Source: http://kirkkonummi.cloudnc.fi/sv-FI/Organ/Kommunfullmaumlktige/Mote_15122018/Svar_pa_fullmaktigemotion_22018_Utrednin(23031)
Timestamp: 2019-09-22 19:32:44+00:00
Document Index: 48460228

Matched Legal Cases: ['§ 114', '§ 51', '§ 1', '§ 3', '§ 105', '§ 106', '§ 107', '§ 108', '§ 109', '§ 110', '§ 111', '§ 112', '§ 113', '§ 115', '§ 116']

Svar på fullmäktigemotion 2/2018: Utredning om avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning | Kirkkonummi
Möte 15.12.2018
Svar på fullmäktigemotion 2/2018: Utredning om avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning
Kommunfullmäktige, möte 15.12.2018
§ 114 Svar på fullmäktigemotion 2/2018: Utredning om avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning
Kommunfullmäktige, 29.1.2018
Fullmäktigeledamöterna Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä lämnade följande motion som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 29.1.2018:
”Vi undertecknade fullmäktigeledamöter ber att det till kommunfullmäktige görs en utredning om den nuvarande situationen i avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning, så som uppgifter om de eventuella spillvattenmängderna per pumpverk fr.o.m. ingången av år 2017 samt en utredning om eventuella iståndsättnings- och saneringsåtgärder för varje pumpverk.”
Utöver Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä hade också följande ledamöter undertecknat motionen: Erkki Majanen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Pekka M. Sinisalo, Petri Ronkainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Katarina Helander, Kim Åström, Riikka Purra, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Anna Kylmänen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Raija Vahasalo, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson, Maarit Orko, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho och Marjut Frantsi-Lankia.
Kommunstyrelsen, 26.11.2018
§ 51 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 14.11.2018
Anna Arosilta-Gurvits
anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi
”Vi undertecknade fullmäktigeledamöter ber att det till kommunfullmäktige görs en utredning om den nuvarande situationen i avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning, så som uppgifter om de eventuella spillvattenmängderna per pumpverk fr.o.m. ingången av år 2017 samt en utredning om eventuella iståndsättnings- och saneringsåtgärder för varje pumpverk.” Utöver Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä hade 25 ledamöter undertecknat motionen.
Svar på fullmäktigemotionen
Kyrkslätts vatten upprätthåller sammanlagt 98 egna avloppspumpverk samt producerar underhållstjänster för tre vattenandelslags linjepumpverk. Sammanlagt 6 200 kubik avloppsvatten i genomsnitt per dygn, och ca 2,5 miljoner kubik per år, pumpas i nätet för rening.
Överströmning av avloppsvatten
Under år 2017 förekom två situationer med överströmning av avloppsvatten:
Näsibackas pumpverk/Sundsberg,​ 8.2.2017,​ sammanlagt 80 m3,​ orsaken var att pumpverket gick sönder och det förekom störning i fjärrövervakningslarmen.
Veikkola pumpverk,​ 29-​30.12.2017,​ sammanlagt 160 m3,​ orsaken var en trasig bakslagsventil.
Om överströmningarna i Veikkola pumpverk rapporterades till affärsverkets direktion 24.1.2018 § 1.
Under år 2018 har det skett fyra överströmningar som orsakats av fel i pumpverken:
Ravals pumpverk 10.1.2018, sammanlagt 80 m3, orsaken var att pumpverkets elcentral gått sönder
Havsvägens pumpverk/Obbnäs 24.2.2018,​ sammanlagt 5 m3,​ orsaken var ett tekniskt fel i larmen
Bäckmynningsvägens pumpverk/Veikkola,​ 13.5.2018,​ sammanlagt 65 m3,​ orsaken var ett fel i ytsensorn och att en flottör hakat upp sig
Finnsbacka avloppspumpverk/centrum,​ 20.5.2018,​ sammanlagt 20 m3,​ orsaken var att en ytflottör fastnat i avfall som inte hör hemma i avloppsvattnet.
Dessutom sker det årligen några överströmningar via avloppsbrunnar. Orsaken till dessa är nästan alltid ett jordmaterial, föremål eller annat material som inte hör hemma i avloppet. Vattenförsörjningsverket kan minimera dessa olyckor så gott som enbart genom att informera om saken och genom att besvara observanta kommuninvånares meddelanden 24/7.
Avloppen går sällan sönder, och rör söndras oftast av en grävmaskin eller annan maskin för grävningsarbete i samband med byggnadsarbeten. Ibruktagningen av en effektivare ledningsinformationstjänst år 2016 har påskyndat utredningen av sådana situationer och eventuellt också hindrat att rören går sönder i samband med byggnadsarbeten.
Alla överströmningar av avloppsvatten registreras och rapporteras till miljömyndigheterna och vid behov till hälsoskyddsmyndigheterna.
Service och sanering av pumpverken
Pumpverken är utöver vattentagen vattenförsörjningsverkets centrala serviceobjekt År 2017 tog man ibruk underhållssystemet Ahjo som ett verktyg för underhållet av pumpverken. Man har förankrat systemet väl. I och med ökningen av personalresurser som anvisats både underhållssystemet och upprätthållandet av pumpverken har man kunnat kartlägga pumpverkens nuvarande situation på ett täckande sätt. Prioriteringen av reparationer och saneringar som ska utföras görs på basis av observationer på fältet, felmeddelanden och ökade servicearbeten.
2-3 pumpverk saneras årligen. Saneringarnas omfattning baserar sig på behovet. För en del pumpverk förnyas endast elcentralen, pumparna eller rören. En del saneras helt, inklusive brunnen. Mindre reparationer görs som eget arbete. Vid störningar i pumpverken bör man ofta agera inom några timmar för att förhindra överströmningar. Aktionsberedskapen upprätthålls med beredskapstjänstgöring och utomstående entreprenörer med kort svarstid. Årligen har reserverats ca 100 000 euro för saneringar av pumpverk. Programmeringen av saneringarna på lång sikt utvecklas som bäst. Behovet av saneringsanslag kommer att preciseras tack vare det.
Under år 2018 har pumpverken i Kyrkvalla, Kalljärvi och Finnsbacka sanerats helt och hållet, och Jorvas avloppspumpverk delvis. Saneringen av Masaby pumpverk håller på att inledas. Reparationen av Veikkola avloppspumpverk planeras i år och pumpverket repareras år 2019 i enlighet med vad som meddelats direktionen 24.1.2018 § 3. Utöver saneringarna tas nya pumpverk ibruk nästan varje år i och med byggandet av nya områden.
Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att svaret ovan ges på fullmäktigemotionen 2/2018 om avloppspumpverk.
Direktionen beslutade enligt beslutsförslaget.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige anser svaret som tillräckligt och motionen som slutbehandlad.
Valtuustoaloite 2_2018_ Selvityksen tekemiseksi Kirkkonummen vesi-liikelaitoksen hallinnassa olevista jätevesipumppaamoista.pdf (pdf, 321 kB)
§ 105 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
§ 106 Justering av protokollet och val av protokolljusterare
§ 107 Ändringar i fullmäktigegruppen, De Grönas fullmäktigegrupp och VihreäLinja-GrönaLinjen
§ 108 Vård- och omsorgstjänsternas förslag om tilläggsanslag i budgeten år 2018
§ 109 Sektionen för serviceproduktions förslag om tilläggsanslag i budgeten år 2018
§ 110 Koncernförvaltningens förslag om tilläggsanslag för år 2018
§ 111 Bildnings- och fritidsnämndens förslag om tilläggsanslag - Läs- och skrivundervisning för invandrare
§ 112 Godkännande av budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-2021
§ 113 Upphandlingsbefogenheter för år 2019
§ 115 Svar på fullmäktigemotion 9/2018: Situationen för de personer i Kyrkslätt som omfattas av den s.k. aktivmodellen
§ 116 Fullmäktigemotion 13/2018: Utredning av Volsvägens lättrafikled och ändring av planerna (additional)