Source: http://docplayer.fi/1033851-Ymparistoministerion-asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta.html
Timestamp: 2017-07-24 18:45:08+00:00
Document Index: 21537566

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana on asuntoministeri Vapaavuoren asettaman työryhmän loppuraportti ja sen pohjaksi tehdyt tutkimukset. Vapaavuori asetti työryhmän selvittämään, mitkä asiat mahdollisesti aiheuttavat aiheetonta haittaa ja siten ylimääräisiä kustannuksia puurakentamiselle. Selvityksen tavoitteena oli arvioida yhteistyössä alan toimijoiden kanssa rakentamismääräysten tilannetta puurakentamisen kannalta eli erityisesti rakennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä niihin liittyviä tulkintoja. Työryhmän loppuraportti "Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä" luovutettiin ympäristöministeriölle Työryhmän kehittämisehdotukset liittyvät lähes yksinomaan rakennusten paloturvallisuuteen. Tällä hetkellä voimassa oleva Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 Rakennusten paloturvallisuus on annettu ja sitä on muutettu sekä Säädöksen selkeyden vuoksi rakennusten paloturvallisuutta koskevalla määräysehdotuksella ehdotetaan, että entinen Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 kumotaan ja säädetään uusi Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1. Uusien määräysten antaminen helpottaa lukijoita, vaikka muutoksia ehdotetaan ainoastaan osaan E1:n määräyksistä. Yksityiskohtaisissa perusteluissa on selostettu ne määräykset, joihin muutokset tosiasiallisesti kohdistuvat. Asetusehdotuksen keskeisin muutos on puurunkoisia kerrostaloja koskevien vaatimusten tarkentaminen sekä luokkiin perustuvien vaatimusten laajentaminen 5 8- kerroksisiin ja korkeudeltaan enintään 26 metrisiin asuin- ja työpaikkarakennuksiin. Tällä hetkellä niin sanottuihin luokkiin ja lukuarvoihin perustuvalla menettelyllä on voinut suunnitella enintään 4-kerroksisia puurunkoisia asuin- ja työpaikkarakennuksia. Tätä korkeampien puurunkoisten rakennusten palotekninen suunnittelu on edellyttänyt toiminnallista tapauskohtaista tarkastelua. Puukerrostalot varustettaisiin pääsääntöisesti automaattisella sammutuslaitteistolla ja niissä käytettäisiin rakenteellisia ratkaisuja, jotka hidastavat palon kehittymistä rakennuksessa. Asetusehdotuksen toinen tärkeä muutos on puujulkisivujen laajemmat luokkiin ja lukuarvoihin perustuvat käyttömahdollisuudet asuin- ja työpaikkarakennuksissa ja enintään kaksikerroksisissa tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä kokoontumis- ja liikerakennuksissa. Tällä hetkellä puujulkisivuja voidaan käyttää enintään 4- kerroksisissa asuin- ja työpaikkarakennuksissa, jos ne on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla ja ulkoisen syttymisen aiheuttamaa palon leviämistä julkisivulla on rajattu rakenteellisin keinoin. Asetusehdotuksella laajennetaan puujulkisivujen2 2 käyttöä asuin- ja työpaikkarakennuksissa. Samoin laajennetaan puun käyttöä ulkoverhouksena tietyissä tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä kokoontumis- ja liikerakennuksissa. Puujulkisivua käytettäessä palon leviäminen ullakolle tulee estää tehokkaasti ja palon leviämistä seinässä tulee rajoittaa. Puujulkisivun käyttöä rajattaisiin muun muassa siten, että poistumisen ja pelastamisen edellytykset turvataan. Asetusehdotuksen mukaan on lisäksi mahdollista rakentaa asuinkäyttöön tarkoitettu lisäkerros olemassa olevaan, enintään 7-kerroksiseen asuinrakennukseen puurunkoisena. Luokkiin ja lukuarvoihin perustuvat palomääräykset eivät nykyisellään salli puurungon käyttöä esimerkiksi kivirakenteisen kerrostalon lisäkerroksen rakentamisessa. 2 Yksityiskohtaiset perustelut 2.1 Määrittelyt Poistumisopasteet Suojausverhous Poistumisreittivalaistus 2.2 Paloluokitus Poistumisopasteen määritelmässä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan sisäasiainministeriön asetusta. Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005). Suojaverhouksen määritelmä ehdotetaan tarkistettavaksi, sillä suojaverhous-käsitettä käytetään määräyksissä myös ulkotilaan rajoittuvien pintojen ominaisuuksien määrittelyssä. Käsite ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan sisäasiainministeriön asetusta. Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005). Rakennusosat ja rakennustarvikkeet Rakennusosat Asetuksessa ehdotetaan, että rakennusosien ja rakennustarvikkeiden luokituksessa siirrytään käyttämään ainoastaan EN-standardeja. Voimassa olevien määräysten mahdollistama kansallisten luokitusmenetelmien käyttömahdollisuus rakennusosien luokituksessa poistuu asetuksessa annetun siirtymäajan kuluessa. Asetuksessa ehdotetaan, että otetaan käyttöön ovia ja ikkunoita koskevat luokat EI 1 ja EI 2, joiden molempien todetaan täyttävän määräyksissä esitetyt osastoivuuteen liittyvät vaatimukset. Hissin oven paloluokitus voidaan tehdä vaihtoehtoisesti standardin SFS-EN mukaisesti, joten standardin mukaiset luokat mainitaan selostuksessa. Muutoksen johdosta luovutaan palonkestäviä ovia koskevista kansallisista hyväksy-3 3 Rakennustarvikkeet misperusteista. Muutoksella ennakoidaan pakollisen CE-merkinnän voimaantuloa P2-paloluokan rakennuksen paloteknisten vaatimusten asettamista varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön suojaverhousten luokat K 2 10 ja K Luokitusperusteet ja viittaukset testausstandardeihin on esitetty standardissa SFS-EN Komission paloluokkia koskevassa päätöksessä esitetyt, putkimaisia lämmöneristeitä koskevat, rakennustarvikkeiden palokäyttäytymistä kuvaavat luokat, jotka osoitetaan alaviitteellä L, ehdotetaan otettavaksi käyttöön. Ulkoseinän ulkopintaa koskeviin määräyksiin ehdotetaan otettavaksi käyttöön luokka B-s2, d Rakennusten käyttötavat Kokoontumis- ja liiketilat 2.4 Yleistä Palokuorma Ohje Kokoontumis- ja liiketilojen käyttötaparyhmää ehdotetaan täydennettäväksi käsitteellä " päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilat". Käsite "päivähoitolaitokset" ehdotetaan säilytettäväksi, koska tähän ryhmään kuuluu muita päiväkäyttöisiä tiloja. Vastavuoroisuuden tunnustamista koskeva määräys ehdotetaan päivitettäväksi. Rakennukset ryhmitellään yleensä niiden pääkäyttötavan perusteella. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 kohdan ohjeessa todetaan, että palokuorman määrityksen lähtökohtana on tilojen pääkäyttötapa. Rakennuksessa on usein tästä palokuormaltaan poikkeavia palo-osastoja. Tällöin saattaa olla tarpeen määrittää kunkin osaston palokuorma erikseen ja mitoittaa kyseiseen palo-osastoon liittyvät rakenteet tämän mukaan. Palokuormaryhmät on esitetty RakMK E1 kohdassa Palokuormaryhmään alle 600 MJ/m 2 katsotaan ryhmittelyyn liittyvässä ohjeessa kuuluviksi muun muassa asunnot ja toimistot. Myös 3 8-kerroksisten P2-luokan asuin- ja työpaikkarakennusten tilojen, joiden käyttötapa on asunto tai muun muassa toimisto, voidaan katsoa yleensä kuuluvan edellä mainittuun palokuormaryhmään, koska kyseiset tilat on varustettava määräysten mukaan muun muassa käyttötarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Rakennuksen pinnoille on lisäksi asetettu suojaverhousvaatimuksia.4 4 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1/2002 kohdan ohjeessa, joka koskee palokuormaryhmää alle 600 MJ/m 2, todetaan että yleensä tähän ryhmään saa sijoittaa myös tiloja, joiden palokuorman tiheys on yli 600 MJ/m 2, mikäli nämä tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Voimassa oleva ohje voisi johtaa tulkintaan, että myös korkeamman palokuormaryhmän tiloja, esimerkiksi palo-osastoituja irtaimistovarastoja, olisi mahdollista sijoittaa automaattisella sammutuslaitteistolla varustettuun P2-luokan 3 8-kerroksiseen asuin- ja työpaikkarakennukseen ja käyttää mitoituksen perusteena palokuormaryhmää "alle 600 MJ/m 2 ". Ohjetta ehdotetaan tarkennettavaksi todeten, että ohje ei koske 3 8-kerroksisia P2-luokan rakennuksia. 2.6 Rakennuksen paloluokka Ohje Rakennuksen paloluokan P2 määrittelyä ehdotetaan täsmennettäväksi. Määritelmään on lisätty pintaosien lisäksi paloturvallisuutta parantavat laitteet. P2-luokkaan kuuluvissa 3 8-kerroksisissa rakennuksissa muun muassa automaattisella sammutuslaitteistolla on tärkeä merkitys kantavien rakenteiden rakenteellisen paloturvallisuuden kannalta Taulukko P2-luokan asuin- ja työpaikkarakennusten kerrosluku- ja korkeusrajoja ehdotetaan tarkistettaviksi. Tällä hetkellä niin sanottuihin luokkiin ja lukuarvoihin perustuen on voinut suunnitella enintään 4-kerroksisia puurunkoisia asuin- ja työpaikkarakennuksia. Määräyksessä ehdotetaan, että luokkiin ja lukuarvoihin perustuva menettely laajennettaisiin koskemaan enintään 8-kerroksisia tai korkeudeltaan enintään 26 metrisiä asuin- tai työpaikkarakennuksia. Korkeusrajoitus säilytetään 14 metrinä 3 4-kerroksisten rakennusten osalta. Yksittäisen rakennuksen kerrosalaa ehdotetaan rajattavaksi yli kaksikerroksisten P2-luokan rakennusten osalta m 2 :iin. Rajaus tehdään laajan omaisuus- ja ympäristövahinkoriskin rajaamiseksi erityisesti työpaikkarakennuksissa. 2.7 Syttymisen estäminen Selostus Selostus on tarkistettu uudistetun Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E3 otsikoinnin mukaiseksi. 2.8 Palon rajoittaminen palo-osastoon Ohje Voimassa olevan määräyksen mukaan 3 4-kerroksisen P2-luokan asuinrakennuksen ullakolle ei voida sijoittaa tiloja asukkaiden talousirtaimiston säilytykseen ja pyykinkuivatukseen. Vaatimus ehdotetaan laajennettavaksi 3 8-kerroksiin P2-luokan5 5 asuinrakennuksiin. P2-luokan rakennuksen ullakolle ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa tilaa, jonka palokuormatiheys on suuri ja joka lisää syttymisriskiä Määräykseen ehdotetaan paloilmoittimeen liittyvää vaatimusta täydennettäväksi toteamalla, että paloilmoittimen tulee olla hätäkeskukseen liitetty. Tehokkaan ja mahdollisimman nopean sammutustoiminnan kannalta on tärkeää, että ilmoitinlaiteilmoitus ohjataan paikallisen ilmoituksen ohella hätäkeskukseen. 2.9 Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen Taulukko Taulukossa ehdotetaan tarkistettavaksi 3 8 -kerroksisten P2-paloluokan asuinja työpaikkarakennusten kantavia rakenteita koskevia vaatimuksia. Ehdotuksen mukaan palokuormaryhmät otetaan käyttöön myös P2-luokan rakennuksissa. Rakenteiden kantavuudelle asetetut vaatimukset asetetaan vastaamaan minuuttiluokittain P1-luokan rakennuksille asetettuja vaatimuksia. Yläpohjarakenteita koskevia lievennyksiä ehdotetaan tarkistettavaksi. Vaatimukset mahdollistavat yläpohjarakenteita koskevien lievennysten käyttämisen myös A2-s1, d0 -luokkaa (palamattomat eristeet) alhaisempaan luokkaan kuuluvien eristeiden käytön yhteydessä, mikäli kyseiset eristeet on suojattu tehokkaasti paloa vastaan. Eristeet suojataan rakenteellisesti molemminpuolista paloa vastaan. Yksikerroksisten rakennusten yläpohjarakennetta koskevat lievennykset, joissa rakenteen kantavuudelle palotilanteessa ei ole asetettu vaatimusta, mutta joissa on asetettu kantavan rakenteen tarvikeluokkaa koskeva vaatimus, ehdotetaan poistettavaksi. Määräykseen ehdotetaan liitettäväksi ohje, joka täsmentää kantavan rungon ja jäykisteiden olennaisen osan määrittämistä. Taulukon merkintää, joka koskee kohtaa "ei luokkavaatimusta" ehdotetaan täydennettäväksi viittauksella määräykseen Ehdotetaan, että enintään 7-kerroksisen P1-luokan asuinrakennuksen asuinkäyttöön tarkoitetun, yhden jälkeenpäin rakennettavan lisäkerroksen, jonka palokuorma on alle 600 MJ/m2, kantavan rungon saa tehdä D-s2, d2 -luokan (esimerkiksi puurunko yleensä) tarvikkeista. Rakennuksen korkeus lisäkerroksen rakentamisen jälkeen ei saa ylittää 26:ta metriä. Lisäkerroksen kantavien rakenteiden luokkavaatimus on R 60 ja sisäpinnat suojaverhotaan K 2 30-luokan suojaverhouksella. Asuntojen ja uloskäytävän osastoinnin ja osastoivien rakenteiden sekä sisäpintojen luokkavaatimusten osalta noudatetaan P1-luokan vaatimuksia. Lisäkerroksen lämmöneristeiden ja muiden täytteiden tulee olla vähintään A2-s1, d0 -luokan tarviketta. Voimassa olevat luokkiin ja lukuarvoihin perustuvat määräykset edellyttävät kantavan rungon toteuttamista yleensä P1-paloluokan vaatimusten mukaan6 6 A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista. Määräyksellä mahdollistetaan D-s2, d2 -luokan tarvikkeen käyttö kantavan rungon materiaalina. Lisäkerroksen rakentamisen ei katsota muuttavan rakennuksen paloluokkaa. Lisäkerroksen ulkopinnoille asetettu vaatimukset on esitetty kohdassa Palon leviämisen estäminen osastosta Ohje Ohje Selostus Ohje Asetuksessa ehdotetaan, että erillisenä määräyksenä todetaan ullakon osastoinnin ja osiin jakavien rakennusosien luokkavaatimukset, koska ne ovat samat paloluokasta riippumatta. Aiemmin samat asiat oli esitetty taulukossa Ehdotetaan otettavaksi käyttöön palokuormaryhmät 3 8-kerroksisten P2-paloluokan rakennusten osalta. Osastoivien rakennusosien vaatimukset ehdotetaan määräytyviksi palokuormaryhmän mukaan. Ohjetta ehdotetaan tarkennettavaksi ja EN-standardista poikkeavia asioita poistettavaksi. Suojaetäisyys voidaan määrittää laskennallisesti säteilylämmönsiirtoon perustuvin laskelmin. Ohjetta ehdotetaan tarkennettavaksi oven luokkamerkinnän osalta. Selostuksen sanamuotoa on tarkennettu. Ehdotetaan uutta ohjetta, jossa todetaan, että seinämäisten rakennusosien ontelot katkaistaan vähintään kerroksittain tehokkailla katkoilla palon leviämisen rajoittamiseksi. P2-luokan rakennusten räystäiden tiiviyttä koskeva vaatimus on siirretty ulkoseinän ulkopintoja koskevaan kohtaan, koska se liittyy olennaisesti D-s2, d2 -luokan tarvikkeen käyttöön julkisivuissa Palon kehittymisen rajoittaminen Määräysteksti ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi kohdan kanssa koskien R 30 - luokkaisia pilareita ja palkkeja. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi uusi ohje putkimaisten lämmöneristeiden luokituksen soveltamisesta. Ehdotus liittyy kyseessä olevan luokituksen kansalliseen toimeenpanoon.7 7 Kokoontumis- ja liiketilojen, joiden palokuorma on alle 600 MJ/m 2, seinä- ja kattopintojen luokkavaatimukset ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan P1-luokan rakennuksen vastaavia vaatimuksia. P2-luokan rakennusten pintakerrosvaatimuksilla (lähinnä suojaverhousta koskeva vaatimus) annetaan pelastustoimelle aikaa ennen kuin palo saavuttaa palava-aineiset runkorakenteet ja rakenteiden ontelot. Ehdotus ei heikennä pintakerroksen suojaavaa vaikutusta. Ehdotetut muutokset koskevat pinnan palokäyttäytymistä, mikä muutetaan vastaaman P1-luokan rakennuksen vastaavia vaatimuksia. Muutos koskee kokoontumis- ja liikerakennusten osalta vain tiloja, joiden palokuorma on alle 600 MJ/m 2. Koska palokuormaan lasketaan mukaan rakenteissa käytettyjen materiaalien palokuorma, palavan rakennustarvikkeen käyttö pintaverhouksena vaikuttaa muihin materiaalivalintoihin. Palokuorman määrä tulee tässä tapauksessa yleensä selvittää laskelmalla tai luotettavalla arviolla. Palovaarallisuusluokan 1 tuotanto- ja varastotilojen seinien luokkavaatimus ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan P1-luokan vaatimusta. Tuotanto- ja varastorakennusten osalta muutos ehdotetaan koskemaan vain seinäpintoja. Muutos mahdollistaa esimerkiksi paremman iskunkestävyyden omaavien pintarakenteiden käytön seinissä, mikä osaltaan vähentää pinnan rikkoontumisvaaraa ja voi parantaa pinnan toimivuutta suojaverhouksena rakennuksen koko elinkaarta ajatellen. Uloskäytävien seinä- ja kattopintojen luokkavaatimus ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan P1-luokan rakennuksen vastaavia vaatimuksia. Tiukennus liittyy määräyksen muutokseen, jossa ei enää edellytä suojaverhoukselta aina A2-s1, d0 - luokkaa. Poistettavaksi ehdotetaan P2-luokan rakennuksia koskeva vaatimus, että silloin, kun edellytetään mukaista suojaverhousta, pinnan vaatimus on aina A2-s1, d0. Ehdotetaan täydennettäväksi taulukon P2-luokan asuntoja ja työpaikkatiloja koskevaa huomautusta kaksi siten, että yli 2-kerroksisten asuin- ja työpaikkatilojen sisäpinnat voitaisiin verhota D-s2, d2 -luokan tarvikkeella, kun tila varustetaan tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Ohjeessa todetaan automaattiselta sammutuslaitteistolta edellytetty vähimmäistaso. Määräys mahdollistaa luokkavaatimuksen täyttävien puupintojen käyttämisen sisäverhouksena silloin, kun tila varustetaan tehokkaalla automaattisella sammutuslaitteistolla Määräyksessä ehdotetaan säädettäväksi P2-luokan rakennusten suojaverhousvaatimuksista. Suojaverhousvaatimuksen tarkoituksena on suojaverhouksen määritelmän mukaan suojata sen takana olevaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä ja muulta vaurioitumiselta määrätyn ajan. Tämä hidastaa palon kehittymistä, koska suojatut palavaaineiset tarvikkeet ja rakenteet osallistuvat paloon vasta tietyn ajan kuluttua myös siinä tapauksessa, että esimerkiksi sammutuslaitteisto ei toimi suunnitellulla tavalla.8 8 Määräysten selkiyttämiseksi lausunnolla olleessa ehdotuksessa esitetty taulukko on poistettu ja suojaverhouksia koskevat vaatimukset on kirjattu voimassa olevan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1/2002:n käytännön mukaisesti pinnoille asetettujen vaatimusten yhteyteen. Suojaverhous ei liity rakenteiden palosuojaukseen, mutta määräykset eivät estä suojaverhouksen käyttämistä myös rakenteen palosuojauksena tai osana sitä. Tässä käyttötarkoituksessa tarkastelut tehdään sitä koskevien EN laskenta- tai testistandardien perusteella. Palosuojaukselle ei ole erillistä luokkamäärittelyä, vaan se sisältyy kantavan rakenteen R-luokkaan. Kantavien rakenteiden palosuojausta koskee standardin SFS-EN kohta Classification of protected structural members ja puurakenteita sen alakohta Testi tehdään kuormitettuna standardin EN mukaan. Luokitusstandardi SFS-EN viittaa suojaverhousten osalta testausstandardiin EN Kyseisen testausstandardin mukaista testiä (K-luokitus) ei ole tarkoitettu kantavien rakenteiden palosuojaukseen. Määräyksessä ehdotetaan, että 1 2-kerroksisten rakennusten suojaverhousta koskeva vaatimus tarvikeluokan A2-s1, d0 käyttämisestä poistetaan. Kyseisten rakennusten suojaverhouksen tarvikeluokkavaatimus määräytyy sisäpuolisten pintojen luokkavaatimuksen mukaan. Määräyksessä ehdotetaan annettavaksi P2-luokan 3 8-kerroksisia rakennuksia koskevia suojaverhousvaatimuksia. Näistä 3 4 -kerroksisten rakennusten osalta vaatimus vastaa tarvikeluokkineen voimassa olevia määräyksiä. Suojaverhousluokkavaatimus 5 8-kerroksisten rakennusten osalta on vaativampi, mikä antaa pelastustoimille enemmän aikaa tapauksessa, jossa automaattinen sammutuslaitteisto ei saisikaan paloa hallintaan. Määräysten ohjeessa ehdotetaan vaihtoehtoista ratkaisua, joka vastaavan ajan suojaa rakenteita syttymiseltä, hiiltymiseltä ja muulta vaurioitumiselta eli osastoivan rakenteen (osan) käyttämistä vastaavaan tarkoitukseen. EI-luokitus perustuu testiin, jossa tulen vastakkaisella puolella on vapaa ilmatila. Jos rakenne on kiinni esimerkiksi lämpöä eristävässä puupinnassa, muuttuu rakenteen lämpötilajakautuma ja sen toiminta. Eristävyyteen liittyvässä testissä lämpötilakriteerit palon vastakkaisella puolella ovat toisaalta tiukemmat kuin suojaverhouksen testauksessa. Osastoivia rakennusosia koskevat olemassa olevat määräykset eivät toisaalta aseta ehtoja sille, mitä rakennusosia osastoivan rakenteen vastakkaisella puolella on tai onko ne sijoitettu esimerkiksi kiinni osastoivaan rakennusosaan. Määräykseen liittyvässä ohjeessa lisäksi korostetaan, että suojaverhouksen tai syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta suojaavan muun rakenteen liitokset ja kiinnitykset sekä läpiviennit ja muut asennukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että palolta suojaava vaikutus ei niiden johdosta heikkene.9 Määräyksen toisen kappaleen vaatimus, joka koski 3 4-kerroksisia P2-luokan rakennuksia, ehdotetaan muutettavaksi koskemaan 3 8-kerroksisia rakennuksia. Määräys ei ole sovellettavissa automaattisella sammutuslaitteistoilla varustettuihin P2-luokan rakennuksiin, sillä kyseisten rakennusten pintoja koskeva lievennys sisältyy taulukon alaviitteeseen Ohje Ohjeeseen on lisätty sana vähintään. Tarkoituksena on, että yli kaksikerroksisen rakennuksen kantavan ulkoseinän runko voidaan tehdä myös paremmista, kuin A2-s1, d0 -luokan rakennustarvikkeista Taulukko Ehdotetaan tarkistettavaksi rungon ja lämmöneristeiden rakennustarvikkeen luokkavaatimusta muotoilua koskien. Vaatimukset ulotetaan koskemaan 5 8-kerroksisia rakennuksia. Ehdotetaan, että mahdollistettaisiin B-s2, d0 -luokan tarvikkeiden käyttö enintään 8-kerroksisten asuin- ja työpaikkarakennusten sekä P2-luokan hoitolaitosten ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnassa. Vaatimus voimassaolevien määräysten mukaan on B-s1, d0. Muutos koskee rakennustarvikkeen savun muodostusta. Sen, että rakennuksen ulkopinnat muodostavat enemmän savua, ei katsota lisäävän henkilöturvallisuusriskiä. Ehdotetaan, että tuuletusraon sisäpinnan vaatimus tiukennetaan 3 8-kerroksisten P2-luokan rakennusten tuuletusraon ulkopinnan osalta luokkaan A2-s1,d0. Tällä vähennetään riskiä palon leviämisestä tuuletusraossa kyseessä olevissa rakennuksissa. Ehdotetaan, että mahdollistettaisiin D-s2, d2 -luokan rakennustarvikkeen käyttö ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa enintään kaksi kerroksessa P1-paloluokan tuotanto- ja varastorakennuksessa sekä enintään kaksi kerroksisessa P1-paloluokan kokoontumis- ja liikerakennuksessa, kun tietyt julkisivun muun muassa korkeuteen ja rakenteellisiin ratkaisuihin liittyvät ehdot täyttyvät. Rakennuksen korkeus saa olla enintään 20 metriä. Ulkoisen syttymisen aiheuttaman palon leviäminen seinässä tulee estää riittävän tehokkaasti. Palon leviäminen sisätilasta julkisivuun ja toisaalta julkisivusta sisätilaan rajoitetaan antamalla osastoivuusvaatimus ulkoseinärakenteelle mahdollisine aukkoineen. Samoin palon leviäminen julkisivusta ullakolle ja yläpohjaan estetään antamalla seinän ja yläpohjarakenteen liittymälle osastoivuusvaatimus. Ehdotetaan, että mahdollistettaisiin enintään 4-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa ja automaattisella sammutuslaitteistolla varustetussa enintään 8-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa D-s2, d2 -luokan rakennustarvikkeen käyttö ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa rakennuksen alinta kerrosta ja uloskäytävien ja varateinä toimivien ikkunoiden ylä- ja alapuolella olevia pintoja lukuun ottamatta tietyin ehdoin. Palon leviämistä tuuletusraossa tulee rajoittaa vähintään kerroksittain riittävän tehokkaasti. Palon leviäminen julkisivusta ullakkoon ja10 10 yläpohjaan estetään antamalla seinän ja yläpohjarakenteen liittymälle osastoivuusvaatimus. Julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palon sattuessa tulee myös olla riittävästi estetty. Ulkoisen syttymän riskin vähentämiseksi muita rakennuksia tai rakennelmia ei saa sijoitta alle 8 metrin etäisyydelle julkisivusta, jollei rakenteellisin tai muin keinoin estetä palon leviämistä tästä viereisestä rakennuksesta kyseessä olevaan julkisivuun Ehdotetaan, että voimassa oleva määräys kumotaan, koska asioista on säädetty taulukossa ja sen alaviitteessä 2 hoitolaitosta koskevaa lievennystä lukuun ottamatta. Määräys ehdotetaan korvattavaksi uudella määräyksellä, jossa säädetään P2-luokan rakennuksen ulkoseinille asetetut suojaverhousvaatimukset Ehdotetaan, että mahdollistettaisiin D-s2, d2 -luokan tarvikkeen käyttö ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa silloin, kun enintään 7-kerroksisen P1-paloluokan asuinrakennukseen rakennetaan jälkikäteen asuinkäyttöön tarkoitettu lisäkerros, jonka palokuorma on alle 600 MJ/m 2. Ehdotettu määräys liittyy määräykseen Palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin Ohje Ehdotetaan selkeytettäväksi palomuuria koskevaa ohjetta. Palomuurin käyttö on aiheuttanut tulkintoja tilanteissa, joissa rakennukset sijaitsevat samalla tontilla. Ohjeeseen ehdotetaan lisättäväksi P2-luokan rakennuksia koskevat palokuormaryhmät. P2-luokan 5 8-kerroksisessa rakennuksessa palomuuri tulee tehdä A1-luokan rakennustarvikkeista. Taulukosta ehdotetaan poistettavaksi tarvikevaatimusta kuvaava merkintä, sillä asia on kerrottu määräystekstissä. Ohjetta ehdotetaan täydennettäväksi P3-paloluokan rakennuksen palomuurin vaatimukseen viitaten siten, että vaatimuksen EI-M 60 voi korvata osastoinnilla, jos rakennuksen vastakkain olevat ulkoseinät täyttävät EI 60 -luokan vaatimuksen sisäpuolista paloa vastaan Poistuminen palon sattuessa Ohje Ehdotetaan, että määräyksen liitetään ohjeet varatien järjestämiseksi 3 4-kerroksiseen asuinrakennuksen, jonka kaikki päällekkäiset kerrokset kuluvat samaan asuinhuoneistoon. Pääsääntöisesti kerrostaloja koskee ohje, jonka mukaan pelastautumisessa turvaudutaan yleensä palokunnan toimenpiteisiin eikä kiinteitä tikkaita vaadita, jos parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalli-11 11 selle paikalle on enintään 3,5 m. Pääsy turvaan varmistetaan aina kiinteillä tikkailla, mikäli pudottautumiskorkeus 2-kerroksisen P3- tai P2-luokan rakennuksen varatienä käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle on yli 3,5 m. Viimeaikoina Suomeen on alettu suunnitella yli kaksikerroksisia pientaloja. Koska 3 4-kerroksinen asunto on yleensä yhtä palo-osastoa, savu voi nopeasti levitä koko asuntoon. Asunto muodostaa yleensä yhden poistumisalueen, joten määräysten mukaan asunnossa voi olla vain yksi uloskäytävä. Tällöin varatien toimivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja korkeat, kiinteät, suojaamattomat tikkaat voivat muodostaa turvallisuusriskin. Uudessa ohjeessa ehdotetaan, että jos 3 4-kerroksisen asuinrakennuksen, jonka kaikki päällekkäiset kerrokset kuluvat samaan asuinhuoneistoon ja jonka varatienä käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan kiinteällä selkäsuojuksella varustetulla tikkailla tai kierreportaalla. Rakennusvalvontaviranomaisten on tarpeen kuulla paikallisia pelastusviranomaisia varatien järjestämisestä Määräyksessä ehdotetaan, että P2-luokan rakennusten porrassyöksyjen ja -tasanteiden kantavuusvaatimus palotilanteessa muutettaisiin vastaamaan P1-luokan rakennuksia koskevaa vaatimusta. Lisäksi edellytetään, että ne suojataan rakenteellisesti palotilanteessa tapahtuvaa syttymistä, hiiltymistä tai muuta vaurioitumista vastaan, mikäli niitä ei ole tehty vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista Selostus Selostus Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005). Ehdotetaan, että käsitteet turva- ja merkkivalaistus muutetaan SM:n asetuksen 805/2005 mukaisiksi. Ehdotetaan poistettavaksi selostus, jonka mukaan sisäasiainministeriö antaa paloturvallisuutta parantavia laitteita koskevat määräykset ja ohjeet. Uudeksi selostukseksi ehdotetaan, että pelastustoimen laitteisiin sovelletaan lakia pelastustoimen laitteista (10/2007). Ehdotetaan poistettavaksi selostus pelastustoimiasetuksen mukaan pelastustie on merkittävä. Uudeksi selostukseksi ehdotetaan, että pelastustien merkitsemisestä säädetään pelastustien merkitsemisestä annetussa sisäasiainministeriön asetuksessa (1384/2003).12 Ehdotetaan lisättäväksi vaatimus, että ullakon jokaiseen palo-osastoon tulee päästä sammutustöihin ulkokautta Määräyksen listaa sähköverkkoon kytketyistä tiloista, joihin tulee asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet, ehdotetaan täydennettäväksi päiväkodeilla. Listaan kuuluva kohta "päivähoitolaitokset" säilytetään, sillä se sisältää muita päiväkäyttöisiä hoitolaitoksia Ohje Ohjeesta ehdotetaan poistettavaksi savunpoistoon käytettävän ikkunan rikottavuuteen liittyvän ohjeen kohdat Ohje Ehdotetaan, että poistetaan ohje "alkusammutuslaitteiden tarpeen ja laadun määrittelee paikallinen pelastusviranomainen". Pelastusviranomaisilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimivaltaa kyseiseen tehtävään. Alkusammutuslaitteiston määrästä ja laadusta voi kysyä neuvoa pelastuslaitoksilta Selostus Ehdotetaan, että poistettaisiin 3 4-kerroksisten, P2-luokan rakennusten osalta kuivanousujohdon asentamista koskeva vaatimus. Myöskään 5 8-kerroksisten P2-luokan rakennusten osalta ei edellytettäisi kuivanousua. P2-luokan 5 8-kerroksiset rakennukset varustetaan tehokkaalla sammutuslaitteistolla. Tarkoituksena ei ole tiukentaa P1-luokkaan kuuluvien rakennusten vaatimustasoa. Näin kävisi, mikäli kaikkiin yli 5-kerroksisiin rakennuksiin tulisi asentaa kuivanousujohto. Selostusteksti ehdotetaan muutettavaksi muotoon "Lievennykset eivät koske 3 8- kerroksisia P2-luokan asuin- ja työpaikkarakennuksia, jotka on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla". Mikäli viranomaisvaatimuksin, esimerkiksi turvallisuusselvityksen yhteydessä, edellytetään automaattisen sammutuslaitteiston asentamista, tämän kohdan mukaisia lievennyksiä voidaan soveltaa. Sen sijaan lievennyksiä ei voida soveltaa silloin, kun rakentamismääräys edellyttää automaattisen sammutuslaitteiston asentamista. Kaikki 3 8-kerroksiset P2-luokan asuin- ja työpaikkarakennukset, lukuun ottamatta 3 4 kerroksista P2-luokan asuinrakennusta, jossa kaikki kerrokset kuuluvat samaan asuinhuoneistoon, ja rakennuksen korkeus on enintään 14 metriä, ehdotetaan varustettaviksi automaattisilla sammutuslaitteilla. Ohjeella selvennetään, mitä tarkoitetaan tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Ohjeessa viitataan eu-13 13 rooppalaisiin standardeihin ja niiden luokkiin. Myös muut ratkaisut ovat mahdollisia, jos ne sammutustehon ja toiminta-ajan osalta vastaavat edellä mainituilla standardeilla kuvattua vähimmäistasoa. Vesilähteen toimintavarmuudelle annetaan vähimmäisvaatimus 3 8-kerroksisia työpaikkarakennuksia ja 5 8-kerroksisia asuinrakennuksia koskien. Useampaa kuin yhtä palo-osastoa palvelevat porrashuoneet ja muut uloskäytävät P2- luokan 3 8-kerroksisessa rakennuksessa tulee varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla. Voimaantulo Uusi Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 Rakennusten paloturvallisuus ehdotetaan tulemaan voimaan Paloluokituksia sekä kohtia 5.2.3, 8.2.2, ja koskevan siirtymäsäännöksen pituudeksi ehdotetaan vuotta, eli paloluokitukset sekä yllä mainitut kohdat tulisivat voimaan Asetusehdotuksen hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset 4 Lausunnot Ehdotuksilla ei ole merkittäviä välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Ehdotukset alentavat eräissä tapauksissa paloturvallisuussuunnittelun kustannuksia, koska luokkiin ja lukuarvoihin perustuvien vaatimusten käyttöalue laajenee ja sitä kautta suunnittelutyö yksinkertaistuu. Ehdotus mahdollistaa 5 8-kerroksisten, kantavalta rungoltaan D- s2, d2 -luokkaisten kerrostalojen toteuttamisen luokkiin ja lukuarvoihin perustuen, mikä säästänee suunnittelukustannuksia. Ehdotukset voivat vaikuttaa eri rakennustuotteiden markkinaosuuksien jakaantumiseen ja sitä kautta lisätä kilpailua rakennusalalla. Ehdotuksilla ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ehdotukset voivat jatkossa vaikuttaa rakentamiseen tarvittavan tuotantoenergian määrään ja sen aiheuttamiin päästöihin rakennustarvikkeiden tuotantovaiheessa. Ehdotuksilla voi olla vähäisiä vaikutuksia paloista aiheutuviin päästöihin ympäristöön. Ehdotuksilla ei arvioida olevan vaikutuksia henkilöturvallisuuteen. Ehdotukset voivat lisätä eräissä tapauksissa omaisuusvahingon laajuutta ja sen arvoa. Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunnot Aalto yliopistolta, alueellisilta pelastuslaitoksilta, Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliito RAKLI ry:ltä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta, AVI-keskuksilta, ELY-keskuksilta, Espoon kaupungin rakennusvalvontavirastolta, Finanssialan Keskusliitto ry:ltä, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:lta, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolta, Invalidiliitto ry:ltä, Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirastolta, Joensuun kaupungin rakennusvalvontavirastolta, Kone Oy:ltä, Kuluttajavirastolta, Kuopion kaupungin rakennusvalvontavirastolta, Lahden kaupungin rakennusvalvontavirastolta, maa- ja metsätalousministeriöltä, Metsäteollisuus ry:ltä, Muoviteollisuus ry:ltä, Museovirastolta, Nuohousalan keskusliitto ry:ltä, oikeusministeriöltä, Oulun kaupungin rakennusvalvontavirastolta, OTIS Oy:ltä, Pientaloteollisuus ry:ltä, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry RIA:lta, Rakennusliitto ry:ltä, Rakennusmestarit ja -insinöörit14 14 AMK RKL ry:ltä, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:ltä, Rakennusteollisuus RT ry:ltä, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:ltä, Senaattikiinteistöiltä, sisäasiainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:ltä, Suomen Betoniyhdistys ry:ltä, Suomen Kiinteistöliitolta, Suomen Kuntaliitolta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:iltä, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:ltä, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:ltä, Tampereen kaupungin rakennusvalvontavirastolta, Tampereen teknilliseltä yliopistolta, Tekesiltä, Teknologiateollisuus ry:ltä, Teräsrakenneyhdistys ry TRY:ltä, Turvatekniikan keskukselta (TU- KES), Turun kaupungin rakennusvalvontavirastolta, työ- ja elinkeinoministeriöltä, Vaasan kaupungin rakennusvalvontavirastolta, valtiovarainministeriöltä, Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirastolta, VTT:ltä ja VTT Expert Services Oy:ltä. Rakennusten paloturvallisuutta koskeva asetusluonnos oli lausunnolla Lausuntoja saatiin 58. Sisäasiainministeriön kanssa asetuksen valmisteluvaiheessa käydyissä keskusteluissa esitettiin toive, että Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioitaisiin kokonaisuutena ottaen kantaa mm. asuntojen poistumisturvallisuuteen yleensä. Arviointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa lähivuosina. Tärkeänä muutoksena lausuntojen perusteella on kaikkien 3 8-kerroksisten P2- paloluokan asuin- ja työpaikkakerrostalojen varustaminen automaattisilla sammutuslaitteistoilla. Erityisesti pelastustoimen ja sitä lähellä olevien tahojen lausuntojen perusteella lausunnolla ollut mahdollisuus suunnitella luokkiin ja lukuarvoihin perustuvalla menettelyllä 4-kerroksinen P2-luokan asuin- tai työpaikkarakennus ilman automaattista sammutuslaitteistoa poistettiin. Poikkeuksen muodostavat 3 4- kerroksiset asuinrakennukset, joissa kaikki päällekkäiset kerrokset kuuluvat samaan asuinhuoneistoon. Toinen merkittävä muutos on palokuormaryhmien käyttöön otto P2-luokan rakennuksissa. Lausunnoissa esitettiin lukuisia muutosehdotuksia palomääräykseen. Tässä vaiheessa tarkistukset kohdennettiin pääasiassa vain lausunnolla olleisiin muutosehdotuksiin. Eräitä tarkistuksia, joilla ei ole merkittävää kustannusvaikutusta, mutta joiden katsotaan parantavan paloturvallisuutta tai jotka parantavat pelastustoimen toimintaedellytyksiä, on tehty. Ympäristöministeriö tutkii jatkossa lausunnoissa tehdyt ehdotukset ja ryhtyy tarvittaessa määräysten kehittämiseen niiden pohjalta. Nämä lausuntojen ehdotukset koskevat muun muassa tilojen käyttötapaluokitusta ja rakennusten poistumisturvallisuuteen liittyviä järjestelyjä. Lausuntovaiheessa määräykseen esitettiin ohjetta, jossa kuvattiin yksi rakenteellinen keino enintään kaksikerroksisten asuinrakennusten välisen palon leviämisen rajoittamiseksi. Kyseinen ehdotus on kuitenkin lausuntojen perusteella poistettu. Ohjeen soveltamiseen liittyisi tulkintaongelmia eri tonteille rakennettaessa. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös suojaverhousten tuotehyväksyntään. Palomääräyksillä ei oteta kantaa tuotehyväksyntään, vaan asia ratkaistaan tuotehyväksyntälainsäädännön uudistamisen yhteydessä.15 15 Asetusehdotus on ilmoitettu komissiolle Määräaikaan mennessä tuli yksi huomautus, Ranskalta. Huomautus on suositus, joka ei liity määräyksessä muutettaviksi esitettäviin asioihin. 5 Laintarkastus Asetusehdotus ei ole ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. Näytä lisää
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana Lisätiedot Puu pintamateriaalina_halli
1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet
Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen
Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Jorma Jantunen Paloseminaari 19 7.2.2017 Johdanto Asetuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 21.12.2012/958, Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo
2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen... Lisätiedot Uudistuvien rakentamismääräysten. näkökulmasta
Uudistuvien rakentamismääräysten vaikutukset rakennusteollisuuden näkökulmasta Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.12.2016 Timo Pulkki Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräykset uusitaan Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen
Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet
Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset Lisätiedot PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA
PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen
Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016 Lisätiedot Uloskäytävät ja lukitukset
2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen... Lisätiedot SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS
SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita. Lisätiedot TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO
TEKNINEN TIEDOTE PUUJULKISIVUN PALOKATKO 31.3.016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ....0 JULKISIVUPALO... 3.0 TUTKIMUKSET...3 4.0 REI ITETTY PALOKATKOPROFIILI...3 5.0 ONTELOVENTTIILIT...6 6.0 PALOKATKOJEN SIJOITTELU...7 Lisätiedot HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen
HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat Lisätiedot ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO
ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Ympäristöministeriön Lisätiedot Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?
Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta Lisätiedot Pelastuspäällikkö Petri Talikka
Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset Lisätiedot Puu pintamateriaalina_talo
1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan Lisätiedot Puukerrostalokoulutus
Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö
Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo Lisätiedot Palomääräyksissä eroja Onko tarvetta harmonisointiin? Esko Mikkola
Palomääräyksissä eroja Onko tarvetta harmonisointiin? Esko Mikkola Taustaa Pohjoismainen komitea "Nordiska Kommitten för byggbestämmelser" (NKB) valmisteli aikanaan rakennustuotteiden tyyppihyväksyntää Lisätiedot PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela
PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN Lisätiedot Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy
Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Taustaa Rakennusten paloturvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat rakennusten paloluokat, jotka rajoittavat niiden Lisätiedot Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy
Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Lisätiedot PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA
PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut, Lisätiedot Määräykset rakennusten paloturvallisuudesta Puutuoteteollisuuden tavoitteet palomääräysten uudistamisessa
1 Määräykset rakennusten paloturvallisuudesta Puutuoteteollisuuden tavoitteet palomääräysten uudistamisessa 01.04.2015 19.11.2015 5 Uusien palomääräysten kehityskaari RTT E1 taustaselvityshanke Teollisuuden Lisätiedot Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa
Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis- Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 b :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012: Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS JOUSTAVIEN KYTKENTÄPUTKIEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA
Ympäristöministeriö Perustelumuistio LUONNOS Yli-insinööri Kaisa Kauko 10.12.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS JOUSTAVIEN KYTKENTÄPUTKIEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 1 Yleistä Rakennuksen olennaisista Lisätiedot TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA
TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7 Lisätiedot http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm
Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN RAKENNUSTUOTTEIDEN TUOTE- HYVÄKSYNNÄSTÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio 30.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN RAKENNUSTUOTTEIDEN TUOTE- HYVÄKSYNNÄSTÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä Eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä Lisätiedot Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä
Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä Palotutkimuksen päivät 2013 Esko Mikkola 2 Parvekkeiden ja luhtikäytävien palovaatimuksia muualla Määräyksissä olevia vaatimuksia kysyttiin seuraavista Lisätiedot Ehdotus NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden Lisätiedot Ajankohtaista YM Teppo Lehtinen
Ajankohtaista YM 28.5.2008 Teppo Lehtinen Normitalkoot 2008 Normitalkoot YM asetti 1.4.2008 Rakentamisen normitalkoot -hankkeen projektiryhmän (1.4.08-31.1.09) Tehtävänä on selvittää, millaiset kaavamääräykset Lisätiedot TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet
SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset Lisätiedot Valtioneuvoston asetus
LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se Lisätiedot Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:
Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla, Lisätiedot TEKNINEN TIEDOTE PALORÄYSTÄS SISÄLTÖ PALORÄYSTÄS
TEKNINEN TIEDOTE PALORÄYSTÄS 31.3.016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ....0 JULKISIVUPALO... 3.0 TUTKIMUKSET...3 4.0 NYKYISET RATKAISUT...4 4.1 Liekinohjain räystään alapinnassa...4 4. Onteloventtiilit...7 5.0 YLÄPOHJAN Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA
POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä Lisätiedot Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena
Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto- Lisätiedot Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit
Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs. Lisätiedot Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo
Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Hietaniemi J. & Rinne T. SISÄLTÖ Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun Lisätiedot HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta
HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010
1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Lisätiedot www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Lisätiedot ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00774-12 ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo Lisätiedot SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS
KIRJE Pelastu 15.9.2005 PTK48B 1 Pelastusosasto Jakelussa mainituille SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS 1. Yleistä Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan tässä kirjeessä kuntien, kuntayhtymien, Lisätiedot MÄÄRITELMIÄ
1 18.10.2016 Alla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kommentointia rakentamismääräyskokoelman (RakMK) osan E1 päivitykseen. Säädöksiin ehdotetut tekstit näkyvät sinisellä, perustelut mustalla ja kommentit Lisätiedot Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne
Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus Lisätiedot Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä
Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää Lisätiedot Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,
Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA
POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma Lisätiedot PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki Henkilöturvallisuutta parantavan sammutuslaitteiston valinta
PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26. 27.5.2010 Henkilöturvallisuutta parantavan sammutuslaitteiston valinta Norja teki sen..... eli sääti rakentamismääräyksissä sprinklauksen pakolliseksi asuinkerrostaloissa Lisätiedot KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh
Kaupunginhallitus 400 19.10.2015 Jari Nallin ym. valtuustoaloite asemakaavamääräysten muuttamiseksi siten, että kerrostaloista pelastautuminen/pelastaminen mahdollistuu nykyistä paremmin 774/00.02.04.00/2014 Lisätiedot Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014
Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen Lisätiedot Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.
Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882 Lisätiedot Palon leviämistä estävät räystäät
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06706-12 Palon leviämistä estävät räystäät Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (12) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Julkisivumateriaalien ja räystäiden vaikutus Lisätiedot Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija Lisätiedot Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta
Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus
Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Lisätiedot TURVALLISEEN HUOMISEEN
TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua. Lisätiedot KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS
KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto... Lisätiedot EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta Lisätiedot Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39
Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset Lisätiedot Harri Koskenranta
T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, Lisätiedot OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON Lisätiedot Pelastusalan neuvottelupäivät 2015
Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Pekka Ronkainen Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Korkea rakentamisen paloturvallisuusriskejä Haasteita tänä päivänä: Lisätiedot Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan Lisätiedot Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:
Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t Lisätiedot Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman
Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän Lisätiedot sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:
OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä, Lisätiedot KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.
KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu Lisätiedot Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen
Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin Lisätiedot Dno VTT RTH (5)
1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä Lisätiedot Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä Lisätiedot HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin Lisätiedot Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025
Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 Puurakentamisen tutkimustarpeita Jouni Hakkarainen, T&K johtaja Metsä Wood, Rakentamisen ja teollisuuden tuotteet 9.12.2015 Puurakentamisen tutkimustarpeita Järjestelmäkehitys: Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 13.12.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Suomen rakentamismääräyskokoelman kaikki osat uudistetaan vuoden 2017 Lisätiedot ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten Lisätiedot HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua Lisätiedot Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)
Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija: Lisätiedot Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja
Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki Lisätiedot HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan Lisätiedot RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:
1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle Lisätiedot Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko
Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite Lisätiedot KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa
KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: Lisätiedot Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE
Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä Lisätiedot PUUKERROSTALON PALOSUUNNITTELUOHJE TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU
PUUKERROSTALON PALOSUUNNITTELUOHJE TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU Päivi Myllylä PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY PALOTUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2015 24. 25.8.2015, Hanasaaren kulttuurikeskus Suunnitteluohje Lisätiedot Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit
Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset Lisätiedot Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).
ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 16.12.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 1 Yleistä Maankäyttö- Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 157 Oikaisuvaatimus, vastaavan työnjohtajan hyväksyminen (Per Eerola) Valmistelijat / lisätiedot: Seppo Tiensuu, puh. 09 816 26625 etunimi.sukunimi@espoo.fi 3790/2016 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute