Source: http://docplayer.cz/58603-Sumperska-provozni-vodohospodarska-spolecnost-a-s-sumperk-jilova-6-787-01-kanalizacni-rad-verejne-kanalizace-lazne-velke-losiny.html
Timestamp: 2017-06-28 08:01:09+00:00
Document Index: 27143902

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'Čl. 1', 'Čl. 2', 'zákona č. 100', 'zákona č. 258', 'zákona č. 100', 'zákona č. 258']

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" - PDF
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"
Download "Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY""
1 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 20092 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 2 1. Obsah 1. Obsah Titulní list kanalizačního řádu Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Cíle kanalizačního řádu Popis území Odpadní vody Popis stokové sítě Stručný popis kanalizační sítě Údaje o čistírně odpadních vod Charakteristika ČOV Přehled objektů ČOV Technologie čištění odpadních vod Návrhové hodnoty ČOV Velké Losiny Stanovené výstupní hodnoty znečištění Recipient hydrologická data Seznam látek které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Odpadní vody ze stomatologických zařízení Měření množství odpadních vod Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace a při mimořádných událostech Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Kontrolní vzorky Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Aktualizace a revize kanalizačního řádu Přílohy Grafická příloha Přílohy kanalizačního řádu pro zvláštní podmínky vypouštění... 223 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 3 2. Titulní list kanalizačního řádu Tento kanalizační řád platí pro veřejnou kanalizaci v Lázních Velké Losiny a je závazný pro všechny osoby a organizace, které spravují nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci nebo ji jinak využívají. Pokud dojde v budoucnu k rozšíření stokové sítě, nebo napojení dalších obcí, platí kanalizační řád i pro tyto kanalizace. Neplatí pro kanalizace, které nejsou napojeny na čistírnu odpadních vod Velké Losiny. Uvedená kanalizační síť je zakončena čistírnou odpadních vod Velké Losiny. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 Vlastník kanalizace: Provozovatel: Ukončení kanalizace: Universální správa majetku a.s. nám. Hrdinů 1635/4, Praha 4 provozovna: Lázně Velké Losiny Lázeňská 240, Velké Losiny IČ DIČ: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk IČ: Zpracovatel kanalizačního řádu: DIČ: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Velké Losiny s prodlouženou aerací a současnou aerobní stabilizací kalu Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk Ing. Pavel Paloncý Ing. Mirka Šperlichová aktualizace červen 2009 Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Šumperku č. j. ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu4 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 4 3. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) napojeným na kanalizaci povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových a nebyla ohrožena její funkce, aby nebyl ohrožen materiál stokové sítě a nebyly překročeny její kapacitní možnosti. řádu : Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26), ve znění pozdějších předpisů Veřejná kanalizace je určena k hromadnému odvádění odpadních vod. V pochybnostech, zda jde o veřejnou kanalizaci, rozhoduje vodohospodářský orgán. Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace ve Velkých Losinách jsou tvořeny vodami splaškovými, průmyslovými i dešťovými. Značnou část odpadních vod tvoří vody balastní (podzemní). 4. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Provozovatel povoluje připojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci za těchto následujících podmínek: a) Odváděné odpadní vody nepřesáhnou hodnoty jakosti a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvách o odvádění odpadních vod. b) Nemovitost, kde vzniká odpadní voda, je připojena na veřejnou kanalizaci pouze samostatnou kanalizační přípojkou, odvádění odpadních vod z více nemovitostí jednou přípojkou je možné pouze ve vyjímečných případech a po schválení správcem kanalizace, podmínky připojení určuje správce kanalizace ve svých vyjádřeních. c) Kanalizační přípojka je stavebně povolena příslušným stavebním úřadem. d) Kanalizační přípojky, které jsou vybaveny měrnou šachtou umožňující měření průtoků a odběr vzorků musí být trvale přístupné. e) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí předčištění, jsou vypouštěny do veřejné kanalizace jen s platným povolením vodoprávního úřadu.5 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 5 f) Odváděné odpadní vody nejsou ředěny balastními vodami (trvale tekoucí povrchové, chladící nebo podzemní vody). g) Další konkrétní podmínky napojení a odvádění odpadních vod určuje správce veřejné kanalizace při uzavírání smlouvy o odvádění odpadních vod. Další povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu h) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb.. i) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. j) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. k) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. l) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. m) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. n) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.6 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 6 5. Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě Lázní Velké Losiny tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na kanalizaci c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě 6. Popis území 6.1. Odpadní vody V uvedené lokalitě - tj. "Lázně Velké Losiny" vznikají odpadní vody : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ) b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ) c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ) d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území - balastní) Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu : - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků) - vody technologické (z vlastního výrobního procesu) Zde lze uvést především jednotlivé lázeňské domy ( Eliška, Božena, Chaloupka ): Lázní Velké Losiny", tel , fax Hotel Diana, Velké Losiny, tel Chata Brněnka - vlastník Magistrát města Brna Odpadní vody z městské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod. Zvláštním druhem těchto vod jsou odpadní vody ze stomatologických zařízení, které jsou významným producentem odpadních vod z obsahem rtuti. Pro tato zařízení jsou určena dále zvláštní pravidla.7 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 7 7. Popis stokové sítě 7.1. Stručný popis kanalizační sítě Obec Velké Losiny leží při úpatí horského masívu Hrubý Jeseník v širokém údolí, kterým protékají řeky Desná, Losinka a Račí potok. Údolím prochází železniční trať Šumperk Kouty n. Desnou a silnice I/44 Šumperk Jeseník. Velké Losiny se nacházejí v nadmořské výšce cca 400 m. V západní části obce podél silnice Žárová V. Losiny se nachází Lázně Velké Losiny. Pro odvedení splaškových vod na ČOV Velké Losiny byla vybudována oddílná kanalizace. Sběrač A začíná všachtě u benzínové pumpy, je veden v souběhu se silnicí I/44 Šumperk Jeseník. Dále sběrač prochází okrajem pozemku lesní školky lesního závodu, kříží polní cestu a v pozemku lesní školky se trasa lomí 90 k trati ČSD. V drážním km 2,800 kříží protlakem železniční trať. Dále sběrač vede přes pozemek státního statku podél polní cesty. Asi 200 m od řeky Desná se trasa odklání od polní cesty napříč přes pole k ČOV. Výtlak vychází z čerpací stanice na pravém břehu Losinky u lesního závodu. Dále výtlak podchází Losinku, kříží místní asfaltovou cestu a v poli podél této cesty je veden až po benzínovou pumpu. Zde kříží protlakem silnici I/44 Šumperk Jeseník a ústí do sběrače A. Sběrač B začíná v okraji asfaltové komunikace v Komenského ulici pod lázeňskými objekty Brněnka a Gazárka. Dále sběrač B vede v okraji silnice kolem zahradnictví lázní. Za zahradnictvím se kanalizace lomí 90, přechází asfaltovou komunikaci a kolem budovy hospodářství vede přes soukromé zahrady směrem k Losince. Odtud je veden zahradami až po lázeňský objekt Knížecí. Zde protlakem přechází silnici, prochází mezi zdravotním střediskem a domem služeb k prádelně lázní. Dále přechází asfaltovou vozovku na Komenského ulici, krajem lázeňského parku a zahrad v těsném souběhu s vozovkou pokračuje touto ulicí před rodinný domek, kde znovu přechází asfaltovou komunikaci. Zde vede v předzahrádkách na pozemek lesního závodu. Přes stavební dvůr vede do zahrady u Losinky. V tomto místě je vyústěn do čerpací stanice. Stoka BB začíná u objektu Chaloupka na pravém břehu Račinky a je vedena lázeňským parkem kolem stávajících lázeňských objektů k Račince. Pod hlavní lázeňskou budovou podchází pod Račinkou, dále pokračuje parkem a v stávající zahradě poděl chodníku z lázní k ulici Komenského, kde ústí do sběrače B. Čerpací stanice na sběrači B slouží k čerpání splaškových vod ze sběrače B na pravém břehu řeky Losinky do sběrače A. Tato ČS se nachází na pravém břehu Losinky u mostu přes Losinku. Přístup k objektu je po místní komunikaci. Kanalizace je vybudována z trub betonových hrdlových, těsněných gumovými kroužky. Pouze podchody pod vodními toky a protlaky pod komunikacemi jsou z ocelových trub svařovaných.8 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 8 Přehled údajů kanalizačního systému "Universální správy majetku" IČ majetkové evidence stoková síť /1 ČOV /1 Počet obyvatel celkový bez ubytovaných na DIANĚ + Brněnce připojených 366 bez ubytovaných na DIANĚ + Brněnce Délka kanalizace a profil celková délka 0,456 km menší než DN 300 0,456 km DN DN 500 0,0 DN DN 800 0,0 DN 800 a větší 0,0 Materiál kamenina 0,0 beton 0,0 plast 0,456 km jiné 0,0 Poznámky počet přípojek 5 odlehčovací komory 0 čerpací stanice 09 8. Údaje o čistírně odpadních vod 8.1. Charakteristika ČOV K likvidaci splaškových odpadních vod z Velkých Losin slouží mechanickobiologická čistírna, pracující na principu prodloužené aerace se současnou aerobní stabilizací kalu. Biologický stupeň je navržen jako nízko zatížená aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací. ČOV je umístěna pod intravilánem obce Velké Losiny. ČOV Velké Losiny byla vybudována podle projektové dokumentace SmVaK Ostrava, projektový odbor Hranice. Dodavatel stavební části byla firma Pozemní stavby Olomouc, závod Šumperk, technologickou část zajistila Sigma k.p. Hranice Přehled objektů ČOV Skladba ČOV objekt č.1 : sdružený objekt biologického čištění objekt č. 2: sdružený objekt ČOV objekt č. 3: lapač písku objekt č. 4: uskladňovací nádrž objekt č. 5: homogenizační nádrž objekt č. 6: propojovací potrubí objekt č. 7: propojovací žlaby Objekt č. 1 - Sdružený objekt biologického znečištění Objekt se skládá z těchto nádrží: 3 aktivní nádrže, dosazovací nádrž a čerpací stanice přebytečného kalu. Aktivní nádrže Jsou určeny k biologickému čištění odpadních vod. V nádržích probíhá proces prodloužené aerace se současnou stabilizací kalu. Průběh procesu je závislý na dostatečné dodávce kyslíku, který je do nádrží dodáván aerátorem, současně zaručuje neustálé promíchávání obsahu. Aerátory jsou umístěny uprostřed nádrží na žel. bet. plošinách. Dosazovací nádrž Je určena k odsazení vyvločkovaného kalu, vzniklého v aktivačních nádržích. Nádrž je vybavena pojízdným mostovým shrabovákem, jehož dolní škrabky stírají usazený kal ze dna nádrže do středního kalového žlabu, kladinová škrabka stírá plovoucí kal do ocelové trouby s výřezem. Usazený kal je přečerpáván ze dna nádrže do obvodového kalového žlabu, odtud je převážně přepouštěn do aktivační nádrže a občas nárazově do mokré jímky čerpací stanice přebytečného kalu. Vyčištěná odsazená voda odtéká do odtokového potrubí z čistírny. Čerpací stanice přebytečného kalu Stanice sestává z mokré a suché jímky. Do mokré jímky je zaústěn žlab přebytečného kalu z dosazovací nádrže a plovoucí kal z dosazovací nádrže. Suchá jímka je armaturní šachta, v níž jsou umístěny čerpadla přebytečného kalu s výtlačným potrubím. červen 200910 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 10 Objekt č. 2: Sdružený objekt ČOV Objekt sdružuje objekty čistírny. Sestává ze dvou částí: haly hrubého předčištění a provozního objektu. V hale hrubého předčištění jsou tyto místnosti: rozvodna NN pro pásový lis, přípravna flokulantu, sklad, kompresorovna, pásový lis, vstupní ČS s mokrou akumulační jímkou a suchou armaturní komorou, strojně stírané jemné česle na přítoku a strojně stírané jemné česle. Objekt č. 3: Lapač písku Slouží k zachycení písku a jiných usaditelných látek z přitékající odpadní vody. Jedná se o vertikální lapač písku. Odsazená voda přepadá přes obvodovou přepadovou hranu lapače a vytéká z objektu. Zachycené usaditelné látky sedimentují na dně lapače, odkud se čerpadlem přečerpají do přisazené pračky písku. V pračce písku je možno propláchnout vytěžený sediment tlakovou vodou. Tato voda protéká přes dělící stěnu do odtokové části pračky a je odváděna opět do přítoku přes lapač. Objekt č. 4: Uskladňovací nádrž - je určena pro uskladnění a zahuštění přebytečného kalu, který je do nádrže přečerpáván z čerpací jímky přebytečného kalu. Jako uskladňovací nádrž je navržena ocelová smaltovaná nádrž "Vítkovice" typu F Objem nádrže je 625 m3. Celková doba uskladnění přebytečného kalu je 120 dnů. Objekt č. 5: Homogenizační nádrž Objekt sestává z železobet.patek, umožňujících osazení ocelových homogenizačních nádrží, přes které se převádí zahuštěný kal z uskladňovací nádrže k mechanickému likvidování kalu na pískovém lisu. Užitný objem homogenizačních nádrží ( 2 ks ) je 16 m Technologie čištění odpadních vod Odpadní vody jsou gravitačně přivedeny kanalizačním sběračem "A" na ČOV. Kanalizační sběrač "A" je na ČOV zaústěn do vstupní ČS, odkud jsou splašky čerpány do žlabu před jemné strojně stírané česle a dále přes vertikální lapač písku do aktivačních nádrží provzdušňovaných povrchovými aerátory. Směs odpadní vody a aktivovaného kalu je přiváděna z AN do podélné dosazovací nádrže. Biologicky vyčištěná voda odtéká z dosazovací nádrže do odtok žlabu a do recipientu. Aktivní kal z dosazovací nádrže je přečerpáván do aktivace jako kal vratný. Přebytečný aerobní stabilizovaný kal je periodicky přepouštěn do čerpací jímky a odtud po částečném zahuštění je čerpán do uskladňovací nádrže. Plovoucí kal z hladiny dosazovací nádrže je rovněž odváděn do čerpací jímky. Kalová voda z uskladňovací nádrže a z homogenizačních nádrží bude odváděna do přítoku na ČOV. Měření množství přetékající odpadní vody je měřeno průtočným indukčním průtokoměrem na výtlaku vstupní ČS. Měření množství vyčištěné vody je měřeno měrným Venturiho žlabem na odtoku z ČOV.11 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana Návrhové hodnoty ČOV Velké Losiny Povolení k nakládání s vodami Vydal: Okresní úřad Šumperk, referát životního prostředí, M. R. Štefánika 20, Šumperk Pod č.j. Voda 4577/R-65/94, 97-Ba-231/2-V Dne: Stanovené výstupní hodnoty znečištění Údaje o množství a znečištění odpadních vod Stanovené hodnoty znečištění ve vypouštěných odpadních vodách dle vodoprávního rozhodnutí: Ukazatel mg.l -1 mg.l -1 prům. max. t/rok BSK ,8 CHSK Cr ,9 NL ,3 + N-NH 4 5 7,5 3,8 Při době vypouštění 365 dní v roce, tzn hodin v roce a v množství vypouštěných odpadních vod: Q m 3 /rok m3/den 24,4 l.s Recipient hydrologická data Předčištěné odpadní vody zčov jsou odváděny do toku Desná. Ten tok je recipientem ve smyslu vodoprávního povolení. Název recipientu : Desná Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. :významný vodní tok Číslo hydrologického pořadí : Identifikační číslo vypouštění odp. vod :12 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 12 Hydrogeologický rajón: 161 ( Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy ) Profil : říční km 19 Průtok Q 355 0,540 m 3.s -1 Správce toku : Povodí Moravy, s. p., Brno Dřevařská BRNO tel fax:13 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana Seznam látek které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 2. Organofosforové sloučeniny 3. Organocínové sloučeniny 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem 5. Rtuť a její sloučeniny 6. Kadmium a jeho sloučeniny 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod B. Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu 7. Fluoridy 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 9. Kyanidy14 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 14 Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů ( 16) je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypuštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace. V povolení stanoví vodoprávní úřad podmínky vypouštění s ohledem na emisní standardy v souladu s vyjádřením správce kanalizace. Dále není dovoleno do veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny vypouštět následující látky, tyto látky by mohly ohrozit provoz ČOV nebo kanalizace. Vypouštět tyto látky je možné v omezené míře pouze s písemným souhlasem správce kanalizace a v souladu se stanovenými podmínkami. radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach látky narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz ČOV, tzn. i vody jejichž znečištění přesahuje dojednané limity látky, které rychle sedimentují a vytvářejí pevné a soudržné sedimenty hořlavé, výbušné, popřípadě takové, které smísením se vzduchem nebo vodou vytvářejí výbušné, dusivé nebo otravné směsi látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny ropné látky všech typů a organické rozpouštědla uliční nečistoty, podzemní vody odpady zpracovávané v drtičích domovního odpadu (připojování těchto zařízení na veřejnou kanalizaci není přípustné) obsahy žump a septiků, silážní šťávy a jakákoliv průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky (kejda, hnojůvka, močůvka, ), aerobně stabilizované komposty, pokud se nejedná o řízené vypouštění externích odpadních vod, které zajišťuje provozovatel ČOV odpadní vody vypouštěné přes septiky odpadních vod - tyto musí být neprodleně zrušeny, možné likvidovat na ČOV 10. Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Jakost odpadních vod a jejich množství se posuzuje v kanalizační přípojce za posledním připojením vod z objektu a to pro každou přípojku zvlášť, obvykle ve sběrné - kontrolní šachtě. Odpadní vody vypouštěné z jednotlivých objektů, jejich částí a zařízení mohou být do veřejné kanalizace vypouštěny pouze pokud jejich znečištění nepřesáhne uvedené nejvyšší míry znečištění vod. Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod jsou rozděleny do tří následujících skupin. Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.15 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 15 I Obecné míry znečištění Maximální přípustné míry znečištění standardních odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, na které se vztahují obvyklé smlouvy na vypouštění s obecnou cenou za vypouštění. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Max.hodnota ve 2-hodinovém (směsném) vzorku Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg.l Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg.l Hodnota ph ph 6,0-8,5 Nerozpuštěné látky NL mg.l Rozpuštěné látky RL mg.l Veškeré látky VL mg.l Usaditelné látky (po 30 min.sed.) UL ml.l Tenzidy celkem mg.l Uhlovodíky C 10 -C 40 mg.l Extrahovatelné látky EL mg.l Amoniakální dusík + N-NH 4 mg.l Celkový fosfor P celk. mg.l Dusík celkový N celk. mg.l Látky fenolického charakteru mg.l Kyanidy celkem CN - mg.l -1 0,2 Rtuť Hg mg.l -1 0,003 Měď Cu mg.l -1 0,20 Olovo Pb mg.l -1 0,10 Nikl Ni mg.l -1 0,10 Zinek Zn mg.l -1 1,0 Kadmium Cd mg.l -1 0,03 Chrom celkový Cr mg.l -1 0,10 Crom šestimocný Cr VI mg.l -1 0,05 Arzen As mg.l -1 0,10 Selen Se mg.l -1 0,10 Stříbro Ag mg.l -1 0,10 Vanad V mg.l -1 0,10 Molybden Mo mg.l -1 0,10 Kobalt Co mg.l -1 0,50 Aktivní chlór Cl 2 mg.l Teplota T o C 40 aktualizace: červen 200916 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 16 II Další míry znečištění Po dohodě se správcem kanalizace je možné připojit na veřejnou kanalizaci odpadní vody, které nepřesahují následující maximální míry znečištění. Konkrétní limity znečištění a podmínky odvádění budou dohodnuty ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Na tyto vody se již nevztahuje obecná cena za vypouštění do kanalizace. Konkrétní cena je stanovena vzhledem k charakterů odpadních vod ve smlouvě. Tyto limity správce kanalizace dohodne podle kapacitních možností kanalizace a ČOV. Celkové maximální množství odpadních vod a znečištění přitékající kanalizací na ČOV je dáno kapacitou ČOV. Ve smlouvě o odvádění odpadních vod se může sjednat nejvyšší přípustné množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace a režim jejich odtoku. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Max.hodnota ve 2-hodinovém (směsném) vzorku Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg.l Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg.l Hodnota ph ph 6,0-10,0 Nerozpuštěné látky NL mg.l Rozpuštěné látky RL mg.l Veškeré látky VL mg.l Usaditelné látky (po 30 min.sed.) UL ml.l Tenzidy celkem mg.l Uhlovodíky C 10 -C 40 mg.l Extrahovatelné látky EL mg.l Amoniakální dusík + N-NH 4 mg.l Celkový fosfor P celk. mg.l Dusík celkový N celk. mg.l Látky fenolického charakteru mg.l Kyanidy celkem CN - mg.l -1 5,0 Rtuť Hg mg.l -1 0,05 Měď Cu mg.l -1 1,0 Olovo Pb mg.l -1 0,5 Nikl Ni mg.l -1 2,0 Zinek Zn mg.l -1 5,0 Kadmium Cd mg.l -1 0,5 Chrom celkový Cr mg.l -1 1,0 Crom šestimocný Cr VI mg.l -1 0,5 Arzen As mg.l -1 0,5 Selen Se mg.l -1 1,0 Stříbro Ag mg.l -1 1,0 Vanad V mg.l -1 1,0 Molybden Mo mg.l -1 0,5 Kobalt Co mg.l -1 3,0 Aktivní chlór Cl 2 mg.l Teplota T C 50 aktualizace: červen 200917 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 17 Některé externí odpadní vody a kaly jsou dávkovány provozovatelem do čistícího procesu ČOV podle svého typu, nejčastěji do prostoru lapáku štěrku nebo přímo do jímky primárního kalu. V případě potřeby snížení nárazového zatížení je možné tyto látky vypustit do určené šachty na vzdálené části kanalizační sítě. Vypouštění do kanalizace lze použít pouze tehdy, jestliže nedochází k odlehčení vod z dešťových oddělovačů při zvýšených dešťových odtocích. V tomto případě se nejedná o vypouštění odpadních vod do kanalizace dle hodnot a pravidel kanalizačního řádu. O tomto vypouštění rozhodne správce kanalizace a ČOV dle aktuální situace. III Zvláštní míry znečištění - přílohy kanalizačního řádu Pro subjekty, vypouštějící odpadní vody, jejichž znečištění přesahuje maximální hodnoty znečištění uvedené pod bodem I - Obecné míry znečištění nebo i hodnoty znečištění z bodu II - Další míry znečištění, se sjednávají zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Tyto zvláštní podmínky jsou uvedeny v přílohách kanalizačního řádu a stávají se jeho nedílnou součástí. U těch ukazatelů, které nejsou dohodnuty z bodu I - Obecné míry znečištění a nejsou součástí přílohy kanalizačního řádu jako zvláštní míry znečištění, platí ukazatele uvedené pod bodem I - Obecné míry znečištění. Jako maximální hodnota se rozumí hodnota pro směsný dvouhodinový vzorek, získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku. Odlišný způsob odběru kontrolních vzorků je možné vyjímečně dohodnout se spravcem kanalizace ve smlouvě o odvádění odpadních vod (např. 24 hod. směsné vzorky). Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec výše uvedených koncentračních a limitů (maxim), které nejsou dohodnuty ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení ve smlouvě dohodnutých limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat producenta vypouštěných odpadních vod a může na viníkovi uplatnit náhrady škody nebo ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) Odpadní vody ze stomatologických zařízení Vypouštění odpadních vod z objektů stomatologických zařízení do veřejné kanalizace (vod s obsahem zvláště nebezpečné látky) je možné za následujících podmínek: a. všechna stomatologická pracoviště budou vybavena odpovídajícími separátory amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 % b. separátory budou provozovány podle pokynů výrobce a budou pravidelně odborně servisovány, podle životnosti bude prováděna jejich obměna c. manipulace se zachyceným odpadem bude prováděna podle platných předpisů d. bude stanoven kontrolní profil na kanalizační přípojce pro možnost odběrů vzorků e. koncentrace rtuti ve vypouštěných odpadních vodách z těchto objektů nepřesáhne ve dvouhodinovém směsném vzorku hodnotu 0,05 mg/l18 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana Měření množství odpadních vod Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Povinnost přímého měření vypouštěných odpadních vod a další podrobnosti budou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Objemový přítok na čistírnu odpadních vod bude zjišťován z přímého měření průtoku vypouštěných odpadních vod. Kontinuální měření je umístěno v odtokovém žlabu za dosazovací nádrží ČOV. Všechny odpadní vody přiteklé na ČOV jsou tímto měřením zachyceny - měrný objekt nelze obtokovat. Obyvatelstvo - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 12. Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace a při mimořádných událostech Při haváriích se postupuje v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, dle 40, 41, 42. Havárií je mimořádné závažné zhoršení, nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárií způsobenou producentem odpadní vody se považuje vypuštění látek do veřejné kanalizace, uvedených pod bodem 9, mimo látky v množství a kvalitě uvedených v platných rozhodnutích vydaných dle 16., zák. 254/2001 Sb. O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do veřejné kanalizace. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Není-li zacházení s takovými látkami z tohoto hlediska zvláštními přepisy upraveno, je každý, kdo s těmito látkami zachází, povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do veřejné kanalizace a tím následně neohrozily jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod. Původce havárie je povinen činit jednak bezprostřední opatření k zneškodňování havárie, jednak opatření k odstranění jejich škodlivých následků.19 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 19 Bezprostředním opatřením k zneškodňování havárie je zejména: neprodlené hlášení havárie co nejrychlejší odstranění příčin havárie zabránění škodlivým účinkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co nejmenší Opatření k odstranění škodlivých následků havárie je zejména: likvidace uniklých látek uvedení zasaženého místa pokud možno do původního stavu Původce havárie je povinen poskytnout provozovateli veřejné kanalizace, ČOV a příslušným orgánům účinnou pomoc při likvidaci následků havárie. Hlášení havárie Havárii hlásí původce havárie nebo ten, kdo ji zjistí, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem podle místních poměrů, např. osobně, telefonicky nebo písemně následujícím organizacím a úřadům: - Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. se sídlem Šumperk, č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk tel.: fax : Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická ul., Šumperk tel.: fax : Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc tel.: , fax : Český rybářský svaz, MO Šumperk, Kozinova 11, Šumperk tel.: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Nemocniční 7/265, Šumperk tel.: tísňový tel.: Policie ČR Šumperk, Havlíčkova 8, Šumperk tel.: tísňový tel.: Povodí Moravy, s. p., Provoz Šumperk, Temenická 52, Šumperk tel.: fax :20 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana 20 - Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, BRNO tel.: fax : Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Správce veřejné kanalizace je oprávněn kdykoli namátkově nebo trvale kontrolovat dodržování podmínek kanalizačního řádu příslušným producentem odpadních vod. Tento je povinen mu kontrolu umožnit, a to zajištěním přístupu pro odběr vzorku odpadní vody z místa zaústění kanalizační přípojky do veřejné kanalizace, případně k měrnému objektu či zařízení pro trvalé nebo občasné měření množství vypouštěných odpadních vod. Producent odpadních vod je povinen udržovat místa pro kontrolu přístupná, bezpečná a v čistotě, pokud jsou v jeho správě. Vzájemné vztahy jsou řešeny ve smlouvě o odvádění odpadních vod v souladu se zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Při kontrolním odběru vzorku odpadních vod správcem veřejné kanalizace je producent oprávněn vyžádat si paralelní vzorek pro vlastní kontrolní a srovnávací rozbor, který však pro případ sporu musí být proveden laboratoří, jejíž práce podléhá soustavné vnější kontrole (např. střediska ASLAB, Praha nebo ČIA), vlastnící příslušná osvědčení a je uvedena v seznamu oprávněných laboratoří, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku. Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných jednotlivými producenty. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Kontrolu producentů odpadních vod provádí provozovatel kanalizace podle zpracovaného Plánu kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů. Zobrazit více
HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou Více KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011
Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích Více KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního Více KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační Více KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČO: 45193673 DIČ: 388-45193673 Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348 KB Ostrava č.ú.: 5302-761/0100 Více 26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti
26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č. Více jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ
jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav Více 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ Více CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ Více MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD
MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon Více J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1
Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu Více S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA
S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10. Více TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.
TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná Více Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ Více Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening
EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České Více MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní Více Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu
Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE Více Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu
Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4. Více Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech
CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo Více NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010
NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území Více PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK
PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen Více MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic
B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného Více Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023
RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti Více S B Í R K A O B S A H :
S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele Více KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN
KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL Více TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území
Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického Více REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1 Více ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi Více B) Oblast kvantity vod
B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační Více PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH
PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář