Source: http://docplayer.cz/15996177-Pozarne-bezpecnostni-reseni-stavby.html
Timestamp: 2019-12-13 10:54:14+00:00
Document Index: 16092479

Matched Legal Cases: ['čl. 7', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 4', 'zákona č. 183']

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - PDF Stažení zdarma
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Stavba: ZŠ HOLZOVA, BRNO 1. ETAPA REKONSTRUKCE BAZÉNOVÉ HALY Místo stavby: Investor: Zřizovatel: Projektant stavební části: Katastrální územní: Parcelní číslo: Zpracovaní PBŘ: Autorizace PBŘ: Základní škola, Brno Holzova 1, Brno Statutární město Brno Městská část Brno Líšeň Dominikánské nám. 1, Brno Městská část Brno Líšeň Jírova 2, Brno Ing. Miroslav Vyhňák Chudčice 30, , Veverská Bítýška tel: , Brno - Líšeň 3074 ZŠ Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Cihlářská 18, Brno tel.: , mail: Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. Horní 24, Brno Brno, prosinec 2013
2 1 Všeobecné údaje o stavbě Předmětem projektu je zlepšení stavebně technických podmínek prostoru bazénu a jeho hygienického zázemí. Jedná se o dílčí změny objektů v dvorním traktu základní školy zahrnující výměnu podhledu v prostoru bazénu a záměnu stávající technologie vzduchotechnického zařízení jak v prostoru bazénu, tak v sousední čtyřpodlažní budově. Budova bazénu i rozvody vzduchotechniky pocházejí z počátku 90. let 20. století. Pro tyto stavební objekty základní školy nebylo zapracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. Popis změn A. záměna podhledu v prostoru bazénu Záměna podhledu v samostatně stojící, jednopodlažní budově bazénu je navržena jak z hygienických, tak z bezpečnostních důvodů, původní kazetový SDK podhled degradoval vlivem vlhkosti, důsledkem čehož docházelo k odpadávání jednotlivých dílců do prostoru bazénu a ohrožení dětí. Dokumentace stavby není k dispozici. Stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno, že původní podhled byl staticky závislý na dřevěném obloukovém vazníku, který je nosnou konstrukcí střechy budovy. Toto řešení zůstává zachováno. Dojde k náhradě původní skladby podhledu za skladbu vyhovující tepelně vlhkostním požadavkům vyplývajícím z provozu, a to shora dolů: stávající tep. izolace z min. vlny mezi pásnice stř. vazníků 400 mm cementotřísková deska pero-drážka 18 mm střešní fólie 1,2 mm vzduchová mezera pro vedení VZT 450 mm nosný rošt kazetového podhledu zavěšený na táhlech kazety z tvrzené vaty. B. vzduchotechnické zařízení Stávající jednotka vzduchotechnického zařízení se nachází ve stávající požárně oddělené strojovně vzduchotechniky v 1.PP čtyřpodlažní budovy ve dvorním traktu základní školy. Tato jednotka slouží k hygienickému větrání zázemí bazénu (šatny, umývárny, záchody), které se nachází v 1.NP téže budovy. Dále jednotka slouží k provětrání vlastního prostoru bazénu, který se nachází v samostatném jednopodlažním objektu, ten navazuje na zázemí bazénu v 1.NP dotčené budovy. Kromě vlastní VZT jednotky bude provedena záměna rozvodů vzduchotechniky v daných prostorách. Sání a výdech vzduchotechniky je řešen pomocí samostatně stojících drobných objektů ve dvoře základní školy. V rámci této adaptace bude nad částí půdorysu 1.NP s hygienickým zázemím z důvodu vedení VZT proveden nový podhled bez požárně dělící funkce. Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména vyhláškami MVČR: 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem č. 133/1985 sb., o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č.268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu a č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN viz kapitola Požárně technické posouzení 2.1. Podklady použité ke zpracování TZPO Stavebně technické podklady stavby: Projekt stavební části Ing. Vyhňák Projekt VZT Ing. Rubina Požárně bezpečnostní řešení stávajícího objektu ZŠ Holzova nebylo zpracováno Zákon a vyhlášky: Zákon č. 133/1998 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 268/2011 a č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 2 (celkem 14)
3 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD Normy ČSN: označení v textu: ČSN :05/2009 PBS Nevýrobní objekty 02 ČSN Z1: 03,07/2011 PBS Změny staveb 34 ČSN :04/2009 PBS Společná ustanovení 10 ČSN :05/2007 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí 21 ČSN Z1:07/1997 PBS Obsazení objektu osobami 18 ČSN :01/1996 PBS Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením ČSN : 04/2009 PBS Kabelové rozvody 48 ČSN :06/2003 PBS Zásobování požární vodou 73 ČSN :06/1997 Výkresy ve stavebnictví Výkresy PBS Další podklady: Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů Bochňák, R.: FIRE NX Fire Protection Pelc František technické listy výrobců 2.2. Požárně technické charakteristiky Předmětem projektu je zlepšení stavebně technickým podmínek v prostoru bazénu a jemu sloužícího zázemí, které je umístěné v sousedním objektu. K objektům nebylo vypracováno původní požárně bezpečnostní řešení. PBŘS k 2.NP budovy, v níž se v 1.NP nachází zázemí bazénu, Přestavba pavilonu ZŠ Holzova na MŠ bratří Pelíšků v Brně Líšni Ing. Sedlákové a Ing. Rusinové z 08/2012 se tímto stavebním záměrem nemění a zůstává v plném rozsahu v platnosti. Navrhované změny vedou k novému rozdělení části objektů na požární úseky, tj. nelze změnu charakterizovat jako změnu stavby skupiny I, další změny stavby s ohledem na stáří objektu nelze aplikovat také. Z toho důvodu budou dané změny posouzeny v souladu s požadavky ČSN a ČSN Záměna technologie vzduchotechnického zařízení, které zůstává ve stávajícím rozsahu, bude popsáno v kap této zprávy. Bazén a budova s hygienickým zázemím jsou dva staticky nezávislé objekty s rozdílnou hořlavostí konstrukčních systému a budou charakterizovány i posuzovány samostatně. Budova bazénu Stavební objekt: Konstrukční systém objektu: jednopodlažní, nepodsklepený smíšený Svislé nosné a požárně dělící konstrukce stávající: DP1 cihelné zdivo DP1 ŽB sloupy 400x400 a 450 x 450 mm Vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce stávající: DP1 podhled z cementotřískových desek staticky závislý na NK střechy DP3 NK střechy - dřevěný vazník Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 3 (celkem 14)
4 Požární výška: Světlá výška po podhled: h = 0 m h p = 4,35 m Čtyřpodlažní školní budova Stavební objekt: Konstrukční systém objektu: čtyřpodlažní, podsklepený nehořlavý Svislé nosné a požárně dělící konstrukce stávající: DP1 ŽB sloupy 400x400 a 450 x 450 mm cihelné zdivo min. tl. 300 mm Vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce stávající: DP1 ŽB dutinový panel 250 mm podhled z SDK, není PDK Svislé nosné konstrukce rampy: DP1 ŽB deska Vodorovné nosné konstrukce rampy: DP1 ocelový sloup Požární výška: Výšková poloha 1.NP: Světlá výška místností 1.NP: Světlá výška místností 1.NP po podhled: h = 11,7 m h p = 0 m h s = 3,5 m h s = 2,85 m Poznámka: Ze stavebního hlediska je prostor šaten popisován v 1.PP a strojovna VZT v 2.PP, z požárního hlediska jsou šatny vstupním podlažím do objektu a tudíž v poloze 1.NP Vytvoření požárních úseků Hygienické zázemí bazénu ve čtyřpodlažním objektu, kde bude instalován pouze podhled bez protipožární funkce, zůstává z požárního hlediska v původním stavu, nemění se a nezhoršuje se požárně bezpečnostní stav objektu, tj. není předmětem posouzení, kromě změn, které vyplývají z úprav bazénu. Bazén je nutné z hlediska požární bezpečnosti oddělit jako samostatný požární úsek v samostatném stavebním objektu, objekt sám je staticky nezávislý, a to z důvodu jiného konstrukčního systému objektu bazénu budova bazénu má smíšený konstrukční systém, zatímco čtyřpodlažní budova školy je v konstrukčním systému nehořlavém. Z důvodu konstrukčního systému bude požárně oddělena i místnost plavčíka, vedoucí do prostoru bazénu z 1.NP čtyřpodlažního objektu. V důsledku této změny dojde k oddělení části chodby a hygienických místností v 1.NP čtyřpodlažní budovy, i tento PÚ bude posouzen. Podstřešní prostor bazénu je přístupný z podesty 2.NP čtyřpodlažní budovy. Zde instalované dveře budou nahrazeny novým požárním uzávěrem. Pro určení požární odolnosti požárního uzávěru bude určeno požární zatížení chodby schodiště, které propojuje zbytek čtyřpodlažního objektu školy s 1.NP a bazénem. Strojovna vzduchotechniky je stávajícím požárním úsekem v 1.PP. Měnit se zde bude pouze technologie, nikoli stavební stav požárního úseku, tj. 1.PP není kromě kap této zprávy předmětem požárně bezpečnostního posouzení, není vytvořen výkres 1.PP PBS. Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 4 (celkem 14)
5 Nově definované požární úseky: N-B 1.01 I bazénová hala N1.01 I chodba a hygienické místnosti čtyřpodlažní budovy N1.02 I místnost plavčíka ve čtyřpodlažní budově P1.01/N4 II schodišťová chodba čtyřpodlažního objektu 2.4. Stanovení požárního rizika požárních úseků Budova bazénu jednopodlažní, nepodsklepená, konstrukční systém smíšený npn = 1; npp = 0; np = 1 Požární výška h [m] = 0,00 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl b1/b2) Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží Počet podlaží úseku z = 1 Nejníže umístěné podlaží = 1 Nejvýše umístěné podlaží = 1 Počet užitných podlaží = 1 POŽÁRNÍ ÚSEK: N-B 1.01 Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] bazén 318,0 5,0 0,70 5,0 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] obvodová stěna/střecha 16,3 3,4 4 os POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 318,00 So [m2] = 65,28 ho [m] = 3,40 hs [m] = 4,05 Sm [m2] = 318,00 p [kg.m-2] = 10,00 an = 0,700 a = 0,800 b = 0,672 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 5,37 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I. Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 90,00 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 56,00 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 5040,00 Největší počet užitných podlaží z = 26 Čtyřpodlažní budova školy konstrukční systém nehořlavý npn = 4; npp = 1; np = 5 Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 5 (celkem 14)
6 POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.01 Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] chodba 14,5 5,0 0,80 2, WC invalidé 4,0 5,0 0,70 2, úklidová komora 1,6 5,0 0,70 2, hygiena plavčík 2,7 5,0 0,70 2,0 POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 22,82 So [m2] = 0,00 ho [m] = 0,00 hs [m] = 2,35 Sm [m2] = 14,53 p [kg.m-2] = 7,00 an = 0,764 a = 0,803 b = 1,031 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 5,80 Požární úsek je podle čl. 6.7 bez požárního rizika Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I. Největší dovolená délka požárního úseku [m] = neomezeno (čl a) Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = neomezeno (čl a) Nevětší počet užitných podlaží z = 31 Požární úsek N1.02 Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] 1 plavčík 5,5 5,0 0,70 2,0 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: bez otvorů POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 5,50 So [m2] = 0,00 ho [m] = 0,00 hs [m] = 3,00 Sm [m2] = 5,50 S [m2] = 5,50 So [m2] = 0,00 ho [m] = 0,00 hs [m] = 3,00 Sm [m2] = 5,50 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 3,18 Požární úsek je podle čl. 6.7 bez požárního rizika Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I. Největší dovolená délka požárního úseku [m] = neomezeno (čl a) Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = neomezeno (čl a) Největší počet užitných podlaží z = 56 Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 6 (celkem 14)
7 POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.01/N4 vícepodlažní požární úsek Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] 001ch 0 chodba 24,0 5,0 0,80 5,0 101ch 1 chodba 24,0 5,0 0,80 2,0 201ch 2 chodba 24,0 5,0 0,80 5,0 301ch 3 chodba 24,0 5,0 0,80 2,0 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] obv. stěna/ střecha 0,0 0,0 0 5,6 2,3 1 5,6 2,3 1 0,0 0,0 0 POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 96,00 So [m2] = 11,25 ho [m] = 2,25 hs [m] = 3,80 Sm [m2] = 24,00 p [kg.m-2] = 8,50 an = 0,800 a = 0,841 b = 0,755 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 5,40 Požární úsek je podle čl. 6.7 bez požárního rizika Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I. Největší dovolená délka požárního úseku [m] = neomezeno (čl a) Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = neomezeno (čl a) Největší počet užitných podlaží z = 33 Podstřešní prostor bazénu je nevyužívaný, nenachází se zde požární zatížení. Ze zatížení je zde vedeno 150 m elektrických rozvodů, nebude dosaženo hmotnosti izolace 0,2kg.m-3 a v podstřeší není dočasné ani trvalé pracovní místo (plocha podstřeší je 381 m2), tj. neposuzuje se. Dřevěná nosná střešní konstrukce se nachází nad požárním podhledem z cementotřískových desek. Instalační šachta v prostoru bazénu odpovídá čl b), slouží k rozvodu nehořlavých látek v hořlavém potrubí, tj. lze ji zařadit do SPB II. PROSTORY 1.NP šatny a hygienické prostory pro bazén s předpokládaným propojením se ZŠ Kvalifikovaným odhadem určeno SPB IV pro určení požární odolnosti předsazených konstrukcí. Hrubým výpočtem pro určení odstupových vzdáleností je určeno p v = 15 kg.m -2 (2/3 tohoto podlaží tvoří hygienické místnosti a chodby) viz PBŘS 08/2012 Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 7 (celkem 14)
8 2.5. Posouzení stavebních konstrukcí Čtyřpodlažní budova školy tab , nadzemní podlaží N1.01 I, N1.02 I, P1.01/N4 I v rozsahu 1.NP požární stěny: REI 15 EI 90 DP1 zdivo z cihel voštinových tl. 150 mm požární stěny mezi objekty k bazénu: EI 30 DP1 REI 180 DP1 zdivo z cihel voštinových min. tloušťky 450 mm požární stropy: REI 15 DP1... podlaha pod MŠ ( 23, vyhl. 23/2008) EI 90 DP1 ŽB stropní deska, pod MŠ požární uzávěry otvorů: EW 15 DP1 C, bude opatřen panikovou klikou o vstup z chodby budovy do objektu bazénu požární uzávěr mezi objekty EW 30 DP1 C o vstup ze schodiště čtyřpodlažní budovy do podstřeší bazénu požární uzávěr mezi objekty dle požadavku obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu: EW 15 EI 180 DP1 zdivo z cihly voštinové tl. 450 mm nosné uvnitř požárního úseku: R 15 R 90 DP1 ŽB sloup 450 x 450 mm s předpokládanou osovou vzdáleností výztuže 40 mm při minimu 8 prutů Hygienické prostory 1.NP posouzení viz PBŘS 08/2012 konstrukce vyhoví Budova bazénu tab , poslední nadzemní podlaží N-B I požární stěny: EI 15 EI 90 DP1 zdivo z cihel voštinových tl. 150 mm Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 8 (celkem 14)
9 požární stěny mezi objekty k budově ZŠ: EI 30 DP1 REI 180 DP1 zdivo z cihel voštinových min. tloušťky 450 mm požární stropy: EI 15 podhled z cementotřískových desek, pero drážka, dle požadavku konstrukce oddělující podstřešní prostor, staticky závislá na konstrukci vazníku, celá konstrukce druhu DP2, podhled druhu DP1 zachování celistvosti podhledu bude přizpůsobena i instalace svítidel podhled bude požárně dotěsněn k obvodové konstrukci nosná konstrukce krovu zůstává bez požadavku požární uzávěry otvorů: EW 15 DP1 C o vstup z bazénu do místnosti plavčíka požární uzávěr mezi objekty obvodové stěny (ne)zajišťující stabilitu objektu: REW 15 (EW 15) EI 180 DP1 zdivo cihel voštinových tl. 450 mm požární uzavření části okna SDK konstrukcí dle požadavku nosné uvnitř požárního úseku: R 15 R 90 DP1 ŽB sloup 450 x 450 mm s předpokládanou osovou vzdáleností výztuže 40 mm při minimu 8 prutů instalační šachta v SPB II: konstrukce EI 30 DP2 s případným uzávěrem EW 15 DP2 dle požadavku Požární pásy: Stavební objekt čtyřpodlažní budovy školy má požární výšku 11,7 m, tj. dle čl c) 02 lze od požárních pásů upustit. Totéž platí pro jednopodlažní objekt bazénu. Navržené stavební konstrukce vyhoví požadavkům na požární odolnost Únikové cesty Stavební úpravy týkající se záměny technologie vzduchotechniky, podhledu bazénu a z nich plynoucí nutnost instalace nových požárních uzávěrů se nedotýká. Požární bezpečnost stavby se z hlediska úniků nezhoršuje, stav zůstává zachován. Požární uzávěry otvorů dveře na únikových cestách: Nově instalované požární uzávěry všechny jsou požárními uzávěry mezi objekty, dveře se osazují bez prahu: EW 15 DP1 C dveře z čtyřpodlažního objektu k bazénu, bude opatřen panikovou klikou EW 15 DP1 C dveře z bazénu do místnosti plavčíka EI 30 DP1 C dveře ze schodišťového prostoru do podstřeší bazénu měněné dveře na únikových cestách budou odpovídat čl Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 9 (celkem 14)
10 2.7. Odstupové vzdálenosti A. Požární zatížení v prostoru šaten se nemění a posouzení odstupových vzdáleností bylo podrobně provedeno v PBŘS 08/2012. B. Nově bude nutné posoudit odstupy od samostatného objektu bazénu požárního úseku N-B I, který s ohledem na zjištění stavebně technického průzkumu, že podhled druhu DP1 není staticky nezávislý na dřevěném obloukovém vazníku, není prostorem bez požárního rizika. Požárně nebezpečný prostor bude stanoven pro zcela požárně otevřené plochy (POP) obvodových stěn okna bazénu pro I = 18,5 kw.m -2 : N-B 1.01 I, pv = 5,37 kg.m-2 o okno 4,8 x 3,4 m d = 2,8 m Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do požárně otevřených ploch čtyřpodlažní budovy školy. Posouzení dosahu sálání ze čtyřpodlažní budovy ZŠ na obvodovou stěnu bazénu bylo provedeno v rámci PBŘS 08/2012, požárně nebezpečný prostor ZŠ nezasahuje požárně otevřené plochy bazénu. Požárně nebezpečný prostor bude stanoven pro zcela požárně otevřené plochy (POP) obvodových stěn okna bazénu pro I = 10,0 kw.m -2 :; N-B 1.01 I, pv = 5,37 kg.m-2 o okno 4,8 x 3,4 m d = 2,8 m Požárně nebezpečný prostor nezasahuje k únikové rampě z MŠ, která se nachází ve vzdálenosti 4,5 m od roviny požárně otevřené plochy bazénu. Stav je vyhovující. Požární otevřenost střechy: Pro SPB I není kladen na střešní plášť tab požadavek na požární odolnost. Dle čl b1) se tento střešní plášť s nulovými požadavky na požární odolnost a s pv 50 kg.m-2 (zde 5,37 kg.m-2) nepovažuje za požárně otevřenou plochu. Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 10 (celkem 14)
11 2.8. Zařízení pro protipožární zásah Přístupové komunikace a nástupní plochy Objekty jsou součástí areálu Základní školy Holzova. Tento areál je na západní straně přístupný obousměrnou, průjezdnou ulicí Holzova, hlavní budova školy je od ní vzdálena 10 m. Dalším možným přístupem je na jižní straně obousměrná slepá ulice Bratří Pelíšků navazující na dvůr školy, odkud je přístupné 1.NP dotčené čtyřpodlažní budovy školy, tj. vzdálenost od vchodu do objektu je cca 5 m. Ze severní strany je hlavní vchod školky dostupný 45 m přes dvůr školy ulicí Kučerovou, která je obousměrná a průjezdná. Na dvou stranách objektu je tedy dodržena vzdálenost přístupové komunikace od objektu do 20 m. Nástupní plocha nemusí být pro objekt do 12 m zřizována, zde 11,7 m Zásobování vodou pro hašení Vnitřní odběrní místa: Dle čl. 4.4.b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit, protože součin p.s [kg] v jednotlivých požárních úsecích nenabývá hodnoty 9000: N-B 1.01 I: součin p.s = 3180,0 kg N 1.01 I: součin p.s = 159,7 kg N 1.02 I: součin p.s = 38,5 kg P1.01/N4 I součin p.s = 816,0 kg V prostorách dotčených změnami není nutné zřizovat vnitřní odběrní místo. Vnější odběrní místa: Vnější odběrní místa byla posouzena v PBŘS 08/2012 a zůstávají beze změny: ulice Kučerova o DN 80 před parcelou 35/3 vzdálenost 90 m od hlavního vchodu do MŠ křižovatka ulic Holzova a Karolíny Světlé o DN 150 vzdálenost 70 m od hlavního vchodu do budovy ZŠ ulice Holzova o DN 150 před parcelou 3089/3 vzdálenost 15 m od hlavního vchodu do budovy ZŠ o DN 150 před parcelou 3089/12 vzdálenost 20 m od hlavního vchodu do budovy ZŠ ulice Bratří Pelíšků o DN 80 před parcelou 3082 koncový vzdálenost 100 m od únikových ramp z jednotlivých tříd MŠ Dodávka vnější požární vody je vyhovující Přenosné hasicí přístroje (PHP) Požární úseky musí být vybaveny přenosnými hasicími přístroji (dále PHP) v následujícím počtu: N-B 1.01 I počet přenosných hasicích přístrojů nr = 2,4 počet hasicích jednotek nhj = 14,4 návrh: 3 x PHP 21 A PG 6 nebo 1 x PHP 21A PG6 a 1 x PHP 34A PG 10 N1.02 I počet přenosných hasicích přístrojů nr = 1,0 počet hasicích jednotek nhj = 6 návrh: 1x PHP 21A PG6 Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 11 (celkem 14)
12 N2.03 III počet přenosných hasicích přístrojů nr = 1,0 počet hasicích jednotek nhj = 6 návrh: 1 x PHP 21A PG6 N1.02 I počet přenosných hasicích přístrojů nr = počet hasicích jednotek nhj = 6 návrh: 1 x PHP 21A PG6 P1.01/N4 - I počet přenosných hasicích přístrojů nr = 1,3 počet hasicích jednotek nhj = 7,8 návrh: 1 x PHP 34A PG Technická zařízení Prostupy rozvodů Prostupy rozvodů a instalací včetně prostupů el. rozvodů, mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi čl Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.). Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN :2009. U prostupů požárně dělícími konstrukcemi uvedených v čl se kromě prostupu potrubí konstrukcí řeší i zamezení šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí a jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění se zajišťuje pomocí tmelů, manžet aj., jejichž požární odolnost je určena požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce, nejvýše 90 min. Těsnění prostupů se hodnotí dle čl ČSN EN :2008, a to v těchto případech: a) požární odolnosti EI: kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8000 mm 2, jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes mm 2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15 (EI- UU nebo EI-CU); potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F o světlém průřezu přes mm 2 (EI-UC); potrubí sloužící k rozvodu stlačeného i nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI-UC); kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 02 a kabelů, které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266). b) požární odolnosti E-C/U nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodů a) a b) a jsou většího světlého průřezu než 2000 mm 2, přičemž jejich osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí opatřena manžetami podle čl ČSN EN :2008. Jestliže se jedná o prostupy podle čl , musí být prostup nejen utěsněn zaplněním konstrukce až k vnějšímu povrchu potrubí, ale i opatřen manžetou dle čl ČSN EN :2008 tak, aby nedošlo k šíření požáru potrubím či jeho hmotou a byl zajištěn lepší styk mezi vnějším povrchem potrubí a požárně dělící konstrukcí. Takto realizované prostupy a kabelové ucpávky musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi o požárně bezpečnostních parametrech prostupu. Potrubí s menší světlou průřezovou plochou, než byla specifikována v bodech a) a b), nebo mající třídu reakce na oheň A1 a A2 nevyžadují úpravu dle čl ČSN EN :2008, ale těsnění prostupu bude provedeno dle zásad uvedených na počátku kap Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 12 (celkem 14)
13 Elektrická instalace Základní zásady rozvodu EE z hlediska požární bezpečnosti staveb se řídí článkem Elektrická instalace nesloužící pro protipožární zabezpečení objektu bude provedena podle platných předpisů. Před uvedením do provozu bude provedena revize. Elektrické spotřebiče budou instalovány podle pokynů výrobce/dovozce. Zprávy o montáži a revizích těchto zařízení budou předloženy ke kolaudaci stavby Vytápění Prostory dotčené změnami jsou vytápěny pomocí soustavy ústředního topení, které je napojeno na plynovou kotelnu, která se nachází v areálu ZŠ Holzova. Navrženou přestavbou nebude do systému vytápění zasahováno Vzduchotechnika Adaptace v etapě I. se týká nevyhovujícího rozvodu vzduchotechnického zařízení do prostoru šaten a bazénu v úrovni 1.NP a VZT jednotky v místnosti strojovny vzduchotechniky umístěné v 1.PP čtyřpodlažní budovy školy. Veškeré změny budou navrženy tak, aby byly dodrženy zásady uvedené v ČSN Strojovna vzduchotechniky Ve strojovně vzduchotechniky bude vyměněna stávající VZT jednotka za jinou, zajišťující vyšší výkon a tím lepší tepelně vlhkostní poměry v budově bazénu. Strojovna vzduchotechniky je stávajícím požárním úsekem, stavebně se prostor nemění. V jejích požárně dělících konstrukcích budou na VZT potrubí osazeny požární klapky v souladu s čl Filtrační materiál filtrů atmosférického vzduchu nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň C3. Otvory pro výfuk a sání VZT Před jižní fasádou čtyřpodlažní budovy školy se nachází samostatné objekty pro přívod vzduchu a výfuk VZT větrání bazénu a jeho hygienického zázemí. Z důvodu zvýšení výkonu VZT jednotky budou tyto objekty v horizontálním směru zvýšeny na 1400 mm. Bude dodrženo ustanovení čl a : Otvory pro výfuk vzduchu musí být nejméně 1,5 m od: východů z únikových cest na volné prostranství zde minimálně 1,5 m v šikmém směru vyhoví; otvory pro přirozené větrání ČCHÚC a CHÚC se zde nenacházejí; otvor pro sání zde stávající ve vzdálenosti 1,9 m beze změny vyhoví; Otvory pro sání vzduchu musí být: vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m vodorovně a 3,0 m svisle od požárně otevřených ploch obvodových stěn zde: o 1. NP je vzdáleno 2,168 m 2,2 m; o prostory v 2.NP MŠ se nacházejí s ohledem na předsazení vyústek 2,424 m v šikmém směru od sání vzduchu, sání je 2,2 m před rovinou okenních otvorů; o vodorovně 2,2 m od požárně otevřených ploch neposuzuje se, za rovinou mřížky sání. Zvýšené otvory pro sání a výfuk vyhoví daným podmínkám. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi (PDK) Na prostupu PDK musí být na VZT potrubí osazeny požární klapky v souladu s čl V prostoru hygienického zázemí čtyřpodlažní budovy je VZT potrubí vedeno nad podhledy, které nemají protipožární funkci. Požární klapky budou ve většině případů osazovány do svislých PDK. Požární klapky musí být z nehořlavých výrobků, list klapky může být i z nesnadno hořlavých hmot. U bazénu je VZT potrubí bez vyústek vedeno na podhledem DP1 z cementotřískových desek, VZT potrubí nad tímto podhledem neznamená žádné požární zatížení, bude z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 13 (celkem 14)
14 A2. Do prostoru bazénu bude VZT potrubí přes tuto konstrukci DP1 vyústěno bez požárních klapek dle zásad čl : průřez potrubí do m2, kdy jednotlivé prostupy plošně nedosahují 1/100 plochy požárně dělící konstrukce a jejich vzájemná vzdálenost je více než 500 mm (netýká se ventilačních otvorů opatřených žaluzií); V místě prostupu VZT potrubí požárně dělící konstrukcí musí být toto potrubí z výrobků třídy rekce na oheň A1 a A2, a to do vzdálenosti L = plochy průřezu potrubí, nejméně do vzdálenosti 500 mm. Místa prostupu VZT zařízení požárně dělící konstrukcí musí být utěsněna hmotou alespoň stejné třídy reakce na oheň jako je požárně dělící konstrukce, ne však více než 60 minut. Při dodržení výše uvedených zásad je náhrada systému VZT vyhovující z pohledu PBS. Projekt VZT v souladu se skutečným stavem stavby bude součástí stavební dokumentace, jejíž archivace je povinností vlastníka stavby v souladu s 125 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3 Bezpečnostní tabulky Příslušnou bezpečnostní tabulkou budou označeny: přenosný hasicí přístroj, směry úniku, hlavní vypínač elektrické energie a hlavní uzávěr vody, pokud se v daném prostoru nachází, požární klapky, těsnění prostupů. 4 Závěr Zamýšlená výměna stavebních prvků podhledu v prostoru bazénu, a technologického zařízení jednoty VZT a rozvodů pro hygienické větrání bazénu a jeho zázemí, vyhoví požadavkům požární bezpečnosti staveb při dodržení výše uvedených zásad. Veškeré stanovené výrobky budou instalovány provozovány dle platných předpisů a jejich certifikáty (výrobek, instalace, doklady o provozuschopnosti) budou řádně uchovávány provozovatelem/zřizovatelem školy a budou k dispozici orgánům SPD ke kontrole. Přílohy: Výkres PBS 1 Půdorys 1.NP bazén a zázemí PBS 1:100 V Brně dne Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Ing. Marie Rusinová, Ph.D. Brno, prosinec 2013 Strana 14 (celkem 14)