Source: http://www.q-rad.it/it/area-radiante/normative/59-0.html
Timestamp: 2018-06-24 03:00:26+00:00
Document Index: 173167853

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 5', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 2', 'arte 2']

Normative - Q-RAD - Sistemi e impianti radianti
Homepage . Area Radiante . Normative
UNI EN 1264: Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture
La norma UNI EN 1264 è composta da 5 parti:
Parte 1: Definizioni e simboli
Parte 2: Riscaldamento a pavimento: metodi per la determinazione della potenza termica mediante metodi di calcolo e prove
Parte 3: Dimensionamento
Parte 5: Superfici per il riscaldamento e il raffrescamento integrate nei pavimenti, nei soffitti e nelle pareti - Determinazione della potenza termica
La norma UNI EN 1264 del 2009 si presenta come un ampliamento e un completamento della versione precedente (pubblicata tra il 1999 e il 2003), relativa al solo riscaldamento a pavimento. Si compone di 5 parti, l’ultima delle quali è stata inserita in modo da contemplare tutti i possibili casi di riscaldamento e raffrescamento con sistema radiante per qualsiasi superficie orizzontale o verticale purché inglobata nella struttura.
Limiti della normativa: La norma può cadere in difetto quando non si verificano le ipotesi sulle quali è basato il calcolo, mentre la procedura di misura è in generale valida per qualsiasi tipologia di impianto radiante. Infatti per tutti i casi in cui non sia possibile il calcolo di resa, la norma indica come alternativa l’esecuzione di una prova sperimentale che porta alla determinazione della potenza specifica standard (relativa a una differenza di 9°C tra temperatura massima del pavimento e temperatura di riferimento ϑi) della curva caratteristica di resa. Contrariamente alla norma 14240 che definisce le misure in camera climatica, la norma UNI EN 1264 prevede il sistema interposto tra due piastre raffreddate (poste sopra e sotto l’elemento in prova, Figura 3), in modo da simulare lo scambio di calore verso gli ambienti soprastante e sottostante. Il motivo per cui questa prova avviene tra due piastre è dovuto alla necessità di gestire in laboratorio sistemi radianti prevalentemente massivi. Risulterebbe impossibile l’installazione in camera climatica, più adatta a sistemi plug and play, quali quelli prefabbricati a secco.
A breve verrà avviato l'iter per la revisione di tutte le 5 parti della norma.
UNI/TR 11619: Sistemi radianti a bassa temperatura - Classificazione energetica
Il rapporto tecnico UNI/TR 11619 definisce i riferimenti normativi e la metodologia di calcolo per la determinazione dell'indice di efficienza energetica dei sistemi radianti a bassa differenza di temperatura (sistemi a pavimento, parete e soffitto) abbinati a strategie di regolazione, bilanciamento e pompe di circolazione.
UNI EN 14240: Ventilazione degli edifici - Soffitti freddi - Prove e valutazione
La norma UNI EN 14240:2005 specifica le condizioni di prova e i metodi per la determinazione della capacità di raffreddamento di soffitti freddi alimentati ad acqua. In realtà, il metodo è estendibile all’uso di altri fluidi termovettori (aria compresa) e a superfici raffreddanti estese di giacitura qualsiasi (soffitti, pavimenti e pareti laterali).
UNI EN 14037: Pannelli radianti sospesi per riscaldamento e raffrescamento alimentati con acqua a temperatura minore di 120 °C
La norma UNI EN 14037:2016 è composta da cinque parti:
Parte 1: Pannelli radianti prefabbricati a soffitto per riscaldamento - Specifiche tecniche e requisiti
Parte 2: Pannelli radianti prefabbricati a soffitto per riscaldamento - Metodo di prova per determinare la potenza termica
Parte 3: Pannelli radianti prefabbricati a soffitto per riscaldamento - Determinazione della potenza termica nominale e valutazione della potenza termica radiante
Parte 4: Pannelli radianti prefabbricati a soffitto - Metodo di prova per determinare la potenza frigorifera
Parte 5: Soffitti per riscaldamento aperti o chiusi - Metodo di prova per determinare la potenza termica
La norma definisce le specifiche tecniche e i requisiti dei pannelli prefabbricati montati a soffitto che presentano una intercapedine d'aria tra la struttura e il corpo scaldante (non annegati nella struttura) e alimentati con acqua a temperatura minore di 120°C.
La norma definisce inoltre i dati generali aggiuntivi che il costruttore deve fornire agli operatori del settore per assicurare la corretta applicazione dei prodotti.
UNI EN ISO 11855: Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems
La norma UNI EN ISO 11855 è composta da cinque parti:
Parte 1: Definizione, simboli, criteri di comfort
Parte 2: Determinazione della capacità termica e di raffrescamento di progetto
Parte 3: Progettazione e dimensionamento
Parte 4: Dimensionamento e calcolo della resa termica e della capacità di raffrescamento dei sistemi di attivazione termica della massa - Thermo Active Building Systems (TABS)
Parte 5: Installazione
Le prime cinque parti sono state pubblicate nel 2012-2013, mentre la sesta, ancora non pubblicata come UNI EN ISO 11855-6 è in revisione per l’aggiunta dei calcoli sul bilanciamento idraulico. La norma ISO 11855 riguarda i sistemi integrati nelle strutture dell’edificio, i sistemi con intercapedine d’aria posteriore (definiti “with open air gap”) non sono trattati. Lo standard si focalizza sulla progettazione dei i sistemi radianti annegati, attraverso la definizione dei parametri di comfort, il calcolo della resa, il dimensionamento, le analisi dinamiche, l’installazione, il funzionamento, e la regolazione. La norma non contiene indicazioni per testare i sistemi e non si applica ai pannelli per riscaldamento/raffrescamento a soffitto. I metodi di calcolo per la determinazione della curva caratteristica sono due: metodo semplificato (analogamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1264) e simulazioni FEM o FDM.
ISO 18566: Design, test methods, control and operation of radiant heating and cooling panel systems
La norma ISO 18566, pubblicata nel 2016, è composta da cinque parti:
Parte 1: Definizioni, simboli, specifiche tecniche e requisiti
Parte 2: Determinazione della capacità termica e di raffrescamento dei pannelli a soffitto
Parte 3: Progettazione dei pannelli a soffitto
Parte 4: Regolazione e funzionamento dei pannelli di riscaldamento e raffrescamento a soffitto
Parte 5: Report tecnico.
La norma ISO 18566 riguarda i pannelli appesi, ovvero composti da un elemento radiante e da un’intercapedine d’aria posteriore.
UNI EN 15316-2: Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-1: Sistemi di emissione del calore negli ambienti
La norma UNI EN 15316-2 ha lo scopo di fornire i dati in entrata ed in uscita ed i collegamenti (struttura) necessari per il metodo di calcolo al fine di elaborare un metodo di calcolo comune su base europea.
La prestazione energetica può essere stimata sia attraverso i valori di rendimento del sistema di emissione sia mediante l'aumento delle temperature negli ambienti, causato dall'inefficienza dei sistemi di emissione.
La norma è attualmente in revisione (a partire dal 2014) e nella nuova versione sarà presente una nuova metodologia di calcolo che non coinvolge più i rendimenti ma le differenze di temperatura.
UNI/TS 11300-2: Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali
La norma UNI/TS 11300-2:2014 fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria.
Fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi.
I rendimenti di emissione dei sistemi radianti sono suddivisi per sistemi a pavimento, a parete e a soffitto.
© 2018 Q-Rad - Consorzio Italiano Produttori Sistemi Radianti di Qualità Part. IVA 02751250214 . Privacy . Sitemap . Cookie . produced by