Source: http://docplayer.fi/2748428-Siilinjarven-kunta-vesihuollon-kehittamissuunnitelma.html
Timestamp: 2017-09-20 20:25:53+00:00
Document Index: 18277599

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma - PDF
Download "SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma"
Kauko Aapo Saaristo
1 RAPORTTI 16WWE SIILINJÄRVEN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma
2 Sivu 2 (36) Sisältö 1 JOHDANTO Kehittämissuunnitelman tavoite Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Vesihuollon rahoitus Avustuksista Kehittämissuunnitelman kytkeytyminen muihin suunnitelmiin ja strategioihin SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue ja väestö Vesihuollon organisointi Maankäyttö ja kaavoitus KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA Vedenhankinta ja jakelu Pohjavesialueet ja vedenottamot Vesisäiliöt Pohjavesialueiden riskit ja toimenpidesuositukset Vesijohtoverkosto, liittymisasteet ja vedenkulutus Ennusteet Viemäröinti ja jätevedenkäsittely Jätevesiviemäriverkosto ja liittymisasteet Jätevedenkäsittely Ennusteet Hulevedet Vesihuoltolaitoksen maksut VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTA Vesiosuuskunnat Pohjavesialueiden riskit ja toimenpidesuositukset VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET Painopisteet ja tavoitteet Jatkotoimenpiteet vedenottamoiden alueella Verkostojen tarvealueet Rahoituksen ja tukemisen periaatteet Vesiosuuskuntien ja -yhtymien kehittämistarpeet VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JATKOTOIMET JA TOTEUTUKSEN SEURANTA... 36
3 Sivu 3 (36) Liitteet Liite 1 Vesiosuuskuntien asiakkailta perimät maksut v Liite 2 Vesiosuuskuntien kulutustyypin mukaan jaoteltu vesimäärä Liite 3 Siilinjärven kunnan vesihuollon painopisteet, kehittämistarpeet ja toimenpiteet Liite 4 Tarvealuetaulukko Kartat 16WWE Vesihuollon kehittämissuunnitelma, Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 16WWE Vesihuollon kehittämissuunnitelma, vesiosuuskuntien toiminta-alueet ja vesihuoltoverkoston tarvealueet
4 Sivu 4 (36) Vesihuollon termejä Hulevesi Käyttömaksu Liittymismaksu ELY Siirtoviemäri Kaduilta, pihoilta ja katoilta valuvat sade- ja sulamisvedet. Myös kiinteistöjen kuivatusvedet voidaan sisällyttää hulevesiin. Hulevedet pyritään pääsääntöisesti johtamaan luontoon niille soveltuvaan maastoon/vesistöön joko erillisissä hulevesiviemäreissä tai luonnon ojissa. Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on pääsääntöisesti kiellettyä. Käyttövesimaksu määräytyy kiinteistön käyttämän vesimäärän mukaan. Muita vesihuoltolaitoksen perimiä maksuja voivat olla perusmaksu ja liittymismaksu. Siilinjärven kunnassa ei ole käytössä perusmaksua. Liittymismaksun perusteena Siilinjärven kunnassa on rakennettava kerrosala. Liittymismaksu peritään kaikilta uusilta liittyjiltä ja sen avulla katetaan vesihuoltoverkoston rakentamiskustannuksia. Muita vesihuoltolaitoksen perimiä maksuja on käyttömaksu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jätevesiviemäri, jonka kautta etäällä vesihuoltolaitoksen pääviemäriverkostosta olevien asutuskeskittymien jätevedet johdetaan pääviemäriverkostoon ja edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Taksarakenne Maksuluokat: käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on perittävä vesihuollosta käyttömaksua. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen antamista palveluista. Liittymisja perusmaksu voivat kunnan eri alueilla olla erisuuruisia. Toiminta-alue Verkoston tarvealue Maantieteellinen alue, jonka vesihuollosta vastaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla vesihuoltolaitos. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Vesihuoltolaitos voi tarjota vesihuollon palveluita myös toiminta-alueen ulkopuolella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus. Maantieteellinen alue, jolla viemäriverkoston rakentaminen ja jätevesien johtaminen kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle olisi perusteltua asutuksen, elinkeino- ja vapaaajantoiminnan määrän tai laadun tai ympäristötekijöiden vuoksi. Vastaavasti vesijohtoverkoston osalta tarvealueeksi voidaan katsoa maantieteellinen alue, jolla vesijohtoverkoston rakentaminen olisi perusteltua asutuksen, elinkeino- ja vapaaajantoiminnan määrän ja laadun vuoksi johtuen alueen pohjaveden heikosta laadusta tai vähäisestä määrästä. Vuotovesi eli laskuttamaton jätevesi Yhdysvesijohto Vesihuoltoa koskeva lainsäädäntö Jätevesiviemäriverkostoon putkirikkojen ja vuotavien kaivojen kautta pääsevä sade- ja sulamisvesi, pohjavesi sekä kiinteistöiltä väärien liittymien kautta tulevat hulevedet. Vesijohtolinja, jota pitkin talousvettä johdetaan etäällä kunnan päävesijohtoverkostosta oleviin asutuskeskittymiin. Vesihuoltolaki /119 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 Ympäristönsuojelulaki 86/2000 Valtioneuvoston hajajätevesiasetus 209/2011
5 Sivu 5 (36) 1 JOHDANTO 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite Vesihuoltolain mukaan kunnilla on lainsäädännöllinen velvollisuus laatia ja pitää ajan tasalla vesihuollon kehittämissuunnitelma yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa. Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen tulee sovittaa yhteen kunnan maankäytön suunnittelun kanssa. Kehittämissuunnitelmaa laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteinen asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään alueen vesihuollon järjestämisen periaatteet. Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset. Vesihuoltolain valvontaviranomaisina toimivat alueellinen ELY-keskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja terveydensuojeluviranomainen. Siilinjärven kunnan vesihuolto on rakentunut kunnanhallituksen hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, joka perustuu Kuopion seudun alueelliseen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Tämän Siilinjärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, jossa ovat olleet mukana Siilinjärven kunnan sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajat. Työryhmän konsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy. Kehittämissuunnitelmassa linjataan kunnan vesihuoltopalvelujen päämäärät, organisatoriset linjaukset sekä kehittämissuunnitelman kytkeytyminen muuhun suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen 20 vuoden aikajänteellä. Lisäksi esitetään tavoitteellinen aikataulu kunnan eri osa-alueiden vesihuoltoverkostojen rakentamiselle. Tämän kehittämissuunnitelman yhteydessä on laadittu erillinen raportti koskien Siilinjärven, Nilsiän ja Maaningan kuntien välistä yhteistyötä sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välistä yhteistyötä 1. Kehittämissuunnitelman suunnittelutyöryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Ari Kainulainen Kari Leskinen Arja Saarelainen Jarmo Siekkinen Reija Kolehmainen Tanja Asikainen Siilinjärven kunta Siilinjärven kunta Siilinjärven kunta (ympäristönsuojelu) Pohjois-Savon ELY-keskus Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy 1 Maaningan, Nilsiän ja Siilinjärven kunnat: Kuntien kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö, Pöyry Finland Oy, 2011.
6 Sivu 6 (36) 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet Vesihuoltolaissa säädetään, että mikäli suurehkon asukasjoukon tarve, terveydelliset syyt tai ympäristönsuojelulliset syyt edellyttävät, tulee kunnan huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Vesihuoltolaitoksella ei vesihuoltolain mukaan ole velvoitteita toiminta-alueensa ulkopuolisten alueiden vesihuollon järjestämiseen. Vastuu kiinteistön vesihuollosta on tällöin kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Lisäksi kunta on vastuussa vesihuollosta, mikäli terveydelliset tai ympäristölliset syyt niin edellyttävät. Tällöin kunnan on huolehdittava siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, laitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitokseen. Vesihuoltolain (9 ) mukaan laitoksen on huolehdittava toiminta-alueensa vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Näin ollen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön omistaja voi lain nojalla vaatia kiinteistönsä liittämistä vesihuoltolaitoksen verkostoon siinä vaiheessa, kun alueen yhdyskuntakehitys edellyttää alueen vesihuoltopalveluiden järjestämistä vesihuoltolaitoksen palveluiden avulla. Liittymisoikeus ei näin ollen seuraa automaattisesti toiminta-aluepäätöksestä, vaan riippuu vesihuollon tarpeista sillä toiminta-alueen osalla, jolla kiinteistö sijaitsee. Kunnan tulee toiminta-aluepäätöksessään asettaa tavoitteellinen aikataulu alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Tarkoituksena on, että toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto tai verkostot on tarkoitus ulottaa heidän kiinteistönsä läheisyyteen. Taajamat on valtioneuvoston asetuksen (VNA 888/2006) mukaan sisällytettävä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen piiriin saatettaviin alueisiin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittely tulee miettiä huolella, sillä vesihuoltolaitoksen on kyettävä toiminta-alueellaan huolehtimaan sille asetetuista velvollisuuksista. Asukasjoukon tarpeen lisäksi toiminta-alueita suunniteltaessa tulee vesihuoltolain mukaisesti huomioida myös ympäristölliset tekijät, kuten pohjavesialueet ja herkät vesistöalueet. ELY-keskus voi velvoittaa vesihuoltolaitoksen liittämään tällaisia alueita toiminta-alueeseensa. Vesihuoltolaitos voi tarjota vesihuollon palveluita myös toiminta-alueensa ulkopuolella. ELY-keskus voi velvoittaa kuntaa laajentamaan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta tietyille alueille, joko asukkaiden hakemuksesta tai ilman sitä. Vesihuoltolakiin on tulossa sekä vesihuoltolaitosta että kuntaa koskeva velvoite vesihuollon erityistilanteisiin varautumisesta. Vesihuoltolaitoksen on lain mukaan laadittava ja pidettävä ajan tasalla yhteistyössä kunnan valvontaviranomaisten ja
7 Sivu 7 (36) pelastusviranomaisten sekä muiden samaan verkostoon liitettyjen vesihuoltolaitosten kanssa suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta. Kunnan tulee suunnitella toimenpiteet, joita tarvitaan vesihuollon turvaamiseksi erityistilanteissa vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolella. Siilinjärven kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen toimintaalueet hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna Toiminta-alueita on myöhemmin laajennettu useassa eri vaiheessa (kts. suunnitelmakartta 16WWE ). 1.3 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Talousjätevesien kiinteistökohtaisista käsittelyvaatimuksista säädetään voimaan astuneessa ympäristönsuojelulain 3a luvussa ja voimaan astuneessa uudessa hajajätevesiasetuksessa (209/2011), joka kumosi vuonna 2003 annetun asetuksen. Hajajätevesiasetuksessa on annettu kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän puhdistusvaatimukset orgaanisen aineen (80 %), fosforin (70 %) ja typen (30 %) osalta. Ennen vuotta 2004 olemassa olleiden käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien on täytettävä puhdistusvaatimukset vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä. Ympäristönsuojelulain 3a lukuun sisältyy kaksi poikkeamismahdollisuutta kiinteistökohtaisista käsittelyvaatimuksista. Lain voimaantulosäännöksen mukaan käsittelyvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat lain voimaan tullessa täyttäneet 68 vuotta. Edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen lain voimaan tullessa ja ettei kiinteistön jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lain 27 d perusteella kiinteistökohtaisista käsittelyvaatimuksista voidaan hakea poikkeamista, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioidaan mm. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella sekä kiinteistön haltijan elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät ja sosiaaliset suoritusesteet. Poikkeamista haetaan kunnan toimivaltaiselta viranomaiselta ja se myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Asetuksen mukaisesti kiinteistöllä on oltava: selvitys käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet suunnitelma jätevesijärjestelmästä (uudet kiinteistöt ja vanhojen järjestelmien tehostaminen) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen opastaa ja neuvoo haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä sekä valvoo rakennettuja kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen myöntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja valvoo luvanmukaista rakentamista (vrt. MRA 62.1,1 ).
8 Sivu 8 (36) Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistöjen jätevesienkäsittelyn vaihtoehtoja ovat: kiinteistökohtainen puhdistamo (pien- tai maapuhdistamo) kuiva-/kompostikäymälä ja maa- tai pienpuhdistamo harmaille vesille umpisäiliö muutaman kiinteistön yhteinen puhdistamo (pien- tai maapuhdistamo) Kaikissa tapauksissa toteutettava menetelmä edellyttää suunnittelua, jotta sopivuus kiinteistölle voidaan varmistaa. Kaikki em. menetelmät edellyttävät määräajoin toiminnan tarkastamista ja huoltamista. Rakentamiskustannukset riippuvat mm. kiinteistön ja tontin olosuhteista. Keskimäärin kustannukset vaihtelevat välillä Taloudellisuusvertailussa on huomioitava rakentamiskustannusten lisäksi pitkän ajan käyttökustannukset. Siilinjärven kunnan alueella sijaitsevilla kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet kunnan viemäriverkostoon, on useimmiten käytössä maaperäkäsittely. Jatkossa jätevesien käsittely pelkästään saostuskaivoissa ei enää ole riittävä menetelmä. 1.4 Vesihuollon rahoitus Vesihuollon maksuista ja kustannuksista säädetään vesihuoltolain 4 luvussa. Lain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Vesihuoltolain mukaan maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Laitos voi periä myös liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus. Vesihuoltolain 20 :n mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpidon on oltava eriytetty kunnan kirjanpidosta ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Vesihuoltolaitoksen on tiedotettava siitä, miten vesihuollosta perittävät maksut muodostuvat.
9 Sivu 9 (36) Avustuksista ELY-keskus voi myöntää avustusta vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle, esimerkiksi vesiosuuskunnalle ja kunnalle, yhdyskuntien vesihuollon toimenpiteisiin. ELY-keskus ei myönnä avustuksia yksityishenkilöille. Siilinjärven kunta avustaa vesiosuuskuntia hankkeiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Kunnan runkovesijohtoon liittyviä avustetaan johtomateriaalin osalta. Vesipaikkojen tutkiminen yli 20 talouden vesiyhtymille pyritään suorittamaan kunnan toimesta ja kustannuksella. Kiinteistöjen sisäistä ja ns. talojohtosuunnittelua ja rakentamista ei avusteta. Talouksia, jotka ottavat veden kunnan vesijohtoverkostosta tai liittyvät kunnan viemäriverkostoon avustetaan siten, että kunta vastaa johtomateriaalikustannuksista talolinjan osalta enintään 1000 metriin saakka. Osuuskuntien suunnitelmien laadinnan toteutuneista kustannuksista kunta korvaa 70 % (alv. 0 %). Avustuksista puolet maksetaan siinä vaiheessa, kun suunnitelma on valmis ja hyväksytty ja loput hankkeen valmistuttua. Yhtymille korvataan hyväksytyistä todellisista rakentamiskustannuksista 30 % (alv. 0 %) siten, että avustusta maksetaan 30 % kun työ on aloitettu, 30 % kun työstä on tehty puolet ja 40 % kun työ on valmis ja vastaanotettu. EU:n aluekehitysohjelmien, maaseutuohjelmien ja Interreg-ohjelmien kautta voidaan ohjelmista riippuen tukea myös vesihuollon kehittämishankkeita (yleensä suurehkot, elinkeinotoimintaa edistävät kohteet). Vesihuoltohankkeiden EU-rahoituksessa noudatetaan EU-tukiohjelmien kriteerien lisäksi samoja vesihuollon tukemisen periaatteita kuin edellä on esitetty kansallisen rahoituksen osalta. (Ympäristöopas, vesihuollon tukeminen v. 2009) Kiinteistökohtaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin on verotuksessa mahdollista saada työkustannusten osalta kotitalousvähennystä. Tuista päätettäessä huomioidaan yleensä mahdolliset muista lähteistä saadut tuet ja periaate on, että yhteen kohteeseen voi saada vain yhtä tukea tai että vain yhtä tukea voi saada täysimääräisenä. 1.5 Kehittämissuunnitelman kytkeytyminen muihin suunnitelmiin ja strategioihin Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivi (2000) on huomioitava vesihuollossa. Vesipuitedirektiivi luo pintavesien ja pohjavesien suojelulle yhtenäiset puitteet koko EU:n alueella. Direktiivi toimeenpannaan jokaisen maan olosuhteisiin, hallintoon ja lainsäädäntöön sovittaen. Suomessa direktiivi toteutuu vuonna 2004 hyväksytyn lain vesienhoidon järjestämisestä sekä kolmen muun lakimuutoksen myötä. Direktiivin yhtenä tavoitteena on pohjavesien pilaantumisen vähentäminen sekä pinta- ja pohjavesien riittävän saannin turvaaminen. Direktiivi luo siten paineita pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen liittämiseksi viemäriverkostoon.
10 Sivu 10 (36) Siilinjärven vesistöt ovat osa Vuoksen vesienhoitoaluetta, jonka hoitoa koskevan suunnitelman valtioneuvosto hyväksyi Toimenpiteistä on laadittu erillinen ohjelma vuosille Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojeluja -hoitotoimista. Pohjois-Savon ELY-keskuksen lopullinen toimenpideohjelma sisältää sekä pinta- että pohjavesien tilan turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 2 SUUNNITTELUALUE 2.1 Suunnittelualue ja väestö Siilinjärven kunta sijaitsee Pohjois-Savossa, noin 22 kilometrin päässä Kuopiosta pohjoiseen ja 58 kilometrin päässä Iisalmesta etelään. Kunnan kokonaispinta-ala on 506 km², josta maanpinta-alaa on 399 km² ja vesistöä 107 km². Siilinjärven naapurikuntia ovat Kuopio, Maaninka, Nilsiä ja Lapinlahti. Suunnittelualue kattaa koko Siilinjärven kunnan alueen. Siilinjärven kunnan asukasluku vuoden 2009 lopussa oli Väestöstä 69 % asuu kahdessa taajamassa, kirkonkylässä ja Toivala-Vuorela alueella. Haja-asutusalueella asuu 31 % asukkaista. Kunnan asukkaista noin puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja vajaa neljännes Toivala-Vuorela alueella (taulukko 1). Vuoden 2005 Pohjois-Savon liiton tilaston mukaan taajamassa on noin asuntoa ja haja-asutusalueella noin asuntoa. Rantaviivaa Siilinjärvellä on 673 km (v. 2002) ja kesämökkejä noin 940. Taulukossa 2 on esitetty kunnan suurimmat työnantajat ja taulukossa 3 työpaikat toimialoittain. Taulukko 1. Väestön jakautuminen osa-alueittain v.2009 Alue Asukkaita Kirkonkylä Toivala-Vuorela Haja-asutusalue Yhteensä
11 Sivu 11 (36) Taulukko 2. Suurimmat työnantajat v Suurimmat teolliset työnantajat Henkilökunnan määrä Siilinjärven kunta Karjalan lennosto 430 Yara Suomi Oy 359 Lujabetoni Oy 207 Kuopion yliopistollinen sairaala, Tarinan sairaala 199 Hydroline Oy 180 Siilinjärven terveysasema 187 Kylpylähotelli Kunnonpaikka 164 Sakupe Oy 90 E. Hartikainen Oy 70 Ilmailulaitos Finnavia, Kuopion lentoasema 60 Suomen Maastorakentajat 52 Taulukko 3. Työpaikat toimialoittain v Työpaikkamäärät toimialoittain Määrä (%) Yhteiskunnallinen ja henk.koht. palv. 41,4 Teollisuus 15,0 Kauppa 12,5 Rakennustoiminta 10,5 Rahoitus 6,5 Maa- ja metsätalous 5,6 Liikenne 4,8 Kaivostoiminta 2,0 Tuntematon 1,2 Energia- ja vesihuolto 0,3 Siilinjärven kunta kuuluu Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueeseen. ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakuntien liittojen, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. Siilinjärven kunnan ja Maaningan kunnan välinen kuntaliitos on vireillä. 2.2 Vesihuollon organisointi Kunnan vesihuollosta vastaa Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos kuuluu teknisten palveluiden vastuualueeseen, jota johtaa tekninen johtaja. Vesihuoltolaitoksella on 9 työntekijää. Vesihuoltolaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa. Viime kädessä vesihuoltoasioista päättävät kunnanhallitus ja -valtuusto.
12 Sivu 12 (36) Tekninen johtaja Vesihuoltopäällikkö puhdistamo pumppaamot vedenottamot Verkostot yhdyskuntatekniikan tulosalue Laitosmiehet 4 kpl Kuva 1. Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen organisaatio Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella toimii 15 vesiosuuskuntaa, joista kahdella on oma vedenottamo. Vesiosuuskunnat vastaavat osin myös jäteveden johtamisesta kunnan vesihuoltolaitoksen Jynkänniemen jätevedenpuhdistamoon. Kunnan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu kuluttajille, jäteveden vastaanotto ja puhdistus lupaehtojen mukaisesti sekä jätevesilietteen kompostointi tuoteturvallisuusmääräysten mukaiseksi viherrakentamiseen soveltuvaksi lopputuotteeksi. Vesihuoltolaitos ottaa vastaan ja käsittelee myös viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä syntyvät sako- ja umpikaivolietteet. Vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltoverkostojen rakentamisesta, ylläpidosta ja saneerauksesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi Siilinjärven vesihuoltolaitos vastaanottaa ja puhdistaa Maaningan kunnan viemäriverkostojen toiminta-alueella syntyvät jätevedet. 2.3 Maankäyttö ja kaavoitus Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä kuntien alueella, mm. tielinjauksia ja muita liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, sekä maiseman- ja luonnonsuojelua. Kuopion, Siilinjärven Karttulan ja Maaningan kuntien alueilla on ympäristöministeriön vahvistama Kuopion seudun maakuntakaava. Kaavalla on kumottu aikaisemmin voimassa olleet seutukaavat. Maakuntakaavassa käsitellään esim. vedenottamoiden ja jäteveden puhdistamoiden sijaintiin liittyviä vesihuollon asioita. Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois-Savon maakuntakaavan, joka on ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyssä. Kaavan yhteydessä on tehty joitakin muutoksia ja lisäyksiä myös Kuopion seudun maakuntakaavaan.
13 Sivu 13 (36) Yleiskaava on tietyille kunnan osille tai koko kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma. Oikeusvaikutukseton yleiskaava tai yleiskaavatasoinen suunnitelma on Siilinjärven kunnassa laadittu viidelle alueelle: Siilinjärven yleiskaava 1973 Taajamayleiskaava 1976 Kasurilanmäen osayleiskaava 1988 Jännevirran yleiskaava 1989 (osa vahvistettu 1990) Keskuskorttelin osayleiskaava 1989 Yleiskaavassa huomioitavat yhteiskunnan rakenteiden sijoittaminen ja ranta-alueiden rakentaminen ohjaavat vesihuollon verkostojen ja laitteiden suunnittelualueiden määrittämistä. Siilinjärvellä on vireillä useita yleiskaavahankkeita: Maaninka-Siilinjärvi harjualueen yleiskaava Kevättömän ja Pyylammen rantayleiskaava Etelä-Siilinjärven yleiskaava (Toivala, Vuorela, Jännevirta) Kirkonkylän yleiskaava Asemakaava on kunnan rakentamista palveleva yksityiskohtainen kaava. Asemakaava määrittää tarkasti vesihuollon verkostojen tarvealueen ja tarvittaessa osoittaa alueet verkostojen ja niiden laitteiden sijoittamiseen. Vuoden 2009 alussa asemakaavoitettua aluetta oli kaikkiaan hehtaaria. Vireillä on useita asemakaava- ja kaavanmuutoshankkeita. Ranta-asemakaava on maanomistajan laatima/laadituttama kaava ranta-alueilla sijaitsevaa loma-asutusta varten. Ranta-asemakaava määrittää tarkasti vesihuollon verkostojen tarvealueen ja tarvittaessa osoittaa alueet verkostojen ja niiden laitteiden sijoittamiseen. Ranta-asemakaavoja on Siilinjärvellä voimassa kolme: Kuivaniemi 1976 Paasisalo 1978 Kehvonsalon kartano KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA 3.1 Vedenhankinta ja jakelu Pohjavesialueet ja vedenottamot Siilinjärven kunnan alueella on laajoja pohjavesialueita. I-luokan pohjavesialueeksi luokiteltuja esiintymiä ja vedenhankintaan soveltuvia alueita on viisi (taulukko 4). Vuonna 2009 alueilta otettiin pohjavettä m 3 /d.
14 Sivu 14 (36) Taulukko 4. Siilinjärven kunnan luokitellut pohjavesialueet Pohjavesialue nro pinta-ala [km 2 ] muodostumisalue [km 2 ] antoisuus [m 3 /d] ottomäärä v.2009 [m 3 /d] Harjamäki-Kasurila ,90 5, Harjamäki-Käärmelahti* ,82 7, Jälänniemi ,09 0, Autioranta A 0,79 0, Kärängänmäki ,46 2, Yhteensä 26,06 15, * Ulottuu Maaningan puolelle Jälänniemessä ja Harjamäki-Kasurila-alueella sijaitsevilta pohjavedenottamoilta otetaan Siilinjärven kunnan alueella tarvittavan talousveden lisäksi vettä myös naapurikuntiin. Harjamäki-Käärmelahti pohjavesialueella on Maaningan kunnan vedenottamo. Vuonna 2030 Siilinjärven kunnan alueella vedentarpeen on arvioitu olevan m 3 / d (kts. kohta 3.1.7). Pohjavesialueiden kokonaisantoisuuden ollessa m 3 /d, on kunnan vedentarve tyydytettävissä yksinomaan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden pohjavettä käyttämällä. Taulukossa 5 on esitetty kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamoiden tunnuslukuja. Taulukko 5. Kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamot Hakkarala Koivuniemi Jälänniemi Vesioikeuden luvan mukainen suurin ottomäärä [m 3 /d] Kapasiteetti [m 3 /d] Keskimääräinen ottomäärä vuonna 2009 [m 3 /d] Hakkaralan vedenottamo Hakkaralan pohjavedenottamo sijaitsee Ahmolla Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella, joka on osa Kasurilasta Käärmelahteen ulottuvaa pohjavesimuodostumaa. Pohjavesialueella sijaitsee paljon riskitoimintoja, mikä vaikeuttaa alueen pohjavesivarojen hyödyntämistä. Hakkaralan vedenottamo poistuu käytöstä, mikäli vedenhankinta Harjamäki-Käärmelahti pohjavesialueelta toteutetaan. Hakkaralan vedenottamolla on yksi 9 metriä syvä kuilukaivo, jonka halkaisija on kolme metriä. Hakkaralan vedenottamolla on vesioikeuden vahvistama suoja-alue.
15 Sivu 15 (36) Hakkaralan veden ominaispiirteitä ovat korkea hiilidioksidipitoisuus ja korkeahko kloridipitoisuus sekä nitraatin luonnontilaista korkeampi määrä. Vesijohtoveden korkeahko kloridipitoisuus vaikuttaa veden syövyttävyyteen. Asetuksen 461/2000 mukaan vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l. Veden käsittelynä ottamolla on UV-desinfiointi sekä lipeäalkalointi. Vettä voidaan tarvittaessa myös kloorata. Vedenottamolta verkostoon johdettava vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut STM:n laatuvaatimukset. Koivuniemen vedenottamo Koivuniemen vedenottamo sijaitsee Tarinaharjussa Harjamäki-Kasurila pohjavesialueen päävirrassa. Ottamolla on kolme siiviläputkikaivoa. Koivuniemen vedenottamolla on vesioikeuden vahvistama suoja-alue. Koivuniemen raakavesi on kovaa. Vuosina ottamolta lähtevän veden kovuusluku oli pehmennyksen jälkeen tasolla 4-6 dh. Pehmennyksen lisäkti vedenottamolla on raudan- ja mangaaninpoisto sekä UV-desinfiointilaitteisto. Koivuniemen vedenottamon vesi johdetaan kirkonkylän verkostoon ylävesisäiliön kautta. Vedenottamolta verkostoon johdettava vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut STM:n laatuvaatimukset. Jälänniemen vedenottamo Vedenottamolla on kolme siiviläputkikaivoa. Vedenkäsittelyprosessina on raudan- ja mangaaninpoisto VYR-menetelmällä, veden pehmennys ioninvaihtimilla sekä UVdesinfiointi. Vedenottamolla on valmius aloittaa klooraus neljässä tunnissa. Alavesisäiliöstä vesi pumpataan omilla pumpuilla kulutukseen Toivalan alavesisäiliön kautta Toivala-Vuorela alueelle sekä Rissalan verkostoon ja ylävesisäiliöön. Laitosta saneerattiin kovuusongelman poistamiseksi alkuvuonna Pehmennyssuodattimien venttiilit ja etuputkisto uusittiin ja pehmentimien elvytysjärjestelmä muutettiin vesimääräohjatuksi. Näin lähtevän veden kovuus saatiin alennettua halutulle tasolle. Vuosina lähtevän veden kovuusluku oli 4,1 7,2 dh. Lisäksi laitokselle asennettiin saneerauksen yhteydessä UV-desinfiointilaite. Vedenottamolta verkostoon johdettava vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut STM:n laatuvaatimukset. Jälänniemen pohjavesialueella sijaitsevalle vedenottamoalueelle on laadittu ohjeellinen suoja-aluesuunnitelma, jota ei ole vahvistettu vesioikeudessa.
16 Sivu 16 (36) Vesisäiliöt Siilinjärven kunnalla on säiliötilaa vedenjakelun varmistamiseen seuraavasti: Kirkonkylän painepiirissä on ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 960 m 3, korkeusasema HW = + 152,5 m Toivala-Vuorela painepiirissä on ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 500 m 3, korkeusasema HW = + 163,0 m Alavesisäiliötilavuutta on Jälän vedenottamolla ja Toivalan entisellä pintavesilaitoksella yhteensä 400 m 3 Vesisäiliöiden kapasiteettia tarkasteltaessa tulee huomioida seuraavat seikat: Kulutusvaihteluiden tasaamiseen tarvittava säiliötilavuus Käyttöhäiriöiden varalle tarvittava säiliötilavuus Sammutusvesireserviksi tarvittava säiliötilavuus Kulutusvaihteluiden tasaaminen Vuonna 2030 suurimmaksi ennustetuksi vuorokausikulutukseksi (Q d max ) saadaan suurimman vuorokausikulutuskertoimen (cd max =1,5) ja keskimääräisen ennustetun vuorokausikulutuksen (Q d keskim, kts. kohta 3.1.7) avulla seuraavasti: Q d max = 1,5 * m³/d = m³/d Kulutusvaihteluiden tasaamiseksi varataan säiliötilavuutta suurimmasta vuorokausikulutuksesta yleensä %: 679 m³ (15 %) m³ (30 %) Käyttöhäiriöt Käyttöhäiriöihin varautuminen riippuu mm. seuraavista tekijöistä: Vedenottamoiden lukumäärä ja niiden tuotto Putkivaurioiden tms. esiintymistiheys ja kestoaika Haluttu käyttövarmuus Normaalisti käyttöhäiriöiden varalta varataan säiliötilavuutta vähintään 10 % suurimmasta vuorokausikulutuksesta 453 m³ (10 %). Sammutusvedentarve Sammutusveden tarvetta on käsitelty mm. Kaupunkiliiton julkaisussa B67 Sammutusveden hankinta, jossa annetaan keskimääräiselle sammutusvesimäärälle seuraavat ohjeet: Tiivis pientalo alue, rivitalo, kerrostalo m³ Hotelli, sairaala, toimisto- ja konttorirakennus, Pienteollisuusrakennus m³ Tavaratalo, suurmyymälä, teollisuusrakennus m³
17 Sivu 17 (36) Sammutusvettä varten ehdotetaan varattavaksi 400 m³. Edellä esitetyn perusteella kunnan säiliötilavuustarve on: Kulutusvaihteluiden tasaaminen 679 m³ m³ Käyttöhäiriöiden varalle 453 m³ Sammutusveden tarve 400 m³ Yhteensä m³ 2 211m³ Nykyisin kunnalla on käytettävissä yhteensä m³ säiliötilavuutta, joten säiliötilavuuden voidaan katsoa juuri riittävän. Vuonna 2011 vahvistettu pelastuslaki edellyttää, että pelastuslaitos laatii sammutusvesisuunnitelman yhdessä pelastustoimen alueen kuntien ja alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa. Sammutusveden toimittamisesta ei ole säädetty voimassa olevassa vesihuoltolaissa (119/2001). Uutta nykyisessä pelastuslaissa on se, että siinä on säädetty paitsi suunnitelmasta myös eri osapuolten velvollisuuksista. Aikaisemmin sammutusveden järjestäminen pelastustoimen tarpeisiin oli määritelty pelkästään kunnan vastuulla olevaksi tehtäväksi. Sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi on valmistunut opas. Se on laadittu Kuntaliiton johdolla yhteistyössä vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen, sisäasiainministeriön pelastusosaston, pelastuslaitosten, maa- ja metsätalousministeriön vesitalousyksikön ja vesihuoltolaitosten edustajien kanssa. Lainsäädäntö korostaa osapuolten yhteistoimintaa Pohjavesialueiden riskit ja toimenpidesuositukset Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry on laatimassa pohjavesien suojelusuunnitelmia Siilinjärven kunnan alueella sijaitseville pohjavesialueille. Jälänniemen pohjavesialueella on todettu seuraavia riskitekijöitä: Viemäröimättömät kiinteistöt Tienhoito- ja liukkaudentorjunta-aineet, vaarallisten aineiden kuljetukset, onnettomuustapaukset Maa-ainesten otto Peltoviljely Pylväsmuuntamo Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella on todettu seuraavia riskitekijöitä: Öljysäiliöt Viemäröimättömät kiinteistöt Viemäriverkosto ja jätevesipumppaamot Hautausmaat Golfkenttä ja urheilualue, moottorikelkkareitti Tienhoito- ja liukkaudentorjunta-aineet, vaarallisten aineiden kuljetukset, onnettomuustapaukset Yritystoiminta
18 Sivu 18 (36) Maa-ainesten ottoalueet Peltoviljely, puutarhat Suurmuuntamo ja pylväsmuuntamo Pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Vesijohtoverkosto, liittymisasteet ja vedenkulutus Siilinjärven kunnan vesijohtoverkosto koostuu kahdesta painepiiristä; kirkonkylän ja Toivala-Vuorelan painepiireistä. Kirkonkylän painepiiriin kuuluvat Hakkaralan ja Koivuniemen vedenottamot. Toivala-Vuorelan painepiirin ainoa vedenottamo on Jälänniemen vedenottamo. Painepiirit on liitetty toisiinsa yhdysvesijohdolla. Vesijohtoverkostossa on kaksi pientä paineenkorotuspumppaamoa. Vedenottamoiden ja paineenkorotusasemien valvonta tapahtuu Honeywell automaatiojärjestelmän kautta. Kiireelliset hälytykset siirtyvät automaattisesti päivystäjän puhelimeen tekstiviestinä, muut hälytykset henkilökunta kuittaa monitorilta. Vesilaitoksen vesijohtoverkon pituus vuoden 2010 lopussa oli 151 km. Verkostosta muoviputkia on 140 km ja rautaputkia 11 km. Verkostot ovat varsin hyväkuntoisia ja niitä saneerataan jatkuvasti. Vuotovesimäärät ovatkin pudonneet viime vuosina varsin alhaisiksi (laskuttamattoman veden määrä <10 %). Taulukossa 6 on esitetty verkoston saneerausinvestoinnit vuosina Taulukko 6. Verkoston saneerausinvestoinnit v Saneeratut vesijohdot [m] Kustannukset [ ] Kunnan toiminta-alueella vesijohtoverkoston liittyjämäärä on Taulukossa 7 on esitetty kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien vesijohtoverkoston toimintaalueella liittyneiden henkilöiden lukumäärät. Vesijohtoverkostoon liittyneiden kiinteistöjen liittymisaste (kunta + vesiosuuskunnat) Siilinjärven kunnan alueella on 97 %. Taulukko 7. Kunnan ja vesiosuuskuntien vesijohtoverkoston toiminta-alueiden liittyjämäärät Vesijohtoverkoston liittyjämäärä [hlö] Kunnan vesihuoltolaitos Vesiosuuskunnat Yhteensä Kunnan vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden määrä oli vuonna 2009 yhteensä m 3. Kunnan vedenottamoilta vettä toimitettiin osuuskunnille m 3.
19 Sivu 19 (36) Kulutustyypin mukaan jaoteltu vesimäärä oli seuraava: kotitaloudet m 3, vesimäärästä 56,8 % laskuttamaton vesi m 3, vesimäärästä 16,7 % muu laskutettu vesi m 3, vesimäärästä 11,5 % muu teollisuus m 3, vesimäärästä 7,2 % matkailu m 3, vesimäärästä 4,8 % elintarviketeollisuus m 3, vesimäärästä 1,4 % sairaalat m 3, vesimäärästä 1,5 % Ennusteet Väestömääräennusteen mukaan Siilinjärven kunnan väestömäärä kasvaa parilla tuhannella hengellä vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan haja-asutusalueiden asukkaita tullee jonkin verran verkoston piiriin. Liittyjämäärän on ennustettu kasvavan samassa suhteessa kuin väestömäärän. Liittyjämäärä ei sisällä vesiosuuskuntien liittyjämääriä. Teollisuuden suurehkoja, veden tarvetta lisääviä laajennustarpeita ei ole tiedossa. Vesilaitoksen tarvitseman raakaveden määrän voi ennustaa kasvavan maltillisesti tarkastelujaksolla asukasluvun kasvun mukaisesti (taulukko 8, kuva 2). Siilinjärven kunnan ennuste väestömäärän kehityksestä on seuraava: vuosi 2015, henkilöä, 3,5 % vuosi 2020, henkilöä, 3,0 % vuosi 2025, henkilöä, 2,5 % vuosi 2030, henkilöä, 1,5 % Taulukko 8. Laskutetun veden ennuste vuosille 2015, 2020, 2025 ja Asukasmäärä (hlö) Liittyjämäärä (hlö) Laskutettu vesimäärä (m 3 /d)
20 Sivu 20 (36) Vesimäärä Vuosi Kuva 2. Talousvesimääräennuste vuosille 2015, 2020, 2025 ja 2030 [m 3 /d]. 3.2 Viemäröinti ja jätevedenkäsittely Jätevesiviemäriverkosto ja liittymisasteet Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 142 km. Verkostosta muoviputkia on 136 km ja betoniputkia 7 km. Pumppaamoita viemäriverkossa on 30 kpl. Taulukossa 9 on esitetty viemäriverkoston saneerausinvestoinnit vuosina Taulukko 9. Viemäriverkoston saneerausinvestoinnit v Saneeratut jätevesiviemärit [m] Kustannukset [ ] Jätevesiviemäriverkostoon liittyneissä kiinteistöissä asukkaita on Taulukossa 10 on esitetty kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla jätevesiviemäriverkostoon liittyneiden henkilöiden lukumäärät. Kiinteistöjen jätevesiviemäriverkostoon liittymisaste (kunta + vesiosuuskunnat) Siilinjärven kunnan alueella on 85 %. Taulukko 10. Kunnan ja vesiosuuskuntien toiminta-alueiden jätevesiviemäriverkoston liittyjämäärät Jätevesiviemäriverkoston liittyjämäärä [hlö] Kunnan vesihuoltolaitos Vesiosuuskunnat Yhteensä