Source: http://docplayer.fi/260253-Kaukolammon-suunnittelu-ja-urakointiohjeita-helen-1-2015.html
Timestamp: 2016-12-08 18:58:36+00:00
Document Index: 26694098

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

⭐Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015
Download "Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015"
1 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös Helenin tekemät muutokset ja lisäykset K1/2013-julkaisuun. Tämä julkaisu korvaa aiemmin julkaistun Helsingin Energian vahvistamat rakennusten kaukolämmitystä koskevat määräykset ja ohjeet -julkaisun.2 2 (22) Sisältö 1. Helenin muutokset ja lisäykset K1/2013-julkaisuun... 4 Kohta 2.1 Teknisen laitetilan sijoitus... 4 Kohta 2.5 Vesipiste ja viemäröinti... 4 Kohta 2.7 Tiedonsiirto... 4 Kohta 2.8 Lämpömäärämittarin sähköistys... 4 Kohta 5.1 Säätöjärjestelmät... 4 Kohta Säätöventtiilien valinta... 4 Kohta Paine-erosäädin... 5 Kohta 5.4 Lämpötila-anturit... 5 Kohta Kupariputket ensiöpuolella... 5 Kohta 6.2 Putkien liitokset ensiöpuolella... 5 Kohta 6.4 Ensiöpuolen putkien mitoitus... 5 Kohta 6.5 Liitosten tarkastus ensiöpuolella... 5 Kohta 6.8 Maanalaiset asiakkaan johdot ensiöpuolella... 6 Kohta Käyttövesiverkosto... 6 Kohta 8.3 Lianerottimet ensiöpuolella... 6 Kohta 9 Toisiopuolen venttiilit ja varusteet... 6 Kohta 9.3 Kertasäätöventtiilit toisiopuolella... 6 Kohta 9.5 Ilmanpoisto- ja tyhjennysventtiilit toisiopuolella... 6 Kohta 10.1 Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden kiertopumput... 6 Kohta Kierrätysilmakone... 6 Kohta Lämpöeristykset, pintakäsittelyt ja merkinnät... 7 Kohta 12.3 Laiteuusinnan toteutus ja -laajuus... 7 Kohta Tiiviyskoe... 7 Kohta Lämmöntoimituksen aloitus... 7 Tarkastuspöytäkirjat... 8 Esimerkkikytkentä 7 (K1/2013 s. 89)... 8 Muut esimerkkikytkennät Kaukolämpöliittymän suunnittelu ja rakennuttaminen Kaukolämmön ennakkotarkastukseen toimitettavat piirustukset Kaukolämpöön liittymisprosessien kuvaukset Tarkastus- ja urakoitsija-asiat KKL-pätevyyteen ja urakointioikeuksiin liittyvää asiaa Urakointipiirustusten toimitusohje asennustarkastukseen... 123 3 (22) 3.3. Asbestiasiat Asiakaslaitteiden tarkastukset Rinnakkaislämmönlähteen kytkentä asiakkaan kaukolämpölaitteiston rinnalle Muut palvelut ja kaukolämmön yhteyshenkilöt Laitemitoitus kaukolämpölaitteiden uusimiseksi Kaukolämmön muutostyö Kaukosiirtorasian tilaus Yhteyshenkilöt... 164 4 (22) 1. Helenin muutokset ja lisäykset K1/2013-julkaisuun Helenin kaukolämpöverkoston alueelle tapahtuvassa kaukolämpösuunnittelussa ja -toteutuksessa noudatetaan Energiateollisuus ry:n rakennusten kaukolämmitystä koskevia määräyksiä ja ohjeita (K1/2013). Lisäksi noudatetaan alla lueteltuja Helenin määräyksiin ja ohjeisiin tekemiä muutoksia ja lisäyksiä. Kohta 2.1 Teknisen laitetilan sijoitus Lämmönjakohuoneen lattian suurin sallittu korkeusasema on Kohta 2.5 Vesipiste ja viemäröinti Tekninen laitetila ja mahdollinen lämmönmittauskeskuksen erillinen sijoitustila varustetaan viemäröinnillä. Tekniseen laitetilaan asennetaan vähintään lämminvesipiste. Kohta 2.7 Tiedonsiirto Kaukolämpöputkiston ensiöpuolelle ei saa laittaa kahta virtausanturia mittaamaan samaa vesimäärää. Kohta 2.8 Lämpömäärämittarin sähköistys Uudisrakennuksissa ja uudisrakennuksia vastaavissa kohteissa käyttöönottolupaa ei saa ennen kuin sähkönsyöttö silumiinirasialle on asennettu. Jos työmaa-aikainen sähköistys on pistotulpalla, pitää käytössä olla voimavirta- / kolmivaihepistoke ja mittauskeskus sekä laitteisto on oltava saman pistotulpan takana. Kaukolämpölaitteiston ja mittauskeskuksen tulee olla samassa vaiheessa saman sulakkeen takana. Kaukolämpöjohtoja ei saa eikä voi käyttää maadoittamiseen. Potentiaalitasausta ei saa tehdä mittauskeskuksen osuudelle eikä niin, että se haittaa laitteiden huoltamista. Kohta 5.1 Säätöjärjestelmät Lämmitysverkostoissa suositellaan ulkolämpötilaohjattua säätöä. Tarkempaa säätöä haluttaessa voidaan kompensoida myös sisälämpötilan mukaan. Kohta Säätöventtiilien valinta Käyttöveden säätöventtiili mitoitetaan pääsääntöisesti 50 % mitoitusvirtaamalla, kts. liite 1 (liitteen mitoitusarvot laskettu K1/2013 kohdan mukaisesti). Lämmitys- ja ilmastoinnin säätöventtiilit mitoitetaan todellisen lämmitystehon mukaisilla virtaamilla.5 5 (22) Kohta Paine-erosäädin Helenin verkossa ei saa käyttää paine-erosäädintä, ellei Helen sitä vaadi. Tarvittaessa paine-erosäädin mitoitetaan kaavalla: q paine erosäädin = q lämmitys,ensiö + 0,5 q käyttövesi,ensiö Kohta 5.4 Lämpötila-anturit Mikäli ulkolämpötila-anturia ei voi asentaa rakennuksen pohjoisseinälle, se tulee sijoittaa varjoon, eikä sitä saa sijoittaa vesikatolle. Kohta Kupariputket ensiöpuolella Kupariputkia saa käyttää vain pientaloissa Cu 28:aan asti. Kohta 6.2 Putkien liitokset ensiöpuolella Puristusliitosten käyttö on kielletty. Kohta 6.4 Ensiöpuolen putkien mitoitus Taulukon E. arvoja saa käyttää kun ensiöpuolen putkiston maksimipituus mittauskeskuksen ja kaukolämpölaitteiston välissä on 10 metriä. Suurin yhtäaikainen virtaama uudelle asuinkiinteistölle on: ja vanhalle kiinteistölle: q max = q käyttövesisiirrin q max = q lämmityssiirrin + 0,5 q käyttövesisiirrin Helenin kaukolämpömittarin kummallakin puolella tulee olla rauhoitusosuus (5d), joka on samaa putkikokoa mittauksen kanssa. Katso liite 2. Kohta 6.5 Liitosten tarkastus ensiöpuolella Jos laiteuusinta tapahtuu olemassa olevassa lämmönjakohuoneessa, urakoitsija pitää itse painekokeen ja esittää painekoepöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. Muutostöissä, uudiskohteissa ja lämmitystapaa vaihtavissa painekoe suoritetaan käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Painekokeessa ensiöpuolen putkisto on oltava näkyvissä ja eristämättä koko matkalta. Koskee myös rakennuksen ulkopuolisia ensiöpuolen johtoja. Ensiöpuolen koepaine on 2,1 MPa ja vähintään 15 minuuttia.6 6 (22) Kohta 6.8 Maanalaiset asiakkaan johdot ensiöpuolella Maanalaisina johtoina käytetään vain 2 Mpuk tai 1 Mpuk teräsputkea. Painekoe ja saumat on tarkastutettava Helenillä ennen täyttöä. Kohta Käyttövesiverkosto Jos toisiopuolen verkostossa käytetään muovi- tai muita komposiittiputkia, suositellaan ylilämpötilasuojausta. Kohta 8.3 Lianerottimet ensiöpuolella Ensiöpuolella ei saa olla asiakkaan lianerottimia. Helenin mittauskeskuksella on lianerotin. Kohta 9 Toisiopuolen venttiilit ja varusteet Vedenkäsittelylaitteita käyttövedessä ei tarvita. Lämmitysverkostoihin ei suositella vedenkäsittelylaitteita eikä kemikaaleja. Kohta 9.3 Kertasäätöventtiilit toisiopuolella Huom! Ensiöpuolella kertasäätöventtiilien käyttö on kielletty. Kohta 9.5 Ilmanpoisto- ja tyhjennysventtiilit toisiopuolella Alipaineilmanpoistimen jatkuva käyttö ei ole tarpeen. Suositeltavia toisiopuolen varusteita ovat sivuvirtasuodatin sekä ilmanerotin. Kohta 10.1 Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden kiertopumput Pumppu suositellaan asennettavaksi paluuputkeen. Kohta Kierrätysilmakone Rakennusaikaiseen lämmitykseen käytettävät kierrätysilmakojeet varustetaan säätö- tai magneettiventtiilillä, sulku- ja kertasäätöventtiileillä sekä tulo- ja paluuveden lämpömittareilla. Kertasäätöventtiili säädetään suunnitelman mukaiseen esisäätöarvoon. Magneettiventtiilin ohitusputki asennetaan vain jos on jäätymisvaara. Kierrätysilmaverkoston päähän viimeiselle kojeelle voidaan tarpeen vaatiessa asentaa magneettiventtiilin ohitus.7 7 (22) Kohta Lämpöeristykset, pintakäsittelyt ja merkinnät Kaikki ensiöpuolen putket eristetään. Asiakkaan lämpöurakoitsija eristää rakennuksen lämmönjakohuoneessa sijaitsevat Helenin kaukolämpöputket asiakkaan kustannuksella. Mineraalivillakouru PV-E, KK tai vastaava, eristepaksuudet kts. taulukko. Paloluokiteltu 0,35 mm paksu PVC-muovilevy, joka kiinnitetään muoviniiteillä sekä kaikki saumat tiivistetään 30 mm leveällä PVC-teipillä. Pääte ja käyrät eristetään samoilla materiaaleilla kuin suorat osat. Eristeen kouru- ja levypaksuudet DN Putken ulkohalkaisija Kourun paksuus 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273, Kohta 12.3 Laiteuusinnan toteutus ja -laajuus Ilmoitus asbestipurkutöistä Helenille Helenille tulee lähettää selvitys kiinteistössä suoritetusta asbestityöstä Helenin Internet-sivuilla olevalla lomakkeella. Lomake löytyy osoitteesta https://www.helen.fi/yrityksille/palvelumme/kaukolampoa-yritykselle/pyydatarjous/uudisrakennukset/asbestityo/ Selvityksessä on mainittava valtuutetun urakoitsijan nimi sekä yhteystiedot. Jos kohteessa ei ole tehty edellä mainittuja asbestitöitä, tulee asbestiselvityksessä olla siitä maininta ja myös syy miksi asbestitöitä ei ole tehty (esim. kohteessa ei ole asbestia tai eristeiden kunto ja tehty työ ei ole edellyttänyt asbestitöitä). Kohta Tiiviyskoe Tiiviyskoe tehdään aina eristämättömille putkille. Kohta Lämmöntoimituksen aloitus Käyttöönottolupa on Helenin tarkastajan antama hyväksytty KAUKOLÄMPÖLAITTEIDEN ASENNUSVALVONTAPÖYTÄKIRJA. Käyttöönottoluvan antaa aina Helenin tarkastaja kirjallisesti.8 8 (22) Tarkastuspöytäkirjat Helenin kaukolämpöverkon alueella käytetään vain Helenin pöytäkirjapohjia. Esimerkkikytkentä 7 (K1/2013 s. 89) Lämmityksen säädön voi tehdä kolmitieventtiiliä käyttäen tai massavirtasäädöllä kierroslukusääteisiä pumppuja käyttäen. Sopimusvesivirta määritetään kiinteistössä tarvittavan (100 % lämmitystehon) kokonaistehon mukaan. Muut esimerkkikytkennät Muut esimerkkikytkennät ovat Internet-sivuillamme Ammattilaiset-osiossa kohdassa Kaukolämpö. 2. Kaukolämpöliittymän suunnittelu ja rakennuttaminen 2.1. Kaukolämmön ennakkotarkastukseen toimitettavat piirustukset Tarkastamme ensin suunnitellun johtoreitin, mittauskeskuksen sijoituksen sekä muut tilaan tulevat laitteet tilanvarauksina. Tätä varten Helenille tulee toimittaa sähköisesti CAD-suunnitelmat (.dwg muodossa). Suunnitelmat toimitetaan sähköpostiosoitteeseen Sähköisesti toimitettavat suunnitelmat: Asemapiirustus Pohjapiirustus Lämmönjakohuoneen suurin sallittu korkeusasema on Suunnitelmiin tulee esittää myös mm. käytetty korkeusjärjestelmä sekä LJH:n lattiakorko. Teemme suunnitelmiin tarvittavat huomautukset, jotka tulee korjata. Suunnittelija toimittaa Helenille kopiot korjatuista tiedostoista. Suunnittelijan tulee myös korjata kaukolämmön kytkentäkaavio ja toimittaa se tarkastettavaksi Helenille. Paperilla ennakkotarkastukseen toimitettavat suunnitelmat: Kytkentäkaavio (katso K1/2013 s. 36 Kytkentäpiirustusohje ) Tulo- ja kierrätysilmakojeiden piirustukset ja mitoitustiedot Muut mahdolliset erikoislaitteistojen kytkennät ja mitoitustiedot9 9 (22) Piirustuksia toimitetaan 2 sarjaa, joista toinen sarja on varustettu seläkkeellä. Piirustuksissa käytettävä pienin kirjasinkoko on 2,5 mm. Kytkentäkaavio toimitetaan yhtenäisenä A4 korkuisena piirustuksena, taitettuna ns. mappitaitolla. Paperikopiona toimitettavat piirustukset lähetetään osoitteeseen: Helen Oy Kaukolämpö Tekniset palvelut HELEN Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät Helenin kotisivuilta osoitteesta LVI-suunnitelmien ennakkotarkastuksesta huolimatta lämpöurakoitsija toimittaa aina 2 sarjaa laitemerkinnöillä täydennettyjä asennuksen mukaisia piirustuksia. Piirustukset tulee varustaa lämpöurakoitsijan leimalla ja sekä vastuuhenkilön allekirjoituksella ja nimenselvennyksellä Kaukolämpöön liittymisprosessien kuvaukset Alla olevassa tekstissä kerrotaan kaukolämpöliittymätyön etenemisestä. Uudisrakennuksen liittäminen kaukolämpöön, kun sopimus on tehty 1. Helenin rakennuttaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii alustavan aikataulun, sekä mahdollisen työmaakäynnin. 2. Helenin rakennuttaja toimittaa asiakkaan tilauksesta talonousukulmat ja asennusohjeen. 3. Helenin rakennuttaja toimittaa asiakkaalle kaukolämmön liittymäjohdon suunnitelmat ja työohjeet, sekä vahvistaa asiakkaalle aikataulun. 4. Asiakkaalle kuuluu liittymäjohdon kaivu runkojohdolle asti Helenin suunnitelmien mukaisesti, sekä läpivientireikien tekeminen. 5. Helenin rakennuttaja tarkastaa liittymäjohdon kaivannon ja läpivientireiät. 6. Helenin rakennuttaja ja asiakas sopivat Helenin putkiurakoitsijan pääsystä asiakkaan tiloihin. 7. Helenin putkiurakoitsija tekee liittymäjohdon putkityöt runkojohdosta mittauskeskukseen asti. 8. Asiakkaalle kuuluu liittymäjohdon nosto saumaustöitä varten, annettujen ohjeiden mukaan. 9. Helenin urakoitsija tekee talon ulkopuolisen liittymäjohdon eristystyöt. 10. Helenin rakennuttaja tilaa liittymäjohdon sijaintimittauksen. 11. Helenin rakennuttaja antaa asiakkaalle liittymäjohdon peittoluvan. 12. Asiakkaalle kuuluu liittymäjohdon kaivannon täyttötyö, sekä läpivientireikien paikkaustyöt Helenin ohjeiden mukaan.10 10 (22) 13. Asiakkaan LVI-urakoitsija sopii kaukolämpölaitteiston käyttöönottotarkastuksen ajankohdan Helenin kaukolämpötarkastajan kanssa. Helenin tarkastaja täyttää kaukolämpölaitteiden asennusvalvontapöytäkirjan, josta asiakas saa oman kappaleensa. 14. Helenin kaukolämpötarkastajan hyväksymän tarkastuksen jälkeen kiinteistö voi ottaa kaukolämmön käyttöön. Tarkastaja tilaa kiinteistöön energiankulutusmittarin. 15. Helenin urakoitsija (Empower Oy) asentaa energiankulutusmittarin. 16. Asiakkaan LVI-urakoitsija viimeistelee kaukolämpölaitteiden asennuksen. Kaukolämpöputkien eristystyöt lämmönjakohuoneessa kuuluvat asiakkaan LVI-urakoitsijalle. 17. Asiakkaan LVI-urakoitsija antaa asiakkaalle käyttöopastuksen. 18. Asiakkaan LVI-urakoitsija sopii lopputarkastuksen ajankohdan Helenin kaukolämpötarkastajan kanssa, sen jälkeen kun kaukolämpölaitteiden asennustyöt on saatu valmiiksi. Helenin tarkastaja täyttää kaukolämpölaitteiden asennuksen valmistumispöytäkirjan, josta asiakas saa oman kappaleensa. Pöytäkirjasta löytyvät mahdolliset asennuksen puutteet, sekä Helenin kaukolämpötarkastajan nimi. Lämmitystapaa vaihtavan rakennuksen liittäminen kaukolämpöön, kun sopimus on tehty 1. Helenin rakennuttaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii alustavan aikataulun, sekä työmaakäynnin. 2. Kohteessa paikan päällä Helenin rakennuttaja ja asiakas sopivat kaukolämmön liittymäjohdon reitin ja mittauskeskuksen paikan, sekä muut työhön liittyvät asiat. 3. Helenin rakennuttaja vahvistaa asiakkaalle kaukolämmön liittymäjohtotöiden aikataulun. 4. Ennen kaivutöiden aloitusta asiakkaan pitää poistaa liittymäjohdon reitiltä mm. aidat, istutukset, pihalaatat ja kiveykset yms. 5. Helenin rakennuttaja ja asiakas sopivat urakoitsijoiden pääsystä asiakkaan tiloihin. 6. Helenin urakoitsijat tekevät kaivu- ja putkityöt mittauskeskukseen asti. 7. Helenin rakennuttaja tilaa liittymäjohdon sijaintimittauksen. 8. Helenin kaivu-urakoitsija paikkaa läpiviennit ja täyttää kaukolämpökaivannon siihen tasoon, joka mahdollistaa asiakkaan viimeistelytyöt. 9. Helenin kaivu-urakoitsija tekee mahdolliset asfaltoinnit. 10. Asiakkaalle kuuluu liittymäjohdon kaivannon viimeistelytyöt (mm. kaivannon multaustyöt sekä aitojen, istutusten, pihalaattojen ja kiveyksien takaisinasennus). 11. Asiakkaalle kuuluu läpivientireikien sisäpuolen viimeistelytyöt (mm. maalaus).11 11 (22) 12. Asiakkaan LVI-urakoitsija sopii kaukolämpölaitteiston käyttöönottotarkastuksen ajankohdan Helenin kaukolämpötarkastajan kanssa. Helenin tarkastaja täyttää kaukolämpölaitteiden asennusvalvontapöytäkirjan, josta asiakas saa oman kappaleensa. 13. Helenin kaukolämpötarkastajan hyväksymän tarkastuksen jälkeen kiinteistö voi ottaa kaukolämmön käyttöön. Tarkastaja tilaa kiinteistöön energiankulutusmittarin. 14. Helenin urakoitsija (Empower Oy) asentaa energiankulutusmittarin. 15. Asiakkaan LVI-urakoitsija viimeistelee kaukolämpölaitteiden asennuksen. Kaukolämpöputkien eristystyöt lämmönjakohuoneessa kuuluvat asiakkaan LVI-urakoitsijalle. 16. Asiakkaan LVI-urakoitsija antaa asiakkaalle käyttöopastuksen. 17. Asiakkaan LVI-urakoitsija sopii lopputarkastuksen ajankohdan Helenin kaukolämpötarkastajan kanssa, sen jälkeen kun kaukolämpölaitteiden asennustyöt on saatu valmiiksi. Helenin tarkastaja täyttää kaukolämpölaitteiden asennuksen valmistumispöytäkirjan, josta asiakas saa oman kappaleensa. Pöytäkirjasta löytyvät mahdolliset asennuksen puutteet, sekä Helenin kaukolämpötarkastajan nimi. Helenin kaukolämpöneuvontaa, puh Huom! Kaukolämpölaitteiden asennustöitä saavat tehdä vain Helenin hyväksymät kaukolämpöurakoitsijat. Lista hyväksytyistä kaukolämpöurakoitsijoista löytyy osoitteesta 3. Tarkastus- ja urakoitsija-asiat 3.1. KKL-pätevyyteen ja urakointioikeuksiin liittyvää asiaa Helenin toimialueella kaukolämmön laiteasennus-, muutos- tai korjaustöitä saavat tehdä vain yhteistyösopimuksen tehneet putkiliikkeet. Lista hyväksytyistä urakoitsijoista: Urakointiliike hyväksytään sopimuksen piiriin kun vähintään yhdellä työnjohtajalla on SuLVIn kiinteistöjen kaukolämpötyönjohtajan henkilöpätevyys (KKL). Sopimus on aina kirjallinen ja työnantajan muuttuessa tehdään uusi urakointisopimus. Lisätietoja: Löydät urakointioikeushakemuksen ja yhteystietojen muutoslomakkeen Internet-sivuiltamme Ammattilaiset-osasta kohdasta Kaukolämpö.12 12 (22) 3.2. Urakointipiirustusten toimitusohje asennustarkastukseen Kaukolämpöurakoitsija toimittaa Helenille urakointipiirustukset ennen asennustöiden aloittamista. Alla on urakointipiirustuksia koskevia ohjeita: Kaukolämmön kytkentäkaaviossa esitetään seuraavat tiedot: Lämmitystekniset tiedot- ja Lämmönjakokeskuksen tiedot -taulukot Säätökäyrät Toimintaselostukset Econet-kojeiden, uima-allas-siirtimen, sulanapitoputkiston jne. kytkennät Tulo- ja kierrätysilmakojeiden esimerkkikytkennät Rinnakkaislämmön kytkennät (esim. PILP, maalämpö ja aurinkolämpö) Kytkentäkaavio sisältää lämmönjakohuoneen pohjapiirroksen mittakaavassa 1:50. Lämmönjakohuoneen pohjapiirustuksessa esitetään seuraavat tiedot: Lattian korko (lämmönjakohuoneen suurin sallittu korkeusasema on + 30) Vesimittarin paikka Vesi-, viemäri- ja lämpöputket ja kaukolämpöjohtojen sijoitus Mahdolliset muut tilaan tulevat laitteet esitetään tilavarauksina Arvioitu vuotuinen energiankulutus, sopimusvesivirta, käytettävissä oleva paine-ero, mahdolliset kiinteistön yhteydessä olevat kylmät tilat sekä tiedossa olevat muutokset jne. ilmoitetaan Lämmitystekniset tiedot- ja/tai Lämmönjakokeskuksen tiedot -taulukon lisätiedoissa. Lisäksi kytkentäkaaviossa tulee olla otsikkotaulu, josta ilmenee mm. kohteen nimi/omistaja, osoite, kaupunginosa-, kortteli- ja tonttitiedot sekä tehtävän kaukolämpötyön luonne (esim. muutos, laajennus, saneeraus). Piirustukset varustetaan Helenin hyväksymän urakoitsijan leimalla ja sekä vastuuhenkilön allekirjoituksella ja nimenselvennyksellä. Kytkentäkaavion tulee olla selkeä ja luettava ja se toimitetaan yhtenäisenä A4:n korkuisena piirustuksena. Piirustuksia toimitetaan 2 sarjaa, joista toinen sarja on varustettu seläkkeellä. Urakointipiirustusten keskimääräinen tarkastusaika on noin 1 viikko piirustusten saapumisesta. Toimittamalla piirustukset hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta, varmistat liittämisprosessin sujuvan toiminnan. Urakointipiirustukset tulee olla tarkastettu ja hyväksytty ennen tarkastusajan varaamista. Piirustukset lähetetään osoitteeseen: Helen Oy Kaukolämpö Tekniset palvelut HELEN13 13 (22) 3.3. Asbestiasiat Helen edellyttää tarkastettavan kohteen asbestitilanteen selvittämistä. Urakoitsija toimittaa Helenille asbestiselvityksen ennen tarkastusajan varaamista. Tarkastettavassa kohteessa ei saa olla rikkonaisia asbestieristeitä Asiakaslaitteiden tarkastukset Toimenpide Käyttöönottotarkastus Asiakaslaitetarkastukset Lopputarkastus Uudisrakennus Lämmitystapaa vaihtava rakennus Kaukolämpölaitteiden uusiminen Kaukolämpölaitteiden osittainen uusiminen Siirtimien lisääminen, kaukolämpö Siirtimien lisääminen, kaukojäähdytys Kaukolämmön mittauskeskuksen muutostyö Väliaikaiset lämmityssiirtimet Kaukojäähdytys, uudisrakennus ja jäähdytystapaa vaihtava rakennus Siirtimen uusiminen vastaavanlaiseen (esim. takuukorjaus) Säätöventtiilin uusiminen Toisiopuolen muutostyöt Hybridikohde (esim. PILP) Laiteuusintatarkastus Urakoitsijan omavalvontatarkastus *) Kysy uuden säätöventtiilin Kv-arvo Ei tarkastuksia Käyttöönottotarkastus Laiteasennusten valmius todetaan tarkastuksessa. Tarkastuskohteita ovat: painekoe, putkimateriaaliliitokset ja kannakkeet, lämmönsiirtimet, paisunta- ja varolaitteet, säätölaitteet, sijoitus ja huoltotilat. Tarkastus suoritetaan hyväksyttyjen urakoitsijapiirustusten pohjalta. Kun käyttöönottotarkastus on hyväksytty, kaukolämpötarkastaja antaa luvan lämmöntoimituksen aloittamiseen.14 14 (22) Lopputarkastus Lopputarkastus pidetään vasta kun asennus-, muutos- tai korjaustyö on täysin valmis. Lopputarkastuksessa tarkastetaan mahdolliset käyttöönottotarkastuksessa ilmenneet puutteet. Tarkastuskohteita ovat: siirtimien ja säätölaitteiden toiminta, laitteiden merkinnät ja lämmöneristykset, lämmitys- ja ilmanvaihtokoneiden toiminta ja virityspöytäkirjat, laitetilan ilmanvaihto, viemäröinti, lämminvesipiste ja valaistus, asiakkaan käytönopastus, lämpimän käyttöveden säätö ja toimintalämpötilat. Käyttöveden säätö testataan toimintakokeella, jota varten verkostoa kuormitetaan vähintään 50 % mitoitusvirtaamasta. Laiteuusintatarkastus Tarkastuskohteita ovat: painekoe tai pidetystä painekokeesta pöytäkirja, putkimateriaaliliitokset ja kannakkeet, lämmönsiirtimet, paisunta- ja varolaitteet, säätölaitteet, sijoitus ja huoltotilat, siirtimien ja säätölaitteiden toiminta, laitteiden merkinnät ja lämmöneristykset, lämmitys- ja ilmanvaihtokoneiden toiminta ja virityspöytäkirjat, lämpimän käyttöveden säätö ja toimintalämpötilat, laitetilan ilmanvaihto, viemäröinti, lämminvesipiste ja valaistus sekä asiakkaan käytönopastus. Tarkastus suoritetaan hyväksyttyjen urakoitsijapiirustusten pohjalta. Urakoitsijan omavalvontatarkastus Tarkastuskohteita ovat: painekoe, putkimateriaaliliitokset ja kannakkeet, lämmönsiirtimet, paisunta- ja varolaitteet, säätölaitteet, sijoitus ja huoltotilat, siirtimien ja säätölaitteiden toiminta, laitteiden merkinnät ja lämmöneristykset, lämmitys- ja ilmanvaihtokoneiden toiminta ja virityspöytäkirjat, lämpimän käyttöveden säätö ja toimintalämpötilat, laitetilan ilmanvaihto, viemäröinti, lämminvesipiste ja valaistus sekä asiakkaan käytönopastus. Urakoitsija suorittaa tarkastuksen itse hyväksyttyjen urakoitsijapiirustusten pohjalta. Kaukolämpötarkastaja määrittelee omavalvontatarkastuskohteet tapauskohtaisesti lähettämällä hyväksyttyjen urakoitsijapiirustusten mukana omavalvontatarkastuslomakkeen. *) Urakoitsijan omavalvontatarkastuksia voivat pitää vain ne KKL-vastuuhenkilöt, jotka on hyväksytty Helenin omavalvontaohjelmaan ja saaneet opastuksen tätä varten. Omavalvontatarkastuksia pidetään vain laiteuusinnoissa (ei koske erikoiskohteita). Väliaikaiset lämmönsiirtimet Mikäli kohteeseen on tarkoitus asentaa väliaikainen lämmönsiirrin, menettelee urakoitsijan vastuuhenkilö normaalien urakointikuvia ja tarkastuksia koskevien käytäntöjen mukaisesti. Väliaikaisia kytkentöjä tai -lämmönsiirtimiä ei saa kytkeä Helenin kaukolämpö- tai kaukojäähdytysverkkoon ilman Heleniltä saatua lupaa. Ennen laitteiden hankkimista kannattaa olla yhteydessä Heleniin. Esimerkkikytkentä löytyy Helenin Internet-sivuilta osoitteesta https://www.helen.fi/yrityksille/neuvoaja-tietoa/ammattilaisille/kaukolammon-dokumentit/ 3.5. Rinnakkaislämmönlähteen kytkentä asiakkaan kaukolämpölaitteiston rinnalle Heti hankesuunnittelun alkuvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä Helenin Tekniseen palveluun, jotta voimme yhdessä löytää kiinteistölle soveltuvan parhaan mahdollisen hybridiratkaisun energiansäästöä ajatellen. Lämmöntoimitusehtojen kohdassa 5.4 mainitaan Asiakkaan kaukolämpölaitteisiin saa tehdä vain lämmönmyyjän hyväksymiä muutoksia. Asiakkaan lämmityslaitteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista on sovittava erikseen lämmönmyyjän kanssa.15 15 (22) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet K1/2013 julkaisun sivulla 89 on kytkentäperiaatteet rinnakkaislämmönlähteen kytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle. Rinnakkaislämmön kytkentä ei saa heikentää kaukolämpöveden jäähtyvyyttä. Lämmitysverkoston rinnakkaislämmönlähde tulee kytkeä aina kaukolämpölaitteiston rinnalle rinnakkaiskytkennällä niin, että lämmitysverkoston paluuvettä ei lämmitetä ennen sen virtausta kaukolämpösiirtimelle. Lämmitysverkoston säädön voi tehdä esim. 3-tieventtiiliä käyttäen tai massavirtasäädöllä. Kaukolämpösiirtimen mitoituksessa ja säätökäyrän valinnassa on huomioitava, että esim. poistoilmalämpöpumpun (PILP) siirtimeltä tulevaa viileän veden lämpötilaa pitää nostaa verkoston säätökäyrän mukaiseen menolämpötilaan kaukolämpösiirtimeltä tulevalla vedellä, mikä edellyttää kaukolämpösiirtimeltä verkoston säätökäyrän asetusta korkeampaa menolämpötilaa. Lämpimän käyttöveden lämmityslaitteistossa rinnakkaislämmönlähde ei saa olla esilämmitysosana. Piirustukset tulee lähettää Helenin Tekniseen palveluun ennakkotarkastukseen hyvissä ajoin ennen laitehankintaa ja asennusta. 4. Muut palvelut ja kaukolämmön yhteyshenkilöt 4.1. Laitemitoitus kaukolämpölaitteiden uusimiseksi Annamme kaukolämpöön kuuluvista asuinkiinteistöistä kaukolämpölaitteiden mitoituksen, jota voi käyttää lähtötietona kun vanhat kaukolämpölaitteet vaihdetaan uusiin. Laitemitoituksia tehdään asuinrakennuksille, joissa ei ole liiketilojen ilmastointikojeita. Omakotitalojen mitoitustiedot toimitetaan ainoastaan kyseisen kiinteistön omistajalle. Mitoitus perustuu Helenillä oleviin tietoihin, kiinteistön energiankulutukseen sekä kiinteistön edustajalta saatuihin kiinteistötietoihin. Helen ei vastaa mitoituksen oikeellisuudesta tai siitä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista. Laitemitoitus toimitetaan maksutta joko kiinteistön omistajalle tai isännöitsijälle. Laitemitoitusta ei toimiteta muille osapuolille. Laitemitoitus tilataan lomakkeella osoitteessa Kaukolämmön muutostyö Helen toteuttaa kaukolämmön tontti- / kellarijohdon ja mittauskeskusten muutostöitä asiakkaan kustannuksella. Sopimusehtojen mukaan asiakkaan tulee tehdä kirjallinen tilaus kolme kuukautta ennen haluttua muutostyön ajankohtaa. Tilauslomakkeen saa Heleniltä.16 16 (22) Helenin kaukolämpöjohtoja, mittauskeskuksia tai eristeitä ei saa purkaa tai siirtää itse, vaan Helen toteuttaa kyseiset muutostyöt itse ja laskuttaa siitä tilaajaa. Jos muutostöiden yhteydessä mittauskeskus siirtyy, voidaan lämmöntoimitusta jatkaa heti muutostyön jälkeen. Tällöin on muistettava, että käyttöönottotarkastus on pidettävä noin viikon kuluessa käyttöönotosta. Muutostyön yhteydenottopyyntö-lomake on osoitteessa Kaukosiirtorasian tilaus Kaukolämmityksen kulutustiedot voi saada omaan järjestelmäänsä tilaamalla kaukolämmön kulutusmittariin kytkettävän potentiaalivapaan pulssilähdön. Palvelun hinta löytyy Kaukolämmön ja jäähdytyksen lisäpalveluhinnastosta. Tilauslomake on osoitteessa Helenin mittalaitteisiin ei saa asentaa mitään kiinteistön omia lukulaitteita Yhteyshenkilöt Kaukolämpöön liittyminen Uudisrakennusten ja lämmitystapaa vaihtavien rakennusten liittämismahdollisuuksien selvittäminen ja liittymistarjousten teko Puh Helen edellyttää, että jo suunnittelun alkuvaiheessa yhdessä selvitetään, mihin kiinteistöön ja mihin osaan kiinteistöä lämmönjakohuoneen sijoitus on hyväksyttävissä. Kaukolämpöjohtojen muutokset Kiinteistössä sijaitsevien Helenin kaukolämpöjohtojen muutostöiden opastus ja neuvonta Marko Alén puh Halutessanne kiinteistössä kaukolämpöjohtojen tai mittauskeskuksen siirtoa, siitä tulee tehdä kirjallinen tilaus Helenille. Kaukojäähdytykseen liittyminen Kiinteistö- ja liikerakennusten kaukojäähdytykseen liittymismahdollisuuksien selvittäminen ja liittymistarjousten teko Jussi Salmi puh17 17 (22) Suunnitelmien ja asennusten tarkastukset Suunnitelmien toimittaminen ja asennustarkastuksien tilaukset Aila Niskala puh Uudisrakennuksien LVI-suunnitelmien ennakkotarkastus kaukolämmön osalta LVI-piirustukset toimitetaan ennakkotarkastukseen hyvissä ajoin ennen sovittua lämmöntoimituksen aloitusta. Lämpösopimuksen tekeminen edellyttää LVI-piirustusten perusteella tehtävää laite- ja kaukolämpötehon mitoitusta. Kaukolämpöjohtojen asennus kiinteistöön edellyttää voimassa olevaa lämpösopimusta. Eero Seuranen puh Kaukojäähdytyksen LVI-suunnitelmien ennakkotarkastus Jussi Salmi puh Lämmitystapaa vaihtavien rakennusten kaukolämpösuunnitelmien ennakkotarkastus Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysurakoitsijasuunnitelmien tarkastus Asennustarkastukset: Käyttöönottotarkastus, Lopputarkastus Kaukolämmössä olevien asuinrakennusten laitemitoitukset Säätöventtiilien mitoitukset ja hyväksynnät Aleksi Sivonen puh Harri Räsänen puh Jari Suominen puh Kari Härkönen puh Lämpöurakoitsijaoikeuksia koskevat asiat Marko Alén puh Asbestineuvonta ja selvitykset Lämpöverkot Christer Falenius puh Uusien kaukolämpöjohtojen rakennuttaminen Risto Vesala puh Kaukolämpöjohtojen kunnossapito ja vauriot Sisäänpääsyjärjestelmät Marko Mäkinen puh puh18 18 (22) Empower Oy Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen energianmittaus- ja etäluentaratkaisut. Kaukolämpömittarien asennus Ilkka Kaurola puh Kaukolämpömittarien huolto ja kalibrointi Vikailmoitukset Ilkka Kaurola puh Juhani Halttunen puh Kaukolämmön jakeluhäiriöt puh19 19 (22) Liite 1: Vanhojen asuinrakennusten lämpimän käyttöveden siirtimet ja säätöventtiilit ENSIÖ: ΔT= 50⁰C, (70-20⁰C), Cp=4.136 Säätöventtiilin mitoitusvirtaus 50 % siirtimen ensiöpuolen TOISIO: ΔT= 48 ⁰C, (10-58⁰C), Cp=4,152 virtaamasta, paitsi ei asuntojen lukumäärällä 1-6 Asuntoja Käyttöveden siirrin Säätöventtiili Säätöventtiili (käytäntö) teho virtaus virtaus virtaus Painehäviö kpl kw litraa/s litraa/s litraa/s kv-luku kpa ENSIÖ TOISIO ,29 0,30 0,20 1, ,40 0,41 0,20 1, ,47 0,49 0,30 1, ,53 0,55 0,30 1, ,58 0,60 0,35 2, ,63 0,65 0,35 2, ,66 0,69 0,35 2, ,70 0,73 0,35 2, ,74 0,77 0,37 2, ,78 0,81 0,39 2, ,84 0,87 0,42 2, ,90 0,93 0,45 2, ,95 0,99 0,48 2, ,00 1,04 0,50 4, ,05 1,09 0,53 4, ,10 1,14 0,55 4, ,14 1,18 0,57 4, ,19 1,23 0,59 4, ,22 1,27 0,61 4, ,26 1,31 0,63 4, ,35 1,40 0,67 4, ,44 1,49 0,72 4, ,51 1,57 0,76 4, ,59 1,65 0,80 6, ,66 1,72 0,83 6, ,73 1,79 0,86 6, ,85 1,92 0,93 6, ,98 2,05 0,99 6, ,08 2,16 1,04 6, ,19 2,27 1,09 6, ,28 2,37 1,14 6,3 43 Tästä suuremmat jaetaan kahdelle venttiilille ,38 2,47 0,46 2,5 yht. 0,73 4, ,48 2,57 0,48 2,5 yht. 0,76 4, ,56 2,66 0,49 2,5 yht. 0,79 4, ,65 2,75 0,51 2,5 yht. 0,82 4, ,85 2,96 0,41 2,5 yht. 1,02 6, ,04 3,15 0,43 2,5 yht. 1,09 6, ,69 3,83 0,72 4,0 yht. 1,13 6,3 4220 20 (22) Näytä lisää
Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja Lisätiedot Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty Lisätiedot Rakentajan opas. Ohjeita kiinteistön liittämiseksi kaukolämpöön.
Rakentajan opas Ohjeita kiinteistön liittämiseksi kaukolämpöön. Lämpimästi Sinun Kaukolämpö on maamme yleisin lämmitysmuoto. Se on luonnollinen ja varma taajamien lämmitysmuoto, joka on kehitetty kylmän Lisätiedot Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE
Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE Tämä ohje on laadittu helpottamaan teknisen tilan laitteiden sijoittelun suunnittelua ja toteuttamista. Ohje antaa kokonaiskuvan teknisen tilan eli Lisätiedot Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti
Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti Kaukolämpöä luotettavasti ja edullisesti. HÄJY LÄHILÄMPÖ on edullinen kaukolämmmön palvelupaketti, joka sisältää liittymän, asennuksen, Lisätiedot 5.3.2015. Tämä määräys koskee lämpöurakoitsijoita, jotka toimivat Fortum Power and Heat Oy:n toimialueella.
5.3.2015 KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN ASENNUS URAKOITSIJAN JA FORTUM POWER AND HEAT OY:N YHTEISTYÖ Tämä määräys koskee lämpöurakoitsijoita, jotka toimivat Fortum Power and Heat Oy:n toimialueella. Fortum Power Lisätiedot Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1
Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia Lisätiedot Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.
1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta Lisätiedot NÄIN LIITYT KAUKO- LÄMPÖÖN. Opas rakentajille ja lämmitysjärjestelmän
NÄIN LIITYT KAUKO- LÄMPÖÖN Opas rakentajille ja lämmitysjärjestelmän vaihtajille Kaukolämpöön liittyjän opas 3 Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton lämmitysmuoto Kaukolämmitys on turvallinen, toimitusvarma Lisätiedot KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS
KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen Lisätiedot Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö
Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa Lisätiedot UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com
www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS 100-2RF, 100-3RF, Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet
AULIS kaukolämpö Liittyjän ohjeet Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Saatavuus Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi kohteeseesi Napapiirin Rovaniemen Energia ja Energiasta Vesi Oy:ltä hyvissä Lisätiedot UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com
www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset Lisätiedot KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA
KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA Ohjeita kaukolämpöasiakkaalle, isännöitsijälle ja urakoitsijalle 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINNALLA SAAVUTETTAVAT EDUT... Lisätiedot Suositellut lisävarusteet
www.hogfors.com Kotimainen GST-lämmönjakokeskus on oikea valinta kiinteistön liittämiseksi kaukolämmitykseen. Energiansäästöä, huollettavuutta ja lämmitysverkoston elinkaarta voidaan lisätä HögforsGST:n Lisätiedot Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013
Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN Lisätiedot OHJEITA KAUKOLÄMPÖRAKENTAJALLE
OHJEITA KAUKOLÄMPÖRAKENTAJALLE 1 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Miten kaukolämpö toimii?...4 3. Kaukolämpöön liittyminen...5 3.1. Liittymän hinta...6 4. Kaukolämpölaitteet ja niiden sijoittelu...7-8 4.1. Laitesijoittelu Lisätiedot VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi
VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla Lisätiedot 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.
www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen Lisätiedot Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako
5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa Lisätiedot Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15
MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa Lisätiedot LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?
LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana Lisätiedot KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS
KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K / 1995 Lämpölaitosyhdistys ry 1995 ISSN 07840217 Viite: LLYkansio 1/5 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K/1995 Kaukolämmityslaitteiden Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Kaukolämmityslaitteiden asennus - Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Suositus K2/2010
Kaukolämmityslaitteiden asennus - Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Suositus K2/2010 Kaukolämpö SUOSITUS K2/2010 Tässä suosituksessa määritellään lämmönmyyjän ja kaukolämmityslaitteiden asennuksia Lisätiedot Ota käyttöön kaukolämpö Teet hyvää itsellesi ja ympäristölle
Ota käyttöön kaukolämpö Teet hyvää itsellesi ja ympäristölle Kaukolämpö on monin tavoin kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Kaukolämpö on ympäristölle ystävällinen, helppo ja luotettava lämmitysmuoto. Se onkin Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014
Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa Lisätiedot SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille
SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija Lisätiedot HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA
HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA AJOISSA LIIKKEELLE Selvitykset tarpeista ja vaihtoehdoista ajoissa ennen päätöksiä Ei kalliita kiirekorjauksia tai vahinkojen Lisätiedot Kaukolämpölaitteiden toimintakoe
Kaukolämpölaitteiden toimintakoe Suositus K16/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/5 Kaukolämpölaitteiden toimintakoe Suomen Kaukolämpö ry Suositus K16/2003 Lämmönkäyttötoimikunta Lisätiedot MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä Lisätiedot Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät
Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön Lisätiedot ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ
ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:
OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi: Lisätiedot Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014
Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus Lisätiedot Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01
TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot OHJEITA LVI- PIENPROJEKTIN LÄPIVIEMISEKSI. Esimerkkinä lämmönjakokeskuksen uusiminen
OHJEITA LVI- PIENPROJEKTIN LÄPIVIEMISEKSI Esimerkkinä lämmönjakokeskuksen uusiminen LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN UUSIMISEN VAIHEET Uusimistarpeen tiedostaminen ja tarvekartoitus Suunnittelijan valinta / suunnitelmat Lisätiedot Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti
Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus Lisätiedot Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.
Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet Lisätiedot Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali
Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt) Lisätiedot -BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145
Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen Lisätiedot TUOMARINKYLÄN KARTANO KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 7.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS
TUOMARINKYLÄN KARTANO KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 7.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. 7.4.2014 2 / 10 1. YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Osoite:, kaukolämpöverkoston Lisätiedot Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014
Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta Lisätiedot Tekniset tiedot LA 11PS
Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat Lisätiedot sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154).
SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava Lisätiedot KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun.
KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja Lisätiedot KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUS KAUKO 20/60 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUS KAUKO 20/60 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 3.11.2009 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 16 1. Sisällys Lisätiedot Helsingin Energia palvelutoiminta
Helsingin Energia palvelutoiminta Turo Eklund Helsingin Energia Kaukolämpö Kiinteistöliitto Uusimaan koulutusilta 24.11.2008 Palvelutarjonta taloyhtiöille Eri-ikäisten asuinrakennusten energiankulutus Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan Lisätiedot KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN
KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN SISÄLTÖ 3 Kaukolämmöllä ja sillä siisti Kaukolämmön oikea käyttö säästää lämpöä ja rahaa Lämmön mittaus Mittarilukemat Jäähdytys Seuraa energiankulutusta Lämpöindeksi 6 Lämmitystarveluku Lisätiedot linjasäätöventtiili MSV-F
Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa. Lisätiedot MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen
www.hogfors.com MIX sekoituspiiri on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. MIX-sekoituspiirit on suunniteltu Lisätiedot Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M
Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan Lisätiedot Maakylmä Technibel Konvektorit
Maakylmä Maakylmä on järkevä ja todella edullinen tapa hyödyntää kylmää kallion ja pintamaan ilmaisenergiaa. Omakotitaloa voidaan jäähdyttää joko maalämpöpumpun avulla porakaivosta tai hyödyntämällä maakeruuputkiston Lisätiedot Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet
Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta Lisätiedot Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013
Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Janne Arko Turku Energia Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suosituksessa on esitetty kaukolämpöjohtojen suunnittelua ja rakentamista Lisätiedot Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT
Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa. Lisätiedot Termostaattinen vesiventtiili AVTB
Käyttö - Omavoimainen - Sulkeutuu lämpötilan kohotessa - Voidaan asettaa joko meno- tai paluujohtoon riippuen tuntoelimistä - Paineluokka PN 16, maks. 130 C - DIN hyväksytty, TR 71091 AVTB säätöventtiili Lisätiedot Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):
HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.
Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan Lisätiedot ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia. Lisätiedot Palveluksessanne. JE-Urakointi Oy
Palveluksessanne JE-Urakointi Oy JE-Urakointi Oy JE-Urakointi Oy on osa Jyväskylän Energia -yhtiöitä ja sen suuria vahvuuksia ovat pitkä kokemus alalla, koulutettu ja kokenut henkilöstö sekä työhön soveltuva Lisätiedot Vettä ja lämpöä turvallista asumista
E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon Lisätiedot Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40
Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit
Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä Lisätiedot URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne Lisätiedot Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7
Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat... Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika Lisätiedot Unira Oy. Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi
Unira Oy Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi Yhteistyöllä! Vanha japanilainen tapa neuvotella on sellainen, että osapuolet istuvat samalla Lisätiedot Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy
Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio Lisätiedot ECONET. Nestesiirrinyksikkö
Nestesiirrinyksikkö Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Nestesiirrinyksikkö, toimitusrajat...3 Nestesiirrinyksikkö, kokoonpano ja laitteisto...5 Varaosaluettelo...7 8490 FI 2007.05 Sivu 2 Oikeus muutoksiin Lisätiedot Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy
Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE SÄHKÖVERKON LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimus tulee tehdä vähintään 1 kuukausi ennen kuin sähköä tarvitaan. -Liittymissopimus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n rakentajapalvelussa osoitteessa Lisätiedot SUORITTAJAT Rakennustekniset työt Suorittajan nimi ja Y-tunnus: Sähkötyöt Suorittajan nimi ja Y-tunnus: Y-tunnus
Huvilakatu 14 L2 04400 Järvenpää Puh: 020 781 1490 E-mail: vuori.co@iststovuori.fi 1 (3) MUUTOSTYÖSOPIMUKSEN LOMAKE. HUONEISTON HALTIJA TÄYTTÄÄ SIVUT 1 JA 3 SEKÄ AS OY SIVUN 2. Muutostyösopimuksen perustiedot Lisätiedot LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat
1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot Semifinaalitehtävä Taitaja2015_Putkisennus 405_FI (suomi/ruotsi)
Semifinaalitehtävä Taitaja2015_Putkisennus 405_FI (suomi/ruotsi) Tekijät: Nimi: Samppa, Hannu Väätäinen ja Juha Kaukola-Risku Oppilaitos: Sedu, Kurikka Päiväys: 2.12.2014 1 Sisällysluettelo Putkiasennus Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot MITTAROINNIN YLEISOHJEET
Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit... Lisätiedot Huoletonta asumista talvipakkasilla
J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty Lisätiedot RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211
RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset Lisätiedot LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n
LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 Rakenne LK Lämmönvaihdinpaketti on ensisijaisesti tarkoitettu glykolisekoitteisiin lattialämmitysjärjestelmiin, joita ei voi yhdistää Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ
ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ- JA YHTEYSTIEDOT (Osakas täyttää) Taloyhtiön nimi Huonston osoite Osakkeenomistaja Puhelinnumero, koti Osakkeenomistajan osoite Puhelinnumero, Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute