Source: https://www.scribd.com/document/135482337/Borrador-Guia-Rto-Instalaciones-Frigorificas
Timestamp: 2018-09-22 04:01:22
Document Index: 113838035

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 20', 'Artículo 9', 'artículo 15', 'Artículo 14', 'Artículo 12', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 21', 'Artículo 15', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 8', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 9', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 9']

Cadena de Frioo
Selección de Secadores Frigorífico
Historial Versiones CALENER VYP
Bombas de Calor Final
Equipos de Refrigeracion de Alimentos
Cap 84 5a Enm-Afect (Seccion Xvi)
geologia ambientalç
manual aire acondicionada en castellano
Valor Agregado y Prog Mtto
Calefaccion+ +Aire+Acondicionado
04 Ciclo de Refrigeración
15b Instal.mecanicas Final
Jd Robb 29 Creation in Death-creacion en La Muerte_2
indutec presentacion
BORRADOR DE GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGUIRAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
PROPUESTA DE GUIA- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS ITCs
INTRODUCCIÓN Con fecha 8 de septiembre de 2011, entro en vigor el nuevo reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, denominado a partir de ahora en esta guía: RSIF. Un reglamento con muchas variaciones con respecto al vigente anteriormente. Como cualquier otro trabajo de esta índole, el nuevo RSIF tiene una letra pero también un espíritu, por lo cual bastantes conceptos de su contenido requieren aclaraciones y eventualmente correcciones. Tanto la letra como el espíritu de este Reglamento tienen por objetivos básicos el incremento de la seguridad para personas y bienes y la disminución de las incidencias negativas en el medio ambiente de las instalaciones frigoríficas. Y todo ello sin relegar a planos inferiores otra cuestión tan fundamental como son los costes de inversión y mantenimiento de estos procesos. La presente guía tiene la finalidad de facilitar sugerencias concretas donde el texto pueda conducir a interpretaciones diversas. La guía pretende ser una herramienta viva, con la posibilidad de incorporar nuevas respuestas a otras dudas que se puedan plantear. El nuevo RSIF procede en considerable medida de la norma EN-UNE 378 partes 1-4. Por ello la redacción de esta guía algunas de las interpretaciones derivan de modificaciones y subsanación de errores que la propia norma EN-UNE 378-1/4 ha ido incorporando en recientes ediciones. Reglamentariamente esta guía no es un texto vinculante, pero pretende servir de “asesor” en el caso de dudas para quienes tienen que aplicar el RSIF y quienes lo tienen que controlar, es decir para los instaladores y las Autoridades. Con carácter general, pero de gran trascendencia, se insiste en el hecho de que en este nuevo RSIF se ha tratado de establecer el marco reglamentario para que las instalaciones frigoríficas sean mas seguras, menos contaminantes y menos consumidoras de energía, pero que la suma de los costes de inversión y funcionamiento implicados no resulte para el usuario necesariamente mas gravosa. Queda ahora en manos de todas las personas involucradas en el diseño, ejecución, mantenimiento, explotación y control de las instalaciones objeto de este reglamento aplicarlo con la voluntad de seguir el texto, pero igualmente la lógica de la razón para que se alcancen los objetivos marcados. Por ultimo se recuerda a instaladores y usuarios que deben de esforzarse en conseguir diseñar, instalar y mantener con la mejor practica de la ingeniería incluso las instalaciones que queden fuera de este reglamento.
ÍNDICE DE LA GUÍA - Introducción……………………………………………………………………………………………… 01 - Índice de la Guía ……………………………………………………………………………………….. 02 - Guía relativa a: Disposición adicional sexta del RD 138/2011 ……………………....................... 04 - Disposición Transitoria Primera (a)…………………………………………………………………... 04 - Disposición Transitoria Primera (b). ………………………………………………………………….. 05 - Disposición Transitoria Segunda Apartados 1 y 2. ………………………………………………… 06 - Disposición Transitoria cuarta. ……………………………………………………………………….. 06 - Artículo 2, 3c). …………………………………………………………………………………………... 06 - Artículo 5. ……………………………………………………………………………………………….. 07 - Artículo 6. ……………………………………………………………………………………………….. 08 - Artículo 6, apartado 2. …………………………………………………………………………………. 08 - Artículo 7, apartado 2. …………………………………………………………………………………. 08 - Artículo 7, apartado 2, 2º punto. ……………………………………………………………………… 09 - Artículo 8, (a). Definición de instalación. ……………………………………………………………. 09 - Artículo 8, (b). Nivel de las instalaciones. …………………………………………………………… 10 - Artículo 8, (c). Nivel de las instalaciones. …………………………………………………………….10 - Artículo 9, apartado 1, punto b). ……………………………………………………………………… 11 - Artículo 9, apartado 2. …………………………………………………………………………………. 11 - Artículo 9, apartado 3. …………………………………………………………………………………. 12 - Artículo 12. ……………………………………………………………………………………………… 13 - Artículo 14. ……………………………………………………………………………………………… 13 - Artículo 15, apartado 1. ……………………………………………………………………………….. 14 - Artículo 18, apartado a). ………………………………………………………………………………...14 - Artículo 18, apartado b). ……………………………………………………………………………….. 15 - Artículo 20, apartado 1. ………………………………………………………………………………... 15 - Artículo 21, párrafo primero, apartado a). …………………………………………………………… 16 - Artículo 21, párrafo primero, apartado c). …………………………………………………………… 16 - Artículo 21, párrafo segundo. …………………………………………………………………………. 17 - Artículo 24 a) Cambio de refrigerante. ……………………………………………………………….. 18 - Artículo 24 b) Interpretación del límite de variación. ……………………………………………….. 19 - Instrucción técnica IF-01, apartado 3.1.15. ………………………………………………………….. 19 - Instrucción técnica IF-01, apartado 3.2. …………………………………………………………….. 21 - Instrucción técnica IF-01, apartado 3.4.1. …………………………………………………………… 21 - Instrucción técnica IF-01, apartado 3.4.8, (a). ………………………………………………………. 22 - Instrucción técnica IF-01, apartado 3.4.8, (b). ………………………………………………………. 22 - Instrucción técnica IF-01, apartado 3.4.8, (c). ………………………………………………………. 22 - Instrucción técnica IF-02. Apéndice I, Tabla A. …………………………………………………….. 23 - Instrucción técnica IF-02, Apéndice II………………………………………………………………… 24 - Instrucción técnica IF-04, apartado 4.2………………………………………………………………. 24 - Instrucción técnica IF-04, apartado 4.2.1…………………………………………………………….. 25 - Instrucción técnica IF-06, apartado 1.4……………………………...………………………………. 25 - Instrucción técnica IF-06, apartado 2.1………………………………………………………………. 26 - Instrucción Técnica IF-07. Apartado 5…………………………………………………………………26
- Instrucción Técnica IF-07. Apartado 6.3 (a)………………………………………………………… 27 - Instrucción técnica IF-07, apartado 6.3 (b)…………………………………………………………. 27 - Instrucción técnica IF-08, apartado 3.2.4……………………………………………………………. 28 - Instrucción técnica IF-08, apartado 3.3.2…………………………………………………………… 28 - Instrucción técnica IF-08, apartado 3.3.4.1…………………………………………………………. 29 - Instrucción técnica IF-08, apartado 3.3.4.2…………………………………………………………. 30 - Instrucción técnica IF-08, apartado 3.5………………………………………………………………. 30 - Instrucción técnica IF-08, apéndice1………………………………………………………………… 30 - Instrucción técnica IF-09, apartado 1………………………………………………………………… 33 - Instrucción técnica IF-09, apartado 1.3………………………………………………………………. 33 - Instrucción técnica IF-09, apartado 1.5………………………………………………………………. 34 - Instrucción técnica IF-09, apartado 1.7.6…………………………………………………………….. 36 - Instrucción técnica IF-10, apéndice 1 (a)…………………………………………………………….. 36 - Instrucción técnica IF-10, apéndice 1 (b)…………………………………………………………….. 36 - Instrucción técnica IF-10, apéndice 1 Equipos compactos (c)…………………………………….. 37 - Instrucción técnica IF-10, apartado 1…………………………………………………………………. 37 - Instrucción técnica IF-10, apartado 1.2.3…………………………………………………………….. 38 - Instrucción técnica IF-10, apéndice 1. Anexo Modelo de Libro Registro de las Instalaciones …..……………………………….…………………………………….…………. 38 - Instrucción técnica IF-11, apartado 1.2………………………………………………………………. 39 - Instrucción técnica IF-11, apartado 1.2 (b)…………………………………………………………… 40 - Instrucción técnica IF-11, apartado 1.3………………………………………………………………. 40 - Instrucción técnica IF-12, apartado 3.1.5…………………………………………………………….. 41 - Instrucción técnica IF-12, apartado 3.3.1…………………………………………………………….. 41 - Instrucción técnica IF-14, apartado 1.1.1…………………………………………………………….. 42 - Instrucción técnica IF-14, apartado 1.1.3…………………………………………………………….. 42 - Instrucción técnica IF-14, apartado 1.2.1 c)………………………………………………………….. 43 - Instrucción técnica IF-14, apartado 1.2.4.2……………………………………………………………43 - Instrucción técnica IF-14, apartado 2 y 3……………………………………………………………...44 - Instrucción técnica IF-14, apartado 3, punto 5………………………………………………………. 45 - Instrucción técnica IF-15, apartado 1, (a)…………………………………………………………….. 45 - Instrucción técnica IF-15, apartado 1, (b)…………………………………………………………….. 46 - Instrucciones técnicas IF-15, apartado 1 b) y IF-17, apartado 1.7………………………………… 47 - Instrucción técnica IF-16, apartado 3.5.1…………………………………………………………….. 47 - Instrucción Técnica IF- 16. Apartado 3.5.2…………………………………………………………... 48 - Instrucción técnica IF-17, apartado 2.4.1…………………………………………………………….. 49 - Instrucción técnica IF-17, apartado 2.3………………………………………………………………. 50 - Instrucción técnica IF-17, apartado 2.5.3…………………………………………………………….. 50 - Instrucción técnica IF-04 / IF-08 / IF-13 / IF-16. Detectores de fugas…………………………….. 51 - ANEXO Registro Controles De Fugas de Refrigerantes Fluorados …………...………………… 54
Guía relativa a: Disposición adicional sexta del RD 138/2011 Pregunta: ¿Qué empresas se entiende que están autorizadas como empresas frigoristas habilitadas en la fecha de entrada en vigor del RD 138/2011?
Respuesta: De acuerdo con la disposición adicional sexta. Las empresas autorizadas o habilitadas a la entrada en vigor podrán seguir realizando la actividad para la que fueron autorizadas por el derogado Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprobaba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Las empresas instalaciones. autorizadas como instaladoras pueden seguir realizando
Las empresas autorizadas como conservadores-reparadoras pueden seguir realizando el mantenimiento de las instalaciones. Estas empresas, a no ser que dispongan de las dos autorizaciones no están habilitadas como empresas frigoristas que pueden realizar todas las actividades indicadas en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento. Las empresas habilitadas como empresas frigoristas por el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, siguen habilitadas para realizar todas las actividades indicadas en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento.
Guía relativa a: La Disposición Transitoria Primera (a). Pregunta: A las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del nuevo RSIF y aquellas que disponían en ese momento de proyecto y estén aún sin construir ¿Qué reglamento es de aplicación?
Respuesta: En ésta disposición se indica lo siguiente: “A las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se les aplicará lo establecido en el capítulo IV del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas sobre el mantenimiento, reparación, funcionamiento, control de fugas, recuperación y reutilización de refrigerantes, así como gestión de residuos.” Es decir, a las instalaciones existentes deberán cumplir con las IF-14 e IF-17 del RD 138/2011.Además, el personal de mantenimiento de las mismas deberá utilizar los equipos de protección detallados en la IF-16. Los materiales, equipos y accesorios de seguridad del sistema deberán satisfacer únicamente el RD 3099/1977, dado que en su día fueron diseñados según este ultimo RD. Por otra parte, en la disposición transitoria tercera respecto a las instalaciones en trámite de puesta en servicio, se dice: “A las instalaciones frigoríficas que se encuentren en trámite de puesta en servicio en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se les aplicará el mismo régimen jurídico que a las instalaciones ya existentes.” Es decir, se les aplicará en cuanto a las prescripciones de seguridad relativas al diseño y trámites de la instalación frigorífica las que emanan del RD 3099/1977. Con respecto al mantenimiento, reparaciones, control de fugas, etc… se tendrá en cuenta lo indicado en el párrafo anterior.
nunca con agua. Las pruebas de presión pueden ser hidráulicas. mediciones de espesores y prueba de presión serán supervisados por una OCA. si no es posible identificar los materiales de construcción. Junto con la documentación exigible en su día por el R.Para justificar que. siempre que sea posible (por ejemplo con aceite). en el caso de una instalación frigorífica. Si sobre estos últimos no se dispone de la documentación reglamentaria para su fabricación se necesitará un proyecto que demuestre que el recipiente en cuestión es adecuado para prestar el servicio que se requiere y está suficientemente protegido. con la finalidad de buscar soluciones que faciliten su legalización. Hay que tener en cuenta que. en éste caso. Si no hay manera de justificar el cálculo no se podrán legalizar los depósitos. 4. El principal objetivo de la Administración será la legalización de las instalaciones y su inscripción en el censo.D. Dichas diligencias se deben desarrollar de acuerdo con lo indicado en la legislación específica y. Por lo tanto el procedimiento debería ser el mismo que para dichas instalaciones.) se solicitara autorización oficial al Servicio de Seguridad 5 . Será necesario disponer del manual de instrucciones de la instalación. Para ello se presentará el Dictamen de Seguridad y la memoria o proyecto. tendrá un contrato de mantenimiento según lo establecido en R. Habrá que sustituirlos.D. Si técnicamente no fuese factible (por el volumen del equipo. Se deberá justificar que la instalación cumple con las exigencias técnicas del Reglamento e ITC vigentes en el momento de su ejecución. la instalación estaba en “trámite” de puesta en servicio servirá la fecha de presentación del proyecto (nivel 2) o de la memoria técnica (nivel1) en el Órgano competente. El usuario. que no estén dadas de alta (legalizadas) o ampliaciones sin legalizar? Respuesta: Para la Administración estas instalaciones tienen la consideración general de nuevas. Pregunta: ¿Cómo proceder para legalizar instalaciones. Sin embargo. el primer paso consiste en presentar la documentación requerida ante el Organismo competente. antes de la entrada en vigor de este reglamento. siempre que éstas sean seguras. Los cálculos justificativos. de cualquier nivel. al tratarse de situaciones con diversas variantes lo más indicado es recurrir al servicio responsable de la Seguridad Industrial en la Autonomía en la que radique la instalación.3099/1977 se presentará un certificado de la instalación eléctrica emitido por un instalador electricista y una copia del acta de timbrado de los distintos recipientes. etc. de acuerdo con dicho Reglamento. si la instalación es de nivel 2. Conclusión: Si las instalaciones no se encontraban aún en trámite de puesta en servicio en la fecha de entrada en vigor de este RSIF será de aplicación el nuevo reglamento en toda su extensión. 5. Para conseguir soluciones prácticas se recomienda considerar los siguientes criterios generales: 1. 3. Guía relativa a: Disposición Transitoria Primera (b).138/2011 Nota. se entiende como “trámite” las diligencias que hay que llevar a cabo hasta poder realizar la puesta en marcha de la misma.-Respecto al apartado 3. por ejemplo las del acero al carbono de fabricación nacional más comúnmente empleado en éste tipo de construcciones. 2. se podrán hacer los cálculos utilizando las características de un material equivalente.
2 y 2.1 de la instrucción IF-14. 3c). Guía relativa a: Disposición Transitoria cuarta.C. y tendrán lugar cada 10 años. Guía relativa a: Artículo 2. En este caso los períodos deberían contabilizarse a partir de la entrada en vigor este R. desde la fecha de la puesta en servicio de la instalación frigorífica. Para ello es imprescindible actuar dentro del ámbito de una empresa autorizada. Pero serán cada dos años si la instalación tiene una antigüedad superior a 15 años y además una carga de refrigerante mayor de 3000 Kg. (apartado 2 de IF-14). Las revisiones de las instalaciones frigoríficas se llevaran a cabo cada cinco años. Pregunta: ¿Cuándo y cómo se deben llevar a cabo las revisiones e inspecciones obligatorias de las instalaciones existentes antes del 8/09/2011? Respuesta: En primer lugar se recuerda que a efectos de este RSIF las revisiones las realizara un instalador frigorista y las inspecciones una O. 3099/1977).A. se consideran habilitados los instaladores y conservadores-reparadores que dispusieran del carné correspondiente.. especificando las medidas de seguridad adicionales que se adoptarán Guía relativa a: Disposición Transitoria Segunda Apartados 1 y 2. Comprenderán las indicaciones detalladas en los apartados 2. Las exigencias técnicas responderán a las prescripciones técnicas en vigor en el momento de su ejecución (R. Pregunta: Si quedan excluidos de este RSIF los sistemas compactos.D. ¿las cámaras servidas por uno o varios de estos sistemas quedan igualmente excluidas? 6 .Industrial de la Comunidad para hacer una prueba neumática. por parte de una OCA. Pregunta: ¿Qué profesionales se pueden considerar que están habilitados a la fecha de entrada en vigor del RD 138/2011? Respuesta: Como se menciona en ésta disposición. Asimismo los profesionales en posesión del carné en instalaciones térmicas de edificios se considerarán habilitados para realizar las actividades de instalación. salvo que se les hubiese retirado la autorización por parte de la Administración.D. Pero si se trata de refrigerantes fluorados se realizarán con la frecuencia detallada en el apartado 3.3 de la IF-14. Este periodo se contará desde la última inspección realizada y en su defecto desde la fecha de la puesta en servicio de la instalación. será preciso efectuar las revisiones relacionadas con el control de fugas establecidas en la IF-17 Las inspecciones se efectuarán solo en instalaciones de nivel 2. Los periodos indicados se contarán a partir de la fecha de la última revisión realizada o. mantenimiento. Además. La habilitación por sí misma no permite llevar a cabo la actividad profesional. reparación y desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito del RITE. en su defecto.
limitadas por las condiciones establecidas en otros reglamentos de la industria alimentaría que puedan entrar en colisión con ellas. que este cargado en fabrica con la cantidad de refrigerante necesaria y que se instale sin necesidad de conectar partes que contengan refrigerante (sólo habrá que conectarlo eléctricamente o a un circuito secundario). No puede emplearse para enfriamiento directo de productos líquidos alimentarios como la cerveza. la instalación frigorífica incluye los sistemas de refrigeración de cualquier dimensión.Respuesta: Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles.2 Kg. de refrigerante del grupo L2  0. Sin embargo puede usarse sin limitaciones en refrigeradores del aire ambiente para cámaras y locales ocupados por personas. etc. como canales de carne. frigoríficos y congeladores domésticos. fabricado y transportado en una sola pieza. si accidentalmente se produce contacto del etilenglicol con los productos que se están manipulando. circuito de agua. . En estos casos.5 Kg. agua de amasado. Así pues. etc. que deberán ajustarse a las disposiciones del RITE. así como los sistemas secundarios de enfriamiento y los de calefacción generada por equipos frigoríficos (incluidas las bombas de calor). en todos aquellos casos en los que de tener lugar una fuga. el etilenglicol se podría mezclar con el producto alimentario y sería muy difícil su detección. Pregunta: ¿Está permitido el uso del etilenglicol como fluido secundario en instalaciones frigoríficas? Respuesta: Nota previa. punto 3. Es decir.) quedarán excluidos de este RSIF. habrá que tener en 7 . Si. quesos o fruta. b) Que la carga de refrigerante sea inferior a:  2. pero para ello se tienen que dar las condiciones siguientes : a) Que sea un sistema compacto. bajo ciertas condiciones.1.1) estará fuera del reglamento. pero no así la Instalación Frigorífica que es el conjunto de los componentes de uno o varios sistemas de refrigeración y de todos los elementos necesarios para su funcionamiento (cuadro y cableado eléctrico. leche. incluso los utilizados en acondicionamiento de aire y en bombas de calor. El etilenglicol es un líquido que puede utilizarse como fluido secundario de uno de los tipos a) o b). de refrigerante del grupo L3 En este caso el sistema (véase definición en la instrucción IF-01. Solo se excluyen de éste reglamento los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para condiciones de bienestar térmico de las personas en los edificios. Las opiniones dadas en este punto sobre este particular quedan . etc. locales y cámaras relacionados con los sistemas frigoríficos. vino. las cámaras y recintos frigoríficos atendidos por uno o varios sistemas excluidos del Reglamento deberán satisfacer la IF-11 y la IF-12 en los puntos que sean de aplicación a las cámaras y locales refrigerados para procesos (no al sistema). Es decir.5 Kg. de refrigerante del grupo L1  0. Guía relativa a: Artículo 5.).
c) compresores y recipientes de líquido en sala de máquinas y condensadores en el exterior o bien d) compresores en sala de máquinas y condensadores y recipientes de líquido en el exterior.consideración que el etilenglicol es un fluido nocivo por ingestión. recibe el nombre de "emplazamiento" en el texto del artículo. En todos los supuestos se mantiene el mismo nivel de seguridad. Pregunta: En la clasificación de sistemas.2 y 3 citados en el artículo 6.2. la parte de alta en sala de máquinas o al aire libre y todo el sistema en una sala de máquinas. en locales ocupados por personas se explican y delimitan en los apartados 3. Pregunta: ¿Cómo interpretar la definición de los sistemas del tipo 2? Respuesta: Respuesta: En la práctica esta definición se está demostrando imprecisa. apartado 2. ¿En qué categoría se deberían clasificar estos locales a la hora de rellenar el LRI? 8 . b) El objetivo del RSIF es garantizar un nivel adecuado de seguridad. En el segundo caso puede colocarse a) todo el sector de alta en una sala de máquinas) todo el sector de alta en el exterior. apartado 2. Pregunta: Cuando en un mismo edificio se ubiquen dos o más locales cuyo acceso desde el exterior sea independiente y se hallen totalmente separados por elementos constructivos o puertas resistentes al fuego de clase EI-60. Guía relativa a: Artículo 7. según tipos: a) ¿Es posible colocar cualquier sistema en un local ocupado por personas? b) Con el sistema tipo 2 ¿los recipientes pueden montarse en el exterior? a) Las posibilidades de colocar cualquier sistema de los tipos 1. Guía relativa a: Artículo 6. Para evitar riesgos sanitarios se recomienda la regeneración del producto contaminado o su eliminación según se establezca en el correspondiente Reglamento Higiénico Sanitario. apartado 2. Guía relativa a: Artículo 6.1 y siguientes de la instrucción IF-04 y en el Apéndice 1 Tabla A de la referida IF-04. Para ello ofrece tres posibles emplazamientos: todo el sistema en una sala ocupada por personas. por lo cual basándose en la última versión de la Norma UNE-EN 378-3 de 2008 se concreta en los siguientes términos: “Tipo 2: sistema de refrigeración con los compresores y recipientes (acumuladores) de líquido instalados en una sala de máquinas específica o al aire libre” Se advierte que esta definición aplica a la nota 2 de la Tabla A del Apéndice 1 de la Instrucción Técnica Complementaria IF-14. Como aclaración se menciona que la denominada "ubicación del sistema" en la Tabla A.
todo el sistema será clasificado como perteneciente a la categoría B. Guía relativa a: Artículo 7. Como “Conjunto de los componentes de uno o varios sistemas de refrigeración y de todos los elementos necesarios para su funcionamiento (cuadro y cableado eléctrico. apartado 2. el cociente resultante es superior al límite práctico. La sala de máquinas se considerará local categoría D. ¿significa que no han de computarse al establecer la carga máxima? Respuesta: La carga máxima admisible en una instalación frigorífica viene determinada por la necesidad de limitar el riesgo en caso de fuga y éste está ligado a la presencia de personas en el local. Pregunta: Si las cámaras frigoríficas no se consideran espacios ocupados.1. (a). la cual no podrá superar la carga máxima calculada como se indica en la referida Tabla A de la IF-04. Si el refrigerante no puede propagarse fuera del área de acceso restringida. mientras que el resto de recintos pertenecerán a la categoría B. La carga de refrigerante que hay en los evaporadores de las cámaras se deberá sumar a la de los restantes equipos para establecer la carga de refrigerante real del sistema. si al dividir la carga real de uno cualquiera de los sistemas existentes por el volumen del local en el que estará emplazado dicho sistema. será el producto del volumen del local más pequeño ocupado por personas por el límite práctico que figura en la IF-02 (Apéndice 1. la cual está separada del resto del edificio por elementos constructivos y puertas resistentes al fuego. Definición de instalación. circuito 9 . 2º punto. cuando el refrigerante de un sistema pueda llegar a difundirse en locales de distinta categoría. Tabla A) para el refrigerante en concreto. se define la instalación frigorífica. apartado 3. Se recuerda que la carga real de refrigerante en la instalación determinará además la necesidad de colocar el equipo productor de frío en una sala de máquinas específica. Guía relativa a: Artículo 8.Respuesta: Una situación clásica es la sala de máquinas de un supermercado. la instalación deberá clasificarse de acuerdo con la categoría más restrictiva. Los pasillos por los que transcurra el paso de las tuberías no se consideran locales ocupados. el sistema será adecuado para local de categoría D Es decir. Pregunta: ¿Qué criterios deben utilizarse para determinar en qué casos diferentes sistemas de refrigeración ubicados en proximidad configuran instalaciones frigoríficas distintas? Respuesta: En la IF-01. Así pues quién limitará la cantidad de refrigerante admisible en un sistema.4. Si el refrigerante encerrado en el sistema puede llegar a difundirse en el local de categoría B.
). No obstante cuando el conjunto de la instalación supere los 100 kW de potencia instalada en compresores. aunque sólo uno de ellos tenga más de 30 kW y aún en el supuesto de que en su conjunto no superen los 100 kW. Sin embargo. Nivel de las instalaciones. se admite que la responsabilidad quede exclusivamente en manos del instalador. Si alguno de estos tres conceptos es común a varios sistemas. con una potencia instalada total en compresores inferior a los 100 kW. pues en ambas se altera la composición natural de la atmósfera interna. Por tanto.” Diferentes sistemas de refrigeración configuran instalaciones frigoríficas distintas. etc. estamos con seguridad ante una atmósfera modificada. Pregunta: En el caso de tener una instalación con varios sistemas. apartado 1 b). pero uno de los sistemas sea de potencia superior a los 30 kW. sobre todo hoy en día que no se utilizan gases estimulantes puros. quedará toda la instalación clasificada como de Nivel 2. siempre que se monten varios sistemas durante la misma fase de ejecución de una única instalación. b) circuito de condensación y c) cuadros eléctricos de fuerza. se considera necesario que pase a formar parte de las instalaciones de nivel 2. Guía relativa a: Artículo 8. Pregunta: ¿Se podría distinguir entre cámaras de atmosfera controlada y cámaras de desverdización. cuando no tienen en común ninguno de los siguientes elementos o componentes: a) Sala de maquinas. (c). cumpliendo con los requisitos del reglamento cuando la envergadura de la instalación incremente el riesgo inherente. Para ampliaciones o modificaciones véase Guía relativa a: Instrucción IF-15. regulación y control. dada la potencia que alcanza la instalación en sus partes eléctrica y frigorífica. Incluye los sistemas de refrigeración de cualquier dimensión. Nivel de las instalaciones. entonces estos sistemas forman una “instalación”. así como los sistemas secundarios de enfriamiento y los de calefacción generada por equipos frigoríficos (incluidas las bombas de calor). Guía relativa a: Artículo 8. (b). lo cual en sí 10 . En los sistemas con refrigerantes del grupo L1 y una potencia instalada de menos de 30 kW. para establecer a que nivel pertenecen estas últimas? Respuesta: Ambos tipos de cámaras se denominan “cámaras de atmósfera artificial”. Puede parecer que el riesgo es mayor en el caso de la atmósfera controlada que en el caso de las cámaras de desverdización. ¿todo el conjunto será clasificado como de nivel 2 o solo el sistema que supera los 30 kW? Respuesta: El objeto de la división en dos niveles es el de asegurar una correcta ejecución de la instalación.de agua. comprendidos los utilizados en acondicionamiento de aire y en bombas de calor.
795/2010 se menciona expresamente la citada cualificación. aprobado por Real Decreto 1027/2007. se regirán por el R. Por otra parte.D. Véase Anexo I. reparación y desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas que formen parte de una 11 . para el bienestar de las personas. apartado 1. apartado 2.D. Guía relativa a: Artículo 9.apartado 3 b). pues en el R. Por otra parte en el R. 138/2011 se indican las condiciones que deben de ser cumplidas: Pregunta: a) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas Y esta cualificación profesional está incluida en el Catalogo Nacional como ya indica explícitamente el propio R. punto b) del Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus ITC? Respuesta: Se considera que lo cumple. independientemente de que estén formadas por un equipo compacto o sean fabricadas “in situ”. apartado 1. La Cualificación Profesional “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas (IMA040_2)”. de 20 de julio. que se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). concediéndole certificación provisional y equiparándola por tanto a los poseedores del carné de instaladores. se excluyen del ámbito del RSF: “Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para condiciones de bienestar térmico de las personas en los edificios. punto b). que constituyen el sistema primario.” Así pues las instalaciones frigoríficas.D. es decir. Guía relativa a: Artículo 9. 295/2004. en razón a su pertenencia al Catálogo Nacional de profesiones reconocidas.2 d). para ambas cámaras. ¿cumple con lo establecido en el artículo 9 apartado 1. con lo que quienes dispongan del certificado correspondiente están expresamente habilitados. en el apartado 2 del artículo 9 se dice: “Los instaladores que dispongan de habilitación profesional en instalaciones térmicas de edificios podrán realizar las actividades de instalación. Pregunta: Cuando se trata de instalaciones frigoríficas en el ámbito de las instalaciones térmicas en los edificios. 138/2011.mismo obliga a adoptar una serie de medidas para asegurase de que cuando una persona entre en una de estas cámaras el aire en el interior de la misma tenga la composición normal. en este aspecto.D. ¿qué operaciones pueden realizar los instaladores y empresas instaladoras RITE habilitadas por el RD 1027/2007? Respuesta: En primer lugar hay que tener en cuenta que según el Articulo 2. Por lo tanto esta justificado el tratamiento igual. mantenimiento.
la intervención profesional en esta instalación pueden llevarla a cabo los instaladores habilitados por el RITE RD 1027/2007. superior o equivalente) competente cuando se realicen estas operaciones en instalaciones frigoríficas de nivel 2. Los instaladores que pueden intervenir en la reforma. mantenimiento. Estas tienen que ser realizadas por empresas habilitadas por el RD 2060/2008 (Reglamento de Equipos a Presión). reparación o modificación Es también necesario considerar la diferencia expuesta a continuación entre los marcos de actuación de los instaladores frigoristas y los instaladores según RITE:  Si las instalaciones frigoríficas se utilizan para el bienestar humano. incluso tener en plantilla técnico titulado (ingeniero técnico.” Se entiende que los instaladores RITE pueden efectuar todas estas actuaciones en el ámbito de las instalaciones frigoríficas de bienestar de las personas. 12 . tanto de sistemas realizados “in situ” como la colocación de equipos compactos. reparación y modificación de los equipos fabricados según el RD 769/1999 (que tienen el marcado CE). Naturalmente deberán cumplir las exigencias detalladas en el RSIF y sus Instrucciones técnicas complementarias con respecto a: documentación a presentar. reparación. Las revisiones (no las inspecciones) de los equipos a presión se llevarán a cabo conjuntamente con las revisiones de las instalaciones frigoríficas y las pueden efectuar las empresas frigoristas habilitadas. etc. Sin embargo. b) y c) del artículo 9 del RD 138/2011. la intervención en esta instalación queda limitada a los profesionales habilitados de acuerdo con los apartados a). cuando realicen operaciones de instalación. es decir. registro de datos y cualificación del personal (operarios certificados según R.). Todo ello según corresponda al nivel de la instalación. Por último se hace necesario poner de manifiesto que las empresas instaladoras según el RITE deben cumplir con los mismos requisitos establecidos en el RSIF y sus Instrucciones Técnicas Complementarias para las empresas frigoristas con respecto a: personal y medio técnicos. medios existentes. en caso de que el fluido refrigerante sea un gas fluorado de efecto invernadero. tienen que seguirse todas las condiciones establecidas en el RSIF y las Instrucciones técnicas complementarias que apliquen en cada caso. plan de gestión residuos.D. modificación. Además. soldadores acreditados.795/2010.D.  Si las instalaciones frigoríficas se utilizan para uso comercial o industrial. revisión o desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas destinadas para el bienestar humano. son los habilitados por el RD 2060/2008 de equipos a presión.795/2010 en caso de utilización de refrigerantes fluorados. los profesionales habilitados deberán disponer del certificado acreditativo de competencia profesional de acuerdo con el R. para otro uso distinto del bienestar humano.instalación térmica incluida en el ámbito del RITE. Hay que remarcar que ningún instalador habilitado (entre ellos los del RITE) puede llevar a cabo modificaciones o reparaciones en los equipos a presión. Serán estas empresas las que determinen en su caso la necesidad de reforma.
1. En apartado 3. 13 . deberán realizar los siguientes controles: ……………………………………………………………………………………. apartado 3. Pregunta: Las empresas frigoristas autorizadas ¿pueden rellenar las actas correspondientes a las inspecciones periódicas de los aparatos a presión? Respuesta: No. cuando la participación de este último sea preceptiva. Pregunta: ¿Qué significa que el personal que lleve a cabo las uniones soldadas en las instalaciones con refrigerantes fluorados debe estar acreditado? Respuesta: La acreditación reconoce la competencia técnica de una persona u organización para la realización de ciertas actividades bien definidas. se hace extensivo a todas las uniones al aplicar: Apartado 3 del artículo 20: “El instalador o el director de la instalación.2 de la IF-06 se indica en general que: “Los soldadores estarán acreditados para la realización del trabajo de acuerdo con la Norma UNE EN 2871.2. en este caso la realización de uniones soldadas. en el cual se hará constar las instalaciones realizadas. aparatos. En lo concerniente a la instalación frigorífica deben actuar como se le exige a todas las empresas instaladoras frigoristas. ¿deben registrar los mismos datos que las instaladoras frigoristas? Respuesta: Si. características.Guía relativa a: Artículo 9. La acreditación de un soldador comporta su certificación por parte de una entidad acreditada por ENAC para certificación de personas.. Las inspecciones según el RSIF y sus ITC las realizará una OCA y las actas las rellenará la entidad que realice las inspecciones (véase guía a la IF-14. general para todas las instalaciones.2. b) En todo caso. Lo que según el artículo 15 parece limitado a las instalaciones con Gases Fluorados de Efecto Invernadero. apartado 3) Guía relativa a: Artículo 14.1 de la IF-14 se habla de: “Las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que requieran la asistencia de personal acreditado de otras profesiones (como soldadores y electricistas) deberán ser realizadas bajo la supervisión de una empresa frigorista” Guía relativa a: Artículo 12. Pregunta: Las empresas inscritas en el RITE. Por tanto deben llevar un registro propio. las uniones permanentes que deban realizarse en las instalaciones se llevarán a cabo con procedimientos de soldadura adecuados y por profesionales acreditados”.” En el apartado 1.
14 . mantener al día el libro de registro. sino solamente las disposiciones del mismo que afecten al funcionamiento y acondicionamiento de las instalaciones. control de fugas. limitaciones para el almacenamiento de refrigerante en sala de máquinas. apartado a).138/2011? Respuesta: En realidad el apartado “a)” del artículo 18 no exige que el titular conozca el reglamento. apartado 1. En caso de ampliación o modificación de la instalación. mantenimiento. cliente y fecha de su terminación. inspecciones. Entregarán un manual de instrucciones al usuario. Guía relativa a: Artículo 18. Pregunta: ¿Cómo se puede exigir al titular de la instalación que conozca y aplique el R. Tendrán la consideración de productores de residuos.D. que firmarán y sellarán a los efectos oportunos. Es decir. y suministraran los carteles de seguridad reglamentarios. obligación de no poder poner en marcha la instalación sin entregar la documentación exigida por el artículo 21. Guía relativa a: Artículo 15. incluso cuando haya sido la que realizo la instalación y no tenga un contrato de mantenimiento. elaboración de un plan de seguridad si procede. que se situará en sala de máquinas. Rellenarán los boletines de revisiones periódicas y los informes de los controles de fugas. Todas estas anotaciones podrán combinarse con las que se les exige como instaladores del RITE. derecho a exigir la intervención de personal debidamente acreditado para la actividad que va a desarrollar. todo lo relacionado con las revisiones. además de cumplir con todos los requisitos que le pide el RSIF para las instalaciones nuevas ¿tiene la obligación de registrar todas sus intervenciones en el libro de registro de la instalación y de conservar actualizado el libro de gestión de refrigerantes? Respuesta: Sí. 138/2011. tal como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. emitirán un nuevo manual de servicio adaptándolo a la realidad. seguros de responsabilidad. Por ejemplo intervenciones durante el periodo de garantía. por lo que deberá efectuar un contrato con un gestor de residuos. impedir su funcionamiento cuando no ofrezca las debidas garantías. Toda empresa frigorista que intervenga en una instalación deberá anotarlo en el libro de registro. pero deberán quedar claramente consignadas.emplazamiento. Pregunta: La empresa frigorista que ejecute la instalación. facilitar la intervención del personal de la empresa instaladora o mantenedora y que todo esto se lleve a cabo con las debidas seguridades. entregando los esquemas frigoríficos y eléctricos pertinentes y los planos necesarios para complementar los que estén en poder del usuario. Cumplimentarán debidamente las anotaciones que les correspondan en el libro de registro de la instalación frigorífica.
En la tabla A. El titular de la instalación tiene la obligación de suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa frigorista habilitada. ésta le notificará por escrito. con acuse de recibo. la pérdida de las garantías de seguridad. existen tres columnas marcadas como “Temperaturas de funcionamiento”. en una pone “min to 100”y en ella figuran las mínimas temperaturas de utilización cuando a consecuencia de la presión se 15 . Tener la instalación en garantía significa que en caso de defecto de algún componente.2 de la IF-14 y además en el caso de las instalaciones con refrigerantes fluorados será preciso llevar a cabo los controles de fugas preceptivos. Pregunta: ¿Qué se entiende por resiliencia? Respuesta: La resiliencia es la energía máxima de impacto que puede admitir un material. es el fenómeno que se conoce como rotura por fragilidad. ésta será reparada y completada la carga de refrigerante igualmente en los términos que marque el contrato. La obligación de evitar el funcionamiento de la instalación si no hay las debidas garantías de seguridad pertenece a titular. según la carga de refrigerante.2 “Ejemplos de límites de aplicación de temperatura para materiales” del Anexo A de la norma UNE-EN14276-1. Pregunta: En una instalación de nivel 2. es necesario proceder a las operaciones de mantenimiento preventivo indicadas en el apartado 1. por lo que deberá confiar en el criterio de la persona en la cual delegue dicha responsabilidad. éste no tiene porqué poseer los conocimientos técnicos necesarios para poder llegar a esa conclusión. A bajas temperaturas la resistencia del acero se reduce de forma importante y hay peligro de que se produzca una fisura. ¿el titular debe tener suscrito un contrato de mantenimiento? ¿Es responsabilidad del titular impedir el funcionamiento de la instalación cuando no ofrezca las debidas garantías? Respuesta: La respuesta es afirmativa en ambos casos (véanse apartados “c” y “e” del artículo 18. durante el periodo de garantía. mediante impacto con una energía de 27 J sobre una probeta de dicho material. Sin embargo.Guía relativa a: Artículo 18. Guía relativa a: Artículo 20. éste será sustituido por la empresa instaladora en los términos del contrato. No obstante. En el supuesto de que la citada delegación recaiga sobre la empresa mantenedora. apartado 1. no puede producirse. sin una deformación permanente. apartado b). ya que la compensación de tensión debida a la deformación plástica que se toma como condición en la fórmula. Si se produce una fuga de refrigerante. Para evitar el riesgo de rotura es necesario utilizar los materiales que tengan una buena resistencia a la temperatura mínima de utilización y de los que se deberá disponer de un documento que certifique que se ha superado el ensayo de resiliencia realizado a la mínima temperatura de funcionamiento prevista.
pues no se puede ejecutar ninguna instalación sin saber lo que se pretende con la misma y cuáles son los medios disponibles para lograrlo. si se sobredimensiona el espesor. se puede comprobar cuál es la relación de presiones entre la presión que realmente hay a baja temperatura y la presión de diseño a la temperatura máxima. pero antes de la puesta en servicio.puede alcanzar el 100 % de la tensión máxima admisible para el material utilizada en el cálculo del espesor (el P265GH se podría utilizarse. de forma que cuando la temperatura de saturación del fluido es baja. No obstante. 10 mm) o del 50% (espesor máx. Toda esta documentación deberá estar en poder del instalador. no se presenta el fenómeno de rotura por fragilidad. Pregunta: ¿Cuándo hay que entregar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma la memoria de la instalación? Respuesta: En él artículo 20 se indica claramente que la memoria o el proyecto. apartado c). en el lado de alta de las instalaciones en cascada y con el refrigerante CO2. En general los fluidos refrigerantes presentan la particularidad de que la presión desciende considerablemente cuando disminuye la temperatura (véase el ejemplo descrito en la figura A. por ejemplo. No es preceptiva la autorización de las autoridades para proceder a la puesta en servicio de la instalación. Guía relativa a: Artículo 21. En las columnas siguientes de la mencionada tabla A. la relación de materiales etc. La documentación mencionada. haciendo el cálculo con una tensión menor. por ejemplo.1 del citado anexo A).2 se pueden leer las temperaturas de utilización admisibles para una tensión máxima de cálculo reducida hasta un 75% (espesor máx. el equipo está sometido a una baja presión. se preparara antes de la ejecución de la instalación. utilizado para obtener el suministro de energía por parte de la Compañía Eléctrica. apartado a). el acero P265GH sería utilizable hasta temperaturas de -60 ºC y -85 ºC respectivamente. Cuando esto tiene lugar. del director de obra y también a disposición del usuario. para entregar junto con los restantes documentos citados en el artículo articulo 21. Ésta es una medida lógica. así. Pregunta: ¿Es válido el Certificado de la instalación eléctrica. párrafo primero. Por ejemplo son necesarios los esquemas eléctricos y frigoríficos. pero ésta no puede tener lugar sin haber presentado la documentación completa. hasta la temperatura de -10 ºC). juntamente con la que se cita en el artículo 21. Si puede haber coincidencia de bajas temperaturas y altas presiones habrá que emplear materiales con ensayo de resiliencia como se ha mencionado en el segundo párrafo. la presentará el titular de la instalación ante el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma. Aunque a este último solo se le entregara oficialmente la definitiva reflejando la realidad ejecutada. 1er párrafo. párrafo primero. una vez finalizada la instalación y las pruebas. punto d)? 16 . 20 mm) y para una tensión máxima de cálculo del 25 %. Dicha coincidencia la encontraríamos. según corresponda. Guía relativa a: Artículo 21.
para dejar el equipo trabajando en su régimen nominal.Respuesta: Efectivamente. de refrigerante del grupo L3 y a las instalaciones por absorción que utilizan Br-Li-agua. Sobre el grado de llenado de los componentes. 795/2010. se puede calcular la carga considerando el volumen de los distintos componentes. También se pueden estimar a priori de la manera siguiente:  En los sistemas Split o Multisplit la carga real viene dada en las placas de los equipos y solo es necesario añadir la carga para las tuberías de conexión.4 de la ITC-BT-04 del REBT es el que debe adjuntarse a la documentación citada. b) ¿Cómo puede calcularse la carga de refrigerante? c) ¿Qué condiciones mínimas deben de satisfacer estos equipos para su legalización? a) A estos equipos se les aplica exclusivamente los apartados a) y b) del párrafo segundo. el que realiza la instalación eléctrica desde un Cuadro Local ubicado en la sala de máquinas de la instalación frigorífica.5 Kg. En éste caso se presentaran los dos Certificados. Guía relativa a: Artículo 21. se facilita la formación e información pertinentes.5 Kg. párrafo segundo.  En los cursos para obtención del certificado de manipulador de refrigerantes.  En sistemas existentes o más complejos.2 Kg. Pregunta: a) Qué requisitos sobre documentación se exigen a los equipos no compactos con cargas de gas inferiores a :  2. alimentando los diferentes motores y automatismos. de refrigerante del grupo L2  0. es decir con las presiones y los ajustes que consigan el mejor rendimiento. es posible que la instalación eléctrica la ejecuten dos instaladores: uno de ellos puede montar el Cuadro General de Distribución y colocar las líneas de alimentación a los distintos servicios (entre los cuales la instalación frigorífica sería uno más) y el otro.D. b) La carga real de un circuito frigorífico será la que el instalador introduce en el sistema (pesándolo). c) Las condiciones mínimas a satisfacer para legalizar estos equipos se detallan en los puntos a) y b) del Artículo 21. de refrigerante del grupo L1  0. pues se complementan. de acuerdo con el R. Es obvio que hay que hacer un certificado de instalación (como en todas las demás instalaciones frigoríficas) y que por tanto habrá que añadir al mismo las declaraciones de conformidad correspondientes a los equipos a presión. el Certificado indicado en el apartado 5. del artículo 21. el fabricante del equipo puede facilitar datos al menos orientativos (en catálogos de condensadores y evaporadores usualmente se facilitan). considerando el volumen de las mismas y la densidad del fluido a la temperatura de servicio. su grado de llenado y la densidad del fluido en las condiciones de operación. Sin embargo. 17 Respuesta: .
incluida la ficha técnica del equipo. se actualizarán los libros de registro y la documentación. En éste caso será suficiente presentar ante el órgano competente de la CA la hoja nº 2 del certificado de instalación junto con un escrito en el que se notifica el cambio de refrigerante. contemplando todos los puntos detallados en el mencionado apartado 1. 138/2011 no establece claramente si la sustitución de un refrigerante por otro debe entenderse como una modificación aunque indirectamente se desprende de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 24. Puesto que.D. En el apartado 1.. Si se supera la PS de la instalación.  Comprobar que los compresores son adecuados para el nuevo refrigerante. Se trata en este caso de analizar los riesgos que pueden derivarse de dicha sustitución. Pregunta: ¿El cambio de refrigerante puede considerarse una modificación de un sistema frigorífico? ¿De ser así será preciso proceder a la elaboración de una memoria o proyecto según nivel de la instalación? Respuesta: El R. en especial juntas. Para estas instalaciones no es necesario disponer de un Libro de Registro. antes de la puesta en servicio..7 de la IF-17 se relacionan una serie de medidas que deben aplicarse en éste tipo de intervenciones destacando las siguientes:  Comprobar si la presión máxima de trabajo del nuevo refrigerante es mayor o menor que la presión máxima de diseño (“PS”).del sistema. de 7 de mayo. aumenten la presión.  Comprobar compatibilidad de materiales. con el nuevo refrigerante y el aceite que éste precisa. 2060/2008: “Se considerarán modificaciones importantes de instalaciones las que alteren la función principal. Solo se requerirá como ha quedado dicho el certificado de instalación.El titular.7 de la IF-17. que puede ser asimilada a una memoria.  En el caso de instalaciones de absorción de Br Li-agua habrá que presentar además la justificación de la idoneidad de la solución. o sustituyan los elementos 18 . modifiquen la temperatura de forma que pueda influir en el material. Si la presión máxima de servicio del nuevo refrigerante es igual o inferior a la PS del sistema y el fluido pertenece al mismo grupo de riesgo. entonces se aplicará a todo el conjunto el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 8 del R. no será preciso someter al sistema a una prueba de estanqueidad. se deberá incluir en dicha documentación el estudio llevado a cabo para la sustitución. además.D. El cumplimiento de dicho apartado es obligatorio e imprescindible para tener la seguridad de que se evita la posibilidad de fugas de refrigerante o anomalías. Guía relativa a: Artículo 24 a) Cambio de refrigerante. deberá presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma:  El mencionado certificado de la instalación y las declaraciones de conformidad de los equipos a presión que lo precisen. sustituyan el fluido por otro de mayor riesgo de acuerdo con el Real Decreto 769/1999. entonces no se considerará modificación.
podría ser aceptable sobrepasar el límite del 2 %. por otros más modernos y con ello más eficaces a los originales. potencia nominal de los motores eléctricos de accionamiento (adviértase que en el Artículo 24 cuando se hace mención a la potencia instalada.. etc. es decir. por seguridad de los dos equipos más próximos el de mayor capacidad. Guía relativa a: Artículo 24 b) Interpretación del límite de variación. previa justificación No obstante hay que tener en cuenta que el límite se refiere al total de la instalación y no únicamente al equipo sustituido. así como el certificado de pruebas a presión y los documentos detallados en el artículo 21 del RD 138/2011 si ha habido alguna modificación que les afecte. En el supuesto que el equipo a sustituir haya quedado obsoleto y se haya elegido. Pero otras características como son el COP (Coeficient of Performance) o Coeficiente Frigorífico. De todas maneras y para evitar abusos las características de los nuevos componentes deben de ser las más cercanas posibles a los originales. condensadores.” En éste caso se considerará una modificación de la instalación y se requerirá antes de la puesta en servicio una memoria o proyecto. se tienen que mantener necesariamente dentro de los límites indicados. evaporadores. Los indicadores de seguridad para todo equipo de sustitución. 19 . paneles aislantes de cámaras. caudales de aceite en compresores de tornillo e incluso la potencia frigorífica pueden mejorarse sin que con ello se reduzca la seguridad la instalación ni que pueda considerarse como ampliación encubierta. También se acompañará el certificado de instalación y el de dirección técnica si se requiere. en el que se analicen las consecuencias y medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento seguro de la instalación (basados en el estudio exigido en la IF17). según corresponda. Es de destacar en este punto que el cambio del tipo de refrigerante. Pueden darse supuestos de sustitución de componentes principales de la instalación como compresores. para enjuiciar las modificaciones de las instalaciones? ¿Deben cumplir con ello todos los parámetros? Respuesta: El objetivo principal de ésta limitación es evitar que se puedan producir modificaciones o ampliaciones encubiertas que impliquen la disminución de las garantías de seguridad del proyecto original. dentro de los estándar del mercado. Pregunta: ¿Cómo debe de interpretarse el grado de variación límite establecido (≤ 2%). las presiones de trabajo. sin que se deba interpretar como una ampliación en el sentido de este reglamento. se refiere a la potencia de accionamiento y en ningún caso a la potencia frigorífica entregada) y otros parámetros de seguridad. se considerará siempre una “modificación” de la instalación. los puntos de consigna para los limitadores de presión o temperatura.de seguridad por otros de tipo diferente. por otro de mayor riesgo.
