Source: https://electrica.mx/normas-3/
Timestamp: 2018-12-19 04:12:14
Document Index: 245170709

Matched Legal Cases: ['artículo 331', 'artículo 517', 'artículo 518', 'artículo 505', 'artículo 514', 'artículo 520', 'artículo 331', 'artículo 518', 'artículo 518', 'artículo 331']

POLIFLEX VERDE CUMPLE CON LAS NORMAS (2ª parte)
Poliflex Verde supera en ventajas de instalación a la tubería PVC y metálica.
El uso de tubería no metálica, esta permitido por la NOM-001-SEDE-2005 en distintos lugares, en esta segunda parte te damos a conocer un poco más acerca de ellos.
En la edición anterior de la revista eléctrica presentamos los artículos bajo los cuales está sustentado el uso y aplicación del Poliflex Verde, en esta ocasión mencionaremos los lugares en los cuales puedes instalar Poliflex Verde de acuerdo con artículos específicos de la NOM-001-SEDE-2005, además haremos una comparativa con otros tipos de tubería.
Iniciaremos con el artículo 331 el cual permite el uso de manera expuesta hasta tres niveles y oculto a partir del tercero, como se mencionó en la edición anterior. Es importante aclarar que este mismo artículo no permite la instalación de esta tubería enterrada directamente, el uso para tensiones superiores de 600 V y con exposición directa a los rayos del sol.
El artículo 517 permite usar esta tubería en hospitales veterinarios.
El artículo 518 enlista lugares permitidos para el uso de esta tubería:
• Auditorios, en:
– Establecimientos de negocios
• Bares, cantinas y discotecas.
• Boliches y billares.
• Capillas funerarias.
• Salas de espera de pasajeros
• Salas de exhibición
• Salas de juzgados
• Salones de clubes
• Salones de reunión
• Salas de albercas
En caso de que se instale oculto dentro de las paredes, pisos y techos, estos deberán ofrecer una barrera térmica de resistencia al fuego de quince minutos como mínimo; cuando se instale sobre plafones suspendidos, estos deben contar con una barrera térmica que ofrezca quince minutos de resistencia al fuego.
El artículo 505-3(a) permite el uso en bodegas, siempre y cuando se almacenen productos piróficos, es decir, aquellos que se inflaman espontáneamente en el aire.
El artículo 514-8 permite su instalación en gasolineras, sólo enterrado a una profundidad de 60 cm como mínimo.
El artículo 520-5 permite el uso en teatros, salas de cine y estudios de cine y televisión sólo embebido en concreto con un espesor de 5 cm, empleando conductores con aislamiento resistente a la propagación de incendios, de baja emisión de gas ácido halogenado y de baja emisión de humos, o con cables tipos MC o MI.
En resumen, algunos de los lugares donde puedes instalar Poliflex Verde son los siguientes:
En lugares donde no se prevea una concentración de más de 100 personas, según lo indicado en el artículo 331, el cual hace referencia al artículo 518, donde se menciona lo correspondiente a lugares de reunión.
Poliflex Verde cumple con la NOM-001-SEDE-2005, con ello reafirmamos nuestro compromiso de hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas.
Como ejemplo podemos mencionar tiendas de autoservicio, resulta obvio que en los pisos de venta y cajas se tendrá enalgún momento una concentración mayor a 100 personas, en ese caso no se deberá instalar Poliflex Verde; sin embargo el propio artículo 518-1 hace referencia a inmuebles o parte de ellos, por lo cual en área de oficinas, donde no se tenga dicha concentración, es posible instalarlo.
Los lugares no permitidos son los mencionados en el artículo 331-4 de la NOM-001-SEDE-2005: no debe instalarse como soporte de equipos o aparatos, por ejemplo, cargar el peso de una lámpara suspendida.
Poliflex Verde no se puede emplear para conductores que tengan como temperatura de operación de su aislamiento más de 90º, tampoco en áreas donde la temperatura ambiente sea mayor de 90º o directamente enterrados.
El uso de este producto ofrece múltiples ventajas frente a las tuberías PVC y metálicas, a continuación te presentamos algunas:
Para terminar, con este artículo agradecemos enormemente al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la ciudad de México por la oportunidad de presentarles este material y darnos sus comentarios, así como el reconocimiento de Poliflex Verde.
Notice: It seems you have Javascript disabled in your Browser. In order to submit a comment to this post, please write this code along with your comment: 2e32b08e41e607d91e3880513f02cda1