section des conducteurs.6 non spécialisés dans la cuisine dont 4 à répartir au dessus des plans de travail.533. séche-linge . Ces socles ne sont pas installés au dessus du bac de l’évier ou des plaques de cuissons .2.
1. protection contre les surintensités.1 au moins dans les autres locaux > 4 m2 et les circulations. ■ Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est soit un fusible ou un disjoncteur et dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.5 Courant assigné maxi In en A disjonct.314. lavevaisselle.1 par tranche de 4 m2 avec un minimum de 5 dans le séjour .524..3 par chambre . 771.5
2. à l’excéption des WC et annexes non attenantes (abris de jardin. de commande pour 2 socles maxi (situées dans la même pièce) .5 1. ■ Les sections minimales imposées des conducteurs (voir tableau ci-dessous) sont déterminées en fonction des puissances installées et tiennent compte de la limitation des points d’utilisation alimentés par chaque circuit terminal.8 socles maxi par circuit . ■ Une installation doit pouvoir présenter un nombre suffisant de point d’utilisation pour assurer les besoins normaux des usagers. congélateur.1 interrupt. à savoir au minimum ceux indiqués dans le tableau.5 socles maxi par circuit Le nombre minimal de socle de prise de courant 16 A doit être : .
fusible 2 interdit
Equipement .1 point d’éclairage doit être prévu par entrée principale et de service . garage.5
Convecteurs.Conditions d’installation
Circuit spécialisé.5 4 6 10 16 25 32 40 50 interdit
.1 circuit spécialisé doit être prévu (boîte de connexion ou socle de prise de courant).circuit spécialisé (boîte de connexion ou socle de prise de courant) . fil pilote.5 indépendant 1.circuit spécialisé
.nombre d’appareils limité par la somme des puissances 1.. panneaux radiants (monophasé) .5 2. . Chaque local doit être équipé au moins d’un point d’éclairage (ce point d’éclairage doit être placé au plafond dans la cuisine.8 points d’éclairage maxi par circuit .Nature du circuit
Section mini des conducteurs en cuivre en mm2 1.2 circuits minimum dans les logements > 35 m2. Le circuit VMC doit comporter un dispositif d’arrêt.2250 W . gestionnaire d’énergie Plaque de cuisson
Courant assigné maxi In en A disjonct.La protection associée à la VMC peut-être augmentée jusqu’à 16 A (cas particuliers).5 2. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes non attenantes (abris de jardin.1 circuit spécialisé pour l’éclairage extérieur non attenant au bâtiment.5 4 6 10 20 25 32 10 16 (3500 W) 20 (4500 W) 25 . Le disjoncteur dédié assure cette fonction.seuls les disjoncteurs doivent être utilisés pour la protection contre les surintensités 1. les chambres et séjour).4500 W .5
6 mono ou 2. .5750 W .
Circuit d’asservissement tarifaire.) .5 tri 2.7250 W Plancher chauffant (monophasé) 1700 3400 4200 5400 7500 W W W W W
Lorsque les socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier.
2.3. Protection contre les contacts indirects
411.2 ■ La protection contre les contacts indirects est assurée par des liaisons de protection (liaison équipotentielle principale et mise à la terre des masses) associées à la coupure automatique de l’alimentation.UL : tension limite conventionnelle de contact ou tension limite de sécurité (50 V) . les dispositifs de protection sont des dispositifs différentiels.2 ■ La résistance de la prise de terre RA à laquelle sont reliées les masses métalliques d’une installation doit être au plus égale à 100 Ω.
.411.5.1. En schéma TT.1. ils sont décomptés de la façon suivante : Nombre de socles par boîtier 1 Nombre de socles décomptés 1 2 1 3 2 4 2 >4 3
■ Décompte des points d’éclairage. Dans le cas de spots ou bandeaux lumineux. Détermination de la valeur de la prise de terre des masses : RA ≤ UL IΔn . on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA. 411.■ Décompte des socles de prise de courant.5.IΔn : sensibilité nominale du dispositif différentiel placé à l’origine de l’installation ⇒ RA ≤ 50 = 100 Ω 0. 411. 771. En France. les installations alimentées par un réseau de distribution publique sont réalisées selon le schéma TT. cette protection est de type et de courant différentiel-résiduel au plus égal à 500 mA (NF C 14-100).5 ■ Lorsque le disjoncteur de branchement placé à l’origine de l’installation comporte la fonction différentielle moyenne sensibilité. Le nombre de points d’éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Pour les matériels fixes de classe II. Cette hauteur est limitée à 1.3 ■ Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection.463.411. des DDR 30 mA doivent protéger tous les circuits individuellement ou par groupe de circuit.80 m du sol fini. Dans le cas contraire.30 m dans les locaux pour handicapés et personnes âgées. un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l’intérieur du logement (interrupteur ou disjoncteur par exemple). S’il est situé dans un garage ou un local annexe.
771. et le tableau d’abonné doit être de classe II.
771. le conducteur de protection ne doit pas être raccordé.
.1 ■ Le dispositif général de commande et de protection prévu à l’origine de l’installation (disjoncteur de branchement) peut assurer les fonctions de coupure d’urgence s’il est situé à l’intérieur des locaux d’habitation. il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.3. ■ L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1. 771.■ Lorsque le disjoncteur de branchement placé à l’origine de l’installation ne comporte pas cette fonction.558.00 m et 1.
1. il est admis de prévoir un sectionnement : .2 ■ A l’origine de l’installation. Sectionnement
461.par le disjoncteur 2 A dédié au gestionnaire Dans ces trois derniers cas. Les coupe-circuits.2.indépendant . ■ Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs. le sectionnement du fil pilote doit être prévu. il faut apposer dans le tableau de répartition et dans la boîte de connexion de l’équipement de chauffage.462.4. ainsi que les disjoncteurs divisionnaires portant la marque NF remplissent la fonction de sectionnement.général associé à un interrupteur général chauffage .462. Le sectionnement est réalisé à l’origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection. Exemple d’application : sectionnement à l’origine des circuits
Cependant. y compris le conducteur neutre. 771. 771. le marquage suivant :
Disjoncteurs pour chauffage électrique avec fil pilote MFN 9xx + KB 963X
. ■ Dans le cas de chauffage avec fil pilote. il doit être placé un dispositif de sectionnement coupant tous les conducteurs actifs (assuré par le disjoncteur de branchement).
5. de puissance ≤ 18 KVA avec ou sans chauffage électrique Nombre. l’ensemble des circuits de chauffage. est reconnu comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance de la mesure de protection contre les contacts directs (usure ou détérioration des câbles souples alimentant des récepteurs mobiles) ou en cas d’imprudence des usagers. remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC. 40 et 63 A CDC 742F et CDC 764F (type AC) CDA 743F et CDA 765F (type A)
Branchement mono. il est recommandé de protéger les circuits des prises de courant et d’éclairage par des DDR différents. 771.1. y compris le fil pilote. leur type et leur nombre sont au minimum ceux indiqués ci-dessus.
. Pour préserver l’utilisation d’au moins un circuit dans une même pièce.2.3. les circuits sont judicieusement répartis en aval des DDR.531.
(2) En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 KVA.1 ■ L’emploi de DDR. type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA Surface ≤ 35 m2 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 de type A (1) 35 m2 < Surface ≤ 100 m2 2 x 40 A de type AC et 1 x 40 de type A (1) Surface > 100 m2 3 x 40 A (2) de type AC et 1 x 40 de type A (1) (1) L’interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.
■ Afin d’équilibrer la charge. diff. dont la valeur du courant différentiel nominal de fonctionnement est inférieure ou égale à 30 mA. ■ En cas d’utilisation de disjoncteurs différentiels.soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non Surface des locaux d’habitation
Inter. Ces dispositifs doivent être placés à l’origine de tous les circuits à l’exception de ceux alimentés par un transformateur de séparation.2 ■ Tous les circuits de l’installation doivent être protégés par des DDR assignés au plus égal à 30 mA dont le nombre. La protection par DDR 30 mA peut être : . le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau ci-dessous. La protection des circuits extérieurs alimentant des installations non fixées au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.soit divisionnaire pour un groupe de circuits . leur calibre étant adapté au(x) circuit(s) à protéger. ■ Dans le cas du chauffage électrique avec fil pilote. est placé en aval d’un même DDR. Protection complémentaire contre les contacts directs
3.314.■ En fonction des applications.2 ■ Lorsque l’alimentation du congélateur est définie.
. En particulier. lave vaisselle.2. de préférence à immunité renforcée (type HI)
Disj. différentiel type A et HI ADH 716F et ADH 720F
Les différentiels de type A : En fonction de la technologie utilisée.1 ■ La sélectivité totale permet d’éviter une coupure générale de l’installation en cas de défaut d’isolement sur un circuit terminal. afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables. sèche-linge etc… (voir schémas de principe page 46) ■ La coupure d’alimentation résultant du fonctionnement d’un dispositif 30 mA peut perturber le fonctionnement de certains appareils comme le congélateur (voir § 5. de préférence à immunité renforcée (type HI). certains matériels sont susceptibles en cas de défaut de générer des courants à composante continue. il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par DDR 30 mA spécifique à ce circuit.
5. Des dispositions particulières peuvent alors être prises comme l’alimentation par une prise de courant sur un circuit protégé par un DDR 30 mA dédié. congélateur). Le type HI (haute immunité) : Les produits à “immunité renforcée“ réduisent les cas de déclenchements intempestifs lorsqu’ils protégent les équipements générant des perturbations (micro-informatique. Exemple : lave-linge.1) ou les équipements informatiques. les appareils mêlant eau et électricité peuvent être source de déclenchements.
5.1 Alimentation des récepteurs spécifiques 771.4. Les différentiels de type A sont conçus pour détecter des types de courants de défaut. on pourra tenir compte de la continuité d’utilisation souhaitée. que ne détectent pas les différentiels de type AC.2 Sélectivité totale entre dispositifs différentiels 535. Il est donc souhaitable de les protéger par des DDR 30 mA spécifiques.
dont la source est placée en dehors des volumes 0.1 Appareillages autorisés dans les différents volumes 701.soit alimentés en TBTS (§ 414 NF C 15-100) ■ Dans les salles d’eau les prises de courant installées dans le sol sont interdites. (voir § 2)
6.3 ■ La norme définit quatre volumes 0. 1. ■ Volume 2 : .un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir d’une puissance comprise entre 20 et 50 VA.soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation (§ 413. 6. …) et sur les dispositifs de protection associés. ■ Volume 1 : seuls sont autorisés des interrupteurs de circuit TBTS avec une tension nominale de 12 V~ ou 30 V= maxi.soit protégés par un DDR au plus égal à 30 mA . .■ La sélectivité totale n’est assurée entre les DDR 30 mA et le disjoncteur de branchement que si ce dernier est de type sélectif . Locaux contenant une baignoire ou une douche
.53 ■ Volume 0 : aucun appareillage. Cette disposition s’accompagne de mesure de restriction sur les caractéristiques des appareils installés (classe II. 2 et 3 qui englobent et entourent la baignoire et le bac à douche.interrupteurs dont les caractéristiques correspondent aux conditions du volume 1 ■ Volume 3 : sont autorisés les socles de prise de courant. et 2. 1. TBTS.3 NF C 15-100) . interrupteurs et autres appareillages à condition d’être : .
1 Autres matériels : cas des chauffe-eau électriques 701. NF C 15-100
6.415.soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation (§ 413.2 Autres matériels (récepteurs) dont l’utilisation est autorisée 701. et autres matériels d’utilisation.le volume 2 .55 ■ Volume 0 et 1 : seuls sont autorisés des appareils prévus pour l’utilisation dans une baignoire. sous réserve que ces matériels soient de classe II et soient protégés par un DDR au plus égal à 30 mA. Si les dimensions de la salle d’eau ne permettent pas de les installer dans ces volumes. alimentés en TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V = la source étant installée en dehors des volumes 0. ils peuvent être néanmoins installés dans : .2. 1 et 2.2. ■ Volume 3 : les matériels d’utilisation sont admis à condition d’être : .le chauffe-eau est protégé par un DDR au plus égal à 30 mA
.3 NF C 15-100) .soit alimentés en TBTS (§ 414 NF C 15-100) .55 ■ Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés dans le volume 3 et hors volume. appareils de chauffage. ■ Volume 2 : seuls peuvent être installés des luminaires.soit protégés par un DDR au plus égal à 30 mA ■ Chauffages sol : les éléments chauffants noyés dans le sol peuvent être installés en dessous des volumes 2 et 3 et hors volume sous réserve qu’ils soient recouverts d’un grillage métallique relié à la terre ou qu’ils comportent un revêtement métallique mis à la terre relié à la liaison équipotentielle définie au § 701.le volume 1 s’ils sont de type horizontal et placés le plus haut possible en respectant les deux conditions suivantes : .Indices de protection des matériels installés dans les différents volumes volume 0 1 2 3 indice de protection IP x 7 IP x 4 IP x 3 IP x 1 symbole mini luminaire
6.les canalisations d’eau sont en matériau conducteur .
■ Lorsqu’un faux plafond fermé est disposé dans les volumes 1 et 2 (hauteur sous plafond ≤ 2.6 m
2. l’espace situé au-dessus de ce plafond.que les canalisations d’eau soient en matériau conducteur Appareillage :
3m 2.qu’ils soient protégés par un DDR au plus égal à 30 mA . l’espace situé au-dessus de ce plafond. Dans le cas contraire. à installer en dehors des volumes 0.■ Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les volumes 1 et 2 à condition : .
0..25 m 2.25 m
0. 1. Dans les deux cas. 2 source TBTS 50 V
■ Lorsqu’un faux plafond ajouré est disposé dans le volume 2 (hauteur comprise entre 2. le degré de protection minimal IP X3 est requis.. dans les dimensions du volume 2 est également assimilé au volume 2. dans les dimensions du volume 1et 2 est assimilé au volume 3.40 m
source TBTS 12 V ou 30 V .25 m
3m 2.25 m et 3 m par rapport au sol).25 m par rapport au sol). ■ L’espace situé au-dessous de la baignoire ou de la douche et sur leurs côtés est assimilé au volume 3 s’il est fermé et accessible par une trappe prévue à cet usage et pouvant être ouverte seulement à l’aide d’un outil. les règles du volume 1 s’appliquent à cet espace.
.6.2 Conditions de mise en œuvre ■ Les conditions dans lesquelles les parafoudres doivent être mis en œuvre sont résumés ci-dessous.
7. Par contre.1. 2 et 3.1 ■ Les parafoudres limitent le niveau des surtensions d’origine atmosphérique provenant du réseau de distribution à un niveau compatible avec la tenue aux chocs des matériels de l’installation et des matériels alimentés par cette installation. 7.3 Liaison équipotentielle supplémentaire ■ Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1.1 Rôle des parafoudres 534. ■ Le tableau ci-après reprend les régles de l’article 443 de la norme NF C 15-100 en prenant en compte en complément l’indisponibilité de l’installation. ils ne protégent pas contre les coups de foudre directs sur les bâtiments.
■ Lorsque la parafoudre n’est pas obligatoire il peut être justifié par une évaluation du risque définie dans le guide UTEC 15-443 dans les cas suivants : .le coût des matériels et/ou de leur indisponibilité est élevé. .. L’utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l’indisponibilité peuvent être critique dans l’installation comme indiqué par l’analyse du risque.5 Nk ≤ 25 (AQ1) Nk > 25 (AQ2) Obligatoire(2) Obligatoire(2) Non obligatoire(4) Obligatoire (5) Non obligatoire(4) Obligatoire
C’est la cas par exemple : . la parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l’origine de l’installation est remplacé par des parafoudre de type 2 (In ≥ 5 kA) placés à l’origine de chacune des installations privatives.
. .5 Ng > 2. Dans le cas d’immeubles équipés de paratonnerre et comportant plusieurs installations privatives. etc. la mise en œuvre de parafoudres n’est pas obligatoire.
Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation.les conséquences de l’indisponibilité sont intolérables. d’alarmes techniques.Caractéristiques et alimentation du bâtiment
Bâtiment équipé d’un paratonnerre Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne (3) Alimentation BT par une ligne Non obligatoire(4) entièrement souterraine L’indisponibilité de l’installation et/ou Selon l’analyse des matériels concerne la sécurité du rique des personnes
Densité de foudroiement (Ng) Niveau kéraunique (Nk) Ng ≤ 2. si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectée à la prise de terre du paratonnerre.de certaines installations où une médicalistation à domicile est présente. d’alarmes sociales. Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec un écran métallique relié à la terre sont à considérer comme équivalentes à des câbles souterrains.
Toutefois.d’installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie. l’absence d’un parafoudre est admise si elle est justifiée par l’analyse du risque.
cas général : • parafoudre de type 2 • courant nominal In ≥ 5 KA • Up ≤ 2. le courant nominal de décharge recommandé du parafoudre est de 5 KA (forme d’onde 8/20). • courant de choc minimum Iimp de 12. Les numéros indiqués sur la carte sont les numéros des départements. etc…) peuvent conduire aux choix de valeurs supérieures. aucun territoire ne semble être à l’abri d’un risque livré à la foudre ! Ce risque dépendra de la situation précise du lieu et de l’installation.en présence d’un paratonnerre : • parafoudre de type 1. Des critères plus sévères (très forte exposition.5 KV . Les parafoudres de tête Hager (type 2) ont les courants nominaux de décharge In suivants : 5 kA.5 kA • Up ≤ 2. 7. faible impédance du circuit de décharge. 20 kA. la NF EN 61-643-11 (C61-740). Les parafoudres Hager sont homologués NF. Attention : selon le guide UTE C15-443. Les parafoudres connectés entre conducteurs actifs et terre.Carte des niveaux kérauniques Nk (nombre de jours par an où l’on entend le tonnerre) en France : Nk ≤ 25 Nk > 25 La densité de foudroiement Ng (nombre de coup de foudre par an et par Km2) est obtenue en divisant Nk par 10.3 Caractéristiques des parafoudres ■ Les parafoudres doivent être conformes à leur norme. présence de paratonnerre.
. ■ Le niveau de protection Up des parafoudres Hager est inférieur à 1. installés à l’origine de l’installation.5 kV. doivent être choisis selon les caractéristiques suivantes : . 15 kA.5 kV
■ A l’origine d’une installation alimentée par le réseau de distribution publique.
Les dispositifs différentiels à courant résiduel Hager de type répondent à cette prescription. ■ Afin d’assurer une protection optimale contre les surtensions. une protection par disjoncteur approprié est requise pour assurer la protection contre les court-circuits. contre l’emballement thermique et contre les courants de défaut doivent être prévus pour assurer la déconnexion du parafoudre. L’emplacement du parafoudre dans le tableau électrique doit être choisi pour réduire au maximum la longueur des fils de connexions.Cas particulier : le parafoudre auto-protegé • particulièrement adapté à un usage dans les locaux “dometiques” • intègre directement son disjoncteur de deconnexion • très facile à raccorder.1. En complément de la protection différentielle de tête. La protection contre l’emballement thermique est intégrée aux parafoudres Hager
.1. comme un disjoncteur Ph/N (plus la “terre”). 7. ce dernier doit être d’un type qui ne déclenche pas sous l’effet de courants de choc de 5 KA (forme d’onde 8/20).
7.5 Mise en œuvre des parafoudres 534.4 Emplacement des parafoudres 534. ■ Des dispositifs de protection contre les court-circuits. en aval d’un dispositif différentiel résiduel.2
■ Lorsque les parafoudres protègent l’ensemble d’une installation. ⇒ la protection générale de tête ■ Un parafoudre destiné à protéger un matériel d’utilisation particulièrement sensible doit être installé à proximité de ce matériel en paralléle de son circuit d’alimentation. ils sont disposés immédiatement en aval du dispositif assurant la fonction de sectionnement en tête de l’installation. les conducteurs de connexion du parafoudre doivent être aussi courts que possible.3 ■ Si un parafoudre est installé à l’origine de l’installation. ⇒ la protection fine en complément de la protection générale ⇒ la protection de la ligne téléphonique et des matériels qui y sont raccordés.
5 kV max.
.■ (1) La plupart des parafoudres de notre gamme intègre un déroulement de la borne de raccordement /PE.5 kV max. (1)
disjoncteur de branchement différentiel s F
(2) In : 5 kA mini Up : 2.
In : 5 kA mini Up : 2.
■ (2) Le parafoudre auto-protégé SPN 715D intégré d’office la protection contre les court-circuits et optimise le raccordement. Cela facilite la mise en œuvre et réduit encore davantage la longueur de la connexion.
Pour réaliser rapidement un choix de parafoudres.la réglette de choix :
. sans évoquer l’aspect mise en œuvre. plusieurs outils Hager sont à votre disposition. Ils offrent différent niveaux de précision ddans le choix. ainsi que sur le choix et la mise en œuvre des parafoudres conformément à la NF C 15-100 est proposée dans la documentation Hager : “La protection du matériel électrique et électronique contre les effets indirects de la foudre”. tout en restant toujours conforme à la réglementation :
.Une étude plus approfondie sur l’évaluation du risque engendré par les effets indirects de la foudre.le guide du site internet :
.le guide du catalogue général :
4. ■ Le tableau de répartition principal doit être placé dans la Gaine Technique Logement.558. 1. 2.
771.8. Ces locaux ou emplacement ne doivent être ni humides ni poussiéreux. ■ L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence. Cette hauteur est limitée à 1. Ils ne doivent pas être placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile.2 ■ Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal et si nécessaire sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement. Elle est interdite dans les volumes 0. tableaux de répartition
771. Cependant de tels emplacements sont admis si on utilise des sets de placard. et 3. généralement le disjoncteur de branchement doit être situé à une hauteur comprise entre 1 m et 1.558. Panneau de contrôle.80 m au-dessus du sol fini. Il peut être séparé ou juxtaposé avec le panneau de contrôle.1 ■ Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement de l’appareillage.30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées.4.
Set de placard pour tableau d’abonné Gamma
. ■ L’installation des tableaux de répartition divisionnaire dans les salles d’eau est déconseillée. Une réserve minimal de 20 % doit être respectée pour chacun des tableaux.558.1. 771.
une protection anti-intrusion
10. ■ Ils sont desservis individuellement depuis le tableau de communication situé dans la Gaine Technique Logement (câblage en étoile).558. Elle doit permettre des extensions de l’installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité. ce compartiment doit posséder un couvercle indépendant (§ 6. séjour) . .le tableau de répartition principal .
Coffret de communication semi équipé Tél./TV TN 401
.9. Pour tenir compte du parc de matériel téléphonique existant.558. Si le câble de branchement est placé dans un compartiment de goulotte.soit à l’intérieur du logement. la GTL n’est exigée que dans le cas d’une rénovation totale avec redistribution des cloisons.2 ■ La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées courants forts et courants faibles. ■ Les socles de prise de communication de type “RJ45” devront être conformes à la norme NF EN 60 603-7-3 (en cours d’élaboration).un équipement domotique . elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement.les autres applications de communication (TV.1.3 NF C 14-100) . etc.1 socle dans la cuisine. ■ La répartition des socles de communication est au moins : .soit dans un garage ou local annexe Si la GTL comporte le dispositif de coupure d’urgence.) lorsqu’elles sont prévues et éventuellement.5 ■ Il est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur (matérialisé par la prise DTI). ■ En rénovation. de préférence à proximité d’une entrée principale ou de service. ■ La GTL est située : .2 socles de prise de courant 2P +T 16 A protégé par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL . les prises téléphone en ”T” (conjoncteur) peuvent être encore utilisées. . Le coffret de communication
771.. salon. satellite. La Gaine Technique Logement (GTL)
771.le tableau de communication . Il doit comporter au moins une barrette de terre et au moins un rail DIN.le panneau de contrôle s’il est situé à l’intérieur du logement. ■ La GTL doit contenir : .1 socle par pièce principale (ex : chambres.
. ➃ 1 mini rail DIN pour la fixation d’un parafoudre téléphonique.
. Les prises télévision au format coaxial peuvent également y être ramenées si l’équipement de distribution du signal est installé en son sein..
7 prises téléphone (format “T” et/ou RJ 45)
Arrivée réseau téléphonique Arrivée signal TV
Répartiteur TV (option)
2 à 4 prises TV
. ■ Le coffret de communication peut être de deux types : . l’équipement minimum consiste en la pose d’au moins : .Coffret sans brassage : Le coffret dessert individuellement les prises téléphoniques en " T " ou prises RJ 45 à usage uniquement téléphonique de l’habitat. ➁ 1 répartiteur téléphonique sans vis avec support.1 prise TV dans les logements de surface jusqu’à 35 m2 ...
. ■ Chacune de ces prises doit être desservie par une canalisation issue de la GTL. ➂ 1 support de fixation en matière isolante prêt à recevoir n’importe quel répartiteur TV. Le câblage de ces prises TV peut se faire dans le tableau de communication.2 prises TV dans les logements de surface jusqu’à 100 m2 ..3 prises TV dans les logements de surface supérieure à 100 m2. Il est équipé de : ➀ 1 DTI monté sur rail DIN.■ Lorsque les socles de communication sont des conjoncteurs en “T” et n’assurent pas la distribution de la télévision.. Le coffret de communication semi-équipé TN401 est la solution idéale pour la mise en œuvre de ce type de système de communication.
➄ 2 prises de courant pour alimenter les produits actifs (sauf TN 41x). un système de communication peut rendre différents niveaux de services appelés Grade. TN 42x et TN 43x sont la meilleure solution pour mettre en œuvre ce type de système de communication. • En Grade 1. Il permet une exploitation optimale des prises de communication format RJ45. Les coffrets de communication semi-équipés TN 41x. informatiques et télévision terrestre sont acheminés depuis le coffret de communication sur les prises de communication format RJ45 de l’habitat. ➆ 1 kit de repérage des cordons. les signaux téléphoniques et informatiques (jusqu’à 100Mbits/s) seront acheminés depuis le coffret de communication sur les prises de communication format RJ45 du logement. ➁ 1 répartiteur téléphonique deux entrées
(sans fil ou RJ45) / huit sorties. Ils sont équipés de :
distribution vers arrivée réseau prises RJ 45 téléphonque
➀ 1 DTI fixable sur rail DIN. les signaux téléphoniques. • En Grade 3. En fonction des composants installés. ➅ 1 platine de fixation pour produits actifs (sauf TN 41x).Coffret avec brassage : Le coffret centralise les arrivées téléphoniques et télévision pour diffuser les signaux Internet. Le signal TV transite par câble coaxial. ➃ 4 ou 8 cordons de brassage grade 1 ou grade 3 (selon les versions). ➇ 1 kit de fixation des produits actifs sur platine (sauf TN 41x). ➂ 8 ou 12 connecteurs RJ45 grade 1 ou grade 3 (selon les versions).. téléphonique et TV sur les différentes prises de communication format RJ45 de l’habitat.
■ La GTL peut être : semi-encastrée en saillie encastrée
■ Ses dimensions intérieures minimales sont :
≥ 150 mm plafond
≥ 200 mm plafond
même s’il est partiellement occupé.ou à l’aide d’un ensemble préfabriqué fonctionnel.coffrets.Le volume défini ci-dessus doit rester dédié dans sa totalité à la GTL. … . Tout autre destination du volume restant est interdite. Un ensemble “ goulottes et tableaux Gamma 13 ou 18 modules“ composé :
➀ ➁ ➁ ➂ ➂
➀ d’une goulotte avec couvercle et d’un compartiment réservé au câble de branchement ➁ du tableau de contrôle ➂ du tableau de répartition ➃ d’un tableau courant faible
Deux ensembles “goulotte et tableaux Gamma“ composés : ■ Pour l’ensemble “courant fort“ : ➀ d’une goulotte avec couvercle et d’un compartiment réservé au câble de branchement ➁ du tableau de contrôle ➂ du tableau de répartition ■ Pour l’ensemble “courant faible“ : ➃ d’une goulotte courant faible ➄ d’un tableau de communication équipé avec brassage
. armoires. goulottes. ■ Elle peut réalisée avec des matériels standards : .
529. ■ Dans le cas de goulottes posées en plinthe. la protection correspondant à l’emplacement considéré. ■ Les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l’emploi d’un outil pour être retiré.5 cm au moins au-dessus du sol fini. notamment aux angles et changement de plan. posés côte à côte facilitent ces interventions.2 ■ Les goulottes doivent être choisies et installées de manière à garantir de façon continue sur tous le parcours des canalisations.559. Installation des goulottes
521.4. ■ Lorsque les appareillages sont fixés sur ou dans des goulottes.7.11. ■ Pour les prises mixtes (BT et Téléphone) l’intervention sur un socle doit pouvoir se faire sans intervention sur l’autre. Les adaptateurs des moulures Atéha et plinthes SL respectent les prescriptions ci-dessus. ces appareillages doivent être solidaires du socle de ces goulottes. plinthes ou moulures.6. 771. plinthes ou moulures.3. le conducteur isolé situé le plus bas doit se trouver à 1.
Installation d’appareillage sur la moulure Atéha
Les adaptateurs simples des moulures Atéha et plinthes SL. Les systèmes de moulures et plinthes Tehalit conformes à la NF C 68-104 assurent les prescriptions ci-dessus.4.
SL et EK
. pièces de forme et adaptateurs Tehalit système Atéha.Moulure pour point lumineux Embout Dérivation Angle intérieur 3D Angle extérieur
1.12. soit d’un luminaire équipé d’une fiche DCL. 771. le raccordement du matériel peut s’effectuer sans boîte de connexion à condition que le matériel soit pourvu par construction de bornes de raccordement ou si la canalisation est par construction pourvue de connecteurs spécifiques de raccordement.
. ■ Un socle DCL. Le point de centre Tehalit ATA 63069 est équipé d’un DCL et livré avec une fiche 2P + T plus le crochet pour raccorder le luminaire.2. permettant le raccordement du luminaire est obligatoire lorsque la canalisation aboutie à une boîte de connexion pour luminaire.3 ■ Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion.314.1. ■ Chaque point d’éclairage équipé d’un DCL doit être pourvu soit d’une douille DCL munie d’un fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire. Les boîtes de connexion et DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire)
559. ■ Dans le cas d’une alimentation fixe posée en saillie.
■ Les indications que doivent porter les schémas sont : nature et type des dispositifs de protection et de commande courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande puissance prévisionnelle nature des canalisations pour circuits extérieurs nombre et section des conducteurs application (éclairage. il y a lieu d’établir un schéma.les locaux desservis . Identification des circuits et schéma de l’installation
771.5 ■ Chacun des circuits doit être repéré par une indication appropriée correspondant aux besoins de l’usager et du professionnel. diagramme ou tableau à remettre à l’utilisateur. salle de bain…) L’outil “1-2-3 Schéma” de Hager permet de réaliser des schémas unifilaires pour les coffrets et armoires ainsi que les repérages pour l’appareillage modulaire et les coffrets. de qualité durable.la fonction des circuits ■ Ce repérage doit être lisible. Il doit être compréhensible sans avoir recours aux schémas électriques de l’installation. ■ Pour toute installation électrique.
. correctement fixé et doit rester visible après l’installation du tableau.514. Le logiciel Sémiolog permet de réaliser des repérages de grande qualité pour l’appareillage modulaire. Ce repérage doit préciser : . cuisine. les coffrets et armoires. 771.514.13. prise…) local desservi (chambre.
2. gestionnaire d’énergie
(1) depuis le gestionnaire d’énergie 48
1. Si le chauffe-eau est prévu dans la salle de bain. Schémas de principe
1. vous offrez la sécurité Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.55 NF C 15-100 (page 30)
2. Du studio au F1 surface ≤ 35 m2 Avec la NF C 15-100.52
2. se référer aux conditions d’installation décrites au § 701.52
asservissement tarif.5
(1) depuis le gestionnaire d’énergie 49
2.Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d’exploitation Meilleur confort d’exploitation par une sélectivité accrue : .52
1.Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote MFN 9XX).5
asservissement tarif. .Utilisation de disjoncteurs et interrupteurs différentiels SanVis (MFS 7XX) et (CDS 7XX)
1.Alimentation spécifique du circuit spécialisé lave-linge avec un disjoncteur différentiel .
vous offrez la sécurité Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits. Du F2 au F4 35 m2 < surface ≤ 100 m2 Avec la NF C 15-100.52
asservissement tarif.52
parafoudre de tête SPN 265R*
2.55 NF C 15-100 (page 30). se référer aux conditions d’installation décrites au § 701.52
20 A 2. 50
(1) depuis le gestionnaire d’énergie (2) 63 A recommandé si plus de 2 circuits spécialisés.52
.52 ET 221
2. Si le chauffe-eau est prévu dans la salle de bain.52
1. gestionnaire d’énergie
1.Utilisation de disjoncteurs et interrupteurs différentiels SanVis (MFS 7XX) et (CDS 7XX) .52
2. 2 et 3
.2.Alimentation des circuits spécialisés congélateur et lave-linge avec des disjoncteurs différentiels spécifiques. .52
2.52 ET 221
2.Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote MFN 9XX) .52
circuit prises 1.52
1.Installation d’un parafoudre quelles que soient les conditions de mise en œuvre
(1) depuis le gestionnaire d’énergie 51
2. Du F2 au F4 35 m2 < surface ≤ 100 m2 Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d’exploitation Meilleur confort d’exploitation par une sélectivité accrue : .5
20 A 2.
2.3.55 NF C 15-100 (page 30).52
2. Du F5 et + surface > 100 m2 Avec la NF C 15-100.52
(1) depuis le gestionnaire d’énergie (2) 63 A recommandé si plus de 2 circuits spécialisés.5
. Si le chauffe-eau est prévu dans la salle de bain. se référer aux conditions d’installation décrites au § 701.
parafoudre de tête SPN 265R* MFN 716 MFN 716 MFN 710 MFN 732 MFN 720 MFN 710 MFN 716 MFN 716 MFN 716 MFN 702 MFN 702
2. vous offrez la sécurité Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits. 52
séche linge 20 A MFN 720
2.52 2A MFN 702
circuit éclairage 3 10 A MFN 710
2.chauffage 1 20 A MFN 720
circuit éclairage 4 10 A MFN 710
(1) depuis le gestionnaire d’énergie 54
.Sectionnement du fil pilote associé à la protection (disjoncteur fil pilote MFN 9XX) .52 circuit prises 3 circuit prises 4 VMC 1.52 1.52
2.Offrez encore plus en garantissant un meilleur confort d’exploitation Meilleur confort d’exploitation par une sélectivité accrue : . congélateur et lave-linge par des disjoncteurs différentiels spécifiques (type A et HI) .52
2.Installation d’un parafoudre de tête quelles que soient les conditions de mise en œuvre .52
1.Alimentation des circuits spécialisés.52
2.Alimentation par un disjoncteur différentiel et protection fine par un parafoudre (SPN 208S) du circuit informatique .52
2.Utilisation de disjoncteurs et interrupteurs différentiels SanVis (MFS 7XX) et (CDS 7XX)
* si nécessaire MFS 716 MFS 716 MFS 716 MFS 702 16 A 16 A 16 A 2A 2.
52 MFS 710
.chauffage 1 MFN 920
circuit éclairage 4 10 A
séche linge MFS 720 20 A
chauffe-eau ET 221 MFS 720 ** si parafoudre de tête 20 A
2.gestionnaire d’énergie 2A MFS 702 102
1.52 MFN 920
1...) 102
circuit éclairage 3 MFS 710 10 A
matériels sensibles aux surtensions (ordinateur.52
Conception / réalisation : Hager SAS . dessins. et schémas de ce document sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs ni de la société Hager SAS. photos.Notes
Document non contractuel. Sauf erreur ou omission. Les informations.RC Saverne B712063759
.Imprimé en France .
Documents About Ac Power Plugs And SocketsSkip carousel3016c Instruction ManualCuisinart Waffle MakerSamsung Camcorder MX10 User ManualSamsung Camcorder HMX-R10 User ManualSamsung Camcorder SC-DX100 User ManualSamsung Camcorder SC-DX200 User ManualSamsung Camcorder SC-F30/F33/F34LN User ManualSamsung Camcorder HMX-W300N English User ManualSamsung Camcorder SC-MX20 User ManualSamsung Camcorder HMX-W200 English User ManualSamsung Camcorder H100N User ManualSamsung Camcorder HMX-H200 User ManualSamsung Camcorder SMX-F40 User ManualSamsung Camcorder HMX-Q10N English User ManualPurple Cows 3016C Instruction GuideAs NZS 3120-1999 Approval and Test Specification - Cord Extension SocketsSamsung Camcorder SC-D381 User ManualSamsung Camcorder SC-HMX20C User ManualAs NZS 3112-2004 Approval and Test Specification - Plugs and Socket-outletsSamsung Camcorder SMX-C24 User ManualSamsung Camcorder HMX-H200N English User ManualSamsung Camcorder HMX-H300N English User ManualThe-Potomac-Edison-Co-Surge-Suppression-ServiceAs 60120-2010 Dimensions of Ball and Socket Couplings of String Insulator UnitsAs 60372-2010 Locking Devices for Ball and Socket Couplings of String Insulator Units - Dimensions and TestsAs NZS 3122-2005 Approval and Test Specification - Socket-Outlet AdaptorsAs NZS 3131-2001 Approval and Test Specification - Plugs and Socket-outlets for Stationary AppliancesAs NZS 4703-2007 Electrical Wiring in FurnitureSamsung Camcorder HMX-H100N English User ManualSamsung Camcorder HMX-E10N English User ManualDocuments About ElectricitySkip carouselAs NZS 3000-2007 Electrical Installations (Known as the Australian New Zealand Wiring Rules)Fee AgreementThe rise and fall of Eskom — and how to fi x it nowCity of Vancouver empty homes reportHold Harmless AgreementAnother Don Quixote ThanksgivingElectrical Circuits and Circuit AnalysisMeeting the Balance of Electricity Supply and Demand in Latin America and the CaribbeanAs 4741-2010 Testing of Connections to Low Voltage Electricity NetworksAs NZS 3010-2005 Electrical Installations - Generating SetsMerced-Irrigation-District-Electric-Service-RulesAs NZS 4836-2011 Safe Working on or Near Low-Voltage Electrical Installations and EquipmentMerced-Irrigation-District-NEM-(Net-Energy-Metering)AGL-Energy-Energy-Price-Fact-SheetUntitledAGL-Energy-Energy-Price-Fact-SheetElectricity AuctionsGlobal market for graphene-based products to grow to $986.7 million in 2022Experimental Researches in Electricity, Volume 1 by Faraday, Michael, 1791-1867Village of Wellsville-NY-20337Model Rocket Launch SystemsStatic electric snake charmer Integrated Energy Storage in the United StatesHOUSE HEARING, 114TH CONGRESS - DISCUSSION DRAFT ADDRESSING ENERGY RELIABILITY AND SECURITYCoin Based Universal Mobile Charging using Solar EnergySan-Diego-Gas-and-Electric-Co-Schedule-A-TOU---General---Small---Time-Metered-(Closed)Edison, His Life and Inventions by Dyer, Frank Lewis, 1870-1941One Goal, Two PathsInternational power prices study commissioned by Energy Users AssociationAs 62103-2006 Electronic Equipment for Use in Power InstallationsDocuments About LightningSkip carouselPhilippine Folk TalesEgg and Spoon by Gregory Maguire Chapter SamplerAs NZS 1768-2007 Lightning ProtectionLightning Bolt Fanzine Spring Summer 09 - English EditionAbout us - Brand IdentityAs 4262.1-1995 Telecommunication Overvoltages Protection of PersonsIn the Fire of the Forge — Volume 03 by Ebers, Georg, 1837-1898Allan's Wife by Haggard, H. Rider (Henry Rider), 1856-1925sPARKLE & bLINK 8NASA Facts Lightning Protection for NASA's Next Generation SpacecraftSun City Biker - August 2011As NZS 60479.4-2010 Effects of Current on Human Beings and Livestock Effects of Lightning Strokes on Human Betmp28A7Army Aviation Digest - Oct 1978Lightning Lube, Inc. Laser Lube, a New Jersey Corporation v. Witco Corporation Avis Service, Inc. Avis Lube, Inc. Avis Enterprises, Inc., Defendants/third Party v. Ralph Venuto, Individually and D/B/A Laser Lube, Lightning Lube, and Automotive Management Systems Carol Venuto, His Wife, Individually Automotive Management Systems, Inc., a New Jersey Corporation, Third Party Witco Corporation, Lightning Lube, Inc. Laser Lube, a New Jersey Corporation v. Witco Corporation Avis Service, Inc. Avis Lube, Inc. Avis Enterprises, Inc., Defendants/third Party v. Ralph Venuto, Individually and D/B/A Laser Lube, Lightning Lube, and Automotive Management Systems Carol Venuto, His Wife, Individually Automotive Management Systems, Inc., a New Jersey Corporation, Third Party Lightning Lube, Inc., T/a Laser Lube, 4 F.3d 1153, 3rd Cir. (1993)A World is Born by Brackett, Leigh DouglassThe Girl Aviators' Motor Butterfly by Burnham, MargaretThe Girl Aviators' Sky Cruise by Burnham, MargaretStories of Great Americans for Little Americans by Eggleston, Edward, 1837-1902Charley de Milo by Harris, Laurence Mark Janifer AKA Larry M.Edmond Dantès by Flagg, EdmundThe Moccasin RanchA Story of Dakota by Garland, Hamlin, 1860-1940The Ghost Kings by Haggard, H. Rider (Henry Rider), 1856-1925The Outdoor Girls at Rainbow Lake
Volume 10, No. 287, December 15, 1827 by VariousThunderstorm