Source: http://docplayer.cz/112809-Postup-pri-odlisnem-zpusobu-splneni-technickych-podminek-pozarni-ochrany.html
Timestamp: 2017-03-30 20:34:38+00:00
Document Index: 32346312

Matched Legal Cases: ['zákona č. 133', 'Čl. 1', 'zákona č. 240', 'Čl. 2', 'zákona č. 59', 'Čl. 1']

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany - PDF
Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany
Download "Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany"
Božena Doležalová
1 Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl ČSN , kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet osob nebo u objektů, které charakterem provozu či prováděnou stavební změnou vyžadují podrobnější, popř. odchylné řešení oproti této normě, se doporučuje použít odlišný postup od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný dokument upravující podmínky požární ochrany 1 (metod požárního inženýrství). Odlišný postup hodnocení lze použít pro celý objekt nebo jeho část. Metodami odlišného postupu lze posoudit komplexně stavbu z hlediska požární bezpečnosti nebo pouze některé její parametry. Zásady postupu při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany jsou uvedeny v příloze I ČSN Cílem tohoto dokumentu je upřesnit a dále rozvinout prezentované zásady odlišného postupu, definovat nebo upřesnit některé z používaných termínů a vymezit některé z kritérií přijatelnosti využitelné při zpracování kvalitativní analýzy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 12 Společné zásady Návrh postupů při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany je souborem zásad, které si kladou za cíl posoudit možný průběh požáru a jeho působení na své okolí (např. stavební objekt, uživatelé). Metody odlišného postupu zahrnují následující kroky: a) kvalitativní analýzu; b) kvantitativní analýzu; c) posouzení výsledků analýzy podle kriterií bezpečnosti; d) zaznamenání a prezentace výsledků. Při hodnocení jsou v rámci kvalitativní a kvantitativní analýzy posouzena předem stanovená kriteria přijatelnosti. Jsou-li tato kriteria uznána jako přiměřená, následuje záznam a prezentace výsledků. Algoritmus odlišného postupu je znázorněn na obr 1. Obr. 1 Postup řešení požární bezpečnosti Použití odlišného postupu představuje souhrnný pohled na požární bezpečnost staveb se snahou zachovat se hospodárně, při dosažení přijatelné úrovně bezpečnosti. Popisovaný postup může zvýšit nebo snížit rozsah požadavků stanovených na stavby z hlediska požární ochrany stávajícím technickým standardem. Projekty rozlehlých objektů by měla posuzovat pracovní skupina složená z bezpečnostních inženýrů, zástupců investora, orgánů státní správy a dalších, pokud se to jeví jako účelné (např. zástupce pojišťovny). Pracovní skupinu by měl vést zkušený odborník v oblasti požární bezpečnosti, který v 23 konečné fázi návrhu požární bezpečnosti bude zodpovídat za uskutečnění následné kvantitativní analýzy 2. U projektů menších rozsahů lze pracovní skupinu přiměřeně zúžit. Kvalitativní analýza požární bezpečnost staveb Kvalitativní analýza je souborem kvalitativních výstupů, které tvoří základ pro kvantitativní analýzu. Tato část obvykle obsahuje: a) vymezení cílů požární bezpečnosti a kritérií přijatelnosti; b) stanovení předepsaných návrhových parametrů; c) identifikaci požárního nebezpečí a jeho možných následků; d) určení návrhu požární bezpečnosti; e) volbu požárních scénářů; f) výběr vhodné metody analýzy. Cíle požární bezpečnosti a kritéria přijatelnosti Před zahájením jakéhokoliv návrhu požární bezpečnosti je nutné stanovit cíle a příslušná kritéria přijatelnosti požární bezpečnosti. Aplikace metod odlišného postupu musí v konečném důsledku vést ke splnění hlavních cílů řešení požární bezpečnosti, kterými jsou: a) zabránění ztrátám na životech a zdraví; b) zabránění škodám; c) ochrana životního prostředí. Po stanovení hlavních cílů bezpečnosti je nutné rovněž určit kritéria přijatelnosti, podle nichž se bude hodnotit úspěšnost dané varianty řešení požární bezpečnosti. Kritéria přijatelnosti se dělí na: a) doporučující; b) deterministická; c) pravděpodobnostní; d) porovnávací. Doporučující kritéria Doporučujícími kritérií se rozumí zpravidla požadavky stanovené českou technickou normou nebo jiným dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany. Deterministická kritéria Deterministická kritéria představují limitní hodnoty využitelné pro návrh, které byly získány na základě fyzikálních, experimentálních nebo empirických podkladů. Kritéria mají explicitní charakter a nezohledňují pravděpodobnostní vlivy. Tato kritéria využívají součinitelé bezpečnosti, tedy nejistotu výpočtových postupů a/nebo následky chyby v řešení. Pokud existují pochybnosti o spolehlivosti vstupních dat nebo výpočtových postupů pro stanovení deterministických kritérií, je nutné použít konzervativní řešení. POZNÁMKA Při řešení inženýrských problémů bezpečnosti podléhá mnoho jevů jisté náhodnosti, z tohoto důvodu nelze opomenout nejistoty vyplývající z ne zcela výstižného návrhu požární bezpečnosti. Způsob zahrnutí nejistot do řešení inženýrských úloh se odvíjí v závislosti na dostupných teoretických a experimentálních poznatcích. Pro praktické uplatnění řešení nejistot se nejčastěji využívá metody dílčích součinitelů, která odpovídá předem stanovené úrovni rizika nebo selhání. 2 Osoba způsobilá pro tuto činnost, která získala oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 34 Pravděpodobnostní kritéria Pravděpodobnostní kritéria jsou charakterizovány jako limitní hodnoty využitelné pro návrh, při zohlednění pravděpodobnostních parametrů. Pravděpodobnostní kritéria představují míru rizika a odrážejí pravděpodobnost a závažnost poškození (např. zranění, úmrtí, rozsáhlé ztráty na životech a majetku), které mohou při požárních scénářích nastat. Pravděpodobnostní kritéria, obdobně jako kritéria deterministická, využívají součinitelé bezpečnosti zohledňující nejistotu výpočtových postupů a/nebo následky chyby v řešení. Také zde je nutné konvergovat ke konzervativním řešením. Porovnávací kritéria Přijatelnost konkrétního řešení je možné hodnotit porovnáním. Úroveň bezpečnosti, kterou poskytují alternativní bezpečnostní strategie, je možné porovnat s úrovní dosaženou platnými předpisy. Tento postup zahrnuje deterministickou a/nebo pravděpodobnostní techniku. Cílem porovnávací studie je ověření, že budova tak, jak je navržena, nepředstavuje pro své uživatele větší riziko než stejný typ budovy vyhovující obecně platným předpisům (technickému standardu). Kriteria přijatelnosti lze vztáhnout zejména k následujícím oblastem: a) zajištění bezpečné evakuace osob; b) vytvoření podmínek pro účinný hasební zásah; c) zajištění požadovaných vlastností stavebních konstrukcí a výrobků; d) zamezení znehodnocení skladovaných materiálů; e) ostatní. Některé z kritérií přijatelnosti využitelné při zpracování kvalitativní analýzy jsou uvedeny v příloze č. 1 dokumentu. Předepsané návrhové parametry Předepsané návrhové parametry jsou dostupné informace o objektu, které mohou být podstatné při volbě strategie požární bezpečnosti. Jedná se především o znalost: a) rozměrů objektu (velikost objektu, počet podlaží atd.); b) vnitřního uspořádání objektu (dispozice) a jeho vybavení; c) technického vybavení objektu; d) technologických zařízení a technologie provozu; e) charakteristiky uživatelů objektu (např. schopnost jejich pohybu); f) opatření požární bezpečnosti a vybavení požárně bezpečnostními zařízeními; g) provozu objektu. Identifikace požárního nebezpečí a jeho možných následků Pro identifikaci požárního nebezpečí a jeho možných následků je nutno provést jeho systematické posouzení, které zpravidla obsahuje 3 : a) posouzení množství a druhu vyskytujících se hořlavých látek, jejich požárně technické charakteristiky, případně technicko-bezpečnostní parametry; b) posouzení charakteru výrobků a konstrukcí stavby; c) posouzení vyskytujících se možných zdrojů zapálení; d) posouzení rizik vznikajících z neprovozních nebo havarijních stavů zařízení; 3 Metodicky lze využít 15 a 16 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 45 e) zjištění a zhodnocení vnějších zdrojů rizik ohrožujících posuzovanou činnost; f) předpokládané obsazení osobami, jejich charakter a stav, posouzení jejich ohrožení, možností jejich evakuace a záchrany; g) zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací vlastními silami a jednotkami požární ochrany; h) popis možných následků požáru (rozumně předvídatelné následky vzniklé porušením stavebních konstrukcí a zařízení nebo jejich částí, tepelnými účinky a toxickými zplodinami hoření, únikem látek, výskytem hořlavých plynů nebo par, poškozením nebo zničením komunikací, sdělovacích a jiných technických zařízení); i) jiné faktory. Návrh požární bezpečnosti a volba požárních scénářů Pro následnou kvantitativní analýzu je třeba stanovit jeden nebo více návrhů požární bezpečnosti, které se obvykle porovnávají z hlediska nákladů a účelnosti návrhu (návrh strategie požární bezpečnosti). Smyslem je nalézt ekonomický návrh, který současně vyhoví cílům a kritériím požární bezpečnosti. Požární scénář je popis předpokládaného průběhu konkrétního požáru v čase a prostoru, který je ovlivněn faktory jako je prostředí, chování osob, požárně bezpečnostní zařízení a jiné (viz obr. 2). Obr. 2 Schéma požárního scénáře V praxi bychom mohli stanovit téměř nekonečný počet možných požárních scénářů, přičemž analyzovat všechny požární scénáře je nereálné. V rámci kvalitativní studie je nezbytné zvolit konečný soubor tzv. návrhových požárních scénářů vhodných pro analýzu, jejichž výsledky představují přijatelnou horní mez rizika. Scénáře je nutné volit tak, aby měly přijatelnou pravděpodobnost výskytu a aby jejich následky společnost unesla. Určení vhodných požárních scénářů je základním předpokladem pro návrh objektu splňujícího požadavky požární bezpečnosti. Při rozhodování o důležitosti požárních scénářů má velkou váhu odborný odhad. Při výběru významných návrhových požárních scénářů je nutné postupovat systematicky a zvolit si takové návrhové požární scénáře, z nichž alespoň jeden posuzuje hledisko posouzení stavebních konstrukcí za požáru a druhý hledisko ohrožení zdraví a života osob. Za nejvhodnější způsob určení návrhového požárního scénáře se považuje postup stanovující klasifikaci rizika, který bere v úvahu jak následky, tak i pravděpodobnost požárního scénáře. V zásadě lze postupovat následujícími kroky: a) určení souhrnného souboru možných požárních scénářů, b) posouzení pravděpodobnosti výskytu scénáře na základě dostupných dat a/nebo odborného posudku, 56 c) zhodnocení následků scénáře s použitím dostupných dat a/nebo odborného posudku, d) zhodnocení relativního rizika požárních scénářů (tj. součin pravděpodobnosti výskytu požáru a jeho následků), e) rozdělení požárních scénářů podle relativního rizika. Dílčí kroky postupu pro určení klasifikace rizika požárního scénáře jsou vyjádřeny na obr. 3. Obr. 3 Schéma návrhu požárního scénáře Kvantitativní analýza požární bezpečnost staveb Kvantitativní studie návrhu slouží k získání číselného vyjádření parametrů potřebných pro návrh požární bezpečnosti. Pro posouzení hlavních cílů požární bezpečnosti a kriterií přijatelnosti stanovených v kvantitativní analýze se zpravidla řeší dílčí částí návrhu požární bezpečnosti (tzv. subsystémů), které vzájemně spolupůsobí. Řešení požární bezpečnosti objektu se proto zjednodušuje na jednotlivé subsystémy, kde událost jednoho subsystému má vliv na ostatní subsystémy. Všeobecně V rámci kvantitativní analýzy dochází k posouzení dynamiky požáru a jeho průvodních jevů (např. vznik a rozvoj požáru, šíření kouře a toxických zplodin), jejich následků na vnitřní a vnější prostředí a to při zohlednění požárně technického provedení stavby. Jedná se o tyto části: a) stanovení dynamiky požáru (vznik a rozvoj požáru, šíření kouře a toxických zplodin); b) posouzení stavebních konstrukcí za požáru; c) návrh požárně bezpečnostních zařízení; d) posouzení evakuace osob; e) vymezení odstupových vzdáleností; f) vytvoření podmínek pro úspěšný zásah požárních jednotek. 67 Pro vybrané návrhové požární scénáře se stanoví předpokládaná charakteristika požáru (návrhový požár), která idealizuje skutečný požár, ke kterému může v objektu dojít. Zpravidla jsou zaznamenávány časové změny proměnných (rychlost uvolňování tepla, velikost požáru aj). Průběh návrhového požáru se rozděluje na fázi před celkovým vzplanutím a na fázi po celkovém vzplanutí. POZNÁMKA Ne všechny požáry však mají stejný průběh, ať už pro nedostatek paliva nebo oxidačního činidla, případně z důvodu aktivace požárně bezpečnostních zařízení. Navíc u skutečných požárů nemusí vždy dojít k plně rozvinuté fázi. Metody kvantitativní analýzy Mezi metody kvantitativní analýzy lze zařadit: a) zjednodušené výpočtové metody; b) deterministické řešení; c) pravděpodobnostní řešení. Zjednodušené výpočtové metody Zjednodušené výpočtové metody používají základní empirické výpočtové postupy, které lze provést ručním výpočtem, prostřednictvím tabulkového procesoru nebo triviálních programů. Řešením jsou analytická vyjádření některých základních procesů požárů. Jedná se o výpočty výšky plamenů, teploty a rychlosti sloupce kouřových plynů, tepelného toku aj. Deterministická řešení Deterministické postupy slouží pro kvantifikaci vzniku a rozvoje požáru, šíření plamene, pohybu zplodin hoření, pohybu osob, chování osob při požáru, účinků požáru na stavební konstrukce objektů a jejich vnitřní vybavení a následků požáru na objekt a jeho uživatele. Výpočtové postupy jsou založeny na fyzikálních, chemických, termodynamických, hydraulických, elektrických nebo behaviorálních vztazích, které jsou odvozeny z vědeckých teorií, empirických metod nebo z experimentálního výzkumu. Při posouzení deterministickou postupem se mnohdy vychází z empirických vztahů odvozených na základě provedených malorozměrových zkoušek. Pokud se vyskytnou jakékoli pochyby o platnosti modelu, musí projektant zjistit z předložené dokumentace, za jakých podmínek zkouška probíhala a dále musí rozhodnout, zda je potřeba zavést součinitel bezpečnosti. Pravděpodobnostní řešení Pravděpodobnostní postupy kvantifikují shodně parametry požáru a jeho účinky na okolí jako deterministická řešení, avšak na základě dat získaných ze studií na místě požáru a parametrech určených subjektivním hodnocením. Pravděpodobnostní analýza používá tyto postupy pro určení návrhu požární bezpečnosti ve formě, kterou je možno porovnat podle pravděpodobnostních kritérií. Při rozsáhlém využívání dat z místa požáru tak mohou pravděpodobnostní postupy lépe odrážet všechny aspekty skutečných požárů oproti deterministickému řešení a lépe se přizpůsobit numerickým nejistotám, avšak získání těchto dat může být nákladné. POZNÁMKA Pravděpodobnostní řešení mohou používat kombinaci pravděpodobnostních postupů s deterministickými postupy. Posouzení výsledků analýzy podle kriterií přijatelnosti Po provedení kvalitativní a kvantitativní analýzy se přistupuje k posouzení zjištěných výsledků podle kriterií přijatelnosti vymezených v kvalitativní analýze. Nejsou-li kritéria přijatelnosti splněna, celý postup návrhu postupů při odlišném způsobu se zopakuje s modifikovanými vstupními parametry tak, aby tato kritéria přijatelnosti splněna byla. Jsou-li kriteria přijatelnosti uznána jako přiměřená, následuje záznam a prezentace výsledků. 78 Zaznamenání a prezentace výsledků Podoba technické zprávy řešení požární bezpečnosti při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany závisí na charakteru a rozsahu požárně inženýrského posouzení, ale jsou pro ni typické následující údaje: a) cíle a rozsah hodnocení; b) popis objektu a navržených požárně bezpečnostní zařízení; c) popis a charakteristika uživatelů; d) cíle požární bezpečnosti; e) kriteria přijatelnosti; f) podklad pro výběr požárních scénářů; g) návrhy požární bezpečnosti; h) strategie řízení požární bezpečnosti; i) výsledky kvalitativní studie návrhu; j) analýza výsledků kvantitativní studie návrhu s podrobným rozvedením: 1) podkladů; 2) popisu použitých modelů a jejich omezení; 3) vstupních a výstupních dat; 4) odborných posudků; 5) výpočtových metod; 6) platnosti použité metodiky; 7) analýzy citlivosti výpočtu. k) analýzu výsledků kvantitativní analýzy s podrobným rozvedením (předpokladů, popisu použitých modelů a jejich omezení, vstupních a výstupních dat pro každý subsystém, odborných posudků, výpočtových metod, platnosti metodiky, analýzy citlivosti), l) porovnání výsledků kvantitativní analýzy s kritérii přijatelnosti, m) požadavky na požární bezpečnost, n) závěry s podrobným uvedením požadavků na požární ochranu a všech omezení při jejich užívání, o) odkazy na výkresy, dokumentaci návrhu, odbornou literaturu. POZNÁMKA Z důvodu přehlednosti technické zprávy řešení požární bezpečnosti je vhodné, aby byla rozdělena na textovou část a přílohy, kde by byly uvedeny výpočty, výsledky softwarových výpočtů, podrobné analýzy apod. Komentář k prezentovanému postupu Zásady hodnocení popsané v příloze I ČSN a navazující upřesnění uvedená v tomto dokumentu, mohou sloužit jako určité vodítko při zpracování odlišného způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Je pravděpodobné, že se zpracovatelé budou potýkat s nedostatkem potřebných vstupních údajů, zejména pak se statistickými údaji, které mohou charakterizovat výskyt určitých situací a jsou dále využitelné např. při volbě požárního scénáře. Statistické nebo pravděpodobnostní údaje, které nejsou v současné době k dispozici, budou s největší pravděpodobnosti v budoucnosti postupně doplňovány. Při zpracování hodnocení s využitím odlišného postupu je nutné vycházet ze současných poznatků vědy a techniky, i když je zřejmé, že scházející údaje budou do určité míry suplovány odborností zpracovatelů. 89 Příloha č. 1 Kritické podmínky pro evakuaci výška zplodin hoření a kouře nad úrovní podlahy viditelnost obvykle 2-3 m veřejné budovy 3 m neveřejné budovy 2,5 m parkoviště (garáže) 2,5 m nebo 0,8H obeznámení s budovou 3-5 m (0,17 D 0,3) neobeznámení s budovou 15 až 20 m (D 0,045) teplota okolí C teplota vrstvy kouře nad únikovými komunikacemi hustota tepelného toku 200 C 10 kw.m -2 po dobu působení 5 s; při odlišných dobách pobytu osob nesmí hustota tepelného toku překročit hodnotu stanovenou rovnicí kw.m -2 pro t 55 s kyslík (O 2 ) < 13% oxid uhličitý (CO 2 ) > 7 % oxid uhelnatý (CO) kyanovodík (HCN) > 6000 ppm > 150 ppm Pozn.: Koncentrační meze plynů jsou vztaženy ke stavu inkapacitance při době působení 5 minut. Kritické podmínky pro protipožární zásah výška zplodin hoření a kouře nad úrovní podlahy obvykle 2 m viditelnost 3-5 m (0,17 D 0,3) hustota tepelného toku 14 kw.m -2 Kritické podmínky z hlediska stavebních konstrukcí charakteristické vlastnosti požární odolnosti (mezní stavy) R (t), E (t), I (t), W (t), S (t), C, M, aj. Pozn.: Kritéria jsou volena ve vztahu k charakteru stavební konstrukce a souvisejících podmínkách požární bezpečnosti. Kritické podmínky z hlediska skladovaných materiálů základní požárně technické charakteristiky skladovaných materiálů teplota vzplanutí C teplota vznícení C 910 materiálů teplota hoření C výška zplodin hoření a kouře oblast výbušnosti % výhřevnost MJ.kg -1 rychlost odhořívání kg/(m 2 /s) teplota tání a varu C aj. 0,5 m nad skladovanými materiály Pozn.: Kritéria jsou volena ve vztahu k charakteru skladovaných materiálů. Upozornění: Výčet uvedených kriterií nelze považovat za ucelený nebo vyčerpávající. Rozsah i vlastní hodnoty uvedených kritérií se mohou měnit podle konkrétních podmínek. Legenda symbolů: t doba působení (s) q hustota tepelného toku (kw.m -2 ) C samozavírací zařízení požárních uzávěrů D optická hustota kouře (m -1 ) E (t) celistvost konstrukce (min) H světlá výška prostoru (m) I (t) tepelná izolace konstrukce (min) M mechanická odolnost R (t) nosnost konstrukce (min) S (t) kouřotěsnost konstrukce (min) W (t) hustota tepelného toku (min) 1011 Materiál byl sestaven členy SC 4 Požární inženýrství TNK 27 Požární bezpečnost staveb. Kontaktní údaje: Ing. Rudolf Kaiser Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26, Praha 414 Ing. Petr Kučera VŠB - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava-Výškovice Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh Spolupracovali: Ing. Tomáš Pavlík Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž Nerudova 450, Kroměříž Praha dne 8.června Podobné dokumenty
Ing. Rudolf Kaiser Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, Praha
Postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti (ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty - Příloha I) Ing. Petr Kučera VŠB - Technická univerzita Ostrava, Více POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rudolf Kaiser, Petr Kučera, Tomáš Pavlík, Jiří Pokorný Abstrakt: V průběhu let 2009 a 2010 byly v České republice vytvořeny podmínky pro aplikaci metod požárního inženýrství Více STAŽENO z www.cklop.cz
11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých Více Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, Více Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR
ÚVOD VYMEZENÍ CÍLŮ A OBSAHU PUBLIKACE TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ v ANALÝZE RIZIKA PŘEHRAD NÁVRHOVÉ PARAMETRY VODNÍCH DĚL BEZPEČNOST PŘEHRAD TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ DOHLED Charakteristika a rámec činností TBD Více MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P
MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54239-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: PRE - P Praha: 8. června 2010 listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P Obsah 1. Charakteristika Více METODIKA PROJEKTU FIRESAFE JAKO SJEDNOCUJÍCÍ KROK PŘI POŽÁRNĚ INŽENÝRSKÝCH APLIKACÍCH
METODIKA PROJEKTU FIRESAFE JAKO SJEDNOCUJÍCÍ KROK PŘI POŽÁRNĚ INŽENÝRSKÝCH APLIKACÍCH METHODOLOGY OF THE PROJECT FIRESAFE AS UNIFYING STEP IN THE FIRE ENGINEERING APPLICATIONS Petr KUČERA, Jiří POKORNÝ Více 3 Požárně bezpečnostní řešení staveb
3 Požárně bezpečnostní řešení staveb 3.1 Stavební a kolaudační řízení Každá stavba v České republice musí být provedena v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, cíli a záměry Více 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle Více VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU
VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. 1 ABSTRAKT Příspěvek se zabývá popisem studie VDMA zaměřené na posouzení vlivu provozních Více Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).
č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle Více Statický výpočet požární odolnosti
požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních Více Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře
Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz Klíčová Více VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII.
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství VII. ročník konference Abstrakty POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 pod záštitou Více Studie šíření kouřových plynů otvorem do sousedního prostoru; predikce kritických hodnot
Studie šíření kouřových plynů otvorem do sousedního prostoru; predikce kritických hodnot Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 4 7 44 Ostrava - Zábřeh E-mail: Více Hodnocení kvality logistických procesů
Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma, Více Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský
fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007 Více Lokální požáry, teorie/aplikace
ODBORNÝ SEMINÁŘ Chování konstrukcí při požáru. Teplotní zatížení. Harmony Club Hotel, Ostrava Lokální požáry, teorie/aplikace Jiří Pokorný Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 19.7.2010 1 POSUZOVÁNÍ Více B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant: Více Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního
Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz Více MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Více Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková
Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013 Více Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení
Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Požární bezpečnost staveb zahrnuje technická, provozní a organizační opatření zajišťující ve sledovaném objektu ochranu osob, zvířat a materiálních hodnot před Více Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech
Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob Více Ing. Alexander Trinner
Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz Více věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební
-1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Více TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem
Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým Více 202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra
202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle Více HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy
Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), Více Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi
Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz Více Nebezpečné látky a směsi
Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických Více Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty
Vstupy Návrh požární odolnosti konstrukce Evropské normy Požární zatížení Geometrie pož. úseku Charakteristiky hoření Teplotní analýza požárního úseku ČSN EN 1991-1-2 Geometrie prvků Termální vlastnosti Více Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.
Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava Více Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Více Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:
(vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Více Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction
Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction Petr Kučera, Jiří Pokorný, Mikuláš Monoši Abstrakt Požární inženýrství je disciplínou, Více Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.
autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána Více k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-
-1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice, Více Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR
Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Více 05.05 a.b.c.d.e 5a, 7
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Více Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru
Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., mjr. Ing. Věra Žídková, mjr. Ing. Radim Bezděk HZS Moravskoslezského kraje, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje Kulturní, Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář Více 1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8
ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production Více 05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.11.2006 Více Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda Více Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence
A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost Více Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství
Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických Více Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B
Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných Více 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru
6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i Více Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb Více EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek, Více 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a
Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus... Více Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách
(vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této Více Přehled otázek. Kurz Požární prevence P
Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit Více 05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH
05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH Označení postupu DP 05/01 R1 Otázka k přijatému doporučenému postupu Jak je třeba chápat pojem Technická specifikace pro návrh VZSN podle článků 1.2.1 Více Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy
Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá dokumentace, z níž je patrný rozsah Více Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky Více ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků
UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, Více 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího Více Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, Více 4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ Více Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010
1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení Více Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků Více BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN
BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf. Více Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice
POŽÁRNÍ ŘÁD Trafostanice Dokument požární ochrany zpracovaný na základě požadavků 27, písmeno d) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. Schvaluje : H U R T A Petr majitel Více Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot
zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Požární bezpečnost staveb Fire Safety of Buildings Sídlo společnosti: Pobočka: Jedov 37 U Nemocnice 338 675 71 Náměšť nad Oslavou 503 51 Chlumec nad Cidlinou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení Více Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě Více POŽÁRNÍ TAKTIKA. Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. Základy požární taktiky KONSPEKT
MV - Ř EDITELSTVÍ H ASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-11 Základy požární taktiky Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro Více Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser
Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem Více Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).
7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství Více EPBD Semináře Články 8 & 9
EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná Více 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně
1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát Více H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel Více MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Více Bezpečnostní list NEOPOLEN* P 9230 A 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
Bezpečnostní list Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE NEOPOLEN* P 9230 A Použití: pěnové částice pro výrobu tvarovek v automobilovém a balírenském průmyslu Výrobce: Více Metody kontroly kouře v uzavřených stavebních objektech
Metody kontroly kouře v uzavřených stavebních objektech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz Více TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI
TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní, Více Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF
Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace Více TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.
TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel Více MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM
MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek, Více Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí Více A) (dle 5 zákona o PO)
Příloha požárního řádu č. 1 Povinnosti právnických osob a podnikajících osob A) (dle 5 zákona o PO) (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném Více Protiexplozní membrány
Protiexplozní membrány Zařízení pro odlehčení výbuchu Membrány pro odlehčení výbuchu jsou ochranná zařízení určená k ochraně průmyslových zařízení, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu. Pro snížení rizika Více Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -
zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu Více Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti
Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník Více Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí Více Čl. 2 Princip posuzování změn v objektu nebo zařízení změny v řízení bezpečnosti nové poznatky změny v provozu
METODICKÝ POKYN odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Čl. 1 Úvod Více Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )
Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt Více -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech
-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Více 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a upravuje
Strana 2804 Sbírka zákonů č. 226 / 2015 Částka 93 226 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2015 o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního Více Technická zpráva požární ochrany
1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738, Více MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)
MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální Více ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení Více 8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ
MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí Více předpisech Rudolf Kaiser
K návrhu požární odolnosti v národních předpisech p 10.2.2010 Rudolf Kaiser Obsah prezentace Úvod do legislativy - požární bezpečnosti staveb První část t prokazování shody v požár. bezpeč. č řešeníš í Více Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí
Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební Více Stanovení hloubky karbonatace v čase t
1. Zadání Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů Stanovení hloubky karbonatace v čase t Předložený výpočetní produkt je aplikací teoretických postupů popsané v navrhované certifikované Více 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek
5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které Více TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*
TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* 1. Úvod Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář