Source: http://docplayer.it/1973813-Selezione-guida-atex-concetti-base-per-la-protezione-in-atmosfera-esplosiva.html
Timestamp: 2016-12-06 16:35:46+00:00
Document Index: 75346275

Matched Legal Cases: ['arte 10', 'arte 14', 'arte 17', 'arte 10', 'arte 14', 'arte 17', 'art. 100']

⭐Selezione GUIDA ATEX. Concetti base per la protezione in atmosfera esplosiva
Download "Selezione GUIDA ATEX. Concetti base per la protezione in atmosfera esplosiva"
Gianmarco Cavallaro
1 Selezione GUIDA ATEX Concetti base per la protezione in atmosfera esplosiva2 Guida alle direttive ATEX > SOMMARIO 1. INTRODUZIONE DIRETTIVA ATEX 94/9/CE: PRODOTTI MODI DI PROTEZIONE DIRETTIVA ATEX 99/92/CE: IMPIANTI SCELTA APPARECCHIATURE EVOLUZIONE NORMATIVA POLVERI ESEMPI APPLICATIVI NORMATIVE AMERICANE...31 Serie ZENITH-P Custodie a sicurezza aumentata, scatole di derivazione e comando per applicazioni in ambienti pericolosi... pag. 32 Serie ISOLATORS-EX Interruttori di manovra-sezionatore in cassetta, in contenitore plastico e metallico... pag. 38 Serie ZENITH-A Cassette in lega di alluminio indicate per la loro robustezza come control station per applicazioni in atmosfera esplosiva... pag. 34 Serie ADVANCE-GRP Prese con dispositivo di blocco... pag. 39 Serie ZENITH-T Cassette in policarbonato per applicazioni industriali in aree classificate con pericolo di esplosione... pag. 35 Serie OPTIMA-EX Spine industriali... pag. 40 Serie ZENITH-X Cassette in acciaio AISI316L indicate per ambienti particolarmente aggressivi in atmosfera esplosiva... pag. 36 Serie LIT-EX Armature fluorescenti per ambienti e applicazioni in atmosfera esplosiva... pag. 41 Serie ALUBOX-EX Cassette di derivazione in lega di alluminio... pag. 37 Serie UNION-EX Pressacavi ed accessori plastici e metallici per applicazioni in atmosfera esplosiva... pag. 42 23 > 1. INTRODUZIONE Che cosa è l'atex? ATEX è l acronimo di ATmosphere EXplosive, ovvero atmosfera esplosiva. Una atmosfera esplosiva è una miscela di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri con aria, in determinate condizioni atmosferiche nelle quali, dopo l'innesco, la combustione si propaga alla miscela infiammabile. Affinché si formi un'atmosfera potenzialmente esplosiva, la sostanze infiammabile deve essere presente in una determinata concentrazione; se la concentrazione è troppo bassa (miscela povera) o troppo alta (miscela ricca) non si verifica alcuna esplosione, si produce solamente una reazione di combustione, se non addirittura nessuna reazione. L esplosione può avvenire pertanto solo in presenza di una sorgente di innesco e quando la concentrazione è all interno del campo di esplosività delle sostanze, compreso tra il limite minimo (LEL) e massimo (UEL) di esplosività. I limiti di esplosività dipendono dalla pressione dell'ambiente e dalla percentuale di ossigeno presente nell'aria. DIRETTIVE ATEX L'Unione Europea, nell ambito del rischio dovuto alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, ha adottato due direttive armonizzate in materia di salute e sicurezza, note come ATEX 94/9/CE (anche ATEX 100a) e ATEX 99/92/CE (anche ATEX 137). La direttiva ATEX 94/9/CE stabilisce i Requisiti Essenziali di Sicurezza per prodotti e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive e le relative procedure per la conformità. La direttiva ATEX 99/92/CE invece definisce i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive; in particolare li suddivide in zone, in funzione della probabilità di presenza di atmosfera esplosiva e specifica i criteri in base ai quali i prodotti vengono scelti all'interno di dette zone. La direttiva ATEX 94/9/CE è stata recepita in Italia con DLgs 126/98 e si applica ai prodotti messi in commercio e/o in servizio dal 1 Luglio La direttiva ATEX 99/92/CE è stata recepita in Italia con DLgs 233/03, entrato in vigore il 10 Settembre Il successivo DLgs 81/08 del 9 Aprile 2008 (in particolare il titolo XI- Protezione da atmosfere esplosive) e il suo aggiornamento (DLgs 106/2009 del 3/08/09, in vigore dal 20 Agosto) hanno poi superato il DLgs 233/03. Nella figura è riportata una schematizzazione delle Direttive ATEX e la loro correlazione. SCOPO DELLA GUIDA ATEX Questo documento è una semplice guida all ATEX, al significato delle Direttive e alla scelta dei prodotti più adatti ai luoghi con pericolo di esplosione. Lo scopo della guida SCAME è quella di affiancare, e non sostituire, le Direttive ATEX cercando di fornire un valido supporto di conoscenze delle principali tipologie d impianto, sui quali vanno a impattare le Direttive ATEX e fornire all installatore le indicazioni circa i criteri per riconoscere, scegliere ed installare correttamente i prodotti e le soluzioni SCAME le cui caratteristiche meglio si adeguano all ambiente oggetto di studio. Guida alle direttive ATEX ATEX ATEX 94/9/CE (ATEX 100a) ATEX 1999/92/CE (ATEX 137) EX Direttiva prodotti Requisiti Essenziali Sicurezza (RES) Direttiva lavoratori Requisiti minimi dei luoghi di lavoro (salute e sicurezza dei lavoratori) Categorie 1, 2, 3 (gruppo II) Categorie M1, M2 (gruppo I) Analisi dei rischi (classificazione aree, documento di protezione contro le esplosioni) Verifica della conformità - Prove e certificazione del prodotto - Audit di qualità - Dichiarazione di conformità, istruzioni di sicurezza Scelta delle apparecchiature Identificazione delle zone - Scelta apparecchiature - Dichiarazione di conformità, istruzioni di sicurezza - 34 Guida alle direttive ATEX > 2. DIRETTIVA ATEX 94/9/CE: PRODOTTI La direttiva ATEX è entrata in vigore il 1 luglio 2003 in tutta l Unione Europea e sostituisce le differenti legislazioni nazionali ed europee esistenti in materia di atmosfere esplosive; dopo quella data è possibile commercializzare solo prodotti conformi alla direttiva e provvisti di marcatura e dichiarazione di conformità CE ATEX. Essa si applica a tutti i prodotti, elettrici e meccanici, destinati ai luoghi con pericolo di esplosione e si colloca tra le direttive che consentono la libera circolazione delle merci e definiscono i requisiti essenziali in materia di sicurezza (ESR) dei prodotti che vi ricadono. In particolare la direttiva definisce le categorie dei prodotti e le caratteristiche che devono soddisfare per essere installati nei luoghi ove esista un pericolo d esplosione; descrive inoltre le procedure da seguire per ottenere la conformità. Il campo d applicazione della Direttiva si estende anche a dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione che sono installati al di fuori dell aria potenzialmente esplosiva, ma cui dipende la sicurezza dei prodotti installati in atmosfera esplosiva. CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI La direttiva include i materiali di superficie e di miniera, in quanto il pericolo, le misure di protezione e i metodi di prova sono simili per entrambi i materiali; la prima distinzione è effettuata con la suddivisione in due gruppi: gruppo I: prodotti da utilizzarsi in miniere grisutose; gruppo II: apparecchiature destinate all utilizzo in superficie. La Direttiva 94/9/CE classifica i prodotti in categorie, in relazione al livello di protezione e in funzione del grado di pericolosità dell ambiente dove questi saranno inseriti. PRODOTTI DI GRUPPO I I prodotti di miniera sono suddivisi in 2 categorie: categoria M1: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione molto elevato; categoria M2: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione elevato; devono poter essere messi fuori tensione in presenza del gas. PRODOTTI DI GRUPPO II Per gli apparecchi di superficie (gruppo II) esistono 3 categorie, in funzione del livello di protezione (zona di utilizzo); le categorie sono individuate dal numero 1, 2, 3 seguito dalla lettera G (Gas) oppure D (Dust). categoria 1: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione molto elevato; categoria 2: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione elevato; categoria 3: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione normale. PROCEDURE DI CONFORMITÀ Ai fini della marcatura sono previste varie procedure di conformità in funzione del prodotto e della categoria di appartenenza. Tutte le apparecchiature elettriche di categoria 1 e categoria 2 devono essere obbligatoriamente certificate presso Organismi Notificati ATEX, anche Notified Body, ovvero gli Organismi ai quali l autorità nazionale ha affidato il compito di effettuare la verifica della conformità alla direttiva (in Italia ricordiamo, ad esempio: IMQ, CESI, ICEPI, TUV, ecc.). L elenco aggiornato degli Organismi Notificati ATEX (NB) è presente sul sito: Per le aziende che producono apparecchi elettrici di categoria 1 e di categoria 2 è obbligatoria anche la notifica e la sorveglianza del sistema di qualità tramite NB ATEX; il numero di identificazione dell organismo è apposto in targa contestualmente alla marcatura CE. Per tutte le apparecchiature di categoria 3 è prevista l autocertificazione, con il controllo di fabbricazione interno; nel caso di SCAME il controllo di fabbricazione è soddisfatto dalla certificazione di qualità aziendale ISO 9001: 2008, rilasciata da CSQ. Il fabbricante deve preparare la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell apparecchiatura ai requisiti della Direttiva; la documentazione deve rimanere a disposizione per almeno 10 anni dall ultima immissione sul mercato. Tutti prodotti (categoria 1, 2 e 3) devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla dichiarazione scritta di conformità CE e dalle istruzioni d uso. Nella tabella seguente è riportato il tipo di certificazione richiesto in funzione della categoria dei prodotti. Categoria dei prodotti Certificazione prodotto presso NB Certificazione azienda presso NB Autocertificazione Dichiarazione conformità e istruzioni d uso M1 SI SI NO SI M2 SI SI NO SI 1G SI SI NO SI 1D SI SI NO SI 2G SI SI NO SI 2D SI SI NO SI 3G Facoltativa NO SI SI 3D Facoltativa NO SI SI 45 MARCATURA INFORMAZIONI GENERALI DIRETTIVA I prodotti dovranno essere dotati di apposita targhetta identificativa che dovrà riportare, in aggiunta alla marcatura CE, la marcatura specifica di protezione dalle esplosioni (Epsilon-x, nell esagono) seguita dal gruppo (I oppure II) e categoria; per il gruppo II si aggiunge la lettera G per le apparecchiature per Gas mentre quelle per polveri sono individuate dalla lettera D (Dust). Oltre ai dati richiesti dalla direttiva ATEX, deve essere riportato quanto previsto dalla norma riguardante il modo di protezione e le indicazioni utili per una corretta identificazione e utilizzo del prodotto. Di seguito sono riportate le principali indicazioni presenti sulle targhette dei prodotti con le relative note esplicative del loro significato, con riferimento ai numeri dei simboli sulla targa di esempio (vedi pag.7): N Marcatura Significato Varianti Guida alle direttive ATEX 1 SCAME Fabbricante - 2 Via Costa Erta 15 PARRE (BG) ITALY Indirizzo del fabbricante - 3 Cod. 644.xxx-yyy Designazione del prodotto Anno di fabbricazione - 5 Marchio di conformità Per le categorie 1 e 2 deve essere seguito dal numero dell'organismo notificato (*) 6 Marcatura specifica di protezione dalle esplosioni - 7 II Gruppo apparecchi I: apparecchi elettrici per miniere II: apparecchi elettrici per superficie 8 2 Categoria del prodotto 1 per categoria 1 2 per categoria 2 3 per categoria 3 9 GD Tipo di atmosfera esplosiva G: gas D: polvere GD: gas e polvere (*) Numero (4 cifre) dell organismo notificato responsabile della sorveglianza aziendale ATEX (per esempio: il numero 0051 corrisponde all IMQ, il numero 0722 corrisponde al CESI, ecc..) 56 Guida alle direttive ATEX GAS (INFORMAZIONI SPECIFICHE) N Marcatura Significato Varianti 10 Ex Conformità a norme europee armonizzate - 11 e Modo di protezione applicato Modi di protezione per GAS: - d : custodie a prova di esplosione - px oppure py oppure pz : modo di protezione a sovrapressione interna, livello di protezione px oppure py oppure pz - q : costruzioni con protezione in sabbia - o : costruzioni immerse in olio - e : sicurezza aumentata - ia oppure ib oppure ic : sicurezza intrinseca, livello di protezione ia oppure ib oppure ic - na : tipo di protezione na - nc : tipo di protezione nc - nl : tipo di protezione nl - nr : tipo di protezione nr - ma oppure mb : incapsulamento, livello di protezione ma oppure mb 12 Tx Classe di temperatura = massima temperatura che può raggiungere la costruzione elettrica Classe di temperatura (Gruppo II): T1 = 450 C T2 = 300 C T3 = 200 C T4 = 130 C T5 = 100 C T6 = 85 C POLVERE (INFORMAZIONI SPECIFICHE) 13 td Indica il modo di protezione attuato Modi di protezione adatti alla polvere (DUST): - td : protezione mediante custodia - pd : tipo di protezione pd - id : protezione a sicurezza intrinseca - md :protezione con incapsulamento 14 A21 Metodo di prova (A o B) e zona di installazione Sono previsti 2 metodi di prova in accordo alla norma EN : metodo A oppure B, seguite dalla zona in cui è possibile installare il prodotto 15 IP66 Grado di protezione (IP) IP6X: apparecchio idoneo per Zona 22 con presenza di polveri conduttrici IP5X: apparecchio idoneo per Zona 22 con presenza di polveri non conduttrici 16 Tyy Massima temperature superficiale raggiungibile dalla costruzione elettrica Tyy C: massima temperature superficiale dell apparecchiatura espressa in C 67 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE N 17a 17b 18 Marcatura U X Ta xx C to +xx C Significato Indica i componenti ATEX Indicazioni particolari aggiuntive Range di temperatura ambiente Varianti U : indica un componente Ex X : indica la presenza di speciali condizioni per un uso sicuro (da controllare sul certificato oppure sulle istruzioni d uso) Se non indicato il range è: -20 C +40 C Guida alle direttive ATEX ESEMPIO DI MARCATURA 1 17a Cod. 644.xxxx-yyy S/N xxxxxxxxx SIRA08ATEX3042 U Ex e II Tx Ta -xx to +xx C X Ex td A21 IP66 Tyy C Via Costa Erta, 15 - Parre BG ITALY DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED IN PRESENCE OF EXPLOSIVE ATMOSPHERE Year xxxx V xxxx V I xxxx A P max xxxx W 0051 II 2 GD b 78 Guida alle direttive ATEX NORME DI RIFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE Viene riportato l elenco delle principali normative applicabili suddivise tra quelle destinate alla costruzione e certificazione delle apparecchiature, suddivise per gas e polveri. APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER GAS Norma IEC Norma EN Contenuto IEC IEC IEC EN EN EN Regole generali Costruzione e verifica di custodie d a prova di esplosione per apparecchi elettrici Apparecchi elettrici, tipo di protezione "p" IEC EN Riempimento con sabbia "q" IEC EN Immersione in olio "o" IEC EN Sicurezza aumentata "e" IEC EN Sicurezza intrinseca "i" IEC EN Apparecchi elettrici con tipo di protezione "n" IEC EN Incapsulamento "m" APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER POLVERI Norma IEC Norma EN Contenuto IEC EN Regole generali per apparecchi per uso in atmosfere con presenza di polvere (Verrà sostituita dalla norma IEC 2007/ EN 2009, che sarà valida per gas e per polveri) IEC EN Protezione mediante involucri td (Verrà sostituita dalla norma IEC/EN ) IEC EN Protezione mediante pressurizzazione pd IEC EN Protezione mediante sicurezza intrinseca id IEC EN Protezione mediante incapsulamento md Nota: controllare sempre la validità delle norme in vigore sul sito: 89 > 3. MODI DI PROTEZIONE CUSTODIE A PROVA DI ESPLOSIONE Marcatura Ex d II 2G, norma IEC , zona 1, 2 Principio Il modo di protezione Ex d è l unico modo di protezione basato sul contenimento dell esplosione. I componenti elettrici che possono accendere un atmosfera esplosiva sono racchiusi in custodie in grado di resistere alla pressione dell esplosione dell atmosfera esplosiva, formatisi all interno per la penetrazione di un gas o vapore infiammabile (tenuta alla pressione); la custodia deve inoltre impedire la trasmissione dell esplosione all atmosfera esterna (tenuta alla fiamma). Applicazioni Apparecchiature elettriche varie che, in servizio normale, danno luogo a scintille o sovratemperature: interruttori, sezionatori, lampade, unità di comando, controllo e segnalazione, motori, trasformatori MT/BT, strumentazione, ecc. PROTEZIONE MEDIANTE CUSTODIE A TENUTA DI POLVERE Marcatura Ex td II 2D, norma IEC , zona 20, 21, 22 Principio Il modo di protezione Ex td è basato sulla protezione mediante una custodia con requisiti di tenuta alla penetrazione della polvere e limitazione della temperatura superficiale. I componenti elettrici che possono innescare (alte temperature, scintille, ecc) vengono racchiusi in custodie con grado di protezione IP6X; in zona 22 con polvere non conduttrice è ammesso il grado di protezione IP5X. Inoltre la temperatura delle superfici esterne dell apparecchiatura è mantenuta al di sotto della temperatura superficiale massima T, in relazione con la massima in nube TCl e in strato Tl previste nel luogo di installazione. Applicazioni Interruttori, unità di comando e controllo, motori, trasformatori, lampade, strumentazione e in genere tutte le apparecchiature che in funzionamento normale possono causare l innesco di una nube o l accensione di uno strato di polvere combustibile (ad es. a causa di archi, scintille o temperature pericolose). Guida alle direttive ATEX SOVRAPRESSIONE INTERNA Marcatura Ex p II 2G, norma IEC , zona 1, 2 Marcatura Ex pd II 2D, norma IEC , zona 21,22 PROTEZIONE A SICUREZZA AUMENTATA Marcatura Ex e II 2G, norma IEC , zona 1, 2 Principio Il modo di protezione Ex p, a sovrapressione interna, consiste nell introdurre un gas di protezione nella custodia per mantenerla in sovrapressione rispetto all atmosfera esterna, impedendo la formazione di atmosfera esplosiva all interno della custodia stessa. Il gas di protezione può essere costituito da aria oppure da gas inerte, per esempio azoto; in caso di mancanza della sovrapressione l unità di controllo procede con l arresto o allarme dell apparecchiatura pressurizzata. La tecnica della sovrapressione interna può essere applicata, sostanzialmente con le stesse caratteristiche, anche alle apparecchiature per polveri applicando la norma specifica; in tal caso la marcatura è Ex pd. Applicazioni Trasformatori MT/BT, grandi macchine elettriche (alternativa alla protezione Ex e), quadri di automazione e strumentazione, sistemi di controllo processi industriali (gas cromatografi, analizzatori), cabine di analisi e locali pressurizzati. Principio La protezione Ex e si applica alle apparecchiature elettriche che non producono archi, scintille, o temperature pericolose nel funzionamento ordinario (costruzioni non scintillanti). Sono