Source: http://docplayer.fr/18498632-Notice-de-montage-et-d-entretien.html
Timestamp: 2018-06-21 15:25:29+00:00
Document Index: 103057999

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

1 /003 FR Pour le professionnel Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Lire attentivement avant le montage et l entretien SVP
2 Préface Remarque Cet appareil répond aux exigences de base des directives européennes correspondantes. La conformité a été prouvée. La documentation correspondante ainsi que l original de la déclaration de conformité ont été déposés auprès du fabricant. Cette notice de montage et d entretien contient des informations importantes nécessaires au montage, à la mise en service et à l entretien fiables et professionnels du préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 (désigné ci-dessous par le terme général "préparateur d eau chaude sanitaire"). Cette notice de montage et d entretien est adressée à l installateur disposant des compétences et de l expérience professionnelle nécessaires dans le domaine des installations de chauffage et de production d eau chaude sanitaire.! Expliquez à l utilisateur comment utiliser le préparateur d ECS et attirez tout particulièrement son attention sur les questions techniques de sécurité.! Remettez-lui la notice de montage et d entretien de l installation de chauffage en le priant de bien vouloir la conserver. Certaines légères déviations peuvent se présenter dans les fonctions, les images et les caractéristiques techniques, en raison des améliorations constantes apportées au matériel. Actualisation de la documentation N hésitez pas à nous contacter si vous avez constaté des irrégularités ou si vous souhaitez nous soumettre vos propositions d amélioration. Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
3 Sommaire 1 Généralités Normes et directives Outillage, matériaux et auxiliaires Sécurité Utilisation conforme Disposition des remarques Respect des consignes de sécurité Recyclage Description du produit Caractéristiques techniques Dimensions et raccordements Limites d utilisation sécurité Transport du préparateur d eau chaude sanitaire Montage du préparateur d eau chaude sanitaire Mise en place du préparateur d eau chaude sanitaire Installer les conduites d eau chaude sanitaire Montage de la sonde de température d eau chaude sanitaire Mise en service et mise hors service Mise en service du préparateur d eau chaude sanitaire Conseils pour le fonctionnement Remarques pour la mise hors service Entretien Préparer le préparateur pour les travaux d entretien Nettoyer le préparateur d ECS Contrôler l anode au magnésium Remplacer l anode au magnésium Remise en service du préparateur d ECS après le nettoyage Déclaration de conformité Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003 3
4 1 Généralités 1 Généralités 1.1 Normes et directives Pour le montage et le fonctionnement de l installation de chauffage, respectez les normes et directives locales en vigueur! Installation et équipement des installations de chauffage et de production d eau chaude sanitaire DIN 1988: Réglementation technique pour les installations d eau alimentaire (TRWI) DIN 4708: Installations centrales de production d eau chaude sanitaire DIN 4753, 1ère partie : Chauffe-eau et installations de production d eau chaude sanitaire pour l eau alimentaire et l eau industrielle ; exigences, caractéristique, équipement et contrôle DIN 18380: VOB 1 ; Installations de chauffage et installations centrales de production d eau chaude sanitaire DIN 18381: VOB 1 ; Opérations relatives à l installation du gaz, de l eau et des eaux usées à l intérieur des bâtiments DVGW W 551 : Installations de production d eau chaude sanitaire et de tuyauterie ; mesures techniques en vue de diminuer la production des légionnelles sur les installations neuves Allemagne Raccordement électrique DIN VDE 0100 : Mise en place d installations de courant haute tension jusqu à 1000 V VDE 0190 : Compensation principale de potentiel des installations électriques DIN VOB 1 : Câbles et conduites électriques à l intérieur des bâtiments Normes produit DIN 4753: Chauffe-eau et installations de production d eau chaude sanitaire pour l eau alimentaire et l eau industrielle DIN 4753, 1ère partie : Exigences, caractéristique, équipement et contrôle DIN 4753, Volet 3 : Chauffe-eau et installations de production d eau chaude sanitaire pour l eau alimentaire et l eau industrielle ; protection contre la corrosion côté hydraulique par processus d émaillage ; exigences et contrôle DIN 4753, Volet 6 : Installations de production d eau chaude sanitaire pour l eau alimentaire et l eau industrielle ; protection cathodique contre la corrosion pour les réservoirs émaillés en acier ; exigences et contrôle DIN 4753, Volet 8 : Isolation thermique des chauffe-eau jusqu à 1000 l de volume nominal exigences et contrôle Tabl. 1 Réglementation technique pour l installation des préparateurs d ECS (sélection) en Allemagne 1 VOB : Réglementation des marchés publics relevant de la construction Volet C : Conditions générales contractuelles et techniques pour le bâtiment (ATV) 1. Outillage, matériaux et auxiliaires Le montage et l entretien du préparateur d ECS nécessitent l emploi des outils standards utilisés dans le domaine des installations au gaz et des installations hydrauliques. Sont également appropriés : un chariot spécial Buderus ou un diable avec sangle ou un filet de transport aspirateur poussière / eau pour le nettoyage 4 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
5 Sécurité Sécurité Les préparateurs d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 sont conçus et fabriqués selon les connaissances et règles techniques de sécurité les plus récentes. Pour une utilisation économique et écologique du préparateur, nous vous recommandons de respecter les consignes de sécurité ainsi que la Notice de montage et d entretien..1 Utilisation conforme.3 Respect des consignes de sécurité AVERTISSEMENT! DANGER POUR LA SANTÉ L eau alimentaire risque d être encrassée si les travaux de montage et d entretien ne sont pas effectués proprement.! Montez et nettoyez le préparateur d ECS en respectant une hygiène parfaite selon l état de la technique. Les préparateurs d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 sont conçus pour le réchauffage et l accumulation de l eau alimentaire. Celle-ci est soumise aux exigences de la loi relative à l eau alimentaire. Le préparateur d eau chaude sanitaire ne doit être chauffé qu avec de l eau de chauffage et ne fonctionner que sur des installations à circuit fermé. Côté chauffage, la pression de service maximale admissible est de 16 bar, la température maximale de 160 C. DÉGATS SUR L INSTALLATION dus à un montage non professionnel.! Pour l installation et le fonctionnement du préparateur d ECS, respectez les réglementations techniques du préparateur d ECS ainsi que les directives légales et les prescriptions relatives à la construction.. Disposition des remarques On distinguera deux niveaux de risques caractérisés par des mots-clés : AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT Caractérise un danger dû probablement à l action d un produit et susceptible de provoquer des accidents graves ou d entraîner la mort si les mesures préventives sont insuffisantes..4 Recyclage DÉGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus à un nettoyage et un entretien insuffisants.! Effectuez le nettoyage et l entretien au moins une fois tous les deux ans.! Eliminez les défauts immédiatement afin de ne pas endommager le préparateur. RISQUES D ACCIDENT/ DÉGATS SUR L INSTALLATION Signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents corporels moyens ou légers, ou des dégâts matériels.! Recyclez l emballage du préparateur en respectant l environnement.! Un préparateur qui doit être remplacé ne peut être recyclé que par un organisme agréé, dans le respect de l environnement. Conseils permettant une utilisation et un réglage optimal des appareils ainsi que diverses informations utiles. Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003 5
6 3 Description du produit 3 Description du produit Les préparateurs SU160/1 300/1 sont entièrement assemblés en usine et prêts à être raccordés. Les composants principaux du préparateur d ECS sont les suivants : Réservoir du préparateur (fig. 1, pos. 5) avec protection contre la corrosion La protection cathodique contre la corrosion comprend le principe de thermovitrification hygiénique DUOCLEAN MKT de Buderus (fig. 1, pos. 6) ainsi qu une anode au magnésium (fig. 1, pos. 9). Isolation thermique (fig. 1, pos. 1) L isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane sans CFC est injectée directement sur le préparateur d ECS. Deux éléments d isolation thermique (fig. 1, pos. et pos. 8) en mousse synthétique minimisent les pertes calorifiques par la trappe de visite et l anode au magnésium Echangeur thermique à tubes lisses (fig. 1, pos. 11) L échangeur thermique à tubes lisses transmet l énergie du circuit de chauffage à l eau chaude sanitaire du préparateur. Le contenu du préparateur est maintenu en température de manière régulière. Doigt de gant pour l installation de la sonde de température d eau chaude sanitaire (fig. 1, pos. 10) La régulation de la température d ECS de la chaudière régule la température d eau chaude sanitaire réglée à l aide de la sonde d ECS (ou sonde du préparateur). Trappe de visite (fig. 1, pos. 3) pour les travaux d entretien et de nettoyage Couvercle de l habillage (fig. 1, pos. 7) Fig. 1 Pos. 1: Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Pos. 7: Pos. 8: Préparateur d eau chaude sanitaire (ici : SU300/1) Isolation thermique Elément d isolation thermique / trappe de visite Trappe de visite Cache de la trappe de visite Réservoir du préparateur Thermovitrification DUOCLEAN MKT Couvercle de l habillage 1 Elément de protection thermique /anode au magnésium (uniquement SU300/1) Pos. 9: Anode au magnésium Pos. 10: Doigt de gant soudé pour la régulation côté chauffage Pos. 11: Echangeur thermique en tube lisse Pos. 1: Pieds réglables 6 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
7 Caractéristiques techniques 4 4 Caractéristiques techniques 4.1 Dimensions et raccordements Fig. Dimensions et raccordements (en mm) schéma de principe AW : Sortie eau chaude sanitaire M: Point de mesure pour la sonde de régulation de EZ : Entrée bouclage température d eau chaude sanitaire de la chaudière VS: Départ préparateur EK : Entrée eau froide RS : Retour préparateur EL : Vidange eau froide Tabl. Modèle Contenance du préparateur Dimensions et raccordements AW VS RS EK/EL EZ Hauteur H 1 Local d installation hauteur Diamètre D l mm mm mm kg SU160/1, SU160/1 W 160 R1 R1 R1 R1 R ¾ SU00/1, SU00/1 W 00 R1 R1 R1 R1 R ¾ SU300/1, SU300/1 W 90 R1 R1 R1 R1¼ R ¾ Avec couvercle d habillage, sans vis réglables. Poids 3 3 Hauteur minimum du local d installation pour le remplacement de l anode au magnésium. Sans contenance, avec emballage. 4. Limites d utilisation sécurité DÉGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus au dépassement des valeurs limites.! Respectez les valeurs limites ci-contre pour des raisons techniques de sécurité. Valeurs maximales autorisées Température Pression de service maximale autorisée Pression d essai sur site C bar bar Eau de chauffage Eau chaude sanitaire Tabl. 3 Limites de sécurité du préparateur d ECS 1 En fonction de l équipement de sécurité de l installation de chauffage (par ex. soupape de sécurité et vase d expansion à membrane). Les pressions de service et de contrôle sont des surpressions. Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire r SU160/1 300/1 Edition 05/003 7
8 5 Transport du préparateur d eau chaude sanitaire 5 Transport du préparateur d eau chaude sanitaire! Transportez le préparateur d ECS vers le local d installation si possible dans son emballage. Il sera ainsi protégé de manière optimale pendant le transport. Transport du préparateur d ECS sur la palette Pour le transport, utilisez des moyens appropriés (par ex. chariot spécial Buderus ou diable avec sangle). Sécurisez le préparateur contre les chutes pendant le transport.! Placer le chariot spécial Buderus (fig. 3, pos. 1) contre la partie arrière du préparateur dans son emballage (fig. 3, pos. ).! Fixer le préparateur d ECS sur le chariot à l aide d une sangle.! Transporter le préparateur vers le lieu d installation.! Retirer le film plastique, les cales et les éléments de protection (polystyrène expansé). Pour transporter le préparateur d ECS dans son emballage jusqu au lieu d installation, utilisez un filet de transport. Le chariot spécial Buderus ainsi que le filet de transport sont disponibles auprès de nos filiales. 1 Fig. 3 Pos. 1: Pos. : Transport du préparateur d ECS avec le chariot spécial Buderus Chariot spécial Buderus Préparateur d ECS (dans son emballage) 8 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
9 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6 6 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6.1 Mise en place du préparateur d eau chaude sanitaire Le préparateur d ECS peut être installé à droite ou à gauche de la chaudière. Lors de l installation du préparateur, respecter les distances minimales nécessaires pour le montage et l entretien (fig. 4). Le sol doit être plan et présenter une portance suffisante DÉGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus au gel.! Le local d installation doit être sec et protégé contre le gel. 400 min. 100 Un espace libre assez grand est nécessaire au-dessus du préparateur pour le remplacement de l anode au magnésium (pendant les travaux d entretien).! Assurez-vous que la hauteur minimale du local d installation selon tableau, page 7, est garantie. Fig. 4 Pos. 1: Pos. : Ecartements minimum pour le montage et l entretien (dimensions en mm) Préparateur d ECS Chaudière Monter les pieds réglables! Poser le matelas isolant du couvercle sur le sol.! Poser le préparateur avec précaution (fig. 5, pos. ) par-dessus le bord de la palette sur le matelas (fig. 5, pos. 1). 3! Retirer les pieds réglables du disque isolant du fond (polystyrène expansé) et visser les pieds réglables M10 30 (fig. 5, pos. 3) dans la partie inférieure du préparateur.! Mettre le préparateur debout et le positionner verticalement en réglant les pieds. 1 ca. 0 Fig. 5 Montage des pieds réglables Pos. 1: Matelas isolant (polystyrène expansé) Pos. : Préparateur Pos. 3: Pieds réglables Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003 9
10 6 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6. Installer les conduites d eau chaude sanitaire Veuillez tenir compte des remarques suivantes pour le raccordement du préparateur au réseau de tuyauterie. Elles sont nécessaires pour garantir un fonctionnement sans pannes. DÉGATS SUR LE PRÉPARATEUR Les raccordements AW, EZ et EK sont équipés de gaines de protection. Celles-ci servent à protéger les surfaces émaillées des raccordements.! Laissez ces gaines de protection en place. AW DANGER POUR LA SANTÉ AVERTISSEMENT! Si les travaux de montage ne sont pas effectués proprement, l eau chaude sanitaire risque d être encrassée.! Montez le préparateur d ECS de manière parfaitement hygiénique et selon l état de la technique. Des kits de raccordement facilitant beaucoup l installation sont disponibles en tant qu accessoires pour le raccordement côté chauffage. DÉGATS SUR L INSTALLATION dus à des raccordements non étanches.! Installez les conduites de raccordement sans contrainte.! Veillez à ce que les flexibles ne soient ni pliés ni tordus. Fig. 6 Installation selon DIN 1988 (schéma de principe) Pos. 1: Réservoir du préparateur Pos. : Vanne d aération et de purge Pos. 3: Robinet d arrêt avec robinet de vidange Pos. 4: Soupape de sécurité Pos. 5: Clapet anti-retour Pos. 6: Robinet d arrêt Pos. 7: Pompe de bouclage Pos. 8: Réducteur de pression (si nécessaire) Pos. 9: Soupape de contrôle Pos. 10: Clapet de non retour Pos. 11: Embout de raccordement du manomètre (obligatoire à partir d une contenance de 1000 l) Pos. 1: Robinet de vidange AW : EZ : EK : Sortie eau chaude sanitaire Entrée bouclage Entrée eau froide 10 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
11 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6! Installer et équiper les conduites d eau chaude sanitaire selon les normes et directives spécifiques au pays. En Allemagne, le préparateur d ECS doit être installé selon DIN 1988 et DIN 4753.! Ne pas monter de coudes sur la conduite de vidange pour pouvoir garantir le désembouage Soupape de sécurité (sur site)! Poser la plaque signalétique sur la soupape de sécurité avec l inscription suivante : "Ne pas fermer la conduite d échappement. Pour des raisons de sécurité, de l eau peut s écouler pendant les phases de réchauffage".! Déterminer la section de la conduite d échappement de manière à ce qu elle corresponde au moins à la section de sortie de la soupape de sécurité (tabl. 4).! Contrôler de temps en temps l état de marche de la soupape de sécurité en la manipulant. Diamètre de raccordement minimum Tabl. 4 Contenance nominale du réservoir d eau l Puissance de chauffage maxi. kw DN Dimensionnement de la conduite d échappement selon DIN Contrôle d étanchéité! Contrôler l étanchéité de tous les raccordements, de la trappe de visite et de l anode au magnésium.! Toutes les conduites et les raccordements doivent être montés sans contraintes mécaniques. Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003 11
12 6 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6.3 Montage de la sonde de température d eau chaude sanitaire Montez la sonde de température d ECS pour mesurer et contrôler la température d eau chaude sanitaire du préparateur. La sonde est jointe à la livraison du kit de raccordement du préparateur (accessoire). Un point de mesure M est prévu (fig., page 7). 1 3 L installation électrique de la sonde de température d ECS est décrite dans les documents joints à l appareil de régulation ou à la chaudière.! Insérer le kit de sonde (fig. 7, pos. 1 à 4) jusqu à la butée dans le doigt de gant (fig. 7, pos. 5). La spirale en plastique (fig. 7, pos. 3) qui maintient le kit de sonde, se rétracte automatiquement. 4 5 Le ressort compensateur (fig. 7, pos. 4) garantit le contact entre le doigt de gant et les surfaces de sonde assurant ainsi une transmission fiable de la température.! Glisser l arrêt de sécurité (fig. 8, pos. 1) par le côté sur le doigt de gant (fig. 8, pos. ).! Amener le câble de sonde vers la chaudière ou l appareil de régulation en le fixant avec un serrecâble si nécessaire. Il ne doit pas entrer en contact avec des parties chaudes de la chaudière. Vous trouverez le branchement électrique de la sonde de température dans le schéma de branchement joint à la livraison. Fig. 7 Pos. 1: Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Montage de la sonde de température d eau chaude sanitaire Pièce borgne Sonde de température quart de cercle Spirale plastique Ressort compensateur Doigt de gant 1 Fig. 8 Pos. 1: Pos. : Monter l arrêt de sécurité de la sonde Arrêt de sécurité Doigt de gant 1 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
13 Mise en service et mise hors service 7 7 Mise en service et mise hors service 7.1 Mise en service du préparateur d eau chaude sanitaire Avant la mise en service du préparateur, effectuer le contrôle d étanchéité afin qu il n y ait aucune fuite pendant le fonctionnement de l installation.! Effectuez le contrôle d étanchéité du préparateur d ECS exclusivement avec de l eau alimentaire. La pression d essai sur site ne doit pas dépasser une surpression de 10 bar maximum. AW 1! Pour purger le préparateur, ouvrir la vanne d aération et de purge (fig. 9, pos. 1) ou le robinet situé au point le plus élevé.! Pour remplir le préparateur, ouvrir la vanne d arrêt de l entrée d eau froide EK (fig. 9, pos. ).! Avant la mise en température, vérifier si la chaudière, le préparateur et les conduites sont remplies d eau. Pour ce faire, ouvrir la vanne d aération et de purge (fig. 9, pos. 1).! Contrôler l étanchéité de tous les raccordements, de toutes les conduites et de la trappe de visite. Fig. 9 Pos. 1: Pos. : Pos. 3: AW : EK : EZ : 3 Installation selon DIN 1988 (schéma de principe) Vanne d aération et de purge Vanne d arrêt pour l entrée d eau froide Conduite d échappement de la soupape de sécurité Sortie eau chaude sanitaire Entrée eau froide Entrée bouclage Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003 13
14 7 Mise en service et mise hors service 7. Conseils pour le fonctionnement 7.3 Remarques pour la mise hors service DÉGATS SUR LE PRÉPARATEUR Si la soupape de sécurité est fermée, le préparateur risque de se détruire à cause d une pression trop élevée non autorisée.! Laissez la conduite d échappement de la soupape de sécurité (fig. 9, pos. 3) toujours ouverte. Informez l utilisateur de l installation que la conduite d échappement de la soupape de sécurité (fig. 9, page 13) doit toujours rester ouverte. que l état de marche de la soupape de sécurité doit être contrôlé de temps en temps en l aérant. si le limiteur de température de sécurité (STB) sur la chaudière s enclenche souvent, l installateur doit être informé. Vous trouverez les informations nécessaires à l utilisation (par ex. le réglage de la température d ECS) dans la notice d utilisation de l appareil de régulation. DÉGATS SUR LE PRÉPARATEUR Si le préparateur d ECS doit rester vide pendant plusieurs jours, l humidité résiduelle risque de provoquer des effets de corrosion à certains endroits.! Séchez bien la partie interne (par ex. avec de l air chaud) et laissez la trappe de visite ouverte. Si vous vous absentez plus longtemps (par ex. pour les vacances), nous vous recommandons :! de laisser le préparateur en marche.! Activez la fonction "Congés" sur l appareil de régulation (ou sélectionnez la température d ECS la plus basse). Si le préparateur doit être mis hors service, tenez compte, pour la remise en service, des prescriptions spécifiques de votre pays concernant l hygiène à respecter sur les installations d eau alimentaire (rinçage des conduites). 14 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
15 Entretien 8 8 Entretien Il est généralement recommandé de faire contrôler et nettoyer le préparateur par un professionnel au maximum une fois tous les deux ans. Informez-en l utilisateur de l installation. Si la qualité de l eau n est pas favorable (calcaire à très calcaire) et que les charges de température sont élevées, choisir des intervalles plus courts. DÉGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus à un nettoyage et un entretien insuffisants.! Effectuez le nettoyage et l entretien au moins tous les deux ans.! Eliminez les défauts immédiatement pour ne pas endommager le préparateur! 8.1 Préparer le préparateur pour les travaux d entretien! Mettre l installation de chauffage hors tension.! Vidanger le préparateur en fermant la vanne d arrêt de l entrée d eau froide EK et en ouvrant le robinet de vidange EL. Pour la purge, ouvrir la vanne d aération et de purge ou le robinet situé au point le plus élevé.! Retirer le couvercle de l habillage et l élément de protection thermique (uniquement pour le SU300/1) (fig. 1, page 6) du préparateur d ECS.! Desserrer les vis du cache de la trappe de visite (fig. 10, pos. 6) ! Retirer le cache de la trappe de visite et le disque isolant (fig. 10, pos. 5).! Desserrer les vis à tête hexagonale (fig. 10, pos. 4), retirer le cache de la trappe de visite (fig. 10, pos. 3) et le joint du cache de la trappe de visite (fig. 10, pos. ). Fig. 10 Démonter la trappe de visite 3 Pos. 1: Trappe de visite Pos. : Joint du cache de la trappe de visite Pos. 3: Cache de la trappe de visite Pos. 4: Vis à tête hexagonale Pos. 5: Disque isolant Pos. 6: Cache de la trappe de visite avec vis Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003 15
16 8 Entretien 8. Nettoyer le préparateur d ECS! Rechercher les dépôts de calcaire sur la paroi interne du préparateur. DÉGATS SUR L INSTALLATION dus à la détérioration de la surface interne.! Pour nettoyer la paroi interne du préparateur, n utilisez pas d objets durs à bords tranchants. Si vous constatez des dépôts calcaires à l intérieur du préparateur, procédez comme suit :! Pulvérisez la partie interne du préparateur avec un jet d eau froide "puissant" (surpression d env. 4 5 bar) (fig. 11). Vous pouvez augmenter l effet de nettoyage en chauffant le préparateur vidangé avant de le rincer. Sous l effet de choc thermique, les dépôts calcaires se détachent plus facilement des échangeurs thermiques avec tubes à parois lisses. Vous pouvez retirer les résidus de calcaire à l aide d un aspirateur poussière / eau avec tube aspirant en plastique. Si les dépôts de calcaire dans le préparateur sont particulièrement bien incrustés, vous pouvez les éliminer par nettoyage chimique (par ex. avec le produit détartrant CitroPlus de la société Sanit). Nous vous recommandons de faire faire le nettoyage chimique par une entreprise spécialisée. Fig. 11 Rincer le préparateur 16 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
17 Entretien Contrôler l anode au magnésium L anode au magnésium est une anode qui s use avec le fonctionnement du préparateur. Le diamètre de l anode doit être contrôlé au plus tard une fois tous les deux ans.! Retirer le couvercle de l habillage et l élément de protection thermique (uniquement pour le SU300/1), si cela n a pas encore été effectué.! Desserrer la vis à tête hexagonale (fig. 1, pos. 1) de l anode avec la clé polygonale SW 3.! Retirer l anode au magnésium (fig. 1, pos. ) en la tournant.! Vérifier la détérioration de l anode. Remplacer l anode si le diamètre a diminué à env mm. 1 Ne pas mettre la surface du tube au magnésium en contact avec de l huile ou de la graisse. Veillez à la propreté.! Si l anode est encore utilisable, étanchéifiez-la à nouveau en la remettant en place, à l aide d un produit d étanchéification approprié (par ex. chanvre ou bande en PTFE). Fig. 1 Pos. 1: Pos. : Remplacer l anode au magnésium Vis à tête hexagonale Anode au magnésium! Remettre l anode dans le manchon en la tournant. 8.4 Remplacer l anode au magnésium! Si l anode est détériorée, mettez une anode neuve en place, comme indiqué dans la figure 1. Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003 17
18 8 Entretien 8.5 Remise en service du préparateur d ECS après le nettoyage! Placez le nouveau joint de la trappe de visite (fig. 13, pos. ) dans la trappe de visite (fig. 13, pos. 1) en tenant compte du sens de montage du joint : l inscription "Deckelseite" (côté couvercle) doit être orientée vers le cache de la trappe de visite.! Visser les vis à tête hexagonale manuellement (fig. 13, pos. 4) dans le cache de la trappe de visite (fig. 13, pos. 3).! Resserrer les vis à l aide d une clé de serrage d un quart de tour (correspond au moment recommandé de 40 Nm) ! Remplir le préparateur et remettre l installation de chauffage en service (voir "Mise en service du préparateur d eau chaude sanitaire", page 13). 3! Contrôler l étanchéité de tous les raccordements ainsi que de la trappe de visite. Fig. 13 Monter la trappe de visite! Mettre le disque isolant (fig. 13, pos. 5) en place et monter le cache de la trappe de visite (fig. 13, pos. 6).! Remettre l élément de protection thermique (uniquement pour le SU300/1) et le couvercle de l habillage (fig. 1, page 6) en place sur le préparateur. Pos. 1: Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Trappe de visite Joint du cache de la trappe de visite Cache de la trappe de visite Vis à tête hexagonale Disque isolant Cache de la trappe de visite avec vis! Mettre l installation de chauffage en service. 18 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire SU160/1 300/1 Edition 05/003
19 9 Déclaration de conformité 19
20 Cachet de l'installateur : Buderus Chauffage SA BP HAGUENAU Cedex http : //www.buderus.fr