Source: http://docplayer.fi/3264795-Asennussuositukset-2003-koska-maarayksiin-on-tullut-muutoksia-saattavat-jotkin-suositukset-olla-kokonaan-tai-osittain-vanhentuneita.html
Timestamp: 2017-01-24 11:49:31+00:00
Document Index: 5076181

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ']

⭐Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Download "Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita."
1 Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2003 Varasyötön kytkeminen ja suojaus ( ) Erään kiinteistön väestösuojaan on asennettu "varalle" kolmivaiheinen ryhmäjohto myöhemmin mahdollisesti hankittavaa puhallinta varten. Kaapelin johtimet on kytketty oikein väestösuojan ryhmäkeskukseen - vaihejohtimet keskuksen tulppavarokkeisiin, joista puuttuvat kuitenkin pohjakoskettimet ja sulakkeet. Keskuksen nousukaavioon kyseinen ryhmä on merkitty olevan varalla puhallinta varten. Kaapelin toinen pää tulee väestösuojan seinästä ilmastointiputken takaa ja se on kierretty rullalla ja pää teipattu. Väestösuoja oli varastokäytössä ja siellä kävi kiinteistön haltijan palveluksessa olevia työntekijöitä. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksessa kaapelin varokkeisiin kytketyt vaihejohtimet "määrättiin" irrotettavaksi vaaraa aiheuttavana asennuksena. Vaaran aiheuttavan jännitteen saamiseksi pitäisi varalla merkittyihin varokkeisiin asentaa pohjakoskettimet ja sulakkeet. Kuka ja miksi tekisi tällaisen asennukset? Mihin määräykseen tai ohjeeseen tarkastajan esittämä vaatimus mahdollisesti perustuu. Tällaisia asennuksia on Suomessa paljon - pitääkö niistä kaikista käydä irrottamassa vaihejohtimet varokkeista? Ryhmäjohtoa ei pitäisi voida ottaa käyttöön pelkästään käyttötoimenpitein. Ensisijainen tapa suojata irralliset johtimenpäät on kaapelipään rasiointi, jolloin paljaiden johdinpäiden koskettaminen on estetty. Vaihtoehtoisesti voidaan oikosulkea johtimien päät ja eristää yhdistys teipillä. Keskukselta poistetaan kyseisen ryhmäjohdon sulakkeet ja pohjakoskettimia ei asenneta paikalleen. Johdonsuojakatkaisijoita käytettäessä ne tulee lukita auki-asentoon. Kaapelien irrottanen keskuksesta ei ole suositeltavaa, ellei kaapelia poisteta keskuksesta. Tällöin täytyy kaapelin läpivientiaukko tiivistää. Suositus 2/2003 Pääkeskuksen pääkytkin ( ) Vanhan asuinkerrostalon pääkeskus on jätetty käyttöön vaikka koko muu sähkölaitteisto on uusittu. Vanhan pääkeskuksen "pääkytkimenä" on varoke-erotin. Nousuvarokkeina on mm. kahvavarokkeita, joita ei siis saa jännitteettömäksi kuin avaamalla kahvavaroke-erotin. Tätä taas ei saa virrattomaksi kuin avaamalla kyseisen nousun kaikkien jakokeskusten pääkytkimet. Olisiko syytä esimerkiksi SFS-6000 standardiin perustuen vaatia pääkytkimellä varustettua pääkeskusta? Vastaava ongelma esiintyy usein myös vanhojen kiinteistöjen määräaikaistarkastuksissa. Mitä tällöin voi suositella? Jos kysymyksessä on varoke-erotin, jolla ei ole katkaisukykyä, tulee pääkytkin lisätä. Mikäli kyseessä on varokekytkin, ei kysymyksen tapauksessa pääkytkimen asentamista voida vaatia, mutta pääkytkimen lisäämistä kannattaa suositella. Jokainen sähkölaitteiston osa on voitava erottaa jännitteettömäksi laitteistossa työskentelyn ajaksi. Erotuskohtien sijoittelussa ja erotuslaitteiden rakenteessa tulee ottaa huomioon käytettävyys.2 Suositus 3/2003 Keskuksen hoitotila ( ) Asunnon ryhmäkeskus on asennettu yläkaappiin peräseinälle. Keskus sisältää johdonsuoja-automaatteja, vikavirtasuojakytkimiä ja pääkytkimen sekä laitteiden virtapiirimerkinnät. Yläkomeron pohjan etäisyys lattiasta on 2,10 m ja pääkytkin tästä ylöspäin 28cm. Komeron pohjan koko on 60x60 cm ja korkeus 40 cm. Komeroa tultaisiin ilmeisesti käyttämään säilytystilana. Miten keskuksen käytettävyysvaatimukset voidaan täyttää? Vähintään 63 A keskuksilla tämä edellyttää keskuksen edessä vähintään 0,8 m hoitotilaa ja samanlainen tila suositellaan myös pienempivirtaisten keskusten edessä. Jakokeskuksen edessä ei saa varastoida esineitä, jotka estävät pääsyn laitteiston luo tai haittaavat sen käyttöä tai jotka aiheuttavat palovaaraa. Asunnoissa ja siihen liittyvissä tiloissa voivat keskuksessa käyttötoimenpiteenä käsiteltävät laitteet olla enintään 2,4 m korkeudessa hoitotasosta. Jakokeskukselle on varattava sellainen hoitotila, että keskuksessa suoritettavat asennus-, huolto- ja käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa ilman vaaraa Keskuksen edessä varastoitavat esineet estävät pääsyn katkaisemaan pääkytkimestä virta ja saattavat estää jopa suojalaitteen toiminnan. Suositus 4/2003: Kasvihuoneasennusten vikavirtasuojaus ( ) Pitääkö kasvihuoneasennukset suojata vikavirtasuojakytkimellä? Kasvihuoneiden valaisimien aiheuttamat vuotovirrat voivat kasvaa niin suuriksi, etteivät vikavirtasuojakytkimet pysy päällä. Kasvihuoneissa käytetään vikavirtasuojausta kahdesta syystä: ensinnäkin yleisesti palosuojaukseen ja toiseksi kosketusjännitesuojauksen lisäsuojana tietyissä pistorasia-asennuksissa. Kasvihuoneiden kaikki sähköasennukset on suojattava palovaaran takia nimellistoimintavirraltaan enintään 300 ma:n vikavirtasuojakytkimellä (SFS ). On suositeltavaa jakaa asennukset riittävän pieniin ryhmiin niin, että laitteiden normaalit vuotovirrat eivät aiheuta vikavirtasuojan virheellistä toimintaa. Lisäksi palosuojaukseen suositellaan käytettäväksi selektiivisiä S-tyypin vikavirtasuojakytkimiä. Jos vikavirtasuojakytkimen käyttö voi aiheuttaa kasvihuoneen muuta toimintaa vahingoittavia käyttökeskeytyksiä, voidaan käyttää hälyttävää vikavirtavalvontajärjestelmää, jonka hälytys viedään valvottuun paikkaan (SFS ). Lisäksi sellaiset nimellistoimintavirraltaan enintään 20 A:n pistorasiat, joista oletetaan syötettävän kädessä pidettäviä tai siirrettäviä sähkölaitteita, on suojattava nimellistoimintavirraltaan enintään 30 ma:n vikavirtasuojakytkimillä (SFS ). Mikäli pistorasioita on asennettu syöttämään vain kiinteitä laitteita kuten yleistä valaistusta, ei näitä pistorasioita tarvitse suojata kosketusjännitesuojauksen lisäsuojaussyistä enintään 30 ma:n vikavirtasuojilla. Nämä pistorasiat varustetaan kuitenkin kilvellä, jolla niiden käyttö rajoitetaan vain määrättyyn käyttöön ja kielletään siirrettävien ja kädessä pidettävien sähkölaitteiden liittäminen niihin (SFS ).3 Suositus 5/2003: Kiukaan ohjaus kännykällä ( ) Saako sähkökiuasta ohjata kännykällä? Saunan kiukaan kauko-ohjaus esimerkiksi puhelimella tarkastamatta etukäteen löylyhuonetta voi olla vaarallista ja kiukaan käyttöohjeen vastaista. Kauko-ohjaus ei sinänsä ole kiellettyä, mutta löylyhuoneen ja saunan tilanne on varmistettava ennen kiukaan päälle kytkemistä. Vaarallista kiukaan kauko-ohjaus voi olla siksi, että kiukaan päälle on voinut joutua tai jäädä palavaa ainetta olevia esineitä, kuten kuivumassa olevia vaatteita, muovisia pesuvateja tms. Tästä syystä kiukaiden valmistajat varoittavat asiasta käyttöohjeissaan tai jopa kieltävät kiukaiden kauko-ohjauksen. Siksi myös saunan kiukaita koskevassa standardissa edellytetään, että kaikkien yksityissaunojen löylyhuone on tarkistettava ennen kiukaan päälle kytkemistä. Standardi edellyttää myös, että yleisten saunojen kiuasta, jossa ei käytetä ajastinta, on valvottava jatkuvasti (Standardi SFS-EN : 2002 Household and similar electrical appliances Safety Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances/kohta 7.12). Kiuas voi olla rakenteeltaan myös sellainen, että kauko-ohjauksen seurauksena syntyvä paloturvallisuusriski on epätodennäköistä. Tällaisia ovat mm. peittämissuojatut kiukaat tai heti-valmiskiukaat. Valmistajien edellytetään asennus- ja käyttöohjeissaan opastavan kiukaiden hankkijoita ja käyttäjiä. Suositus 6/2003: Muuntamon hoitovälineiden säilytys ( ) Mitä muuntamon (irrallisia) käyttö-, hoito- ja huoltovälineitä pitää ja saa säilyttää muuntamotilassa joko rakennuksessa olevan muuntamon tilassa tai puistomuuntamossa? Mitä vaatimuksia muuntamotiloille ja niiden käytölle esimerkiksi tavaroiden säilytykseen on asetettu? Muuntamotiloissa ei tule säilyttää mitään sellaista tavaraa, joka ei sinne kuulu. Tilassa voidaan säilyttää välineitä, joita tarvitaan muuntamon käytössä, hoidossa ja huollossa. Tällaiset välineet voidaan säilyttää joko muuntamotilassa tai töiden tekijä voi tuoda ne mukanaan. Olennaista on, että tarvittavat hoitovälineet ovat käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan säilytettiinpä niitä missä tahansa. Perushoitovälineet, kuten sulakkeenvaihtovälineet varasulakkeineen, suositellaan säilytettäväksi aina muuntamotiloissa. Perushoitovälineisiin katsotaan kuuluvan myös jännitteenkoettimen. Silloin kun on kyse sähkönkäyttäjän muuntamosta, jännitteenkoetinta on syytä säilyttää muuntamotilassa tai sen läheisyydessä. Tällöin on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että jännitteenkoetin pysyy kunnossa, esimerkiksi paristot toimivat. Kun ovat kysymyksessä verkonhaltijan muuntamot, ei jännitteenkoettimia ole tarpeen säilyttää muuntamotiloissa, sillä työryhmillä ovat käyttö-, hoito- ja huoltotilanteissa jännitteenkoettimet mukanaan. Suositellaan, että käyttö- ja hoitovälineitä varten muuntamotilassa on seinähyllyjä, joilla tavarat säilytetään. Tavaroiden säilytys hyllyillä on välttämätöntä ennen kaikkea siksi, jos muuntamotilasta joudutaan nopeasti poistumaan, lattialla olevat tavarat voivat vaikeuttaa poistumista.4 Suositus 7/2003: Uppopumpun vikavirtasuojaus ( ) Uppopumppu liitetään pistotulpalla kaivon vieressä olevaan huoltokuoppaan asennettuun pistorasiaan. Pistorasia on tarkoitettu ainoastaan uppopumpun syöttämiseen. Suojattaessa pistorasia enintään 30 ma:n vikavirtasuojakytkimellä aiheutuu usein suojalaitteen toiminta, mikä aiheuttaa haittaa esimerkiksi eläinsuojien vedenjakelulle. Standardi SFS 6000 mahdollistaa vikavirtasuojan poisjättämisen, mikäli pistorasia on tarkoitettu muille kuin kädessä pidettäville sähkölaitteille, jolloin pistorasian viereen asennetaan varoitus käsityökalujen liittämisestä pistorasiaan. Lisäksi edellytetään pistorasian sijoittamista siten, ettei siihen helposti voi liittää työkaluja. Voiko edellä mainituilla edellytyksillä uppopumpun pistorasiasta jättää vikavirtasuojauksen pois? Kosketusjännitesuojauksen lisäsuojana toimivaa vikavirtasuojausta ei voi jättää pois, jos pistorasiaan liitetään uppopumppu, jota siirrellään jännitteisenä. Vikavirtasuojaus vaaditaan, vaikka uppopumppu liitettäisiin kiinteästikin verkkoon silloin, kun pumppua voidaan siirrellä jännitteisenä. Uppopumppua siirrettäessä on sattunut useita vakavia sähkötapaturmia. Suositus 10/2003: Valaisinpistokytkimen käyttäminen ( ) Onko valaisinpistokytkimen käyttö vapaaehtoista vai SFS 6000 mukainen vaatimus, jolloin niiden pois jättäminen edellyttää standardipoikkeamamenetelmän käyttämistä. Valaisinpistokytkimen käyttäminen ei ole pakollista, mutta sen käyttöä suositellaan aina kuin vain mahdollista. Valaisinpistokytkintä käytetään maallikoiden liitettäväksi tarkoitettujen valaisimien kattovalopisteissä ja yli 1,7 m korkeudella olevissa seinävalopisteissä. Valaisinpistokytkimiä ei saa käyttää muiden kuin valaisimien liittämiseen (SFS ). Mikäli valaisinpistokytkintä käytetään, on sen oltava rakenteeltaan standardin SFS 5799 mukainen. Suositus 11/2003: Porraskäytävän koteloon asennettavat kytkimet ( ) Porraskäytävään kuulumattomat kaapelit voidaan sijoittaa palonkestoisuusluokan EI30 mukaiseen koteloon. Voiko tähän koteloon asentaa porraskäytävään kuuluvat valaisimet, pistorasiat ja uppoasennustarvikkeet? Palonkestoisuusluokan EI30 mukaiseen koteloon ei voida asentaa porraskäytävän valaisimia, pistorasioita ja uppoasennustarvikkeita. Esimerkiksi rasiat, jotka rikkovat kotelon seinämän eivät täytä palonkestoisuuden osastointivaatimuksia ja kotelon palosuojaus näiltä osin heikkenee (ks. oheinen kuva).5 Suositus 12/2003: Suurkeittiöiden sähkölaitteet ( ) Suurkeittiöissä, joissa käytetään vesisuihkua lattioiden ja seinien pesemiseen, on sähköasennustarvikkeiden oltava kotelointiluokkaa IPX5. Keittiökoneiden kotelointiluokat ovat yleensä IP21. Onko tässä ristiriitaa? Suurkeittiöissä käytettävien keittiölaitteiden kotelointiluokan tulee olla vähintään IPX4 (siis käytännössä IP24, IP34 tai IP44). Laitteilta ei vaadita suihkuvedenpitävyyttä eli kotelointiluokkaa IPX5, sillä suurkeittiölaitteiden puhdistamiseen ei saa käyttää vesisuihkua. Samankaltaiset tiedostot
Asennukset erilaissa tiloissa TkL Jussi Salo 1 Yleinen jako Kuiva tila. Ei tiivisty kosteutta. Kostea tila. Kosteutta tiivistyy, mutta vain poikkeuksellisesti vesipisaroita. Märkä tila. Vesipisaroita, Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA
SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan Lisätiedot Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS Lisätiedot Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja
Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1930-2003 kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo Sähköisku Kun jännite jää alle 50 voltin, ei se aiheuta yleensä vaarallista Lisätiedot Asennussuositukset 2004 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2004 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 17/2004: UPS-verkon suojaus (1.6.2006) Kysymys Voidaanko UPS-verkoissa Lisätiedot JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot Radioamatöörikurssi 2013
Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla Lisätiedot 1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ
1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN Lisätiedot Kotitalouksien sähköpalojen torjunta
Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan Lisätiedot Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy
Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta Lisätiedot KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)
Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian Lisätiedot ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT
ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT Esimerkkitoimisto koko 12 x 10 m 12 työpistettä Työpisteessä: perussähköistykseen pistorasiat (2 kpl) erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten tietoverkkoliitäntä Vikavirtasuojat Lisätiedot Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun Lisätiedot Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact, Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1 / 2005: 2,5A:n pistorasian kiinteä asennus (23.11.2005) Lisätiedot TYÖMAANAIKAISET SÄHKÖISTYKSET
TYÖMAANAIKAISET SÄHKÖISTYKSET Jani Lehtoniemi 2014 Lait ja asetukset Rakennustyömaiden toimintaohjeet ja määräykset pohjautuvat lakeihin ja asetuksiin, näitä ovat sähkötekniikkaan liittyen mm: - Valtioneuvoston Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22 Lisätiedot SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN
1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien Lisätiedot RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet
SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää Lisätiedot KÄYTTÖOHJE KENTTÄPUHELIN LM ERICSSON M/37
1 (10) KÄYTTÖOHJE KENTTÄPUHELIN LM ERICSSON M/37 2 (10) 1. SISÄLLYS 1. Sisällys... 2 2. Kenttäpuhelin M/37... 3 3. Yleistä puheluista... 4 4. Kenttäpuhelimen kytkeminen ja käyttöönotto... 4 4.1 Paristojen Lisätiedot Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET
Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla: Lisätiedot Esimerkki Ryhmien suunnittelu ja vikavirtasuojakytkimen käyttö. 14.10.2008 Ensto Pro
Esimerkki Ryhmien suunnittelu ja vikavirtasuojakytkimen käyttö 1 Esimerkki Sähköpisteet Asuinrakennus 1 krs 2 Esimerkki Sähköpisteet Asuinrakennus 2.krs 3 Ryhmien määrän arviointi Teho/kW B10 B16 C10 C16 Lisätiedot Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset Lisätiedot TYÖMAAKESKUKSET. Työmaakeskusten yhteen liittäminen
TYÖMAAKESKUKSET Työmaakeskusten yhteen liittäminen Työmaasähköverkko kannattaa rakentaa siten, että viallinen laite aiheuttaa vikavirtasuojakytkimen laukaisun vain siinä keskuksessa, johon viallinen laite Lisätiedot CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.
Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus Lisätiedot IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa
500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin Lisätiedot PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN
PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset: Lisätiedot Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C) Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja
bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään Lisätiedot KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje
KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu. Lisätiedot TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE
03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin Lisätiedot Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje
Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva Lisätiedot GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje
GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot Suihku: -Laatoitus seinät/lattia sekä nurkkaan tulevan kulmahyllykön teko ja laatoitus. Laattojen toimitus.
Saunan/suihkun saneeraus avaimet käteen periaatteella. Tehtävät työt: Suihku: -Laatoitus seinät/lattia sekä nurkkaan tulevan kulmahyllykön teko ja laatoitus. Laattojen toimitus. -Lattialaatta: II XENO Lisätiedot Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje
Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!
Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava Lisätiedot Lämpöpuhallin Tiger Kestävä siirrettävä lämpöpuhallin vaativiin ympäristöihin
3 30 kw Sähkölämmitys 9 mallit Lämpöpuhallin Tiger Kestävä siirrettävä lämpöpuhallin vaativiin ympäristöihin Käyttökohteet Tiger on sarja kompakteja ja vahvoja lämpöpuhaltimia ammattilaisille. Tiger on Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot OSAKASREMONTTIEN OHJEET
OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien Lisätiedot MINIKANAVA ATRIANE. Tekniset tiedot UUTUUS!
MINIKANAVA ATRIANE Tekniset tiedot UUTUUS! SISÄLTÖ Yleistä Profiilit 4. Rakenne 4. Koot 4 Tarvikkeet 5. Pääty 5.. Päädyn asennus 5. Sauman peite 5.. Sauman peitteen asennus 5. Säädettävä sisäkulma 6.. Lisätiedot Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa
Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.
Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY
Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa Lisätiedot DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon Lisätiedot KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA
218 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA JULKAISIJA Copyright: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi Lisätiedot AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010
AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen Lisätiedot Taitaja 2013. Sähköasennus laji 406, semifinaali. Kuvaus työtehtävästä. Kilpailutehtävän arviointi
Taitaja 2013 Sähköasennus laji 406, semifinaali Kuvaus työtehtävästä Tehtävänäsi on asentaa oheisten asiakirjojen mukaiset laitteet siten, että ne ovat käyttökunnossa. Laitteistot on asennettava sähköturvallisuusmääräyksiä Lisätiedot Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)
Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. Lisätiedot Vastuu sähköalan töissä
1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta Lisätiedot Sähkötyöturvallisuuskoulutus
Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus Lisätiedot Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta
TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa, Lisätiedot Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit
Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot
Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri Lisätiedot SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN TULKINTAKYSYMYKSIÄ
SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN TULKINTAKYSYMYKSIÄ SUOSITUS 13/2013 PISTORASIAN ASENNUS SAMAAN TILAAN BIDEE SUIHKUN KANSSA Kysymys: Onko bidee (bidé) -suihkulla vaikutusta pistorasian asennuskohtaan? 2 SUOSITUS Lisätiedot Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE
Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisätiedot OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot 6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa
6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan. Lisätiedot Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U
Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin Lisätiedot MAAHANTUONTIA TUKKUMYYNTIÄ
Tuoteluettelo 2016 MAAHANTUONTIA TUKKUMYYNTIÄ - VALMISTUSTA Yhtiömme jo lähes 40-vuotta jatkunut tuotekehittely ja tiivis yhteistyö yhdessä asiakkaidemme kanssa on tuottanut laajat kotimaiset FINPILAR-alumiinikoteloidut Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3690/06/2004 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Turussa 9.8.2004 Tutkijaryhmä: Olli Tiainen ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena
Pienjännitetuotteet, Näpsä Smart 1FI 13-04 Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä Lisätiedot LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA
1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot AutoCAD Electrical 2012 - Päivitys
AutoCAD Electrical 2012 - Päivitys Rakennusten Copyright 2011 Future CAD Oy AutoCAD Electrical 2012 Päivitys Rakennusten AutoCAD Electricaliin päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten Lisätiedot Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista. Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet, kevät 2012 Kari Sormunen
Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet, kevät 2012 Kari Sormunen Oppilaiden ennakkokäsityksiä virtapiireihin liittyen a) Yksinapamalli, jonka mukaan paristosta Lisätiedot PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje
PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin PST 18 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 18 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lattialämmitys Lisätiedot Melody - ovikellotuotteet Langattomaan merkinantoon
Melody - ovikellotuotteet Langattomaan merkinantoon Ovikelloratkaisut langattomasti Melody Pitkä radiokantama tuo lisäetuja Hagerin langattomat ovikellotuotteet soveltuvat merkinantoon suurimpaan osaan Lisätiedot Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan