Source: http://www.administrator24.info/artykul/id10456,dziesiec-krokow-z-kob-cz.-ii
Timestamp: 2018-08-18 22:13:08+00:00
Document Index: 67459541

Matched Legal Cases: ['art. 64', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 62']

Dziesięć kroków z KOB (cz. II) | Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości
dr inż. Anna Ostańska	| Administrator 5/2018 | 12.06.2018
Dachy do kontroli »
Po przeglądach okresowych »
Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych »
Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego [1] właściciele i zarządcy mają obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego. Jej forma wynika z wprost z przepisów o KOB [2]. W poprzednim numerze przedstawiliśmy pierwsze pięć z 10 kroków prawidłowego wypełniania książki. Poniżej prezentujemy kolejne 5.
• Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego budynku i opracowania techniczne
• Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
• Zestawienie protokołów odbioru prac remontowych i dane dotyczące dokumentacji technicznej
• Zestawienie awarii i katastrof
• Zmiana sposobu użytkowania
Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego budynku i opracowania techniczne
Krok szósty to uzupełnienie tabeli dotyczących wykazu kontroli okresowych stanu technicznego. Na podstawie art. 62. ust. 4, kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Tab. 1. Terminy i zakres okresowej kontroli stanu technicznego budynku.
W tym miejscu przypomnieć należy, że KOB powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.
Książka obiektu budowlanego służy do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Jednak tablice 4 i 5 w KOB dotyczą odpowiednio przeglądu rocznego (art. 62 ust 1, p. 1) i pięcioletniego (art. 62 ust 1, p. 2), a i tak nie są one często wypełniane prawidłowo.
Tab. 2. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu (przeprowadzonych co najmniej jeden raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy) – tablica nr 4. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu (przeprowadzonych co 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy) – tablica nr 5.
Tab. 3. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu.
Najczęstszym błędem jest ulubiony zapis zarządców w kolumnie 4 w tablicach 4 i 5, cyt.: „wg protokołu” lub „protokół z dnia…” (mimo treści kolumn 2 i 3 w wymienionych tablicach), zamiast przepisania wprost w odpowiedniej tabeli zakresu zalecanych robót z protokołu.
W zasadzie rubrykę 4 – „Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli” – powinno się wypełnić tylko wtedy, gdy zostały zalecone roboty remontowe, w pozostałych przypadkach (gdy z kontroli nie wynika potrzeba przeprowadzenia robót remontowych), w rubryce tej powinien być wpis, np. „brak zaleceń”.
W rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [7], w §4 ust. 2 wskazano, by kontrole okresowe stanu technicznego budynków mieszkalnych były przeprowadzane w okresie wiosennym.
W tablicy nr 5, tak jak poprzednio w tablicy nr 4, w rubryce 4 – „Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli” – należy dokonać zapisu tylko wtedy, gdy zostały zalecone roboty remontowe, w pozostałych przypadkach (gdy z kontroli nie wynika potrzeba przeprowadzenia robót remontowych) rubryka ta powinna zawierać wpis „brak zaleceń”.
1. Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414, z późn. zm. (ostatnia opracowana na podstawie: tj. DzU z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12).
2. Książka obiektu budowlanego, wg załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (DzU z 2003 r. nr 120, poz.1134).
3. www.lokus.com.pl
4. „Wzór książki określa załącznik do rozporządzenia” [2].
5. Cytat z ankiet zarządców wypełnianych drogą elektroniczną przeprowadzonych w 2011 roku.
6. Ostańska A., KOB jako narzędzie pomocne w zarządzaniu budynkiem. Referat wygłoszony na Konferencji GUNB. Styczeń 2012, maszynopis s. 1-7.
7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74, poz. 836).
8. Biliński T., Pozytywne zmiany w budownictwie. Miesięcznik PZiTB „Przegląd Budowlany” 02/2012, Warszawa 2012, s. 24.
9. Ostańska A., Taracha K., Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego, Miesięcznik PZiTB „Przegląd Budowlany” 02/2012, Warszawa 2012, s. 17–22.
Czytaj też: Dziesięć kroków z KOB (cz. I) >>>
[kob, książka obiektu budowlanego, prawo budowlane, protokoły okresowych kontroli, kontrole okresowe, protokoły odbioru prac remontowych, roboty remontowe, roboty modernizacyjne, awarie, katastrofy, dokumentacja techniczna, zmiana sposobu użytkowania, odpowiedzialność karna, bezpieczeństwo użytkowania budynku]
protokoły okresowych kontroli |
protokoły odbioru prac remontowych |
roboty remontowe |
roboty modernizacyjne |
katastrofy |
odpowiedzialność karna |
bezpieczeństwo użytkowania budynku
W publikacji konkluzja po orzeczeniu NSA w Warszawie sprawy z dnia 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II OSK 1034/16) w kwestii zgodności z prawem oznakowywania farbą nowych miejsc postojowych. Jej autor rozszerza jej... więcej »
Wyświetleń: 6724|Ocena: 0.0
Wyświetleń: 15303|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11568|Ocena: 2.6
Wyświetleń: 5121|Ocena: 6.0
Wyświetleń: 6733|Ocena: 5.0
Wyświetleń: 5866|Ocena: 3.5
Wyświetleń: 5904|Ocena: 0.0