Source: http://docplayer.fr/395431-Mise-en-securite-des-ascenseurs-guide-d-aide-a-la-decision.html
Timestamp: 2016-10-24 00:06:42+00:00
Document Index: 21673624

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐Mise en sécurité des ascenseurs. Guide d aide à la décision
Download "Mise en sécurité des ascenseurs. Guide d aide à la décision"
Véronique Adeline Lavigne
1 Mise en sécurité des ascenseurs Solutions techniques pour répondre à l obligation réglementaire de précision d arrêt et maintien à niveau des ascenseurs Utilisation des variateurs électriques de vitesse Guide d aide à la décision février 2010 réalisé avec le soutien du Ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat Secrétariat d Etat au logement DGALN/DHUP (Décision 0517)2 Avant propos Ce guide élaboré par la COPREC est à destination des gestionnaires d immeubles et des copropriétaires concernés par la mise en sécurité des ascenseurs instituée par la loi «Urbanisme et habitat» de juillet 2003 et ses textes pris pour son application. Il a pour objectif de donner : des éléments d appréciation sur la nécessité ou non d utiliser des variateurs électriques de vitesse pour satisfaire aux dispositions des points II.1 ou III.1 de l article R du code de la construction et de l habitation portant sur le contrôle de l arrêt et du maintien à niveau de la cabine et précisées par arrêté du 18 novembre des éléments d appréciation sur l étendue et la nécessité des travaux induits par la mise en oeuvre d un variateur électrique de vitesse Préalablement à la sélection d une solution, le gestionnaire d immeuble ou le copropriétaire peut prendre contact avec un organisme tierce partie compétent qui après analyse de la situation particulière pourra le conseiller sur la solution la plus adaptée économiquement et techniquement. Avertissement Ce guide est destiné à permettre un choix technique en fonction principalement des critères réglementaires de sécurité. Il ne précise pas les coûts des travaux qui restent propres à chaque installation en fonction des contraintes techniques spécifiques, des autres mesures de mise en sécurité éventuellement nécessaires et des attentes des propriétaires. Les ascenseurs à entraînement hydraulique bien que concernés par les mesures d amélioration de la précision d arrêt et du maintien à niveau ne sont par pris en compte dans le présent guide, Ce guide ne traite pas des modifications complémentaires qui pourraient être apportées à l installation afin de respecter les «règles de l art» décrites dans les normes en vigueur (NF P :2005), celles-ci étant d application volontaire. Page 2 sur 93 Rappel sur l exigence réglementaire Dessins de Jacques Vandenheede reproduction interdite sans autorisation Les dispositifs de sécurité à mettre en place dans les installations d'ascenseurs en application de l'article R du code de la construction et de l'habitation doivent respecter les prescriptions suivantes en fonction des caractéristiques des installations existantes : II.-Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2013 «1. Système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine d'ascenseur, de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, dans les ascenseurs installés antérieurement au 1er janvier 1983 Les ascenseurs concernés sont : a) Les ascenseurs électriques, équipés d'un moteur ne disposant pas d'un dispositif automatique tel que nivelage, isonivelage, ou renivelage permettant d'assurer la précision de 20 mm définie ci-après, et présentant les caractéristiques suivantes : -monovitesse, de vitesse nominale égale ou supérieure à 0,25 m/s ; -bivitesse, dont la vitesse d'approche au palier est égale ou supérieure à 0,25 m/s ; b) Les ascenseurs hydrauliques dont le système de contrôle d'arrêt et de maintien à niveau ne permet pas d'obtenir une différence de niveau maximum entre le seuil de la cabine et le seuil du palier inférieure ou égale à 20 mm. Le propriétaire doit mettre en place un système qui permette, en toutes circonstances de charge autorisée en cabine et à tous les niveaux desservis, en tenant compte d'un entretien et de réglages réguliers conformes aux dispositions minimum d'entretien exigées à l'article R du CCH, une différence de niveau maximum de 20 mm entre le seuil de la cabine et le seuil du palier» III.-Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2018 Idem ci-dessus pour les ascenseurs installés postérieurement au 31 décembre 1982 Page 3 sur 94 Les mécanismes d entraînement et les vitesses Entraînement par moteur mono vitesse La présence d un moteur mono vitesse est révélée par une vitesse constante de déplacement de la cabine entre le palier de départ et le palier d arrivée et par un arrêt plus ou moins brutal sans phase de ralentissement préalable lorsque ce dernier est atteint. L utilisation d un moteur monovitesse est fréquente pour les installations antérieures à , équipées d une cabine de capacité maximum 400 kg (5 personnes). La vitesse de déplacement est en général comprise entre 0,63 m/s et 0,8 m/s Les ascenseurs ainsi motorisés sont systématiquement concernés par les travaux de mise en sécurité relatifs à la précision d arrêt. Entraînement par moteur bi vitesse La présence d un moteur bi-vitesse est révélée par : - une vitesse rapide (Grande Vitesse) lors du déplacement de la cabine - une vitesse plus lente (Petite Vitesse ou vitesse d approche) à l approche du palier, la phase de transition étant marquée par un léger à coup lié à la décélération. Le moteur bi-vitesse est le type d entraînement le plus fréquemment rencontré dans les installations de capacité supérieure à celle indiquée ci-dessus antérieures à 1980 et pour les installations de toutes capacités après cette date. La vitesse rapide (Grande Vitesse) privilégiée est comprise entre 0,63 m/s et 1 m/s. Des vitesses supérieures peuvent être rencontrées dans des bâtiments à destination particulière (IGH, Hôpitaux, Bureaux, ). La vitesse lente (Petite Vitesse) est généralement le quart de la vitesse rapide (Grande Vitesse) soit une vitesse de 0,16 à 0,25 m/s. Dans des cas particuliers, un rapport différent peut être rencontré. Nota : L information sur la vitesse de déplacement (grande vitesse) de la cabine est généralement disponible dans le contrat d entretien. En son absence, cette indication peut se trouver sur les structures de l appareil en machinerie. Dans la majorité des bâtiments : - Les ascenseurs avec une vitesse rapide inférieure à 1 m/s ne sont pas concernés par les travaux de mise en sécurité relatifs à la précision d arrêt - Les ascenseurs avec une vitesse rapide égale à 1 m/s peuvent être concernés par les travaux de mise en conformité. L identification des installations concernées est conditionnée par la connaissance exacte de la petite vitesse et de la technologie du moteur. - Lorsque la vitesse est supérieure à 1m/s,les ascenseurs sont concernés par les travaux de mise en sécurité relatifs à la précision d arrêt. Entraînement par moteur à vitesse variable La présence d une variation de vitesse est révélée par des accélérations et des décélérations limitant les à coups. Cette technologie s est développée à partir des années 1990, elle est fréquente dans les installations modernisées depuis 2000 Les ascenseurs ainsi motorisés ne sont pas concernés par les travaux de mise en sécurité relatifs à la précision d arrêt. 1 La date de 1980 est indicative, elle peut varier en fonction des fabricants. Page 4 sur 95 Présence d un dispositif de nivelage automatique (isonivelage, renivelage) Le dispositif automatique permet d ajuster et/ou de conserver le positionnement de la cabine par rapport au palier lors des opérations d embarquement ou de débarquement. La présence d un tel dispositif est révélée par un ou des déplacements brefs de la cabine avec les portes ouvertes au fur et à mesure de la rentrée ou de la sortie des personnes de la cabine. Les ascenseurs ainsi équipés ne sont pas concernés par les travaux de mise en sécurité relatifs à la précision d arrêt. Ils nécessitent un entretien et des réglages réguliers pour que leurs performances soient maintenues. Quelle solution envisager pour respecter l obligation de précision d arrêt et de maintien à niveau? Les solutions indiquées dans les tableaux ci-après permettent de satisfaire aux critères définis par la réglementation : - Les solutions basées sur la mise en place d un variateur électrique de vitesse sont applicables dans tous les cas de figure. Elles répondent techniquement à l obligation réglementaire et présentent, de plus, certains avantages. Cependant elles induisent des travaux complémentaires qui, dans certains cas peuvent être très coûteux. - D autres solutions peuvent être mises en œuvre dans des cas spécifiques et dans un objectif de limitation des dépenses. Elles permettent de respecter la précision d arrêt définie réglementairement sans supprimer les décalages de seuils de manière systématique. Elles doivent être précédées d une analyse complète de l installation pour vérifier l impact des travaux envisagés et confirmer leur pertinence. D autre part, l intérêt de ces solutions simples est relativisé par l existence éventuelle d obligations réglementaires de travaux sur d autres parties spécifiques de l installation ou par l usure et/ou la vétusté des composants en place dans ces parties. Nota : Dans les tableaux suivants ne sont pas mentionnés les remplacements éventuels de composants qui s imposent au titre de l entretien de l installation et qui surviennent concomitamment avec l exécution des travaux de sécurité eux-mêmes (remplacement des câbles de traction par exemple) Tableau 1: Solutions envisageables pour entraînement par moteur mono vitesse Nature de la solution Dispositions complémentaires Avis technique Remplacement du groupe motoréducteur par un ensemble limitant la vitesse nominale de déplacement à une vitesse inférieure à 0,25m/s Mise en place d un variateur électrique de vitesse Cette modification nécessite : - une analyse technique préalable pour déterminer la compatibilité des différents mécanismes d entraînement - le remplacement des organes concourant à la sécurité (limiteur de vitesse et parachute), Voir «La variation électrique de vitesse»ci-après. Cette solution ne pourra être envisagée que pour les installations utilisées peu fréquemment. Sauf cas exceptionnel, elle ne pourra être retenue pour la desserte de logements dans des immeubles collectifs Cette solution est la mieux adaptée techniquement pour répondre à l objectif de précision d arrêt et de maintien à niveau. Page 5 sur 96 Tableau 2: Solutions envisageables pour entraînement par moteur bi vitesse Nature de la solution Dispositions complémentaires Avis technique Remplacement de la poulie de traction par une poulie de diamètre inférieur permettant d avoir une vitesse d approche inférieure à 0,25m/s Mise en place d un variateur électrique de vitesse Cette modification nécessite une analyse technique préalable pour déterminer la compatibilité des différents mécanismes d entraînement. En fonction de la vitesse finale retenue le remplacement du limiteur de vitesse peut être rendu nécessaire et éventuellement celui du dispositif parachute. Prévoir également, le cas échéant, un forage complémentaire de la dalle pour permettre le nouveau cheminement des câbles. Voir «La variation électrique de vitesse»ci-après. Cette solution n est envisageable que si : - la vitesse d approche est égale ou légèrement supérieure à 0,25m/s. - les composants des mécanismes d entraînement et de l armoire de commande sont en bon état. Elle entraîne parallèlement une diminution significative de la vitesse rapide modifiant de ce fait les conditions de trafic. Cette solution est la mieux adaptée techniquement pour répondre à l objectif de précision d arrêt et de maintien à niveau Tableau 3: Solutions non retenues à cause de l absence d intérêt économique Nature de la solution Dispositions complémentaires Avis technique Entraînement «mono vitesse» : Remplacement du moteur mono vitesse par un moteur bi vitesse avec une vitesse lente inférieure à 0,25m/s Entraînement «bi vitesse» : a) Remplacement du motoréducteur par un ensemble limitant la vitesse d approche à une vitesse inférieure à 0,25m/s Cette modification nécessite : - le remplacement de l armoire de puissance ou à minima des modifications profondes de celle-ci pour intégrer les composants nécessaires au pilotage des 2 vitesses - des aménagements pour gérer le passage de la vitesse de déplacement à la vitesse d approche Cette modification nécessite une analyse technique préalable pour déterminer la compatibilité des différents mécanismes d entraînement. En fonction de la vitesse finale retenue le remplacement du limiteur de vitesse peut être rendu nécessaire et éventuellement celui du dispositif parachute. Compte tenu des modifications importantes tant électriques que mécaniques à effectuer, cette solution ne présente pas d intérêt. Compte tenu des modifications à effectuer et de l impact sur le trafic cette solution ne présente pas d intérêt. Page 6 sur 97 Nature de la solution Dispositions complémentaires Avis technique b) Installation d un système de nivelage, d isonivelage ou de renivelage Cette modification nécessite - une analyse technique préalable pour déterminer la compatibilité des différents mécanismes d entraînement - des modifications de l armoire de manœuvre pour l intégration d une commande électronique. Cette solution est très difficile à mettre en œuvre sur une installation existante. La commande électronique est aujourd hui dépassée dans sa conception compte tenu de la mise sur le marché de solutions basées sur les variateurs de vitesse. La variation électrique de vitesse Qu est ce qu un variateur électrique de vitesse? Un variateur de vitesse est un module électronique interposé entre le système d alimentation et le moteur d entraînement qui permet à partir de signaux de commande de : - contrôler l accélération, - contrôler la décélération, - réguler la vitesse, - assurer l arrêt. Nota : L appellation «VF» est couramment utilisée pour désigner ce composant. Cette terminologie est l abréviation de «Variation de Fréquence» qui correspond à la technologie la plus couramment utilisée à ce jour pour cette fonction. Les avantages et les dispositions complémentaires à envisager liés à la mise en place d un variateur électrique de vitesse Le variateur de vitesse offre une réponse performante et fiable à l objectif réglementaire de précision d arrêt et de maintien à niveau. Il procure, de plus, des avantages tels que : - Une progressivité des accélérations et décélérations de la cabine permettant de supprimer les à coups désagréables. - Une bonne précision d arrêt à vide et en charge et une bonne fiabilité de cette précision d arrêt, - Un dépannage plus rapide par l insertion d outils de diagnostic de défaut (ou panne) - Des économies d énergie. Ces économies peuvent être réalisées sur la part fixe du contrat avec le fournisseur d énergie (diminution de la puissance souscrite) et sur la consommation. Cette dernière est substantielle pour les ascenseurs ayant un fort trafic, comme dans le cas des immeubles du secteur tertiaire ou immeubles d habitation de grande hauteur(plus de 10 niveaux) ; elle est moins significative pour les immeubles d habitation de faible hauteur (4 à 7 niveaux). - Une amélioration du confort acoustique pour les locaux situés à proximité de la machinerie Cependant le variateur de vitesse peut nécessiter, selon les caractéristiques de l installation existante, des dispositifs complémentaires dont le coût peut être très important. Il peut donc être opportun, selon les besoins exprimés par le propriétaire, de limiter ces travaux Page 7 sur 98 complémentaires si l état des composants en place le permet, tout en prenant en compte l existence éventuelle d autres obligations de travaux sur l installation telles que les travaux de protection contre les risques de contact direct (point II.5 de l arrêté sur les travaux obligatoires). Ces dispositifs complémentaires et leurs justifications sont les suivants : Sur le plan mécanique : Pour la majorité des appareils, la mise en place d un variateur électrique de vitesse ne nécessite pas le remplacement d organes du système d entraînement, ponctuellement des remplacements peuvent être nécessaires : - Le moteur lorsque celui-ci ne peut pas résister aux effets induits par le variateur tels que l échauffement (concerne particulièrement les moteurs mis en service avant 1980), - Le moteur lorsque le frein associé ne permet pas une immobilisation fiable de la cabine au palier. Cette contrainte est directement liée au choix du système de contrôle de l arrêt qui va être associé au variateur. - Le réducteur, lorsque celui-ci présente une usure importante le rendant incompatible avec les performances attendues par le variateur de vitesse. Nota 1 : Le frein double action, ou tout autre dispositif équivalent, ne fait pas partie des dispositifs complémentaires qui peuvent être rendus nécessaires par la mise en place d un variateur de vitesse. Son installation fait partie des règles de l art figurant dans la norme NFP mais n est pas imposée par la réglementation de sécurité des ascenseurs. Nota 2 : Dans le cas d un appareil dont le réducteur présente un jeu et est appelé à être remplacé rapidement il peut être intéressant économiquement de dépasser le cadre strict de l objectif de sécurité et de remplacer l ensemble moto réducteur. Ce remplacement permettra généralement d améliorer le rendement de la chaîne cinématique et ainsi contribuer aux économies d énergie. Sur le plan électrique : La mise en place d un variateur de vitesse nécessite des aménagements de l équipement électrique. Le choix entre le remplacement complet de l armoire électrique existante et l installation d un module additionnel est déterminé par : - l état de l installation (vétusté du câblage ou de la manœuvre) limitant les possibilités d intervention, - l état des composants (usure des contacteurs et relais) engendrant des dysfonctionnements, - les travaux à envisager pour satisfaire éventuellement à d autres obligations de mise en sécurité (protection contre les risques de contact direct). Dans les installations antérieures à 1980, l installation d un variateur électrique de vitesse nécessite généralement le remplacement de l armoire électrique de manœuvre. Ce remplacement n est pas nécessaire lorsque l armoire de manœuvre a fait l objet d une modernisation. Dans ce cas, le variateur est intégré dans un coffret complémentaire, des précautions de câblage doivent être prises pour prendre en compte les critères de Compatibilité ElectroMagnétiques définis par le fournisseur du composant. Page 8 sur 99 Bibliographie Textes réglementaires Loi n du 02 juillet 2003 (modifiant le code de la construction et de l habitation) Dispositions relatives à la sécurité des constructions Décret n du 09 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l habitation Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d ascenseurs Arrêté du 01 août 2006 modifiant l arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d ascenseurs Décret n du 28 mars 2008 modifiant le Décret n du 09 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l habitation Arrêté du 29 août 2008 modifiant l arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d ascenseurs Normes NF P : Ascenseurs et monte-charge - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs électriques - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration (2ème tirage ) Organismes ayant contribué à ce guide Association des Responsables de Copropriété (ARC) 29, rue Joseph Python PARIS Fédération des Ascenseurs (FAS) 48, Boulevard Malesherbes PARIS Fédération des entreprises publiques locales (epl) 46, rue Notre-Dame des Victoires PARIS Union Sociale pour l Habitat (USH) 14, rue Lord Byron PARIS Organismes et personnes reconnus au titre de l article R du code de la construction et de l habitation pour effectuer les contrôles techniques périodiques des ascenseurs La liste est accessible sur le site internet du ministère de l écologie : - durable.gouv.fr, thème Bâtiment et Construction (http://www.developpementdurable.gouv.fr/securite-des-ascenseurs,13080.html) Ces organismes effectuent également des missions d expertise ou de conseil. Page 9 sur 9 Documents pareils
L 285/10 Journal officiel de l Union européenne 31.10.2009 DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/125/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d exigences en matière Plus en détail Zoom. 50 premières mesures de simplification pour la construction de logements
Zoom 50 premières mesures de simplification pour la construction de logements présentées par Sylvia Pinel le 25 juin 2014 dans le cadre des actions pour la relance de la construction de logements Ce dont Plus en détail PRÉFACE. > La gestion du patrimoine, > La gestion sociale, > La gestion quotidienne de proximité.
En application de la loi «Libertés et responsabilités locales», les organismes de logement social ont désormais la possibilité de conclure une convention globale de patrimoine avec l Etat, en liaison avec Plus en détail Pénibilité au travail Comment agir? Une édition commentée de l accord de branche BTP du 20 décembre 2011 étendu par arrêté du 12 novembre 2012
Pénibilité au travail Comment agir? Une édition commentée de l accord de branche BTP du 20 décembre 2011 étendu par arrêté du 12 novembre 2012 RÉFÉRENCES PRÉVENTION L OPPBTP est l Organisme professionnel Plus en détail Comment sont prises les décisions?
Comprendre TRAVAUX EN COPROPRIETÉ Comment sont prises les décisions? Des règles différentes en fonction des travaux Entreprendre des travaux en copropriété nécessite souvent de suivre un processus assez Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l application des articles Plus en détail Outils pour faciliter l accès des TPE et PME aux marchés publics Guide de bonnes pratiques
Outils pour faciliter l accès des TPE et PME aux marchés publics Guide de bonnes pratiques Guide élaboré par l atelier de réflexion PME et commande publique Décembre 2012 2 TABLE DES MATIERES PREAMBULE...5 Plus en détail RÈGLEMENTS. 31.7.2009 Journal officiel de l Union européenne L 200/1
31.7.2009 Journal officiel de l Union européenne L 200/1 I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (CE) N o 661/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN Plus en détail GUIDE POUR LA MISE EN PLACE D INFRASTRUCTURES D ACCUEIL DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS EN FIBRE OPTIQUE
GUIDE POUR LA MISE EN PLACE D INFRASTRUCTURES D ACCUEIL DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS EN FIBRE OPTIQUE QU@TREC / A.N.T Conseil Qu@trec/ A.N.T Conseil Tous droits réservés SOMMAIRE 1 CONTEXTE ET ENJEUX... Plus en détail Guide. Les clauses environnementales dans les opérations de travaux de bâtiments ou comment agir autrement
Guide Les clauses environnementales dans les opérations de travaux de bâtiments ou comment agir autrement 1 Sommaire Introduction p 7 Partie I : Mieux comprendre comment intégrer des clauses environnementales Plus en détail OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L ACHAT PUBLIC
OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L ACHAT PUBLIC Commande publique et accès à l emploi des personnes qui en sont éloignées Guide à l attention des acheteurs publics Guide élaboré par l Atelier de réflexion sur Plus en détail Circulaire n DGUHC 20007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des ERP, IOP et des bâtiments d'habitation Annexe 1 AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER OU MODIFIER UN ERP (CCH Art. L.111-8), Plus en détail règlement du service de l eau
LE PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS GUIDE ET RECOMMANDATIONS La formation et la variation des prix dans les marchés publics Eléments juridiques et modalités pratiques Avril 2013 Version 1.1 PRÉAMBULE : De Plus en détail MARQUAGE CE POUR MACHINES
MARQUAGE CE POUR MACHINES Actualisé suite à la refonte de la Directive machines version 2006/42/CE du 17 mai 2006, paru au Journal officiel de l UE n L 157 du 9 juin 2006. Rectification publiée au Journal Plus en détail France Très Haut Débit
Investissements d Avenir Développement de l Économie Numérique France Très Haut Débit Réseaux d initiative publique 2013 2 Investissements d Avenir Développement de l Économie Numérique France Très Haut Plus en détail PLAN CANTONAL DES TRANSPORTS
PLAN CANTONAL DES TRANSPORTS Etat de Fribourg, mai 2011 Mandant Service des transports et de l'énergie du canton de Fribourg Groupe de travail Tinguely Martin Président GCT, Chef de service, STE Papi Giancarla Plus en détail Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau
Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau Guide pratique à l usage des bureaux d études et installateurs Plus en détail DOCUMENT DE Référence DU Réseau
Edition du 15 mai 2013 DOCUMENT DE Référence DU Réseau Réseau Ferré PORTUAIRE du PORT AUTONOME DE STRASBOURG Sites de Strasbourg et Lauterbourg Année 2013 Rtuiqsghdrty Document de Référence du Réseau PAS Plus en détail Règlement du Service Public de Distribution d Eau Potable du SICASIL
Règlement du Service Public de Distribution d Eau Potable du SICASIL SOMMAIRE PRÉAMBULE Conditions générales CHAPITRE I : Le Service de l eau potable Article 1.1 : La fourniture de l eau Article 1.2 : Plus en détail (Actes législatifs) DIRECTIVES
18.6.2010 Journal officiel de l Union européenne L 153/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 concernant l indication, par voie d étiquetage Plus en détail Le service universel des communications électroniques au regard des nouveaux usages technologiques : enjeux et perspectives d évolution
Rapport parlementaire : Le service universel des communications électroniques au regard des nouveaux usages 1 Le service universel des communications électroniques au regard des nouveaux usages technologiques Plus en détail Cahier technique n 196
Collection Technique... Cahier technique n 196 Génération électrique intégrée aux sites industriels et bâtiments commerciaux T. Hazel Les Cahiers Techniques constituent une collection d une centaine de Plus en détail GUIDE LE PLAN DE FORMATION
GUIDE LE PLAN DE FORMATION dans la fonction publique territoriale mai 2009 2 3 François DELUGA, président du CNFPT Éditorial La loi du 19 février 2007 a confirmé le plan de formation comme outil de formalisation Plus en détail Réglementation nuisances physiques Une approche commune
Réglementation nuisances physiques Une approche commune L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est un organisme scientifique Plus en détail Support méthodologique pour la mise en place d un Système de Gestion de la Sécurité
Support méthodologique pour la mise en place d un Système de Gestion de la Sécurité Rapport intermédiaire DRA-08 Opération 1 Direction des Risques Accidentels Décembre 2001 Support méthodologique pour Plus en détail Mise au point sur LA MAINTENANCE DES DISPOSITIFS MEDICAUX. Octobre 2011. www.afssaps.fr. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Octobre 2011 Mise au point sur LA MAINTENANCE DES DISPOSITIFS MEDICAUX Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 143-147 boulevard Anatole France F-93285 Saint-Denis Cedex www.afssaps.fr Plus en détail Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement