Source: https://docplayer.fi/18236924-Suunnattu-maasulkurele-spas-120-c-ostajan-opas.html
Timestamp: 2019-07-19 00:01:14+00:00
Document Index: 2147736

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas - PDF
Download "Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas"
3 Julkaistu: Tila: päivitetty Versio: B/ Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen suunnattu alempi maasulkuporras Hetkellis- tai vakioaikatoimintainen suunnattu ylempi maasulkuporras Ylemmän maasulkuportaan toimintasuunta joko sama tai päinvastainen kuin alemman portaan Lähtöreletoiminnot käyttäjän konfiguroitavissa Reletoiminnot joustavasti valittavissa eri sovellusten tarpeiden mukaan Ominaistoiminta-alueen I 0 sinϕ tai I 0 cosϕ valinta käsiohjauksella tai kaukokäytön kautta Mm. asettelujen, mitattujen arvojen ja tallennettujen arvojen digitaalinen näyttö Kaksisuuntainen tiedonsiirto kuituoptisen sarjaväylän kautta Jatkuva laitteiston ja ohjelmiston itsevalvonta ja vianmääritys Tehokas ohjelmistotuki releen parametrointiin ja valvontaan Sovellusalue Suunnattu maasulkurele on tarkoitettu tähtipisteestään maasta erotettujen ja impedanssilla maadoitettujen verkkojen selektiiviseen maasulkusuojaukseen. Rele soveltuu erityisesti verkkoihin, joissa maasulkureleen ominaistoiminta-aluetta on pystyttävä vaihtamaan kauko-ohjatusti. Suunnattua maasulkurelettä voidaan käyttää myös generaattoreiden ja suurten moottoreiden maasulkusuojaukseen. Rakenne Suunnattu maasulkurele on toisiorele, joka liitetään suojattavan laitteen virta- ja jännitemuuntajiin. Maasulkuvirtaa mitataan joko kolmivaiheisten virtamuuntajien summavirta kytkennän avulla tai kaapelivirtamuuntajalla. Maasulun tapahtuessa rele hälyttää, laukaisee katkaisijan tai käynnistää ulkoisen jälleenkytkentätoiminnon, riippuen sovelluksesta ja releen konfiguroinnista. Kun mitattu jännite ylittää asetellun havahtumisarvon U 0 > ja mitattu virta ja jännitteen ja virran välinen vaihekulma ovet tasolla, jolla I 0 sinϕ tai I 0 cosϕ ylittää asetellun havahtumisarvon Iϕ>, maasulkurele havahtuu. Kun aseteltu toiminta-aika t> on kulunut, rele laukaisee. Vastaavasti ylempi porras havahtuu, kun mitattu jännite ylittää havahtumisarvon U 0 > ja mitattu virta ja jännitteen ja virran välinen vaihekulma ovat tasolla, jolla I 0 sinϕ tai I 0 cosϕ ylittää havahtumisvirta-arvon Iϕ>>. Kun aseteltu toiminta-aika t>> on kulunut, rele laukaisee. Ylemmän portaan toimintasuunta voi olla joko sama tai päinvastainen kuin alemman portaan Maasulkureleen havahtumissignaali saadaan kosketintoimintona. Havahtumissignaalia voidaan käyttää esimerkiksi muiden saman suojauskohteen suojareleiden lukitukseen. Maasulkureleessä on yksi optisesti erotettu binääritulo ulkoisille ohjaussignaaleille, esim. suojaportaiden lukitusta tai ominaistoimintaalueen valintaa varten. Tiedonsiirto Releen takapaneelissa on sarjaliitäntäportti. Rele voidaan liittää kuituoptiseen SPA-väylään väyläliitäntämoduulin SPA-ZC 17 tai SPA-ZC 21 välityksellä. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 21 saa apuenergiansa isäntäreleeltä, kun taas väyläliitäntämoduulissa SPA- ZC 17 on sisäänrakennettu tehoyksikkö, jota voidaan syöttää ulkoisesta teholähteestä. Rele kommunikoi ylemmän tason tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmien kanssa SPA-väylän kautta. Itsevalvonta Releessä on tehokas itsevalvonta- ja vianmääritysjärjestelmä, joka lisää releen käyttövarmuutta ja järjestelmän luotettavuutta. Itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti releen laitteistoa ja ohjelmistoa. Järjestelmä valvoo myös syöttöjännitemoduulin toimintaa ja sen tuottamia jännitteitä. Kun järjestelmä havaitsee pysyvän sisäisen vian, tästä ilmoittava IRF-toimintamerkki releen etupaneelissa syttyy. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele toimii ja vikailmoitus välitetään ylemmän tason järjestelmään sarjaväylän kautta. Lisäksi useim- 3
4 missa vikatapauksissa suojarelemoduulin näytöllä näkyy vikakoodi. Vikakoodi ilmoittaa havaitun vian tyypin. Syöttöjännite Releen syöttöjännite saadaan sisäisestä pistoyksikkötyyppisestä teholähdemoduulista. Saatavilla on kaksi teholähdemoduuliversiota: SPTU 240S1 syöttöjännitealueelle V AC/DC ja SPTU 48S1 syöttöjännitealueelle V DC. Teholähdemoduuli muodostaa suojareleen ja I/O-moduulin vaatimat sisäiset jännitteet. Tekniset tiedot Taulukko 1: Virranmittaustulot Liittimet Nimellisvirta I n 1 A 5 A Terminen virtakestoisuus jatkuva 4 A 20 A 10 s ajan 25 A 100 A 1 s ajan 100 A 500 A Dynaaminen Puolijakson arvo 250 A 1250 A virtakestoisuus Tuloimpedanssi < 100 mω <20 mω Nimellistaajuus f n, tilauksen mukaan 50 Hz tai 60 Hz Taulukko 2: Jännitteenmittaustulot Liittimet Nimellisjännite U n 100 V 110 V Jatkuva jännitekestoisuus 2 U n 2 U n Tehonkulutus nimellisjännitteellä U n <0,5 VA Nimellistaajuus f n, tilauksen mukaan 50 Hz tai 60 Hz Taulukko 3: Kosketinlähdöt Kosketintyyppi Laukaisu Hälytys Liittimet 65-66, , , 77-78, Nimellisjännite 250 V AC/DC Terminen virtakestoisuus Jatkuva virtakestoisuus 5 A 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 30 A 10 A 0,5 s Kytkentä- ja kuormitusvirta 15 A 8 A 3 s Katkaisukyky tasavirralla, 220 V DC 1 A 0.15 A kun ohjaus/hälytys- 110 V DC 3 A 0.25 A piirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjännitteillä 48 V DC 5 A 1 A 4
5 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 4: Ohjaustulo, tiedonsiirto ja teholähde Ulkoinen ohjaustulo ominaistoiminta-alueen Liittimet I 0 sinϕ tai I 0 cosϕ valintaa Ohjausjännite V DC tai V AC varten Tehonkulutus, kun tulo on aktivoitu 2 20 ma Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Valittavat siirtonopeudet 300, 1200, 2400, 4800 tai 9600 Bd Kuituoptinen väyläliitäntämoduuli; muovikuitukaapeleille SPA-ZC 21 BB apuenergia lasikuitukaapeleille SPA-ZC 21 MM isäntäreleeltä Kuituoptinen väyläliitäntämoduuli, muovikuitukaapeleille SPA-ZC 17BB jossa sisään- lasikuitukaapeleille SPA-ZC 17MM rakennettu teholähdeyksikkö Syöttöjännite Teholähde ja I/O-moduulit SPTU 240S V AC/DC sekä jännitealueet SPTU 48S V DC Tehonkulutus lepotilassa ~4 W toiminnassa ~6 W Taulukko 5: Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Alempi porras Iϕ> Havahtumisvirta Iϕ> 1,0 10,0 % I n Havahtumisaika ms Ominaistoiminta-alue I 0 sinϕ tai I 0 cosϕ Toiminta-aika t> 0,1 10,0 s Palautumisaika, tyypillisesti 120 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,90 Toiminta-ajan tarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±50 ms Toimintatarkkuus ±3 % portaan Iϕ> maksimiasetteluarvosta + epätarkkuus, joka aiheutuu ±1 kulmavirheestä Ylempi porras Iϕ>> Havahtumisvirta Iϕ>> 1,0 40,0 % I n ja, ääretön Havahtumisaika ms Ominaistoiminta-alue ±I 0 sinϕ tai ±I 0 cosϕ Toiminta-aika t>> 0,1 1,0 s Palautumisaika, tyypillisesti 120 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,90 Toiminta-ajan tarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±50 ms Toimintatarkkuus ±3 % portaan Iϕ>> maksimiasetteluarvosta + epätarkkuus, joka aiheutuu ±1 kulmavirheestä Nollajännite U 0 Havahtumisjännite U 0 >, kiinteät arvot 2 %, 5 %, 10 % tai 20 % U n 5
6 Taulukko 6: Koestus ja standardit Koestusjännitteet Eristysjännitekoe (IEC ) 2,0 kv, 50 Hz, 1 min Häiriökoestus Syöksyjännitekoe (IEC ) Eristysvastusmittaus (IEC ) Suurtaajuisen (1 MHz) pulssin sieto (IEC ), yhteismuotoinen Suurtaajuisen (1 MHz) pulssin sieto (IEC ), eromuotoinen 5 kv, 1,2/50 μs, 0,5 J > 100 MΩ, 500 V DC 2,5 kv 1,0 kv Nopean transienttipulssin sieto (IEC , 4 kv, 5/50 ns luokka III ja IEC , taso 4), tehonsyöttö Nopean transienttipulssin sieto (IEC , 2 kv, 5/50 ns luokka III ja IEC , taso 4), muut tulot Sähköstaattinen purkaus (IEC ja 8 kv IEC , luokka III), ilmapurkaus Sähköstaattinen purkaus (IEC ja 6 kv IEC , luokka III), kosketuspurkaus Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Kuljetus- ja varastointilämpötila-alue (IEC ) C Kosteus- ja lämpötilakestoisuus (IEC ) <95 %, +40 C, 96 h Suhteellinen kosteus (IEC ) %, +55 C, 6 jaksoa Kotelointiluokka uppoasennettuna IP 54 Paino 3 kg Lohkokaavio L1 L2 L3 A N 0 - da dn - I U3 110V 100V 1A 5A S1 S_ P1 P2 BS tai BACTRL SGR/1 0 1 ~ + - sinj cosj + (~) - (~) U3 IRF Uaux IRF E START SS1 F I START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP D SPA-ZC_ C B A SGR Rx Sarjaliitäntäportti Tx Ij> t > TS1 SGB 4 5 Ij>> t >> SS2 TS2 U1 Kuva 1 Lohkokaavio ja liitäntäesimerkki I/O U2 SPAS 120 c BLOCK 6
7 Asennus ja mitat Uppoasennus ± ±1 Panel cutout dim100 Kuva 2 Relekotelon uppoasennus (mitat millimetreinä) Puoliuppoasennus a b Raising frame SPA-ZX 111 SPA-ZX 112 SPA-ZX 113 a b SFM100_1 Kuva 3 Relekotelon puoliuppoasennus (mitat millimetreinä) Asennus 19" kehikkoon ja kehykseen Asennuskehystä, korkeudeltaan 4U (~177 mm), suositellaan käytettäväksi, kun suojarele asennetaan 19" kehikkoon tai kehykseen. Asennuskehykseen SPA-ZX 104 mahtuu kolme relettä, asennuskehykseen SPA-ZX 105 kaksi relettä ja asennuskehykseen SPA-ZX 106 yksi rele. Pinta-asennus Pinta-asennuksessa käytetään tyypin SPA-ZX 110 relekoteloa. Pinta-asennukseen tarkoitettu relekotelo on varustettu etuliittimillä. SPA-ZX104 SPA-ZX105 SPA-ZX106 +0,4 482,6 0 (19") SPA-ZX110 SPA-ZX ø ,5 101,6 7 +0, (4U) _6_10 Kuva 4 Koteloiden ja kehysten asennus ja pinta-asennus (mitat millimetreinä) 7
8 Tilaus Määrittele tilauksen yhteydessä: Tilaustiedot Esimerkkitilaus 1. Tyyppimerkintä ja määrä, 5 kpl 2. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus I n =5 A, U n =110 V, f n =50 Hz 4. Apujännite U aux =110 V DC 5. Lisävarusteet - 6. Erityisvaatimukset - Tilausnumerot Suunnattu maasulkurele ilman koestusadapteria Suunnattu maasulkurele ja koestusadapteri RTXP 18 Tilausnumeron kaksi viimeistä kirjainta määrittelevät releen nimellistaajuuden f n ja syöttöjännitteen U aux seuraavasti: RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA AA: f n = 50 Hz ja U aux = V AC/DC CA: f n = 50 Hz ja U aux = V DC DA: f n = 60 Hz ja U aux = V AC/DC FA: f n = 60 Hz ja U aux = V DC Viitteet Lisätietoja Käsikirja Suunnattu maasulkurele 1MRS MUM FI 8