Source: https://www.weka.at/brandschutz/Vorschriften/Fluessiggas-Tankstellen-Verordnung-2010/2.-Abschnitt/5.-Ersatz-oder-Verringerung-des-explosionsgefaehrdeten-Bereichs
Timestamp: 2020-04-08 09:25:30
Document Index: 219878514

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 3', '§ 6', '§ 5', '§ 5', '§ 7']

§ 5. FGTV 2010 - Brandschutz online
HomeVorschriftenFlüssiggas-Tankstellen-Verordnung 2010 (FGTV 2010)2. Abschnitt § 3. - § 6.§ 5. Ersatz oder Verringerung des explosionsgefährdeten Bereichs
Dokument-ID: 040849
§ 5. Ersatz oder Verringerung des explosionsgefährdeten Bereichs
(1) Wenn es die örtlichen Verhältnisse einer Flüssiggas-Tankstelle im Einzelfall gestatten, darf der explosionsgefährdete Bereich an höchstens zwei Seiten durch Maßnahmen wie Wälle, Schutzwände oder dergleichen ersetzt oder verringert werden. Schutzwände zum Ersatz oder zum Verringern des explosionsgefährdeten Bereichs müssen einen Gasdurchtritt dauerhaft verhindern, nichtbrennbar sein und über ausreichende Festigkeit gegen vorhersehbare Belastungen verfügen. Sie müssen nicht für Beanspruchungen durch Explosionen ausgelegt sein. Den explosionsgefährdeten Bereich ersetzende oder verringernde Wälle, Schutzwände oder dergleichen müssen diesen Bereich an jeder Stelle um mindestens 0,25 m überragen.
(2) Der Abstand von Schutzwänden zu ortsfesten Flüssiggasbehältern muss mindestens 0,6 m betragen und muss gewährleisten, dass Armaturen ohne Behinderung bedient werden können.
(3) Durch die im Abs. 1 angeführten Maßnahmen darf die gute natürliche Durchlüftung der Flüssiggas-Tankstelle (§ 7 Abs. 1) nicht wesentlich beeinträchtigt werden.