Source: https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/20/serelia-ff/
Timestamp: 2020-04-05 07:19:09+00:00
Document Index: 164119827

Matched Legal Cases: ['arrêt ', "l'article 25", "l'article 1", 'arte\n0', 'arrêt ', 'arrêt\n', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt\n', 'arrêt ']

SERELIA FF - Fichier PDF
SERELIA FF .pdf
Nom original: SERELIA FF.pdf
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe InDesign CS2 (4.0.4) / Adobe PDF Library 7.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/01/2015 à 21:57, depuis l'adresse IP 78.231.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 790 fois.
Taille du document: 5.5 Mo (44 pages).
Notice technique d’installation et d’entretien
25 FF - 30 FF - 35 FF
Normes de sécurité..............................................................3
Avertissements avant l’installation................................4
Réglementation à respecter - conseils de
sécurité	..................................................................................5
Raccordement fumées.......................................................5
Nettoyage de l’installation de chauffage.....................6
Marquage CE..........................................................................6
Plaque signalétique.............................................................6
Raccordement des conduits d’arrivée d’air
et évacuation des gaz brûlés............................................7
Type de raccordement de la chaudière au tuyau
d’évacuation de fumées.....................................................7
Raccordement électrique..................................................7
Vue globale	............................................................................8
Schéma de principe.............................................................8
Dimension de la chaudière...............................................9
Distance minimale pour l’installation...........................9
Gabarit de pose.................................................................. 10
Pose de la barrette robinetterie................................... 11
Préfabrication..................................................................... 11
Raccordement des canalisations................................. 11
Nettoyage de l’installation............................................. 11
Description de la barrette robinetterie..................... 11
Instructions pour démontage de l’habillage.......... 12
Pose de la chaudière........................................................ 13
Raccordement fumées.................................................... 14
Raccordement conduits de fumée.............................. 14
Tableau longueurs des tuyaux d’aspiration/
évacuation	......................................................................... 15
Raccordement électrique............................................... 17
Raccordement des périphériques............................... 17
Raccordement thermostat d’ambiance.................... 17
Schéma électrique............................................................ 18
Circuit sanitaire.................................................................. 19
Circuit chauffage............................................................... 19
Circuit gaz	.......................................................................... 19
Circuit électrique............................................................... 19
Fonction dégazage........................................................... 19
Tableau de commande.................................................... 20
Afficheur	............................................................................. 21
Fonction Ramonage et analyse de la
combustion......................................................................... 22
Contrôle évacuation gaz brûlés................................... 22
Fonction Ramonage......................................................... 22
Vérification du réglage gaz............................................ 23
Réglage de la puissance chauffage maximale........ 24
Allumage lent..................................................................... 25
Réglage du retard à l’allumage chauffage............... 25
Réglage de la puissance chauffage absolue............ 25
Tableau réglage gaz......................................................... 26
Affichage - réglage - diagnostique............................. 27
Fonction SRA....................................................................... 36
Système de protection de la chaudière
Conditions d’arrêt de sécurité de l’appareil............. 37
Arrêt de sécurité................................................................ 37
Arrêt verrouillé................................................................... 37
Fonction Hors-gel.............................................................. 37
Tableau des codes erreur................................................ 38
Remarques générales...................................................... 39
Nettoyage échangeur primaire.................................... 39
Test de fonctionnement.................................................. 39
Opérations de vidange.................................................... 40
Informations pour l’usager............................................ 40
Tableau des caractéristiques techniques.................. 41
Le non-respect des avertissements comporte un risque
de lésions et peut même entraîner la mort.
Le non-respect de l’avis de danger peut porter atteinte
et endommager, gravement dans certains cas, des
biens, plantes ou animaux.
Installer l’appareil sur une paroi solide, non soumise
Ne pas endommager, lors du forage de la paroi, les
câbles électriques ou les tuyaux.
Electrocution par contact avec des conducteurs sous
tension. Explosions, incendies ou intoxications en cas
de fuite de gaz émanant des conduites endommagées.
Dommages aux installations existantes. Inondations en
cas de fuite d’eau provenant des conduites endommagées.
Effectuer les raccordements électriques à l’aide de
conducteurs de section adéquate.
Incendie suite à surchauffe provoquée par le passage
de courant électrique dans des câbles sous dimensionnés.
Protéger les câbles de raccordement de manière à
éviter qu’ils ne soient endommagés.
tension. Explosions, incendies ou intoxications suite
à une fuite de gaz émanant des conduites endommagées. Inondations suite à une fuite d’eau provenant des
S’assurer que la pièce et les installations auxquelles
l’appareil sera raccordé sont bien conformes aux réglementations applicables en la matière.
tension mal installés. Dommages à l’appareil en raison
de conditions de fonctionnement inadéquates.
Utiliser des accessoires et du matériel manuel propre
à l’utilisation (veiller à ce que l’outil de ne soit pas détérioré et que la poignée soit correctement fixée et
en bon état), utiliser correctement ce matériel, protéger contre toute chute accidentelle, ranger après
Lésions personnelles provoquées par la projection
d’éclats ou de fragments, inhalation de poussières, cognements, coupures, piqûres, abrasions Dommages à
l’appareil ou aux objets à proximité en raison de projection de débris ou de fragments, coups, incisions.
Utiliser des équipements électriques adéquats (s’assurer notamment que le câble et la fiche d’alimentation sont en bon état et que les parties à mouvement
rotatif ou alternatif sont bien fixées). Les employer
correctement. Ne pas gêner pas le passage en laissant traîner le câble d’alimentation. Les fixer pour
éviter toute chute. Les débrancher et les ranger
d’éclats ou de fragments, inhalation de poussières,
cognements, coupures, piqûres, abrasions, bruit, vibrations. Dommages à l’appareil ou aux objets à proximité en raison de projection de débris ou de fragments,
coups, incisions.
Assurez-vous de la stabilité des échelles portatives,
de leur résistance, du bon état des marches et de
leur adhérence. Veiller à ce qu’une personne fasse
en sorte qu’elles ne soient pas déplacées quand
Lésions provoquées par chute d’une hauteur élevée ou
par coupure (échelle pliante).
Veiller à ce que les échelles mobiles soient stables,
suffisamment résistantes, avec des marches en bon
état et non glissantes, qu’elles disposent de gardefou le long de la rampe et sur la plate-forme.
Lésions provoquées par la chute d’une hauteur élevée.
Faire en sorte que, lors de travaux en hauteur (généralement en cas d’utilisation en présence de dénivelés supérieurs à 2 m), une rambarde de sécurité
encadre la zone de travail ou que les équipements
individuels permettent de prévenir toute chute,
que l’espace parcouru en cas de chute ne soit pas
encombré d’objets dangereux, et que l’impact éventuel soit amorti par des supports semi-rigides ou
déformables.
S’assurer que le lieu de travail dispose de conditions hygiéniques et sanitaires adéquates en ce qui
concerne l’éclairage, l’aération, la solidité des structures, les issues de secours.
Lésions personnelles provoquées par cognements, trébuchements, etc.
Protéger par du matériel adéquat l’appareil et les
zones à proximité du lieu de travail.
Endommagement de l’appareil ou des objets avoisinants par projection d’éclats, coups, entailles.
Déplacer l’appareil avec les protections qui s’imposent et un maximum de précaution.
Endommagement de l’appareil ou des objets avoisinants par suite de heurts, coups, entailles, écrasement.
Pendant les travaux, se munir de vêtements et
d’équipements de protection individuels.
Lésions personnelles provoquées par électrocution,
projection d’éclats ou de fragments, inhalation de poussières, cognements, coupures, piqûres, abrasions, bruit,
Faire en sorte que le rangement du matériel et
des équipements rende leur manutention simple
et sûre, éviter de former des piles qui risquent de
Les opérations internes à l’appareil doivent être effectuées avec le soin nécessaire permettant d’éviter
de brusques contacts avec des pièces pointues.
Lésions personnelles par suite de coupures, piqûres,
Rétablir toutes les fonctions de sécurité et de contrôle concernées par une intervention sur l’appareil et
s’assurer de leur bon fonctionnement avant toute
Explosions, incendies ou intoxications dus à des fuites de gaz ou à une mauvaise évacuation des fumées.
Dommages ou blocage de l’appareil en raison de conditions de fonctionnement incontrôlées.
Vider les composants pouvant contenir de l’eau
chaude, activer au besoin les évents, avant toute
Lésions personnelles dues à brûlures.
Procéder au détartrage des composants en suivant
les recommandations de la fiche de sécurité du produit utilisé, aérer la pièce, porter des vêtements de
protection, éviter de mélanger des produits entre
eux, protéger l’appareil et les objets avoisinants.
Lésions personnelles par contact de la peau et des yeux
avec des substances acides, inhalation ou ingestion
d’agents chimiques nocifs. Dommages à l’appareil ou
aux objets à proximité en raison de la corrosion par des
substances acides.
En cas de présence d’une odeur de brûlé ou de fumée s’échappant de l’appareil, couper l’alimentation électrique, ouvrir les fenêtres et appeler un
Lésions personnelles en raison de brûlures, inhalation
de fumée, intoxication.Explosions, incendies ou intoxications.
Avertissements avant l’installation
Cet appareil sert à produire de l’eau chaude à
Il doit être raccordé à une installation de chauffage et à un réseau de distribution d’eau chaude
adapté à ses performances et à sa puissance.
Toute utilisation autre que celle prévue est interdite. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu
responsable de dommages dérivant d’une utilisation incorrecte ou du non-respect des instructions
contenues dans cette notice.
L’installation, l’entretien et toute autre intervention doivent être effectués conformément aux
normes en vigueur et aux indications fournies par
le fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par des personnes, des animaux ou des biens des suites d’une
mauvaise installation de l’appareil.
En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil et fermer le robinet du
gaz. Ne pas essayer de le réparer soi-même, faire
appel à un professionnel qualifié.
Avant toute intervention d’entretien/réparation de la
chaudière, couper l’alimentation électrique en plaçant
l’interrupteur bipolaire extérieur à la chaudière sur
Pour toute réparation, faire appel à un professionnel qualifié et exiger l’utilisation de pièces détachées originales. Le non-respect de ce qui précède peut compromettre la sécurité de l’appareil et
faire déchoir toute responsabilité du fabricant.
En cas de travaux ou d’opérations d’entretien de
structures placées près des conduits ou des dispositifs d’évacuation de fumées et de leurs accessoires, éteindre l’appareil en plaçant l’interrupteur
bipolaire extérieur sur OFF et en fermant le robinet du gaz. Une fois que les travaux sont terminés,
faire vérifier par un professionnel le bon état de
fonctionnement des conduits et des dispositifs.
Pour le nettoyage des parties extérieures, éteindre la chaudière et placer l’interrupteur extérieur
Nettoyer avec un chiffon imbibé d’eau savonneuse. Ne pas utiliser de détergents agressifs,
d’insecticides ou de produits toxiques. Pour un
fonctionnement sûr, écologique et une économie
d’énergie, veiller au respect de la réglementation
en vigueur. En cas d’utilisation de kits ou d’options, il est recommandé de n’utiliser que des produits ou accessoires CHAFFOTEAUX.
Avant de raccorder la chaudière, il est nécessaire de :
- contrôler que le tuyau d’évacuation de fumées
ne présente aucune éraflure et que l’évacuation
d’autres appareils n’y est pas reliée, sauf si celuici a été réalisé à d’autres fins conformément aux
- veiller à ce qu’en cas de raccordement à des
tuyaux d’évacuation de la fumée existants, ceuxci soient parfaitement propres et ne présentent
aucune scorie car si celles-ci se détachent, elles
pourraient empêcher le passage des fumées et
mettre les habitants en danger,
tuyaux d’évacuation de fumées non adaptés, un
tuyau intérieur ait été posé,
- en cas d’eau très dure, il y a risque d’entartrage
et de diminution par conséquent de l’efficacité
de fonctionnement des composants de la chaudière.
Les appareils de type C (appareils dont le circuit
de combustion, l’amenée d’air et la chambre de
combustion sont étanches par rapport à la pièce
dans laquelle on installe l’appareil) peuvent être
montés dans n’importe quel type de local.
Il n’y a aucune condition restrictive concernant le
système d’aération et le volume de la pièce.
Pour les chaudierès de type B22 l’air comburant
est prélevé directement dans le local dans lequel
l’appareil est installé. Ce type de chaudière ne
peut pas être installé dans un local ne répondant
pas aux prescriptions de ventilation appropriées.
La chaudière doit être installée sur un mur en bon
état. Il ne doit pas permettre l’accès aux parties
électriques sous tension par l’arrière de la chaudière. Pour ne pas entraver le fonctionnement
correct de la chaudière, l'endroit prévu pour son
installation doit respecter les valeurs limite de
température et être protégé des conditions atmosphériques.
Les distances minimales qui permettent l’accès
aux différentes parties de l’appareil doivent être
Il est également important de vérifier que la pression du gaz à la chaudière soit conforme.
Vérifier que la pression maximale de l’alimentation en eau ne dépasse pas 5 bars. Dans le cas
contraire, il est nécessaire d’installer un réducteur
de presssion.
Dans le cas d’une dureté de l’eau supérieure à
20°f, prévoir un traitement de l’eau.
Réglementation à respecter - conseils de sécurité
1. Bâtiments d'habitation
Conditions réglementaires d'installation et
L'installation et l'entretien de l'appareil doivent
être effectués par un professionnel qualifié,
conformément aux textes réglementaires et
règles de l'art en vigueur notamment :
- Arrêté du 2 août 1977 modifié
Règles Techniques et de Sécurité applicables
aux installations de gaz combustible et hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des
bâtiments d'habitation et de leurs dépendances
- Norme DTU P 45-204
Installations de gaz (anciennement DTU 61-1
- Installations de gaz - Avril 1982 + additif n°
1 juillet 1984)
Installations électriques à basse tension-Règles.
3. Raccordement fumées
La chaudière devra fonctionner exclusivement
avec les conduites d'évacuation des fumées/
d'admission d'air livrées par MTS.
Pour les appareils étanches (ventouse), il
convient de respecter les prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977, de la norme DTU P 45-204
et pour les mini-chaufferies, le cahier des charges ATG C.321.4.
2. Etablissements recevant du public
Conditions réglementaires d'installation
être effectués conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, notamment :
Règlement de sécurité contre l'incendie et
la panique dans les établissements recevant
Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés
Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air et production de vapeur et
Nettoyage de l’installation de chauffage
Dans le cas d’une installation ancienne il est La marque CE garantit que l’appareil répond
conseillé de procéder à un nettoyage de l’ins- aux exigences de la directive :
tallation afin de retirer les éventuels résidus qui
pourraient compromettre le fonctionnement - 90/396/CEE sur les appareils au gaz
de la chaudière. Veiller à ce que le vase d’expan- - 89/336/CEE sur la compatibilité électromasion dispose d’une capacité suffisante pour le
gnétique
volume d’eau de l’installation.
- 92/42/CEE sur le rendement.
L’installation et la première mise en
service de la chaudière doivent être effectuées par un professionnel conformément
aux réglementations en matière d’installation en vigueur dans le pays et aux réglementations éventuelles des autorités locales
et des organismes préposés à la santé publique.
Par application de l'article 25 de l'arrêté
du 2/08/77 modifié et de l'article 1 de l'arrêté modificatif du 5/02/99, l'installateur est
tenu d'établir des certificats de conformité
approuvés par les ministres chargés de la
construction et de la sécurité du gaz:
- de modèles distincts (modèles 1, 2 ou 3)
après réalisation d'une installation de gaz
- de "modèle 4" après remplacement en particulier d'une chaudière par une nouvelle.
Aucun objet inflammable ne doit se trouver
à proximité de la chaudière.
S’assurer que l’environnement de l’appareil
et les installations où il sera raccordé, sont
conformes aux normes en vigueur.
Si des poussières et/ou vapeurs nocives se
trouvent dans le local où la chaudière est installée, celle-ci devra fonctionner à l’aide d’un
autre circuit d’air.
1.	Marque
2.	Désignation homologuée
3.	Référence commerciale - code chaudière
4.	N° de série
5.	Pays de destination - catégorie gaz
6.	Réglage Gaz
7.	Type de chaudière
8.	Données électrique
9.	Pression maxi sanitaire
10.	Pression maxi chauffage
11.	Classe NOx
12.	Rendement
13.	Débit thermique max - min
14.	Puissance thermique max - min
15.	Température ambiante de fonctionnement max/
16.	Température maxi chauffage
17.	Gaz utilisable
Raccordement des conduits d’arrivée d’air et évacuation des gaz brûlés
La chaudière est prévue pour fonctionnement de
type B par prélèvement de l’air ambiant et de type C
par prélèvement de l’air à l’extérieur.
Lors de l’installation d’un système d’évacuation, faire
attention à l’étanchéité pour éviter l’infiltration de fumée dans le circuit d’air.
Les raccords installés à l’horizontale doivent être inclinés de 3 % vers le haut pour éviter que les condensats ne stagnent.
En cas d’installation de type B, le local où est installée la chaudière doit disposer d’une amenée d’air
adéquate dans le respect des normes en vigueur en
matière d’aération. Dans les pièces soumises à un risque de vapeur corrosive (lavoirs, salons de coiffure,
entreprises de galvanisation...), il est très important
d’utiliser l’installation de type C avec prélèvement
d’air pour la combustion à l’extérieur. De cette manière, la chaudière est protégée contre les effets de
Les appareils de type C, dont la chambre de combustion et le circuit d’alimentation d’air sont étanches,
ne présentent aucune limitation due aux conditions
d’aération et au volume de la pièce.
Pour ne pas compromettre le fonctionnement de la
chaudière, le lieu de l’installation doit correspondre
à la température limite de fonctionnement et être
protégé de manière à ce que la chaudière n’entre pas
directement en contact avec les agents atmosphériques.
Une ouverture respectant les distances minimales a
été prévue pour permettre l’accès aux pièces de la
Pour la réalisation des systèmes d’aspiration/évacuation de type coaxial, des accessoires d’origine doivent être utilisés.
En cas de fonctionnement à la puissance thermique
nominale, les températures des gaz évacués ne dépassent pas 80°C. Veiller néanmoins à respecter les
distances de sécurité en cas de passage à travers des
parois ou des matériaux inflammables.
La jonction des tubes d’évacuation des fumées est
réalisée à l’aide d’une connexion mâle-femelle et
d’un joint d’étanchéité. Les branchements doivent
être disposés à l’inverse du sens d’écoulement de la
consulter le tableau reprenant les types d’évacuation.
Les kits de raccordement aspiration/évacuation des
fumées sont fournis séparément en fonction des exigences d’installation. La chaudière est prévue pour
un raccordement à un système coaxial d’aspiration et
d’évacuation des fumées.
En cas de perte de charge dans les conduits, consulter le catalogue des accessoires. La résistance supplémentaire doit être prise en considération pour ces
Pour la méthode de calcul, les valeurs des longueurs
équivalentes et les exemples, consulter le catalogue
S’assurer que les passages d’évacuation et de
S’assurer que les conduits d’évacuation n’aient
pas de pertes.
Pour une plus grande sécurité, faire effectuer un
contrôle rigoureux de l’installation électrique par un
Le constructeur n’est pas responsable des éventuels
dommages provoqués par une installation qui n’a
pas été reliée à la terre ou en raison d’anomalies au
niveau de l’alimentation électrique.
Vérifier que l’installation est adaptée à la puissance
maximale absorbée par la chaudière et indiquée sur
Le raccordement électrique doit être réalisés à l’aide
d’un raccordement fixe (ne pas utiliser de prise mobile) et dotés d’un interrupteur bipolaire disposant
d’une distance d’ouverture des contacts d’au moins
Veiller à ce que la section des câbles soit supérieure
ou à 0,75 mm2.
Il est indispensable de relier l’appareil à une installation de mise à la terre efficace pour garantir la sécurité de l’appareil.
Raccorder le câble d’alimentation fourni à un réseau
d’évacuation de fumées
- raccordement coaxial de la chaudière au tuyau
d’évacuation de fumées d’aspiration/évacuation,
-raccordement double de la chaudière au tuyau
d’évacuation de fumées avec aspiration d’air de
- raccordement double de la chaudière au tuyau
Pour le raccordement de la chaudière au tuyau d’évacuation de fumées, il faut toujours utiliser des produits résistant à la condensation. Pour la longueur
et les changements de direction des raccordements,
230V-50Hz et veiller à respecter la polarisation L-N et
le raccordement à la terre.
Important : Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.
Les prises multiples, rallonges et adaptateurs sont
Il est interdit d’utiliser les tubes de l’installation hydraulique, de chauffage ou du gaz pour la mise à la
La chaudière n’est pas protégée contre la foudre.
S’il faut changer les fusibles, utiliser des fusibles de
type rapides.
1.	Collecteur Sortie Fumée
2.	Pressostat Évacuation Fumées
3. Récupération des Condensats
4.	Échangeur Primaire
5.	Sécurité de Surchauffe
6.	Sonde Sortie Échangeur Principal
7.	Brûleur
8.	Électrodes d’allumage
9. Vanne Gaz
10.	Allumeur
11.	Sonde Sanitaire
12.	Soupape de Sécurité
13.	Échangeur Sanitaire
14.	Boîtier électrique
15.	Robinet de Vidange
16.	Filtre Chauffage
17.	Débistat Sanitaire
18.	Pompe et Purgeur Automatique
19. Soupape sanitaire
20.	Vanne Distributrice
21.	Sonde Entrée Échangeur Principal
22. Capteur de pression
23. Électrode d’ionisation
24. Chambre de Combustion
25.	Ventilateur
26.	Prise analyse fumées
27.	Vase d’expansion
28.	Réserve sanitaire
A.	Départ chauffage
B. Sortie eau chaude sanitaire
C.	Entrée gaz
D.	Entrée eau froide
E.	Retour chauffage
Dimension chaudière
Distances minimales pour l’installation
Afin de permettre l’entretien de la chaudière, il
est nécessaire de respecter les distances minimales figurant dans le schéma.
Pour positionner la chaudière correctement,
utiliser un niveau à bulle.
372 (URBIA / SERELIA)
E.L.M. Leblanc GVM
Nectra /Elexia Centora
Compy /Mira
Celtic 220
330 (PIGMA)
370 (ALIXIA / INOA / TALIA)
PIGMA / PIGMA GREEN 24kW
PIGMA GREEN 30kW
TALIA/ TALIA GREEN 24 kW
TALIA GREEN 30/35kW
URBIA / URBIA GREEN 24kW
URBIA GREEN 30/35kW
SERELIA / SERELIA GREEN 24kW
SERELIA GREEN 30/35kW
400 (PIGMA)
440 ( ALIXIA / INOA / TALIA / URBIA / SERELIA)
420020021101
PIGMA / PIGMA GREEN 24 kW
PIGMA GREEN 30 kW
TALIA / TALIA GREEN 24 kW
TALIA GREEN 30/35 kW
URBIA / URBIA GREEN 24 kW
URBIA GREEN 30/35 kW
SERELIA / SERELIA GREEN 24 kW
SERELIA GREEN 30/35 kW
Pose de la barrette robinetterie et de la patte d'accrochage
En cas de passage de tuyauteries derrière la chaudière, il est nécessaire d’utiliser le kit d’écartement
mural (disponible chez votre grossiste)
Pour la pose de la barrette robinetterie et de la patte d’accrochage :
- présenter le gabarit papier fourni pour la préfabrication à l'endroit retenu et suivre les recommandations de celui-ci (gabarit ci-contre à titre indicatif).
Les douilles de raccordement ne sont pas incluses dans le kit de préfabrication.
Divers jeux de douilles sont disponibles chez les grossistes.
- remplacement de chaudière Chaffoteaux
- remplacement de chaudière autres marques
Une fois la barrette fixée au mur, vous avez la possibilité de régler l'écartement de la position des
robinets de la barrette en dévissant les 2 vis latérales, ensuite vous pouvez raccorder les douilles de
raccordements et procéder au remplissage de l'installation ainsi qu'à la vérification de l'étanchéité
des circuits eau et gaz sans avoir à raccorder la chaudière.
Les raccordements hydrauliques terminés, il est indispensable de procéder au nettoyage de l’installation avec un produit approprié (dispersant) afin d'éliminer les limailles, soudures, huiles d'usinage et graisses diverses.
Le traitement complet de l’installation de chauffage est conseillé dès la mise en service afin de
maintenir un PH entre 9 et 9,5.
30. Robinet départ chauffage
31. Départ eau chaude sanitaire
32. Robinet gaz (manette jaune)
33. Robinet d’alimentation eau-froide
34. Robinet retour chauffage
35. Disconnecteur
36. Robinets de remplissage et d’isolement du circuit chauffage (boutons gris)
Instructions pour démontage de l’habillage
et inspection de l’appareil.
Avant toute intervention dans la chaudière,
couper l’alimentation électrique par l’interrupteur bipolaire extérieur et fermer le robinet
Pour accéder à l’intérieur de la chaudière :
- dévisser les deux vis du panneau avant (a), tirer le panneau vers l’avant et le décrocher des
pions supérieurs (b),
- pivoter le boîtier électronique en le tirant vers
l’avant (c),
- déclipper les deux clips situés en bas du couvercle de caisson de la chambre de combustion, tirer le vers l’avant et le décrocher des
pions supérieurs (d).
- dévisser les 2 vis A de la barre de maintien pour le transport
- jeter la barre et remonter les 2 vis de fixation
- déposer la façade de l'appareil
- dévisser les 2 vis B, retirer le peigne 37 de la barrette pour libérer les raccords et le jeter
- présenter la chaudière au dessus de la barrette, la laisser descendre en appui sur celle-ci.
- mettre en place les différents joints
- serrer les robinets et raccords de la barrette sur les raccords de la platine de la chaudière
L’orifice de vidange du disconnecteur 35, la soupape
de sécurité chauffage 12 et la soupape sanitaire 18
doivent obligatoirement être raccordés à une canalisation d'eau usée.
La chaudière doit être installée uniquement avec un dispositif d’entrée d’air frais et de sorties de
fumées fournit par le constructeur de la chaudière.
Ces kits sont fournis séparément de l’appareil pour pouvoir répondre aux différentes solutions
d’installation. Pour plus d’informations concernant les accessoires entrée/sortie consulter le catalogue accessoire et les instructions d’installation contenues à l’intérieur des kits. La chaudière
est prédisposée pour le raccordement à un système d’aspiration et de sortie de fumées coaxial
et biflux. Pour les chaudières à condensation, respecter une pente de 3 % de manière que les
condensats s’évacuent vers la chaudière.
Utiliser exclusivement un kit spécifique condensation.
Le dispositif ventouse prenant l’air frais et rejetant également les produits de combustion à l’extérieur, il y a lieu d'observer les prescriptions d'implantation ci-dessous. L'illustration reprise cidessous est donnée à titre d'exemple; pour toutes autres configurations, consulter nos services
A = 0,40 m - Distance minimum de l'axe de l'orifice d’évacuation des gaz brûlés à tout ouvrant.
B = 0,60 m - Distance minimum de l’axe de l'orifice d’évacuation des gaz brûlés à tout autre orifice
d'amenée d'air (ventilation et sortie de ventouse).
C = 1,80 m - Les orifices d'évacuation et de prise d’air des appareils à circuit étanche débouchant
à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal.
D = 0,30 m - Entre-axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au sol, au rebord du toit ou au-dessous d'un balcon.
E = 0,10 m - Entre-axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés à une gouttière ou une tuyauterie
F = 2 m - Distance de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés à toute plantation .
G et H = Proximité d'un angle de mur à 90° sans ouvrant :
- si H ≤ 0,50 m alors G ≥ 0,15 m
- si H ≥ 0,50 m alors G ≥ 0,80 m
G et H = Proximité d’un angle de mur à 90° avec ouvrant :
- G ≥ 1,0 m (quelle que soit la longueur de H)
- Avec déflecteur G ≥ 0,15 m (quelle que soit la longueur de H)
Tableau longueurs des tuyaux d’aspiration/évacuation
Air comburant prélevé dans le local
B22 Évacuation des fumées vers l’extérieur
Aspiration d’air dans la pièce
B32 Évacuation des fumées par une
cheminée individuelle ou collective intégrée
à l’immeuble
C42 Évacuation des fumées et aspiration de
l’air par un conduit de cheminée individuel
ou collectif intégré à l’immeuble
C52 Évacuation des fumées à l’extérieur et
aspiration de l’air à travers un mur extérieur
pas dans le même champ de pression
Air comburant prélevé à l’extérieur
C12 Évacuation des fumées et aspiration de
l’air à travers un mur extérieur dans le même
C82 Évacuation des fumées dans le tuyau
d’évacuation simple ou collectif intégré à
l’édificeAspiration de l’air à travers la paroi
C32 Evacuation des fumées et aspiration
d’air venant de l’extérieur avec terminal en
toiture dans le même champ de pression
La chaudière est prévue pour le branchement
à un système d’aspiration et d’évacuation de
fumées coaxial 60/100. Pour l’utilisation d’aspiration et d’évacuation bi-flux, il est nécessaire
d’utiliser une des deux prises de l’air.
Ôter le bouchon en dévissant les vis et insérer
le raccord pour prise d’air en la fixant avec les
C82 1/0,5 1/23 1/23 1/55 1/0,5 1/19 1/19 1/49 1/0,5 1/17 1/17 1/39
ø 80/80
Diamètre des conduits
S1. aspiration de l’air - S2. évacuation fumées
Longueur maximale conduits amenée d’air/évacuation (m)
systèmes à conduits
systèmes à tubes coaxiaux
Type d’évacuation des
gaz brûlés
- le raccordement du TA se fait à l’intérieur du
bornier situé en dessous du boîtier électrique
- basculer le boîtier électrique vers l’avant
- ouvrir le bornier à l’aide d’un tournevis
Avant toute intervention dans la chaudière, couper l’alimentation électrique
en plaçant l’interrupteur bipolaire extérieur sur “OFF”.
Respecter les connections neutre-phase
Alimentation 230 V + terre
Le raccordement s'effectue avec un câble 2 P+
T fourni avec l'appareil, connecté sur la carte
principale du boîtier électrique.
Raccordement des périphériques
Pour accéder à la barrette de raccordement des
périphériques procéder comme suit :
- dévisser les trois vis du couvercle arrière du
- raccorder le TA à la place du shunt S sur le
On y trouve les connexions pour :
Thermostat ambiance 1 et 2
Il yCommande
a également la possibilité d’insérer d’autres
carte optionnelles pourVanne
d'autres accessoires :
Bus pour liaison boîtier déporté "commande à distance" (carte A)
- sonde d’ambiance
- carte optionnelle (carte B)
Pour plus d’informations sur les accessoires
disponibles, consulter nos catalogues spécifiques
- refermer le bornier, rebasculer le boîtier électrique et remonter la façade.
plancher Sonde
chauffant extérieure
FAN PUMP SPEED
FILLING EXT. P.
FAST FUSE 2A
PUMP + SPEED
DIVERTR VALVE
ZONE + FILLING
Sonde pression
B- Platine autres options
A- Platine e-bus (option)
ambiance 2 extérieure
230 V - 2A
Schéma électrique chaudière
Pour une plus grande sécurité faîtes effectuer
par une personne qualifié un contrôle
minutieux de l’installation électrique.
Le constructeur n’est pas responsable
d’éventuels dommages causés par le manque
de mise à la terre de l’installation ou d’anomalie
d’alimentation electrique.
Préparation à la mise en route
- ouvrir le robinet d’eau froide 33
- purger le ballon et l’installation en puisant aux différents robinets d’eau chaude et vérifier les
- ouvrir les robinets départ chauffage 30 et retour chauffage 34
- ouvrir les robinets de remplissage 36
- refermer ces robinets lorsque l’aiguille du manomètre se situe à la pression désirée
- purger l'installation, rétablir la pression et vérifier les étanchéités
- ouvrir le robinet gaz 32
- vérifier que la tension et la fréquence d’alimentation coïncident avec les données rapportées sur
la plaque de la chaudière.
- basculer le commutateur bipolaire externe sur ON.
S’assurer que la chaudière est en Stand-by, sans aucune demande chauffage ou sanitaire.
Appuyer sur la touche Esc sur le tableau de bord pendant 5 secondes, la chaudière active un cycle
de dégazage d’environ 7 minutes. La fonction peut être interrompue en appuyant sur la touche
Esc. Si nécessaire il est possible d’activer un nouveau cycle.
ABCDEFGHIL123456
1.	Afficheur
2. Touche ON/OFF
3. Bouton de réglage de la température
chauffage + encodeur programmation
4.	Touche de sélection du MODE de fonctionnement
5. Touche de programmation du maintien
en température de la réserve sanitaire
6. Touche de programmation horaire chauffage
7. Touche SRA (Activation de la thermorégulation)
8. Bouton de réglage de la température sanitaire
9. Manomètre
10. Touche INFO
11. Touche ECHAPPE
12. Touche de sélection du MENU et de validation pour la programmation
13. Touche RESET
Presser la touche MARCHE / VEILLE 2 l'afficheur
Les modalités de fonctionnement sont visualisées à travers ces 3 chiffres.
* les deux lettres clignotent alternativement
Les deuxième et troisième chiffres indiquent :
- en absence de demande, la température de
sortie d’échangeur principal.
- en mode chauffage, la température de sortie
d’échangeur principal.
- en demande sanitaire (instantanée, avec ballon ou solaire), la température eau chaude
sanitaire réglée.
- en fonctionnement Hors-gel, la température
de sortie d’échangeur principal.
Le premier chiffre indique l’état de fonctionnement de l’appareil :
0 XX - En attente de fonctionnement. Le commentaire sur l'afficheur indique le mode de
fonctionnement sélectionné, "Eté" ou "Hiver"
C XX - Demande chauffage
c XX - Post-circulation chauffage
d XX - Demande eau chaude sanitaire
b XX - Réchauffage ballon
h XX - Post-circulation sanitaire
F XX - Hors gel pompe actif
- Hors gel brûleur actif
Mettre en fonction la chaudière en activant le
fonctionnement Eté, Hiver ou Hors gel par la
touche MODE 4
Jour de la semaine (lundi, mardi....dimanche)
Indication zone relative à la visualisation du réglage de la programmation
(zone 1 ou zone 2) pour le chauffage
Indication de la programmation horaire pour le réchauffage sanitaire
Programmation horaire activée et/ou réchauffage sanitaire
Chiffre pour indication:
- statut chaudière et température relative
- réglage menu
- signalisation code d'erreur
- température ambiante (si raccordé à un périphérique BUS)
- température externe (si raccordé à une sonde externe)
Demande de pression touche Reset (chaudière en blocage)
Demande intervention assistance technique
Signalisation présence flamme avec indication puissance utilisée et
blocage fonctionnement
Fonctionnement en chauffage avec indication du niveau de température
Fonctionnement en sanitaire avec indication du niveau de température
Affichage fonction sanitaire Comfort ou Eco activée
Fonction SRA activée (Thermorégulation activée) avec indication
éventuel sonde interne (bus) ou externe
La chaudière dispose, sur la partie extérieure du
collecteur évacuation fumées, de deux trappes
de visite pour mesurer la température des gaz
brûlés et de l’air comburant, les concentrations
de O2 et CO2, etc.
Pour accéder aux trappes susmentionnées,
dévisser la vis frontale et enlever la plaquette
métallique munie d’un joint d’étanchéité.
Pour atteindre des conditions d’essai optimales,
avec une puissance maximum de chauffage,
activer la fonction ramonage (appuyer sur
la touche RESET pendant 5 secondes, sur
l'afficheur apparaît t--) la chaudière reviendra
automatiquement à son fonctionnement
normal au bout de 10 minutes.
A la fin, remonter correctement la plaquette
métallique et vérifier son étanchéité.
Fonction ramonage
La carte électronique permet de forçer
l'appareil à la puissance mini ou maxi.
Activer la fonction ramonage en appuyant
sur la touche Reset 13 pendant 5 secondes,
la chaudière passe à la puissance maxi
chauffage, sur l'afficheur apparaît :
Maximum chauffage
Pour sélectionner la fonction à la puissance
maxi sanitaire, tourner l’encodeur, sur
l'afficheur apparaît :
Maximum sanitaire
mini, tourner l’encodeur, sur l'afficheur
La fonction se désactive automatiquement
après 10 minutes ou en appuyant sur la
touche Reset 13.
Nota: il est possible de forçer l'appareil à la
puissance mini ou maxi à partir du menu 7
(voir paragraphe menu affichage - réglage diagnostic).
Contrôle évacuation gaz brûlés
Il est possible de contrôler si l’aspiration/
évacuation est bien réalisée en vérifiant les
pertes de charge produites par le système
adopté. A l’aide d’un manomètre différentiel
raccordé aux “prises test” de la chambre de
combustion, il est possible de mesurer le ∆P
d’actionnement du pressostat gaz brûlés.
La valeur mesurée ne doit pas être inférieure
à 0,46 mbar (pour 25 FF) - 0,70 (30-35 FF)
dans des conditions de puissance thermique
maximale pour avoir un fonctionnement stable
et correct.
Vérification du réglage gaz
Contrôle de la pression d’alimentation.
1.	Desserrer la vis “1” (a) et insérer le tuyau de
raccordement du manomètre dans la prise
2.	Faire fonctionner la chaudière à sa puissance
maximum (activer la fonction ”ramonage”,
appuyer sur la touche RESET pendant 5
secondes, il y a affichage de t--). La pression
d’alimentation doit correspondre à celle
prévue pour le type de gaz pour lequel la
chaudière a été conçue.
3.	Une fois le contrôle terminé, serrer la vis “1”
et vérifier l’étanchéité.
automatiquement désactivée au bout de 10
Activer la fonction ”ramonage” (appuyer
sur la touche RESET pendant 5 secondes,
l’afficheur indique t --) et appuyer sur la
touche ”+” ,sur l'afficheur apparaît t--.
La pression d’alimentation doit correspondre
à celle prévue dans le tableau “réglage du
gaz” pour le type de gaz pour lequel la
chaudière a été conçue. Si les données ne
correspondent pas, retirer le couvercle de
protection et tourner la vis de réglage “3” (c).
4.	Remonter le couvercle de protection du
modulateur.
5.	Reconnecter le tube de compensation.
6.	La
automatiquement désactivée au bout de 5
Contrôle de la pression maximale sanitaire
1.	Pour contrôler la puissance maximale, insérer
le tuyau de raccordement du manomètre
dans la prise de pression.
2.	Déconnecter le tuyau de compensation de la
3.	Faire fonctionner la chaudière à sa puissance
maximum sanitaire.
Contrôle de la puissance minimale
1.	Pour contrôler la puissance minimale, insérer
2.	Déconnecter le tuyau de compensation de
menu 2 - Paramètre chaudière
la chambre à air.
sous-menu 3 - paramètre 1
3.	Activer la fonction ”ramonage” (appuyer
Réglage puissance chauffage maxi
sous-menu 2 - paramètre 0
Réglage allumage lent
touche ”-”, sur l'afficheur apparaît t--.
sous-menu 3 - paramètre 5
Déconnecter un câble du modulateur (d). La
Réglage retard allumage chauffage
pression d’alimentation doit correspondre à
sous-menu 3 - paramètre 0
celle prévue dans le tableau “réglage du gaz”
Réglage puissance chauffage absolue
pour le type de gaz pour lequel la chaudière a
été conçue. Si les données ne correspondent
pas, tourner la vis de réglage “4” (d).
4.	Reconnecter le câble du modulateur.
7.	Reconnecter le tube de compensation.
Refermer hermétiquement les ouvertures
permettant la lecture des indications de
pression ou de régulation du gaz.
Réglage de la puissance chauffage maximale
Ce paramètre limite la puissance utile de la
Le pourcentage équivaut à une valeur de puissance comprise entre la puissance mini (0) et la
puissance nominale (99) indiquée dans le graphique ci-dessous.
Pour contrôler la puissance maxi chauffage de
la chaudière, accéder au menu 2/sous menu 3/
paramètre 1.
(Bouton
ou diminuer
L’accès et la modification des divers paramètres est
effectué à travers la touche MENU et l’encodeur 3.
Sur l'afficheur sera visualisé la description des menus
et des différents paramètres.
Le numéro des menus et des paramètres correspondants est indiqué sur le repère A de l’afficheur. Un
commentaire dans la zone B y est généralement associé. (voir fig.).
(Encodeur : Bouton de réglage permettant d’augmenter ou diminuer la valeur de réglage)
Allumage lent
chaudière en phase d’allumage.
Le pourcentage équivaut à une valeur de puissance utile comprise entre la puissance mini (0)
et la puissance maxi (99)
Pour contrôler l'allumage lent de la chaudière,
accéder au menu 2/sous menu 2/paramètre 0.
Réglage du retard à l'allumage chauffage
Ce paramètre - menu 2/sous menu 3/paramètre 5,
permet de régler en manuel (0) ou en automatique
(1) le temps d’attente avant un prochain réallumage
du brûleur après extinction afin de se rapprocher de
la température de consigne.
En sélectionnant manuel, il est possible de régler l’anticycle sur le paramètre 2/sous menu 3/paramètre 6
de 0 à 7 minutes.
En sélectionnant automatique, l’anticycle sera calculé automatiquement par la chaudière sur la base
de la température de consigne.
Réglage de la puissance chauffage absolue
(Seulement en cas de changement de carte électronique).
Pour régler/modifier la puissance chauffage absolue,
accéder à la vanne gaz et procéder comme suit :
1.	Insérer le tuyau de raccordement du manomètre
(* Réglable avec le paramètre 231)
2. Déconnecter le tuyau de compensation de la
maximum chauffage. Activer la fonction
”ramonage” (appuyer sur la touche RESET
pendant 5 secondes, l’afficheur indique
t --) et appuyer sur la touche”+” , sur l'afficheur
apparaît t--. La pression d’alimentation doit
correspondre à celle prévue dans le tableau
“réglage du gaz” pour le type de gaz pour lequel
la chaudière a été conçue. Pour contrôler la
puissance chauffage absolue de la chaudière,
accéder au menu 2/sous menu 3/paramètre 0.
4.	Reconnecter le tube de compensation.
5.	La fonction ramonage est automatiquement
désactivée au bout de 5 minutes.
Les graphiques indiquent la relation existant entre
la pression du gaz au brûleur et la puissance de la
chaudière en mode chauffage
Pression gaz chauffage
SERELIA 25 FF
Puissance chauffage réglable (*)
Allumage lent mbar
(menu 2/ sousmenu 2/ parametre
(15°C, 1013 mbar)
(G.N.= m3/h) (GPL
= Kg/h)
ø injecteur(mm)
max sanitaire
Opercule du bloc gaz diamètre
N° injecteur
Retard à l'allumage chauffage
(menu 2/ sousmenu 3/ parametre 5)
max maxi chauffage absolue
(menu 2/ sousmenu 3/ parametro 0)
Puissance chauffage maximale
(menu 2/ sous-menu 3/ parametre 1)
maxi sanitaire
Pression gaz au brûleur maximale - minimale (mbar)
Pression nominale d’alimentation
Indice de Wobbe inférieur
(15°C;1013mbar) (MJ/m3)
Tableau récapitulatif transformation gaz
Accès au menu de :
Affichage - réglage - diagnostique
La chaudière permet de gérer de manière complète
le système de chauffage et de production d'eau
chaude à usage sanitaire.
La navigation à l'intérieur des menus permet de
personnaliser le système de la chaudière + les périfériques connectés en optimisant le fonctionnement
pour un maximum de confort et d'économie.
En outre, il donne des informations importantes au
bon fonctionnement de la chaudière.
Les paramètres relatifs à chaque menu sont rapportés
commentaire dans la zone B y est généralement associé. (voir fig. ci-dessous).
Les menus disponibles sont les suivants :
Langue-Date-Heure - voir notice usager
0 Selection Langue Afficheur
1 Réglage Date et Heure
2 Mise à jour automatique de l'heure légale
Programmaton horaire - voir notice usager
Paramètre chaudière
1 Code d’accès (réservé technicien qualifié)
2 Réglage Général
3 Paramètre chaudière partie 1
4 Paramètre chaudière partie 2
5 Paramètre Sanitaire
9 Reset Menu 2
Solaire &amp; Ballon
0 Réglage Général
2 Réglage special
Paramètre Zone 1
0 Réglage Température zone 1
2 Réglage zone 1
4 Gestion dispositif zone 1
Paramètre Zone 2
0 Réglage Température zone 2
2 Réglage zone 2
4 Gestion dispositif zone 2
5 Multizone
Test &amp; Utilités
Paramètre assistance
2 Chaudière
3 Température chaudière
4 Solaire et ballon (si présent)
5 Service - Assistence Technique
6 Statistique
7 Téléservice E@sy (si présent)
8 Liste erreur
9 Données Centre Assistance
Pour accéder au Menu ouvrir les mini portes du boîtier et procéder comme suit :
Légende des chiffres sur l’afficheur
0, représentation d'un numéro fixe
0, représentation d'un numéro clignotant
1. appuyer sur la touche MENU, sur l'afficheur clignote le premier chiffre 000
2. tourner l’encodeur pour sélectionner un menu, le texte sur l'afficheur indique le titre du menu
choisi "ex : 200 - Paramètres chaudière "
3. appuyer sur la touche MENU, sur l'afficheur clignotent le deuxième chiffre et est demandé le
code d’accès "ex : 210 - Code d’accès"
Attention ! Les menus réservés au technicien qualifié sont accessibles seulement après avoir
rentrer le code d’accès.
4. appuyer sur la touche MENU, l'afficheur indique 222
5. tourner l’encodeur en sens horaire pour sélectionner le code 234 appuyer sur la touche MENU,
- Code correct
6. appuyer sur la touche MENU pour accéder au sous-menu, clignotent le deuxième chiffre "ex :
7. tourner l’encodeur pour sélectionner un sous- menu, le texte sur l'afficheur indique le titre du
sous-menu choisi "ex : 230 - Chauffage Partie 1"
8. appuyer sur la touche MENU pour accéder au paramètre du sous-menu, clignotent les trois
chiffres "ex : 230"
9. tourner l’encodeur pour sélectionner un paramètre, le texte sur l'afficheur indique le titre du
paramètre choisi "ex : 231 - Max Puissance CH réglable"
10. appuyer sur la touche MENU pour accéder au paramètre, l'afficheur visualise la valeur "ex : 60"
Note : La valeur du paramètre est visualisée pendant 20 secondes, ensuite clignotent
alternativement les indications du paramètre "ex : 60 &gt; 220"
11. tourner l’encodeur pour sélectionner la nouvelle valeur "ex : 75"
12. appuyer sur la touche MENU pour mémoriser la modification ou sur la touche ESC pour sortir
sans mémoriser.
Pour sortir appuyer sur la touche ESC jusqu’à revenir à la visualisation normale.
Pour les menus qui ne demandent pas de code d’accès, le passage de menu à sous- menu est
REGLAGE LANGUE - DATE - HEURE
REGLAGE Parametre CHAUDIERE
1 Insertion code d’accès
2 2 REGLAGE General CHAUDIERE
2 2 0 Allumage lent
2 2 1 Température ambiante minimum
pour activation antigel
2 2 2 Exclusion Modulation/Ventil
2 2 3 NON PRESENT
2 2 4 NON PRESENT
2 2 5 Retard allumage chauffage
Voir manuel utilisateur
222 tourner l’encodeur en sens
horaire pour sélectionner 234
et appuyer sur la touche Menu
de 2 à 10 °C
RESERVE AU SAT
Activé seulement avec
périphérique modulant
1 = 10 secondes
2 = 90 secondes
3 = 210 secondes
Activé seulement avec interface
zone 2 (optionnel)
RESERVE AU SAT Seulement en
cas de changement de carte
0 = Modulation exclue
1 = Modulation active
2 2 6 NON PRESENT
2 2 7 NON PRESENT
2 2 8 Version Chaudière
2 3 Parametre CHAUFFAGE - PartIE 1
2 3 0 Réglage puissance chauffage absolue de 0 à 99
Réglage puissance chauffage max.
Sélection Type retard à l'allumage en
2 3 6 Réglage temporisation retard à
l'allumage en chauffage
2 3 7 Post-circulation en chauffage
2 3 8 Type de fonctionnement du
2 3 9 Réglage du Delta T
Modulation circulateur
cas de changement de gaz ou
voir tableau réglage gaz
0 = Manuel
1 = automatique
de 0 à 7 minutes
de 0 à 15 minutes ou CO (en
0 = Petite Vitesse
1 = Grande Vitesse
2 = Modulant
voir paragraphe Réglage gaz
A régler avec fonctionnement
du circulateur en mode
Ces paramètres permettent de régler la différence de température de départ et retour qui déterminent la
commutation de petite à grande vitesse du circulateur
Ex : param. 239 = 20 et ∆T &gt; de 20 °C le circulateur tourne en grande vitesse. Si ∆T &lt; di 20 - 2°C le circulateur
tourne en petite vitesse. Le temps d'attente minimal de changement de vitesse est de 5 minutes.
2 4 PARAMETRE CHAUFFAGE PARTIE 2
2 4 0 NON PRESENT
2 4 1 Réglage de la pression circuit
chauffage pour signaler la demande
2 4 2 NON PRESENT
2 4 3 Post-ventilation après demande
2 4 4 Temporisation après augmentation
de 4 à 8 (bar/10)
de 0 à 60 minutes
16 activé seulement avec TA On/Off
et thermorégulation activé
(paramètre 421 ou 521 = 01
Ce paramètre permet d’établir le temps d’attente avant l’augmentation automatique de la température de départ
calculée par pas de 4°C (max 12°C). Si ce paramètre reste avec la valeur 00 cette fonction n’est pas active.
5 NON PRESENT
6 NON PRESENT
7 Indication dispositif pour pression
0 = sonde température seule 2 RESERVE AU SAT Seulement en
1 = pressostat au minimum
2 = capteur de pression
8 NON PRESENT
Parametre SANITAIRE
0 Fonction COMFORT
0 = désactivée
2 Programmation : Permet une
gestion horaire/hebdomadaire
1 = temporisé
du maintien en température de la
2 = toujours active
réserve sanitaire. La fonction sanitaire
3 = temporisé
instantanée reste active.
L’appareil permet d’assurer le confort d’eau chaude sanitaire en stockant de l’eau chaude dans la réserve sanitaire.
0 = désactivée / La réserve d’eau n’est pas maintenue en température.
1 = temporisé / COMFORT programmé : la réserve d’eau est maintenue en température pendant des périodes
programmées (voir menu 1).
2 = toujours active / COMFORT : la réserve d’eau est maintenue en température 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
3 = temporisé / ECO programmé : la réserve d’eau est maintenue en température pendant des périodes programmées
(voir menu 1) en adoptant des stratégies qui permettent de diminuer la consommation gaz.
2 5 1 Anticyclage Comfort
2 5 2 Retard départ sanitaire
2 5 3 Extinction du brûleur en sanitaire
2 5 4 Post-circulation et post-ventilation
après un puisage sanitaire
2 5 5 Temporisation sanitaire
2 5 6 Celectic
2 9 RETABLISSEMENT EN AUTOMATIQUE
DES REGLAGES D'USINE DU MENU 2
de 5 à 200 (de 0,5 à 20
5 Anti coup de bélier
0 = anti-calcaire (arrêt à &gt;
67°C)
1 = + 4°C /réglage
OFF = 3 minutes de post-circulation et post-ventilation après
un puisage sanitaire si la température relevée de la chaudière le
ON = toujours activé à 3 minutes de post-circulation et postventilation après un puisage sanitaire.
OK = oui
ESC = non
Pour remettre à zéro tous les
paramètres du réglage usine,
3 CHAUDIERE AVEC BALLON (INTERNE OU EXTERNE) ET RACCORDEMENT INSTALLATION SOLAIRE
3 1 Insertion code d’accès
3 2 REGLAGE SPECIAL
3 2 0 Fonction Anti-légionelle
OFF Cette fonction prévient la
formation de la bactérie
de la légionelle qui se
développe parfois dans
les tuyaux et les réservoirs
d'eau où la température
est comprise entre 20 et
40 °C. Si la température
de la réserve sanitaire
reste plus de 100 heures
&lt; 59 °C et si la fonction
est activée, la chaudière
s'allume et l'eau de la
réserve sanitaire est
chauffée jusqu'à 65 °C
3 2 1 Configuration installation solaire 0 = rien ou circulation naturelle
1 = un serpentin à circulation forcé
2 = deux serpentins
3 2 2 Présence d'une vanne
mélangeuse thermostatique
3 2 3 Delta T collecteur pour
De 0 à 30 °C
3 2 4 Delta T collecteur pour arrêt
3 2 5 Température minimum
collecteur pour démarrage
2 2 6 Coup au collet
3 2 7 Fonction "Recooling"
3 2 8 Delta T fonction minimum
3 2 9 Température antigel collecteur
De 10 à 90 °C
De 0 à 20 °C
De -20 à +5 °C
activé avec kit solaire
raccordé (optionnel)
4 PARAMETRE ZONE 1
4 1 Insertion code d’accès
0 = de 20 à 45°C (basse
1 = de 35 à 85°C (haute
0 = température de départ fixe
1 = dispositif On/Off
2 = sonde ambiante seule
3 = sonde externe seule
4 = sonde ambiante + sonde
de 0_2 à 3_5
sélectionner sur la base de la
typologie de l'installation
thermorégulation, appuyer
sur la touche AUTO. L'afficheur
s'allume le symbole AUTO avec
indication du périphérique
connecté (si présent)
4 2 2 Pente
Dans le cas d'utilisation de la
sonde externe, la chaudière calcule
la température de départ la plus
adaptée en tenant compte de la
température extérieure et du type
Le type de courbe doit être choisi
en fonction du type d'emmetteur
de l'installation et de l'isolation de
temaleur
pér de c 0
atu on
e a sign 5 °C
4 2 1 Sélection type de
thermorégulation de base en
fonction des périphériques
température de départ de l’installation
4 2 REGLAGE ZONE 1
4 2 0 Réglage valeur température
4 2 3 Décallage parallèle
de - 20 à + 20
Pour adapter la courbe thermique aux exigences de l'installation il est possible de décaler parallèlement la
courbe de façon à modifier la température de départ calculée et par conséquent la température ambiante.
La valeur de déplacement est affichée sur l'afficheur de - 6 à + 6. Chaque étage correspond à une
augmentation de 3°C de la température de départ par rapport au réglage initial.
4 2 4 Compensation
de 0 à + 20
si réglage = 0, la température relevée de la sonde ambiante n'influe pas
sur le calcul du réglage. Si réglage = 20, la température relevée a une
influence maximum sur le réglage.
4 2 5 Réglage température maximum
de 35 à + 82 °C
82 si paramètre 420 = 1
chauffage zone 1
de 20 à + 45 °C
45 si paramètre 420 = 0
4 2 6 Réglage température minimum
35 si paramètre 420 = 1
20 si paramètre 420 = 0
4 3 DIAGNOSTIC
4 3 0 Température ambiante zone 1
dispositif modulant raccordé
4 3 1 Température chauffage réglé
2 Statut demande chauffage zone 1
3 Statut pompe supplémentaire
GESTION DISPOSITIF DE ZONE
0 Contrôle pompe supplémentaire
Activé seulement avec MCD
5 PARAMETRE ZONE 2
5 1 Insertion code d’accès
5 2 REGLAGE ZONE 2
5 2 0 Réglage valeur température
5 2 1 Sélection type de
5 2 2 Pente
Dans le cas d'utilisation de la sonde externe, la chaudière calcule
la température de départ la plus adaptée en tenant compte de la
température extérieure et du type de l'installation.
Le type de courbe doit être choisi en fonction du type d'emmetteur de
l'installation et de l'isolation de l'habitation.
voir courbe page précédente
5 2 3 Décallage parallèle
5 2 4 Compensation
5 2 5 Réglage température maximum
chauffage zone 2
5 2 6 Réglage température minimum
5 3 DIAGNOSTIC
5 3 0 Température ambiante zone 2
Statut demande chauffage
5 3 1 Température départ chauffage
5 3 2 Température retour chauffage
5 3 3 Température chauffage réglé
5 3 4 Statut demande chauffage zone 2 ON ou OFF
5 3 5 Statut pompe supplémentaire
5 4 GESTION DISPOSITIF DE ZONE
5 4 0 Opération mode test
5 4 1 Contrôle vanne
5 4 2 Contrôle pompe
5 5 MULTIZONE
5 5 0 Température collecteur chauffage
5 5 1 Correction température départ
de 0 à + 40 °C
7 TEST &amp; UTILITÉS
7 0 0 Fonction test - Ramonage
tourner l'encodeur pour
sélectionner le mode de
t-- = fonct. à la P Ch maxi
t-- = fonct. à la P San maxi
t-- = fonct. à la P mini
7 0 1 Cycle purge
appuyant sur Menu
8 PARAMETRE POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
8 1 Insertion code d’accès
0 Modulation brûleur
de 0 a 165 mA
1 Etat ventilateur
2 Vitesse ventilateur (x100)rpm
3 Vitesse circulateur
OFF - PV - GV
4 Position vanne distributrice
5 Débit sanitaire (l/min)
6 Etat pressostat air
0 = Ouvert - 1 = Fermé
0 Température réglage chauffage (°C)
1 Température départ chauffage (°C)
2 Température retour chauffage (°C)
3 Température eau chaude sanitaire (°C)
SOLAIRE ET BALLON
0 Température mesurée accumulée
1 Température collecteur solaire
2 Température entrée sanitaire solaire
3 Température sonde ballon basse solaire
4 Température réglé ballon stratifié
5 Temporisation totale de fonctionnement du circulateur pour solaire
6 Temporisation totale relevé de surchauffe du collecteur solaire
SERVICE - ASSISTANCE TECHNIQUE
0 Réglage durée restante pour
de 0 à 60 (mois)
8 5 1 Habilitation avertissement
8 5 2 Effacement de l'avertissement
Version matériel carte électronique
Version logiciel carte électronique
Version logiciel interface périphérique BUS
activation obtenue également
en pressant pendant 10
secondes la touche Reset. La
fonction se désactive après 10
min. ou en appuyant sur Esc
activé seulement avec kit
solaire connecté
une fois réglé le paramètre,
la chaudière signalera à
l'utilisateur l'échéance du
OFF l'entretien effectué, régler
le paramètre pour effacer
0 Nombre heures fonctionnement brûleur en chauffage (xxh)
1 Nombre heures fonctionnement brûleur en sanitaire (xxh)
2 Nombre décollement de flamme
3 Nombre de cycles d'allumage
4 Nombre de cycles de remplissage effectués
5 Durée moyenne de demande chauffage
TELESERVICE E@SY NON ACTIF
LISTE ERREUR
0 10 dernières erreurs
de E00 à E99
Ce paramètre permet de visualiser les 10 dernières erreurs signalées de la chaudière en indiquant le jour, le
mois et l'année.
En accédant au paramètre, les erreurs sont visualisés en séquence de E00 à E99.
Pour chaque erreur il est visualisé en séquence :
E00 - nombre erreur
108 - code de l’erreur
A15 - A = jour sur lequel s'est produit l’erreur E00
B09 - B = mois sur lequel s'est produit l’erreur E00
C06 - C = année sur lequel s'est produit l’erreur E00
8 8 1 Reset liste erreur
8 9 DONNEES - CENTRE ASSISTANCE
8 9 0 Rentrer le nom du centre d'assistance - il sera visualisé en cas de panne non déverrouillable par la touche
Sur l'afficheur apparait "Nom Centre Assistance", presser la touche MENU et commencer l’insertion
des lettres en tournant l’encodeur. À chaque lettre inséré presser la touche MODE pour confirmer
et poursuivre l’insertion de la lettre suivante. Presser la touche MENU et tourner l'encodeur, sur
l'afficheur apparait "Téléphone Centre Assistance", presser la touche MENU et commencer l’insertion
des chiffres en tournant l’encodeur. À chaque chiffre inséré presser la touche MODE pour
confirmer et poursuivre l’insertion des chiffres suivants.
Presser la touche MENU pour mémoriser
Fonction SRA
Fonction qui permet à la chaudière d’adapter
en toute autonomie son régime de fonctionnement (température des éléments chauffants)
aux conditions extérieures pour régler et maintenir les conditions de température ambiante
Selon les périphériques connectés et du nombre des zones gérées, la chaudière règle automatiquement la température départ.
Agir donc sur les réglages des divers paramètres intéressés (voir menu régulations).
Pour activer ou désactiver la fonction appuyer
sur la touche SRA.
Pour plus d'informations consulter le Manuel
de thermorégulation CHAFFOTEAUX.
Installation simple zone (haute température)
averc thermostat d'ambiance On/OFF.
Dans ce cas, il est nécessaire de régler les paramètres suivants
4 2 1 - Activation thermorégulation à travers les
sondes - sélectionner 1 = thermorégulation de base.
2 4 4 - Boost Time (option)
Permet d'établir le temps d’attente
avant l'augmentation automatique de
la température de départ par pas de 4°C
de la température départ (max 12°C). La
valeur varie selon le type de logement
et d’installation.
Si ce paramètre est = 00 cette fonction
n’est pas active.
averc thermostat d'ambiance On/OFF + sonde
- sélectionner 3 = sonde extérieure
4 2 2 - sélection courbe thermorégulation
- sélectionner la courbe intéressée sur
la base du type de logement, d’installation, d’isolation thermique du logement etc..
4 2 3 - Décallage parallèle de la courbe si nécessaire, qui permet de déplacer parallèlement la courbe en augmentant ou en
diminuant la température de consigne.
averc sonde d'ambiance + sonde externe.
4 2 1 - Activation thermorégulation à travers
- sélectionner 4 = sonde extérieure +
sonde ambiante
4 2 3 - Décallage parallèle de la courbe si nécessaire, qui permet de déplacer parallèlement la courbe en augmentant ou
en diminuant la température de consigne.
4 2 4 - Influence de la sonde ambiante
- permet de régler l’influence de la sonde ambiante sur le calcul de la température de consigne départ (20 = maximum 0 = minimum)
Conditions d’arrêt de sécurité de l’appareil
La chaudière est sécurisée grâce à des contrôles internes réalisés par la carte électronique,
qui placent la chaudière en arrêt lorsqu’un
disfonctionnement apparaît. Un code clignote
alors sur l’afficheur à l’emplacement indiquant
la cause qui a généré l’arrêt.
Sur l’afficheur le symbole
le code clignotant.
C’est un arrêt "VOLATILE", c’est-à-dire qu’il est
automatiquement éliminé lors d’une coupure
de l’alimentation électrique.
D’autre part dans la plupart des cas, dès que la
cause de l’arrêt disparaît, l’appareil redémarre
et reprend un fonctionnement normal.
Dans le cas contraire, mettre l’interrupteur bipolaire externe en position OFF, fermer le robinet gaz et contacter un technicien qualifié.
Nota : en cas d’erreur 1 08 - Arrêt pour insuffisance pression eau, il suffit de rétablir la pression de la chaudière
Arrêt verrouillé
code clignotant.
C’est un arrêt "NON VOLATILE". Une coupure
de l’alimentation électrique ne suffit pas pour
relancer une tentative d’allumage. Il faut déverrouiller par l’enfoncement de la touche Reset
13 après plusieurs tentatives de déverrouillage
et si le verrouillage se répète, l’intervention
d’un technicien qualifié est nécessaire.
Pour des raisons de sécurité, la chaudière ne
permettra que 5 tentatives au maximum de
déverrouillage en 15 minutes (pressions sur la
touche Reset 13). Ensuite, elle se bloque totalement. Pour la débloquer couper et remettre
l’alimentation électrique à l’aide de l’interrupteur bipolaire externe.
Le première chiffre du code d’erreur (Ex : 1 01)
indique de quel groupe fonctionnel de la chaudière provient le problème
1 - Circuit Primaire
2 - Circuit Sanitaire
3 - Carte Electronique
4 - Carte Electronique
5 - Allumage
6 - Entrée air- sortie fumées
La chaudière est équipée d’un dispositif qui
contrôle la température de sortie de l’échangeur
telle que si la température descend sous les 8°C,
il démarre la pompe (circulation dans installation de chauffage) pour 2 minutes. Après les
deux minutes de circulation :
a) si la température est d’au moins 8°C la pompe s’arrête,
b) si la température est entre 4°C et 8°C, la circulation continue 2 minutes de plus,
c) si la température est inférieure à 4°C, le brûleur s’allume en chauffage à la puissance minimale jusqu’à ce que la température de sortie atteigne 33°C. Le brûleur s’éteint alors et la
pompe continue à fonctionner encore deux
autres minutes.
Si la chaudière est équipée d’un ballon, un second dispositif contrôle la température sanitaire. Si celle-ci devient inférieure à 8°C, la vanne
distributrice bascule en position sanitaire et le
brûleur s’allume jusqu’à ce que la température
atteigne 12°C. Cela est suivi d’une post-circulation de 2 minutes.
La fonction hors-gel ne peut fonctionner correctement que si :
- la pression de l’installation est correcte,
- la chaudière est alimentée électriquement,
- la chaudière est alimentée en gaz,
- aucun arrêt de sécurité ou verrouillage n’est
entretiende protection de la chaudière
Tableau des codes erreur
Capteur de pression court-circuité ou non connecté
Circulation insuffisante
Manque d’eau (demande de remplissage)
Pression installation &gt; 3 bar
Sonde sortie échangeur principal ouverte court-circuitée
Sonde entrée échangeur principal ouverte court-circuitée
Sonde externe chauffage ouverte court-circuitée
Problème sur sonde circuit primaire
Sonde sanitaire ouverte court-circuitée
Sonde ballon solaire ouverte court-circuitée (kit solaire)
Sonde ballon ouverte court-circuitée
Sonde collecteur solaire ouverte court-circuitée (kit solaire)
Sonde d’entrée sanitaire ouverte court-circuitée (kit solaire)
Surchauffe collecteur solaire (kit solaire)
Température basse sur le collecteur solaire (kit solaire)
Surchauffe ballon
Carte électronique (interne)
Erreur EEPROM
Erreur sur la carte principale
Prévoir maintenance
Carte électronique (externe)
Sonde d’ambiance ouverte court-circuitée
Absence de flamme
Détection de flamme avec la vanne gaz fermée
Echec lors de la première tentative d’allumage
Echec lors de la deuxième tentative d’allumage
Décollement de flamme
Entrée air / sortie fumées
Sonde fumée ouverte court-circuitée
Surchauffe fumée
Thermofusible ouvert
Périphérique (MCD)
Sonde départ chauffage zone 2 ouverte court-circuitée
Sonde retour chauffage zone 2 ouverte court-circuitée
Sonde départ chauffage zone 3 ouverte court-circuitée
Sonde retour chauffage zone 3 ouverte court-circuitée
Sonde séparateur hydraulique ouverte court-circuitée
Surchauffe zone 2
Surchauffe zone 3
L’entretien est une opération essentielle pour la
sécurité, le bon fonctionnement et la durée de
vie de la chaudière. Il doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur. Il est
conseillé d’effectuer périodiquement l’analyse
de la combustion pour contrôler le rendement
et la pollution générés par la chaudière en
fonction des normes en vigueur.
Avant de procéder aux opérations d’entretien :
- couper l’alimentation électrique en positionnant l’interrupteur bipolaire externe à la
chaudière sur OFF,
- fermer le robinet gaz
- fermer les robinets d’eau du circuit de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Il est recommandé d’effectuer au moins une
fois par an les contrôles suivants :
1. Contrôle de l’étanchéité du circuit d’eau avec
éventuellement changement des joints et
2. Contrôle de l’étanchéité du circuit de gaz
avec éventuellement changement des joints
et contrôle de l’étanchéité.
3. Contrôle visuel de l’état général de
4. Contrôle visuel de la combustion et au
besoin, démontage et nettoyage du brûleur
et des injecteurs.
5. Nettoyage de l’oxydation sur la sonde de détection de flamme à l’aide d’une toile émeri.
6. Démontage et nettoyage, si besoin est de la
7. Nettoyage de l’échangeur principal.
8. Contrôle du fonctionnement du système de
sécurité du chauffage :
- sécurité température limite.
9. Contrôle du fonctionnement du système de
sécurité du circuit gaz :
- sécurité absence de gaz ou de flamme (ionisation).
10. Contrôle de l’efficacité de la production
d’eau chaude (vérification du débit et de la
11. Contrôle général du fonctionnement de
Nettoyage de l’échangeur primaire
Pour accéder à l’échangeur principal, il faut
déposer le brûleur. Laver le avec de l’eau et du
détergent en se servant d’un pinceau non métallique. Rincer à l’eau.
Après avoir effectué des opérations d’entretien,
reremplir éventuellement le circuit de chauffage à la pression recommandée et purger l’installation.
Vidange du circuit chauffage ou utilisation
de produit antigel
La vidange de l’installation doit être effectuée
- arrêter la chaudière et mettre l’interrupteur
bipolaire externe en position OFF.
- fermer le robinet gaz,
- libérer la soupape automatique de dégazage,
- ouvrir la soupape de l’installation,
- ouvrir le robinet de purge de la chaudière
avec une clé 6 pans 8
- ouvrir les différentes purges aux points les
plus bas de l’installation (prévus à cet effet).
S’il est prévu de garder l’installation à l’arrêt
dans des régions où la température ambiante
peut descendre en hiver au-dessous de 0°C,
nous conseillons d’ajouter du liquide antigel
dans l’eau de l’installation de chauffage pour
éviter d’avoir à procéder à des vidanges répétés.
En cas d’utilisation d’un tel liquide, contrôler sa
compatibilité avec l’acier inox dont est constitué l’échangeur principal de la chaudière.
Nous conseillons l’utilisation de produits antigels contenant du GLYCOL de la série PROPYLENIQUE anti-corrosif (par exemple le CILLICHEMIE CILLIT cc 45 qui est atoxique et qui possède
en même temps une fonction d’antigel, antiincrustation et anticorrosion) selon les doses
prescrites par le fabricant et en fonction de la
température minimum prévue.
Contrôler périodiquement le pH du mélange
eau-antigel dans le circuit et le remplacer lorsque la valeur mesurée est inférieure à la limite
prescrite par le producteur de l’antigel.
NE PAS MÉLANGER DIFFÉRENTS TYPES
D’ANTIGEL.
Le constructeur n’est pas responsable en cas de
dommages causés à l’appareil ou à l’installation
en raison d’une utilisation d’antigels ou d’additifs non appropriés.
En cas d'utilisation des produits antigel, nous
vous conseillons d'utiliser des produits conforme catégorie 3, suivant les prescriptions Belgaqua (NBN EN 1717).
Vidange de l’installation sanitaire
Dès qu’il existe un risque de gel, l’installation
sanitaire doit être vidangée de la manière suivante :
- fermer le robinet d’arrivée eau de l’installation,
- ouvrir tous les robinets de l’eau chaude et de
- vider par les points les plus bas de l’installation (s’il y en a de prévus).
Vider les composants qui pourraient contenir
de l’eau chaude en activant la vidange avant de
Retirer le calcaire des composants en suivant
les indications figurant dans la fiche de sécurité du produit utilisé. Effectuer cette opération
dans une zone aérée, en portant les vêtements
de protection nécessaires, en évitant de mélanger des produits et en protégeant l’appareil et
les objets à proximité.
Refermer hermétiquement les ouvertures permettant la lecture des indications de pression
ou de régulation du gaz.
Veiller à ce que la buse soit compatible avec le
En cas de présence d’une odeur de brûlé, de
gaz ou de fumée libérée par l’appareil, couper
l’alimentation électrique à l’aide de l’interrupteur bipolaire externe, fermer le robinet d’arrivée de gaz, ouvrir les fenêtres et contacter un
Informations pour l’Usager
Informer l’usager sur les modalités de fonctionnement de l’installation. En particulier lui délivrer le manuel d’instruction, en l’informant qu’il
doit être conservé à proximité de l’appareil.
En outre, informer l’usager sur les tâches qui lui
incombent :
- Contrôler périodiquement la pression de l’eau
de l’installation,
- Rétablir la pression et dégazer l’installation si
- Régler les consignes et les dispositifs de régulation pour une correcte et plus économique
gestion de l’installation,
- Faire exécuter, comme la réglementation le
prévoit, l’entretien périodique de l’installation,
- Ne modifier, en aucun cas, les réglages d’alimentation d’air de combustion et du gaz de
NOTE GEN.
B22 B32 C12 C32 C42 C52 C82
Débit calorifique nominal max/min (Pci)
30,0/13
34,5/15
Débit calorifique nominal max/min (Pcs)
38,3/16,2
Débit calorifique nominal sanitaire max/min (Pci)
38,0/15,0
Débit calorifique nominal sanitaire max/min (Pcs)
30,0/12,2
34,8/14,4
40,0/16,7
Puissance utile max/min (80°C-60°C)
32,3/13,2
Puissance utile max/min sanitaire
26,2/9,5
29,5/11,6
33,5/13,2
Rendement de combustion (aux fumées)
Rendement au débit calorifique nominal (60/80°C) Hi/Hs
94,3/84,9
Rendement à 30 % à 47°C Hi/Hs
92,6/83,4
Rendement au débit calorifique minimum (60/80°C) Hi/Hs
90,4/81,4
93,0/83,7
93,3/84,0
Etoiles de Rendement (dir. 92/42/EEC)
Classe Sedbuk
Perte au niveau des fumées brûleur en fonctionnement
Pression air disponible
Teneur en CO2 (G20)
Teneur en CO (0%O2)
Température des fumées (G20)
Teneur en O2 (G20)
Débit maxi des fumées (G20)
1312BR4924
Perte à l’arrêt (∆T = 50°C)
Certification CE (pin)
Excès d’air
Pression maximum de chauffage
Contenance maximum d’eau dans l’installation (75°C-35°C)
Température de chauffage min/max
Température sanitaire min/max
Capacité réserve sanitaire
Débit spécifique en sanitaire (∆T=30°C)
Quantité d’eau chaude ∆T=25°C
Quantité d’eau chaude ∆T=35°C
Etoile comfort sanitaire (EN13203)
Débit minimum d’eau chaude
Pression eau sanitaire max/min
Puissance électrique absorbée totale
Température ambiante minimum d’utilisation
Niveau de protection de l’installation électrique
01 55 84 94 94
Trouvez la Station Technique la plus proche de chez vous à l'adresse suivante
www.chaffoteaux.fr , rubrique Service.
Il suffit d'entrer le numéro de votre département et le type d'appareil à
dépanner, alors les coordonnées de nos partenaires régionaux les plus proches
vous seront transmises
420010103800 - 06/2007
Le Carré Pleyel - 5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis - France
Tél	: 33 (0)1 55 84 94 94
fax	: 33 (0)1 55 84 96 10
info@fr.mtsgroup.com
www. chaffoteaux.fr
SERELIA FF.pdf (PDF, 5.5 Mo)
Fichier PDF SERELIA FF.pdf
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00295969.