Source: https://www.weka.at/brandschutz/Vorschriften/Fluessiggas-Tankstellen-Verordnung-2010/5.-Abschnitt/22.-Befuellung-von-Fluessiggasbehaeltern
Timestamp: 2020-04-08 10:01:12
Document Index: 268162728

Matched Legal Cases: ['§ 22', '§ 15', '§ 26', '§ 22', '§ 22', '§ 1', '§ 9', '§ 9']

§ 22. FGTV 2010 - Brandschutz online
HomeVorschriftenFlüssiggas-Tankstellen-Verordnung 2010 (FGTV 2010)5. Abschnitt § 15. - § 26.§ 22. Befüllung von Flüssiggasbehältern
Dokument-ID: 040869
§ 22. Befüllung von Flüssiggasbehältern
(1) Für die Befüllung der Flüssiggasbehälter von Anlagen gemäß § 1 muss ein Standplatz für das Betankungsfahrzeug unter Berücksichtigung von § 9 festgelegt sein.
(2) An Stellen, an denen Tankfahrzeuge Flüssiggasbehälter befüllen, muss während des Abfüllvorganges um die Abgabearmatur des Tankfahrzeuges ein dem § 9 FGV entsprechender explosionsgefährdeter Bereich mit einem mindestens 5 m betragenden Radius des Basiskreises berücksichtigt werden. Dieser explosionsgefährdete Bereich muss durch geeignete Maßnahmen deutlich sichtbar abgegrenzt sein.
(3) Abs. 2 gilt nicht für die Befüllung von Flüssiggasbehältern aus Tankfahrzeugen mittels Vollschlauchsystems, bei dem sich der Füllanschluss direkt am Flüssiggasbehälter befindet. In diesem Fall muss um die Abgabearmatur des Tankfahrzeuges kein explosionsgefährdeter Bereich eingerichtet sein.
(4) Bei Kompaktanlagen ist während der Befüllung des Flüssiggasbehälters die Abgabe von Flüssiggas unzulässig.