Source: http://docplayer.fi/49122383-Rinnekoti-saation-jatevedenpuhdistamo-espoo-kaytto-ja-paastotarkkailun-vuosiyhteenveto-2015.html
Timestamp: 2017-12-16 08:05:06+00:00
Document Index: 13118510

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto PDF
Download "Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015"
1 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo
2 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto Laatijat: Jari Männynsalo Tarkastaja: Kirsti Lahti Hyväksyjä: Kirsti Lahti Kannen valokuvat: Jari Männynsalo
3 Sisällysluettelo 1 Yleistä Ympäristölupa ja puhdistusvaatimukset Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Sääolosuhteet vuonna Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Prosessikemikaalit Puhdistustulos ja vesistökuormitus Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukainen tarkastelu Jätevesilietteen käsittely, määrä, laatu ja sijoitus Yhteenveto... 1 Liitteet ja jakelu VHVSY Raportti 11/216
4 1 Yleistä Rinnekoti-Säätiön puhdistamo on mekaanis-biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos (pitkäilmastus), jossa käsitellään säätiön kiinteistöillä muodostuvat jätevedet (asukkaita ja henkilökuntaa päivittäin noin 1 henkeä). Fosforin saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia ja alkaliteetin ylläpitoon kalkkia. Puhdistettu jätevesi johdetaan kosteikkoalueen läpi Lakistonjokeen, joka laskee Lepsämänjoen kautta Vantaanjokeen. 1.1 Ympäristölupa ja puhdistusvaatimukset Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamoa tarkkailtiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan nro 14/214/2, (Dnro ESAVI/186/4.8/212) mukaan. Puhdistamon jätevedenkäsittelytuloksen tulee täyttää myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/26) mukaiset vaatimukset (taulukko 1). Taulukko 1. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamon puhdistusvaatimukset. Vaatimukset ovat vuosikeskiarvoina (ympäristölupa), paitsi kiintoaine ja COD Cr tarkkailukertakohtaisesti (Vn asetus 888/26), joissa pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia Pitoisuus enintään () Käsittelyteho vähintään (%) BOD 7ATU 1 95 Kokonaisfosfori,5 95 Kokonaistyppi - tavoite 7 Ammoniumtyppi 4 9 Kiintoaine 35 9 COD Cr Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Puhdistamon tarkkailu perustui ympäristölupaan ja päivättyyn käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaan. Puhdistamolta otettiin vuoden aikana käyttö- ja päästötarkkailuun liittyviä näytteitä yhteensä 8 kertaa (taulukko 2). Puhdistamolle tulevan jäteveden näyte otettiin tulokanaalista ennen välppäystä ja vesistöön johdettavan jäteveden näyte loppuselkeytyksen jälkeen. Näytteet kerättiin puhdistamohenkilökunnan toimesta 24 tunnin aikana automaattisilla kokoomanäytteenottimilla. Puhdistamon hoidosta vastasi Tiit Kabel. Näytteet analysoitiin MetropoliLabissa. Taulukko 2. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamon näytteenottopäivät vuonna 215. Laskentajakso Näytteenottopäivä ,,,,,, ja 215 VHVSY Raportti 11/
5 1.3 Sääolosuhteet vuonna 215 Vuosi 215 oli kokonaisuudessaan tavanomaista lämpimämpi ja kuivempi. Vuoden sadesumma Vantaalla, 632 mm, oli noin 5 % keskimääräistä pienempi. Vuoden 215 tammi-toukokuu ja heinäkuu olivat kuitenkin vertailujakson vastaavia kuukausia sateisempia (kuva 1). Talvi oli harvinaisen lauha. Pääosa lumista suli jo helmikuun lopulla. Maaliskuussa sää jatkui poikkeuksellisen lauhana ja sateet tulivat vetenä. Huhtikuun sateet painottuivat kuukauden lopulle. Kesä- ja heinäkuu olivat epävakaisia ja viileitä. Elokuussa sää lämpeni ja sateisuus väheni. Koko loppuvuotena satoi tavanomaista vähemmän ja oli keskimääräistä lämpimämpää. Erityisen kuivaa oli lokakuussa (kuva 1). Kuva 1. Kuukauden keskilämpötila ja sadesumma kuukausittain Vantaalla vuonna 215 ja vertailujaksolla (tiedot: Ilmastokatsaus-lehti 215). VHVSY Raportti 11/
6 2 Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Vuonna 215 puhdistamolla käsiteltiin jätevettä keskimäärin 314 m 3 /d, yhteensä m 3 /a, mikä oli 2 % enemmän kuin edellisvuonna (taulukko 3). Suurin vuorokausivirtaama 65 m 3 /d mitattiin huhtikuussa ja pienin 17 m 3 /d lokakuussa. Puhdistamolle tulevan jäteveden kuormitus oli edellisvuoden tasolla (taulukko 3). Tulevan jäteveden näytteenottoon kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta tulokanaalin pohjalle laskeutunut aines ei joutuisi kokoomanäytteeseen, mikä nostaa tulopitoisuudet todellista korkeammiksi. Tulopitoisuudet olivat tyypillisen asumajäteveden tasolla muilla, paitsi 215 tarkkailukerralla, jolloin etenkin COD Cr :n ja fosforin pitoisuudet olivat tavanomaista suurempia (liite 1 ja 5-1). Puhdistamon asukasvastineluku oli 2 93 AVL. Se laskettiin Ympäristöhallinnon yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seurantaa ja raportointia koskevan hyvien menettelytapojen kuvauksen mukaisesti puhdistamon viimeisen viiden vuoden näytepäiväkohtaisista BOD 7-atu -tuloksista 9 persentiilinä. Taulukko 3. Rinnekoti-Säätiön puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä ja maksimivirtaama vuorokaudessa sekä puhdistamolle tulevan jäteveden kuormitus ja pitoisuudet vuosina Käsitelty jätevesimäärä m 3 /d BOD 7-atu Fosfori Typpi Vuosi koko vuosi max , , 9, , , ,7 8, Prosessikemikaalit Fosforin saostamiseen käytettiin ferrosulfaattia keskimäärin 114 g / käsitelty jätevesikuutio. Kalkkia syötettiin prosessiin noin 23 g/m 3 alkaliteetin ylläpitämiseen. VHVSY Raportti 11/
7 2.3 Puhdistustulos ja vesistökuormitus Puhdistamo toimi käyttö- ja päästötarkkailun näytetulosten perusteella hyvin muuten, paitsi ammoniumtypen hapetuksen osalta vuoden kahdella ensimmäisellä tarkkailukerralla ( ja 215), jolloin puhdistetun jäteveden ammoniumtyppipitoisuus ylitti vuosikeskiarvovaatimuksen (4, nitrifikaatioaste 9 %). Ko. tarkkailukerroilla myös kokonaistypen poisto toimi normaalia heikommin (ei numeerista puhdistusvaatimusta) (liitteet 1, 9 ja 1). Ammoniumtypen hapetuksen vuosikeskiarvovaatimukseen kuitenkin yllettiin ja puhdistustulos oli muiden parametrien osalta erittäin hyvä (taulukko 4). Tarkemmat tulokset vuoden 215 käyttö- ja päästötarkkailusta ovat tämän raportin liitteenä olevassa yhdistelmätaulukossa (liite 1) ja tarkkailutuloksista laadituissa kuvaajissa (liitteet 5-1). Puhdistamolla ei ollut ohituksia vuonna 215. Taulukko 4. Jäteveden käsittelyvaatimusten täyttyminen vuonna 215. Ympäristölupa, vuosikeskiarvovaatimus *) teho-% = nitrifikaatioaste BOD 7-atu Fosfori Typpi Ammoniumtyppi teho-% teho-% teho-% *) teho-% 3,5 99, , 83 2,1 96,5 5 tavoite 7 % 4 9 Vesistökuormitus laski edellisvuodesta orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) osalta. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitus olivat edellisvuoden tasolla ja ammoniumtyppikuormitus nousi alkuvuoden heikkojen tulosten takia (taulukko 5). Taulukko 5. Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos; vesistökuormitus () ja puhdistetun jäteveden BOD 7-atu ja ravinnepitoisuudet () vuosina BOD 7-atu Fosfori Typpi Ammoniumtyppi 211,86 2,6,11,33 1,7 5,2,23,7 212,61 1,9,8,26 1,8 5,6,8,25 213,59 2,1,6,23 1,7 6,1,36 1, ,4 5,4,5,2 2,6 1,,37 1, ,1 3,5,4,13 2,5 8,,66 2,1 VHVSY Raportti 11/
8 2.3.1 Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukainen tarkastelu Puhdistamon jätevedenkäsittelytuloksen tulee täyttää oman ympäristöluvan vaatimusten lisäksi myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/26) mukaiset vaatimukset. Valtioneuvoston asetuksessa 888/26 edellytetään vuositasolla taulukon 7 mukaisia tuloksia. Taulukko 6. Valtioneuvoston asetuksessa 888/26 vuositasolla edellytetyt vaatimukset. Pitoisuus () Poistoteho (%) Huom. BOD 7-atu 3 7 1, 6, 7 COD Cr , 6, 7 Kiintoaine , 6, 7 Kokonaisfosfori 3 / 2 / 1 8 1, 2, 4 Kokonaistyppi 15 / 1 7 1, 3, 4, 5 Huom. 1: Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia Huom. 2: 3 on puhdistamoille, joiden AVL on alle 2. 2 on puhdistamoille, joiden AVL on on puhdistamoille, joiden AVL on yli 1. Huom. 3: 15 on puhdistamoille, joiden AVL on on puhdistamoille, joiden AVL on yli 1. Huom. 4: Ravinteiden (fosfori ja typpi) osalta arvot on saavutettava vuosikeskiarvoina. Huom. 5: Typpeä koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan kuitenkin varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa tämän liitteen mukaisesti, että vastaava suojelun taso saavutetaan. Tällöin jokaisen 24 tunnin kokoomanäytteen kokonaistyppipitoisuus voi olla enintään 2, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähintään 12 C. Lämpötilarajan asettamisen sijasta voidaan rajoittaa typpeä koskevien vaatimusten voimassaoloaikaa alueellisten ilmasto-olosuhteiden huomioon ottamiseksi. AVL < 2, näytteiden vuosikeskiarvojen tulee täyttää pitoisuuden ja poistotehon vaatimukset. oiden, joiden Huom. 7: Enimmäispitoisuus voidaan ylittää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa enintään 1 %:lla. Kiintoainepitoisuuden osalta voidaan kuitenkin hyväksyä ylitykset 15 %:iin asti. Näytteiden vähimmäismäärä määräytyy puhdistamon koon mukaan seuraavasti: AVL < 499: 2 näytettä vuodessa AVL : 4 näytettä vuodessa AVL : 12 näytettä ensimmäisen vuoden aikana ja neljä näytettä seuraavina vuosina (jos voidaan osoittaa tulosten täyttävän ensimmäisen vuoden aikana vaatimukset) AVL : 12 näytettä vuodessa Lisäksi asetuksen 888/26 mukaan veden laadun ääriarvoja ei oteta huomioon, jos ne johtuvat poikkeuksellisista tilanteista, kuten rankkasateista. VHVSY Raportti 11/
9 Rinnekoti-Säätiön puhdistamon asukasvastineluku (AVL) oli 2 93 (v kaikkien tarkkailukertojen tulevan BOD 7-atu -kuormien mukaan 9 persentiilinä laskettuna). Puhdistamoa tarkkailtiin vuoden aikana ympäristöluvassa vaaditut 8 kertaa. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukaisia tuloksia tarkastellaan Rinnekoti-Säätiön puhdistamolla BOD 7-atu :n, COD Cr :n ja kiintoaineen osalta tarkkailukertakohtaisesti (taulukko 6, huom 6.). Fosforin ja typen osalta tarkastelu tehdään vuosikeskiarvoina (taulukko 6, huom 4.). Pitoisuusvaatimus on fosforille 2 (taulukko 6, huom. 2.). Typelle ei ole vaatimusta (AVL < 1 ) (taulukko 6, huom 3.). Pitoisuus- ja poistotehot voivat olla vaihtoehtoisia (taulukko 6, huom 1). BOD 7 -atu, COD Cr ja kiintoaine Puhdistamo saavutti VN asetuksen 888/26 mukaiset vaatimukset BOD 7-atu :n, COD Cr :n ja kiintoaineen osalta kaikilla tarkkailukerroilla (liite 1 ja liitteet 5-7). Asetuksen mukaan 8-16 kertaa vuodessa tarkkailtavat puhdistamot voivat ylittää vaaditut raja-arvot enintään 2 tarkkailukerralla. Kokonaisfosfori ja kokonaistyppi Kokonaisfosforin osalta VN asetuksen 888/26 vaatimusten täyttyminen lasketaan vuosikeskiarvona. Vaatimus saavutettiin sekä pitoisuuden että poistotehon osalta (kokonaisfosfori,13, 98 % (liite 1). Kokonaistypelle ei ole vaatimusta. 2.4 Jätevesilietteen käsittely, määrä, laatu ja sijoitus Tiivistetyn lietteen laatua tutkittiin kerätystä kokoomanäytteestä valtioneuvoston jäteasetuksen 179/212 ja maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteasetuksen 24/11 mukaisesti. Tutkitun näytteen laatu täytti MMM:n asetuksessa 24/11 esitetyt vaatimukset (liite 2). Lisäksi aiemmista kadmium- ja elohopeapitoisuuksien ylityksistä johtuen kuivatun lietteen laatua tutkittiin myös kahdesta eri lietelavoille pumpatusta erästä. Kummankin kokoomanäytteen pitoisuudet alittivat MMM:n asetuksessa 24/11 esitetyt raja-arvot (liite 2). Vuonna 215 lavoilla kuivatun lietteen määrä oli noin 15 m 3 (arvioitu kuiva-ainepitoisuus n. 1 %). Kuivauksen jälkeen liete kompostoidaan seosaineen kanssa ja käytetään viherrakentamisessa. VHVSY Raportti 11/
10 3 Yhteenveto Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo toimi vuonna 215 pääosin hyvin ja ympäristöluvan puhdistusvaatimukset saavutettiin hyvin vuosikeskiarvotuloksin. Valtioneuvoston asetuksen 888/26 mukaiset BOD 7-atu :n, COD Cr :n ja kiintoaineen pitoisuus- ja tehovaatimukset täyttyivät kaikilla tarkkailukerroilla. Myös kokonaisfosforipitoisuuden ja tehon vuosikeskiarvovaatimukset täyttyivät. Tiivistetyn lietteen metallipitoisuudet olivat MMM:n asetuksen 24/11 vaatimusten mukaisia, samoin kuin kahdesta kuivatun lietteen erästä tutkitut pitoisuudet. Liitteet 1 Puhdistamotarkkailutulokset 215, jaksoraportti Tiivistetyn ja kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet 3 Käyttötarkkailun yhteenvetolomake 4 Viikkovirtaamataulukko 5-1 Kuvaajia näytepäivien tuloksista Jakelu Rinnekoti-Säätiö Espoon kaupungin ympäristökeskus Uudenmaan Ely-keskus / ympäristö ja luonnonvarat Varsinais-Suomen Ely-keskus / kalatalousyksikkö Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Vantaan ympäristökeskus Helsingin ympäristökeskus VHVSY Raportti 11/
15 LIITE 2 RINNEKOTI-SÄÄTIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMO LIETTEEN RASKASMETALLIPITOISUUDET 215 Tiivistetty liete Kuivattu liete lavoilta 9/214-6/215 erästä Kuivattu liete lavoilta 6-1/215 erästä Raja-arvot, MMM asetus 24/11 Kadmium Cd mg/kg ka.,6,7,6 1,5 Kupari Cu mg/kg ka Nikkeli Ni mg/kg ka Sinkki Zn mg/kg ka Kromi Cr mg/kg ka Lyijy Pb mg/kg ka Elohopea Hg mg/kg ka.,45,43,49 1, Arseeni As mg/kg ka
18 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo 215 Liite 5 Virtaama näytepäivinä (m³/d) m 3 /d Tuleva kiintoainekuorma ja -pitoisuus näytepäivinä Lähtevä kiintoainekuorma ja -pitoisuus näytepäivinä
19 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo 215 Liite Tuleva BOD 7 -kuorma ja -pitoisuus näytepäivinä 27, Lähtevä BOD 7 -kuorma ja -pitoisuus näytepäivinä , , BOD 7 -reduktio näytepäivinä 1 % %
20 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo 215 Liite Tuleva COD Cr -kuorma ja -pitoisuus näytepäivinä 67, Lähtevä COD Cr -kuorma ja -pitoisuus näytepäivinä CODCr-reduktio Cr -reduktio näytepäivinä % %
21 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo 215 Liite 8 Tuleva kokonaisfosforikuorma ja -pitoisuus näytepäivinä Lähtevä kokonaisfosforikuorma ja -pitoisuus näytepäivinä,3,6,25,5,2,4,15,1,3,2,5, Kokonaisfosforireduktio näytepäivinä 1 95 % %
22 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo 215 Liite 9 Tuleva kokonaistyppikuorma ja-pitoisuus näytepäivinä Lähtevä kokonaistyppikuorma ja -pitoisuus näytepäivinä Kokonaistyppireduktio näytepäivinä 9 8 % 7 tavoite 7 % %
23 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo 215 Liite 1 Tuleva ammoniumtyppikuorma ja -pitoisuus näytepäivinä Lähtevä ammoniumtyppikuorma ja -pitoisuus näytepäivinä , , , Nitrifikaatioaste (%) näytepäivinä 1 % 9 8 %
24 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Yhteenvetoraportissa esitetään Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun tulokset ja puhdistamon toiminta vuodelta 215. Raportti sisältää myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä 888/26 mukaisen tulosten tarkastelun. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Asemapäällikönkatu 12 B, 7. krs, 52 Helsinki p. (9) ,