Source: http://docplayer.fi/916452-Greenline-he-c6-c11-e6-e17-kayttoohje.html
Timestamp: 2018-04-21 14:03:52+00:00
Document Index: 2981207

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Greenline HE C6-C11 E6-E I Käyttöohje (2010/11) fi
2 Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä puolella. Tämän ansiosta sähkönkulutus pienenee entisestään, ja lämmityskustannukset alenevat vastaavasti. IVT Greenline HE -lämpöpumppuja käyttäen asennuksen voi tehdä myös ruotsalaisten rakentamismääräyksien "Boverkets nybyggnadsregler" mukaisesti. Kalliota, maaperää tai järvi-/merivettä lämmönlähteenä käyttävän lämpöpumpun asennus on ilmoitusvelvollisuuden alainen. Ota yhteyttä kunnan ympäristöterveydenhuoltovirastoon. Ostotapahtuman yhteydessä jälleenmyyjän/asentajan on tehtävä lämpöpumppujärjestelmän energialaskenta ja arvioitava sen energiapeittoaste (2010/11)
3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet Symbolien selitykset Turvaohjeet Lämpöpumpun tiedot Yleistä Lämpöpumpun toiminta Energiamittaus Säätöyksikkö Lisäenergia Käyttöveden tuotanto Käyttöpaneeli Paneelin yleiskatsaus Katkaisin (ON/OFF) Merkkivalo Valikkoikkuna Valikkopainike ja valikkovalitsin Palautuspainike Mode-painike Info-painike Valikkokatsaus Valikkojen käyttö Lähtötila Etsi haluttu toiminto ja muuta arvo Lisätiedot valikkoikkunassa Asiakastason asetukset Mode-painikkeen toiminnot Huonelämpötila Käyttövesi Loma-aika Energiamittaukset Ajastimet Ulkoinen ohjaus Yleistä Hälytykset Käyttöoikeustaso Tehdasasetuksien palautus Hälytykset Säätökeskuksen ja huoneanturin hälytysvalo Hälytyssummeri hälytyksen yhteydessä Hälytyksien kuittaus Hälytysajastin, hälytyskäyttö Hälytysluokat Hälytysikkuna Hälytystoiminnot Varoitukset Tietoloki Energiansäästö Huolto Paisuntasäiliö Hiukkassuodattimet Tietoa lämpöpumpusta Käyttötiedot Info-painike Käyttösymbolit Yleistä lämmityksestä Lämmityspiirit Lämmityksen ohjaustapa Lämmityksen aikaohjaus Käyttötavat (2010/11) 3
4 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet 1.1 Symbolien selitykset Varoitukset Signaalisanat varoituksen alussa merkitsevät uhkaavan vaaran lajia ja astetta, jos ei suoriteta tarvittavia toimenpiteitä vaaran torjumiseksi. HUOMAUTUS tarkoittaa, että voi aiheutua aineellisia vahinkoja. HUOMIO tarkoittaa, että voi aiheutua vähäisiä tai keskiasteen henkilövahinkoja. VAROITUS merkitsee, että voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja. VAARA merkitsee, että voi aiheutua hengenvaarallisia henkilövahinkoja. Tärkeitä tietoja Varoitukset on tekstissä merkitty kehystetyillä varoituskolmioilla, joiden taustaväri on harmaa. Sähkövirran aiheuttamat vaarat osoitetaan varoituskolmioissa olevalla salamasymbolilla. Tärkeät tiedot ilman että aiheutuisi henkilötai aineellisia vahinkoja, on merkitty viereisellä symbolilla. Ne on rajattu viivoilla tekstin ylä- ja alapuolelta. 1.2 Turvaohjeet Yleistä B Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se turvallisessa paikassa. Asennus ja käyttöönotto B Asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu asentaja. Virheellisen käytön aiheuttamat vahingot Käyttövirheet voivat johtaa henkilövahinkoihin ja/tai aineellisiin vahinkoihin. B On varmistettava, että lapset eivät pääse käyttämään laitetta tai leikkimään sillä. B On varmistettava, että laitteeseen on pääsy vain henkilöillä, jotka kykenevät käyttämään sitä asianmukaisesti. Huolto ja korjaus B Korjaukset saa antaa vain valtuutetun asennusliikkeen tehtäväksi. Puutteellisesti suoritetut korjaukset aiheuttavat vaaroja käyttäjille ja heikentävät laitteen käyttötoimintoja. B Saa käyttää vain alkuperäisvaraosia. B Valtuutetun asennusliikkeen pitää vuosittain tarkastaa lämpöpumppu ja huoltaa se tarpeen vaatiessa. Muita symboleja Symboli B Merkitys Toimenpide Ristiviite toiseen kohtaan asiakirjassa tai toiseen asiakirjaan Luettelo/luettelomerkintä Taul. 1 Luettelo/luettelomerkintä (2. taso) (2010/11)
5 Lämpöpumpun tiedot 2 Lämpöpumpun tiedot 2.1 Yleistä Greenline HE on sarja lämpöpumppuja, jotka käyttävät varastoitunutta aurinkoenergiaa lämmitysveden ja käyttöveden lämmitykseen I Kuva 1 Varastoitunut aurinkoenergia 1 Kalliolämpö 2 Maalämpö 3 Vesistölämpö C6-C11 ovat sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla varustettuja lämpöpumppuja. E6 - E17 ovat lämpöpumppuja, jotka voi täydentää ulkoisella lämminvesivaraajalla. Kun lämpöpumppu on asennettu ja otettu käyttöön, tietyt asiat on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Jokin hälytys voi olla lauennut tai sinun on tehtävä jokin yksinkertainen hoitotoimenpide. Jos ongelma toistuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 2.2 Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu koostuu neljästä pääosasta: Höyrystin Höyrystää kylmäaineen kaasuksi ja siirtää samalla lämpöä keruuputkistosta kylmäainepiiriin. Lauhdutin Tiivistää kaasun nesteeksi ja siirtää lämmön lämmitysjärjestelmään. Paisuntaventtiili Alentaa kylmäaineen paineen. Kompressori Korottaa kylmäaineen paineen. Nämä neljä pääosaa on yhdistetty kolmella suljetulla putkistolla. Lämpöpumpussa kiertää kylmäaine, joka on piirin tietyissä osissa nestemuodossa ja toisissa osissa kaasumuodossa (2010/11) 5
6 Lämpöpumpun tiedot I Kuva 2 Toiminnan kuvaus 1 Lämmönkeruupumppu 2 Höyrystin 3 Kompressori 4 Lauhdutin 5 Lämminvesivaraaja 6 Lattialämmitys 7 Lämpöpatteri 8 Lämpöpumppu 9 Lämpöjohtopumppu 10 Paisuntaventtiili 11 Porakaivo (kalliolämpö) 12 Maalämpösilmukka Lämmönkeruuneste, joka on veden ja jäätymisenestoaineen seosta, kiertää porakaivossa/ maalämpösilmukassa muoviletkussa. Neste sitoo maahaan varastoitunutta auringon lämpöä, joka siirretään lämmönkeruupumpun avulla lämpöpumppuun ja höyrystimeen. Lämpötila on tällöin n. 0 C. Höyrystimessä lämmönkeruuneste kohtaa kylmäaineen. Kylmäaine on silloin nestemuodossa ja sen lämpötila on n. -10 C. Kylmäaine alkaa kiehua, kun se kohtaa 0-asteisen lämmönkeruunesteen. Se höyrystyy ja siirretään kompressoriin. Höyryn lämpötila on tällöin n. 0 C. Kompressorissa kylmäaineen paine kasvaa ja höyryn lämpötila nousee n C lämpötilaan. Lämmin kaasu siirretään sitten lauhduttimeen. Lauhduttimessa lämpö siirtyy talon lämmitysjärjestelmään (lämmityspattereihin ja lattialämmitykseen) ja käyttövesijärjestelmään. Höyry jäähtyy ja tiivistyy nesteeksi. Kylmäaineen paine on edelleen suuri, kun se siirtyy paisuntaventtiiliin. Paisuntaventtiilissä kylmäaineen paine laskee. Samalla myös lämpötila laskee arvoon n. -10 C. Kun kylmäaine ohittaa höyrystimen, se muuttuu taas kaasuksi. Lämmönkeruuneste johdetaan ulos lämpöpumpusta ja keruuputkistoon keräämään uutta varastoitunutta aurinkoenergiaa. Nesteen lämpötila on tällöin n. -3 C (2010/11)
7 Energiamittaus 3 Energiamittaus Lämpöpumpun energiamittaus on likiarviointia, joka perustuu nimelliseen antotehoon mittausjakson aikana. Laskenta edellyttää esimerkiksi, että lämpöpumppu on oikein asennettu ja että kuuman ja kylmän puolen virtaukset ja Δ-lämpötilat on säädetty suositusten mukaisesti. Arvoa tulee sen vuoksi pitää arviona todellisesta antotehosta. Laskennan virhemarginaaliksi arvioidaan normaalitapauksessa 5-10 %. Energiatehokkuuteen vaikuttavat lisäksi ulkolämpötila, termostaatti- ja huonesäätimien asetukset sekä lämpöpumpun käyttö. Ilmanvaihto, sisälämpötila ja lämpimän käyttöveden tarve voivat vaikuttaa tässä ratkaisevasti (2010/11) 7
8 Säätöyksikkö 4 Säätöyksikkö Säätökeskus ohjaa ja valvoo lämpöpumpulla ja lisäenergialla tapahtuvaa lämmitys- ja käyttövesituotantoa. Valvontatoiminto pysäyttää esim. lämpöpumpun toimintahäiriön tapauksessa, jottei mikään tärkeä osa vaurioidu. 4.1 Lisäenergia Lämpöpumppu voidaan mitoittaa kattamaan yksin talon huipputehontarve, jolloin se ei normaalisti tarvitse lisäenergiaa. Lisäenergia voi kuitenkin olla asennettuna, jolloin sitä käytetään vain hätätapauksessa lämpöpumpun seisoessa. Lämpöpumppu voidaan myös mitoittaa pienemmäksi kuin talon huippukulutus, jolloin se tarvitsee lisäenergiaa kylmimpänä vuodenaikana. Lisäenergiaa auttaa myös hätäkäytössä, lisäkäyttöveden ja käyttövesihuipun yhteydessä. Lisäenergia tuotetaan sähköllä. Säätökeskus aktivoi lisäenergian automaattisesti tarvittaessa. 4.2 Käyttöveden tuotanto Käyttöveden lämmitys tapahtuu lämminvesivaraajassa, ja säätökeskus priorisoi käyttöveden suhteessa lämmitysveden lämmitykseen tehtyjen asetuksien mukaisesti. Lämminvesivaraajassa on anturi, joka tunnistaa käyttöveden lämpötilan (2010/11)
9 Käyttöpaneeli 5 Käyttöpaneeli Lämpöpumpun ohjausasetukset tehdään säätökeskuksen käyttöpaneelin avulla, josta nähdään myös tiedot senhetkisestä tilasta. 5.1 Paneelin yleiskatsaus 5.4 Valikkoikkuna Valikkoikkunan käyttö: Näyttä tiedot lämpöpumpusta. Näyttää käytettävissä olevat valikot. Asetettujen arvojen muuttaminen Valikkopainike ja valikkovalitsin Painamalla päästään lähtötilasta valikohin. 8 Valikkovalitsimen käyttö: Liikkuminen valikoissa ja pääsy säätöikkunaan. 3 i mode menu 7 Kiertämällä valitsinta nähdään useampia valikoita samalla tasolla tai muutetaan asetettua arvoa. 2 6 Painamalla valitsinta vaihdetaan alemmalle valikkotasolle tai tallennetaan muutos. Kuva 3 Käyttöpaneeli I 5.6 Palautuspainike Paina kun haluat: 1 On/Ei-painike 2 Mode-painike 3 Info-painike 4 Valitsin 5 Merkkivalo 6 Palautuspainike 7 Menu-painike 8 Valikkoikkuna Takaisin edelliseen valikkoon. Poistua säätöikkunasta muuttamatta asetettua arvoa. 5.7 Mode-painike Paina kun haluat muuttaa käytön tyyppiä. Käytön tyypin muuttaminen. 5.2 Katkaisin (ON/OFF) Käytä On/Ei-painiketta lämpöpumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. 5.8 Info-painike Painamalla näet säätökeskuksen tietoja käyttötilasta, lämpötiloista, ohjelmaversiosta ym. 5.3 Merkkivalo Valo palaa vihreänä. Valo vilkkuu punaisena. Merkkivalo palaa punaisena. Merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä, valikkoikkuna sammutettu. Merkkivalo ja valikkoikkuna sammutettu. Lämpöpumppu on käynnissä. Hälytys lauennut ja sitä ei ole kuitattu. Hälytys on kuitattu, mutta hälytyksen syytä ei ole poistettu. Lämpöpumppu on valmiustilassa 1). Säätökeskus ei saa jännitteensyöttöä. Taul. 2 Merkkivalon toiminnot 1) Valmiustila tarkoittaa, että lämpöpumppu on käynnissä, mutta ei lämmitä eikä käyttövettä tarvita (2010/11) 9
10 Valikkokatsaus 6 Valikkokatsaus Huonelämpötila Käyttövesi Loma Energiamittaukset Ajastimet Yleistä (Kesä-/talvikäyttö, Lämmityksen maksimikäyntiaika käyttövesitarpeen yhteydessä) Piiri 1 Lämmitys (Lämpökäyrä, Kompressori x käyntiaika päällä/pois, Huoneanturi, Huonelämpötilaohjelma) Piiri 2, 3... (valinnainen) (Lämpökäyrä, Huoneanturi, Huonelämpötilaohjelma) Lisäkäyttövesi (jakso, Pysäytyslämpötila) Käyttövesihuippu (Viikonpäivä, Väli, ajankohta) Käyttövesiohjelma Käyttövesikäyttö Estä lämmitys käyttövesitarpeen yhteydessä Käyttöveden maksimikäyntiaika lämmitystarpeen yhteydessä Piiri 1 ja Käyttövesi Piiri 2, 3... (valinnainen) Tuotettu energia Kulutus, sähkölisäen. Käynnissä olevat ajastimet näytetään, esim. toiminnolle Lisäkäyttövesijakso Ulkoinen ohjaus Lämpöpumppu x (Ulkoinen sisääntulo 1, 2, Ulkoinen sisääntulo, piiri 2, 3...(valinnainen)) Yleistä Hälytys Aseta päiväys Aseta aika Kesä- ja talviaika Näytön kirkkaus Kieli Tietoloki Poista tietoloki Hälytysloki Tyhjennä hälytysloki Hälytyksen ilmaisu (Hälytyssummerisignaali, Hälytyksen ilmaisu, ohjausyksikköja Huoneanturi) Käyttöoikeustaso Palaa tehdasasetuksiin Taul. 3 Valikkokatsaus (2010/11)
11 Valikkojen käyttö 7 Valikkojen käyttö 7.1 Lähtötila Lähtötila näyttää eri lämpötilat, kellonajan sekä ajankohtaiset käyttösymbolit. Ikkunassa näytetään vuorotellen tiedot Huonelämpötila (jos huoneanturi on) ja Menojohdon lämpötila jokaiselle asennetulle piirille. B Korosta haluttu valikkorivi valitsinta kiertämällä I Kuva 4 Lähtötila I Kuva 7 B Valitse toiminto valitsinta painamalla. Kolme ensimmäistä valikkoriviä kohdassa Käyttövesi näytetään. 1 Ulkolämpötila 2 Ajankohtaiset käyttösymbolit 3 Piirin huonelämpötila 4 Kellonaika 5 Käyttöveden lämpötila 6 Piirin menojohdon lämpötila 7 Piirin numero I Kuva 8 B Valitsinta kiertämällä näet muut valikkorivit I Kuva 5 Lähtötila, kuvassa piiri Etsi haluttu toiminto ja muuta arvo Valikkokatsauksesta ( Sivu 10) nähdään päätoiminnot, joihin päästään käsiksi painikkeen ja valitsimen avulla. Kuva 9 B Valitse toiminto valitsinta painamalla I B Paina I I Kuva 10 Kuva (2010/11) 11
12 Valikkojen käyttö B Muuta asetettua arvoa valitsinta kiertämällä. 7.3 Lisätiedot valikkoikkunassa I I Kuva 11 B Tallenna arvo painamalla valitsinta tai palaa arvoa muuttamatta käyttämällä -painiketta. Kuva 14 Lisätiedot 1 1 Valikkotaso on Käyttövesi 2 Selauspalkki. Täytetty kenttä ilmaisee, missä kohdassa toimintoja ollaan valikossa Käyttövesi. 3 Nuoli osoittaa, että seuraavalla tasolla on uusi valikko. 4 Pisteet ilmaisevat, että seuraava taso on säätöikkuna 5 Toiminto on korostettu. 6 Kolme toimintoa valikosta Käyttövesi I Kuva 12 Säätökeskus palaa automaattisesti valikkoon, kun arvo on tallennettu I Kuva 15 Lisätiedot I 1 Arvon graafinen näyttö. 2 Suurin mahdollinen arvo. 3 Yksikkö. 4 Edellinen arvo. 5 Uusi arvo. (Tallennetaan, kun valitsinta painetaan.) 6 Pienin mahdollinen arvo. Kuva 13 Säästö ja Mukavuusselitetään lähemmin käyttövesikäyttöä käsittelevässä luvussa ( Luku 10.3) I Kuva 16 Lisätiedot 3 1 Neljä vaihtoehtoa yhdeksästä näytetään (2010/11)
13 Tietoa lämpöpumpusta 8 Tietoa lämpöpumpusta Lämpöpumppu antaa tietoa lämpötiloista, käyttötilasta, mahdollisista hälytyksistä jne. 8.1 Käyttötiedot Lähtötila näyttää eri lämpötilat ja kellonajan. Eri käyttösymbolit ilmaisevat, mitä toimintoja tarvitaan tai käytetään parhaillaan. 8.3 Käyttösymbolit Lähtötilassa valikkoikkunan oikeassa alareunassa näkyvät tarvittavien tai käytössä olevien toimintojen ja komponenttien symbolit I Kuva Info-painike B Paina Lähtötilassa. Yksityiskohtaiset tiedot lämpötiloista, käyttötilasta ym. näytetään. B Näet kaikki tiedot valitsinta kiertämällä. B Painamalla palaat lähtötilaan. B Paina valikkoikkunassa. Yksityiskohtaiset tiedot näytetään niin kauan kuin pidetään painettuna. B Vapauta. Valikkoikkuna näytetään Kuva 19 Käyttösymbolit I Kuva I 1 Kompressori 2 Hälytin (kompressori, lisäenergia) 3 Lämmitys 4 Sähkölisäenergia 5 Energiansyötön pysäytys 6 Käyttövesi 7 Lisäkäyttövesi 8 Käyttövesihuippu 9 Allas (valinnainen) 10 Jäähdytys (valinnainen) 11 Aurinko (lisävaruste) 12 Kuivaus 13 Ulkoinen ohjaus 14 Ohjelma/aikaohjaus 15 Partytila 16 Loma-aika 17 Tietoloki (2010/11) 13
14 Yleistä lämmityksestä 9 Yleistä lämmityksestä 9.1 Lämmityspiirit Piiri 1; ensimmäisen piirin ohjaus kuuluu vakiona säätökeskukseen ja sitä valvoo asennettu menolämpötilan anturi, mahdollisesti yhdessä asennetun huoneanturin kanssa. Piirit 2-4 (shuntattu); enintään 3 lisäpiirin ohjaus on mahdollinen valinnaisena. Jokainen piiri varustetaan tällöin shunttimoduulilla, sekoitusventtiilillä, kiertovesipumpulla, menolämpötilan anturilla sekä mahdollisella huoneanturilla. Piirien 2-4 menolämpötila ei voi olla piiriä 1 korkeampi. Tämä tarkoittaa, että jos piirissä 1 on lattialämmitys, muissa piireissä ei voi käyttää pattereita. Piirin 1 huonelämpötilan alennus voi joissakin tilanteissa vaikuttaa muihin piireihin. Jokainen XB2-pohjainen lisälaite, esim. IVT PKS 1000, vähentää piirien enimmäismäärää yhdellä. 9.2 Lämmityksen ohjaustapa Ulkolämpötilan anturi; anturi asennetaan talon ulkoseinään. Anturi lähettää signaalit lämpöpumpun säätökeskukseen. Ohjaus ulkolämpötilan anturilla tarkoittaa, että lämpöpumppu säätelee automaattisesti talon lämpötilaa ulkolämpötilan perusteella. Käyttäjä voi säätää lämmitysjärjestelmän lämpötilaa ulkolämpötilan suhteen asettamalla lämpökäyrän säätökeskuksessa. Ulkolämpötilan anturi ja huoneanturi (yksi huoneanturi piiriä kohti on mahdollinen); Ohjaus huoneanturilla täydennetyllä ulkolämpötilan anturilla tarkoittaa, että talon sisään asennetaan keskeisesti yksi (tai useampi) anturi. Anturi liitetään lämpöpumppuun ja se ilmaisee säätökeskukselle todellisen huonelämpötilan. Signaali vaikuttaa menolämpötilaan. Sitä esimerkiksi alennetaan, jos huoneanturi näyttää asetettua korkeampaa lämpötilaa. Huoneanturia on hyvä käyttää silloin, kun sisälämpötilaan vaikuttavat ulkolämpötilan lisäksi muutkin tekijät. Näin voi olla silloin, kun talossa on takka tai lämmityspuhallin tai jos talo on alttiina tuulelle tai suoralle auringonpaisteelle. 9.3 Lämmityksen aikaohjaus Ohjelmasäätö; säätökeskuksessa on mahdollista määritellä kaksi yksilöllistä ohjelmaa aikaohjaukseen päivä/kellonaika. Loma-aika; säätökeskuksessa on ohjelma lomakäyttöön, mikä tarkoittaa, että valitun jakson ajaksi huonelämpötilaa alennetaan tai nostetaan. Ohjelma sallii myös käyttöveden tuotannon sulkemisen. Ulkoinen ohjaus; säätökeskuksessa on mahdollisuus ulkoiseen ohjaukseen, mikä tarkoittaa, että esivalittu toiminto suoritetaan, kun säätökeskus tunnistaa tulosignaalin. 9.4 Käyttötavat Lisäsähköenergialla; Lämpöpumppu on mitoitettu pienemmäksi kuin talon huippukulutus, ja lisäsähköenergiaa käytetään yhdessä lämpöpumpun kanssa kattamaan tarve, kun lämpöpumppu ei selviä yksin. Lisäenergia aktivoidaan myös hälytyskäytössä, lisäkäyttöveden ja käyttövesihuipun yhteydessä, ja jos lämpöpumppu on pysäytetty liian matalan ulkolämpötilan johdosta. Vain huonelämpötilan anturin sijoitushuoneen lämpötila voi vaikuttaa kyseisen lämmityspiirin lämpötilan säätelyyn (2010/11)
15 Asiakastason asetukset 10 Asiakastason asetukset 10.1 Mode-painikkeen toiminnot Painamalla suoraan: seuraavia toimintoja voidaan käyttää Huonelämpötila, normaali / Lämmitys, lisää/ vähennä Party Loma Deaktivoi jäähdytys Lisäkäyttövesijakso Säätimessä käytettävä kieli voidaan vaihtaa -painikkeen avulla. B Pidä -painiketta vakionäytössä alaspainettuna noin 5 s ajan ja valitse sen jälkeen haluamasi kieli. > Huonelämpötila, normaali / Lämmitys, lisää/vähennä > Party Partykäyttö tarkoittaa, että käynnissä oleva huoneohjelma keskeytetään asetetuksi ajaksi lämpötilan alenemisen estämiseksi. >> Tuntimäärä Pienin arvo Suurin arvo Taul. 6 B Valitse tuntimäärä, jonka partykäytön tulee olla aktiivinen. Toiminto käynnistyy heti kaikissa aktivoiduissa piireissä. >> Piiri 1 Partyjakso 0h 0h 99h Tässä voidaan tehdä lämpötilamuutokset Piiri 1. Kun piirissä on huonelämpötila-anturi, näytölle tulee Huonelämpötila, normaali, muuten näytetään Lämmitys, lisää/vähennä. >> Piiri x Vaihtoehdot Ei Ei/Kyllä Taul. 4 20,0 C Pienin arvo 10,0 C Suurin arvo 35,0 C Huonelämpötila, normaali Taul. 7 Partykäytön aktivointi B Valitsemalla Kyllä aktivoit partykäytön. Partykäyttö voidaan aktivoida jokaiselle asennetulle piirille. Valikko näytetään vain, jos piiri on asennettu. >> Deaktivoi partytila = Ei Vaihtoehdot,, =, +, ++ Taul. 5 Huonelämpötilan lisäys/vähennys B Käytä toimintoa lämmityksen lisäämiseen tai vähentämiseen, kun huoneanturia ei ole. antaa n. 1 C matalamman huonelämpötilan. antaa n. 0,5 C matalamman huonelämpötilan. + antaa n. 0,5 C korkeamman huonelämpötilan. ++ antaa n. 1 C korkeamman huonelämpötilan. Lämmitysasetuksen muutos (esim. huonelämpötilan nostaminen tai laskeminen) vaikuttaa aina vasta tietyn ajan kuluttua. Sama koskee ulkolämpötilan nopeaa muuttumista. Odota sen vuoksi aina vähintään vuorokausi ennen uusia muutoksia. Vaihtoehdot Taul. 8 B Valitsemalla Kyllä deaktivoit partykäytön kaikissa aktivoiduissa piireissä. Lämpöpumppu palaa ohjelmakäyttöön. Valikko näytetään vain, jos partykäyttö on aktiivinen. > Loma Partykäytön deaktivointi Ei/Kyllä Tässä on sama toiminnot kuin valikossa Loma Luku 10.4) (2010/11) 15
16 Asiakastason asetukset > Deaktivoi jäähdytys Valikko näytetään vain, jos jäähdytystoiminto on asennettu, ja se vaikuttaa kaikkiin jäähdytyksellä varustettuihin piireihin. Vaihtoehdot Taul. 9 > Lisäkäyttövesijakso B Säätöjen kuvaus, katso Lisäkäyttövesi Luku 10.3). Pienin arvo Suurin arvo Deaktivoi jäähdytys 10.2 Huonelämpötila Paina lähtötilassa, niin pääset ylimmälle valikkotasolle. Valitsemalla Huonelämpötila lämmityksen asetusta varten. Ei Ei/Kyllä Kestää kauan, ennen kuin jäähdytyskäyttö ehtii vaikuttaa talon lämpötilaan; odota sen vuoksi vähintään vuorokausi deaktivoinnin/ aktivoinnin jälkeen, ennen kuin lisäsäätöjä tehdään. Taul. 10 Lisäkäyttövesijakso 0h 0h 48h Estetyn käyttöveden tuotannon, esim. loman, jälkeen suositellaan aktivoimaan lisäkäyttövesitoiminto bakteerien eliminoimiseksi ja käyttöveden lämpötilan nostamiseksi nopeasti oikealle tasolle. > Yleistä >> Kesä- ja talviaika >>> Talvikäyttö Vaihtoehdot Taul. 11 Kesä-/talvikäyttö Jos Päällä valitaan, lämpöpumppu on jatkuvasti talvikäytössä, lämmitys ja käyttöveden tuotanto toimii. Pois merkitsee jatkuvaa kesäkäyttöä, vain käyttövettä tuotetaan. Automaattinen merkitsee vaihtoa asetetussa ulkolämpötilassa. >>> Vaihtamisen ulkolämpötilaraja Automaattinen Päällä/Automaattinen/Pois 18 C Pienin arvo 5 C Suurin arvo 35 C Taul. 12 Vaihtolämpötila Valikko näkyy vain jos Automaattinen on valittu kohdassa Talvikäyttö. Talvi-/kesäkäytön välillä tapahtuvassa vaihdossa on tietty viive, jotta vältetään kompressorin jatkuva käynnistyminen ja pysähtyminen, kun ulkolämpötila heilahtelee lämpötilarajan lähellä. >> Lämmityksen maksimikäyntiaika käyttövesitarpeen yhteydessä Valikkoa ei näytetä, jos arvoksi Estä lämmitys käyttövesitarpeen yhteydessä on asetettu Kyllä ( Luku 10.3). Kohdassa Huonelämpötila on: Yleistä Piiri 1 Lämmitys Piiri 2, 3... Pienin arvo Suurin arvo Taul. 13 Lämmityksen toiminta-aika 20min 0min 120min Kun kyseessä on Piiri 2, 3...tarvitaan IVTshunttimoduuli lisävaruste (2010/11)
17 Asiakastason asetukset > Piiri 1 Lämmitys >> Lämpökäyrä Lämpökäyrän perusteella säätökeskus ohjaa piiriin menevän lämmitysveden lämpötilaa ja lämpökäyrä määrittää miten lämmintä sen pitää olla suhteessa ulkolämpötilaan. Säätökeskus nostaa lämmitysveden lämpötilaa, kun ulkoilman lämpötila laskee. Piriin menevän lämmitysveden lämpötila, ts. menolämpötila mitataan anturilla T1 piirissä 1 (täydellinen nimi E11.T1) ja anturilla T2 piirissä 2 (täydellinen nimi E12.T2) Kutakin piiriä ohjataan omalla lämpökäyrällä. Asentaja asettaa kunkin piirin lämmitysjärjestelmän tyypin, ts. Lämpöpatteri tai Lattia. Tyypin Lattia arvot ovat matalammat, koska lattia ei siedä yhtä korkeita lämpötiloja. T1( C) Kuvassa on tehtaalla asetettu käyrä lattiapiirille. Arvolla - 2,5 C menolämpötilan ohjearvo on 27,2 C. Asettaminen lämpökäyrä Kun lämpökäyrä on asetettu liian korkeaksi, näyttöön tulee ilmoitus Liian korkea lämpökäyrä. B Muuta lämpökäyrän asetusta. Lämpökäyrä asetetaan jokaiselle piirille. Jos huonelämpötila koetaan liian korkeaksi tai matalaksi piirissä, lämpökäyrää voi säätää. Käyrää voidaan muuttaa eri tavoin. Käyrän kaltevuutta voidaan muuttaa siirtämällä menolämpötilaa ylös- tai alaspäin sekä vasemmassa ääripisteessä (arvo ulkolämpötilan 20 C kohdalla, tehdasasetus 22,0 C) että oikeassa ääripisteessä (arvo ulkolämpötilan -35 C kohdalla, tehdasasetus 60,0 C). Lisäksi käyrää voidaan säätää 5 ulkolämpötila-asteen välein. Arvo kohdassa 0 C näkyy yllä käyrän vasemmassa osassa, tehdasasetus 35,7 C Kuva 20 Lämpöpatteri T2( C) I Kuvassa on tehtaalla asetettu käyrä patteripiirille. Arvolla -2,5 C menolämpötilan ohjearvo on 37,4 C I Kuva 22 Lämpökäyrän säätöikkuna (lämpöpatteri) Vasemman ääripisteen muuttaminen: B Paina valitsinta, kun neliö on korostettuna. Arvo korostetaan. T1( C) Kuva I T2( C) I B Muuta arvoa valitsinta kiertämällä. Tallenna painamalla valitsinta tai palaa tallentamatta käyttämällä -painiketta. Neliö on jälleen korostettuna ikkunassa, ja mahdollisesti muutettu arvo näkyy neliön vieressä. Käyrä on lisäksi päivitetty uudella arvolla. Kuva 21 Lattia (2010/11) 17
18 Asiakastason asetukset Oikean ääripisteen muuttaminen: B Kierrä valitsinta, kun neliö on korostettuna. Ylin neliö muuttuu ulkolämpötilaksi, ja vastaava käyrän arvo näkyy puolipisteen jälkeen. Ympyrä ilmaisee käyrän sen hetkisen arvon. B Kierrä valitsinta edelleen, kunnes puolipisteen edessä on neliö. B Paina valitsinta, niin että arvo korostuu. Kuva I B Muuta arvoa valitsinta kiertämällä. Tallenna painamalla valitsinta tai palaa tallentamatta käyttämällä -painiketta. Neliö on jälleen korostettuna ikkunassa, ja mahdollisesti muutettu arvo näkyy neliön vieressä. Käyrä on lisäksi päivitetty uudella arvolla. Yksittäisen arvon muuttaminen, esim. ulkolämpötilan 0 C kohdalla: B Kierrä valitsinta, kun neliö on korostettuna, kunnes 0 C korostuu ( Kuva 25). B Paina valitsinta, niin että arvo korostuu. B Tallenna painamalla valitsinta tai palaa tallentamatta käyttämällä -painiketta. B Painamalla poistut käyränsäätöikkunasta ja palaat valikkoon. >> Kompressori x käyntiaika päällä/pois B Tee asetus, kuinka kauan kompressori on lämmityskäytössä päälle-/poiskytkettynä. Korkeammilla asetusarvoilla kompressori käynnistyy ja pysähtyy harvemmin. Näin voidaan säästää. Tällöin lämmityslaitteessa voi kuitenkin esiintyä suurempia lämpötilan vaihteluita kuin alhaisilla arvoilla. >> Huoneanturi Suosituksia: B Lisää oikean ääripisteen arvoa, jos sisällä on liian viileää kylmällä säällä. B Lisää käyrän arvoa lämpötilassa 0 C, jos sisällä on liian viileää ulkolämpötilan ollessa 0:n tienoilla. B Lisää tai vähennä käyrän arvoa yhtä paljon vasemmassa ja oikeassa ääripisteessä, kun haluat hienosäätää lämmitystä (käyrä siirtyy samansuuntaisena). 20,0 Pienin arvo Suurin arvo >>> Huonelämpötilan vaikutus 10,0 (Mukavuus) 30,0 (Säästö) Taul. 14 Kompressori käyntiaika päällä/pois 3,0 Pienin arvo 0,0 Suurin arvo 10,0 Taul. 15 Huonelämpötilan vaikutus Kuva 25 B Muuta arvoa valitsinta kiertämällä I B Aseta, kuinka paljon 1 K ( C) ero huonelämpötilassa vaikuttaa menolämpötilan ohjearvoon. Esimerkki: 2 K ( C) poikkeamalla asetetusta huonelämpötilasta, menolämpötilan ohjearvo muuttuu 6 K ( C) (2 K poikkeama * kerroin 3 = 6 K) I Kuva (2010/11)
19 Asiakastason asetukset >>> Säätimen työalue B Valitse asetus valitsinta kiertämällä. Pienin arvo Suurin arvo 6K 0K 6K Taul. 16 Huoneanturin säätimen työalue B Aseta, kuinka monta astetta huoneanturin säätimen kierto välillä + ja edustaa. 6K tarkoittaa, että säätimen täysi poikkeutus suuntaan + antaa n. +3K täysi poikkeutus suuntaan antaa n. -3K. Kuva I B Merkitse muutettava arvo valitsinta painamalla. Huoneanturi mittaa anturin sijoitushuoneen lämpötilan. Arvoa verrataan asetettuun haluttuun huonelämpötilaan Huonelämpötilaohjelmassa. Huoneanturin vaikutuksen kuvaus, katso ( Luku 9.2). >> Huonelämpötilaohjelma Kuva I B Valitse, ohjataanko piiriä ohjelmalla vai ei. Optimoitu käyttö Tämä valinta tarkoittaa, että säätökeskus ohjaa vain menolämpötilan ohjearvon perusteella ( Luku ) ilman ohjelmoituja muutoksia vuorokauden aikana. Optimoitu käyttö antaa useimmissa tapauksissa parhaan mukavuuden ja energiansäästön. Ohjelmat 1 ja 2 Optimoitu käyttö Vaihtoehdot Optimoitu käyttö Ohjelma 1 Ohjelma 2 Taul. 17 Ohjelman valinta, piiri 1 Tämä valinta antaa mahdollisuuden määritellä omia aikaohjausohjelmia säätämällä käynnistys- ja pysäytysaikaa sekä normaali- ja poikkeuslämpötilaa. Ohjelma Päivä Käynnistys Pysäytys Ohjelma 1, 2 Ma - Su 5:30 22:00 Taul. 18 Ohjelmat 1 ja 2 Haluttu aika päivää kohti asetetaan seuraavasti: B Valitsemalla Ohjelma 1 tai Ohjelma 2. B Siirry valikkoon Näytä/muuta aktiivinen ohjelma. B Valitse haluttu asetus valitsinta kiertämällä. B Paina valitsinta. B Valitsinta kiertämällä pääset asettamaan seuraavaa arvoa samoin kuin edellä. B Palaa askel taaksepäin painamalla. B Valitsemalla Vaihtoehto tallennettaessa: Palaa tallentamatta Ohjelma 1 Ohjelma 2 Asetetut muutokset tallennetaan valittuna ohjelmana tai ei lainkaan. B Siirry normaalilämpötilan asetusta varten valikkoon Huonelämpötila, normaali. B Siirry poikkeuslämpötilan asetusta varten valikkoon Huonelämpötila, poikkeus. Huonelämpötilaohjelma, kun huoneanturi on käytössä: >> Huonelämpötilaohjelma >>> Aktiivinen ohjelma Jos ohjelma on valittu, näytössä näkyy (valikkovalitsinta kierrettäessä): >>> Näytä/muuta aktiivinen ohjelma >>> Huonelämpötila, normaali 20,0 C Pienin arvo 10,0 C Suurin arvo 35,0 C Taul. 19 Huonelämpötila, normaali B Aseta haluttu huonelämpötilan ohjearvo (2010/11) 19
20 Asiakastason asetukset >>> Huonelämpötila, poikkeus >>> Lämmitys, lisää/vähennä 17,0 C Pienin arvo 10,0 C Suurin arvo 30,0 C Taul. 20 Huonelämpötila, poikkeus B Aseta se lämpötila, jonka halutaan olevan poikkeuslämpötila ohjelmassa. Valikko näkyy vain jos Ohjelma 1 tai Ohjelma 2 on valittu. >>> Kopioi kaikkiin lämmityspiireihin Vaihtoehdot Taul. 21 Kaikki piirit B Valitsemalla Kyllä niin saat saman ohjauksen kaikkiin asennettuihin piireihin. Valikko näkyy vain kohdassa Piiri 1. Huonelämpötilaohjelma, kun huoneanturia ei ole: >> Huonelämpötilaohjelma >>> Aktiivinen ohjelma >>> Näytä/muuta aktiivinen ohjelma Sama kuin, kun huoneanturin ollessa käytössä, katso edeltä. >>> Huonelämpötila, normaali B Aseta huoneessa mitattu arvoarvo. Lämpötilaohjelma käyttää ilmoitettua arvoa normaalija poikkeuslämpötilan eron laskemiseen. Ei Ei/Kyllä 20,0 C Pienin arvo 10,0 C Suurin arvo 35,0 C Taul. 22 Huonelämpötila, normaali = Vaihtoehdot,, =, +, ++ Taul. 23 Huonelämpötilan lisäys/vähennys B Käytä toimintoa huonelämpötilan säätöön niin, että normaali huonelämpötila (katso edellinen valikko) on haluttu. B Käytä toimintoa lämmityksen lisäämiseen tai vähentämiseen, kun huoneanturia ei ole. antaa n. 1 C matalamman huonelämpötilan. antaa n. 0,5 C matalamman huonelämpötilan. + antaa n. 0,5 C korkeamman huonelämpötilan. ++ antaa n. 1 C korkeamman huonelämpötilan. >>> Huonelämpötilan vaikutus Asetetaan samalla tavoin kuin valikossa Huoneanturi Luku 10.2). Lämpötilaohjelma käyttää asetusta laskiessaan, kuinka poikkeuslämpötila vaikuttaa menolämpötilaan. >>> Huonelämpötila, poikkeus Sama kuin, kun huoneanturin ollessa käytössä, katso edeltä. >>> Kopioi kaikkiin lämmityspiireihin Sama kuin, kun huoneanturin ollessa käytössä, katso edeltä. Lämmitysasetuksen muutos (esim. huonelämpötilan nostaminen tai laskeminen) vaikuttaa aina vasta tietyn ajan kuluttua. Sama koskee ulkolämpötilan nopeaa muuttumista. Odota sen vuoksi aina vähintään vuorokausi ennen uusia muutoksia. > Piiri 2, 3...(valinnainen) Piireissä 2, 3... on samat asetusmahdollisuudet kuin Piirissä 1, ( Luku 10.2). Kun kyseessä on Piiri 2, 3...tarvitaan IVTshunttimoduuli lisävaruste (2010/11)
HMC300. Ohjausyksikkö. Käyttöopas. EMS plus (2014/04) O
HMC300 Ohjausyksikkö EMS plus 6 720 808 471-00.1O Käyttöopas 6 720 809 466 (2014/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 3 1.1 Symbolien selitykset.....................