1. control de la carga.e recolección estacional o aplicación temporal de climatización. recuperación y carga de refrigerante.. Con el fin de mejorar la amortización de la instalación se suelen colocar sobre plataformas de transporte. Para cargas superiores se aplicará el siguiente punto d). tales como interconexionado (si es preciso) y carga de refrigerante.Guía relativa a: Instrucción técnica IF-01. se utilizan cuando tienen aplicación en emplazamientos diferentes y se precisan durante determinados periodos de tiempo (p. los puntos de utilización previstos y las medidas que se van a aplicar en las operaciones de prueba de estanqueidad.).)..D. entregados de fábrica cargados de refrigerantes. puesto que no ha sido concebido para formar parte de un vehículo y dar servicio en el mismo. pistas de patinaje desmontables o itinerantes. el traslado y posterior puesta en servicio de estos sistemas deberá cumplir adicionalmente con las condiciones que se detallan a continuación: a) En el caso de sistemas nuevos compactos pequeños y grandes. d) Para efectuar el traslado de los sistemas abiertos con refrigerantes del 20 . con refrigerantes del grupo 1 (de máxima seguridad). Estos sistemas.. En la memoria o el proyecto. b) Cuando se trate de sistemas partidos con refrigerantes del grupo 1. pero con refrigerantes del grupo 2 o 3 (de media y baja seguridad) deberán cumplir las exigencias establecidas en los citados puntos aunque limitando la carga de refrigerante a 30 kg. se deberá reflejar el tipo de trabajo que van a llevar cabo. así pueden ser desplazados de una localidad a otra y cuando llegan al lugar de utilización se estacionan fijando las plataformas y llevando a cabo las operaciones que sean necesarias. Por su especial condición. que cabría denominar como instalaciones frigoríficas autónomas trasladables. para la primera y sucesivas puestas en marcha después de cada traslado y ubicación se seguirán las instrucciones establecidas por el fabricante en cuanto a los trabajos a realizar.. Después de cada traslado y cambio de ubicación será suficiente realizar una nueva puesta en marcha siguiendo las instrucciones del manual del fabricante mencionadas anteriormente en este punto. Funcionarán pues como instalaciones fijas y por tanto entran dentro del ámbito de aplicación del RD 138/2011. etc. c) Los sistemas descritos en los puntos a) y b) anteriores.1. vacío.769/1999) y el presente RSIF sobre este particular.15 de la IF-01 se definen como móviles los sistemas que son transportados durante su funcionamiento. etc. su primera puesta en marcha se realizará según las instrucciones establecidas por el fabricante en el manual técnico (ajuste de los elementos de seguridad. cada vez que se pare o vaya a poner en servicio la instalación. La pregunta en este punto es si un sistema que se transporta de un emplazamiento a otro pero que funciona solamente en régimen estacionario ¿Se puede clasificar como sistema móvil? Respuesta: No.15. según corresponda. Salvo en el caso de que se modifiquen las tuberías de unión entre ambas partes. que se entreguen de fábrica con las partes internas y externas cargadas de refrigerante y las tuberías de unión precargadas o al menos presurizadas con gas inerte. pues entonces se tendrá que cumplir con lo que establecen el RAP (R. apartado 3. Pregunta: En el apartado 3.
nos encontraremos con sistemas frigoríficos que tienen aplicaciones diferentes. una es la de conservación y exposición de productos alimentarios y la otra el confort humano en cuyo caso habrá además que tener en consideración las prescripciones relativas a las condiciones ambientales y de circulación de aire fijadas en el RITE.D.4. Todas estas operaciones deberán quedar registradas en el libro de la instalación y antes de ponerse en marcha en el nuevo emplazamiento se deberá notificar al órgano competente de la comunidad autónoma.5 bares a. entregando una copia de la documentación requerida según el artículo 21. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-01. apartado 3. No tendrá consideración de espacio. se exige la extracción del refrigerante y la presurización con gas inerte hasta una presión de 1. Así pues. Véase detalles en esta guía Artículo 8 (a): Definición de las instalaciones. local o recinto habitado a los efectos de establecer la carga máxima de refrigerante en la instalación frigorífica”.2. punto 3. Se reproduce seguidamente esta definición: “local o recinto. en el artículo 14 se indica que las empresas inscritas por el RITE cumplirán todo lo previsto en el artículo 12. Si se requiere modificar las tuberías de interconexión se deberá justificar el cumplimiento de lo establecido en RAP (R.2. integrándose las obligaciones de registro citadas en dicho artículo en los registros previstos según RITE. condensadores o tuberías. En conclusión. los sistemas frigoríficos destinados a las instalaciones térmicas de edificios constituirán una instalación frigorífica independiente. apartado 3. en el caso de las instalaciones frigoríficas destinadas a instalaciones térmicas para edificios. no accesible al público. 21 . exceptuándose como tal cuando solo contiene evaporadores. Respuesta: Guía relativa a: Instrucción técnica IF-01. componentes del sistema de refrigeración. Pregunta: Si en un edificio hay sistemas frigoríficos destinados a cámaras o muebles frigoríficos y uno o varios sistemas dedicados al bienestar de las personas ¿Todos estos sistemas pertenecen a la misma instalación? Respuesta: No necesariamente. de todos sus componentes. e) En el nuevo emplazamiento se procederá a realizar la correspondiente puesta en funcionamiento con las mismas exigencias que se establecen en este RSIF para la primera puesta en marcha de este tipo de instalaciones. Además. especialmente previsto para contener (por razones asociadas con la seguridad y protección del medio ambiente).1. ¿se considera sala de máquinas y debe cumplir con todos los requisitos exigidos para estas salas? La propia definición de la sala de maquinas especifica (IF-01.grupo 2 o 3 (de media o baja seguridad) de cualquier tamaño y carga de refrigerante y los compactos/partidos con carga de refrigerante del mismo grupo superior a 30 kg.769/1999)y en el RSIF para las nuevas tuberías.1) contesta negativamente este asunto. Pregunta: Una sala refrigerada que contiene solo el evaporador.
en el apartado 3.769/1999? Respuesta: En primer término hay que resaltar que la UNE-EN 378-1-2008 modificó éste apartado para que coincidiese con la Directiva 97/23CE y de esta forma también con el R. está de acuerdo con el RD. transpuesta por el R. Sin embargo. b) del grupo de gases y c) de los valores PS x DN.1.3 del citado RAP.) y las tuberías (punto 1. Por lo expuesto se interpreta que los citados “colectores” son tuberías y se deben de tratar como tuberías.2 de su artículo 1.8. La Directiva 97/23 CE recogida en el RD 769/1999. El mismo RD 769/1999 en el Anexo II establece los cuadros de evaluación de la conformidad por separado para recipientes y para tuberías.4.769/1999 (Reglamento de AparatosEquipos a Presión).4. Pregunta: ¿Las tuberías de una instalación frigorífica son o no equipos a presión? Respuesta: Esta cuestión se contesta concretamente en la guía de interpretación de la Directiva de Equipos a Presión PED 97/23 CE (Guía 1.10 define como “colectores” los “tramos de tubería o tubo de un sistema de refrigeración al cual se conectan dos o más tuberías o tubos”. El RSIF los considera por lo tanto tuberías. etc… en un sistema a presión. define las tuberías como equipos a presión “cuando estén conectadas para integrarse en un sistema a presión” y en la última frase del mismo apartado precisa: “Se 22 . Por ejemplo para NH3 gas. apartado 3.D.8. Esta Directiva se incluyó en el Reglamento de Aparatos a Presión (RAP según RD 769/1999). Cuadro 6 del Anexo II. UNE-EN 14276-1 y 14276-2) no hacen diferencias entre colectores y tuberías. Las tuberías en si. así como a los serpentines/baterías de tubo. Pregunta: ¿El excluir de los “equipos a presión” (ahora denominados “recipientes a presión” en la EN-UNE 378-1-2008). en función de: a) si el medio es gas o líquido. punto 1.1 y 2. como elementos individuales. En este caso estarán sujetas a este RAP y se convertirán en “equipos a presión” dentro de las condiciones y límites establecidas en el Anexo II de este Reglamento. Actualmente las Normas Europeas de referencia (UNE-EN 378-1-2008. embridado.9). en su Artículo 3 diferencia entre los recipientes (punto 1. a los evaporadores de menos de 15 litros. (c). Es decir. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-01.3). (a).8. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-01. apartado 3.Guía relativa a: Instrucción técnica IF-01. pueden pasar a clasificarse como “tuberías” en el sentido del Artículo 3.8 de la IF-01. (b).4. una vez incluidas por soldadura.5. no son equipos a presión.4. Cambió incluso el titulo pasándolo de “equipos a presión” a “recipientes a presión” (ya se ha dicho antes) En la Directiva 97/23.D 769/1999. en los apartados 2. apartado 3. El conjunto de estos valores determina su categoría.1. Pregunta: ¿Los denominados “colectores” en las instalaciones frigoríficas deben de tratarse como “tuberías” o como “recipientes o depósitos a presión”? Respuesta: En primer lugar la IF-01 en su punto 3.
Si no fuera así. R-508A. la longitud de 1. pues no están destinados al enfriamiento o calentamiento de aire. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-02.  Los condensadores refrigerados por aire y los condensadores evaporativos se considerarán equipos a presión. no figura con el superíndice (11).2 dm3. Esto sucede si el producto DN x PS (diámetro del colector mayor x presión de diseño) es superior al producto de Vh x PS (Vh =volumen del colector mayor). mediante válvulas de seguridad. serpentín o batería. La presión PS es de 20 bares. Apéndice 1. aire acondicionado o bomba de calor  Que en la construcción del equipo las tuberías sean predominantes Para que se cumpla el último punto se precisa que la Categoría como tubería (CT) sea mayor que la categoría como recipiente (CR). por error. los fluidos indicados son refrigerantes fluorados de efecto invernadero y por lo tanto regulados por el 23 . R-508B.5 m y con ello volumen interno de 1. El cálculo DN x PS daría 42x20 = 840 y sería superior al valor Vh x PS 1. con volumen interno de 15 dm3 incluyendo el colector. o si no hay colector. Cuando se dice que están excluidos los evaporadores en que cada sección por separado no supere los 15 dm3.  Que se utilicen en sistemas de refrigeración. R-509A y R-411A? Respuesta: Aunque la tabla A. el serpentín se clasificaría como equipo a presión y entonces para determinar su categoría se debería sumar el volumen de los colectores al volumen interno de las tuberías y multiplicarlo por PS. Pregunta: ¿Están regulados por el Reglamento CE nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero los refrigerantes R-507A.  Hay que tener en cuenta que cuanto menor sea el volumen menor será el riesgo. el evaporador. el cálculo de este volumen incluirá la suma de los volúmenes interiores del tubo y colector.2 x 20 = 24Las características como “tubo” predominan y por lo tanto el evaporador no es un “equipo a presión”  Los serpentines que se usen para enfriamiento de agua mediante la evaporación de un refrigerante. Ejemplos:  Si DN x PS> Vh x P. Como consecuencia.equipararán a las tuberías los cambiadores de calor compuestos por tubos y destinados al enfriamiento o el calentamiento de aire”. el diámetro del mismo es DN 42 (tubo de 15/8”). En la guía interpretativa 2/4 de la Directiva 97/23 se aclara que esto solo tiene lugar si se cumplen tres condiciones simultáneamente. Pongamos un caso limite: Evaporador de una sección. tendrán la consideración de tubería. o para calentar o enfriar cualquier fluido mediante el aire ambiente pero que no formen parte de una instalación frigorífica de aire acondicionado o bomba de calor. dichos equipos deberán estar convenientemente protegidos contra sobrepresiones. tendrán la clasificación de equipos a presión. Tabla A.  Que el fluido secundario sea el aire.
m es la carga del refrigerante. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-02. αrecuperación. Pregunta: Si se coloca uno o varios sistemas. β. n es el tiempo de funcionamiento del sistema...Es el valor que deberá figurar en el cartel de seguridad de la instalación.. apartado 4. es decir. en kilogramos por kilovatio-hora. Los boletines se emiten mensualmente y hay un informe anual. En España la media nacional la publica el Observatorio de la Electricidad de ADENA – WWF. en función del tipo de maquinaria estará comprendido entre los 10 y los 20 años. αrecuperación es el factor de recuperación. Eanual es el consumo energético.Se obtiene de la tabla A del Apéndice 1 de la IF-02 “n”. con una potencia instalada total inferior a 100 24 . en kilovatio-hora por año. referido a CO2. Varía con las diferentes fuentes de procedencia de la energía consumida. en kilogramos. En el resto de instalaciones frigoríficas se puede considerar una recuperación del orden del 0. a tal efecto se propone el uso de la siguiente ecuación: Guía relativa a: Instrucción técnica IF-04. L son las fugas.        PCA es el potencial de calentamiento atmosférico. β es la emisión de CO2.95. Se mide en años y. se puede estimar un valor del orden de 0. en años.referido Reglamento.Depende de la zona en la que vaya a ubicarse la instalación frigorífica y de la compañía suministradora de la energía eléctrica.. Eanual.6. “m”. con los consumos eléctricos correspondientes a las condiciones de trabajo previsibles durante esos periodos. “L”.Es el período de vida previsto para la instalación. Seguidamente se dan unos consejos prácticos.Para su cálculo se deberá tener en cuenta el perfil de trabajo de los compresores. de 0 a 1.2.En la llamada línea blanca (unidades split etc. Se trata de una variable aproximada ya que está basada en expectativas futuras y se determina en función de la experiencia o previsiones de amortización..La estimación se hará primordialmente para comparar sistemas en instalaciones nuevas y se considerará que las fugas son inversamente proporcionales al tamaño de la instalación. PCA. los periodos de tiempo que trabajan a plena capacidad y parcializados. Pregunta: ¿Qué datos y coeficientes se tienen que considerar para el cálculo del TEWI en las instalaciones? Respuesta: La dificultad en el cálculo del TEWI estriba en la elección de los coeficientes que son aplicables..).. expresadas en kilogramos por año. Apéndice 2.
¿Habría que prever un sistema de ventilación adicional que se activara con el detector? Si se satisfacen las medidas indicadas en 4. En el caso de los compresores abiertos. apartado 4. Según esto. en un local que no es una sala de máquinas específica y se cumple lo establecido en la IF-04 (4.kW. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-06.2. de acuerdo con éste apartado es: “PRESIÓN DE DISEÑO: Presión elegida para determinar la presión de cálculo de cada componente. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-04.4.” “PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE: Presión máxima para la que está diseñado el equipo.2 no se precisará la colocación de Respuesta: un sistema de ventilación. Es posible encontrarse con especificaciones que soliciten presiones de diseño superiores en 2 bares o en un porcentaje determinado a la máxima de servicio.2. especificada por el fabricante.1. por personal especializado. la potencia instalada coincide con la nominal que también es conocida con el nombre de potencia de accionamiento A efectos de la interpretación de ésta guía ambos términos tienen el mismo significado.” La presión de diseño debe ser igual o superior a la máxima de servicio. Pregunta: ¿Cómo se pude interpretar que la presión de diseño sea superior a la máxima admisible y que a su vez la presión de prueba sea 1. a la ventilación del local antes de que alguien pueda entrar en él. Esto sólo tiene como objeto tomar un margen de seguridad adicional. la máxima potencia consumida por el motor de accionamiento…”. La presión de diseño es la presión de cálculo y por tanto no hay inconveniente en que sea más elevada que la máxima de servicio. esto es perfectamente admisible y se está 25 . potencia instalada y potencia de accionamiento serían términos equivalentes.3 de la IF-01. Pregunta: En éste apartado aparece el término “potencia de accionamiento” ¿Qué diferencia existe entre potencia instalada y potencia de accionamiento? Respuesta: En el apartado se indica: “…se entenderá por potencia instalada.2. apartado 1. En caso de actuación del detector se activará una señal acústica y luminosa en un lugar en que haya permanentemente una persona y se procederá. Pero si la presión de diseño de un componente se identifica como la máxima de servicio a la que pueda ser sometido.2). salvo que lo haga provisto de un equipo de respiración autónomo (exigibles por este Reglamento solo para sistemas con carga superior a 200 kg). en el caso de motocompresores herméticos o semiherméticos.43 veces la máxima admisible? Respuesta: La definición de presiones tiene lugar en el apartado 3.
.2060/2008.D.D. apartado 2. en la que expresamente estén reguladas las condiciones que en él se contemplan. 1 del R. pero deberán estar equipados con motores antideflagrantes. con idéntico refrigerante. ¿cuál debe considerarse la carga total de refrigerante a efectos de comprobar si se supera o no el límite práctico? Respuesta: Estén los sistemas.dentro de la seguridad.138/2011(RSIF) advierte.” ¿Esto no excluye los equipos a presión utilizados en las instalaciones frigoríficas? de 1. Apartado 5.1. En el apartado 1. 2060/2008 sería de aplicación no solo a recipientes e intercambiadores de las instalaciones frigoríficas.D. Ésta es la función que han llevado a cabo el R. cuya transposición se llevo a cabo con el R. de la necesidad de cumplir el R.D. se deberá analizar independientemente la incidencia de cada uno de ellos.D.D. Por otra parte la presión de prueba será admisible (PS).D. Como ejemplo. Cuando los refrigerantes sean distintos. en el caso de una instalación en cascada con R-744 en el escalón de baja y R-717 en el escalón de alta. Pregunta: Si tenemos una instalación compuesta por varios sistemas.. En el supuesto de que haya sistemas con refrigerantes pertenecientes a distintos grupos de seguridad. Sin el R. con los compresores ubicados en un mismo local.769/1999 (RAP). es más. los extractores con toda probabilidad. 2060/2008 (REP) y el R. ubicados en una sala de máquinas o en otro local. sino también a la instalación de sus tuberías.D. solo hay que tener en cuenta el sistema con mayor carga. deberán dimensionarse para la carga de R-744.3 de la IF-06 se dice “La presión de diseño de cada componente no será inferior a la presión máxima admisible “PS” del sistema o de la parte del mismo donde vaya instalado”.D..D. 138/2011. p. el R. 138/2011. Pregunta: En el apartado 3 del Art. en función del grupo al que pertenezcan y adoptar las medidas adecuadas para cada uno de ellos. lo cual significa que debe ser IGUAL O SUPERIOR. También establece la necesidad de proceder a inspecciones del tipo C en los casos contemplados por el citado R. en distintas ocasiones. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-06.e. Guía relativa a: Instrucción Técnica IF-07. habrá que analizarlos para cumplir las exigencias dimanantes de cada uno de ellos.2060/2008 se dice “Se excluyen del presente reglamento aquellos equipos a presión que dispongan de reglamentación de seguridad específica. 2060/2008. puede ser que un refrigerante del grupo1 26 . Y las prescripciones de una directiva prevalecen sobre la legislación nacional que desarrolle aspectos contemplados en aquella. la legislación nacional debe desarrollar y aplicar las directivas. 769/1999 y reclama la obligatoriedad de efectuar las reparaciones de los equipos a presión de acuerdo con el R. Obsérvese además que el propio R.43 veces la presión máxima Respuesta: Todos los equipos a presión están sujetos a la Directiva de Equipos a Presión 97/23 CEE.
Según el RSIF el volumen neto útil de la suma de la cubeta y del foso/deposito será como mínimo un 50% superior a la máxima cantidad de NH3 liquido que pueda salirse del circuito frigorífico en caso de accidente.). Con este fin se deberá de construir el suelo de la sala de maquinas en forma de cubeta de hormigón que permita el drenaje hacia un foso o deposito a inferior nivel. El foso/deposito estará dotado de venteo y de medios para extraer los residuos y ponerlos en un recipiente para su posterior envió a su eliminación.000 kg de R717? Respuesta: El objetivo es evitar la contaminación de las aguas residuales por amoniaco en el caso de escape de NH3 líquido por accidente de un sistema frigorífico. conexión para cisternas autoaspirantes etc. Apartado 6.marque el caudal de extracción de ventiladores y otro del grupo 2 la protección antideflagrante para el motor del extractor. Igualmente estará prevista en el diseño la manera de recoger el NH3 líquido del foso/deposito y cargarlo en algún medio para su traslado al lugar de depuración o destrucción (bomba. Guía relativa a: Instrucción Técnica IF-07. ubicado dentro o fuera de la propia sala. asegurándose de que en caso de accidente el NH3 no llegue a la red de alcantarillado público.3 (b).3 (a). apartado 6. Por otra parte rigen todas las exigencias establecidas en el RSIF y sus ITC en cuanto a las medidas a tomar si aparecen fugas de refrigerante. El foso/deposito puede utilizarse también para recoger “otros residuos” procedentes de la limpieza o fugas de aceite frigorífico de la sala de maquinas. Pregunta: ¿Cómo se puede realizar la denominada “sala de recogida de líquidos” en el caso de sistemas con más de 2. Otra medida adicional no obligatoria podría ser la instalación de un detector de NH3 en el circuito de desagüe (la colocación obligatoria de detectores de NH3 en circuitos secundarios se establece en el apartado 3. Pregunta: En una sala de máquinas específica con varios circuitos frigoríficos independientes (sistemas) a) ¿se deben de sumar sus cargas de NH3 para determinar si procede construirlas con recogida de líquidos? b) Si en una sala de máquinas existente.4 de la IF-16. con motivo de una ampliación de un 27 .para sistemas Indirectos de refrigeración con carga de NH3 superior a 500 kg). En este caso el volumen estimado para esta ultima finalidad tendrá que sumarse al calculado para el derrame de NH3 liquido y disponer en el foso/deposito de un control de nivel que avise al personal de mantenimiento cuando se haya alcanzado el nivel máximo acumulable de los “otros residuos” citados. reduciendo también en lo posible su incidencia en el aire ambiental. La solución definitiva deberá abordarse considerando el tratamiento general de residuos de la planta. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-07. para que procedan a su vaciado.
estableciendo indicaciones que evitan que la presión generada por el llamado “compresor térmico” (por analogía entre la función del compresor en la instalación convencional y el generador en la instalación de absorción) supere la presión máxima admisible. al tratarse de una máquina de absorción.2 trata de los limitadores de presión y temperatura para todos los generadores que puedan producir una presión superior a la máxima admisible.m ρ10 = Densidad del refrigerante a la presión de saturación a 10 ºC (kg/m3) 28 . Respuesta: El apartado 3. apartado 3. Pregunta: ¿Cómo se debe dimensionar la válvula de seguridad para la protección de los compresores de desplazamiento positivo con caudal volumétrico superior a los 25 dm3/s (90 m3/h)? Respuesta: Como indica el propio texto. y establece dos excepciones : a) La primera excepción se limita a instalaciones con carga de refrigerante inferior a unas cantidades determinadas. que se refiere a las plantas de absorción y da indicaciones relativas al compresor. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-08. Adviértase que en los apartados b1 y b2 donde se menciona al compresor. apartado 3.2. debe aplicarse la norma UNE-EN 13136.4.4. Cuya ecuación se indica seguidamente: En la que: Qmd = Es la capacidad de descarga mínima requerida en kg/h. dado que es una ampliación del sistema y esta deberá satisfacer las prescripciones del RD 138/2011. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-08. se está haciendo referencia al compresor térmico o generador. se superasen los 2000 kg de NH3 en dicho sistema.p.2. V = Desplazamiento geométrico del compresor en m3.2.sistema existente. La decisión de construirla con recogida de líquidos dependerá de si alguno de ellos sobrepasa los 2000 kg. b) En este caso si es necesario convertir la sala de maquinas en sala de recogida. b) En la segunda se mantiene la misma limitación en cuanto a la carga de refrigerante.4 b de la IF-08?. en las que la compresión se efectúe con medios mecánicos y en la que las que los compresores incorporan unas protecciones de tal índole que no es posible que se supere la presión máxima admisible.3. ¿sería preciso convertirla en sala de recogida? Respuesta: a) No se suman. Pregunta: ¿Cómo se debe interpretar el apartado 3. n = Velocidad de giro en r. pero en éste caso la excepción se extiende a instalaciones de absorción.
3. pues no puede admitirse que la descarga de un compresor se efectué al exterior. 29 . se podría producir su evaporación con el consecuente incremento de presión. ¿es necesario colocar una válvula de seguridad en los separadores de aceite? Respuesta: En dicho párrafo se dice: “Los recipientes que puedan contener refrigerante líquido en condiciones normales de funcionamiento y puedan ser independizados de otras partes de la instalación…”. Esto significa que éste dispositivo de alivio o válvula de seguridad debe cumplir lo que especifica la UNE-EN 13136 sobre el dimensionado de los dispositivos de alivio para compresores y que la descarga dela misma debe tener lugar al sector de baja. NOTA: El producto V x n x 60 es el desplazamiento teórico del compresor.4. en ciertas circunstancias. puesto que el compresor es capaz de llegar a desarrollar una presión de descarga superior a la de diseño del separador.3. el separador de aceite debería tener una presión máxima de servicio PS superior a la de descarga del compresor (esto a su vez podría condicionar la categoría del conjunto).4.3. En el último párrafo del mismo apartado se dice que: “la válvula de seguridad del compresor estará ajustada normalmente a una presión superior a la máxima admisible del sector de alta del sistema y no deberá servir para proteger al sistema u otros componentes del mismo…”. si hay una válvula de cierre después del separador de aceite. en el arranque del compresor.1 de la IF-08. Por las razones expuestas se deduce la necesidad de poner válvulas de seguridad en los separadores independientemente de las requeridas para los compresores.ηv = Rendimiento volumétrico en las condiciones de disparo de la válvula. se ha constatado que durante el funcionamiento normal de una instalación se puede producir condensación del refrigerante en el separador de aceite. apartado 3. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-08. a través de la línea de descarga. También hay que tener en consideración que algunos refrigerantes se disuelven muy bien en el aceite y. La dificultad estriba en determinar qué se entiende por funcionamiento normal. En segundo párrafo del apartado 3. Así.2 de esta IF-08 se indica que “En caso de que no se monte una válvula de corte en la descarga será suficiente con instalar un dispositivo de alivio de presión en el sector de alta. Éste hecho queda de manifiesto al retardar la electroválvula de retorno de aceite del separador.1. En la actualidad las instalaciones funcionan usualmente de manera automática por lo que un funcionamiento anormal se da cuando la instalación está manejada manualmente y puede trabajar entonces fuera de los parámetros de diseño. si el aparato está independizado del resto del circuito. Además. éste debe estar protegido frente a eventuales superaciones de su límite de trabajo mediante una válvula de seguridad. Por otra parte. siempre que no existan válvulas de corte intercaladas”. Pregunta: A la luz de lo indicado en el apartado 3.
4. Téngase presente que la categoría del conjunto es la del equipo que la tenga mayor (exceptuando la de los accesorios de seguridad).Guía relativa a: Instrucción técnica IF-08. si el volumen es igual o superior será doble con válvula de tres vías. se aplicará la fórmula que figura en la UNE-EN 13136:2001. accesorios de tuberías.2. apartado 3.) se deberá tomar la capacidad requerida por el depósito según las formulas de esta misma norma.136. se deberán calcular tomando como caudal másico el requerido por el depósito a proteger. se tendrá en cuenta el volumen interno bruto de la batería o serpentín. para hacer su estimación. comburente o tóxico) o al grupo 2 (todos los demás).3. según estén clasificados como pertenecientes al grupo 1 (inflamable. según se indica en la modificación A1 de diciembre del 2005 a la UNE-EN 13136:2001 Guía relativa a: Instrucción técnica IF-08. es decir. y la categoría de los equipos a presión. ¿Qué criterios deben de seguirse como base de cálculo? Respuesta: Respuesta: Para los cálculos de la perdida de presión en los diferentes elementos que componen las conexiones de entrada y descarga de las válvulas (tuberías. Pregunta: El Apéndice1 de la IF-08 resulta un poco confuso ¿Es posible aclarar el método y la terminología usada? Respuesta: Para usar el Apéndice 1 hay que comprobar en primer lugar cual es la categoría del conjunto. válvulas de tres vías. Pregunta: a) ¿Cómo se determina el tamaño de la válvula de seguridad para los intercambiadores de tubos lisos o aleteados considerados "Equipos a Presión "?. 769/1999.5. apéndice1. para ello se establecerá la categoría de las tuberías de acuerdo con los cuadros 6 y 7 del R. considerando las áreas de las caras del prisma.2001-A1).D. Si es inferior a 100 litros será sencilla. 30 . b) ¿Qué criterios nos permiten saber si la válvula debe de ser sencilla o doble? a) Para el cálculo de la capacidad de descarga necesaria en la válvula de seguridad en los intercambiadores de tubos lisos o aleteados considerados “Equipos a Presión”. b) Para determinar si se deben de poner válvulas de seguridad sencilla o doble. en lugar de la capacidad nominal de desalojo de la válvula seleccionada Así pues.136. apartado 3. Con el objeto de que la categoría del conjunto no sea excesivamente elevada. dónde la superficie Asurf será la de la suma de las áreas de las caras de todos los lados (véase modificación en la EN-UNE 13. Pregunta: Este RSIF establece que las válvulas de seguridad y sus tuberías de conexión deben de calcularse según la norma UNE-EN 13. 2) Las pérdidas de presión en todo el recorrido desde el depósito hasta la descarga en la atmosfera o en depósito de presión inferior. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-08. hay que proceder como sigue: 1) El tamaño de las válvulas de seguridad deberá elegirse con capacidad nominal lo más próxima posible a la requerida por el depósito.
extraídos de la UNEEN 378-2:2008 Donde pone tubos y uniones según art.D. Si la válvula de seguridad del equipo estuviera tarada a la PS’ del mismo y ésta fuera superior a la PS del sistema no se podría aplicar esta consideración. excluyendo la categoría de los accesorios de seguridad. como se indica en el apartado 1 de su artículo 3. teniendo en consideración:  Las conexiones permanentes entre dos partes deben cumplir con la categoría superior de las dos partes. Seguidamente se analizará cual es la categoría del conjunto. 3. de forma que la unión permanente caiga en la categoría más baja.1 significa que no están dentro del ámbito del R.  La categoría del conjunto se determinará basándose en la categoría del componente que la tenga mayor.  La categoría de la tubería de extensión determinará la categoría de la unión. independientemente de la categoría que indique el aparato a presión. 31 . Para ello. A continuación se recogen unos ejemplos de interpretación.769/1999.se autoriza a definir la categoría de los equipos a presión en función de la PS del sector (alta o baja). multiplicando dicha presión por su volumen. se debe proteger el mismo con una válvula de seguridad tarada a la PS del sistema.  Los conjuntos pueden considerarse como un conjunto de subconjuntos. en una secuencia dada.
según el conjunto quede fuera del ámbito del R. Si el conjunto está dentro del apartado 3.0 kg de refrigerante del grupo L3.4 a) de la IF-08. o 1. entonces se aplican en distintas secuencias los criterios detallados en el apartado 3. III o IV.2. hay que seguir la ruta 2 y si la categoría del conjunto es igual o superior a la categoría I hay que seguir la ruta 1. bajo ciertas circunstancias. si P<PS se precisará un dispositivo de alivio de presión (válvula seguridad). si P>PS entonces se sigue ruta 3.   Cuando el conjunto tiene una categoría igual o mayor a la categoría I (ruta 1). Con una carga mayor de refrigerante. en el primer caso hay que considerar si el equipo 32 . 769/1999 o dentro de él. Si no se satisfacen las condiciones necesarias para los distintos criterios.D. mientras que en el segundo caso nos encontraremos en otra bifurcación.  Siguiendo el diagrama encontramos una bifurcación según P<PS o P>PS pudiendo llegar en el primer caso. donde se indica “¿SISTEMA CONTIENE BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO?”:  Si se da alguno de los supuestos que se describen siguiendo el diagrama (bomba de desplazamiento positivo. para cargas de refrigerante inferiores a: o 2. Si no es una planta de absorción. Una vez determinada la categoría del sistema se puede seguir por el principio del diagrama de procedimiento del Apéndice 1. En 2 nos encontramos con una primera opción. si se trata de una planta de absorción hay que seguir entonces la ruta donde se indican los limitadores de presión o temperatura que deben incorporarse en dichas plantas en función de su tamaño. posible aumento de volumen del líquido o la utilización de bajas temperaturas. a no precisar limitadores de presión ni válvulas de seguridad. o 1. artículo 3. se deberá proteger el equipo con un limitador de temperatura o presión.5 kg de refrigerante del grupo L1. se distingue en primer lugar si solo son equipos de categoría I o de categorías II. se adoptarán las medidas de seguridad detalladas en cada caso.5 kg de refrigerante del grupo L2.
Sin embargo. hace falta también un conocimiento específico de la aplicación de las técnicas requeridas. aunque en el texto figura dos veces el apartado 1.  A partir de ahí se analizan los riesgos derivados del tipo de compresor.3.D. apartado 1. así como un control de los 33 .puede cerrarse con válvulas que no se puedan bloquear en posición abierta.3 de la IF-09)? Respuesta: En efecto. que incluso llegan a impartirse “on line”. En el caso de equipos de las categorías II a IV se protegerán con una doble válvula de seguridad y válvula de tres vías si pueden quedar cerrados.. considerando solamente la protección del conjunto. estos sistemas están excluidos.2. con fluidos del grupo 1 significa que los equipos que tengan dicho volumen pertenecerán a la categoría IV.4.6.1 a) se especifica que sólo los equipos a presión con un volumen superior a 100 litros deben llevar doble válvula de seguridad.6.Puesto que hay que aplicar una norma y unas herramientas determinadas.3.3.Para obtener esta certificación se debe asistir a los exámenes de CERTIAEND.  Líquidos penetrantes. si no se puede cerrar se vuelve a la ruta 2.6. por ejemplo por el Órgano de Certificación de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos (CERTIAEND). con fluidos del grupo 2 pertenecerán a la categoría III o superior. si no es de desplazamiento positivo resulta suficiente un limitador de presión aprobado y una protección específica para el equipo a presión. en el primer caso para los refrigerantes del grupo 1 con menos de 100 kg de carga se precisa para cada compresor un limitador de presión homologado.2 y 1. Si se trata de un compresor de desplazamiento positivo hay que distinguir si tiene un desplazamiento volumétrico inferior o superior a 90 m3/h. para el resto de casos se requiere un limitador de presión homologado o un presostato de seguridad doble homologado y conectado en serie. Las técnicas de inspección de soldaduras más sencillas y fácilmente asequibles para el personal de las empresas frigoristas son:  Inspección Visual. Si puede quedar cerrado deberá protegerse el equipo con un dispositivo de alivio en las condiciones establecidas en el R. Pregunta: ¿Quién puede realizar los ensayos no destructivos en una instalación frigorífica? Respuesta: Para poder llevar a cabo ensayos no destructivos el personal tiene que ser cualificado.. es decir dicho personal debe poseer un Certificado emitido por una Entidad Autorizada. si no pueden quedar cerrados se pasa a la ruta 3. cuando deberían figurar los apartados 1. ¿Están excluidos de las exigencias de esta apartado los sistemas frigoríficos con halocarburos o hidrocarburos con carga igual o inferior a 10 kg y 1 kg respectivamente (punto 1.6. apartado 1. Hay empresas y personas autorizadas para realizar estos cursos. Pregunta: Guía relativa a: Instrucción técnica IF-09. en el apartado 3. Para los ensayos con técnicas radiográficas o ultrasonidos se precisa una formación específica e incluso una extensa experiencia. para lo que deberá haber llevado a cabo un curso con aprovechamiento. junto con un dispositivo de alivio de presión Guía relativa a: Instrucción técnica IF-09.
138/2011 y los soldadores deben estar acreditados (véase Guía sobre artículo 9. Normalmente es más recomendable y usual recurrir a empresas especialmente organizadas y preparadas para llevar a cabo estas tareas con inspectores cualificados (en general las OCA disponen de los medios adecuados). II y III.5 de la IF-09 se indica que “…cuando se trate de tuberías pertenecientes a las categorías I.D. relativa a equipos a presión. 7. II y III. de acuerdo con los cuadros 6.769/1999. que dicta disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. b) Para las tuberías pertenecientes a la categoría I. la cual deberá ser utilizada cuando se realice el cálculo de los espesores necesarios. 5) Realizar el marcado CE del sistema. apartado 3. del Artículo 3. apartado 1.” ¿Qué implica la emisión del mencionado certificado? Respuesta: Hay que distinguir entre las tuberías contempladas en el apartado 3. se requiere: 1) Cálculos y verificación de acuerdo con el R.769/1999 y con los procedimientos allí relacionados. Pregunta: En el apartado 1.D. se emitirá el preceptivo certificado de conformidad del equipo. 3) Que las presiones de diseño se determinen siguiendo las indicaciones del R. a) Las pertenecientes al Artículo 3 punto 3 deben ejecutarse de acuerdo con las “buenas prácticas de ingeniería”. 2) Disponer del certificado de materiales armonizados o con una aprobación europea específica o bien que se hayan aceptado mediante una evaluación específica. del RD 769/1999. 2) Las presiones de diseño se determinarán siguiendo las indicaciones del R. 138/2011. y las que deben satisfacer los requisitos de seguridad establecidos en el mismo. establecidas según el artículo 3 del Real Decreto 769/1999.5. en el cual figurará la carga de rotura correspondiente al material en cuestión.tiempos de exposición en el primer tipo de ensayo. 8 y 9 del Anexo II del citado R. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-09. 3) Los materiales deben disponer de un certificado. Los certificados deben responder a la norma UNE-EN10204 y como mínimo a su tipo 2. de forma que constituyan una instalación funcional). 4) Que los soldadores estén debidamente acreditados. La responsabilidad recae única y exclusivamente en los fabricantes (según la directiva arriba citada. que son las clasificadas como de categorías I.2. el fabricante es quién ensambla varios equipos a presión en un conjunto. que no llevaran el marcado CE.D. que comporta adicionalmente tener las declaraciones de conformidad de todos los equipos a presión y la declaración de conformidad del propio sistema. 34 .D.D. ello supone que: 1) Los cálculos deben llevarse a cabo atendiendo a los riesgos enumerados en el R. de 7 de mayo.
6) Que en caso de efectuar una prueba de presión neumática. Se deberá llegar a un acuerdo respecto al método de cálculo con Organismo Acreditador.D.769/1999. 4) Que las presiones de diseño se determinen siguiendo las indicaciones del R. que comporta adicionalmente disponer de las declaraciones de conformidad de todos los equipos a presión y la declaración de conformidad del propio sistema.El marcado CE lo efectúa el fabricante bajo su responsabilidad. c) Para las tuberías de las categorías II y III se precisa: 1) Acogerse a un sistema de evaluación determinado.1B o superior. si se corta un tubo cuya calidad estaba marcada por un nº de colada de forma que uno de los trozos pierde su identificación. Para ello. 2) Efectuar los cálculos y verificación de acuerdo con el R. cuyo objeto es garantizar que se utiliza solo el material adecuado en cada punto de trabajo. de acuerdo con el cual se llevará a cabo el control de calidad por parte de un Organismo Acreditador. 8) Llevar a cabo el marcado CE del sistema. 3) Disponer del certificado de materiales armonizados o con una aprobación europea específica o bien que se hayan aceptado mediante una evaluación específica. 5) Que los soldadores estén acreditados y los procedimientos de soldadura homologados. 138/2011. se realicen los ensayos no destructivos que apliquen según la tabla siguiente: 7) Efectuar la trazabilidad de materiales. Los certificados deben responder a la norma UNE-EN 10204 tipo 3.D. debe trasladarse la marca para poder identificar su calidad. 35 .
de las que puedan presentarse durante la vida útil de la instalación. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-09. De esta forma se sustituye la referencia a los anexos normativos A y B de la anterior versión de la Norma debido a la actualización de la misma.4. carga específica de refrigerante. resalta el hecho de que bajo ninguna circunstancia. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-10. apéndice 1 (a). para justificar la adecuación de la capacidad del acumulador de refrigerante líquido se establece la relación CR>1. por tanto será posible marcar varias opciones a la vez (p. control de carga de refrigerante y certificado de pruebas de estanqueidad se rellenarán de forma individualizada por cada sistema.” De acuerdo con ello cada instalación debe tener un solo libro de registro en el que se inscriban los diferentes sistemas que puedan coexistir en la misma.25FP ¿Es suficiente el factor 1. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-10. lo cual puede suponer desde una inspección permanente en cada hito productivo a un control mediante vigilancia de la producción con visitas periódicas sin previa advertencia.6.25 para evitar el llenado total del acumulador y garantizar a la vez la alimentación de refrigerante líquido a los distintos servicios? Respuesta: La máxima fluctuación posible de líquido (FP) debe garantizar en sí misma la correcta alimentación de refrigerante a todos los servicios. Las hojas de características de los compresores. etc. Los restantes documentos podrán ser rellenados para el conjunto de la instalación. la falta o insuficiencia de volumen del recipiente pueda ocasionar pérdidas de refrigerante al exterior.1 de la IF-01 se define Instalación frigorífica como “Conjunto de los componentes de uno o varios sistemas de refrigeración y de todos los elementos necesarios para su funcionamiento (cuadro y cableado eléctrico. Obviamente la necesidad de extraer refrigerante por insuficiencia del tamaño del 36 . circuito de agua.En este caso el Organismo Acreditador debe supervisar el proceso productivo de acuerdo con el sistema de evaluación para el que este autorizado el fabricante. apartado 1. además.e sistema directo y sistema indirecto. Además el depósito podrá llenarse como máximo hasta el 85 % de su volumen (CR). Pregunta: En el Libro Registro de la Instalación. apéndice 1 (b). etc.7.). Pregunta: ¿De acuerdo con qué Norma se deberá efectuar la comprobación visual completa? Respuesta: De acuerdo con el Anexo informativo G de la Norma UNE-EN 378-2 de 2008. En el punto b) 6 del apartado 2 de la IF-15 se indica que tiene que justificarse en el proyecto el volumen necesario del recipiente pero. en cualquier situación de marcha. Pregunta: ¿Se debe preparar un libro de registro por sistema o uno solo para todos los sistemas que haya en una instalación? Respuesta: En el apartado 3.
se deberá adjuntar los certificados de los equipos a presión que forman parte del conjunto (Certificado de Conformidad cuando se aplique).D.)…” Y en el punto h del apartado 1. se indica que en caso de un equipo compacto. etiquetas codificadas. pues se dice que la placa de identificación de los sistemas incorporará el marcado CE cuando proceda. con el ánimo de simplificar la manipulación documental. En dicho certificado deberá figurar el nº de fabricación del equipo. No obstante.2.769/1999) Directiva de Atmósferas Explosivas (ATEX) (R. presión de prueba de resistencia. apartado 1. apéndice 1 Equipos compactos (c).1 de la IF-10 se indica: “Los sistemas de refrigeración y sus componentes principales deberán ser identificados mediante marcado (marcado CE cuando proceda. Por tanto. Por lo que respecta al LRI lo debe rellenar el instalador frigorista. es el fabricante del mismo el que debe firmar dicho certificado. tales como presión de servicio máxima. etc. 37 .depósito tiene el mismo significado.1644/2008) Directiva de Baja Tensión (R. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-10..D. ¿Debe firmar el Libro de Registro de la Instalación? Respuesta: En el certificado de estanqueidad especificado en apéndice 1 de la IF-10. El trasvase de refrigerante a contenedores exteriores al sistema.D. se considera admisible que el fabricante envíe un certificado en el que figuren los mismos datos que se exigen el modelo del mencionado apéndice. de forma que el nivel de llenado del recipiente no supere en ningún caso el 85% del volumen interno del recipiente (CR).D. En este sentido. presión de tarado de las válvulas de seguridad.2 también se incide sobre este aspecto.D. Pregunta: Respuesta: ¿Las instalaciones frigoríficas deben ostentar el marcado CE? Las instalaciones frigoríficas deben satisfacer todas las directivas que les sean de aplicación y de entre ellas hay que destacar:      Directiva de Máquinas (R.25 será suficiente siempre que se haya estimado de manera correcta el volumen de fluctuación previsto (FP). Aunque se admite la incorporación de un recipiente auxiliar al propio sistema. etc.400/1996). presión de prueba de estanqueidad. cuando un sistema disponga del marcado CE significará que cumple las exigencias y procedimientos establecidos en cada una de ellas. el factor 1. para poder llevar a cabo la conducción de la instalación es un procedimiento que no puede ser utilizado. Pregunta: Los fabricantes de equipos compactos. Todas ellas exigen marcado CE cuando proceda según la correspondiente Directiva.7/1988 y R.D. en el apartado 1. placa de identificación. Además. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-10. Así pues.1580/2006) Directiva de Equipos a Presión (R.154/1995) Compatibilidad Electromagnética (R.
2 de la IF-11 se detalla: “Las cámaras se aislarán térmicamente con materiales que. y disposiciones que lo desarrollan.D. en consecuencia deberán ostentar el marcado CE y el fabricante deberá emitir la correspondiente declaración CE de conformidad”. completo o en un estado que permita la verificación final. ó  En cada conjunto mencionado en el apartado 2 del artículo 3. en el apartado 1.2.3. de 21 de diciembre de 1988. tal como se describe en el apartado 3. cumplan con el Real Decreto 1630/1992. claramente legible e indeleble:  En cada equipo a presión contemplado en el apartado 1 del artículo 3. en su caso. establece con claridad que los sistemas de refrigeración son conjuntos.” Finalmente la Guía interpretativa 3/8 de la Directiva de Equipos a Presión 97/23. en el apartado 2 del artículo 14 del R.Por otra parte. Pregunta: ¿Qué datos eléctricos deben figurar en la placa de características de la instalación frigorífica? Respuesta: Deberán figurar en la placa los datos básicos de identificación. La necesidad de acogerse a un módulo de evaluación con la supervisión de una Entidad Notificada.842/2002. En el caso de un equipo a presión para categoría II o superiores y en el de la directiva ATEX para las categorías 1 y 2. En el resto de casos el “Control interno de la fabricación” es suficiente. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-10. en aplicación de la Directiva 89/106/CEE del Consejo. que son:  Voltaje (V)  Potencia (kW) o Intensidad (A) Máximas Admisibles  Frecuencia (Hz) Guía relativa a: Instrucción técnica IF-10. El pasado 4 de abril de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.2 del anexo I. exceptuando los accesorios de seguridad (véase guía sobre: Instrucción técnica IF-08. que permiten delimitar las características eléctricas de la instalación frigorífica indicadas en el R. apéndice I. La categoría del conjunto viene determinada por la del componente con una categoría mayor. 769/1999 se indica: “El marcado «CE» deberá fijarse de forma visible.D. está limitada a las Directivas de Equipos a Presión y de ATEX. Anexo Modelo de Libro Registro de las Instalaciones. por lo que sería de plena aplicación en el apartado 2 del artículo 14 citado anteriormente. apartado 1. Pregunta: 1 ¿Qué se entiende por presión de servicio nominal? 2 ¿Existe algún modelo de impreso para registrar las revisiones de fugas de refrigerantes fluorados en instalaciones frigoríficas con carga superior a 3 kg. de 29 de diciembre. Por lo que a las cámaras respecta. por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción. apéndice1).? 38 .
dependientes del uso de la cámara. la temperatura exterior del proyecto (Texproy) se podrá determinar de acuerdo con la expresión siguiente (u otra equivalente): Respuesta: Siendo Tmm = Temperatura media del mes más cálido. procedentes de una estación meteorológica oficial próxima. para determinar la temperatura de cálculo (Tc) de acuerdo con la tabla adjunta Orientación Norte Este Sur Oeste Techo ∆ corrección por insolación (ºC) 0 5 5 10 15 Tc ºC Texproy Texproy+5 Texproy+5 Texproy+10 Texproy+15 39 . Por ello se propone adoptar como temperaturas exteriores de proyecto (Texproy) las “temperaturas de referencia para el diseño” establecidos en la Instrucción Técnica IF-06. Tabla 1.5ºC). su ubicación e insolación (radiación solar incidente) de acuerdo con su orientación. La presión de servicio nominal es la presión de funcionamiento prevista en las condiciones normales de servicio (función de la temperatura del fluido refrigerador o a enfriar). Pág. En aquellos casos en los que se disponga de datos climáticos locales más precisos y representativos. al valor resultante de la Temperatura exterior de proyecto se añadirá un incremento. en función de la orientación del paramento cuando este sea exterior y en consideración de la insolación (radiación solar incidente).Respuesta: Al punto 1). Guía relativa a: Instrucción técnica IF-11. la temperatura media de las máximas diarias del mes más caluroso con los límites superiores que se mencionan (Tm1<26. expresada en ºC En ambos supuestos. que concilie las directrices de esta Instrucción relativas a la optimización de los costes de inversión y funcionamiento así como un impacto ambiental reducido? Se recomienda realizar el cálculo de acuerdo con las condiciones higrotérmicas de diseño.2. Es decir. Pregunta: ¿Qué temperatura se deberá considerar para el cálculo del espesor del aislamiento.5ºC y TM3<37.5ºC. Al punto 2) En la presente Guía se propone un modelo de impreso que deberá incorporarse al Libro Registro de la Instalación Frigorífica (véase Anexo Registro de Controles de fugas de refrigerantes fluorados. TM2<32. que proceden del Mapa climático representado en el Apéndice 1 de dicha Instrucción. 54). expresada en ºC TM = Temperatura máxima del mes más cálido. apartado 1.
De lo contrario se tomarán para el cálculo las mismas temperaturas que para los espacios interiores no climatizados. El certificado CE que acredite las características térmicas y mecánicas del aislamiento (caso de los paneles sándwich prefabricados) o de los materiales constitutivos del aislamiento fabricado in situ. 40 . apartado 1.La temperatura de cálculo del suelo se determinará: Tcsuelo (sin vacío sanitario) = 15ºC Tcsuelo (con vacío sanitario) = La temperatura de cálculo en ambientes interiores no climatizados Tcinteriores = En el caso de cámaras frigoríficas y locales refrigerados para procesos situados en áreas climatizadas se podrá adoptar la temperatura y humedad relativa de cálculo establecida para la climatización.2 (b). En el caso de techos visitables. si el acondicionamiento de estos locales climatizados está en servicio al menos durante todas las horas diurnas en las cuales las cámaras y locales refrigerados estén funcionando.3. En la memoria técnica o. Pregunta: ¿Dónde deben quedar registradas las densidades de los flujos térmicos estimados transmitidos a través de los paramentos de las cámaras frigoríficas y locales refrigerados para proceso? Respuesta: En la memoria técnica (instalaciones de Nivel 1) o en el proyecto (instalaciones de Nivel 2) se justificará el dimensionamiento del aislamiento conforme a lo prescrito en la IF 11. apartado 1. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-11. Pregunta: En relación con la resistencia mecánica ¿qué aspectos desde el punto de vista de accidentes requieren especial atención? Respuesta: La estructura de las cámaras frigoríficas (interiores) y locales refrigerados para procesos deben soportar las acciones a las que se prevea vayan a estar sometidas. particularmente las cargas permanentes y sobre-carga de uso (uniforme y aislada). indicar claramente mediante una placa visible. constitutivas de las cámaras frigoríficas y locales refrigerados para procesos. en su caso. en las condiciones de diseño. las sobrecargas de uso (uniformes y aisladas) máximas a las que puede someterse dicho techo. Indicando las densidades de flujo térmico máximo estimado a través de cada paramento. se deberán instalar pasarelas autoportantes o. en su caso. en el proyecto deberá justificarse técnicamente la idoneidad de la estructura de suportación. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-11. deberán anexionarse al Libro Registro de la Instalación.
y a los ejecutados “in situ” del apartado 3. Pregunta: ¿Cómo deben de alimentarse eléctricamente los detectores de fugas de dos niveles de alarma en salas de máquinas específicas? Respuesta: Según se detalla en la ITC IF-12.1.2 de la misma IF-12 se excluye del cumplimiento de los apartados 3. Por ejemplo en el apartado 2 del Artículo 2 se especifica que en los sistemas de refrigeración no compactos.4 y 3.5 Kg. 3. 1) ¿Es obligatorio instalar un dispositivo de llamada? 2) En el caso de cámaras con temperatura inferior a 0 ºC ¿Es preciso colocar dos? 1) Si por el tamaño de la cámara es posible que una persona pueda quedar encerrada dentro.1. Pregunta: En una cámara de 0ºC atendida por un sistema no compacto con carga igual o inferior a 2. apartado 3.1 y 3. Éste párrafo debe entenderse que se refiere únicamente al sistema frigorífico y no a las instalaciones frigoríficas (véanse definiciones de ambos términos en la IF-01 puntos 3.1. apartado 3. con carga igual o inferior a 2.2.Guía relativa a: Instrucción técnica IF-12. será necesario colocar estos dispositivos. Respuesta: 41 .). de refrigerante del grupo L1. 3. apartado 3. conectándose automáticamente el alumbrado de emergencia.2.1. A lo largo de todo este reglamento se van indicando los equipos y componentes y conceptos que quedan fuera de su ámbito de aplicación en función de la carga de refrigerante.1. de las cuales forman parte los recintos y demás complementos necesarios para el funcionamiento del conjunto.5 kg del grupo de refrigerante L1.5 se deben de alimentar eléctricamente con un circuito de emergencia independiente. a los equipos compactos y no compactos con carga igual o inferior a 2.3.2.5 kg o menos de refrigerante del grupo L1. una vez se haya activado la segunda alarma se deberá desconectar automáticamente. También en el apartado 3 de la IF-12 se excluye del cumplimiento de los apartados 3.2 a los sistemas compactos y no compactos con 2.1.1. de manera que en la sala de máquinas solo queden bajo tensión los equipos con protección antideflagrante. Con el segundo nivel de alarma desconectará la alimentación general a la instalación de refrigeración y el alumbrado normal.5 kg de refrigerante L1.1.3 de la IF-12 son de aplicación en las cámaras de cualquier tamaño con temperaturas de cero grados e inferiores.5. Cuando se active el primer nivel de alarma el detector conectará el sistema de ventilación.1.3. Pero en ninguna parte del reglamento se excluye la necesidad de instalar estos elementos de seguridad en las cámaras De ello se deduce que toda la IF-11 y todo el apartado 3.4.5. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-12. si el detector no es antideflagrante.1.1 y 3. se aplicará exclusivamente el artículo 21. En las salas de máquinas de las instalaciones de amoniaco.1. en el apartado 3. Asimismo.
con motivo de una verificación del estado de la instalación de nivel 1. todas las instalaciones frigoríficas de cualquier nivel. requieren que se lleve a cabo mantenimiento preventivo y correctivo. bienes y proteger el medioambiente. no pueda comprobarse la existencia del contrato por el trabajo realizado. Pregunta: En éste apartado se indica que el titular de la instalación será responsable de contratar el mantenimiento de la instalación con una empresa frigorista. 2) En el apartado 3. El artículo 17 sólo ofrece dos alternativas: contratar el mantenimiento con una empresa frigorista o constituirse como automantenedor. apartado 1. es necesario que esté inscrita en el registro de dicha Comunidad? Respuesta: No.3 del Anexo D (informativo). En el artículo 18 apartado c) se indica como una de las obligaciones del titular la de contratar el mantenimiento.No obstante. por lo que estando ésta norma armonizada para el cumplimiento de la Directiva 97/23.3. Basta que esté inscrita como habilitada en el registro de una cualquiera de las Comunidades Autónomas. en el apartado D. sin especificar el nivel de la instalación.1.1 de la IF-14 se especifica que el mantenimiento preventivo y correctivo se realizará por una empresa frigorista contratada por el titular de la instalación entre las empresas del nivel requerido para la categoría de instalación.1. Deberá adjuntar copia del mismo al solicitar la puesta en servicio de la instalación. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-14. las revisiones periódicas y el control de fugas. ¿Esta obligación es extensiva a las instalaciones de nivel 1 o se limita exclusivamente a las de nivel 2? Respuesta: Para garantizar la seguridad de personas.1. apartado 1.1. En el apartado p) del artículo 18 se indica que los titulares de las instalaciones de nivel 2 deben tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa de igual nivel. en el apartado 1.3. Esto no significa que. 42 . sería aceptable asumir que para volúmenes de cámara inferiores no es necesario montar dichos dispositivos. el titular contratará a una empresa frigorista para efectuar este trabajo.1 de la IF-12 se establece claramente que en caso de temperaturas de funcionamiento inferiores a 0º C se colocarán dos dispositivos Guía relativa a: Instrucción técnica IF-14. de acuerdo con el manual de instrucciones. Mientras que en las instalaciones de nivel 1 cuando el sistema de refrigeración tenga que someterse a un mantenimiento preventivo o verificación del control de fugas. de la norma UNE 378-1:2008 se recomienda que se coloquen a partir de un tamaño de 10 m3 de cámara. Por otra parte. ¿Para que una empresa frigorista habilitada pueda actuar en una Comunidad Pregunta: Autónoma.
cambio de tipo etc.2.4.).2.2 se indica que el drenaje de aceite deberá realizarlo personal de la empresa frigorista. o Comprobar que la presión de condensación sea la menor que permite el diseño de la instalación. Si se trata de una instalación existente. con intercambiadores de calor limpios. en régimen de funcionamiento estable. para lograr el menor consumo.  Eficacia de los desescarches programados (evitar perdidas de energía). Guía relativa a: Instrucción técnica IF-14.  Estado general del aislamiento de locales. 43 . Todas las mediciones y verificaciones se pueden realizar con los instrumentos que figuran en la IF-13. Para realizar el control debe conocerse:  Estado de limpieza de condensadores y evaporadores. apartado 1. en los cambios de aceite del sistema (por degradación. tuberías y puertas. temperaturas y % capacidad) que se compararán con los parámetros de referencia y las curvas o programas de capacidad de las máquinas. sin incondensables y operando en las condiciones de diseño.  Presencia de humedad en el sistema (con R717 la concentración de agua en el sector de baja será inferior al 0. se entiende que este requisito solo es aplicable al drenaje o vaciado total del aceite frigorífico.  Distribución del refrigerante líquido y del aire en evaporadores. apartado 1.1 c).Guía relativa a: Instrucción técnica IF-14. así como la circulación aire en el local. o Evitar que los compresores de tornillo y centrífugos trabajen durante largos periodos por debajo del 50 %). por lo que no es necesario adquirir otros más sofisticados y costosos. se procurará realizar previamente una toma de datos en las condiciones indicadas anteriormente para lo que se deberá proceder a la revisión y ajuste de la misma.  Consumo eléctrico de compresores y condiciones de servicio (presiones.2.  El funcionamiento de las eventuales válvulas automáticas en la línea de descarga  Infiltraciones en locales por aperturas de puertas. Pregunta: ¿Qué operaciones e instrumentos especiales pueden utilizarse para llevar a cabo el control energético de la instalación durante el mantenimiento preventivo? Respuesta: Para poder llevar a cabo este control será imprescindible poder disponer de parámetros de funcionamiento del sistema adquiridos durante la primera puesta en marcha. ¿debe realizarlo personal perteneciente a una empresa frigorista? Respuesta: Aunque en la instrucción IF-14 punto 1.  Presencia de incondensables en el sector de alta.5 %).2.  Circulación del aire en condensadores por aire y distribución del agua en torres y condensadores evaporativos  Secuencia de funcionamiento de compresores y condensadores.4. Pregunta: El drenaje de aceite de las instalaciones frigoríficas que utilicen el amoniaco como fluido refrigerante.
apartado 2 y 3.4 ya citado).Los drenajes de mantenimiento. Pregunta: ¿Quién debe revisar o inspeccionar los recipientes a presión de las instalaciones frigoríficas? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué ensayos o pruebas deben ser sometidos? ¿En caso de pérdida o deterioro quién debe suministrar o sustituir las placas de los equipos a presión? I. Durante las mismas se deberá controlar si los recipientes han sufrido daños estructurales (punto 2. se seleccionarán los puntos que puedan presentar mayores riesgos (corrosión interior o exterior.D. es una labor fácilmente realizable por el personal de mantenimiento del usuario. no habrá presencia de llama y estará prohibido fumar.  La empresa frigorista habrá preparado un protocolo escrito para cada punto de purga que debe seguirse escrupulosamente por parte del técnico cualificado que realice la purga de aceite y de cuyo seguimiento se responsabiliza la propiedad.  En caso de obturación del sistema de purga se avisará a una empresa frigorista. así como de una comprobación de espesores.  Cada dos años si la carga de refrigerante es superior a 3000 Kg.  Que las personas que deben llevar a cabo la operación hayan recibido una formación específica por parte de la instaladora frigorista. en donde se extrae regularmente el aceite que pasa por todos los filtros y se deposita en determinadas zonas del sistema frigorífico. etc. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-14. y además la antigüedad es superior a quince años. siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:  El sistema dispone de los puntos de purga necesarios provistos de válvulas de cierre rápido. Las respuestas a todas estas preguntas están en la instrucción IF-14 Las revisiones de los recipientes se llevarán a cabo cuando se efectúe la revisión de la instalación frigorífica. la cual deberá estar debidamente documentada.  Se dispone de los equipos de protección de personal necesarios (guantes.  El depósito o recipiente desde donde se drene el aceite estará a una presión cercana a la atmosférica. En los que dispongan de aislamiento térmico no será necesario retirarlo completamente.  Durante esta tarea el local estará bien ventilado. 2060/2008) consistirá en la realización de un control visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión.) 44 Respuesta: . tal como se indica en el punto 2.2. con válvula de cierre manual en serie montada antes.4 de la citada instrucción. Es muy importante distinguir entre revisiones e inspecciones. máscara y gafas protectoras). para los que correspondan al menos a la categoría I (R. por lo que su frecuencia será de:  Como mínimo cada cinco años. en el caso de que se detecten corrosiones significativas.2. Las primeras están a cargo de los instaladores frigoristas habilitados y las segundas corresponden a las OCA. erosión.
Con mayor razón. según el artículo 9. (a). apartado 2. independientemente del refrigerante utilizado. Si se detectan pérdidas de espesores superiores a las previstas en los cálculos técnicos de la instalación se tomarán las medidas oportunas para corregir estos defectos (véase punto 2. con una inspección de nivel C.y se abrirá catas. se haya cambiado el refrigerante a uno de mayor riesgo pasando de uno del grupo 2 a otro del grupo 1 o hayan sufrido una reparación (véase punto 3. hayan estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años. Pregunta: En el caso de que haya una instalación frigorífica con 4 sistemas frigoríficos independientes de potencia 20 kW cada una. Esto significa que en caso de cambio de emplazamiento del recipiente no se precisa llevar a cabo una inspección de nivel C.” Guía relativa a: Instrucción técnica IF-15.5 de la instrucción.5 de IF-14). se efectuarán cada 10 años según se especifica en el párrafo 2 del apartado 3. en caso de ausencia de las mismas. se definen en el apartado 2. una de las tareas del instalador frigorista es la de revisar las placas de los equipos debiendo sustituir las deterioradas.D. deberá colocar unas nuevas. se someterán a una inspección de nivel C. 2060/2008 que realmente trata de las obligaciones de los usuarios.1 del artículo 9 del R. pero éste artículo se refiere a las obligaciones de los usuarios ¿Cuál es la referencia correcta? Respuesta: Los grupos de riesgo 1 y 2 para los fluidos. según se detalla en el punto 2. en caso que hayan sufrido daños estructurales. en tanto que aquí se cita el apartado 2.769/1999 que es la referencia adecuada. Pregunta: En el apartado 3 punto 5 de la IF-14 se habla de los grupos de riesgo refiriéndolos al apartado 2. hayan estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años. de 7 de mayo. II.3 de esta misma instrucción). de 12 de diciembre. ¿De qué nivel sería la instalación resultante? 45 . procediendo a comprobar el espesor de paredes. para ello solicitará las que necesite al órgano competente de la comunidad autónoma.2 apartado 4 de esta instrucción o hayan sufrido alguna reparación de acuerdo con lo indicado en la 2ª nota del punto 1 del Anexo III del Reglamento de Equipos a Presión.2. del Reglamento de equipos a presión.1 del R. o se haya cambiado el refrigerante a uno de mayor riesgo pasando de uno del grupo 2 a otro del grupo 1. aprobado por el RD 2060/2008.D.1 del artículo 9 del R. Por lo que respecta a las inspecciones de los recipientes. 2060/2008.1.1.D. De acuerdo con el punto 2. por lo tanto se trataría de una instalación de nivel 1.1 de la IF-14 Los recipientes frigoríficos sólo se someterán a una prueba de presión. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-14. punto 5. apartado 3. apartado 1. pero si se añade un nuevo sistema frigorífico a esta instalación con una potencia de 25 kW. Quedaría suficientemente claro si se leyese: “En el caso de recipientes frigoríficos que hayan sufrido daños estructurales. aprobado por Real Decreto 769/1999. la suma sería 80 kW.
¿Cómo se trataría la ampliación en cuanto a la preparación de la documentación a facilitar al titular y a presentar en Industria? Respuesta: Como la instalación ya es de nivel 2. firmado por un instalador eléctrico. en caso necesario. así como de las declaraciones de conformidad de los equipos a presión. 3. Pero no sería preciso presentar un proyecto incluyendo la instalación anterior. en su caso. El documento 1 será facilitado por el director de obra al titular. Finalmente. de 7 de mayo. como se indica para las instalaciones de nivel 2. el Libro de Registro de la Instalación Frigorífica (LRI). pues ya cumplió con todos los trámites de alta que se le exigieron en su día con el nivel 1 y estará funcionando con suficiente seguridad. el seguimiento de las actuaciones exigibles. 2. El documento 2 estará firmado por ambos. No se justifica. El contrato de mantenimiento corresponderá también a la empresa frigorista o a la mantenedora que tenga contratada el titular.Respuesta: Pasaría toda la instalación a ser considerada de nivel 2 y habría que presentar el correspondiente proyecto de la AMPLIACION. Se preparará un proyecto de la ampliación y se actualizará la documentación de la instalación anterior incorporando el nuevo sistema al LRI (Libro Registro de la instalación) y se emitirán los certificados de instalación y de dirección de obra correspondientes a la ampliación. 5. y el Real Decreto 1495/1991. de 11 de octubre y. pedir un proyecto del conjunto incluida la modificación Al haber pasado a nivel 2. 46 . El certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación. La documentación a entregar al titular será la que corresponde a una instalación de nivel 2 y el titular presentará a industria toda la documentación exigible a una instalación de nivel 2: 1. (b). Proyecto y certificado técnico de dirección de obra. a partir de ese momento. en éste caso. de los accesorios de seguridad o presión. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-15. El antiguo LRI deberá permanecer en posesión del usuario para que pueda justificar. apartado 1. Certificado de instalación eléctrica de baja tensión. habrá que proceder como se exige para los sistemas de este nivel. habrá que presentar una copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y el contrato de mantenimiento. Pregunta: Si se amplía una instalación de Nivel 2 con un compresor de 25 kW en un sistema frigorífico independiente al existente. que lo entregarán asimismo al titular. será preciso presentar el Libro de Registro de la Instalación existente y un nuevo libro que comprenda el total de la instalación y que será. También se deberán entregar los certificados de instalación eléctrica y frigorífica correspondientes a la parte ampliada y copia de los certificados de la parte existente. Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil del usuario y el contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista. El documento 4 lo facilitará al titular el instalador frigorista. 4. Las declaraciones de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999.
(Grupo 2 del RAP). Por lo que respecta a los recipientes a presión. Pregunta: ¿A qué límites prácticos de concentración se deberán activar los detectores de fuga para los refrigerantes del Grupo L1 o los inodoros del Grupo L2? Respuesta: En la nueva versión de la Norma UNE-EN 378-3 de 2008 se indica que: “Los sistemas de detección de refrigerante deben instalarse en las salas de máquinas con cualquier refrigerante para activar las alarmas y activar el sistema de ventilación si los niveles se elevan al 25 % del Límite de Inflamabilidad Inferior o al 50 % del ATEL/ODL” (limite de exposición de toxicidad aguda/limite de carencia de oxigeno).769/1999). se deberá proceder a una inspección del nivel C. Respuesta a la pregunta b): De acuerdo con el apartado 1 de la IF-15. Obviamente. Para ello el punto de ajuste del detector deberá advertir al personal del recinto que proceda a la evacuación. es necesario proceder como indica el apartado 1.Guía relativa a: Instrucciones técnicas IF-15. Pregunta: Si se traslada un sistema frigorífico que emplea refrigerante del grupo L1 y además se cambia el refrigerante por uno del grupo L2. Es de mayor riesgo que el L1.5. al pertenecer el refrigerante de sustitución a un grupo de mayor riesgo.D. Se utiliza para determinar el tamaño de la carga máxima para ese refrigerante en una aplicación específica”. Por este motivo el sistema y con ello la instalación pasan a ser de nivel 2. apartado 3. tratándose de un traslado se debería preparar de nuevo la documentación exigible para una instalación nueva. apartado 1 b) y IF-17.1 del anexo F de la Norma UNE-EN-378-1 de 2008 se dice que: “El límite práctico de un refrigerante representa el nivel de concentración más elevado en un recinto ocupado en el cuál un escape no producirá efectos nocivos (agudos). mientras esté ocupado el local. a) ¿El sistema pasa a ser considerado de Nivel 2 por el refrigerante? b) ¿Cuáles serían las actuaciones a realizar con los equipos a presión en cuanto a pruebas e inspecciones? Respuesta: Respuesta a la pregunta a): El refrigerante del grupo L2 de este RSIF corresponde al grupo 1 (uno) del Reglamento de Aparatos a Presión (Artículo 9 del R. antes de que se alcance el valor límite. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-16. Como se indica en la nota 4 de la mencionada tabla A2 del Apéndice 1. si la presión máxima admisible por un equipo a presión fuera menor que la que requiere el empleo del nuevo refrigerante se deberá sustituir el equipo.7. según se prescribe en el punto 5 del apartado 3. como además se cambia el refrigerante del grupo L1 al grupo L2. Esto significa que.7 de la IF-17 (en particular el apartado “d”). Así pues se recomienda colocar los detectores en locales en los que puedan superarse las concentraciones indicadas En el apartado F3.1. se deberá evitar que en ninguna circunstancia se pueda superar el límite práctico indicado en la tabla A del Apéndice 1 de la IF-02. apartado 1.1 de la IF-14. para 47 .
sino que tiene un fuerte olor característico. Solo se detallan los niveles de activación y las acciones a emprender. lo que equivale a una concentración del 12 % v/v. concentración muy elevada” descrito en el apartado 3.5. cuando se supere este límite se desconectará la instalación frigorífica.000 ppm.49 kg/m3. pues si bien en el punto 3. Exposiciones por breve tiempo a concentraciones superiores (caso de fuga) no tienen consecuencias sobre la salud de las personas. no se especifica que estos deban ser antideflagrantes o puedan ser de uso general. Apartado 3. Guía relativa a: Instrucción Técnica IF. éste punto está incluido dentro del apartado 3. Pregunta: ¿Es necesario que los detectores de fugas para amoníaco sean antideflagrantes? Respuesta: Si se cumplen ciertas circunstancias no es preciso que sean antideflagrantes.000 ppm). Sería recomendable utilizar el limite TLV (valores límite umbral) del refrigerante. No tienen que ser ni antiexplosivos ni antideflagrantes Sin embargo.16. Cuando haya actuado el segundo nivel del detector (30. El R717 aunque pertenezca al grupo L2 no es inodoro. Una vez eliminada la fuga. p. de la misma forma que se desconectan los demás componentes de “uso general”.determinar los valores que figuran para el límite práctico ya se ha tenido en consideración la aplicación del 50 % en el ODL.5. Todos estos elementos deben ser también antideflagrantes. Téngase en cuenta que el límite práctico para el R507 A. es de 0. se podrá conectar de nuevo la alimentación a la sala de máquinas.e. como se indica en el mismo apartado. 48 . lo lógico es mantenerlo lo más bajo posible para disminuir en lo posible la pérdida de refrigerante. En el apartado siguiente 3. que en general será de unos 1. De lo anterior se deduce que mientras no se supere el valor límite superior de alarma “30. a través del cual se alimenta toda la sala de máquinas.5 destinado exclusivamente a los “Sistemas de refrigeración con refrigerante del grupo L1 o con refrigerantes INODOROS del grupo L2”. cortando la alimentación eléctrica a todos los equipos emplazados en la misma. instrumentos y aparellaje que estén funcionando dentro de la sala de máquinas pueden ser de protección eléctrica de uso general. El nivel de actuación de un detector no está marcado por el límite práctico.5. los equipos. lo que representa 120.2. no debe quedar en el interior de la sala de máquinas ningún elemento eléctrico bajo tensión que pueda facilitar en un momento dado la energía necesaria para iniciar la ignición. que trata exclusivamente de los detectores de R717. el detector de R 717 podrá ser de “uso general” si cuando detecte una “concentración muy elevada” se desconecta su alimentación eléctrica. con lo que el detector quedará en condiciones de utilización. Ésta es la concentración que establece la reglamentación laboral para un trabajo de 8 h/día de una forma continuada. cuando la atmósfera vuelva a ser respirable.000 ppm v/v.5.1 de la IF-16 se indica: “Los detectores destinados a los refrigerantes inflamables pertenecientes al grupo L2 serán antideflagrantes”.2.000 ppm para los HFC. Esto debe hacerse desde el exterior de la sala de máquinas.2 de la IF-16. Así pues. mediante un interruptor con bobina de emisión o equivalente situado en el cuadro general de distribución. Solo pueden quedar en funcionamiento la ventilación forzada (debiendo ser los motores de los ventiladores antideflagrantes si están situados en el ambiente contaminado por la fuga) y el alumbrado de emergencia. y por tanto ésta exigencia no es aplicable al mismo.
6 de la IF-15 en el que se pide la justificación del volumen necesario.000 y 8. resaltando que bajo ninguna circunstancia de las que puedan presentarse durante la vida útil de la instalación. Pregunta: ¿Es siempre necesario colocar un recipiente de líquido en la instalación? ¿Se debe colocar en el sector de alta? ¿Cuál debe ser su capacidad? Respuesta: En el punto 2.000 ppm como límite superior. Por ejemplo 500 ppm como límite inferior y entre 5.4. conectado permanentemente a la instalación. abundando en el posible empleo de dicho aparato como recipiente general de líquido del sistema. aislable con válvulas. Finalmente en la justificación de la adecuación de capacidad de almacenamiento. no es obligatorio el uso de recipiente de líquido. Hay que recordar el apartado 2. se dice además que en los sistemas con más de 30 kg de refrigerante. pero de ahí se deduce que en instalaciones con más de un evaporador sí es preciso disponer de un recipiente que permita recoger parte de la carga de refrigerante. en el de baja o en ambos si se justifica su viabilidad.10 de la IF. una vez recogida esta cantidad de refrigerante en el recipiente.4.21 de ésta misma instrucción. Por tanto. en el apartado citado en el primer párrafo.4. Por ultimo en el Apéndice I de la IF-10 se pide que la capacidad del recipiente sea superior en un 25 % a la máxima fluctuación prevista. Aunque el reglamento no lo cita explícitamente. es necesario que. Con esta posibilidad se adopta uno de los criterios de diseño admitidos internacionalmente para la recogida de líquido en las instalaciones frigoríficas. En cuanto a su capacidad de acumulación de liquido. utilizado para acumulación de refrigerante líquido.1 de la IF-17 se indica que en las instalaciones de evaporador único la colocación del depósito será facultativa de la empresa instaladora. suelen ajustarse a valores muy inferiores a los límites establecidos en este RSIF. se pide claramente que se especifique si se acumula el líquido en el sector de alta. el mismo disponga de suficiente volumen libre para asegurar un correcto funcionamiento al resto de la instalación.4.En la práctica los detectores de NH3 en las salas de máquinas. se indica que los separadores de partículas de líquido se diseñan con frecuencia también como recipientes acumuladores y distribuidores de líquido en los sectores de baja. apartado 2. Es decir. por lo que la acumulación puede tener lugar en cualquiera de los dos sectores indistintamente. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-17.01 se define el recipiente de líquido como un recipiente conectado permanentemente al sistema mediante tuberías de entrada y salida. en el Libro de Registro de la Instalación (Apéndice I de la IF-10).b. evitando a la vez un llenado excesivo de dicho recipiente.1. Su ubicación no esta por lo tanto limitada al sector de alta o al de baja. en éste caso. deberá poder recogerse toda la carga de una o más secciones equipadas con válvulas de cierre. de manera que se trabaja con mucha seguridad. dentro del propio sistema o en un depósito externo. En el punto 3. hay que tener en consideración que: 49 . la falta o insuficiencia de volumen del recipiente pueda ocasionar una pérdida de fluido al exterior. En el apartado 3.
Pregunta: ¿Cuándo podemos utilizar el método de detección de fugas indirecto y cuando el directo? Respuesta: En el punto 2. de ahí el factor multiplicador 1. No obstante se debe insistir en lo exigido según el subrayado del párrafo 6. apartado 2.3. La razón es que con los incondensables (principalmente aire) sale siempre una cierta cantidad de refrigerante.5. apenas es contaminante del medioambiente (PAO = 0 y PCA = 0).3.3 de la IF-17 se indican los métodos directos: a) Aplicación de productos o disoluciones adecuadas. a partir de ahí.  Que en un momento dado debe ser preciso recoger parte del líquido del circuito y debe poder seguir funcionando el resto de la instalación.3 de la IF-17 se determina cuando deben montarse de aire en las instalaciones. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-17. b) Detectores manuales de gas refrigerante y localizadores de fugas por 50 . es necesario disponer de un espacio libre mínimo para evitar el llenado del recipiente al 100 %. por otra parte. pero con los refrigerantes fluorados automáticos o de funcionamiento manual. Cuando todos los servicios estén en funcionamiento debe existir una cierta cantidad de líquido en el recipiente. No sucede lo mismo con los refrigerantes fluorados que son totalmente inodoros y altamente contaminantes (PCA 1). mientras la tecnología de este tipo de purgadores no garantice dicha operación sin emisión significativa de refrigerante. ¿Cuál es la razón de este Respuesta: En principio no es aconsejable utilizar purgadores de aire automáticos para refrigerantes fluorados. Guía relativa a: Instrucción técnica IF-17.  A la vez debe poder admitir el refrigerante de aquellos evaporadores que estén en desescarche de forma simultánea y del sistema de deshielo que utilizan (varía el volumen del líquido retornado). Para las que trabajen con R717 estos deben de ser automáticos.3.5. apartado 2. en una proporción que depende de las presiones parciales de ambos fluidos (refrigerante y aire). Hay que reducir por tanto la fuga continua que significaría el purgador automático y hacer que ésta operación la lleve a cabo un operario cualificado. quien la iniciará cuando sea imprescindible y la cortará tan pronto se hayan alcanzado los parámetros de funcionamiento correctos.25. En las instalaciones de amoniaco su olor característico advierte inmediatamente de un mal funcionamiento del sistema y. Por lo tanto de momento se recomienda utilizar equipos manuales. Todas estas consideraciones definirán el volumen máximo de fluctuación y. para hacer frente a oscilaciones de refrigerante debidas a fluctuaciones de la carga térmica en evaporadores y asegurar además que no pase gas al sector de baja. Pregunta: En el punto purgadores purgadores pueden ser matiz? 19 del apartado 2.
Los métodos indirectos sólo permiten tener indicios razonables de la existencia de una posible fuga. Volúmenes de recarga. a) Una disminución de la presión de aspiración y de la descarga pueden ser indicadores de falta de refrigerante. 51 . e) La necesidad de recargar la instalación puede ser un claro indicador de la existencia de una fuga.5.10. pero la localización de la misma debe llevarse siempre a cabo mediante uno de los métodos directos. En el mercado se pueden encontrar analizadores electrónicos que con la instrumentación necesaria colocada en el circuito. Estos son los procedimientos que en última instancia nos permitirán adquirir la certeza de que hemos hallado el punto de fuga. siendo además preciso disponer los valores normales de funcionamiento. etc. Para la utilización de los métodos indirectos es necesario analizar los parámetros detallados en el apartado 2. de ser aplicables. Consumo energético del compresor. d) Si en los indicadores de nivel se visualizan alturas de líquido inferiores. facilitan una rápida conclusión. Dichos parámetros son: a) b) c) d) e) Presión. Temperatura. Detectores de fugas. si no se encuentra la fuga se utilizarán todos los métodos e incluso se evacuará el refrigerante para poder realizar una prueba de presión con nitrógeno. en base a los anteriores parámetros.ultrasonidos.1.0 kg de refrigerante del grupo L3.2.3. b) Un alto recalentamiento y una temperatura de descarga alta también pueden sugerir una posible falta de refrigerante. c) Detectores ultravioleta.0 kg de refrigerante del grupo L1. Guía relativa a: Instrucción técnica. Niveles de refrigerante en estado líquido. puede haber habido una pérdida de refrigerante. Si mediante el método indirecto se sospecha de la existencia de una fuga se deberá localizar el origen de la misma utilizando los procedimientos directos.4. c) Un consumo eléctrico en compresor inferior al habitual (para una capacidad determinada) puede indicar que hay una disminución de caudal másico. IF-04 / IF-08 / IF-13 / IF-16. Pregunta: La utilización de detectores de fugas que se indica en el reglamento parece un poco confusa e incluso contradictoria en algunos puntos. que al permitir obtener una presión más elevada facilitará la detección. y los únicos que nos permitirán llevar a cabo la reparación correspondiente.5 kg de refrigerante del grupo L2 y . ¿Sería posible clarificar esta cuestión? Respuesta: En primer lugar se precisa que no es necesario utilizarlos en equipos compactos y semicompactos con carga inferior a: . .
Vèase la parte de esta guía relativa a la ITC IF-16 apartado 3. Seguidamente se destaca lo más esencial de cada uno de los tres subapartados: a) En éste caso. d) Para los refrigerantes del grupo L3.5. apartado 5. si se almacena un refrigerante inflamable y se estima que puede superarse o alcanzarse su LP correspondiente (Tabla A de la IF-02) se deberá colocar un detector adecuado para interrumpir la alimentación eléctrica a todo el local.2. Según la ITC. sea superior al Límite Práctico (LP) será obligatorio colocar un detector de fugas para el refrigerante en cuestión. los detectores actuarán activando una alarma si la concentración de refrigerante en el aire excede del 25% del Límite Inferior de Inflamabilidad (Véase Apéndice 1. la concentración de refrigerante. c) Control de concentraciones peligrosas de refrigerantes del grupo L3. en éste caso los sistemas ejecutados “in situ” que contengan una carga máxima de: 2. III. Tabla A de la IF-02) y serán antideflagrantes o “con un modo de protección adecuado a la atmosfera generada”. b) Control de concentraciones peligrosas del refrigerante R-717.A continuación se facilita un resumen sobre el empleo de detectores de gases: I. si la concentración puede llegar a alcanzar el límite práctico (LP). se instalarán los detectores en locales o espacios ocupados por personas.2 de la IF-12 se establecen los valores de activación de las alarmas en caso de fuga de R-717 en la sala de máquinas. ya que el personal abandona el lugar de la fuga con presteza. Aunque el reglamento no lo indica específicamente. Según la IF-13. En la IF-16 apartado 3. puesto que éste refrigerante tiene un olor tan penetrante que el olfato humano lo detecta inmediatamente y no precisa de una advertencia previa. b) En el apartado 3. 1.5. Si no lo hay.4. II. en caso de fuga del contenedor de mayor carga.5 kg de refrigerante del grupo L2 y 52 . cuando haya personal presente. se empleará un detector para accionar la ventilación forzada de forma automática. En este caso su empleo es obligatorio en todos los recintos recorridos por el sistema frigorífico. Sobre los valores de ajuste en ppm véase la parte de esta guía relativa la ITC IF-16 apartado 3.5. si puede darse que en el emplazamiento destinado al almacenamiento de botellas.1 en salas de máquinas especificas total o parcialmente subterráneas y en las que no sea posible una ventilación natural se hará funcionar un sistema de renovación forzada de aire.1. en caso de fuga. se dan las indicaciones necesarias sobre la aplicación de los detectores para advertir la presencia de concentraciones peligrosas de refrigerante en el medio ambiente y los agrupa en tres subapartados: a) Sistemas con refrigerante del grupo L1 o con refrigerantes inodoros del grupo L2. IF-07. Se excluyen además.5 kg de refrigerante del grupo L1. c) En el caso del NH3 se pide su empleo solo en Salas de Máquinas Específicas.
apartado 4. pues se desprende fácilmente el olor característico del refrigerante. Según la IF-16 apartado 3. VI. apartado 2.000 ppm.2 de la misma IF-16. como en los de distribución de calor. Se debe hacer de manera automática. siempre que se trate de circuitos cerrados. IV. se especifica que en las. instalaciones sin sala de máquinas. En la IF-16 apartado 3. Solo en el caso de instalaciones con NH3 y carga superior a 3.0 kg de refrigerante del grupo L3. p. No se indica que no puedan emplearse solenoides o válvulas automáticas destinadas a otras funciones en la instalación y por lo tanto podrán aprovecharse por ejemplo las de cierre para desescarche. En la IF-04.2. VIII. Según la IF-16. cuando la carga total del CO2 en la instalación dividida por el volumen del local arroje un valor superior al limite práctico (Apéndice 1.3 en las cámaras frigoríficas y locales refrigerados para procesos también se instalaran sistemas de detección en el caso de que posibles fugas puedan llegar a sobrepasar los Limites Prácticos admisibles.000 kg se establece en la ITC IF-17. por ejemplo. 2) Que el eventual aislamiento de partes del sistema de refrigeración queda a voluntad del proyectista tanto en el hecho en si como en la manera de llevarlo a cabo. De este apartado y del total del punto 3 de esta IF-16 se puede deducir: 1) Que hay que poner detectores (sensores) en todas las salas de máquinas especificas.2 se establece para las salas de máquinas específicas el control de la concentración de refrigerante con al menos un sensor que active una alarma ubicada en locales ocupados por personas y que eventualmente aísle partes del sistema de refrigeración.2. 3) Que queda fuera el refrigerante NH3 por tener consideración propia en el punto 3. V. no se precisa. apartado 3. en las que la concentración de refrigerante pueda superar el LP.000 ppm y superior de 10. Tabla de la IF-02) deberá instalarse un detector de gas con los niveles en V/V inferior de 5. Se deberá montar tanto en los circuitos de distribución de frío. VII. se exige que en las salas de máquinas y en los locales con más de 30 m3 y con refrigerante R-744 (CO2).4 en cada uno de los circuitos secundarios de instalaciones con más de 500 kg. se colocará un detector (IF-13). 53 .5. Los detectores deben de activar una alarma y aislar parte del sistema de refrigeración .4.1. con torres de recuperación. salvo con los equipos compactos y semicompactos señalados en párrafo I y si se demostrase que en ningún caso se pueden alcanzar los limites prácticos del refrigerante. mediante válvulas solenoides o motorizadas todo/nada emplazadas en el exterior del local. si se cumplen las restantes condiciones que lo permiten.3 como deben de aislarse partes del circuito en el caso de fugas.e. En la ITC IF-04 apartado 5. de R-717 se montaran detectores para el control de la presencia de NH3 en el fluido secundario. En los sistemas abiertos.El aislamiento de las partes del sistema en este caso es obligatorio y puede hacerse cortando las entradas y salidas de refrigerante al local.3.
por detectores de ultravioletas o tintes DUV.REGISTRO CONTROLES DE FUGAS DE REFRIGERANTES FLUORADOS* *El control de fugas de refrigerantes fluorados se realizará a sistemas frigoríficos con carga superior a 3 kg Referencia de la instalación Identificación del sistema NO SI Localización Acción Comentarios y firma ¿Cuenta con sistema detector de fugas? Si No Carga de refrigerante en kg y periodicidad del control de fugas FECHA NIF del Personal que realiza el control Código Comentarios Datos de la empresa frigorista responsable del mantenimiento (nombre. Cuando se compruebe el sistema tras aviso del detector se reflejará asimismo el aviso con código AVD. Cuando cuente con sistema detector de fugas detector se revisará anualmente consignándolo en el registro con el código RAD. por detectores de fugas por ultrasonidos DUS. nº registro industrial. NIF. teléfono) ¿Se detectan fugas? Código procedimiento de control: Métodos directos por detectores de gases refrigerantes DGR. por soluciones o espumas SES y métodos indirectos por evaluación de parámetros de funcionamiento EVP. 54 .
Documents Similar To Borrador Guia Rto Instalaciones Frigorificas
KariThooDurán
josetox199405
gumejia
Luis Rios Nupan
Omar Alejandro Balboa Cáceres
fasander