Source: https://www.slideshare.net/auditirrigation/ordenanza-gestin-y-uso-eficiente-del-agua
Timestamp: 2017-12-15 17:19:41
Document Index: 76653346

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 47', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 151', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 52', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95']

Guia de la ordenanza de gestión y u... by Audit Irrigation 1036 views
1. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridOrdenanzas municipalesOrdenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de MadridMarginal: ANM 200650Tipo de Disposición: Ordenanzas municipalesFecha de Disposición: 31/05/2006Publicaciones:- BO. Ayuntamiento de Madrid 22/06/2006 num. 5709 pag. 2410-2443Afecta a:- Deroga el Reglamento de Instalaciones Sanitarias de 31 diciembre 1942, BAM núm. 2397 de 2 enero 1943, pág. 12 ANM 19421- Deroga el Libro V de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, de 24 julio 1985, BAM núm. 4636 de 5 diciembre 1985. ANM 19853 1
2. AYUNTAMIENTO DE MADRID madrid EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEn el artículo 45 de la Constitución Española se reconoce derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de unmedio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, atribuyéndose a las Administraciones Públicas,además, la función de velar por una utilización más racional de los recursos naturales y a los ciudadanos el deberde contribuir a su conservación.Uno de estos recursos es, sin duda, el agua, un auténtico patrimonio natural que tiene asociados a su usoprofundos valores, tanto sociales como ambientales, que hay que proteger y conservar. La falta de agua ennuestra sociedad alteraría el funcionamiento del ecosistema del que formamos parte y pondría en peligro nuestrasalud, la producción industrial y la gran mayoría de las actividades de la vida cotidiana, por lo que ha deconsiderarse un recurso estratégico. El modelo de gestión de los recursos hídricos debe tomar como base el ciclonatural del agua, considerando su preservación en óptimo estado como el mejor legado y garantía para lasgeneraciones futuras.En esta línea, la Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece unmarco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua, establece la necesidad de velar por laprotección de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua a largo plazo.Así mismo, el ordenamiento jurídico en materia urbanística y de suelo en la Comunidad de Madrid, regulado por laLey 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental, establece entre sus previsiones el sometimiento alprocedimiento de Análisis ambiental el planeamiento urbanístico general y, como requisito necesario, el Estudio deIncidencia Ambiental en el que se incluirán medidas para el ahorro efectivo y disminución del consumo de aguapotable.Los recursos hídricos y las reservas de agua sufren muchas presiones derivadas de su utilización en la ciudad. Laextensión de la ciudad de Madrid, con una población superior a los 3 millones de habitantes, su elevado nivel devida en relación con la media del estado español, el cambio de modelos de ocupación del territorio y la importanteactividad de los sectores industrial y de servicios, se traducen en una elevada y creciente demanda de agua. Porotra parte, la climatología propia de la región en la que se encuentra, con precipitaciones anuales medias muyinferiores a la evapotranspiración potencial, obliga a tener siempre un elevado volumen de reservas para afrontarla escasez de agua de los meses secos y a prever eventuales escenarios de sequía o de déficit hídrico.Además, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, para el caso del planeamiento dedesarrollo, prevé la presentación para su aprobación inicial de los estudios específicos necesarios y suficientespara la adecuada conexión a infraestructuras municipales cuya prestación haya de utilizar la población futura,entre ellas, las relativas a captación y depuración del agua y a las infraestructuras de la red de saneamiento. Eneste marco pueden considerarse incluidos estudios técnicos de evaluación de la viabilidad del uso de recursoshídricos alternativos, valorando particularmente su utilización en riego de zonas verdes, limpieza viaria, limpiezasindustriales, láminas ornamentales y deportivas, para lo que el promotor, sea público o privado, habría de solicitaral servicio municipal competente un informe sobre disponibilidad, condiciones de uso y puntos de suministro deagua regenerada.En definitiva, en los albores de un nuevo siglo se hace inaplazable un cambio tendencial en las políticas hídricas,desde una concepción basada no tanto en el aumento de la oferta como en el mayor protagonismo la gestión de lademanda, primando el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, y buscando recursos alternativos que permitanproporcionar un agua de calidad adecuada para cada uso. Para ello es imprescindible desarrollar políticasintegradas desde la colaboración estrecha entre todas las Administraciones Públicas, en las que lasCorporaciones Locales y los propios ciudadanos deben jugar un papel estratégico fundamental.En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el R. Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, incorporó alordenamiento jurídico español los preceptos de la Directiva de la Unión Europea 91/271/CEE, de 21 de mayo, querequerían rango de norma legal. El Real Decreto 509/1996 completó dicha incorporación al determinar losrequisitos técnicos que deben cumplir los sistemas de saneamiento, así como los criterios de calidad de las aguas 2
3. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridvertidas por las instalaciones de depuración con tratamiento secundario, distinguiendo entre los que vayan arealizarse a las zonas declaradas sensibles. Posteriormente con el Real Decreto 2116/1998 de octubre seintroducen las modificaciones técnicas necesarias para trasponer la Directiva de la UE 98/15/CE que modifica losanexos de la Directiva 91/271/CEE.A todo ello ha de sumarse la protección del sistema integral de saneamiento con que cuenta la ciudad de Madrid.Los vertidos líquidos al sistema integral de saneamiento se encontraban regulados en el Libro V de la OrdenanzaGeneral de Protección del Medio Ambiente Urbano, si bien se ha venido aplicando la Ley 10/1993, de 26 deoctubre, de la Comunidad de Madrid sobre Vertidos Líquidos Industriales al sistema integral de saneamiento,cuyos anexos han sido modificados por el Decreto 57/2005, de 30 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente yOrdenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, toda vez que la misma modificaba la ordenanza municipalEn definitiva, esta realidad jurídica precisa de la adaptación de la normativa municipal actualmente existente, a losrequisitos y preceptos establecidos en la normativa autonómica, una actualización que también se justifica en laregulación municipal del saneamiento interior de las viviendas y de conexión con la red de alcantarillado municipal,hoy definida en el Reglamento de Instalaciones Sanitarias de 1942.El Ayuntamiento de Madrid, que ha promovido en las últimas décadas muchas iniciativas relacionadas con laprotección del medio ambiente, quiere también ser impulsor en el ámbito urbano de esta nueva cultura del agua.Por ello, ha desarrollado la presente ordenanza municipal, en la que se recogen las medidas susceptibles deregulación, en el ámbito de su competencia, que permitan avanzar en un uso más sostenible del agua en laciudad.TÍTULO I Título preliminarCAPÍTULO I. ObjetoArtículo 1. Objeto y habilitación legal1. Esta ordenanza tiene por objeto establecer, en el marco de las normativas europea, nacional y de la Comunidadde Madrid, el régimen jurídico de la gestión del agua en la ciudad de Madrid, fomentando el uso racional de losrecursos hídricos, el aprovechamiento de recursos alternativos y la protección de las redes de abastecimiento y desaneamiento y del sistema de depuración.2. De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, con carácter general las conductas reguladas por estaordenanza cumplirán las normas y demás disposiciones vigentes. En particular, y por su especial vinculación conla materia objeto de la regulación, son de especial relevancia:a) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.b) El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas.c) La Ley 10/1993, de 26 de octubre, de Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.d) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.e) La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.f) Las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.Artículo 2. ObjetivosEl objetivo general de esta ordenanza es la gestión eficiente de los recursos hídricos en la ciudad de Madrid, paraobtener un alto nivel de protección del medio ambiente y dotar a la Administración Municipal de los sistemas deintervención y control necesarios para garantizar que la gestión del agua se realiza de acuerdo con los siguientesobjetivos:a) Asegurar a largo plazo la cantidad y calidad de suministro a los ciudadanos, promoviendo el ahorro y laeficiencia en el consumo de agua con la aplicación de las mejores tecnologías disponibles. 3
4. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridb) Promover la reducción del consumo de agua y asegurar su control para los distintos usuarios.c) Fomentar y regular la utilización de recursos hídricos alternativos para aquellos usos que no requieran aguapotable.d) Fomentar la eficiencia en el uso del agua en las actividades industriales, comerciales y de servicios.e) Determinar las medidas para una gestión eficaz de los recursos hídricos que deben incluirse en losinstrumentos urbanísticos.f) Fomentar la concienciación y sensibilización ciudadanas sobre el uso racional del agua.g) Aumentar el control sobre el riego de zonas verdes públicas y privadas con el fin de optimizar el consumo deagua y conseguir así un uso más racional de los recursos hídricos.h) Regular los vertidos a recoger por el saneamiento municipal y establecer los criterios necesarios para laprotección del mismo contra vertidos nocivos para la red de alcantarillado y/o los procesos de depuración.i) Regular las condiciones aplicables al sistema de saneamiento preservando su integridad estructural y funcional,con el objetivo de permitir su uso como servicio público, conduciendo las aguas residuales y pluviales hasta lasestaciones depuradoras para su tratamiento.CAPITULO II. Disposiciones de carácter generalArtículo 3. CompetenciaLa determinación del órgano ambiental competente se efectuará de conformidad con la organización de losservicios administrativos y el régimen de delegación de competencias que se establezca a través de los Decretosdel Alcalde y Acuerdos de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid.Artículo 4. DefinicionesA efectos de la presente ordenanza se entenderá por:a) Absorbedero o imbornal: es el elemento de la red cuya función es la de recoger las aguas pluviales y deescorrentía para su encauzamiento al sistema de saneamiento.b) Acometida a la red de alcantarillado: es el conducto que transporta las aguas generadas en un inmueble o fincadesde el pozo interior hasta el colector municipal.c) Acometida de la red de abastecimiento: es el conducto que transporta el agua de abastecimiento hasta elinterior de un inmueble para suministro de agua potable al edificio.d) Agua depurada: es toda aquella agua residual que ha sido sometida a un proceso de depuración, hasta nivel detratamiento secundario como mínimo y cuya calidad cumple los requerimientos establecidos en la Directiva91/271/CEE.e) Aguas de escorrentía: son aquellas que, sin ser de lluvia, son recogidas por los absorbederos. Corresponden aaguas procedentes de riegos y baldeos viarios.f) Aguas grises: son las aguas residuales domésticas procedentes de lavabos, bañeras, duchas y lavadoras,quedando excluidas las de lavaplatos, fregaderos e inodoros.g) Aguas negras: son las constituidas total o parcialmente por aguas residuales domésticas provenientes delavaplatos, fregaderos e inodoros.h) Aguas pluviales: son aquellas aguas recogidas en la red de drenaje superficial, durante los fenómenos de lluviaantes de llegar a mezclarse con las aguas negras. 4
5. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridi) Agua potable: es el agua captada y tratada cuya calidad cumple los criterios establecidos en la normativaespecífica para las aguas destinadas al consumo humano.j) Aguas residuales: son todas aquellas aguas que ya han sido utilizadas, habiendo incorporado a las mismas unadeterminada carga contaminante que transportan.k) Aguas residuales industriales: aguas residuales procedentes de locales utilizados para cualquier actividadcomercial o industrial que no sean aguas residuales domésticas ni de escorrentía pluvial.l) Aguas residuales urbanas: son las aguas procedentes de las zonas de vivienda y de servicios, generadasprincipalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas. Las aguas procedentes de edificios olocales comerciales o de servicios se considerarán asimilables a urbanas cuando cumplan los criterios de calidadestablecidos en el artículo 47.m) Agua reciclada: es el conjunto de aquellos caudales que, en una instalación, son conducidos de nuevo para serutilizados en el mismo proceso en el que han sido utilizados anteriormente.Es practicado habitualmente en industrias, y siempre en la misma instalación o por el mismo usuario.n) Agua regenerada: es toda agua residual depurada que ha sido sometida a un tratamiento complementario(tratamiento de regeneración) que permite obtener una calidad adecuada para su posterior reutilización.ñ) Bienes de dominio público: aquellos bienes destinados al servicio y uso público, tales como obras hidráulicas,fuentes y estanques, sus aguas y demás obras públicas de aprovechamiento y utilización generales, cuyaconservación y policía sean competencia del Ayuntamiento de Madrid.o) Bienes patrimoniales: aquellos bienes del Ayuntamiento de Madrid que no tengan la consideración de bienes dedominio público.p) Boca de riego: toma de agua instalada en espacios públicos conectada a la red de abastecimiento, provista deuna válvula y una apertura que permite acoplar una manguera para el suministro de agua para usosexclusivamente municipales.q) Colectores: son aquellos conductos de la red de saneamiento cuya misión es recoger las aguas procedentes delas acometidas y absorbederos.r) Ecosistema acuático urbano: comunidad de organismos que interaccionan entre sí y con el medio acuáticourbano en el que viven.s) Efluente: es aquel caudal de agua residual, que ha sufrido ya un tratamiento de depuración.t) Estación depuradora de aguas residuales: unidad compuesta por instalaciones, estructuras o mecanismos quepermitan una depuración por métodos físicos, físico-químicos, biológicos o alternativas tecnológicas similares delagua residual.u) Estanque: toda instalación hidráulica ornamental que no disponga de surtidores ni elementos ornamentales deagua en movimiento.v) Estanque de tormenta: infraestructura hidráulica vinculada a la red de saneamiento dedicada a la retención deaguas residuales para su posterior depuración.w) Fuente: toda instalación hidráulica ornamental que disponga de surtidores o elementos de agua en movimiento,así como las fuentes bebedero cuyo uso normal es el suministro de agua a los ciudadanos para tal fin.x) Hidrante: Sistema de abastecimiento de agua para uso exclusivo del Servicio de Extinción de Incendios y otropersonal debidamente autorizado.y) Influente: es aquel caudal de agua residual que va a entrar en un tratamiento de depuración para reducir sucarga contaminante. 5
6. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridz) Instalación hidráulica ornamental: toda instalación que consta de un receptáculo o vaso lleno de agua y cuyouso normal es el de servir como elemento ornamental.aa) Obra hidráulica: bienes que tengan naturaleza inmueble destinados a la captación, extracción,almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas, así como el saneamiento,depuración, tratamiento y reutilización de las aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial deacuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes y la protección frente avenidas, talescomo presas, embalses, canales de acequias, azudes, conducciones y depósitos de abastecimiento apoblaciones, captación y bombeo, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, instalaciones desaneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, diques yobras de encauzamiento y defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones necesarias para la proteccióndel dominio público hidráulico.bb) Pretratamiento: es el conjunto de los procesos de depuración de cualquier tipo, realizados de forma previa alvertido de agua residual a la red de saneamiento, cuya finalidad es adecuar la calidad del efluente obtenido a laexigida por la normativa vigente en función del punto de vertido.cc) Pozos de registro: son los medios de acceso a los elementos de la red de saneamiento, para la inspección,limpieza, mantenimiento y conservación de los mismos.dd) Reutilización: es la aplicación de agua regenerada previamente, transportada a su lugar de aplicación porinfraestructuras construidas al efecto, manteniendo la calidad de agua adecuada según la legislación vigente paralos distintos usos previstos.ee) Sistema integral de saneamiento: Conjunto de infraestructuras públicas de saneamiento que comprendealguno de los elementos siguientes: red de alcantarillado, colectores, emisarios, instalaciones correctoras decontaminación o estaciones depuradoras de aguas residuales, cualquiera que sea el tipo de técnica utilizada ycuyo objeto sea recoger, transportar y depurar las aguas residuales para devolverlas a los cauces públicos en lasmejores condiciones, compatibles con el mantenimiento del medio ambiente, particularmente en lo que se refiereal recurso hidráulico.ff) Sistema separativo: es aquella red de saneamiento diseñad para el transporte diferenciado de aguas residualesy pluviales.gg) Sistema unitario: es aquella red de saneamiento diseñada para el transporte conjunto de las aguas residualesy pluviales.Artículo 5. Uso incorrecto o negligente del agua1. Quedan expresamente prohibidas las prácticas que supongan un uso incorrecto o excesivo del agua, enparticular la negligencia en la reparación inmediata de fugas en las acometidas, la falta de control, mantenimientoo el incorrecto uso de hidrantes y de sistemas de riego o cualquier otra actividad que dé lugar al vertidoincontrolado de agua en la vía pública o al terreno.2. El uso fraudulento de hidrantes o bocas de riego para fines particulares u otros no permitidos por la legislaciónvigente será objeto de vigilancia por los agentes del Cuerpo de Policía Municipal, así como por los servicios deinspección dependientes del Área de Gobierno competente en materia de medio ambiente, pudiendo dar lugar losincumplimientos que se denuncien a la incoación de expediente sancionador.3. Asimismo, cualquier ciudadano puede poner en conocimiento de los servicios municipales o de los agentes dela autoridad los usos fraudulentos del agua y demás circunstancias a que se refiere el presente artículo.Artículo 6. Acometidas a la red de abastecimiento1. Todo edificio residencial, industrial, dotacional o de uso terciario habrá de tener acometidas individualizadas a lared de abastecimiento, sujeta a las correspondientes autorizaciones administrativas. Queda prohibido realizar 6
7. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridconexiones a la acometida de otro usuario o permitir que otro usuario haga conexiones a la propia.2. Todos los propietarios de los inmuebles y/o usuarios del servicio de agua deben colaborar en el mantenimientode sus acometidas y redes interiores de distribución en buen estado de conservación y protegidas de su deterioro.TÍTULO II . De la gestión de la demandaCAPÍTULO I. Planeamiento urbanístico y nuevos desarrollos urbanosArtículo 7. Fomento del uso de recursos hídricos alternativos en el planeamiento urbanístico1. Con carácter general, los instrumentos de planeamiento de desarrollo contendrán medidas para la utilización derecursos hídricos alternativos, estableciendo sistemas de captación, almacenamiento y tratamiento de las aguasde lluvia en los edificios, en vías urbanas y aparcamientos y en campos y pistas deportivas.2. Así mismo, todos los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo deberán recoger las instalacionesnecesarias para abastecerse de la red municipal de reutilización de aguas en los usos previstos en estaordenanza, y en caso contrario, contendrán una justificación técnica y/o económica que motive la falta deincorporación al suministro de esta red.3. Toda promoción de edificios destinados a actividades económicas, equipamiento o residencial que disponga dezonas ajardinadas de una superficie de 5.000 m2 o superior, deberá incorporar, en la fase de proyecto, un estudiode viabilidad de una instalación comunitaria de reutilización, reciclado o aprovechamiento de aguas para riego,que incluya una descripción detallada de las instalaciones y equipos técnicos empleados y los ahorros de aguaconseguidos. En relación con dicho estudio y, con carácter previo a la concesión de la licencia urbanística, elórgano ambiental competente emitirá informe vinculante, en el que estará incluida la valoración de su viabilidadtécnica.4. La incorporación de un sistema de reciclado de aguas grises o de aprovechamiento de aguas pluviales porparte de cualquier vivienda o comunidad de viviendas deberá realizarse con el informe favorable por parte delórgano municipal con competencia ambiental, previamente a la consecución de la correspondiente licenciaurbanística.5. En los mencionados estudios de viabilidad se incluirán los caudales a emplear y su sistema de medición juntocon una descripción de las instalaciones, materiales, tratamientos y controles necesarios para garantizar la calidaddel agua, sin que se vea deteriorada en su almacenamiento y distribución.Artículo 8. Pavimentos porosos y aguas pluviales1. En todas las actuaciones de urbanización, incluidos los proyectos de urbanización de planeamiento, losproyectos de obra de urbanización de espacios libres públicos y los proyectos de edificación que incluyan eltratamiento de espacios libres de parcela, deberán utilizarse superficies permeables, minimizándose la cuantía depavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea estrictamente necesario. Estamedida será de aplicación en todos los espacios libres.Tienen la consideración de superficies permeables, entre otros, los pavimentos porosos como gravas, arenas ymateriales cerámicos porosos. La instalación de losetas, empedrados o adoquines ejecutados con juntas dematerial permeable tendrán también dicha consideración.2. Para las zonas ajardinadas se favorecerá la permeabilidad mediante la utilización de acolchados u otrastecnologías con el mismo fin. Todo ello con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactacióndel suelo.3. Sin prejuicio de las previsiones generales de los artículos anteriores, se establecen los siguientes mínimos:a) en las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie permeable.b) para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable. 7
8. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridc) para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.Los proyectos de urbanización deberán indicar el porcentaje de acabados permeables de la red de espacios libresdel suelo a urbanizar.Artículo 9. Control de la erosión y contaminación del agua en zonas en construcción y obras en la víapública1. En las zonas en construcción, que impliquen desarrollos urbanos de magnitud superior a 2500 m2 habrá deestablecerse un Plan de control de la erosión que incluya una adecuada gestión de las aguas de escorrentía, deconformidad con lo establecido en los Criterios de buenas prácticas que se describen en el Anexo I, de modo queminimice el arrastre incontrolado de materiales y la contaminación de los recursos hídricos.Cuando estas actividades estén sometidas a licencia, el Plan de Control de la erosión se aportará comodocumento para la obtención de la misma. Aquellas obras de urbanización previstas en el artículo 151.3 de la ley9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, no sometidas a licencia urbanística, deberán entodo caso disponer y aplicar el Plan de control de la erosión en los supuestos anteriormente expuestos.2. Cuando las circunstancias cambien durante la fase de construcción, el Ayuntamiento de Madrid podrá exigirmedidas de control de la erosión adicionales a las contempladas en los correspondientes planes.CAPÍTULO II. Medidas en usos residenciales, de oficinas y otros edificios de uso públicoArtículo 10. Contadores de agua1. Cada vivienda, local establecimiento o unidad de consumo susceptible de individualización deberá disponer deun contador individual de agua por cada vivienda, local, establecimiento o unidad de consumo susceptible deindividualización.2. Las viviendas y unidades ya existentes dispondrán de un plazo máximo de adaptación de tres años a contardesde la entrada en vigor de la presente ordenanza.3. Cuando los edificios de viviendas cuenten con un sistema de agua caliente centralizada deberá instalarse,además, un contador individual de agua caliente.4. Para las viviendas de nueva construcción se establecerá como máximo una distancia de 15 metros entre loscalentadores de agua individuales y los grifos.5. En las nuevas viviendas si disponen de zonas verdes ajardinadas, deberá instalarse un contador de agua quecontrole el consumo en el riego de sus zonas verdes. Las viviendas ya existentes, con zonas verdes ajardinadas,dispondrán de un plazo máximo de adaptación de tres años a contar desde la entrada en vigor de la presenteordenanza.6. En todas las piscinas se instalará un contador independiente que permita controlar el volumen de agua aportadaal vaso, no debiendo incluir ningún otro servicio.Artículo 11. Instalación de elementos de fontanería para reducción de consumos en nuevas edificaciones1. Para todo inmueble de nueva construcción, cualquiera que sea su uso, será obligatoria la instalación desistemas de fontanería economizadores de agua o de reducción de caudal en grifos, duchas y cisternas.2. Los grifos habrán de estar equipados con dispositivos economizadores de agua de modo que, para una presiónde 2,5 kg/cm2, el caudal máximo suministrado sea de 6 litros / minuto. En ningún caso el caudal aportado por losgrifos podrá ser superior a 10 litros / minuto.3 Las duchas incluirán obligatoriamente economizadores de chorro o similares y un sistema de reducción decaudal de modo que, para una presión de 2,5 kg/cm2, el caudal máximo suministrado sea de 10 litros/minuto. 8
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID madrid4. En los inodoros, el mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas será tal que permita consumirun volumen máximo de 6 litros por descarga y dispondrá deun dispositivo de interrupción de la misma o de un sistema doble de pulsación.Artículo 12. Dispositivos de eficiencia en otras edificaciones1. En los edificios de oficinas, hoteles y otros edificios de uso público será obligatoria la instalación detemporizadores en los grifos o bien de griferías electrónicas en las que la apertura y cierre se realiza mediantesensores de presencia que permitan limitar el volumen de descarga a un litro.2. Las duchas de estos edificios deberán disponer de griferías termostáticas de funcionamiento temporizado. Losinodoros deberán estar dotados de grifería de tiempo de descarga temporizado de tipo fluxor o similar y losurinarios de grifería automática con accionamiento a través de sensor de presencia.En todos los casos se ajustarán los volúmenes de descarga a valores mínimos, pero garantizando siempre elcorrecto funcionamiento.3. En los nuevos inmuebles esta medida tendrá carácter obligatorio y, en los ya existentes, se establece un plazomáximo de un año para el inicio de las adaptaciones.Artículo 13. Viviendas ya existentesPara los edificios de viviendas existentes con anterioridad a la aprobación de la presente ordenanza en los quevaya a hacerse una reforma o rehabilitación, será preceptiva la instalación de los dispositivos indicados en losartículos anteriores para el otorgamiento de la oportuna licencia.Artículo 14. Información a los usuarios1. En el momento de la adquisición o arrendamiento o cualquier otro uso de un inmueble, el promotor, el vendedoro, en su caso, el arrendador facilitará a los usuarios la información sobre los dispositivos de ahorro de aguainstalados en el mismo, así como las instrucciones operativas necesarias para el ahorro de agua y el correctofuncionamiento y mantenimiento de los sistemas.2. En las memorias de calidades de las nuevas viviendas será obligatorio dar información detallada a los usuariosde la existencia de estas tecnologías.CAPÍTULO III. Riego de parques, jardines y zonas verdesArtículo 15. Parques y jardinesA los efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se entenderá por:a) Jardines: aquellas zonas con plantaciones cuya superficie total sea inferior a una (1) hectárea.b) Parques: aquellas zonas con plantaciones cuya superficie sea mayor o igual de una (1) hectárea.c) Otras zonas verdes y espacios ajardinados: aquellas superficies o elementos no comprendidos en lasdefiniciones anteriores, para cuyo mantenimiento sea preciso el riego.Artículo 16. Utilización de recursos hídricos alternativosPara el riego de parques, jardines y zonas verdes será prioritaria la utilización de aguas pluviales y/o aguasregeneradas, salvo lo dispuesto en el art. 25 de la presente ordenanza, en relación con campos de golf.Las instalaciones antes citadas cumplirán los requisitos establecidos en el Título V, así como las especificacionesy normas de uso marcadas por el órgano competente municipal a tal efecto.Artículo 17. Aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño y mantenimiento de zonas verdes 9
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridEn el diseño y mantenimiento de zonas verdes urbanas habrán de tenerse en cuenta los Criterios de sostenibilidaden el diseño de zonas verdes urbanas que se recogen en el Anexo II de la presente ordenanza.Artículo 18. Selección de especies vegetales1. En el diseño, remodelación y ejecución de proyectos de nuevas zonas verdes públicas o privadas, habrán deutilizarse especies autóctonas o alóctonas adaptadas al entorno y condiciones ambientales de Madrid. Estasespecies vegetales habrán de ocupar como mínimo un 80 % de la superficie de la zona vegetada.2. Se limitará la superficie de pradera, priorizando la utilización de plantas tapizantes en su lugar, así como deespecies de bajos requerimientos hídricos y adaptadas a la climatología de la ciudad de Madrid. Esta medida esaplicable a parques y jardines de nueva construcción, así como a los sometidos a renovación.Artículo 19. Limitaciones de superficies vegetales con elevado consumo de agua1. En el diseño y remodelación de parques, jardines y zonas verdes la distribución de especies se hará siguiendocriterios de agrupación según requerimientos hídricos, concentrando el volumen de riego donde es necesario,siempre que el diseño lo permita.2. En los casos indicados en el apartado anterior, la siembra de césped quedará sometida a las siguienteslimitaciones:a) En los jardines, la zona de césped será igual o inferior al 20 % de su superficie.b) En los parques menores de 10 hectáreas, la superficie de césped será menor o igual al 20 % del total y del 10% como máximo cuando excedan esta superficie.c) No podrá instalarse césped ni otras especies tapizantes de alto consumo de agua en bandas de menos de 3metros de ancho.Artículo 20. Sistemas de riego1. Las nuevas zonas verdes, tanto públicas como privadas, cuya extensión sea superior a 150 m2, incluiránsistemas de riego que fomenten el ahorro y la eficiencia en el uso del agua y como mínimo:a) Programadores y sensores de lluvia o de humedad.b) Aspersores de corto alcance en las zonas de pradera.c) Riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles.2. En las restantes se establece un plazo máximo de dos (2) años para el inicio de las actuaciones necesariaspara la adaptación de los sistemas a los requisitos de la presente ordenanza, y un plazo máximo de tres (3) añospara la adaptación total de las mismas.3. Queda prohibido alterar o dañar los programadores y demás mecanismos o sistemas empleados para riego,modificar la orientación de los aspersores, así como cualquier otra acción sobre estos dispositivos que pudierarepercutir negativamente en su operación y correcto funcionamiento, en particular, en lo que se refiere a sueficiencia en el uso del agua.Artículo 21. Limitación del caudal máximo de riegoLos jardines y parques de uso público o privado de nueva construcción y los reformados se proyectarán yejecutarán de modo que las dosis de riego referidas a su superficie total sean las siguientes:a) Diaria: inferior a 1,8 litros/m2b) Anual: inferior a 2500 m3/haArtículo 22. Limitación de horarios de riego 10
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridDurante los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, no estará permitido el riego entre las 10 y las 20 horas.Para las zonas verdes de titularidad municipal podrá autorizarse el riego por el titular del órgano competente enmateria de medio ambiente cuando razones técnicas u operativas así lo justifiquen.Artículo 23. Situaciones de sequía1. En caso de sequía declarada por la Comunidad de Madrid, en cualquiera de sus fases, con carácter temporal,se podrán extender las dosis de riego establecidas en el artículo 21 a los parques y jardines existentes cualquieraque sea su titularidad.2. Así mismo, en situaciones declaradas de sequía o en períodos de escasez de recursos hídricos, elAyuntamiento de Madrid podrá imponer restricciones de riego de zonas verdes, públicas o privadas.Artículo 24. ExcepcionesSe exceptúan de lo establecido en los artículos 19 y 21 los parques y jardines históricos, los declarados bienes deinterés cultural, así como los dedicados a la docencia o a la investigación científica y técnica, cuando la práctica deestas medidas comprometa las condiciones de protección de los mismos.Artículo 25. Campos de golf1. Para los campos de golf, se establece la obligatoriedad de realizar el riego de las zonas verdes de lasinstalaciones destinadas a la práctica de este deporte con agua regenerada, siempre que exista disponibilidad deeste recurso a través de la red municipal de agua regenerada, y/o mediante sistemas de aprovechamiento deaguas pluviales u otros recursos hídricos alternativos al agua de la red de abastecimiento. Serán de aplicacióntodas las especificaciones y normas de uso referidas a reutilización de aguas regeneradas y aprovechamiento depluviales indicadas para el riego de zonas verdes.2. Para los campos de golf ya existentes, se establece un plazo de dos años para la modificación de susinstalaciones para adaptarlas al riego con aguas pluviales o con aguas regeneradas, cuando exista accesibilidad ala red de agua regenerada municipal.Transcurrido el plazo indicado en este apartado, queda prohibido, en todo caso, el riego de las zonas verdesdestinadas a la práctica del golf, en cualquiera de sus modalidades, con agua procedente de la red deabastecimiento de agua destinada al consumo humano.3. Los titulares de campos de golf ya existentes o los promotores de nuevos campos, deberán elaborar un Plan degestión sostenible del agua que deberán presentar ante el órgano ambiental competente para su aprobación, conobjeto de minimizar el consumo de agua en sus instalaciones. Estos planes serán vinculantes para el titular de laactividad y contemplarán como mínimo los siguientes aspectos:a) Evaluación de las características del suelo y potencial modificación para aumentar su capacidad de retención deagua y minimización de pérdidas por evaporación.b) Limitación de las zonas de césped y de plantación de especies con elevados consumos de agua a lascompatibles con el normal desarrollo del juego.c) Optimización de los sistemas de riego y sustitución, en su caso, por otros más eficientes en cuanto a suconsumo de agua.d) Empleo de recursos hídricos alternativos, en particular agua regenerada de la red municipal y aprovechamientode aguas pluviales.e) Establecimiento de un programa eficiente de riegos, limitando el horario de irrigación durante los meses de junioa septiembre, ambos inclusive, a las horas con menor irradiación solar.f) Programa de ahorro y eficiencia de uso de agua en edificaciones e instalaciones anexas. 11
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID madrid4. El titular de un campo de golf deberá realizar, con periodicidad anual, una auditoría que permita evaluar elestado de las instalaciones en lo que se refiere al uso del agua, la eficacia de las medidas previstas en el Plan deGestión sostenible del agua así como los ahorros conseguidos.La citada auditoría será realizada por una empresa o entidad especializada en ese campo.5. El Plan de gestión sostenible de agua habrá de revisarse cada tres (3) años, como mínimo, y estará, junto conlos informes de las auditorías realizadas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, a disposición de losservicios técnicos de inspección del Ayuntamiento de Madrid, cuando así se requiera.6. Para la obtención de las autorizaciones precisas en el caso de nuevos campos de golf será preceptiva lapresentación del plan de gestión sostenible del agua. En los ya existentes, se establece un plazo de un (1) año apartir de la entrada en vigor de la presente ordenanza para elaborar dicho plan y de dos (2) años para larealización de la primera auditoría a que se refiere el apartado 4.CAPITULO IV. Medidas de ahorro de agua específicas para los sectores industrial, dotacional y deserviciosArtículo 26. Grandes consumidores1. Todos los establecimientos industriales, comerciales o de servicios cuyo consumo de agua sea igual o mayor a10.000 m3 anuales, deberán disponer de un Plan de gestión sostenible del agua que contenga las proyeccionesde uso, la identificación de áreas para la reducción, reciclado, reutilización de agua o aprovechamiento de aguaspluviales y las medidas de eficiencia a aplicar, en el que se especifiquen las metas de conservación y elcronograma de actuaciones previsto.2. Dicho Plan tendrá una vigencia máxima de cuatro (4) años y habrá de presentarse ante el órgano municipal concompetencia ambiental para su aprobación.3. En los casos en que el Plan de gestión sostenible del agua exija su materialización a través de un proyecto dereutilización o aprovechamiento de aguas de aguas, dicho proyecto quedará sujeto a la aprobación por el órganoambiental competente.4. Las industrias no incluidas en los parámetros de los párrafos anteriores y que deseen reciclar sus aguas deproceso deberán obtener la consiguiente aprobación por parte del órgano ambiental competente.Artículo 27. Auditorías1. Los establecimientos citados en el artículo anterior deberán efectuar, con carácter bienal, una auditoría del usodel agua en sus instalaciones realizada por una empresa o entidad especializada en ese campo que incluirá, entodo caso, las medidas aplicadas en el uso eficiente del agua y el grado de cumplimiento del Plan de Gestiónsostenible del agua.2. El informe de dicha auditoría deberá ser presentado ante el órgano ambiental competente.3. Esta medida no será exigible a aquellas empresas adheridas con carácter voluntario al Sistema Comunitario deGestión y Auditoría Medioambiental (EMAS II), siempre que entre los objetivos del sistema se encuentren medidasde ahorro y reducción del consumo de agua.Artículo 28. Circuitos de refrigeración, climatización y calefacción para instalaciones domésticas,comerciales e industrialesQueda prohibida la instalación de circuitos de refrigeración, climatización y calefacción abiertos, que no dispongande sistema de recirculación para recuperación de agua.Artículo 29. Lavado de vehículos y limpieza industrial1. Queda prohibida la limpieza de vehículos privados o pertenecientes a flotas de vehículos en instalaciones de 12
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridlavado ubicadas en centros comerciales, garajes, aparcamientos, estaciones de servicio u otros locales oinstalaciones industriales, propias o de terceros, mediante manguera convencional o sistemas similares queutilicen agua de la red de abastecimiento.2. El lavado de vehículos en las instalaciones y locales mencionados en el apartado anterior deberá realizarsemediante sistemas de alta presión temporizados que aseguren consumos de agua inferiores a 70 litros porvehículo o bien mediante sistemas autónomos de lavado móvil de vehículos de bajo consumo de agua.3. En las instalaciones de lavado automático de vehículos y otros servicios de limpieza industrial con agua deabastecimiento se establece la obligatoriedad de disponer de sistemas de reciclado de agua en sus instalaciones.4. Dichos sistemas de reciclado de agua serán preceptivos en las nuevas instalaciones, debiendo formar parte delproyecto que se presente junto con la solicitud de licencia urbanística.5. En las instalaciones ya existentes, se establece un plazo máximo de dos (2) años para el inicio de lasactuaciones necesarias para la adaptación de las instalaciones a los requisitos establecidos en el apartado 1, y unplazo de tres (3) años para la adaptación total de las mismas. A los efectos de permitir la adaptación de estasinstalaciones a lo dispuesto en la presente ordenanza, solamente será necesario tramitar la modificación dela licencia cuando el alcance de las variaciones así lo exija en aplicación de la vigente Ordenanza de Tramitaciónde Licencias Urbanísticas.Artículo 30. Piscinas1. Se crea el registro municipal de piscinas dependiente del órgano ambiental competente.2. Las piscinas públicas y privadas habrán de cumplir los siguientes requisitos:a) Inscribirse en un registro municipal de piscinas, incluidas las unifamiliares.b) Realizar anualmente ensayos de estanqueidad y control de fugas. Para las piscinas de nueva construcción y lassometidas a reforma será obligatorio también certificado de garantía de estanqueidad emitido por el constructor ofabricante.c) Instalar elementos de fontanería eficiente como los contemplados en el art. 11 de esta ordenanza.3. En las piscinas públicas o privadas de nueva construcción, o en aquellas que sean sometidas a remodelación,se incorporarán las instalaciones necesarias para la aplicación de un tratamiento físico y químico continuado,incluso fuera de la temporada debaño, así como de recogida y reutilización del agua de las mismas en las condiciones sanitarias establecidas porla normativa específica de piscinas y, en su caso, los medios adecuados para el aprovechamiento del agua paraotros usos distintos del baño.Para las piscinas ya existentes, se establece un plazo máximo de dos años para el inicio de las actuacionesnecesarias para su adaptación a los requisitos previstos en el párrafo anterior y un plazo máximo de tres añospara la adaptación total de las mismas.4. En situaciones de sequía declarada o de escasez de recursos hídricos podrá restringirse el llenado de los vasoso el vaciado de los mismos en determinadas épocas, salvo que las condiciones higiénico-sanitarias así lo exijan.CAPÍTULO V. Fuentes, estanques e instalaciones hidráulicas ornamentales . SECCIÓN 1ª. Fuentes yestanquesArtículo 31. Uso de fuentes y estanques públicos1. El uso de fuentes y estanques públicos debe ser siempre manteniendo su carácter público, sin alterar suscondiciones higiénicas u ornamentales y sin alterar las instalaciones. 13
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID madrid2. En las fuentes públicas se instalarán dispositivos economizadores de agua.Artículo 32. Limitaciones y prohibiciones en fuentes y estanques públicosQueda prohibido:a) El baño en fuentes o estanques públicos, así como la utilización de sus aguas para el lavado de ropa u otrosutensilios, así como el aseo de animales o personas.b) Introducir en ellos cualquier tipo de animales, así como depositar objetos o sustancias en las fuentes yestanques públicos, ensuciarlas o alterar su estética o la calidad del agua.c) El acceso a los vasos de las fuentes públicas, trepar a las figuras y elementos existentes en ellas, así comoensuciarlas o dañarlas. Igualmente queda prohibido penetrar en las salas de máquinas de las fuentes públicas,que sólo estará permitido al personal autorizado.d) Extraer agua de las instalaciones hidráulicas ornamentales, así como provocar salpicaduras o alterar ladisposición de los surtidores, canales o juegos de agua, excepto para el Servicio de Extinción de Incendios.e) Manipular las instalaciones (eléctricas, fontanería, etc.) de las fuentes y estanques públicos.f) La conexión de mangueras a fuentes bebedero.g) La utilización de fuentes o estanques públicos para la práctica del modelismo salvo en los lugares que estéexpresamente autorizado por resolución del órgano municipal competente.Artículo 33. Actividades artísticas en fuentes y estanques públicos1. La realización de filmaciones cinematográficas o de televisión con miras a escenas figurativas, que requieran lacolocación y/o acarreo de enseres e instalaciones de carácter especial, cuando puedan afectar al normal uso yfuncionamiento de fuentes y estanques públicos requerirán informe favorable previo del órgano municipalambiental competente, pudiendo fijar en el mismo las condiciones de dicha realización.2. Las actividades artísticas de pintores, fotógrafos y operadores cinematográficos o de televisión no entorpeceránel uso normal de las fuentes y estanques públicos, ni afectarán a su integridad. En todo caso el desarrollo de estasactividades atenderá a las indicaciones que se efectúen por los agentes encargados de la vigilancia.Artículo 34. Actos en vías o espacios públicosCuando se autoricen actos en las vías o espacios públicos, las personas físicas o jurídicas autorizadas para larealización de dichos actos y, en su caso, los organizadores de dichos actos, deberán tomar cuantas medidassean necesarias para evitar que la afluencia de personas a estos lugares afecte al normal uso y funcionamiento defuentes y estanques públicos, así como a su integridad. SECCIÓN 2ª. Instalaciones hidráulicas ornamentalesArtículo 35. Agua procedente de recursos hídricos alternativos1. Las instalaciones hidráulicas ornamentales deberán disponer de un estudio de viabilidad, conformado por elórgano ambiental competente, para cubrir las posibles pérdidas, así como el llenado de la instalación con aguaregenerada o agua de drenaje procedente de la red de infraestructuras subterráneas de Madrid y otros pozos decaptación de aguas subterráneas.2. Dicho estudio deberá incluir, en todo caso, datos sobre la calidad del agua a utilizar, en particular en lo queconcierne a su contenido de nutrientes, al objeto de prevenir procesos de eutrofización en la lámina de agua.Artículo 36. Diseño y proyecto de nuevas instalaciones1. En el diseño y proyecto de nuevas instalaciones se tendrán en cuenta los criterios de sostenibilidad y ahorro deagua, tanto en cuanto a su suministro, como a su funcionamiento y mantenimiento. 14
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID madrid2. Queda prohibido el proyecto y construcción de instalaciones hidráulicas ornamentales con suministro continuode agua, cualquiera que sea su origen. Todas las instalaciones que estén diseñadas con agua fluente dispondránde sistema de recirculación.3. En los proyectos de nueva instalación se incluirá un informe de disponibilidad de suministro de agua en el quese preverá como última opción el suministro de la red de agua potable, justificando las razones por las que sedescartan otras opciones.4. Los diseños y proyectos de las instalaciones con un volumen de agua en su circuito hidráulico superior a 400m3 dispondrán de sistemas de tratamiento de sus aguas, adecuados a cada tipo de instalación, al objeto demantener la calidad del agua en condiciones aceptables, y reducir el número de vaciados para limpieza yreposición de agua del vaso que se deban realizar anualmente y para mantener los ecosistemasacuáticos-urbanos en las mejores condiciones posibles y dentro de los límites que la legislación vigente para cadacaso exija.5. Los rebosaderos y/o aliviaderos de superficie de la lámina de agua ornamental se diseñarán para evacuar elexceso de agua acumulada por el aporte pluvial directo o de escorrentías.6. En las instalaciones con vasos o depósitos en cascada y sistema de recirculación, el vaso o depósito de aguasabajo se diseñará con capacidad para retener el volumen de agua circulante por el sistema y una vez parado elmismo.7. En las instalaciones con elementos hidráulicos que puedan provocar la formación de aerosoles, se instalarándetectores de temperatura del agua, dosificadores automáticos de productos desinfectantes, con detectores denivel mínimo y máximo de cloro en el agua, que regulen la dosificación de desinfectante y un sistema de gestión ytransmisión de datos al centro de control municipal. Estas instalaciones se atendrán a lo dispuesto en la legislaciónvigente sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.8. A los efectos de adición de productos para el tratamiento y/o desinfección del agua se valorará el riesgo de queestos productos puedan degradar algún material de la instalación, sobre todo cuando de éstas que forme partealgún elemento monumental histórico, en cuyo caso deberá contar con el informe favorable del órgano municipalcompetente.Artículo 37. Funcionalidad de las nuevas instalaciones con surtidores1. Las nuevas instalaciones que se diseñen con surtidores o elementos de agua en movimiento, tendrán en cuentalos siguientes criterios:a) La altura de surtidores verticales de agua será menor que el setenta por ciento de la distancia que hay desde elpunto de la tobera de cada surtidor al borde más próximo del vaso de la instalación.b) Al objeto de minimizar las pérdidas de agua por evaporaciones y la formación de aerosoles, se prohíbensurtidores con toberas que funcionen con mezcla de agua-aire, o de chorro hueco con altura igual o superior a losseis metros; para las que utilicen este tipo de surtidores y altura menor de seis metros, la distancia definida en elpárrafo anterior, será menor del cincuenta por ciento.c) En surtidores inclinados hacia el interior del vaso se hará un estudio particularizado y adecuado a la clase detobera del surtidor, la inclinación del chorro y el caudal de agua impulsado, para garantizar una baja evaporaciónde agua y una producción reducida de aerosoles.d) Las instalaciones con surtidores o elementos hidráulicos como cascadas o que por su ubicación puedan, comoconsecuencia del viento, provocar que parte del agua de los surtidores, cascadas, etc. salga fuera del recinto delvaso, afectando a calzadas o zona exterior de la instalación, deberán disponer de un anemómetro de uno o dosescalones que, en función de la velocidad del viento, limite la altura del surtidor o corte el caudal fluyente en elúltimo escalón de regulación. 15
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridArtículo 38. Instalaciones en funcionamientoLas instalaciones hidráulicas ornamentales actualmente en servicio que no cumplan con las disposiciones de lapresente ordenanza, dispondrán de un plazo de dos (2) años para su adaptación. Previamente se elaborará unPlan de adecuación que contenga todas las modificaciones que sea preciso efectuar en las distintas instalaciones,el cual se someterá a la aprobación del órgano ambiental competente.Artículo 39. Recepción y gestión de las instalaciones hidráulicas ornamentalesLa recepción y puesta en servicio de este tipo de instalaciones así como su gestión y los criterios de sostenibilidadaplicables, deberán contar con informe favorable del órgano ambiental competente.Artículo 40. Vaciado de instalaciones hidráulicas ornamentalesCualquier actuación que implique el vaciado de la instalación deberá disponer de autorización del órganoambiental competente, a los efectos de hacer coincidir actuaciones de mantenimiento o conservación y minimizarel consumo de agua.CAPÍTULO VI. Baldeo de vialesArtículo 41. Obligatoriedad1. El baldeo de viales, tanto públicos como de instalaciones privadas, deberá realizarse con equiposeconomizadores de agua, quedando restringido el baldeo mediante manguera acoplada a hidrante o boca de riegoa aquellas zonas donde sea inviable el baldeo mecanizado, así como a aquellos casos en que sean precisasoperaciones especiales de limpieza de residuos con objeto de proteger la salud pública.2. El baldeo de forma eficiente debe ser llevado a cabo con una presión mínima de 10 Kp/cm2, siendo losconsumos máximos aceptables de agua de 2 litros/m2 para calles con un bajo grado de suciedad y de 4 litros/m2para calles con un alto grado de suciedad.Artículo 42. Baldeo de viales públicosPara el baldeo de viales municipales será obligatorio el uso de agua regenerada o procedente de otros recursoshídricos alternativos al agua potable, siempre que la configuración urbanística de la zona y la anchura de las callesasí lo permita y que el agua utilizada cumpla con los criterios de calidad sanitaria que garanticen una adecuadaprotección de la salud pública.CAPÍTULO VII. Otras disposicionesArtículo 43. Etiqueta de uso eficiente del agua1. El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer una etiqueta de uso eficiente del agua para productos relacionadoscon el consumo de agua. Los criterios para su concesión serán regulados en normativa específica. La etiquetatendrá carácter voluntario y el logotipo podrá exhibirse junto con el producto en las condiciones que seestablezcan en dicha normativa.2. Esta etiqueta se aplicará también a establecimientos del sector industrial o de servicios que hayan acreditadoun uso eficiente del agua tras la auditoría correspondiente. Los criterios para su concesión se regularán ennormativa específica. En particular, se valorará la implantación de sistemas de gestión medioambiental mediantela norma ISO 14001 o el Reglamento EMAS.Artículo 44. Incentivación económica de dispositivos ahorradores de agua en las viviendas1. Con objeto de fomentar la implantación de los dispositivos y elementos de fontanería más eficientes en lasviviendas, de sistemas de utilización de aguas pluviales para riego, y otras medidas que permitan el ahorro deagua, el Ayuntamiento de Madrid adoptará medidas de incentivación económica de su instalación en los hogares. 16
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID madrid2. Esta incentivación económica podrá extenderse a los sectores industrial, comercial y de servicios, con objeto defomentar la instalación de dispositivos de ahorro y eficiencia en estos sectores así como la implantación detecnologías o sistemas de reciclado o reutilización del agua en los usos propios de la actividad o en susinstalaciones, siempre que hayan quedado fehacientemente demostrados los ahorros de agua conseguidos.3. Dicha incentivación económica podrá hacerse a través de distintos mecanismos, como la creación de una líneade subvenciones parciales a la instalación de dispositivos y/o cualquier otro previsto en la normativa vigente. Lascondiciones de incentivación económica serán objeto de regulación específica.Artículo 45. Exacción en materia de gestión del medio hídricoMediante la correspondiente norma específica podrá establecerse una exacción en materia de gestión del mediohídrico urbano.TÍTULO III . De los vertidos líquidos a la red de saneamiento municipalCAPÍTULO I. Clasificación de las aguas residualesArtículo 46. Regulación de los vertidos1. Las normas contenidas en el presente Título, dirigidas a regular la calidad y condiciones de descarga decualquier vertido líquido a la red de saneamiento municipal, son de aplicación a toda edificación ubicada dentro deltérmino municipal de Madrid, cualquiera que sea el uso a que se destine.2. Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente norma los vertidos radiactivos que cuentan con legislaciónespecífica y cuyo control es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear.Artículo 47. Aguas residuales domésticas1. Se consideran aguas residuales domésticas las generadas como consecuencia de la actividad diaria de losindividuos que constituyen una población. Para tener la consideración de domésticas, la calidad tipo de dichasaguas se ajustará a los siguientes parámetros:pH: de 6,5 a 9,5 unidades de pHDBO5 < 350 mg/l de O2DQO < 700 mg/l de O2DQO/DBO5 £ 2SS < 320 mg/lAceites y grasas < 120 mg/lTemperatura < 30º C2. No deberán evacuarse con las aguas residuales domésticas sustancias tóxicas, nocivas o inhibidoras de losprocesos biológicos de depuración, ni tampoco aquellas que puedan dar lugar a gases o atmósferas tóxicas,nocivas, inflamables o explosivas al entrar en contacto con la red de saneamiento. En todo caso, la concentraciónde cada uno de estos elementos o compuestos químicos en el agua será inferior a los límites establecidos en elDecreto 57/2005, de 30 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Comunidadde Madrid, por el que se modifican los Anexos de la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid.3. Como norma general queda autorizado el vertido al sistema integral de saneamiento de todas las aguasresiduales domésticas, siendo responsable del mismo la persona física o jurídica que lo efectúe.Artículo 48. Aguas residuales industriales1. Se consideran aguas residuales industriales las procedentes de los procesos propios de la actividad de las 17
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridinstalaciones industriales e industrias que utilicen el sistema integral de saneamiento para la evacuación de susefluentes.2. Los efluentes que, aún procediendo de establecimientos industriales cumplan con los requisitos de calidadfijados en el artículo anterior, se considerarán asimilables a aguas residuales domésticas, a los efectos previstosen la presente ordenanza.CAPÍTULO II. Aguas residuales domésticasArtículo 49. Acometidas a la red de saneamiento1. Toda vivienda dispondrá de un sistema de evacuación de aguas residuales. Si se trata de zona urbanizada,dicho sistema estará conectado al saneamiento municipal a través de la acometida correspondiente.2. Si en la zona donde se ubique la vivienda se dispusiera de alcantarillado separativo, se establecerán dosacometidas independientes: una para aguas pluviales y otra para las aguas residuales.3. Cuando la edificación se encuentre en zona no urbanizada, y la red de saneamiento posible más próxima distemás de 80 m. de la vivienda, o su construcción suponga un coste desproporcionado debido a obstáculosnaturales, cruce con vías de comunicación o servicios públicos, se permitirán sistemas de depuración individualescon aplicación posterior del efluente al terreno, siempre que se cuente con la expresa autorización de laConfederación Hidrográfica del Tajo, organismo de cuenca competente.4. En el procedimiento de tramitación de licencia urbanística de nueva planta, con carácter previo a la concesiónde la licencia, será preceptivo el informe vinculante del servicio competente en materia de saneamiento. Lospromotores y contratistas de la obra que se pretenda ejecutar, deberán aportar, junto con la memoria del proyecto,un anejo de saneamiento, indicando las características de la red a construir, debiendo presentar asimismo,solicitud de autorización de acometida, previo al inicio de los trabajos.5. La Administración municipal podrá proceder, en cualquier momento, a la inspección de la acometida desaneamiento de toda finca situada en el término municipal de Madrid, al objeto de comprobar su estado ocondiciones de funcionamiento.6. Si, como consecuencia de esta inspección se detectaran anomalías que deban ser subsanadas por lapropiedad, se requerirá a la misma para que proceda a su reparación, fijando un plazo para la ejecución de lostrabajos.Artículo 50. Reducción de la contaminación en origen1. Queda prohibido el uso de trituradores para eliminar restos de comida con objeto de reducir en la medida de loposible la carga contaminante aportada a las aguas residuales domésticas y en particular la incorporación deproductos sólidos.2. Los disolventes, decapantes, restos de pintura, aceites minerales, gasolina u otros derivados del petróleo, ocualquier otra sustancia que no forme parte del uso doméstico habitual calificada por la legislación vigente comotóxica o peligrosa, tampoco podrán ser eliminados a través de la red de saneamiento, debiendo los usuariosdepositarlos un "Punto limpio".CAPÍTULO III. Aguas residuales industrialesArtículo 51. Regulación de los vertidosLa descarga de vertidos industriales a la red de saneamiento municipal se ajustará a lo previsto en la Ley 10/1993de la Comunidad de Madrid, de 26 de octubre, de vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamientoy sus normas de desarrollo.Artículo 52. Identificación industrial y solicitud de vertidos 18
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID madrid1. Las empresas que generen vertidos en cantidad superior a 22.000 m3/año, así como aquéllas que superen los3.500 m3/año y que, por su tipo de actividad, se encuentren incluidas dentro del Anexo 3 del Decreto 57/2005, de30 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, deberánpresentar en el Ayuntamiento de Madrid el documento de Identificación industrial y el de Solicitud de vertidos, quese incluyen como anexos III y IV, respectivamente, de la presente ordenanza.2. Las empresas que consuman menos de 3.500 m3/año y utilicen en su proceso industrial productos, líquidos osólidos, que deban ser eliminados a través de gestor autorizado, de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, deResiduos y normas de desarrollo, habrán de presentar también los documentos de Identificación industrial ySolicitud de vertidos.3. Las empresas no incluidas en los apartados 1 y 2 presentarán únicamente el documento de Identificaciónindustrial.4. Cuando, debido a las características de la red, las limitaciones establecidas en el apartado anterior no seansuficientes para garantizar el buen funcionamiento del servicio, el Ayuntamiento podrá requerir al titular del vertidola adopción de las medidas adicionales que permitan reducir la carga contaminante, hasta que ésta seaequivalente a la de los vertidos de aguas residuales domésticas. Para ello se hará la oportuna comunicación alusuario, al que se dará un plazo suficiente para la adecuación de sus instalaciones.5. La presentación de los impresos de Identificación Industrial y Solicitud de Vertidos cuando proceda, serárequisito indispensable para obtener la licencia de actividad.Artículo 53. Autorización de vertido1. El Ayuntamiento otorgará la autorización de vertido cuando las características del mismo se ajusten a lo previstoen la presente ordenanza y en la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid.2. La autorización de vertidos podrá establecer, en su caso, limitaciones relativas a las concentraciones máximas ymedias de los parámetros de contaminación, los caudales y horario de descarga, requisitos en cuanto a laadecuación de las instalaciones para la inspección y toma de muestra, programa de ejecución de las instalacionesde depuración y demás condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente ordenanza.3. En el caso de no ajustarse a las disposiciones contempladas en la presente ordenanza y en la Ley 10/1993 dela Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento podrá denegar la autorización del vertido.Artículo 54. Validez de la autorización1. La autorización de vertido tendrá un periodo de validez de cinco años, transcurrido el cual deberá ser renovada,para lo que se requerirá la presentación de la documentación señalada en el artículo 52.2. La autorización deberá renovarse, en todo caso, cuando se produzcan los siguientes supuestos:a) cuando haya cambiado la propiedad o nombre de la razón social.b) cuando se realicen modificaciones en los sistemas de producción que varíen la calidad del vertido o el consumode agua.Artículo 55. Cese de actividadCuando se produzca el cese de la actividad se comunicará al órgano ambiental competente en un plazo nosuperior a tres meses del cese del vertido.Artículo 56. Comunicación de autorizaciones de vertidoEl Ayuntamiento de Madrid comunicará a la Consejería competente en materia de medio ambiente de laComunidad de Madrid las autorizaciones concedidas, así como las modificaciones de las mismas.CAPÍTULO IV. Tipo de vertidos industriales 19
20. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridArtículo 57. Clasificación de vertidos industrialesLos efluentes generados por las industrias se clasifican en vertidos prohibidos y vertidos tolerados.Artículo 58. Vertidos prohibidosSon vertidos prohibidos los incluidos en el anexo I del Decreto 57/2005, de 30 de junio, de la Consejería de MedioAmbiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, por el que se modifican los anexos de la Ley10/1993.Artículo 59. Vertidos tolerados1. Son vertidos tolerados todos lo que no se encuentren contemplados en el artículo anterior, si bien se establecenunas limitaciones generales, cuyos valores máximos instantáneos de los parámetros de contaminación, seincluyen en el anexo II del Decreto 57/2005, de 30 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación delTerritorio de la Comunidad de Madrid, de 30 de junio, por el que se modifican los anexos de la Ley 10/1993.2. En todo caso queda prohibida la dilución para conseguir niveles de concentración que posibiliten su evacuaciónal sistema integral de saneamiento.Artículo 60. Caracterización del vertidoTodas las industrias que estén obligadas a solicitar autorización de vertido según la presente normativa,presentarán junto con dicha solicitud, una caracterización del efluente en el momento que, a criterio del órganoambiental competente, sea el más representativo del vertido de la actividad industrial. Los análisis necesarios parala caracterización del vertido serán efectuados por un laboratorio acreditado.Artículo 61. Pretratamiento de los vertidosSi el resultado de dicha caracterización indicara que se sobrepasan los límites establecidos en el anexo II delDecreto 57/2005 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, laempresa solicitante deberá presentar un estudio de tratamiento previo ante el órgano ambiental competente delAyuntamiento de Madrid, donde consten como mínimo los siguientes datos:a) caudal a tratar y proceso industrial que lo genera.b) composición del agua bruta antes del tratamiento.c) características del tratamiento de depuración propuesto, indicando: caudales tratados, procesos empleados,diagrama de la instalación, tiempos de retención en cada proceso, rendimientos esperados y calidad del efluente,reactivos empleados, características de los lodos producidos y procedimiento de eliminación final de los mismos,plazo de ejecución así como cualquier otro dato que permita evaluar la efectividad de la solución propuesta.Artículo 62. Plazos1. El plazo para la presentación de dicho estudio será de tres (3) meses, contados a partir del momento en que elórgano ambiental competente comunique al interesado la obligación de realizar pretratamiento de los vertidos.Durante dicho periodo, y hasta que se normalice la situación, el Ayuntamiento podrá restringir aquellos procesosindustriales que considere generadores de contaminación o incluso prohibir totalmente el vertido, cuando puedanproducirse situaciones de inminente gravedad como consecuencia de los vertidos.2. En el plazo de tres (3) semanas desde la presentación del estudio indicado en el artículo 61, el Ayuntamientoinformará la solicitud, estableciendo, en su caso, las medidas necesarias y fijando el nuevo plazo para la ejecucióny puesta en marcha de la instalación. Una vez comprobado el buen funcionamiento de la misma, se expedirá lapreceptiva autorización de vertido.3. La empresa autorizada vendrá obligada a mantener en funcionamiento las instalaciones de pretratamiento, asícomo a disponer de los elementos de control y análisis periódicos que se indiquen en la autorización. 20
21. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridArtículo 63. Vertidos accidentales1. Si durante el funcionamiento de la industria se produjera un vertido accidental, o un fallo en las instalaciones detratamiento previo, que provoque una calidad de vertido no autorizada, la empresa tomará las medidas adecuadaspara minimizar el daño, y dará comunicación inmediata del suceso al órgano ambiental competente delAyuntamiento de Madrid, así como a la Comunidad de Madrid.2. En las 48 horas siguientes al suceso, presentará un informe detallado de lo ocurrido, medidas tomadas paracontrolarlo y posibles acciones para evitar su repetición, ante el órgano ambiental competente del Ayuntamientode Madrid y ante la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Comunidad de Madrid.3. En todo caso y, sin perjuicio de las sanciones en que pudiera incurrir, la industria que produzca un vertidoaccidental incontrolado, vendrá obligada al abono de las indemnizaciones por daños y perjuicios establecidas porla legislación vigente.Artículo 64. Asociaciones de usuarios1. Cuando varias industrias se agrupen en un mismo inmueble o zona industrial, se podrá efectuar el vertidoconjunto de todas ellas en las mismas condiciones que si se tratara de una sola. En tal caso podrá constituirse unaasociación de usuarios, sin perjuicio de que la responsabilidad de las características del vertido y de los daños quepudieran producirse corresponderá, tanto a la asociación de usuarios como a cada uno de ellos solidariamente. Seprocederá del mismo modo si se optara por establecer un pretratamiento común para varios usuarios.2. Cada usuario presentará el documento de Identificación Industrial de forma independiente, haciendo constar enla misma la circunstancia de la asociación.CAPÍTULO V. Redes de evacuación de aguas residuales industrialesArtículo 65. Red interior de saneamiento1. Las industrias de nueva implantación, las ya existentes, así como las que efectúen modificaciones en loslocales, cuando sea técnicamente factible, deberán disponer de una red de saneamiento interior para aguasdomésticas y pluviales y otra independiente para las aguas de proceso, de forma que éstas últimas puedan sertratadas separadamente, si fuera necesario.Se establece un plazo máximo de dos (2) años para que las industrias existentes inicien las actuacionesnecesarias para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y de tres (3) años para la adaptación totalde las mismas.2. Ambas redes se unirán, después del último punto de incorporación de vertido, en una arqueta común anterior alinicio de la acometida.3. En el diseño de la red interior de saneamiento de las aguas de proceso, se instalarán válvulas o depósitos deretención que permitan evitar, en caso de derrame accidental, la llegada de los productos vertidos a la red desaneamiento municipal.Artículo 66. Arqueta de control1. Las aguas de proceso deberán contar con un punto de toma de muestra posterior al tratamiento y antes deunirse a la red de saneamiento municipal.2. Antes de la acometida, y aguas abajo de la última incorporación de caudales, se establecerá una arqueta decontrol de fácil acceso desde el exterior, situada a ser posible fuera del inmueble, en terrenos de la propia industriay sin afectar a la vía pública. Esta arqueta quedará claramente identificada y deberá cumplir, en cuanto a forma ydimensiones lo establecido en el Anexo 5 de la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid.3. Excepcionalmente, cuando la magnitud o potencial peligrosidad de la industria lo aconseje, y previa autorización 21
22. AYUNTAMIENTO DE MADRID madriddel servicio municipal competente, podrá situarse la arqueta de control en terreno de uso público, ante laimposibilidad de cumplir con lo estipulado en el apartado anterior. Cuando se den estos supuestos, se colocaráuna tapa de fundición con resistencia adecuada al peso que deba soportar por el tráfico (personas o vehículos), ydispondrá de un sistema de cierre que impida la manipulación por personal no autorizado. En todo caso laresponsabilidad del mantenimiento de la misma será exclusivamente de la industria.4. Cuando no se prevea la necesidad de instalar aparatos de medición en la arqueta de control de vertidos, podránreducirse las dimensiones de la misma respecto a lo establecido en el anexo 5 de la Ley 10/1993, a 0,70 x 0,70 m.si es de sección cuadrada, o a 0,70 m. de diámetro si se trata de un pozo. Contará con pates de bajada, el fondose rematará en forma de media caña con andenes laterales para evitar sedimentaciones y sedispondrán los tubos de entrada y salida de la misma, de tal manera que se produzca un resalto entre ambos igualo mayor de 20 cm. Podrá adoptarse igualmente este tipo de arqueta cuando la acometida del inmueble seavisitable permitiendo colocar en ella los elementos de control.Artículo 67. Actividades industriales ubicadas en inmuebles residenciales1. Para actividades industriales y de servicios ubicados en inmuebles donde no haya posibilidad de canalizar losvertidos de forma independiente al resto de los usuarios del inmueble, se dispondrá una red interior independienteal descubierto, que recoja únicamente las aguas de proceso y disponga, inmediatamente antes de suincorporación al saneamiento de la finca, de un grifo para toma de muestras y de una llave de paso para cerrar laconducción.2. Si el proceso industrial de que se trate no genera vertido a la red de saneamiento, aunque manipule productospeligrosos no será precisa la arqueta de control de vertidos, pero deberá acreditarse documentalmente el consumoy la eliminación de los mismos por gestores autorizados.Artículo 68. Toma de muestrasCuando la red de saneamiento de la industria resulte difícilmente accesible o discurra a gran profundidad, elórgano municipal ambiental competente, podrá autorizar la instalación de una bomba de forma permanente para elcontrol de vertidos.Artículo 69. Acometidas múltiplesCuando una misma industria disponga de varias acometidas a la red de saneamiento, todo lo dispuesto en losartículos anteriores será aplicable a cada una de ellas, considerándose cada punto de vertido como un casoindependiente, aunque correspondan todos a una única propiedad. Se adjuntarán a la solicitud de autorización,tantas caracterizaciones como puntos de vertido existan y se incluirá un plano de las instalaciones, donde sereflejen los sectores de la empresa que desaguan por cada punto.CAPÍTULO VI. Control e inspecciónArtículo 70. Control de vertidos industrialesLa calidad del efluente se determinará mediante la toma y análisis de muestras del efluente industrial antes de suincorporación a la red de saneamiento municipal.Artículo 71. Toma de muestras y análisis1. Los procedimientos a seguir para la toma y distribución de la muestra, serán los indicados en el capítulo V delTítulo II de la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid y normativa de desarrollo.2. Las técnicas a utilizar para el análisis de los distintos parámetros en el vertido serán las que se recogen en elAnexo 4 del Decreto 57/2005 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad deMadrid. No obstante, podrán utilizarse otras técnicas analíticas siempre que se cumplan los criterios de exactitud,precisión y límite de detección fijados en dicho anexo y se trate de métodos normalizados a escala europea, 22
23. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridnacional o internacional.Artículo 72. Autocontrol de los vertidos industriales1. En la autorización de vertido otorgada por el Ayuntamiento de Madrid, se fijarán los criterios necesarios para elautocontrol de los vertidos por parte de los titulares de la instalación.2. El titular de dicha autorización quedará obligado a tomar las muestras y a efectuar los análisis que seespecifiquen en la misma, como sistema de autocontrol de la calidad de los vertidos. Los resultados analíticosobtenidos habrán de conservarse en la empresa durante un período mínimo de tres (3) años, quedando adisposición de los servicios municipales de inspección.3. Las muestras de autocontrol serán analizadas por un laboratorio acreditado y sus resultados se enviarán alAyuntamiento de Madrid, con los intervalos de tiempo que se establezcan.Serán siempre muestras compuestas que correspondan a una jornada completa.Artículo 73. Competencias en inspección de vertidosCuando los efluentes industriales se integren en la red de saneamiento, la inspección de los vertidos generadospor las industrias radicadas en el término municipal de Madrid será efectuada por los servicios de inspección delórgano municipal competente en materia de agua y saneamiento. No obstante, la Administración municipaltrabajará de forma coordinada con las restantes administraciones, autonómica y estatal, para lograr la máximaeficacia.Artículo 74. Deber de colaboraciónLos titulares de la actividad están obligados a facilitar la labor inspectora de los servicios municipales deinspección, permitiendo el acceso a las instalaciones que generen efluentes industriales. No se precisaránotificación previa cuando la inspección se efectúe durante el horario de trabajo de la empresa.Esta designará una persona responsable para atender a los inspectores.Artículo 75. Contenido de las inspeccionesLa inspección podrá abordar los siguientes puntos:a) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los instrumentos que para el control de losefluentes se hubieran establecido en la Autorización de vertido.b) Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones que los originan.c) Medida de los caudales vertidos y determinaciones analíticas "in situ".d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.e) Comprobación del cumplimiento del usuario de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización devertido, así como de las restantes obligaciones incluidas en la presente ordenanza.f) Inspección de la red de saneamiento interior de la industria, especialmente las que recojan las aguas de procesoy comprobación de la existencia de elementos de seguridad que impidan la llegada de contaminantes a la redmunicipal, en caso de vertido accidental.g) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de vertidos, contempladas en lapresente ordenanza.h) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor inspectora.Artículo 76. Actas de Inspección 23
24. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridDe cada inspección se levantará acta por triplicado. El acta será firmada conjuntamente por el inspector actuante yel titular de la instalación o persona delegada al que se hará entrega de una copia de la misma, sin que esta firmaimplique necesariamente conformidad con el contenido del acta.Artículo 77. Suspensión de vertidosEn las circunstancias previstas en la Ley 10/1993 sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral deSaneamiento, el Ayuntamiento de Madrid podrá ordenar motivadamente la suspensión inmediata del vertido deuna instalación industrial.TITULO IV . Del sistema de saneamientoCAPÍTULO I. Disposiciones generalesArtículo 78. Componentes del sistema de saneamiento1. El sistema de saneamiento está compuesto de todas aquellas infraestructuras que permiten la recogida,transporte y tratamiento de las aguas residuales y pluviales previamente a su vertido al medio receptor en lascondiciones de calidad que fije el Organismo de Cuenca.2. En particular, pueden considerarse elementos constituyentes del sistema de saneamiento, los siguientes:a) Red de saneamiento.b) Estanques de tormenta.c) Estaciones depuradoras.Artículo 79. Unidad del Sistema de Saneamiento1. La gestión del sistema de saneamiento de la ciudad de Madrid se constituye como una estructura única basadaen la igualdad formal de todos sus partícipes, independientemente de la contribución individual de cada uno deellos en el sistema.2. En el caso de la participación de caudales provenientes de zonas adyacentes al término municipal de Madrid enmunicipios limítrofes, ésta se regulará mediante el establecimiento de convenios específicos entre ambosmunicipios, o bien entre el Ayuntamiento de Madrid y la entidad que les represente, siempre respetando lasdisposiciones que esta ordenanza contempla.Artículo 80. Características del sistema de saneamiento1. El saneamiento del municipio de Madrid es de tipo unitario lo que debe tenerse en cuenta para el proyecto yconstrucción de nuevas redes.2. En caso de desarrollos urbanos de nueva creación deberá considerarse la opción de instalar un sistemaseparativo, dotando a éste de los elementos técnicos adecuados que permitan el vertido de las aguas de primerlavado al medio receptor en condiciones de dilución adecuadas. Así mismo habrán de tomarse las medidasoportunas para evitar la incorporación de aguas residuales a la red de pluviales. En tal caso, deberá efectuarseuna solicitud específica al respecto, la cual deberá ser informada favorablemente por el órgano municipalambiental competente.Artículo 81. Responsabilidad frente al AyuntamientoLas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, serán responsables de los daños que pudieran ocasionar enel sistema integral de saneamiento, en los espacios y vías públicas o en cualquier otro elemento, público oprivado, por el mal uso o disposición defectuosa de la acometida a la red de alcantarillado de cuyo mantenimientoy conservación sean responsables.CAPÍTULO II. Red de saneamiento 24
25. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridArtículo 82. Función de la red de saneamientoLa función que ha de desempeñar la red de saneamiento es transportar las aguas pluviales y las residuales deorigen doméstico e industrial, conduciéndolas a los estanques de tormenta y estaciones depuradoras.Artículo 83. Uso de la red de saneamientoDe forma general, se considera obligatorio el uso de la red de saneamiento municipal como modo de evacuaciónde las aguas residuales y/o pluviales generadas en los edificios existentes o a construir en el término municipal deMadrid.Artículo 84. Caso de ausencia de red de saneamientoCuando no exista red de saneamiento en la calle donde se ubique la finca en la que se pretenda realizar unaacometida, o cuando, aún existiendo dicha red sea preciso su prolongación hasta alcanzar el límite adecuado enplano de planta de la finca en cuestión, la construcción del ramal de alcantarillado necesario para conectar con lared general será por cuenta de la propiedad de la finca correspondiente. Dicho ramal se construirá por viales deuso público y se entregará al Ayuntamiento de Madrid para su explotación y mantenimiento, por lo que surealización se ajustará a las secciones y normas de ejecución por él establecidos.Artículo 85. Soluciones especiales de saneamiento1. Excepcionalmente, y a los únicos efectos de mantener en condiciones adecuadas de salubridad lasedificaciones, terrenos, usos e instalaciones, tal como señalan la Ley de la Comunidad de Madrid, 9/2001, de 17julio, del Suelo y las Normas Urbanísticas del Plan General, podrá autorizarse, cuando no exista alcantarillado, lainstalación dentro de los límites de la propiedad, de fosas sépticas, fosas químicas, fosas dedecantación-digestión, interceptores de aceite, separadores de grasas, u otros sistemas de depuración queaseguren la inocuidad de los vertidos a los cauces existentes. En tales casos, queda prohibido el envío de aguasde lluvia o procedentes de riego y baldeo a estos elementos de depuración.2. El mantenimiento de estas instalaciones en correcto estado de limpieza, conservación y funcionamiento será deexclusiva responsabilidad de la propiedad de los terrenos, edificios o instalaciones a los que aquellos den servicio.3. La construcción de fosas sépticas y demás sistemas de depuración individual requerirán el previo informefavorable del órgano ambiental competente y no creará derecho a favor del solicitante. Dicha instalación deberáser clausurada en el momento en que dejen de concurrir las circunstancias previstas en el apartado 1.Artículo 86. Instalación de servicios en el interior de la red de saneamiento1. En conducciones y elementos complementarios de la red de saneamiento no se podrá realizar instalaciónalguna, sea de tendido de cables, alojamiento de conducciones, montaje de sistemas y elementos de control ysingulares, construcciones o modificacionesde cualquier tipo, sin autorización expresa del órgano ambiental municipal competente. Por razones justificadaspodrá autorizarse la instalación de tuberías, cables, red de telecomunicaciones y demás instalaciones en funciónde la naturaleza y compatibilidad de las mismas con el servicio de alcantarillado, bajo las condiciones particularesque se establezcan a tales efectos.2. En ningún caso la responsabilidad de los daños y perjuicios que pudieran producirse en las instalaciones encuestión recaerá sobre el Ayuntamiento de Madrid, sea por averías, socavones, colapsos inesperados, puesta encarga de los colectores o cualesquiera otras circunstancias.3. El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho de ordenar retirar las instalaciones que, en su caso, hayansido ubicadas en la red de saneamiento si razones de seguridad, modificación de la red, mantenimiento,disciplinarias o cualesquiera otras, recomendasen o impusieran la eliminación de aquéllas.4. Las instalaciones a que se refieren los apartados anteriores estarán sujetas al abono de las correspondientes 25
26. AYUNTAMIENTO DE MADRID madridexacciones por licencia y utilización del dominio público local, en los términos previstos en las correspondientesordenanzas reguladoras de los tributos y precios públicos municipales vigentes en cada momento.Artículo 87. Acceso a la red de saneamiento de personas ajenas al servicio municipal de alcantarillado.1. Todo acceso a la red de saneamiento por personas ajenas al servicio municipal de alcantarillado quedaterminantemente prohibida salvo autorización expresa del órgano ambiental competente, quedando únicamenteexcluidos de este precepto los accesos derivados de la realización de tareas de seguridad encomendadas atécnicos especialistas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.2. Dicha autorización fijará las condiciones a cumplir en el desarrollo de la visita y en ella aparecerá la relaciónpersonalizada de los visitantes que serán acompañados por técnicos de los servicios técnicos municipales opersonal autorizado.3. La realización de dichas visitas estará sujeta al pago de las exacciones que se establezcan en las ordenanzasreguladoras de los tributos y precios públicos municipales vigentes en cada momento.Artículo 88. Adaptación de las fincas edificadasTodos los propietarios de inmuebles cuyas condiciones sanitarias de evacuación de aguas residuales no seajusten a los preceptos desarrollados en la presente ordenanza, estarán obligados a adaptarlas, dentro del plazode cinco (5) años, a contar desde el día siguiente al de su entrada en vigor.Artículo 89. Solicitud de información sobre la Red de Saneamiento1. Los servicios técnicos municipales podrán facilitar la cartografía y datos de la red de saneamiento que se solicitejustificadamente por particulares, empresas, instituciones oficiales y promotores.2. Dicha información se considerará con carácter orientativo y no vinculante, de modo que el solicitante deberállevar a cabo las comprobaciones que estimare oportunas para su propio interés, solicitando en todo caso laautorización reglamentaria a tales fines al órgano municipal competente.3. Esta información tendrá carácter restringido y confidencial para el peticionario, siendo de su exclusivaresponsabilidad el incumplimiento de estas condiciones.4. Los gastos derivados de la elaboración de la información a que se refieren los apartados anteriores seránabonados por el solicitante, según las exacciones que se establezcan en las ordenanzas reguladoras de lostributos y precios públicos municipales vigentes en cada momento.5. La obtención de los documentos referidos a los apartados precedentes no exime de la obligación de obtener lasautorizaciones y licencias que, en su caso, fueran preceptivas.CAPÍTULO III. AcometidasArtículo 90. Obligatoriedad de la acometida1. Ningún inmueble, oficina o vivienda podrá considerarse legalmente habitable ni apto para su uso hasta que nodisponga de las instalaciones para la evacuación de aguas residuales, en las condiciones que se establecen en lapresente ordenanza.2. Las aguas residuales en ningún caso podrán ser evacuadas a la red de drenaje superficial, debiendo acometerobligatoriamente a la red de saneamiento.Artículo 91. Autorización de acometida1. La construcción, reparación o legalización de una acometida a la red de saneamiento, deberá contar con lapreceptiva autorización emitida por el órgano ambiental competente. Para la obtención de dicha autorizacióndeberá adjuntarse a la solicitud el correspondiente proyecto de construcción firmado por un técnico competente. 26
27. AYUNTAMIENTO DE MADRID madrid2. Una vez examinada y aprobada la documentación presentada, el citado órgano ambiental emitirá lacorrespondiente autorización, previo abono de los impuestos y tasas que se establezcan en las ordenanzasreguladoras de los tributos y precios públicos municipales vigentes en cada momento.Artículo 92. Potestad planificadora municipal1. El punto de acometida de la finca con la red de saneamiento municipal será establecido por los Serviciostécnicos municipales del órgano ambiental competente, en función de las infraestructuras y necesidades deplanificación urbanística existentes.2. En aquellas calles donde exista más de una alcantarilla municipal, las acometidas de nueva ejecuciónconectarán a las que designe el Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, en aquellas ya existentes, el Ayuntamientode Madrid podrá trasladar a su costa, y previo conocimiento de la propiedad interesada, una acometida conectadaa una alcantarilla a otra existente, o modificar sus condiciones constructivas si las necesidades urbanísticas sí loexigieran.Artículo 93. Singularidad de la acometidaNo se autoriza la construcción de más de una acometida por finca, salvo casos excepcionales tras informefavorable de los servicios técnicos municipales.Artículo 94. Individualidad de la acometida1. Cada finca deberá tener su red de desagüe con acometida independiente a la red municipal, no consintiéndoseel establecimiento de servidumbres de una finca a otra, aunque las contiguas fueran del mismo dueño.2. Podrá, no obstante, autorizarse una sola acometida para varios edificios, que constituyan un conjuntourbanístico, cuando se den las siguientes condiciones:a) Exista una red horizontal de saneamiento común a varias fincas, y discurra en su totalidad por zonas comunes oespacios no edificados.b) Se constituya una comunidad de propietarios para la conservación y mantenimiento de dicha red, figurando loscoeficientes correspondientes de participación de cada finca.c) Figure expresamente en la escritura de propiedad de cada vivienda, la existencia de estos servicios comunes,con los coeficientes que les correspondan.3. El saneamiento de viviendas unifamiliares adosadas se realizará bajo lo preceptuado en el punto 2 del presenteartículo.Artículo 95. Requisitos1. La red particular de evacuación de aguas residuales y pluviales, que compone la acometida particular dealcantarillado de toda finca urbana, constará de una conducción principal que transporte todas las aguasresiduales directamente desde un pozo principal de la finca hasta la red municipal de alcantarillado.2. El pozo principal de la finca estará enclavado en su interior, en un patio, garaje o zaguán o sitio análogo de fácilacceso y que, en todo caso, deberá tener carácter comunitario en la finca, a los efectos de titularidad. Suscaracterísticas constructivas deberán ajustarse a las recogidas en la normalización de elementos constructivos deaplicación en el término municipal de Madrid.3. La profundidad de este pozo será la adecuada para que permita el desagüe al colector municipal por gravedad,pero con una diferencia de cota tal que impida el reflujo hacia el interior de la finca de las aguas circulantes pordicho colector.4. Cuando las disposiciones especiales de una finca en la planta o plantas de sótanos, aparcamientos, huecos deascensores o cualesquiera otras, no permitan acometer las aguas directamente a la alcantarilla o colector general 27