Source: http://docplayer.fi/47100318-Kabeldon-kaapelijakokaappi-kv-ohjeita-tuotteen-valintaan.html
Timestamp: 2018-10-20 22:45:04+00:00
Document Index: 18445311

Matched Legal Cases: ['HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan - PDF
Download "Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan"
1 Pienjännitetuotteet, Kabeldon HDC FI 04_14 Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan Asiakirjan nimi HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:28
2 Kabeldon-kaapelijakokaappi HDC-A, kv Tukeva ja varma ratkaisu Käyttö Kaapelijakokaapin avulla voidaan liittää ja haaroittaa ainutlaatuisella tavalla. Liittäminen tapahtuu maanpinnan yläpuolella, jolloin kaapeleiden käsittely on helpompaa. Tarvittaessa kaapeliverkon valittuja osia voidaan erottaa toisistaan esimerkiksi huoltotöitä varten. Irrotettu kaapeli voidaan maadoittaa erillisellä maadoituslaitteella ja erikoistyökalulla. Tällä tavoin voidaan rajoittaa niiden liittymän haltijoiden määrää, joihin tilapäinen katko vaikuttaa. HDC-A-kaappi soveltuu käytettäväksi muun muassa liityntäverkoissa tai tuulivoimapuistoissa. Kaapelijakokaappi koostuu seuraavista osista: Kuumasinkitystä teräspellistä varmistettu jakokaappi, jonka maahan kaivettavissa osissa on lisäkorroosiosuoja. Suojatut pistokeliittimet, jotka kytketään yhteen kaappiin asennetun liityntäkappaleen kautta. Standardit Kansainvälisen IEC standardin mukainen iskukoe Täyttää sähköalan vaatimukset seuraavan eurooppalaisen standardin mukaisesti: CENELEC: HD S2 Tuulivoimapuistoissa kaapelijakokaappia voidaan käyttää puiston haarakohtana, jolloin jokaisesta tuulivoimalasta ei tarvitse vetää erillisiä kaapeleita verkkoasemaan. Tämä alentaa muun muassa kaivamis- ja kaapelikustannuksia. HDC-A on kytkettävä kaapeliverkkoon niin, että jännite voidaan katkaista ennen kuin työt kaapissa voidaan aloittaa. Tämän sivun alareunassa on mallikaavio siitä, miten verkko voidaan rakentaa. Rakenne Alueverkko Muuntamo, jossa katkaisumahdollisuus Mallikaavio tuulivoimapuistoille, joissa 36 kv:n kaapelijakokaappeja käytetään kokoomapisteinä. Mallikaavio HDC-A:n avulla rakennetusta kaapeliverkosta Muuntamo, jossa katkaisumahdollisuus HDC-A HDC-A HDC-A Muuntamo, jossa katkaisumahdollisuus 2 HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:30
3 Kokoonpano HDC-A on saatavilla viitenä kokoonpanona seuraavasti: HDC-A Katso sivut 4 5 Jännite: 12 kv Virta: 250 A Kaapelin poikkipinta: mm² Sovitteiden määrä: 1 HDC-A Katso sivut 6 7 Jännite: 24 kv Virta: 250 A Kaapelin poikkipinta: mm² Sovitteiden määrä: 1 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 36 kv. HDC-A Katso sivut 8 9 Jännite: 12 kv Virta: 630 A Kaapelin poikkipinta: mm² Sovitteiden määrä: 3 HDC-A Katso sivut Jännite: 24 kv Virta: 630 A Kaapelin poikkipinta: mm² Sovitteiden määrä: 3 HDC-A Katso sivut Jännite: 36 kv Virta: 630 A Kaapelin poikkipinta: mm² Sovitteiden määrä: 3 Lisävarusteet ja valinnaisvarusteet Katso sivut HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:33
4 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 12 kv, 250 A HDC-A mm 996 mm Perusrakenne Snro: Jännitetaso: Nimellisvirta: Kaapelikoko: Katso jäljempänä 12 kv 250 A mm² Kaapissa on toimitettaessa yhteensä 9 kaapeliliitäntää. Valinnaisvarusteet Tiettyjä valinnaisvarusteita tarvitaan kaapelityypistä riippuen tai jos kaapeleita täytyy eristää toisistaan. Saatavilla olevat lisävarusteet on esitelty sivuilla 5, 14 ja 15. Kokonaiskorkeus 1293 mm Korkeus maanpinnan yläpuolella 993 mm HDC-A kaapista on saatavissa seuraavat sovitteet Kaapelin poikkipinta peruskokoonpanossa mm² Sovite Snro Lisävarusteet Katso sivu 25 95* HDC-A * Mikäli käytetään pienempiä kaapeleita, ottakaa yhteys meihin! HDC-A sisältää seuraavat osat* Tuote Nimike Käyttö / sisältö Määrä Jakokaappi HDC-A 250 Syvyys 312 mm, asennettuina kosketuskappaleet, maadoituskisko, lukkojen kiinnikkeet ja etiketit, SE-lukko ovessa Jalusta** MARK-S 73 Syvyys 280 mm, sis. 2 kpl peitelevyjä, joissa ankkurikisko, 2 kpl pohjalevyjä Poikittainen ankkurikisko KA 250 Kaapelin peruskiinnitin 2 kpl Kaapeliliitin UKRA 90 Kaapelin kiinnitys ankkurikiskoon 9 kpl Suojattu pistokeliitin, jossa mahdollisuus jännitteen näyttöön CSE-A Suojatut haaroitusliitännät, 3-vaihesarjat 3 sarjaa Kaapeliliittimet AD 350 Kaapelisuojuksen liitäntä 3 kpl Kaapeliliittimet AD 70 Maadoitusjohdon liitäntä Avain NK 30 Lukon käyttöön Asennusohjeet * HDC-A kaapin lisävarusteet seuraavalla sivulla. ** Mikäli kaappi asennetaan lattialle, ottakaa yhteys meihin! 4 HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:36
5 Kaapelijakokaapin lisävarusteet HDC-A Lisävarusteet tilattaessa kolmijohtimisia kaapeleita (valitse yksi vaihtoehto) Osasuojasarja PSSK 1 L* PSSK 2 L* Tyyppi Lämpökutiste Snro Pituus 2 m 2 m Jännitetaso 12 kv 12 kv 3 x 25 mm² X 3 x 35 mm² X 3 x 50 mm² X 3 x 70 mm² X 3 x 95 mm² X * Vahvistettu rakenne, jossa haaroitus voidaan sijoittaa maan alle. Kaapeleille, joissa on kupariset tai alumiiniset suojalangat. Muut lisävarusteet Käyttö Kuvaus Nimike Snro Määrä Liitettäessä vain kaksi kaapelia Eristevaippa IH-A kpl/sarja Irrotetun pistokeliittimen maadoitukseen Eristevaippa IH-A kpl/sarja Maadoitussarja JP 250 HDC kpl/sarja Esimerkiksi vaiheen mittaukseen Mittapistoke MA Irrotetun pistokeliittimen jännitteeseen kytkentään Eristevaippa IH-A kpl/sarja Eristystulppa IP HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:37
6 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 24 kv, 250 A HDC-A mm 996 mm Perusrakenne Snro: Jännitetaso: Nimellisvirta: Kaapelikoko: Katso jäljempänä 24 kv 250 A mm² Kaapissa on toimitettaessa yhteensä 9 kaapeliliitäntää. Valinnaisvarusteet Tiettyjä valinnaisvarusteita tarvitaan kaapelityypistä riippuen tai jos kaapeleita täytyy eristää toisistaan. Saatavilla olevat lisävarusteet on esitelty sivuilla 7, 14 ja 15. Kokonaiskorkeus 1293 mm Korkeus maanpinnan yläpuolella 993 mm HDC-A kaapista on saatavissa seuraavat sovitteet Kaapelin poikkipinta peruskokoonpanossa mm² Sovite Snro Lisävarusteet Katso sivu 25 95* HDC-A * Mikäli käytetään pienempiä kaapeleita, ottakaa yhteys meihin! HDC-A sisältää seuraavat osat* Tuote Nimike Käyttö / sisältö Määrä Jakokaappi HDC-A 250 Syvyys 312 mm, asennettuina kosketuskappaleet, maadoituskisko, lukkojen kiinnikkeet ja etiketit, SE-lukko ovessa Jalusta** MARK-S 73 Syvyys 280 mm, sis. 2 kpl peitelevyjä, joissa ankkurikisko, 2 kpl pohjalevyjä Poikittainen ankkurikisko KA 250 Kaapelin peruskiinnitin 2 kpl Kaapeliliitin UKRA 90 Kaapelin kiinnitys ankkurikiskoon 9 kpl Suojattu pistokeliitin, jossa mahdollisuus jännitteen näyttöön CSE-A Suojatut haaroitusliitännät, 3-vaihesarjat 3 sarjaa Kaapeliliittimet AD 350 Kaapelisuojuksen liitäntä 3 kpl Kaapeliliittimet AD 70 Maadoitusjohdon liitäntä Avain NK 30 Lukon käyttöön Asennusohjeet * HDC-A kaapin lisävarusteet seuraavalla sivulla. ** Mikäli kaappi asennetaan lattialle, ottakaa yhteys meihin! 6 HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:39
7 Kaapelijakokaapin lisävarusteet HDC-A Lisävarusteet tilattaessa kolmijohtimisia kaapeleita (valitse yksi vaihtoehto) Osasuojasarja PSSK 1 L* PSSK 2 L* Tyyppi Lämpökutiste Snro Pituus 2 m 2 m Jännitetaso 24 kv 24 kv 3 x 25 mm² X 3 x 35 mm² X 3 x 50 mm² X 3 x 70 mm² X 3 x 95 mm² X * Vahvistettu rakenne, jossa haaroitus voidaan sijoittaa maan alle. Kaapeleille, joissa on kupariset tai alumiiniset suojalangat. Muut lisävarusteet Käyttö Kuvaus Nimike Snro Määrä Liitettäessä vain kaksi kaapelia Eristevaippa IH-A kpl/sarja Irrotetun pistokeliittimen maadoitukseen Eristevaippa IH-A kpl/sarja Maadoitussarja JP 250 HDC kpl/sarja Esimerkiksi vaiheen mittaukseen Mittapistoke MA Irrotetun pistokeliittimen jännitteeseen kytkentään Eristevaippa IH-A kpl/sarja Eristystulppa IP HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:39
8 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 12 kv, 630 A HDC-A mm 996 mm Perusrakenne Snro: Jännitetaso: Nimellisvirta: Kaapelikoko: Katso jäljempänä 12 kv 630 A mm² Kaapissa on toimitettaessa yhteensä 6 kaapeliliitäntää. Valinnaisvarusteet Tiettyjä valinnaisvarusteita tarvitaan kaapelityypistä riippuen tai jos kaapeleita täytyy eristää toisistaan. Saatavilla olevat lisävarusteet on esitelty sivuilla 9, 14 ja 15. Kokonaiskorkeus 1293 mm Korkeus maanpinnan yläpuolella 993 mm Kolmas liitäntäsarja tilattava erikseen! HDC-A kaapista on saatavissa seuraavat sovitteet Kaapelin poikkipinta peruskokoonpanossa mm² Sovite Snro Lisävarusteet Katso sivu HDC-A HDC-A HDC-A HDC-A sisältää seuraavat osat* Tuote Nimike Käyttö / sisältö Määrä Jakokaappi HDC-A 630 Syvyys 522 mm, asennettuina kosketuskappaleet, maadoituskisko, lukon kiinnittimet ja etiketit, SE-lukko ovessa Jalusta** MARK HDC-A Syvyys 430 mm, sis. 2 kpl peitelevyjä, joissa ankkurikisko, 2 kpl pohjalevyjä Poikittainen ankkurikisko KA 630 Kaapelin peruskiinnitin 3 kpl Kaapeliliitin UKRA 90 Kaapelin kiinnitys ankkurikiskoon 9 kpl Kaapeliliittimet AD 350 Kaapelisuojuksen liitäntä 3 kpl Kaapeliliittimet AD 70 Maadoitusjohdon liitäntä Suojattu pistokeliitin, jossa mahdollisuus jännitteen näyttöön CSE-A Suojatut haaroitusliitännät, 3-vaihesarjat 2 sarjaa Avain NK 30 Lukon käyttöön Asennusohjeet * HDC-A kaapin lisävarusteet seuraavalla sivulla. ** Mikäli kaappi asennetaan lattialle, ottakaa yhteys meihin! 8 HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:42
9 Kaapelijakokaapin lisävarusteet HDC-A Lisävarusteet haaroitettaessa kolmas ja mahdollisesti neljäs kaapeli Käyttötarkoitus Nimellisvirta Kaapelin Jännite Kuvaus Nimike Snro Määrä poikki- pinta A mm² kv /sarja Rinnankytkettäessä CSE-A Suojattu pistokeliitin CSE-A ja CSE-A 250 Rinnankytkentäosa PC 630/ Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A Rinnankytkentäosa PC Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A Rinnankytkentäosa PC Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A Rinnankytkentäosa PC Lisävarusteet tilattaessa kolmijohtimisia kaapeleita (valitse yksi vaihtoehto) Osasuojasarja PSSK 1 L* PSSK 2 L* Tyyppi Lämpökutiste Snro Pituus 2 m 2 m Jännitetaso 12 kv 12 kv 3 x 25 mm² X 3 x 35 mm² X 3 x 50 mm² X 3 x 70 mm² X 3 x 95 mm² X 3 x 120 mm² X 3 x 150 mm² X 3 x 185 mm² X 3 x 240 mm² X 3 x 300 mm² X * Vahvistettu rakenne, jossa haaroitus voidaan sijoittaa maan alle. Kaapeleille, joissa on kupariset tai alumiiniset suojalangat. Muut lisävarusteet Käyttö Kuvaus Nimike Snro Määrä Irrotetun pistokeliittimen työmaadoitukseen Maadoituslaite JPB 630 HDC kpl/sarja Työkalut tuotteelle JPA V JPB 630 HDC Jännitteen koestukseen Koestusläpivienti PG Esim. vaihemerkinnän mittaukseen Mittapistoke MA-A Irrotetun pistokeliittimen jännitteeseen kytkentään Eristevaippa IH-A kpl/sarja Eristystulppa IP HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:42
10 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 24 kv, 630 A HDC-A mm 996 mm Perusrakenne Snro: Jännitetaso: Nimellisvirta: Kaapelikoko: Katso jäljempänä 24 kv 630 A mm² Kaapissa on toimitettaessa yhteensä 6 kaapeliliitäntää. Valinnaisvarusteet Tiettyjä valinnaisvarusteita tarvitaan kaapelityypistä riippuen tai jos kaapeleita täytyy eristää toisistaan. Saatavilla olevat lisävarusteet on esitelty sivuilla 11, 14 ja 15. Kokonaiskorkeus 1293 mm Korkeus maanpinnan yläpuolella 993 mm Kolmas liitäntäsarja tilattava erikseen! HDC-A kaapista on saatavissa seuraavat sovitteet Kaapelin poikkipinta peruskokoonpanossa mm² Sovite Snro Lisävarusteet Katso sivu HDC-A HDC-A HDC-A HDC-A sisältää seuraavat osat* Tuote Nimike Käyttö / sisältö Määrä Jakokaappi HDC-A 630 Syvyys 522 mm, asennettuina kosketuskappaleet, maadoituskisko, lukon kiinnittimet ja etiketit, SE-lukko ovessa Jalusta** MARK HDC-A Syvyys 430 mm, sis. 2 kpl peitelevyjä, joissa ankkurikisko, 2 kpl pohjalevyjä Poikittainen ankkurikisko KA 630 Kaapelin peruskiinnitin 3 kpl Kaapeliliitin UKRA 90 Kaapelin kiinnitys ankkurikiskoon 9 kpl Kaapeliliittimet AD 350 Kaapelisuojuksen liitäntä 3 kpl Kaapeliliittimet AD 70 Maadoitusjohdon liitäntä Suojattu pistokeliitin, jossa mahdollisuus jännitteen näyttöön CSE-A Suojatut haaroituskaapeliliitännät, 3-vaihesarjat 2 sarjaa Avain NK 30 Lukon käyttöön Asennusohjeet * HDC-A kaapin lisävarusteet seuraavalla sivulla. ** Mikäli kaappi asennetaan lattialle, ottakaa yhteys meihin! 10 HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:44
11 Kaapelijakokaapin lisävarusteet HDC-A Lisävarusteet haaroitettaessa kolmas ja mahdollisesti neljäs kaapeli Käyttötarkoitus Nimellisvirta Kaapelin Jännite Kuvaus Nimike Snro Määrä poikkipinta A mm² kv /sarja Rinnankytkettäessä CSE-A Suojattu pistokeliitin CSE-A ja CSE-A 250 Rinnankytkentäosa PC 630/ Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A Rinnankytkentäosa PC Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A Rinnankytkentäosa PC Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A E Rinnankytkentäosa PC Lisävarusteet tilattaessa kolmijohtimisia kaapeleita (valitse yksi vaihtoehto) Osasuojasarja PSSK 1 L** PSSK 2 L** Tyyppi Lämpökutiste Snro Pituus 2 m 2 m Jännitetaso 24 kv 24 kv 3 x 25 mm² X 3 x 35 mm² X 3 x 50 mm² X 3 x 70 mm² X 3 x 95 mm² X 3 x 120 mm² X 3 x 150 mm² X 3 x 185 mm² x 3 x 240 mm² X 3 x 300 mm² X * Sarja Ericsson AXAL-TT PRO -kaapelille, jossa on kolme alumiinista suojalankaa. ** Vahvistettu rakenne, jossa haaroitus voidaan sijoittaa maan alle. Kaapeleille, joissa on kupariset tai alumiiniset suojalangat. Muut lisävarusteet Käyttö Kuvaus Nimike Snro Määrä Maadoituslaite JPB 630 HDC kpl/sarja Irrotetun pistokeliittimen työmaadoitukseen Työkalut tuotteelle JPA V JPB 630 HDC Jännitteen koestukseen Koestusläpivienti PG Esimerkiksi vaiheen mittaukseen Mittapistoke MA-A Irrotetun pistokeliittimen kytkentään Eristevaippa IH-A kpl/sarja Eristystulppa IP HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:45
12 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 36 kv, 630 A HDC-A mm 996 mm Perusrakenne Snro: Jännitetaso: Nimellisvirta: Kaapelikoko: Katso jäljempänä 36 kv 630 A mm² Kaapissa on toimitettaessa yhteensä 6 kaapeliliitäntää. Haaroitettaessa ja liitettäessä kolmijohtimisia kaapeleita kaappia täydennetään sivuilla 13, 14 ja 15 esitettyjen tietojen mukaan. Kokonaiskorkeus 1293 mm Korkeus maanpinnan yläpuolella 993 mm Kolmas liitäntäsarja tilattava erikseen! HDC-A kaapista on saatavissa seuraavat sovitteet Kaapelin poikkipinta peruskokoonpanossa mm² Sovite Snro Lisävarusteet katso sivu HDC-A HDC-A HDC-A HDC-A sisältää seuraavat osat* Tuote Nimike Käyttö / sisältö Määrä Jakokaappi HDC-A 630 Syvyys 522 mm, asennettuina kosketuskappaleet, maadoituskisko, lukon kiinnittimet ja etiketit, SE-lukko ovessa Jalusta** MARK HDC-A Syvyys 430 mm, sis. 2 kpl peitelevyjä, joissa ankkurikisko, 2 kpl pohjalevyjä Poikittainen ankkurikisko KA 630 Kaapelin peruskiinnitin 3 kpl Kaapeliliitin UKRA 90 Kaapelin kiinnitys ankkurikiskoon 9 kpl Kaapeliliittimet AD 350 Kaapelisuojuksen liitäntä 3 kpl Kaapeliliittimet AD 70 Maadoitusjohdon liitäntä Suojattu pistokeliitin, jossa mahdollisuus jännitteen näyttöön CSE-A Suojatut haaroituskaapeliliitännät, 3-vaihesarjat Avain NK 30 Lukon käyttöön Asennusohjeet Helppo asennus * HDC-A kaapin lisävarusteet seuraavalla sivulla. ** Mikäli kaappi asennetaan lattialle, ottakaa yhteys meihin! 2 sarjaa 12 HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:47
13 Kaapelijakokaapin lisävarusteet HDC-A Lisävarusteet haaroitettaessa kolmas ja mahdollisesti neljäs kaapeli Käyttötarkoitus Nimellisvirta Kaapelin Jännite Kuvaus Nimike Snro Määrä poikki- pinta A mm² kv /sarja Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A Rinnankytkentäosa PC L Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A Rinnankytkentäosa PC L Kaapeliliitäntöihin Suojattu pistokeliitin CSE-A Rinnankytkentäosa PC L Lisävarusteet tilattaessa kolmijohtimisia kaapeleita (valitse yksi vaihtoehto) Osasuojasarja Osasuojasarja PSSK 2 L* Tyyppi Lämpökutiste Snro Pituus 2 m 3 x 50 mm² X 3 x 70 mm² X 3 x 95 mm² X 3 x 120 mm² X 3 x 150 mm² X 3 x 185 mm² X 3 x 240 mm² X 3 x 240 mm² X 3 x 300 mm² X * Vahvistettu rakenne, jossa haaroitus voidaan sijoittaa maan alle. Kaapeleille, joissa on kupariset tai alumiiniset suojalangat. Muut lisävarusteet Käyttö Kuvaus Nimike Snro Määrä Irrotetun pistokeliittimen työmaadoitukseen Maadoituslaite JPB 630 HDC kpl/sarja Työkalut tuotteelle JPA V JPB 630 HDC Jännitteen koestukseen Koestusläpivienti PG-A Esim. vaihemerkinnän mittaukseen Mittapistoke MA-A Irrotetun pistokeliittimen kytkentään Eristevaippa IH-A kpl/sarja Eristystulppa IP HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:47
14 Lisävarusteet ja valinnaisvarusteet Kuva Kuvaus Nimike Snro Määrä Rinnankytkentäosa PC 630/ kpl/sarja, sis. asennustyökalut Rinnankytkentäosa, kv PC kpl/sarja, sis. asennustyökalut Rinnankytkentäosa, 36 kv PC L kpl/sarja, sis. asennustyökalut Suojattu eristystulppa IP /sarja Suojattu eristystulppa IP /sarja Mittapistoke, 250 A MA /sarja Mittapistoke, 630 A MA-A kpl/sarja Suojattu pistokeliitin kv, 250 A CSE-A CSE-A kpl/sarja Suojattu pistokeliitin kv, 630 A CSE-A CSE-A CSE-A CSE-A CSE-A CSE-A kpl/sarja Suojattu pistokeliitin 36 kv, 630 A CSE-A CSE-A CSE-A kpl/sarja 14 HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :50:51
15 Lisävarusteet ja valinnaisvarusteet Kuva Kuvaus Nimike Snro Määrä Eristevaippa, kv, 250 A IH-A kpl/sarja Eristevaippa, kv, 630 A IH-A kpl/sarja Eristevaippa, 36 kv, 630 A IH-A kpl/sarja Maadoituslaite JPB 630 HDC kpl/sarja Toimitetaan laukussa Maadoituslaite JP 250 HDC kpl/sarja Toimitetaan laukussa Työkalupaketti maadoituslaitteelle, JPB 630 HDC JPA V /sarja Kaapelisuojasarja ja lämpökutiste kolmijohtimisille kaapeleille, joissa on Cusuojalangat PSSK 1 L PSSK 2 L /sarja Koestusläpivienti, kv PG /sarja Koestusläpivienti, 36 kv PG-A /sarja 15 HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :51:04
16 Ota yhteyttä ABB Oy HELSINKI PL HELSINKI Puhelin Faksi VAASA PL VAASA Puhelin Faksi PORVOO Porvoon Sisäkehä 2 PL Porvoo Puhelin Huomautus: Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä sen sisältämään asia- ja kuvasisältöön. Asiakirjan sisällön tai sen osan jäljentäminen, luovuttaminen kolmansille osapuolille tai käyttö on kielletty ilman lupaa. Copyright 2014 ABB Kaikki oikeudet pidätetään. Pienjännitetuotteet, Kabeldon HDC FI 04_14. Taitto: AAC Global Oy. HDC-A 630 brochure finnish CSE-A.indd :51:04