Source: http://docplayer.se/46246080-Kabelanslutning-prefabricerad-skarmad-cse-a-och-css-a-kv-250-a.html
Timestamp: 2018-06-22 04:26:02+00:00
Document Index: 14901151

Matched Legal Cases: ['HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ']

Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A kv, 250 A - PDF
Download "Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A kv, 250 A"
1 Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A kv, 250 A Användning Skärmade anslutningar för PEX- eller EPR-isolerad 1- eller -ledarkabel med Al- eller Cu- ledare för kv. Kan installeras inom- och utomhus. Passar standardgenomföringar typ ytterkona enligt EN Anslutningar med märkdata: Serie 200 kontaktyta typ A med plug-in Ø 7,9 mm. Uppfyller krav enligt: CENELEC HD S2 CSE-A och CSS-A är tillverkade av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten. Kabelanslutningarna innehåller både kapacitiv testpunkt med skydd och integrerad jordningstråd. Levereras i -fassatser kompletta med kabelskor, skruvanslutning och fältstyrande adapter. OBS! Vid -ledarkabel med gemensam skärm måste partskärmningssats användas, se sid /5. CSE-A CSE-A Ø 6 CSE-A 250 A, kv CSS-A CSS-A min min Ø Ø Ø 48,5 1 C 2x45 R1 9 48,5 Bygelfäste Ø 4 R Ø 1 Ø 2,5 genomföring EN Kontaktyta, typ: A, 250 A Kontakttyp: Plug-in ca Ø 7,9 mm Ø CSS-A 250 A, kv Välj produkt efter isolationsdiameter Spänningsnivå Isolationsdiameter Anslutningens area Beteckning SEG-nummer Vikt kv mm mm² kg/sats Rak kabelanslutning CSS-A E , CSS-A E , CSS-A E , , CSS-A E ,2 Vinklad kabelanslutning CSE-A E , CSE-A E , CSE-A E , , CSE-A E ,2 Vinklad kabelanslutning komplett med partskärmningssats CSE-A P E , CSE-A P E , CSE-A P E , , CSE-A P E ,1 Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv Kabeltillbehör kv 2016 /12
2 Tillbehör, beställs separat CSE-A och CSS-A kv, 250 A IH-A Isolerhuv av flexibelt gummi med yttre ledande skikt samt inmonterad isolerstav. Monteras på genomföringen i ställverk eller transformatorgenomföringar 250 A för isolering då en kabel är temporärt bortkopplad och övriga kablar spänningssatta. PSSK Partskärmningssats varmkrymp för -ledarkabel: PSSK: för kablar med Cu-trådskärm PSSK-E: för AXCAL TT Pro kabel med Altrådskärm. PSSK L: förstärkt och förlängd sats som kan grävas ned i mark. CU 250 Kopplingsstycke mellan två anslutningar CSE-A 12250, CSE-A IP 250 Skärmad isolerplugg för montering i kabelanslutningen så att kabeln kan spänningssättas även med anslutningen frånkopplad från ställverk eller transformator. PC 60/250 Parallellkopplingsstycke. Ersätter pluggen i CSE-A 60 A vid parallellkoppling med CSE-A 250. Levereras i -fassatser med montageverktyg. MA 250 Mätadapter, 250 A för mega ohm mätning och andra mätningar upp till 5 kv DC, bl a för fasbestämning. JP 250 Jordningsdon för kortslutningssäker jordning. Monteras på frånkopplad kabelanslutning. Beteckning Beskrivning SEGnummer Antal Vikt Se sid per sats kg/sats IH-A Isolerhuv, kv, 250 A E , /1 IP 250 Skärmad isolerplugg för 250 A E ,8 /1 PSSK Partskärmningssats, varmkrymp för -ledarkabel Olika 1 1,0 /5 PC 60/250 Parallellkopplingsstycke E ,0 /1 JP 250 Jordningsdon, 250 A E ,7 /1 CU 250 Kopplingsstycke mellan två anslutningar, 250 A E ,2 /1 MA 250 Mätadapter, 250 A E , /1 / Kabeltillbehör kv Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv
3 Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A kv, 400 A Användning Skärmade anslutningar för PEX- eller EPR-isolerade 1- eller -ledarkablar med Al- eller Cu- ledare för kv. Kan installeras inom- och utomhus. Passar standardgenomföringar typ ytterkona enligt EN Anslutningar med märkdata: Serie 400 kontaktyta typ B med plug-in Ø 14 mm. Uppfyller krav enligt: CENELEC HD S2 CSE-A CSE-A CSE-A 6400 CSE-A CSE-A är tillverkade av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten. Kabelanslutningarna innehåller både kapacitiv testpunkt med skydd och integrerad jordningstråd. Levereras i -fassatser kompletta med kabelskor, skruvanslutning och fältstyrande adapter. Ø min 17 Ø OBS! Vid -ledarkabel med gemensam skärm måste partskärmningssats användas, se sid /5. Välj kabelanslutning efter spänning och PEX-diameter och ledararea. CSE-A 400 A, kv Ø min Ø 102 Ø 70 R R 40 R Ø 46 Ø 56 genomföring EN Kontaktyta, typ: B, 400 A Kontakttyp: Plug-in Ø14 Ø ,5 Bygelfäste CSE-A 400 A, 6 42 kv. Välj produkt efter isolationsdiameter. Spänningsnivå Isolationdiameter Anslutningens area Beteckning SEG-nummer Vikt kv mm mm² kg/sats CSE-A E , ,5 0, CSE-A E , CSE-A E , , CSE-A E ,6 6 24, CSE-A E ,1 6 27, CSE-A E , , CSE-A , , CSE-A ,6 Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv Kabeltillbehör kv 2016 /14
4 Tillbehör, beställs separat CSE-A kv, 400 A IH-A 400 Isolerhuv av flexibelt gummi med yttre ledande skikt samt inmonterad isolerstav. Monteras på genomföringen i ställverk eller transformatorgenomföringar 400 A för isolering då en kabel är temporärt bortkopplad och övriga kablar spänningssatta. IP 400 Skärmad isolerplugg för montering i kabelanslutningen så att kabeln kan spänningssättas även med anslutningen frånkopplad från ställverk eller transformator. PSSK Partskärmningssats varmkrymp för -ledarkabel: PSSK: för kablar med Cu-trådskärm PSSK-E: för kablar med Al-trådskärm. PSSK L: förstärkt och förlängd sats som kan grävas ned i mark. Beteckning Beskrivning SEG-nummer Antal Vikt Se sid per sats kg/sats IH-A Isolerhuv, kv, 400 A E ,2 /15 IH-A Isolerhuv, 6 42 kv, 400 A E ,5 /15 IP 400 Skärmad isolerplugg för 400 A E ,2 /15 PSSK Partskärmningssats varmkrymp för -ledarkabel Olika 1 1,0 /5 / Kabeltillbehör kv Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv
5 Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A kv, 60 A Användning Skärmade anslutningar för PEX- eller EPR-isolerade 1- eller -ledarkablar med Al- eller Cu- ledare för kv. Kan installeras inom- och utomhus. Passar standardgenomföringar typ ytterkona enligt EN Anslutningar med märkdata: 60 A: kontaktyta typ C1 med M16 bult A: kontaktyta typ C2 med M16 bult. Uppfyller krav enligt: CENELEC HD S2 CSE-A är tillverkade av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten. Kabelanslutningarna innehåller både kapacitiv testpunkt med skydd och integrerad jordningstråd. Levereras i -fassatser komplett med kabelskor, skruvanslutning och fältstyrande adapter, se sid /40. CSE-A 1260 CSE-A 2460 Ø min CSE-A 660 CSE-A 4260 Ø CSE-A 60 A, kv, storlekar OBS! Vid -ledarkabel med gemensam skärm måste partskärmningssats användas, se sid /5. Välj kabelanslutning efter spänning, isolationsdiameter och ledararea. Ø 85 min Ø 70 R R ,5 Spänningsnivå isolationsdiameter R Ø 46 Ø 56 Anslutningens area genomföring EN Kontaktyta: C1, 60 A Kontaktyta: C2, 1250 A Kontakttyp: Bult M16 Välj produkt efter isolationsdiameter. Beteckning SEG-nummer Vikt kv mm mm² kg/sats CSE-A E , ,5 0, CSE-A E ,5 12 0, CSE-A E , CSE-A E , , CSE-A E ,5 24 0, CSE-A E , CSE-A E ,1 6 27, CSE-A E , CSE-A E , CSE-A , , CSE-A , CSE-A ,7 Kabelanslutning komplett med partskärmningssats CSE-A P E , ,5 0, CSE-A P E , CSE-A P E , CSE-A P E , CSE-A P E , CSE-A P E ,4 CSE-A 60 A, kv, storlek Ø min 194 Ø 74 CSE-A 60 A, 6 42 kv storlekar 1 2. Ø 85 min 202 CSE-A 60 A, 6 42 kv storlek Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv Kabeltillbehör kv 2016 /16
6 Tillbehör, beställs separat CSE-A kv, 60 A IH-A 60 Isolerhuv av flexibelt gummi med yttre ledande skikt samt inmonterad isolerstav. Monteras på genomföringen i ställverk eller transformatorgenomföringar 60 A för isolering då en kabel är temporärt bortkopplad och övriga kablar spänningssatta. PSSK Partskärmningssats varmkrymp för -ledarkabel: PSSK: för kablar med Cu-trådskärm PSSK-E: för AXCAL TT Pro kablar med Al-trådskärm. PSSK L: förstärkt och förlängd sats som kan grävas ned i mark. CSAP-A Ventilavledare, 60 A. PG 60 Provningsgenomföring, kv. CSEP-A Parallellanslutning. MA-A 60 Mätadapter. IP 60 Skärmad isolerplugg för montering i kabelanslutningen så att kabeln kan spänningssättas även med anslutningen frånkopplad från ställverk eller transformator. PC 60/250 Parallellkopplingsstycke. Ersätter pluggen i CSE-A 60 A vid parallellkoppling med CSE-A 250. Levereras i -fassatser med montageverktyg. JPB 60 Universellt jordningsdon med två användningsområden för 60 A och kv: Som arbetsjordning monterad baktill på kopplad kabelanslutning CSE-A för 60 A. Som kortslutningssäker jordning monterad på frånkopplad kabelanslutning CSE-A för 60 A. PG-A 60 Provningsgenomföring, 6 42 kv. JPA V Verktyg för JPB 60. Beteckning Beskrivning SEG-nummer Antal Vikt Se sid per sats kg/sats IH-A 2460 Isolerhuv, kv, 60 A E ,2 /17 IH-A 4260 Isolerhuv, 6 42 kv, 60 A E ,5 /17 IP 60 Skärmad isolerplugg för 60 A E ,2 /17 PC 60/250 Parallellkopplingsstycke E ,0 /17 PSSK Partskärmningssats, varmkrymp för -ledarkabel Olika 1 1,0 /5 JPB 60 Jordningsdon, 60 A E ,0 /17 CSAP-A Skärmad ventilavledare Olika 1 Olika /20 PG 60 Provningsgenomföring, 60 A, kv E ,5 /17 PG-A 60 Provningsgenomföring, 60 A, 6 42 kv E ,0 /17 MA-A 60 Mätadapter, 60 A E ,2 /17 JPA V Verktyg till jordningsdon, JPB 60 E ,8 /17 CSEP-A Skärmad parallellanslutning Olika 1 Olika /18 / Kabeltillbehör kv Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv
7 Kabelanslutning, parallell, prefabricerad skärmad CSEP-A kv, 60 A Användningsområden CSEP-A är en skärmad parallellanslutning avsedd att kopplas till en skärmad anslutning typ CSE-A 60. Används med PEXeller EPR-isolerad 1- eller -ledarkabel med Al- eller Cu-ledare för kv inom- och utomhus. Passar till system för kv. Märkström: 60 A Ger ett kompakt montage. Uppfyller krav enligt CENELEC HD S2. Gummikroppen till CSEP-A är prefabricerad och tillverkad av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten. CSEP-A min 85 Vid installation av CSEP-A på CSE-A 60 ska pluggen och pluggskyddet från CSE-A flyttas över till parallellanslutningen CSEP-A. På det sättet återställs kapacitiv testpunkt Levereras i -fassatser kompletta med kabelskor med brytskruvar, skruvanslutning, fältstyrande adapter och integrerad jordledare för gummikroppen. CSEP-A, kv storlekar min OBS! Vid -ledarkabel med gemensam skärm måste partskärmningssats användas, se sid /5. Välj parallellanslutning efter spänning, PEX-diameter och ledararea. Välj produkt efter isolationsdiameter. 14 Spänningsnivå Isolationsdiameter Anslutningens area Beteckning SEG-nummer Vikt kv mm mm² kg/sats CSEP-A E , ,5 0, CSEP-A E ,1 12 0, CSEP-A E , CSEP-A E , , CSEP-A E ,1 24 0, CSEP-A E , CSEP-A E ,7 6 27, CSEP-A E , CSEP-A E , CSEP-A , , CSEP-A , CSEP-A ,8 Parallellanslutning komplett med partskärmningssats CSEP-A P E ,5 0, CSEP-A P E CSEP-A P E , , CSEP-A P E CSEP-A P E ,6 6 27, CSEP-A P E ,9 CSEP-A, kv storlek min CSEP-A, 6 42 kv storlekar min 14 CSEP-A, 6 42 kv storlek Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv Kabeltillbehör kv 2016 /18
8 Måttskisser och tillbehör Parallellanslutning av CSE-A och CSEP-A kv Parallellanslutning av två CSE-A kv Anslutning av parallellanslutning typ CSEP-A till kabelanslutning typ CSE-A uppfyller krav enligt standard CENELEC HD S kv kv CSEP-A storlek CSE-A storlek 1 2 CSEP-A storlek + CSE-A storlek 1 2 CSEP-A storlek CSE-A storlek CSEP-A storlek + CSE-A storlek CSEP-A storlek CSE-A storlek 1 2 CSEP-A storlek + CSE-A storlek 1 2 CSEP-A storlek CSE-A storlek CSEP-A storlek + CSE-A storlek Anslutning av två kabelanslutning typ CSE-A med parallellkopplingsstycke PC 60- / PC 60- L uppfyller krav enligt standard CENELEC HD S Parallellanslutning av två CSE-A storlek 1 2, kv Parallellanslutning av två CSE-A storlek, kv Parallellanslutning av två CSE-A storlek 1 2, 6 42 kv Parallellanslutning av två CSE-A storlek, 6 42 kv Tillbehör, beställs separat: Beteckning Beskrivning Se sid TSH, SSH Grentätning och extra slangar /6 PSSK Partskärmningssats /5 TSH SSH PSSK / Kabeltillbehör kv Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv
9 Ventilavledare, prefabricerad skärmad CSAP-A kv Användning CSAP-A är en skärmad ventilavledare avsedd att kopplas parallellt med skärmad kabelanslutning typ CSE-A 60. Skyddar elektrisk utrustning mot överspänningar och transienter. Passar till system för kv. Ger ett kompakt montage. Uppfyller krav enligt IEC Anslutning av ventilavledare typ CSAP-A till kabelanslutning typ CSE-A uppfyller krav enligt standard CENELEC HD S2. CSAP-A Gummikroppen till CSAP-A är prefabricerad och tillverkad i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten mm 89,5 min Ventilavledarens aktiva del består av metalloxid. Ansluten jordledare klarar kortslutningsströmmar enligt standard. Vid installation av CSAP-A på CSE-A 60 ska pluggen och pluggskyddet från CSE-A flyttas över till ventilavledaren CSAP-A. På det sättet återställs kapacitiv provningspunkten. 266 Levereras i 1-fassats komplett med skruvanslutning, skruvkabelskor och fältstyrande adapter samt integrerad jordledare för gummikroppen. CSAP-A storlekar 12/5 och 12/ mm 89,5 min Spänningsnivå Beteckning SEG-nummer Vikt kv kg/sats 12 CSAP-A 12/5 ka E ,6 12 CSAP-A 12/10 ka E ,0 24 CSAP-A 24/5 ka E ,6 24 CSAP-A 24/10 ka E ,0 60 Tekniska data Beteckning Uc Ur Ures In Ihc Is IEC line [kv] [kv] [kv] [ka] [ka] [ka] discharge class CSAP-A 12/5 ka , CSAP-A 12/10 ka CSAP-A 24/5 ka , CSAP-A 24/10 ka CSAP-A storlekar 24/5 och 24/ Teckenförklaring enligt IEC Uc maximal kontinuerlig driftspänning i kveff Ur märkspänning i kveff Ures avledningsnivå i kvtopp vid viss ström med pulsform 8/20 us. (strömamplituden måste anges t.ex. 10 ka) In nominell urladdningsström med pulsform 8/20 us ( kan vara 5, 10 eller 20 ka) Ihc högströmspuls med pulsform 4/10 us Is märkkortslutningsström i kaeff med varaktighet 0,2 s CSE-A storlekar CSAP-A CSE-A storlek + CSAP-A Kabeltillbehör för PEX-isolerade kablar kv Kabeltillbehör kv 2016 /20
Elsäkerhetsutrustning från
Elsäkerhetsutrustning från Normer Tillförlitlighet Handhavande Kvalitet Service Besiktning /Underhåll FÖRETAGET Grundat 1955 (Stockholm, Upplands Väsby) Nordens största producent och leverantör av elsäkerhetsutrustning