applicate misure complementari di protezione, al fine di fornire una sicurezza aumentata con elevato coefficiente di sicurezza, che devono impedire la formazione di archi o scintille, o la possibilità di temperature tali da innescare la miscela esplosiva; questo obiettivo è basato su un generale sovradimensionamento, sia dei materiali isolanti, sia delle parti elettriche attive rispetto alle costruzioni elettriche di normale produzione industriale, già di per sé non innescanti. Applicazioni Materiale impiantistico come custodie con morsetti, elettromagneti e bobine, motori e generatori, lampade, batterie, riscaldatori elettrici a resistenza, TA, TV. 910 Guida alle direttive ATEX PROTEZIONE Ex n Norma IEC , zona 2 Il modo di protezione n raggruppa in realtà un insieme di modi di protezione: contenimento, segregazione e prevenzione, ciascuno in grado di impedire l accensione dell atmosfera esplosiva, soltanto durante il funzionamento ordinario. La protezione Ex n è applicabile solo per zona 2, categoria 3 G; in zona 2 la probabilità di presenza di atmosfera esplosiva è molto bassa ( 10 h/anno) e quindi il livello di protezione richiesto è inferiore dei componenti per zona 0 e 1 (categoria 1 e 2). La protezione Ex n comprende modi di protezione semplificati, ma non semplici nei requisiti tecnico/normativi, ciascuno dei quali viene applicato preferibilmente ad alcune tipologie di apparecchiature. La norma contempla sia i requisiti generali (materiali metallici e plastici, resistenza meccanica e isolamento, distanze, collegamento a terra, IP) applicabili a tutte le apparecchiature, che i requisiti specifici per tipologia di protezione. Le apparecchiature sono suddivise in apparecchiature non scintillanti e apparecchiature scintillanti ovvero che producono archi, scintille o elevate temperature superficiali in funzionamento normale. Fra le apparecchiature non scintillanti possiamo citare per esempio i motori e le lampade, che hanno requisiti simili a quanto previsto dalla sicurezza aumentata Ex e. Alla categoria delle apparecchiature considerate scintillanti appartengono altre tecniche di protezione quali le custodie a respirazione limitata, i dispositivi in cella chiusa e i dispositivi ermeticamente sigillati ; in sintesi possiamo avere: Ex na: apparecchiature non scintillanti; Ex nc: apparecchiature scintillanti; Ex nr: custodie a respirazione limitata. APPARECCHIATURE NON SCINTILLANTI Marcatura Ex na II 3G Principio Questo principio si applica alle apparecchiature non scintillanti, cioè che nel funzionamento normale non producono archi, scintille o sovratemperature. Applicazioni Motori, fusibili, lampade, strumenti e apparecchiature di bassa potenza, trasformatori di corrente, materiale impiantistico quali morsettiere, scatole di derivazione e prese a spina. CUSTODIE A RESPIRAZIONE LIMITATA Marcatura Ex nr II 3G Principio La tecnica della respirazione limitata è intesa a ridurre ad un basso livello la possibilità di ingresso di una atmosfera esplosiva circostante, ovvero garantire che la concentrazione di gas infiammabile all interno della custodia non superi il limite inferiore di esplosività del gas, per il periodo di tempo in cui il gas è presente nell atmosfera esterna. Le custodie Ex nr sono progettate e costruite in modo da limitare l ingresso di gas; le prove si effettuano creando una differenza di pressione tra interno ed esterno della custodia e verificando che le perdite siano inferiori ad un valore prestabilito in un certo tempo. Inoltre le apparecchiature installate all interno di custodie Ex nr devono avere una ridotta dissipazione di calore in modo che la temperatura interna non superi di 10 C la temperatura ambiente esterna. Le custodie a respirazione limitata devono essere dotate di un attacco di prova che consenta durante l esercizio il controllo e il mantenimento delle proprietà della respirazione anche dopo l installazione e la manutenzione. Applicazioni Si applica alle apparecchiature scintillanti cioè che nel funzionamento ordinario producono archi o scintille o punti caldi (interruttori, contattori, relè, strumenti di misura, lampade). INCAPSULAMENTO Marcatura Ex m II 2G, norma IEC , zona 0, 1, 2 Marcatura Ex md II 2D, norma IEC , zona 20, 21, 22 Principio Nel modo di protezione Ex m le apparecchiature elettriche, oppure i loro componenti, che potrebbero accendere un atmosfera esplosiva con scintille o riscaldamenti sono segregati (racchiusi) in modo che l atmosfera esplosiva non possa essere accesa; l incapsulamento dei componenti che sono particolarmente soggetti ai fattori ambientali, in particolare elettrici, termici, meccanici e chimici viene effettuato mediante resina. Le apparecchiature Ex mb sono adatte alla zona 1 mentre la protezione Ex ma è applicabile anche in zona 0. Il modo di protezione Ex md è basato sull incapsulamento con requisiti di tenuta alla penetrazione di polvere e limitazione della temperatura superficiale. Applicazioni La protezione Ex m può essere applicata a fusibili, condensatori, avvolgimenti, trasformatori, elettrovalvole, sensori e dispositivi elettronici in genere. 1011 SICUREZZA INTRINSECA Marcatura Ex i II 2G, norma IEC , zona 0, 1, 2 Marcatura Ex id II 2D, norma IEC , zona 20, 21, 22 Principio La sicurezza intrinseca sfrutta il principio della limitazione energetica. In un circuito a sicurezza intrinseca nessuna scintilla o effetto termico, in condizioni normali e condizioni di guasto specificate dalla norma, è in grado di provocare l accensione di una data miscela esplosiva, in funzione del gruppo di gas (IIA, IIB e IIC); ciò è possibile se le caratteristiche del circuito e dei suoi componenti sono tali da limitare l energia accumulata e rilasciata dal circuito stesso. Per le apparecchiature a sicurezza intrinseca sono previsti 3 livelli di protezione, in funzione delle caratteristiche costruttive previste dalla norma: Ex ia: applicabile in zona 0; Ex ib: applicabile in zona 1; Ex ic: applicabile in zona 2. Il modo di protezione Ex id è analogo alla protezione Ex i prevista per le atmosfere esplosive con i gas; Il livello di energia deve essere quello corrispondente al gruppo IIB. Ricordiamo che l energia di accensione dei gas è inferiore all energia di accensione delle polveri. Applicazioni La sicurezza intrinseca si applica alla strumentazione di misura, di controllo e di regolazione utilizzabile nei processi industriali, sistemi di telecomunicazione e apparecchiature portatili. Guida alle direttive ATEX 1112 Guida alle direttive ATEX > 4. DIRETTIVA ATEX 99/92/CE: IMPIANTI LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO a. Direttiva ATEX 99/92/CE: Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfera esplosiva. b. Linee guida per l applicazione della Direttiva ATEX 99/92/CE. c. DLgs 81/2008 del 9 aprile 2008 titolo XI: Protezione da atmosfera esplosiva. d. DLgs 106/2009 del 3 agosto 2009 Disposizioni integrative e correttive al DLgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In accordo ai requisiti di legge, la valutazione del rischio di esplosione (classificazione delle aree, documento di protezione contro le esplosioni, scelta degli impianti e delle relative apparecchiature) deve essere realizzata da personale con specifiche competenze in materia. NORME DI RIFERIMENTO Nel seguito sono riportate le principali norme di riferimento riguardanti i luoghi con pericolo di esplosione suddivise per gas oppure polveri; nel caso di impianti con presenza di gas e di polveri le norme citate si applicano congiuntamente. LUOGHI CON PRESENZA DI GAS Classificazione CEI EN * (CEI 31-30) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi. Guida CEI Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida all applicazione della norma CEI EN (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili. IMPIANTI E MANUTENZIONE CEI EN ** (CEI 31-33) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere). CEI EN (CEI 31-34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere). LUOGHI CON PRESENZA DI POLVERI Classificazione CEI EN *** (CEI 31-66) Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 10: Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili. Guida CEI Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili. Guida per la Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili. IEC Apparecchi con modo di protezione mediante custodie t destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili. La presente Norma si applica alle apparecchiature elettriche protette mediante custodie e con limitazione della temperatura superficiale, destinate ad essere utilizzate in atmosfera esplosiva per la presenza di polvere combustibile. IMPIANTI E MANUTENZIONE CEI EN **** (CEI 31-67) Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione. CEI EN (CEI 31-67) Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo d esplosione (diversi dalle miniere). Nota: controllare sempre la validità delle norme in vigore sul sito: Classificazione delle aree La classificazione ha lo scopo di individuare i luoghi ove è possibile la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive, in modo da poter correttamente scegliere e installare le apparecchiature idonee all ambiente (zona pericolosa). La definizione delle diverse aree, all interno di un luogo con pericolo d esplosione, rappresenta un problema progettuale di notevole complessità che richiede specifiche conoscenze. A livello normativo, sono affrontati separatamente i luoghi ove il pericolo d esplosione è dovuto alla presenza di gas e alla presenza di polvere; ciò è conseguenza del differente comportamento, ai fini dei rischi di esplosione, dei gas rispetto alle polveri. Zone con presenza di gas La definizione dei luoghi con pericolo d esplosione per la presenza di gas è effettuata in funzione della frequenza e della durata di presenza di atmosfera esplosiva; la norma individua tre diverse zone: Zona 0: luogo dove un atmosfera esplosiva per la presenza di gas è presente continuamente o per lunghi periodi. Zona 1: luogo dove la presenza di un atmosfera esplosiva è possibile durante il funzionamento normale. Zona 2: luogo dove la presenza di un atmosfera esplosiva è poco frequente e comunque per brevi periodi. * Sarà sostituita dalla norma IEC/EN (gas). ** Dal sarà sostituita dalla norma IEC/EN (gas e polveri). *** Sarà sostituita dalla norma IEC/EN (polveri) **** Dal sarà sostituita dalla norma IEC/EN (gas e polveri) 1213 ALCUNE DEFINIZIONI Limite inferiore d esplosività (LEL) Concentrazione di un gas o di un vapore infiammabile al di sopra del quale un atmosfera è esplosiva. Limite superiore d esplosività (UEL) Concentrazione di un gas o di un vapore infiammabile al di sopra del quale un atmosfera non è esplosiva. Sorgente d emissione (SE) Un punto o una parte dell impianto da cui è possibile l emissione di un gas, di un liquido o di un vapore tali da creare un atmosfera potenzialmente esplosiva. GRADO D EMISSIONE Rappresenta la probabilità che una sorgente d emissione emetta gas, liquido o vapore tali da creare un atmosfera potenzialmente esplosiva. Emissione di grado continuo: emissione continua o per lunghi periodi. Emissione di primo grado: emissione periodica o occasionale durante il funzionamento normale. Emissione di secondo grado: emissione non prevista durante il normale funzionamento o che avviene solo raramente o per brevi periodi. Il tipo di zona è strettamente correlato al grado dell emissione; in generale una emissione di grado continuo genera una zona 0, una emissione di primo grado genera una zona 1, una emissione di secondo grado genera una zona 2. La ventilazione è l elemento che può alterare questa corrispondenza, una cattiva ventilazione o la sua assenza, potrebbe portare a un aggravio della zona (per es. una emissione di primo grado potrebbe generare una zona 0 invece di una zona 1). VENTILAZIONE Movimento dell aria o un suo ricambio con aria fresca prodotto dal vento, da un gradiente termico o mediante mezzi artificiali (ventilatori o estrattori). I gas o i vapori in grado di generare un atmosfera esplosiva possono essere diluiti nell aria scendendo sotto i livelli minimi di pericolosità; una ventilazione efficace permette pertanto di ottenere una riduzione della zona pericolosa. La ventilazione può essere distinta in funzione della sua efficacia e della sua disponibilità. Distinguiamo i seguenti gradi di ventilazione: Grado di ventilazione alto (VH): quando la ventilazione è in grado di ridurre la concentrazione di gas pericoloso sotto il livello di pericolosità (LEL) in modo pressoché istantaneo. Grado di ventilazione medio (VM): quando la ventilazione è in grado di influire sulla concentrazione di gas in modo stabile abbassandone la concentrazione sotto il LEL o dove l atmosfera pericolosa persiste per un breve periodo. Grado di ventilazione basso (VL): quando la ventilazione non è in grado di influire sulla concentrazione di gas in modo stabile e non è in grado di limitare la persistenza di un atmosfera pericolosa. L efficacia di un sistema di ventilazione dipende, oltre che dal grado, anche dalla disponibilità; la presenza di una ventilazione con grado alto (VH) può essere vanificata dalla sua scarsa disponibilità (es. un ventilatore guasto). Riguardo alla disponibilità, abbiamo le seguenti definizioni: Ventilazione buona: quando la ventilazione è presente con continuità. Ventilazione adeguata: quando la ventilazione è presente durante il normale funzionamento; sono ammesse interruzioni poco frequenti e comunque di breve durata. Ventilazione scarsa: quando la ventilazione non è in grado di soddisfare i requisiti per essere considerata buona o adeguata; comunque non sono previsti interruzioni di lunga durata. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE GAS La classificazione dei luoghi con pericolo d esplosione è un procedimento alquanto complesso ma che si basa essenzialmente sulla individuazione dei seguenti elementi: Numero e posizione delle sorgenti d emissione (SE) Tipo delle sorgenti d emissione: grado, portata di emissione. Grado della ventilazione: alta (VH), media (VM), bassa (VL). Disponibilità della ventilazione: buona, adeguata o scarsa. Gli elementi citati portano, tramite calcoli e altre valutazioni, alla definizione delle zone pericolose e delle relative estensioni; generalmente le zone pericolose sono rappresentate sui disegni dell impianto utilizzando i simboli grafici sotto riportati. Zona 0 Zona 1 Zona 2 Sebbene non esista una regola fissa in relazione alla presenza (durata e probabilità) di atmosfera esplosiva in relazione alle zone (0, 1, 2), la tabella seguente può rappresentare un utile riferimento. Guida alle direttive ATEX Zona Zona 0 Zona 1 Zona 2 Probabilità di atmosfera esplosiva P > > P > > P > 10-5 Durata complessiva di atmosfera esplosiva > 1000 h / anno da 10 a 1000 h / anno < 10 h / anno Nota bene: per applicare questa regola è tuttavia necessario disporre di dati statistici idonei e attendibili. 1314 Guida alle direttive ATEX ALCUNI ESEMPI DI POSSIBILI SITUAZIONI DI ZONE PERICOLOSE PER GAS E VAPORI Zona Esempi Superficie di un liquido infiammabile esposta direttamente all'atmosfera. Sfiato libero continuo di sostanza infiammabile. Apertura per il caricamento di un liquido infiammabile. Singola tenuta meccanica. Flangia di connessione. Pozza di liquido infiammabile che può formarsi poco frequentemente e per brevi periodi. Non sono considerate sorgenti di emissione i punti e le parti di impianto che possono originare atmosfere esplosive solo a causa di guasti catastrofici: le tubazioni saldate e i contenitori saldati a regola d arte; i contenitori di sostanze infiammabili con coperchi chiusi in modo efficace; le parti disattivate dell impianto, nelle quali è impedito l afflusso di sostanza infiammabile mediante valvole o simili. Esempio di planimetria con zone pericolose originate da sorgenti di emissione APPARECCHIATURE ELETTRICHE IDONEE Le apparecchiature elettriche installate nelle zone classificate per gas devono essere conformi alla direttiva ATEX 94/9/CE e devono essere idonee alle zone pericolose come riportato dalla tabella seguente: Zona pericolosa Categoria direttiva 94/9/CE Gas e vapori Gas e vapori Gas e vapori Zona 0 Zona 1 Zona 2 1G 2G oppure 1G 3G oppure 2G oppure 1G 1415 ZONE CON PRESENZA DI POLVERE La classificazione dei luoghi con pericolo d esplosione per la presenza di polvere è effettuata in modo analogo a quanto previsto per il gas, in funzione della probabilità di presenza di atmosfera esplosiva. Classificazione polveri La norma CEI EN definisce tre zone: Zona 20: luogo dove un atmosfera esplosiva sotto forma di polvere combustibile nell aria è presente permanentemente o per lunghi periodi o frequentemente. Zona 21: luogo dove un atmosfera esplosiva sotto forma di polvere combustibile nell aria ha probabilità d essere presente occasionalmente durante il normale funzionamento. Zona 22: luogo dove un atmosfera esplosiva sotto forma di polvere combustibile nell aria non ha probabilità d essere presente occasionalmente durante il normale funzionamento ma se ciò si verifica, essa persiste per un breve periodo di tempo. Simboli grafici delle zone classificate per polveri: Zona 20 Zona 21 Zona 22 ALCUNI ESEMPI DI POSSIBILI SITUAZIONI DI ZONE PERICOLOSE PER POLVERI COMBUSTIBILI Guida alle direttive ATEX Zona Esempi Filtri, cicloni. Sistemi di trasporto polveri, interno di miscelatori, macine, essiccatori, essiccatoi. Zone esterne alle tramogge. Vicinanza ai punti di riempimento e svuotamento. Aree vicine alle apparecchiature che si aprono poco frequentemente. Magazzini sacchi. ALCUNE DEFINIZIONI Polvere combustibile Polvere in grado di bruciare o ardere in aria e di formare miscele esplosive con l aria a pressione atmosferica e temperature normali. Contenimento della polvere Parti dell apparecchiatura di processo all interno delle quali vengono movimentati, trattati, trasportati o immagazzinati, ad es. per impedire l emissione di polvere nell atmosfera circostante. Sorgente di emissione della polvere Punto o luogo dal quale può essere emessa polvere combustibile nell atmosfera. Criteri di classificazione polveri Anche la classificazione per polveri è un procedimento complesso che necessita dell individuazione del tipo, del numero e del grado delle sorgenti di emissione. Talvolta può accadere che, a seconda delle condizioni dell impianto, con l introduzione della ventilazione, sia possibile classificare come zona 22 alcune aree che altrimenti sarebbero da considerare come zona 21. Apparecchiature elettriche idonee Le apparecchiature elettriche installate nelle zone classificate devono essere conformi alla direttiva ATEX 94/9/CE e devono essere Zona pericolosa Categoria direttiva 94/9/CE Polveri Zona 20 1D Polveri Zona 21 2D oppure 1D Polveri Zona 22 3D oppure 2D oppure 1D 1516 Guida alle direttive ATEX > 5. SCELTA APPARECCHIATURE Le apparecchiature devono essere scelte in funzione della zona pericolosa, delle sostanze presenti, delle temperature di accensione e delle caratteristiche ambientali dei luoghi di installazione. Zona pericolosa La scelta deve essere effettuata considerando la categoria dell apparecchiatura (ATEX 94/9/CE) che deve essere IDO- NEA al tipo di zona (ATEX 99/92/CE). Zona pericolosa Categoria direttiva 94/9/CE Gas e vapori Gas e vapori Gas e vapori Polveri Polveri Polveri Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 20 Zona 21 Zona 22 1G 2G oppure 1G 3G oppure 2G oppure 1G 1D 2D oppure 1D 3D oppure 2D oppure 1D SOSTANZE Le sostanze hanno comportamenti diversi nei confronti dell esplosione. Le apparecchiature elettriche del gruppo II, per gas e vapori, sono suddivise nei sottogruppi IIA, IIB e IIC in relazione alla sostanza, dove il gruppo IIC è il più restrittivo e il gruppo IIA è quello meno restrittivo. In base alla sostanza è possibile individuare il gruppo di appartenenza dell apparecchiatura necessario (vedi appendice GA della guida CEI 31-35, oppure la pubblicazione IEC/EN ). Le costruzioni elettriche certificate per un determinato gruppo di gas possono essere utilizzate, a favore della sicurezza, anche nei luoghi dove sono adatte costruzioni di un gruppo meno restrittivo. In altri termini: una costruzione del gruppo IIB può essere utilizzata in luoghi che richiedono una costruzione del gruppo IIA; una costruzione del gruppo IIC può essere utilizzata in luoghi che richiedono una costruzione dei gruppi IIA e IIB. A volte, una costruzione viene indicata come idonea per un gruppo di gas (ad esempio IIB) e per un determinato gas del gruppo successivo, ad esempio idrogeno; in questo caso la costruzione viene contrassegnata come IIB + H2. TEMPERATURA DI ACCENSIONE La scelta dell apparecchiatura in base alla temperatura di accensione della sostanze è uno degli aspetti fondamentali per garantire la sicurezza degli impianti contro il rischio di esplosione. Il criterio di scelta è differente a seconda che l apparecchiatura sia prevista per gas oppure per polveri. Apparecchiature per gas La temperatura superficiale delle apparecchiature elettriche non deve superare la temperatura di accensione delle sostanze pericolose presenti; per le apparecchiature elettriche del gruppo II le massime temperature superficiali sono suddivise in classi di temperatura da T1 a T6 secondo i limiti indicati nella tabella: Classe di temperatura T1 T2 T3 T4 T5 T6 Massima temperatura di superficiale delle apparecchiatura 450 C 300 C 200 C 135 C 100 C 85 C Temperatura di accensione della sostanza infiammabile >450 C >300 C >200 C >135 C >100 C >85 C 1617 Le apparecchiature certificate per una determinata classe di temperatura, possono essere utilizzate, a favore della sicurezza anche nei luoghi dove è consentita una classe con massima temperatura superficiale maggiore. Gas/vapore Ad esempio: una apparecchiatura T3 può essere utilizzata in luoghi che richiedono T1 e T2; una apparecchiatura T6 può essere utilizzata in tutti i luoghi pericolosi. DI SEGUITO LA CLASSIFICAZIONE (GRUPPO E CLASSE DI TEMPERATURA) DI ALCUNE SOSTANZE CHE SI TROVANO COMUNEMENTE NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI: Acido acetico Acetone Acetilene Ammoniaca Butano Gruppo IIA IIA IIC IIA IIA Classe di temperatura T1 T1 T2 T1 T2 Guida alle direttive ATEX Cicloesano Etanolo (alcol etilico) Etilene Idrogeno Cherosene Metano (gas naturale) Metanolo (alcol metilico) Metileltilchetone (MEK) Propano Propanolo (alcol isopropilico) Tetraidrofurano (THF) Toluene Xilene IIA IIA IIB IIC IIA IIA IIA IIB IIA IIA IIB IIA IIA T3 T2 T2 T1 T3 T1 T2 T2 T1 T2 T3 T1 T1 APPARECCHIATURE PER POLVERI Per evitare che le apparecchiature elettriche inneschino una nube di polvere con temperatura di accensione Tcl è sufficiente, in teoria, che la loro temperatura superficiale massima (T) non superi Tcl; di fatto la norma introduce un coefficiente di sicurezza e assume una temperatura massima Tmax cl = (2/3) Tcl Pertanto le apparecchiature devono avere una temperatura superficiale massima (T) Tmax cl = (2/3) Tcl Se nel luogo considerato si possono formare strati di polvere, bisogna evitare che le apparecchiature elettriche possano accendere lo strato di polvere; a tale scopo bisogna limitare la temperatura superficiale delle apparecchiature in relazione allo spessore dello strato di polvere (generalmente indicato nella classificazione dei luoghi). Per ogni tipo di polvere è definita la temperatura minima di accensione per uno strato di 5 mm di spessore T5mm. La temperatura massima (Tmax l) per evitare l accensione degli strati di polvere deve essere inferiore di 75 K (margine di sicurezza) rispetto alla temperatura minima di accensione dello strato di 5 mm di spessore. Si ha pertanto: Tmax l = T5mm 75 La temperatura superficiale massima (T) delle apparecchiature non deve superare la minore tra Tmax cl = (2/3) Tcl e Tmax l = T5mm 75 1718 Guida alle direttive ATEX Un esempio di scelta della temperatura superficiale massima di una apparecchiatura elettrica in presenza di farina: Tcl = temperatura minima di accensione in nube = 380 C Tmax cl = (2/3) Tcl = 253 C T5mm = temperatura minima di accensione in strato = 300 C Tmax l = T5mm 75 = 225 C Valore minimo tra Tmax cl (253 C) e Tmax l (225 C) = 225 C Temperatura superficiale massima apparecchiatura 225 C Le cose sono più complicate se lo spessore dello strato supera i 5 mm (sino a 50 mm); in tal caso la Tmax l si ricava dalle curve riportate in figura. Nel caso in cui lo strato superi i 50 mm è necessario ricorrere a un laboratorio specializzato per stabilire il valore di Tmax l. DI SEGUITO I DATI DI TEMPERATURA DI ACCENSIONE (NUBE E STRATO) DI ALCUNE POLVERI INFIAMMABILI Polveri Alluminio Carbone macinato Cellulosa Farina Gomma sintetica Legno Metilcellulosa Resina fenolica Polietilene PVC Toner Amido Zucchero Temperatura di accensione tipica ( C) Nube Strato > fonde 700 > fonde TEMPERATURA AMBIENTE Il campo di temperatura ambiente per l utilizzo delle apparecchiature ATEX, sia per gas che per polveri, è normalmente compreso tra 20 C e + 40 C, ove non diversamente specificato. Targa apparecchiatura Nessuna indicazione Campo di temperatura oppure X e indicazione delle temperature nelle istruzioni d uso Per valori diversi dal campo 20 C / + 40 C, l indicazione deve essere specificata direttamente sulla targa oppure riportando il simbolo X in targa e riportando il campo di temperatura nelle istruzioni d uso. Sono previste le seguenti condizioni: Condizione da rispettare -20 C T ambiente + 40 C T ambiente minima Ta MINIMA dichiarata T ambiente massima Ta MASSIMA dichiarata 1819 > 6. EVOLUZIONE NORMATIVA POLVERI LIVELLO DI PROTEZIONE EPL La direttiva ATEX 94/9/CE definisce le categorie 1,2,3 (gruppo II) sulla base del livello di protezione. La norma EN/IEC (Ed.5) introduce il concetto di EPL (Equipment protection level). CATEGORIE ATEX ED EPL Atmosfera esplosiva Zona Categoria ATEX EPL GAS G 1G oppure 2G 1G oppure 2G oppure 3G Ga Ga oppure Gb Ga oppure Gb oppure Gc Guida alle direttive ATEX 20 1D Da Polveri 21 1D oppure 2D Da oppure Db 22 1D oppure 2D oppure 3D Da oppure Db oppure Dc Tabella 1 EVOLUZIONE POLVERI La norma EN/IEC (Ed.5) introduce il gruppo III relativo agli apparecchi per polveri. Le polveri sono suddivise in 3 sottogruppi: (IIIA, IIIB, IIIC). Gruppo Sostanze pericolose IIIA Sostanze volatili combustibili (fibre) IIIB Polveri non conduttive IIIC Polveri conduttive 1920 Guida alle direttive ATEX ESEMPIO DI NUOVA MARCATURA SECONDO LA EN/IEC (ED.5) Via Costa Erta, 15 - Parre BG ITALY Ex e ia IIC T6 Gb (Ta -xx C +xx C) Ex t IIIC IP66 T85 C Db (Ta -xx C +xx C) PROTEZIONE GAS 1 - Ex: Conforme alle norme Europee Armonizzate 2 - e: Modo di protezione applicato (sicurezza aumentata) 3 - ia: Sicurezza intrinseca 4 - IIC: Gruppo Gas 5 - T6: T6 85 C classe di temperatura 6 - Gb: Zona 1 Gas (vedi Tabella 1) PROTEZIONE POLVERI 7 - Ex: Conforme alle norme Europee Armonizzate 8 - t: metodo di protezione mediante custodia 9 - IIIC: polveri conduttive 10 - IP66: grado di protezione 11 - T85 C: massima temperatura superficiale raggiungibile dalla costruzione elettrica 12 - Db: Zona 21 Polveri (vedi Tabella 1) > 7. ESEMPI APPLICATIVI Nel seguito sono riportati alcuni esempi di situazioni generali e particolari associate alla possibilità di formazione di atmosfere esplosive (zone pericolose) e relative caratteristiche degli impianti. - INDUSTRIE CHIMICHE / PETROLCHIMICHE / FARMACEUTICHE - CENTRALI TERMICHE A GAS - AUTORIMESSE - AUTOFFICINE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - CABINE DI VERNICIATURA (LIQUIDI) - CABINE DI VERNICIATURA (POLVERI) - INDUSTRIE DEL MOBILE E FALEGNAMERIE - DEPOSITI DI CEREALI - PANIFICI E PASTICCERIE 20 Vedere altro
Selezione GUIDA ATEX Concetti base per la protezione in atmosfera esplosiva Guida alle direttive ATEX > SOMMARIO 1. INTRODUZIONE...3 2. DIRETTIVA ATEX 94/9/CE: PRODOTTI...4 3. MODI DI PROTEZIONE...9 4. Dettagli . miscela con l aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili sottoforma di.
Direttiva ATEX 94/9/CE info@atexsafetyservice.it www.atexsafetyservice.it Ing. Maurizio Toninelli ATmosfera EXplosiva. miscela con l aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili sottoforma Dettagli Concetti base per la protezione dalle esplosioni
Concetti base per la protezione dalle esplosioni 1 2 Direttiva 94/9/CE del 23/3/1994 Direttiva ATEX 95 detta anche nuovo approccio 3 Entrata in vigore l 1/3/1996 facoltativamente. Recepita in Italia con Dettagli ATEX. Corso di Formazione. Modulo 3. Patrocinio. Docenza: Gonzato Ing. Stefano
Corso di Formazione ATEX Modulo 3 Docenza: Gonzato Ing. Stefano Patrocinio Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza Associazione dei Periti Industriali della Dettagli Guida agli impianti ATEX. Normative, installazioni e soluzioni 20 13. I edizione
Guida agli impianti ATEX Normative, installazioni e soluzioni 20 13 I edizione Gewiss Group FRANCE Gewiss France - Les Ulis germany Gewiss Deutschland - Merenberg united kingdom Gewiss U.k. - Cambourne Dettagli Verifica di adeguatezza delle attrezzature (apparecchi e impianti) presenti all interno delle aree con pericolo di esplosione
Verifica di adeguatezza delle attrezzature (apparecchi e impianti) presenti all interno delle aree con pericolo di esplosione Salvatore Iannello 30 giugno 2003 Ex Attrezzature esistenti Devono risultare Dettagli 154 ATEX - ATmosphere EXplosive
154 ATEX - ATmosphere EXplosive DIRETTIVA 94/9/CE (ATEX= ATMOSPHERE EXPLOSIVE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (23-03 - 1994). Impatto sugli apparecchi per illuminazione APPLICAZIONI Le armature Dettagli IL RISCHIO DI ESPLOSIONE
IL RISCHIO DI ESPLOSIONE DIRETTIVE ATEX Dott. Carmineraffaele ROSELLI Dott. Nicola Carriero U.O. Medicina del Lavoro P. P. I. L. L. ASP - Potenza - Cosa si intende per atmosfera esplosiva? E una miscela Dettagli PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE. I modi di protezione negli impianti elettrici antideflagranti
PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE I modi di protezione negli impianti elettrici antideflagranti LA COMBUSTIONE Combustibile Energia di innesco Comburente Un po di storia Inghilterra 1913: esplosione per cause Dettagli Modulo 5.1 Normativa ATEX
Corso di Strumentazione e Automazione Industriale Modulo 5.1 Normativa ATEX Prof. Ing. Cesare Saccani Prof. Ing. Augusto Bianchini Dott. Ing. Marco Pellegrini Department of Industrial Engineering (DIN) Dettagli LA PNEUMATICA E LE ZONE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE: LA DIRETTIVA EUROPEA 94/9/EC (ATEX)
LA PNEUMATICA E LE ZONE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE: LA IRETTIVA EUROPEA 94/9/EC (ATEX) al 1 Luglio 2003, tutti i prodotti messi in commercio nell Unione Europea e destinati ad essere utilizzati in zone potenzialmente Dettagli CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI. Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI)
CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI) Committente PROTEKNO S.r.l. Via Pavia n.10 MUGGIO (MB) Milano, Dettagli Guida alla marcatura ATEX delle apparecchiature Ex
Guida alla marcatura ATEX delle apparecchiature Ex 1 / 8 1 Aree con pericolo di Esplosione Classificazione ZONE Si definisce «atmosfera esplosiva» una miscela di aria, in condizioni atmosferiche, con sostanze Dettagli Distributori di gas naturale compresso (metano) per autotrazione
Distributori di gas naturale compresso (metano) per autotrazione Sistema di alimentazione: TT, TN-S, Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Dettagli o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
Distributori di GPL per autotrazione Sistema di alimentazione: TT, TN-S, Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata Dettagli Centrali Termiche Classificazione dei luoghi pericolosi
Centrali Termiche Classificazione dei luoghi pericolosi Gianni Bettini Vicenza, 25 giugno 2005 1di 24 Centrali Termiche Classificazione dei luoghi pericolosi Di quali centrali termiche stiamo parlando? Dettagli GRANDE CUCINA A GAS METANO O GPL (cucina in ambiente non domestico: ristorante, mensa, selfservice, pizzeria, comunità, etc.)
GRANDE CUCINA A GAS METANO O GPL (cucina in ambiente non domestico: ristorante, mensa, selfservice, pizzeria, comunità, etc.) Sistema di alimentazione: TT,TN Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti Dettagli Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2006/C 306/02)
C 306/2 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni Dettagli consulenza industriale integrata nuove marcature Ex ed il coordinamento tra gli aspetti tecnici e gli acquisti relatore: Massimo E.
S T U D I O P I C A consulenza industriale integrata nuove marcature Ex ed il coordinamento tra gli aspetti tecnici e gli acquisti relatore: Massimo E. PICA 21 giugno 2013 Termoli (CB) 1 I PERSONAGGI EX Dettagli (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) OEN ( 1 ) CEN EN 1010-1:2004 Sicurezza del macchinario Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione Dettagli Presenza di polveri combustibili o esplodenti base della classificazione dei luoghi pericolosi
Presenza di polveri combustibili o esplodenti base della classificazione dei luoghi pericolosi di Gianluca Saputi, Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL Il pericolo di esplosioni dovute a polveri Dettagli BOLOGNA 12 giugno 2009 Dott.Ing. Gianfranco Tripi
DIRETTIVA ATEX 94/9/CE PER ATMOSFERE ESPLOSIVE - Obblighi di legge per le aziende con zone a rischio di esplosione. BOLOGNA 12 giugno 2009 Dott.Ing. Gianfranco Tripi ATMOSFERE ESPLOSIVE DIRETTIVE ATEX Dettagli CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO
CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO APPALTO DI : SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA DELLA CITTA DI MONDOVI. PERIODO 2004 2010 (EVENTUALMENTE Dettagli CENTRALE TERMICA A GAS METANO O GPL (riscaldamento, produzione acqua calda, grandi cucine, forni da pane, etc.)
CENTRALE TERMICA A GAS METANO O (riscaldamento, produzione acqua calda, grandi cucine, forni da pane, etc.) Sistema di alimentazione: TT Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori Dettagli Applicazione delle direttive Atex al settore della verniciatura: esempi di classificazione delle zone e scelta della apparecchiature.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA PER LE COSTRUZIONI, L AMBIENTE, LA SICUREZZA Applicazione delle direttive Atex al settore della verniciatura: esempi di classificazione delle zone e scelta della apparecchiature. Dettagli Armature illuminanti con tubi LED serie FLF-...22L (Ex d) e FLFE-...22L (Ex de)
SCHEDA TECNICA NUOVO PRODOTTO Rev. 2 07/2014 Armature illuminanti con tubi LED serie FLF-...22L (Ex d) e FLFE-...22L (Ex de) 1 - Scheda Nuovo Prodotto - Armature illuminanti con tubi LED serie FLF-...22L Dettagli MT MOTORI ELETTRICI. Manuale di installazione, funzionamento, manutenzione e sicurezza per motori destinati a operare in aree pericolose
MT MOTORI ELETTRICI Manuale di installazione, funzionamento, manutenzione e sicurezza per motori destinati a operare in aree pericolose 1-II-2G 21-II-2D INDICE 1. Introduzione 2. Ambito di applicazione Dettagli Le direttive Europee di Prodotto
. Le direttive Europee di Prodotto Ing. Giorgio Zerboni Roma, 19 aprile 2011 1 Le Direttive Europee Le Direttive europee sono le regole generali che l Unione Europea si è data in ogni settore e, quindi, Dettagli SENSORE DI TEMPERATURA Tipo ETEX
SENSORE DI TEMPERATURA Tipo ETEX Manuale delle istruzioni di sicurezza La riproduzione parziale o totale di questo documento è proibita. Per ottenere copia di tale documento si prega di contattare ETEA Dettagli Valutazione del rischio per la presenza di miscele esplosive aria/polveri: l approccio metodologico
Valutazione del rischio per la presenza di miscele esplosive aria/polveri: l approccio metodologico Francesca Bellamino D.Lgs. 81/2008 TITOLO XI: protezione da atmosfere esplosive Capo II: obblighi del Dettagli Easy - Gas: Impianto per lo svuotamento e messa in sicurezza dei serbatoi di GPL Metano dell autovetture Nascita del progetto
Easy - Gas: Impianto per lo svuotamento e messa in sicurezza dei serbatoi di GPL Metano dell autovetture Nascita del progetto Il recepimento della direttiva comunitaria 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori Dettagli ATEX LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE DIRETTIVE ATEX SOMMARIO CENNI SUL PERICOLO DI ESPLOSIONE CENNI SUL PERICOLO DI ESPLOSIONE
SOMMARIO LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE DIRETTIVE ATEX ATEX CENNI SUL PERICOLO DI ESPLOSIONE PRINCIPI DI SICUREZZA CONTRO L ESPLOSIONE DIRETTIVA 1999/92/CE DIRETTIVA 94/9/CE PANORAMA NORMATIVO ESPLOSIVO Dettagli RELAZIONE TECNICA DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE PER LA PRESENZA DI GAS, VAPORI, NEBBIE E POLVERI INFIAMMABILI
doglione p.i. flavio... progettazione e consulenza globale per l'impiantistica elettrica e fotovoltaica... via bonzanigo n.11, 14100 asti... tel/fax +39 0141595925 email doglione@libero.it... p.i. 01297560052 Dettagli [Tab.1 Elenco settori a maggiore rischio esplosiosione]
PERICOLO ESPLOSIONE: IL GIUSTO APPROCCIO PER NON CORRERE RISCHI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE Due direttive europee, la 94/9/CE (ATEX 100a) e la 99/92/CE (ATEX 137), hanno modificato radicalmente Dettagli CARATTERISTICHE DELLE MISCELE ESPLODIBILI
Conoscere il rischio / Atmosfere esplosive CARATTERISTICHE DELLE MISCELE ESPLODIBILI 1. Limiti di infiammabilità 1.1 Miscele di gas e vapori Le miscele comburente - combustibile si possono infiammare solo Dettagli Controlgas 3 Sistema di rivelazione fughe di gas
Controlgas 3 Sistema di rivelazione fughe di gas Termoidraulica Scheda tecnica 52 IT 02 1 Indice Controlgas 3... 3 Elettrovalvole a riarmo manuale per gas... 6 Testi di capitolato... 14 2 Controlgas 3 Dettagli L incendio è una combustione della quale si è perso il controllo con i mezzi ordinari e bisogna fronteggiarlo con mezzi straordinari.
Corso Per Addetto Antincendio pag. 15 CAPITOLO 3 LA COMBUSTIONE e L INCENDIO Per combustione si intende una reazione chimica di una sostanza combustibile con un comburente che da luogo allo sviluppo di Dettagli Nuova armatura illuminante con tecnologia LED a fosfori remoti serie EV...-50...L
SCHEDA TECNICA NUOVO PRODOTTO Rev. 0 11/2012 Nuova armatura illuminante con tecnologia LED a fosfori remoti serie EV...-50...L 1 - Scheda Tecnica Nuovo Prodotto - Armatura illuminante serie EV...-50...L Dettagli CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE DI PERICOLO L'identificazione in un impianto chimico o petrolchimico delle zone di pericolo, viene fatta da personale altamente qualificato. Di solito Dettagli Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini
Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini Giovanni Michele Sai La prevenzione delle esplosioni da polvere, La è uno strumento necessario Dettagli Novità per la classificazione delle centrali termiche a metano
Novità per la classificazione delle centrali termiche a metano Pubblicato il: 03/07/2007 Aggiornato al: 03/07/2007 di Gianfranco Ceresini 1. Generalità Con la pubblicazione della nuova guida CEI 31-35/A, Dettagli Antincendio. Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile
Antincendio Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile realizzato secondo gli Standard Regionali in materia di Formazione per la Protezione Civile D.G.R. 4036/2007 - Scuola Superiore di Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
Lucidi lezione "Normativa Antincendio" Conformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi. Fase progettuale: - Vie di esodo - Autorimesse - Locali per impianti tecnologici (CT, Dettagli SISTEMI DI FILTRAZIONE PER POLVERI E GAS POTENZIALMENTE ESPLOSIVI. Relatore Ing. Andrea Doardo
SISTEMI DI FILTRAZIONE PER POLVERI E GAS POTENZIALMENTE ESPLOSIVI Relatore Ing. Andrea Doardo SOSTANZE PERICOLOSE PER LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIAMENTE ESPLOSIVE GAS, VAPORI E NEBBIE sprigionate Dettagli La certificazione di prodotto nell ambito della direttiva ATEX
Direttiva 94/9/CE ATEX 95 (ex art. 100) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Marzo 1994. Concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di Dettagli P i n z a I S E O 1 - Istruzioni di sicurezza
Istruzione Tecnica Codice documento: IT SAFPIN 1 Pagina 1 di 7 INDICE 1.0 Scopo e campo di applicazione... 2 2.0 Documenti di riferimento... 2 3.0 Definizioni ed acronimi... 2 4.0 Gestione del presente Dettagli www.rechner-sensors.com
www.rechner-sensors.com Catalogo Prodotti certificati atex Gas: Zona 0, 1 e 2 Polvere: Zona 20, 21 e 22 Per tutte le transizioni vengono applicate le più aggiornate Condizioni generali di vendita e di Dettagli «IBC: la dissipazione delle cariche elettrostatiche»
6 Workshop della Logistica Chimica: "Uno strumento di supporto alle Imprese per la scelta più idonea delle unità di confezionamento". «IBC: la dissipazione delle cariche elettrostatiche» Massimo Vitali Dettagli Sistemi di bonifica dell ambiente
Sistemi di bonifica dell ambiente Per definire il tipo di zona pericolosa generata dalla sorgente di emissione (per effetto della fuoriuscita della polvere dal sistema di contenimento) AtexPOLVERI chiede Dettagli SISTEMI RADIANTI PER TRATTAMENTI TERMICI
SISTEMI RADIANTI PER TRATTAMENTI TERMICI www.infragas.com CHI SIAMO INFRAGAS si dedica dal 1971 allo sviluppo ed alla diffusione della Tecnologia Catalitica dei pannelli infrarossi a gas per trattamenti Dettagli ISTRUZIONI DI SICUREZZA. euromotori. Manuale istruzioni di sicurezza per motori serie LEX
Pag. 1/7 Motori asincroni SERIE LEX 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 In esecuzione adatta al funzionamento in presenza di: gas, vapori, nebbie infiammabili (II 3G) polveri Dettagli Qualità Provata. Qualità Certificata
Qualità Provata Prova di diffusione Idrogeno: gas inodore, incolore e altamente infiammabile Contenitore saturo di idrogeno con quadro TAIS-EX I prodotti ATEX di Palazzoli sono immersi per più di 4 ore Dettagli Rischio Elettrico In Ambienti di Lavoro
Rischio Elettrico In Ambienti di Lavoro Vademecum A cura del GRUPPO RISCHIO ELETTRICO ANNO 2010 Quest opuscolo rappresenta un estratto dei principali argomenti di autoformazione affrontati dal gruppo di Dettagli ISTRUZIONI DI SICUREZZA. euromotori. Manuale istruzioni di sicurezza per motori serie LEN
Pag. 1/6 Motori asincroni SERIE LEN 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 In esecuzione adatta al funzionamento in presenza di polveri combustibili anche elettricamente conduttrici. Dettagli Realizzazione autorimessa. Via della pace nel mondo Sestri Levante
Dott. Ing. Andrea Muzio Via Dante 72 Sestri Levante (GE) tel. 018541082 - fax. 0185482916 cell. 3357849106 e-mail: andrea@muzioing.it Realizzazione autorimessa Via della pace nel mondo Sestri Levante Opere Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio
Impianti Meccanici 1 Danni provocati dagli incendi negli stabilimenti : - diretti : distruzione di macchinari, impianti, merci. - indiretti : mancata produzione Mezzi di prevenzione e Provvedimenti di Dettagli 3ULQFLSLGHOODFRPEXVWLRQH,FRPEXVWLELOL
,FRPEXVWLELOL I FRPEXVWLELOL sono sostanze capaci di bruciare, cioè in grado di dar luogo alla reazione chimica sopra descritta. Possono essere:,frpexvwlelol Solidi: ad esempio legno, carbone, carta, tessuto, Dettagli MISURE DI PREVENZIONE
MISURE DI PREVENZIONE 1. Inertizzazione Allo scopo di impedire che si verifichi l esplosione di una miscela aria/gas o vapori infiammabili o di una nube di polvere-aria è possibile aggiungere alla atmosfera Dettagli Sonde di rilevazione gas serie UR20S
Sonde di rilevazione gas serie UR20S Caratteristiche principali - Tre modelli per Metano, Gpl e Monossido di Carbonio. - Logica proporzionale o a soglie. - Uscita analogica 4 20 ma - Protezione IP55 - Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali 2-2012 1
Impianti industriali 2-2012 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.10/03/98 Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro D.M.04/04/98 Elenco attività normate (soggette a CPI) Dettagli La Direttiva ATEX: i rischi legati alle atmosfere esplosive nel Settore Metalmeccanico.
La Direttiva ATEX: i rischi legati alle atmosfere esplosive nel Settore Metalmeccanico. Valutazione del rischio e misure organizzative di prevenzione Relatore: Dott.Ing. Giustiniano Armenise Argomenti Dettagli Le condizioni necessarie affinché si produca una combustione sono l esistenza
INCENDI Nell industria di processo l incendio rappresenta il processo più frequente: il calore prodotto e irraggiato provoca generalmente notevoli danni all impianto e pone in serio pericolo l incolumità Dettagli Redazionale tecnico. La prova di sicurezza intrinseca per i trasmettitori di pressione
La prova di sicurezza intrinseca per i trasmettitori di pressione Nell industria dei costruttori di macchine, oltre alle macchine stesse, i produttori esportano verso i mercati globali anche gli standard Dettagli PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81 Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Indicazioni per la stesura del documento standardizzato Dettagli EVML Armatura a LED Low bay
Staffa di fissaggio EVML - Zona 1, 2, 21, 22 - Eccellente dissipazione del calore - Bassi consumi ed alta efficienza - Adatta a basse temperaure - Facile installazione - Ingombro ridotto Alette di raffreddamento Dettagli In accordo alla Direttiva ATEX, gli equipaggiamenti sono progettati in funzione del tipo d atmosfera nella quale possono essere utilizzati.
Atmosfere potenzialmente esplosive sono presenti in diverse aree industriali: dalle miniere all industria chimica e farmacautica, all industria petrolifera, agli impianti di stoccaggio di cereali, alla Dettagli Esplosioni di polveri: prevenzione
Esplosioni di polveri: prevenzione ing. Nicola Mazzei Stazione sperimentale per i Combustibili Divisione di Innovhub-Stazioni Sperimentali Industria Tel: 02-51604.256 Fax: 02-514286 Corso CINEAS: La ricerca Dettagli SLFE. Vano parti elettriche Ex de. - Adatto alle basse -50 C e alle alte temperature +55 C - Facile accesso laterale per. sostituzione lampada
Vano parti elettriche SLFE - Adatto alle basse -50 C e alle alte temperature +55 C - Facile accesso laterale per sostituzione lampada - Ottima resa alle basse temperature -50 C - Zona 1, 2, 21, 22 Vetro Dettagli Condensazione e premiscelazione con ARENA
Condensazione e premiscelazione con ARENA La tecnologia imita la natura 2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONDENSAZIONE Nel loro processo di combustione (tabella 1) tutti i combustibili contenenti idrogeno Dettagli Dimensioni. Dati tecnici. Dati generali Funzione di un elemento di commutazione Contatto NC NAMUR Distanza di comando misura s n 2 mm
Dimensioni M12x1 4 17 32 35 0102 LED Codifica PEPPERL+FUCHS NCB2-12GM35-N0 Caratteristiche Linea comfort 2 mm allineato Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508 Allacciamento Schema elettrico N / N0 Dettagli Workshop: Gestire la Sicurezza di Processo
Workshop: Gestire la Sicurezza di Processo ing. Nicola Mazzei Laboratorio Infiammabilità ed Esplosioni Innovhub - Stazioni Sperimentali per l Industria Tel: 02-51604.256 Fax: 02-514286 mazzei@ssc.it 1 Dettagli www.sicurtime.com RIVELAZIONE GAS PROFESSIONALE
www.sicurtime.com RIVELAZIONE GAS PROFESSIONALE Ospedali è necessario monitorare le fughe di azoto e di gas inerti, stoccati in bombole nelle strutture ospedaliere ed in particolare nelle sale operatorie. Dettagli Presenza di polveri combustibili o esplodenti base della classificazione dei luoghi pericolosi
Presenza di polveri combustibili o esplodenti base della classificazione dei luoghi pericolosi di Gianluca Saputi Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL ISPESL l pericolo di esplosioni dovute Dettagli Relatore: Dott. Lazzaro Palumbo Rischio medio 8 ore PERCHÉ FREQUENTARE UN CORSO ANTINCENDIO? Il rischio incendio è uno dei maggiori rischi per i luoghi di lavoro Non esistono attività lavorative a rischio Dettagli sicurezza abbattimento scintille, rumore e insonorizzazione Sistemi di soppressione e controllo esplosioni...pag. 154 Indoor venting...pag.
sicurezza 157 Sistemi di soppressione e controllo esplosioni, abbattimento scintille, rumore e insonorizzazione Sistemi di soppressione e controllo esplosioni...pag. 154 Sui nostri filtri siamo in grado Dettagli IL RISCHIO INCENDIO IL RISCHIO INCENDIO CAUSE DI INCENDI
IL RISCHIO INCENDIO Dopo aver affrontato (in parte) i temi della sicurezza trattati nel Decreto Legislativo 81/2008 affrontiamo adesso uno dei rischi più frequenti e pericolosi che potremmo trovarci di Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università Dettagli OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 MANUALE ISTRUZIONI sensori MAGNETICI per strumenti serie 2000
OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 MANUALE ISTRUZIONI sensori MAGNETICI per strumenti serie 2000 1. DESCRIZIONE STRUMENTO Gli interruttori magnetici sono utilizzati per essere montati sui lati esterni degli Dettagli Elettrovalvole a sicurezza intrinseca a comando on/off - a norme ATEX
www.atos.com Tabella E0-6/I Elettrovalvole a sicurezza intrinseca a comando on/off - a norme ATEX corpo cursore solenoide a sicurezza intrinseca connettore elettrico comando manuale -06/6 Valvole on/off Dettagli LA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE la normativa di riferimento e la prevenzione dai rischi
LA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE la normativa di riferimento e la prevenzione dai rischi Bergamo 10 febbraio 2012 dott. Giuseppe Trapletti Quali sono le principali situazioni di rischio elettrico? Dettagli GUIDA alla ATEX (PRIMA EDIZIONE)
GUIDA alla ATEX (PRIMA EDIZIONE) GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 MARZO 1994, CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI Dettagli Mezzi Soccorso Bremach Eex
Mezzi Soccorso Bremach Eex Presidi DPI Eliminazione Innesco Cause Innesco Contatto Fiamma Libera Contatto Scariche Elettriche Contatto Superfici Calde Contatto Scintille Zona Avanzamento Eliminazione Innesco Dettagli APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLE DIRETTIVE 97/23/CE (PED), 2006/42/CE (MD) E 94/9/CE (ATEX) AGLI IMPIANTI DI PROCESSO. ing.
Seminario tecnico - 25 novembre 2011 - MILANO APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLE DIRETTIVE 97/23/CE (PED), 2006/42/CE (MD) E 94/9/CE (ATEX) AGLI IMPIANTI DI PROCESSO ing. Matteo Pettenuzzo UNICO riferimento, Dettagli CHEP ATEX. IECEx. Custodia per telecamere antideflagrante. Prodotto Certificato
CHEP Custodia per telecamere antideflagrante Prodotto Certificato ATEX e IECEx ANTIDEFLAGRANTE Più versioni disponibili per soddisfare le più diverse specifiche di pericolosità ambientale. FACILITA' DI Dettagli LE DIRETTIVE EUROPEE ED IL RUOLO DEGLI ORGANISMI
LE DIRETTIVE EUROPEE ED IL RUOLO DEGLI ORGANISMI BERGAMO, 20.12.2005 Relatore: dott. ing. Pier Alberto Frighi DIRETTIVE EUROPEE SETTORIALI Documenti promulgati dal Legislatore europeo per gamma di prodotti, Dettagli Misure tecniche per la prevenzione e la protezione contro le esplosioni da polveri
Misure tecniche per la prevenzione e la protezione contro le esplosioni da polveri Barbara Basso Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni Il datore di lavoro adotta le misure tecniche e Dettagli GOLVER SAFETY PRIMA DI TUTTO SICUREZZA. www.golver.it
GOLVER SAFETY PRIMA DI TUTTO SICUREZZA www.golver.it RIDUTTORI DI PRESSIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO EN ISO 2503 INNESTI RAPIDI AD OTTURATORE NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 561 - ISO 7289 TUBI FLESSIBILI Dettagli Il recepimento delle direttive comunitarie
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IGIENE E SICUREZZA I metodi per la progettazione, la costruzione, le prove e la marcatura sono specificati nella norma EN 13463-1 Direttive ATEX: adempimenti e certificazione per Dettagli Introduzione. 2.1.1 Obblighi di legge generali
2.1 SICUREZZA ELETTRICA Introduzione In questo capitolo sono illustrati gli obblighi di legge e le principali caratteristiche legate agli impianti elettrici dei locali che ospitano le lavorazioni oggetto Dettagli GRADO DI PROTEZIONE 30/05/2003 1
GRADO DI PROTEZIONE 30/05/2003 1 Involucri Funzioni dell involucro: proteggere i componenti dagli agenti nocivi esterni impedire l ingresso dell acqua e dei corpi solidi proteggere le persone dai contatti Dettagli Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso (parte rilevante per la protezione antideflagrante) per trasmettitori di pressione Profibus PA ai sensi della direttiva europea 94/9/CE Appendice VIII (ATEX) Gruppo II, categoria di Dettagli Serie LIT-EX Armature fluorescenti per applicazioni in atmosfera potenzialmente esplosiva
Serie LIT-EX Armature fluorescenti per applicazioni in atmosfera potenzialmente esplosiva Serie LIT-EX > ARMATURE FLUORESCENTI IN ACCIAIO INOX - RMS 550 > NORME DI RIFERIMENTO IEC/EN 61241-0 IEC/EN 61241-1 Dettagli RESISTIVITA ELETTRICA DELLE POLVERI: MISURA E SIGNIFICATO PER LA SICUREZZA
RESISTIVITA ELETTRICA DELLE POLVERI: MISURA E SIGNIFICATO PER LA SICUREZZA Nicola Mazzei - Antonella Mazzei Stazione sperimentale per i Combustibili - Viale A. De Gasperi, 3-20097 San Donato Milanese Tel.: Dettagli Combustione energia termica trasmissione del calore
Scheda riassuntiva 6 capitoli 3-4 Combustione energia termica trasmissione del calore Combustibili e combustione Combustione Reazione chimica rapida e con forte produzione di energia termica (esotermica) Dettagli CEMB S.p.A. - 23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) - Via Risorgimento 9
CEMB S.p.A. - 23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) - Via Risorgimento 9 Tel. (+39)0341/706.111 - Fax (+39)0341/706.299 www.cemb.com e-mail: stm@cemb.com Trasduttore Non Contatto T-NC/API Certificato secondo direttiva Dettagli M-0. Ex e. Settori di impiego: DATI DI CERTIFICAZIONE OPERATORI DI COMANDO M-0603, M-0604 e M-0605. Classificazione: 94/9/EC Gruppo II Categoria 2GD
M-0 La nuova serie Cortem di operatori di comando, controllo e segnalazione M-0 vengono installati quali accessori esterni di custodie e di quadri utilizzati in tutti gli ambienti industriali dove può Dettagli Rivelatori di fughe gas Serie CIVIC1 - CIVIC4
Rivelatori di fughe gas Serie - Caratteristiche principali - Adatti per applicazioni domestiche e industriali. - Funzionamento mediante elettronica con autodiagnostica. - Collegabili fino a 4 sensori IP44 Dettagli Direttiva PED 97/23/CE
Direttiva PED 97/23/CE La Direttiva Attrezzature a Pressione, 97/23/CE, comunemente nota come Direttiva PED, è una direttiva emanata dall Unione Europea, recepita in Italia con il D.Lgs N. 93/2000. Essa Dettagli Il sistema nervoso dell impianto elettrico. Scelta dei cavi negli impianti elettrici del residenziale e del terziario
Il sistema nervoso dell impianto elettrico Scelta dei cavi negli impianti elettrici del residenziale e del terziario Il compito principale di un cavo è quello di trasportare l energia all interno di un Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back