Source: http://docplayer.cz/14706492-Chotineves-kanalizacni-rad-pro-oddilny-kanalizacni-system-obce-chotineves-zakonceny-cistirnou-odpadnich-vod-chotineves.html
Timestamp: 2018-08-20 01:27:45+00:00
Document Index: 10974859

Matched Legal Cases: ['zákona č. 254', 'zákona č. 254', 'zákona č. 254', 'zákona č. 254', 'zákona č. 254', 'zákona č. 254']

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves - PDF
Download "CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves"
1 CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves
2 Chotiněves KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves Vlastník kanalizace 1: Provozovatel kanalizace : Obec Chotiněves Chotiněves č.p. 6 Identifikační číslo (IČ): Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, Teplice Identifikační číslo (IČ): Schválení kanalizačního řádu: Vlastník: Dne: Provozovatel: Dne: razítko, podpis: Ing. Vlastimil Borecký Starosta obce Chotiněves razítko, podpis: Mgr. Ing. Ladislav Švec, MBA ředitel oblastního závodu Ústí nad Labem 2
3 O B S AH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Předmět kanalizačního řádu 3. Všeobecná část I II III IV V VI VII VIII Úvodní ustanovení Definice pojmů Provozování kanalizací Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu Vypouštění odpadních vod do veřejného kanalizačního systému 13. Ukazatele nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu Kontrola míry znečištění a množství odpadních vod Havárie Závěrečná ustanovení 4. Popis území a technický popis kanalizační sítě IX X Popis a hydrotechnické údaje Hydrologické údaje 5. Údaje o ČOV a vodním recipientu XI XII XIII XIV XV popis ČOV Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Současné výkonové parametry ČOV Řešení dešťových vod v ČOV Údaje o vodním recipientu 6. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 7. Producenti odpadních vod 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vyjmenovaných průmyslových producentů 9. Opatření na kanalizační síti při havarijním nebo mimořádném stavu XVI Hlášení mimořádných událostí 10. Aktualizace, revize kanalizačního řádu 11. Seznam zákonů a předpisů souvisejících s kanalizačním řádem 12. Přílohy 3
4 1. T I T U L N Í L I S T K AN AL I Z AČ N Í H O ŘÁD U KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém Zahořany u Litoměřic zakončený ČOV Zahořany IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění): /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění): /1 Návrh kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu. Zpracovatel kanalizačního řádu: Marie Matulková, TPČ, závod Ústí nad Labem Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, Teplice Datum zpracování: 4/2015 Z Á Z N A M O S C H V Á L E N Í K A N A L I Z AČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád byl schválen podle 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Litoměřicích č.j.:... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu 4
5 2. PŘEDMĚT KAN AL I Z AČ N Í H O ŘÁD U PŘEDMĚTEM TOHOTO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU JE STANOVENÍ podmínek napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační systém. nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyššího přípustného množství těchto vod dalších podmínek provozu kanalizačního systému 5
6 3. V Š E O B E C N Á ČÁS T I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í 1. Tento kanalizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb. v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění a ostatních souvisejících zákonů a předpisů, jejichž rozhodující výčet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizačního řádu. II. D E F I N I C E P O J MŮ 2. Kanalizace pro veřejnou potřebu, kanalizační přípojky, odpadní vody, druhy znečištění a ostatní odborné termíny, užívané v tomto kanalizačním řádu definují příslušné zákony a směrnice, jejichž rozhodující výčet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizačního řádu III. P R O V O Z O V Á N Í K A N A L I Z A C Í 3. Provozovatelem předmětného kanalizačního systému jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen provozovatel). Provozovatel současně zajišťuje opravy a údržbu kanalizačních přípojek, které jsou na tento systém napojeny a uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství 4. Provozovatelem odvodnění pozemku, vnitřní kanalizace stavby včetně části přípojky, jež není uložena na veřejném prostranství, a zařízení sloužícího k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu, je vlastník (případně správce) pozemku nebo stavby připojené na kanalizační systém. 5. Provozovatel kanalizačního systému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimi se kanalizace nachází za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizace. IV. N A P O J E N Í N A K A N A L I Z A C I P R O V EŘE J N O U P O TŘE B U 6. Každé napojení na kanalizační systém je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace. 7. Napojení na kanalizační systém pro veřejnou potřebu se provádí kanalizačními přípojkami. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do kanalizační sítě. Pro zřizování, provozování, a financování kanalizačních přípojek platí zvláštní předpisy. Kanalizační 6
7 přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 8. O napojení kanalizační přípojky z nemovitosti nebo zařízení na veřejný kanalizační systém požádá zájemce provozovatele kanalizace předložením žádosti o zřízení kanalizační přípojky, vybavené náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provozovatel kanalizace. Toto platí také pro stavební úpravy stávajících kanalizačních přípojek, pro změnu užívání objektu nebo jeho části. Činnost při přípravě a realizaci kanalizačních přípojek je provozovatelem zajišťována v souladu s platnými vnitřními postupy společnosti. 9. Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Pro zřízení, napojení a provozování kanalizační přípojky potom platí ustanovení uvedená v tomto kanalizačním řádu. 10. Každý producent odpadních vod má právo být připojen (po dohodě s provozovatelem) na kanalizační systém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínky stanovené platnou legislativou a platným kanalizačním řádem a pokud je to technicky možné. V. V Y P O U Š TĚNÍ O D P A D N Í C H V O D D O V EŘEJNÉ H O K A N A L I Z AČ N Í H O S Y S T É M U 11. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v míře znečištění a v množství stanovených kanalizačním řádem. 12. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod uvedené v kapitole 3. odst. 13 platí pro všechny producenty odpadních vod napojené na předmětný kanalizační systém, není-li v kapitole 8 tohoto kanalizačního řádu v případě konkrétních producentů odpadních vod stanoveno jinak. Ukazatele přípustné míry znečištění těchto producentů odpadních vod jsou stanovovány individuálně s ohledem na přípustné zatížení kanalizační sítě a na kapacitu ČOV. 7
8 13. Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v níže uvedené tabulce s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v kapitole 8 Ukazatele Symbol Požadované Jednotka hodnoty Chem. spotřeba O 2 dichromanem CHSK Cr 800 mg. l -1 Biochem. spotřeba O 2 pětidenní BSK mg. l -1 Nerozpuštěné látky NL 350 mg. l -1 Fosfor celkový P celk 10 mg. l -1 Reakce vody ph 6,0 9,0 Amoniakální dusík + N- NH 4 45 mg. l -1 Dusík celkový N celk 70 mg. l -1 Rozpuštěné anorg. soli RAS mg. l -1 Sírany 2- SO mg. l -1 Chloridy Cl mg. l -1 Fluoridy F - 2 mg. l -1 Tenzidy anionaktivní PAL-A 6 mg. l -1 Tenzidy neionogenní PAL-N 6 mg. l -1 Extrahovatelné látky EL 60 mg. l -1 Uhlovodíky C 10 -C 40 C 10 -C 40 7 mg. l -1 Kyanidy celkové CN - celk. 0,2 mg. l -1 Kyanidy toxické CN - tox 0,05 mg. l -1 Fenoly jednosytné (těkající s vodní parou) FN P 5 mg. l -1 Celkové železo Fe 10 mg. l -1 Rtuť Hg 0,05 mg. l -1 Nikl Ni 0,1 mg. l -1 Měď Cu 0,1 mg. l -1 Chrom celkový Cr celk. 0,3 mg. l -1 Chrom šestimocný Cr 6+ 0,05 mg. l -1 Olovo Pb 0,1 mg. l -1 Arzén As 0,1 mg. l -1 Zinek Zn 0,5 mg. l -1 Selen Se 0,05 mg. l -1 Molybden Mo 0,1 mg. l -1 Kobalt Co 0,05 mg. l -1 Kadmium Cd 0,05 mg. l -1 Stříbro Ag 0,1 mg. l -1 Vanad V 0,05 mg. l -1 Adsorb. organicky vázané halogeny AOX 0,05 mg. l -1 Barva spektrofotometricky spektr.absorpční koeficient Hg λ 436 nm spektr.absorpční koeficient Hg λ 525 nm spektr.absorpční koeficient Hg λ 620 nm λ 436 nm λ 525 nm λ 620 nm Teplota T 30 C 5,5 3,5 2,5 m -1 8
9 14. Specifické ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných od producentů do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou uvedeny ve výčtu limitů přípustného znečištění (viz. bod 13 tohoto kanalizačního řádu) musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, pokud není tímto kanalizačním řádem stanoveno jinak. 15. V případech zvláštních a odůvodněných může po schválení kanalizačního řádu vodoprávním úřadem učinit provozovatel výjimku v limitech, uvedených v kapitole 3 za předpokladu, že budou splněny požadavky na: - rovnoměrné vypouštění odpadních vod - vypouštění odpadních vod jen v určitých hodinách, v určité koncentraci nebo bilanční výši, v určité maximální velikosti jejich odtoků nebo popřípadě v kombinaci těchto způsobů - vypouštění odpadních vod v určitém období (např. vegetačním, kampaňovém, zimním, po dobu rekonstrukce, přestavby apod.) - poměr ředění vzhledem k množství odpadních vod protékajících kanalizací a jejich míře znečištění - způsob, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod na ČOV - nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění. 16. Případné změny ve složení a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace a to aniž by k tomu byli vyzváni. Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním řádem je definováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace. 17. Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, jejichž výčet je uveden v příloze č.1 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách, může producent vypouštět do kanalizace pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, tj. zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky viz kapitola Do veřejného kanalizačního systému nesmí být vypouštěny také následující látky: - látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatelů kanalizační sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce - látky radioaktivní, infekční - látky narušující materiály kanalizační sítě, ČOV nebo jiných objektů na kanalizaci - látky způsobující provozní závady nebo poruchy na kanalizační síti či jejím průtoku, případně ohrožující provoz ČOV - látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi - látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky - biologicky nerozložitelné tenzidy - pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny - kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump - sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním řádem - vody zvyšující nároky na provoz ČOV nadměrným ředěním komunálních vod, jako např. vody drenážní, podzemní, povrchové apod., též vody dešťové z lokalit s oddílnou kanalizací - látky produkované zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu tzv. drtiči kuchyňského odpadu ; dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 38, odst. 1 tyto látky nejsou odpadními vodami, dle 39 zákona se tyto látky považují za závadné látky, jejichž smísení s odpadními či srážkovými vodami je nežádoucí 19. Do kanalizačního systému ukončeného čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani z domovních ČOV. 9
10 20. Fakturace stočného se řídí zvláštními předpisy, které nejsou tímto kanalizačním řádem dotčeny. VI. K O N T R O L A M Í R Y Z N EČIŠTĚNÍ A M N O Ž S T V Í O D P A D N Í C H V O D 21. Metodiky stanovení jednotlivých ukazatelů znečištění v odpadních vodách dle bodu 13 tohoto kanalizačního řádu vychází z platných technických norem. V případě změny nebo zrušení přípustné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní nebo norma, která je používána na stanovení parametru pro výpočet poplatků za vypouštěné znečištění dle platného znění legislativy. 22. Koncentrace sledovaných ukazatelů musí být stanovena akreditovanou laboratoří (předmětem akreditace laboratoře jsou metody stanovení sledovaných ukazatelů). 23. Koncentrace ukazatelů znečištění skutečně vypouštěných odpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku. Typ vzorku a doba odběru se volí tak, aby kontrolní vzorek co nejlépe charakterizoval složení vypouštěných odpadních vod a jejich vliv na kanalizační systém a ČOV. 24. Typ vzorku odpadních vod a jeho rozsah určí provozovatel kanalizace v Plánu kontroly kvality odpadních vod. Pokud není v tomto kanalizačním řádu stanoven typ vzorku pro konkrétního odběratele, odebírá se pro kontrolu dodržení limitů průměru vzorek dvouhodinový slévaný ze stejných podílů odebraných v intervalu 15 minut. Pro kontrolu dodržení bilančních hodnot znečištění se odebírají vzorky 24 hodinové slévané ze stejných podílů. 25. V případě, že odpadní vody před vypouštěním do kanalizace potřebují k dodržení přípustné míry znečištění stanovené tímto kanalizačním řádem předchozí čištění, určuje místo a četnost odběrů, typ a rozsah vzorku odpadních vod včetně způsobu měření množství vypouštěných odpadních vod jako povinnost odběrateli provozovatel kanalizace dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod. 26. Koncentrace ukazatelů znečištění pro uliční nečistoty splachované do veřejné kanalizace za deště dešťovými vpustmi se zjišťuje ve slévaném vzorku nejméně ze tří stejných podílů během celého trvání odtoku dešťových vod jednoho deště do veřejné kanalizace. Přítomnost a množství těchto látek se zjišťuje těsně před vstupem kanalizační přípojky do kanalizační sítě. 27. Kontrolní vzorek se odebírá v místě napojení kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud v tomto místě není odběr vzorků možný, určí provozovatel veřejné kanalizace společně s producentem náhradní místo vzorkování tak, aby se jednalo vždy o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení jako na vyústění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. 28. Při kontrole průtoku a jakosti odpadních vod, vypouštěných do kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, na něž se vztahuje tento kanalizační řád, se vychází z platných smluv o odvádění odpadních vod, ve kterých je dodatkem stanoveno místo a četnost odběrů, typ a rozsah vzorku. 29. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu měří odběratel svým měřícím zařízením, a to v případě, že má zajištěnu dodávku vody z jiného nebo z více zdrojů kromě vodovodu pro veřejnou potřebu. Umístění a typ měřícího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a provozovatelem. Měřící zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních předpisů a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřícímu zařízení. 30. Kontrolu kvality a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizačního systému provádí provozovatel kanalizace dle Plánu kontroly kvality odpadních vod. 10
11 31. Provozovatel nahlásí odběrateli začátek kontrolního odběru vzorku odpadních vod. Odběratel může být odběru přítomen. Provozovatel nabídne část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol. 32. Jsou - li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů nebo odběru vzorků odpadních vod, provádí rozbor a odběr kontrolních vzorků odpadní vody akreditovaná laboratoř (předmětem akreditace laboratoře jsou metody stanovení sledovaných ukazatelů a odběry vzorků odpadní vody), na které se producent odpadních vod a provozovatel shodnou. 33. Producent odpadních (zvláštních vod) je povinen umožnit provozovateli kanalizace vstup do svých nemovitostí a zařízení za účelem provedení inspekční kontroly odpadních vod a provozů, ze kterých odpadní vody pocházejí, případně k odebrání vzorku odpadní vody vypouštěné producentem do kanalizace. Dále je producent odpadních vod povinen na vyžádání předložit provozovateli kanalizace výsledky kontrolních rozborů kvality vypouštěných vod prováděných producentem. 34. Při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení. 35. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je definováno v zák. č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 36. Kontrola kvality odpadních vod vypouštěných do recipientu a odpadních vod v průběhu technologického procesu na ČOV probíhá dle schváleného Plánu kontroly kvality odpadních vod zpracovaného provozovatelem na základě požadavků platné legislativy, požadavků provozů kanalizací a ČOV s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám v provozu kanalizací i ČOV. V plánu kontroly je stanoveno vždy místo odběru vzorků, typ vzorku, rozsah stanovovaných ukazatelů a četnost kontroly. Aktualizaci Plánu kontroly kvality odpadních vod provádí provozovatel jednou za rok. 37. Kontrolu dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly, při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu dotčeného odběratele. VII. H A V Á R I E 38. Jakékoliv havárie na zařízení producenta odpadních vod, které by mohly mít nežádoucí dopad na kanalizační systém pro veřejnou potřebu nebo na funkci ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích látek do kanalizace, je producent povinen neprodleně ohlásit provozovateli kanalizace, vodoprávnímu úřadu a dispečinku příslušného správce Povodí. 39. Vyrovnání škod z titulu havárií a úniku nežádoucích látek do kanalizace se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. a příslušnými vodoprávními předpisy. 40. Opatření při haváriích a poruchách kanalizace při mimořádných situacích na kanalizačním systému jsou uvedeny v kapitole 9 tohoto kanalizačního řádu. 11
12 VIII. Z Á VĚREČNÁ UST A N O V E N Í 41. Tímto kanalizačním řádem se ruší všechny dříve vydané kanalizační řády na předmětný kanalizační systém. 42. Producent, který poruší ustanovení tohoto kanalizačního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které z titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu hospodářského zákoníku provozovatele odškodnit. 43. Organizace, která zemními pracemi, úpravou povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí kanalizační síť a objekty na ní vybudované, je povinna provozovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení zařízení do původního stavu. 12
13 4. P O P I S Ú Z E M Í A T E C H N I C K Ý P O P I S K AN AL I Z AČNÍ SÍTĚ IX. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Cíle kanalizačního řádu: - neohrozit jakost recipientů v povodí kanalizace a podzemních vod v dané lokalitě - neohrozit kvalitu kanalizační sítě včetně provozu ČOV - dosažení maximální účinnosti čištění odpadních vod a vhodné kvality kalů - využití kapacitních možností sítě - zajištění plynulého bezpečného a hospodárného odvádění odpadních vod - zaručení maximální bezpečnosti zaměstnanců provozujících kanalizaci pro veřejnou potřebu Charakteristika obce: Obec Chotiněves leží severovýchodně od Litoměřic. Jedná se o obec s 205 trvale žijícími obyvateli a objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zaměřením na zemědělství. Obec se rozkládá v nadmořské výšce m.n.m. Náleží do povodí řeky Labe, protéká zde místní potok, který se nazývá Luční. Svým územím obec Chotiněves zasahuje plně do CHOPAV Severočeská křída a do OPVZ. V obci se nenachází žádný průmysl ani se tam nevyskytují drobní podnikateleé, kteří by mohli ovlivnit kvalitu vypouštěných odpadních vod. V obci Chotiněves je v současnosti vybudovaná oddílná kanalizace, zakončená ČOV. Výstavba oddílné splaškové kanalizace a nové ČOV Chotiněves byla ukončena v r Kanalizace i ČOV je v majetku Obce Chotiněves a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Dešťové vody v aglomeraci katastru obce Chotiněves jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány volně do terénu. Obec Chotiněves je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu. Vodovod má vlastní zdroj pitné vody. V současné době je již odstaven. Vzhledem k nevyhovující kvalitě pitné vody z místního zdroje byla dokončena výstavba náhrady zdroje tj. přivaděče z oblastního vodovodu Žernoseky, konkrétně z ÚV Malešov přes VDJ Zahořany a VDJ Jištěrpy. Na vodovodní síť pro veřejnou potřebu je napojeno 189 obyvatel. Technický popis stokové sítě Celkový počet obyvatel obce Na oddílný kanalizační systém zakončený ČOV je napojeno 137 obyvatel Oddílná stoková síť - celková délka 1150,02 m Výtlačné kanalizační řady - 0 m Gravitační část kanalizace ,02 m 62 ks kanalizačních přípojek - celková délka 561,97 m Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu v městské aglomeraci vznikají: - v bytovém fondu (obyvatelstvo) - v zařízeních občanské vybavenosti - rekreační zařízení - jiné (balastní) vody 13
14 Hlavní kostru stokové sítě tvoří hlavní gravitační sběrače A PVC DN/ID 300 mm, který prochází středem celé obce od severozápadu k jihovýchodu, kde je zakončen ČOV. Do tohoto sběrače je připojen druhý sběrač B vedoucí souběžně na široké návsi obce a napojuje se do sběrače A ve spojné šachtě před č.p. 51, konkrétněji viz. Přehledná situace. Podrobné informace o kanalizační síti a parametrech stok jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace. K obsluze a kontrole kanalizačního systému slouží zejména revizní vstupní šachty. Podrobné informace o jejich rozmístění a parametrech jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace. X. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE Základní hydrologické údaje Průměrný úhrn srážek za rok mm Průměrný odtokový koeficient - 0,4 Množství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet obyvatel obce Na oddílný kanalizační systém zakončený ČOV je napojeno 137 obyvatel Počet přípojek 62 o celkové délce 561,97 m Celkové množství pitné vody odebírané z vodovodu pro veřejnou potřebu (fakturované) 6728 litrů/den Specifický odběr na jednoho připojeného obyvatele - 49 litrů/den Celkové množství odpadních vod odváděných kanalizací pro veřejnou potřebu (fakturované) litrů/den Specifická produkce na jednoho připojeného obyvatele 77,1 litrů/den 14
15 5. Ú D AJ E O ČOV A V O D N Í M R E C I P I E N T U XI. POPIS ČOV ČOV Chotiněves je mechanicko - biologická ČOV o kapacitě 300 EO. Odpadní vody z obce Chotiněves přitékají gravitačně do vyrovnávací nádrže o objemu 30m 3. Ve vyrovnávací nádrži jsou osazena dvě řezací čerpadla Sigma 40GFZU o výkonu 5l/s a jsou řízena plovákovým spínačem a řídícím systémem ČOV. Tato čerpadla čerpají odpadní vodu potrubím DN 80 do reaktoru SBR, kde je část nitrifikační (provzdušňování) a denitrifikační (míchání) a sedimentační nádrž kalu. Objem reaktoru je 60 m 3 (hloubka 3,3 m), zdroj vzduchu zajišťuje rotační dmychadlo Lutos DITL 2R20T, provzdušňování reaktoru SBR a kalojemu probíhá pomocí aeračních roštů ASEKO. Podle potřeby je možno provozovat jemnobublinnou a středobublinnou aeraci otáčkami pohonu dmychadla. Pro homogenizaci kalu je v reaktoru umístěno míchadlo Sigma APM. Vyčištěná voda je podle řídícího systému čerpána čerpadlem Sigma 50 GFRU do odtokového potrubí DN 200 délky 10 m, množství vyčištěné vody na odtoku je snímáno ultrazvukovou sondou s elektronickým vyhodnocovacím zařízením Smart MQU. Přebytečný kal je čerpán čerpadlem Sigma 50GFRU do kalojemu. Čerpání může provádět řídící systém nebo může být prováděno ručně. Objem kalojemu je 30 m3, je rozdělen nornou stěnou na dvě poloviny, obě jsou provzdušňovány. Výtlak přebytečného kalu je z reaktoru SBR zaústěn do první části. Z druhé části se pomocí fekální hadice odpouští kalová voda zpět do vyrovnávací nádrže. Stabilizovaný kal je odvážen fekálním vozem k likvidaci na větší ČOV. Součástí ČOV Chotiněves je obslužný domek se sedlovou střechou, ve kterém se nachází místnost obsluhy s řídícím systémem, dmychárna a soc. zázemí. Areál ČOV je oplocen. XII. KAPACITA ČOV CHOTINĚVES A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Projektovaná kapacita ČOV (dle BSK 5 ): 300 EO Množství odpadních vod: Průměrný denní tok: Maximální okamžitý průtok: 0,42 l/s, 54 m 3 /den 5,0 l/s BSK 5 18 kg/den 6,57 t/rok CHSK 36 kg/den t/rok NL 16,5 kg/den t/rok Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v tabulce č.1 15
16 Tab. č.1: Projektové parametry ČOV Chotiněves ČOV Chotiněves projektové parametry čistírny odpadních vod limity max. přítok garantovaný odtok vodopráv. celkem Do biol. z. mech. z. biol. celkem povolení Q24 m 3 /d 54 Q24 l/s 0,42 Qd m 3 /d Qd Qh Qsrážkový l/s l/s l/s BSK 5 t/r 6,57 0,24 BSK 5 kg/d 18 Ekv. obyv. (60g/EO.d) počet BSK 5 (průměr) mg/l BSK 5 (max.) mg/l 60 CHSK t/r 0,72 CHSK kg/d 36 CHSK (průměr) mg/l 90 CHSK (max.) mg/l 120 BSK 5 /CHSK - NL t/r 0,24 NL kg/d 16,5 NL (průměr) mg/l 30 NL (max.) mg/l 60 N-NH4+ N-NH4+ N-NH4+ (průměr) N-NH4+ (max.) t/r kg/d mg/l mg/l Nc t/r Nc kg/d 3,3 Nc (průměr) mg/l Nc (max.) mg/l Pc t/r Pc kg/d 0,8 Pc (průměr) mg/l Pc (max.) mg/l EL t/r EL kg/d EL (průměr) mg/l EL (max.) mg/l - 16
17 XIII. SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČOV Počet připojených obyvatel a počet připojených EO: 210 obyvatel, 137 EO V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno cca 141 fyzických v obci trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 114 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK 5 je 98,92 %. Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č.2. 17
18 Tab. č. 2: Současné výkonové parametry ČOV Chotiněves Č O V C H O T I NĚVES Výkonové parametry ČOV v roce 2013 Přítok Odtok celkem celkem Q (meř. roční průměr) m 3 /r Q (meř. roční průměr) m 3 /d Q (meř. roční průměr) l/s 0,4 Q (meřené max.) l/s Účinnost Vodoprávní ČOV povolení [ % ] Limity BSK 5 t/r 2,489 98,92 0,24 BSK 5 kg/d Ekv. obyv. (60g/EO.d) počet BSK 5 (průměr) mg/l BSK 5 (max.) mg/l 60 CHSK t/r 4,62 95,50 0,72 CHSK kg/d CHSK (průměr) mg/l 688,67 90 CHSK (max.) mg/l 120 BSK 5 /CHSK - NL t/r 2,069 97,58 0,24 NL kg/d NL (průměr) mg/l 308,33 30 NL (max.) mg/l 60 N-NH4+ t/r 0,357 93,21 N-NH4+ kg/d N-NH4+ (průměr) mg/l 53,15 N-NH4+ (max.) mg/l Nc Nc Nc (průměr) Nc (max.) Pc Pc Pc (průměr) Pc (max.) t/r kg/d mg/l mg/l t/r kg/d mg/l mg/l vodohospod. aktivita dny/rok vodohospod. aktivita hod/den 18
19 XIV. ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD V ČOV V období dešťových srážek se dešťové vody oddělují v šachtě dešťového odlehčení před areálem ČOV. Toto odlehčovací potrubí PVC DN 300 délky 11,3 m má samostatnou výust do potoka. XV. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení je Studený potok Název recipientu: Studený potok Kategorie podle vyhlášky č. 178/2012 Sb.: není významným tokem Číslo hydrologického profilu: Říční kilometr: 22,740 Q 355: XXX l/s Kvalita při Q 355 : BSK 5 = XXX mg/l CHSK Cr = XXX mg/l NL = XXX mg/l + N-NH 4 = XXX mg/l Správce toku: Povodí Ohře, státní podnik 19
20 6. S E Z N AM L ÁT E K, K T E R É N E J S O U O D P AD N Í M I V O D AM I Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat níže uvedené látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami (viz 39) a látky uvedené v kapitole 3 bod 18 tohoto kanalizačního řádu. Zvlášť nebezpečné látky Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády podle 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky. Nebezpečné látky Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 9. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 10. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 20
21 11. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 12. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 13. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 14. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 15. Fluoridy. 16. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné solia dusitany. 17. Kyanidy 18. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. 21
22 7. P R O D U C E N T I O D P AD N Í C H V O D Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu v obci vznikají: - v bytovém fondu (obyvatelstvo) - při výrobní činnosti (průmyslové podniky, provozovny) - v zařízeních občanské vybavenosti - Odpadní vody z občanské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. U producentů odpadních vod ze sféry činností (služeb), nedochází k produkci technologických odpadních vod, takže tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu odpadních vod v kanalizační síti. - srážkové a povrchové vody - jiné vody Producenti, jejichž hodnoty znečištění odpadních vod nepřekračují míru znečištění stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a nemají předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace Drobní znečišťovatelé typu školská zařízení, restaurační zařízení, sportovní zařízení a drobné služby (obchody, kadeřnické a masérské salony, opravny oděvů nebo obuvi apod.) nejsou v tomto výčtu uvedeni. U těchto znečišťovatelů se provádí kontrola kvality vypouštěných odpadních vod pouze v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění. Producenti, jejichž vodoprávním úřadem povolené hodnoty znečištění odpadních vod nepřekračují míru znečištění stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a mají předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace. Na tomto kanalizačním systému se nenacházejí. U těchto producentů se provádí kontrola kvality vypouštěných odpadních vod namátkově nebo v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění. Tito producenti mají povinnost sledovat kvalitu odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Četnost odběru a typ a rozsah vzorku je určen typem zařízení pro předčištění odpadních vod a typem výroby producenta. Odběr vzorku se vždy provádí na výstupu ze zařízení, popř. na místě zaústění odpadních vod z areálu producenta do veřejné kanalizace. Pro jednotlivé typy zařízení je stanoveno: Odlučovač tuků: Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce) Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění Rozsah vzorku: EL, NL, CHSK Cr, BSK 5, ph Odlučovač ropných látek: a) parkovací plochy 22
23 Četnost odběrů: 2x ročně (1x za 6 měsíců) Typ vzorku: bodový vzorek odebíraný za deště Rozsah vzorku: C 10 -C 40, NL, CHSK Cr, b) ostatní Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce) Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění Rozsah vzorku: C 10 -C 40, NL, CHSK Cr, BSK 5 Čistírna odpadních vod: Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce) Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění Rozsah vzorku: dle složení odpadních vod Neutralizační stanice: Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce) Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění Rozsah vzorku: dle složení odpadních vod Odlučovač amalgámu: Jedná se o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky a podle zákona č. 254/2001 Sb. musí být povoleno vodoprávním úřadem. Pro provoz odlučovače musí být splněny následující podmínky: Je používán výhradně odlučovač s doložitelnou účinností Účinnost odlučovače amalgámu je pravidelně přezkušována kompetentní institucí Jsou dodržovány pokyny výrobce odlučovače k jeho řádnému provozu Je zabezpečen pravidelný servis odlučovače, o kterém jsou vedeny záznamy Pro konkrétní producenty jsou četnost odběru a typ a rozsah vzorku stanoveny v dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod a mohou být stanoveny odlišně od uvedených podmínek. U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod namátkově nebo v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění. Producenti s povolením vypouštět odpadní vody s vyšší mírou znečištění než je stanovena v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu Na tomto kanalizačním systému se nenacházejí. Provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znečištění odpadních vod výše uvedených producentů jsou uvedeny v kapitole 8. Pro ukazatele znečištění, které nejsou v limitech pro jednotlivé producenty uvedeny, platí limity jako pro běžné producenty uvedené v kapitole 3 bod
24 U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod pravidelně podle platného Plánu kontroly kvality odpadních vod, schvalovaného vedením společnosti pro každý kalendářní rok. 24
25 8. N E J V Y Š Š Í PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A Z N EČIŠTĚNÍ ODPAD N Í C H V O D V Y J M E N O V AN Ý C H P RŮMYSLOVÝCH PRODUCENTŮ 1. Název a adresa firmy (z povolení vodoprávního úřadu) IČO: Druh činnosti Druh odpadních vod Vzorkování místo odběru, typ vzorku, četnost odběrů Způsob měření množství OV Způsob předčištění OV Max. množství vypouštěných OV: XXX l/s XXX m 3 /den XXX m 3 /rok Ukazatele Koncentrace průměr [mg/l] Koncentrace max. [mg/l] Bilance max. [t/rok] 25
26 9. O P ATŘENÍ NA K AN AL I Z AČ N Í S Í T I PŘI HAV AR I J N Í M N E B O M I M OŘÁD N É M S T AV U Případné poruchy nebo havárie jsou hlášeny v první řadě provozovateli. Provozovatel podává hlášení dle vyhodnocení situace dále příslušným orgánům (vodoprávní úřad, správce toku, hasiči, policie apod.). Telefonní kontakty jsou uvedeny v odstavci XVI - hlášení mimořádných událostí. Provozovatel postupuje při likvidaci poruchy nebo havárie dle provozního řádu a odpovídá za uvedení kanalizace pro veřejnou potřebu do provozu. Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník. Havarijní nebo mimořádný stav může nastat: - plánovanou odstávkou nebo havarijní závadou ČOV či jiného objektu na kanalizačním systému - vniknutím látek uvedených v kapitole 3 bod 18 do kanalizace - vniknutím zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek (kapitola 6) do kanalizace - vniknutím ropných produktů do kanalizace - překročením limitů KŘ, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod - havárií na stavební části kanalizační sítě - závadou na zařízení - ucpávkou na kanalizační síti - omezením kapacity stokového systému a následným vzdouváním hladiny OV na terén - ohrožením pracovníků kanalizační sítě - živelní pohromou průchodem velkých vod Důsledkem havarijního nebo mimořádného stavu může být havárie ohrožující vodní prostředí. Definice havárie na vodním prostředí dle vodního zákona ( 40 zákona 254/2001 Sb.): 1. Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 2. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 3. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí. Činnost při zjištění mimořádných stavů - v případě plánované odstávky nebo havarijní závady na ČSOV nebo jiném objektu na kanalizačním systému provozovatel požádá producenty odpadních vod o snížení množství vypouštěné vody, případně využije rezervní zařízení a zajistí opravu. 26
27 - současně je pracovník provozovatele povinen zapsat tuto skutečnost do provozního deníku a nahlásit jako mimořádnou událost na koordinační dispečink podle směrnice Poruchová služba. Dle této směrnice informuje dispečink provozovatele kanalizace příslušné úřady a instituce o nastalé situaci. V případě plánovaných odstávek kratších než 24 hodin bude požádán správce toku o předběžné vyjádření a informován vodoprávní úřad elektronickou formou o mimořádné události dle uvedené směrnice. U plánovaných odstávek nad 24 hodin bude požádán správce toku a vodoprávní úřad o souhlas v dostatečném časovém předstihu. - producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace a ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální) - při zjištění látek, které do stokové sítě nepatří, musí provozovatel zjistit zdroj znečištění a vynaložit maximální úsilí k jeho likvidaci. Provozovatel kanalizace zajistí kontrolní vzorkování na přítoku na ČOV a na dalších místech dle uvážení pracovníků provozu kanalizací za účelem zjištění možného původce znečištění závadnými látkami. Příjemce informace (strojník, mistr) je povinen zapsat tuto skutečnost do provozního deníku a nahlásit jako mimořádnou událost v kvalitě vypouštěné odpadní vody na koordinační dispečink podle směrnice Poruchová služba. - u provozovatele poškozeného zařízení je třeba zamezit dalšímu úniku nežádoucích látek do kanalizace (např. uzavřením plnících nebo výpustních otvorů, utěsněním děr nebo trhlin v nádrži, zachycením kapalin do jiných nádob nebo přečerpáním obsahu nádrže, přechodně se uzavřou kanalizační vpusti, šachty apod.). - v území postiženém havárií se utěsní dešťové kanalizační vpusti, pokud je to účelné - provedou se terénní úpravy (vykopání stružek apod.), které umožní odvedení uniklých nežádoucích látek tak, aby nevnikaly do kanalizace, pokud je to účelné - k zachycení nežádoucích látek vniklých do kanalizace se umístí ve vhodných objektech kanalizační sítě (oddělovací komory, výustní objekty) norná stěna, kde dojde k zachycení většiny uniklých látek. - odstranění ropných produktů se provede v případě malého množství - vybráním nádobou, u většího množství - odčerpáním vhodným čerpadlem, zachycením v sorbentu, který se po zachycení ropných produktů mechanicky odstraní (likvidace zachycených ropných látek, případně jejich směsí se sorbentem může být likvidována pouze firmou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem) - provozovatel zajistí odstranění ucpávky vyčištěním šachty nebo propláchnutím tlakovou vodou. V případě, že se jedná o rozsáhlejší havárii, je třeba zajistit dle možností obtok u neprůtočného místa - v zátopových oblastech řeší situace při zvýšené hladině toku Povodňový plán konkrétní lokality, po opadnutí velkých vod je nutno prověřit, případně vyčistit potrubí kanalizace Při práci uvnitř kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Vlastní likvidační práce zajišťuje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřená provozovatelem. 27
28 XVI. HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V případě vzniku jakékoliv mimořádné události v provozu kanalizační sítě, která by mohla mít za následek ohrožení provozu kanalizace a provozu ČOV a následné ohrožení jakosti předčištěné odpadní vody, se tato skutečnost hlásí: Provozovatel kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice Call centrum tel.: Pomoc při naléhavém řešení a havarijních stavech Policie ČR OOP Litoměřice tel.: Vodoprávní úřad Litoměřice - Město tel.: Povodí Ohře s.p., Chomutov tel.: , ČIŽP Ústí nad Labem tel.: (7:00 15:30) (pouze mimo pracovní dobu) Hasiči Litoměřice tel.: Krajská hygienická stanice pobočka Litoměřice tel.: ČEZ, a.s. tel.: Zdravotnická záchranná služba Litoměřice tel.: OŽP Městský úřad Litoměřice tel: Tísňová volání: Číslo tísňového volání tel.: 112 Hasiči tel.: 150 Záchranná lékařská služba tel.: 155 Policie ČR tel.: 158 Městská policie tel.:
29 1 0. AK T U AL I Z A C E, R E V I Z E K AN AL I Z AČ N Í H O ŘÁ D U Aktualizaci kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace (případně provozovatel na základě platného smluvního vztahu) průběžně podle stavu, respektive změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně. Kontrolu dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly, při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel dotčeného odběratele a v odůvodněných případech i místně příslušný vodoprávní úřad. 29
30 1 1. S E Z N AM Z Á K O NŮ A PŘEDPISŮ SOUV I S E J Í C Í C H S K AN AL I Z AČNÍM Ř ÁD E M 1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů 2. Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 3. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů 4. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 5. Vzorový kanalizační řád zpracovaný MZe ČR 6. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 7. Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 8. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 9. Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů 10. TNV provozní řád kanalizace 30
31 1 2. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Grafická příloha Základní situační údaje o kanalizaci 31
32 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, Teplice Vystavil: Marie Matulková Dne: :2500