Source: https://www.slideshare.net/Jeoc89/nom-001sede-2005
Timestamp: 2017-11-21 20:37:07
Document Index: 350775093

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 110', 'Artículo 200', 'Artículo 210', 'Artículo 215', 'Artículo 220', 'Artículo 225', 'Artículo 230', 'Artículo 240', 'Artículo 250', 'Artículo 280', 'Artículo 285', 'Artículo 300', 'Artículo 305', 'Artículo 310', 'Artículo 318', 'Artículo 320', 'Artículo 321', 'Artículo 324', 'Artículo 325', 'Artículo 326', 'Artículo 328', 'Artículo 330', 'Artículo 331', 'Artículo 332', 'Artículo 333', 'Artículo 334', 'Artículo 336', 'Artículo 337', 'Artículo 338', 'Artículo 339', 'Artículo 340', 'Artículo 342', 'Artículo 343', 'Artículo 344', 'Artículo 345', 'Artículo 346', 'Artículo 347', 'Artículo 348', 'Artículo 349', 'Artículo 350', 'Artículo 351', 'Artículo 352', 'Artículo 353', 'Artículo 354', 'Artículo 356', 'Artículo 358', 'Artículo 362', 'Artículo 363', 'Artículo 364', 'Artículo 365', 'Artículo 370', 'Artículo 373', 'Artículo 374', 'Artículo 380', 'Artículo 384', 'Artículo 400', 'Artículo 402', 'Artículo 410', 'Artículo 411', 'Artículo 422', 'Artículo 424', 'Artículo 426', 'Artículo 427', 'Artículo 430', 'Artículo 440', 'Artículo 445', 'Artículo 450', 'Artículo 455', 'Artículo 460', 'Artículo 470', 'Artículo 480', 'Artículo 500', 'Artículo 501', 'Artículo 502', 'Artículo 503', 'Artículo 504', 'Artículo 505', 'Artículo 510', 'Artículo 511', 'Artículo 513', 'Artículo 514', 'Artículo 515', 'Artículo 516', 'Artículo 517', 'Artículo 518', 'Artículo 520', 'Artículo 525', 'Artículo 530', 'Artículo 540', 'Artículo 545', 'Artículo 547', 'Artículo 550', 'Artículo 551', 'Artículo 552', 'Artículo 553', 'Artículo 555', 'Artículo 600', 'Artículo 604', 'Artículo 605', 'Artículo 610', 'Artículo 620', 'Artículo 625', 'Artículo 630', 'Artículo 640', 'Artículo 645', 'Artículo 650', 'Artículo 660', 'Artículo 665', 'Artículo 668', 'Artículo 669', 'Artículo 670', 'Artículo 675', 'Artículo 680', 'Artículo 685', 'Artículo 690', 'Artículo 695', 'Artículo 700', 'Artículo 701', 'Artículo 702', 'Artículo 705', 'Artículo 710', 'Artículo 720', 'Artículo 725', 'Artículo 727', 'Artículo 760', 'Artículo 770', 'Artículo 780', 'Artículo 800', 'Artículo 810', 'Artículo 820', 'Artículo 830', 'Artículo 920', 'Artículo 921', 'Artículo 922', 'Artículo 923', 'Artículo 924', 'Artículo 930', 'Artículo 250']

04 fundamentos nom 001 sede 2005 by Aldo_Cardoz 1077 views
Canalizacion electrica by Javier Aguilera 12474 views
Normas oficiales mexicanas nom stps by Jose Crucas 67191 views
Nom 001-sede by Ying_PC 49 views
Rfshmat by Genesis Acosta 2337 views
Andres Cruz , ING. Tecnologías de Software
Mari Fer Hdz
1. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 1 SECRETARIA DE ENERGIANORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización).Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION), APROBADAEN LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION DEINSTALACIONES ELECTRICAS, CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2005. La Secretaría de Energía, por conducto de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento deEnergía Eléctrica y Recursos Nucleares, con fundamento en los artículos 33 fracción IX de la Ley Orgánica dela Administración Pública Federal; 38, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 13 fracción XVI y 19 fracciones V y VI,del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, expide y publica la Norma Oficial MexicanaNOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización), aprobada por el Comité Consultivo Nacional deNormalización de Instalaciones Eléctricas, en su cuarta sesión ordinaria del día 8 de noviembre de 2005. CONSIDERANDOS Primero.- Que con fecha 27 de junio de 2005 el Comité Consultivo Nacional de Normalización deInstalaciones Eléctricas publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma Oficial MexicanaPROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas (utilización), a efecto de recibir comentarios de losinteresados; Segundo.- Que una vez transcurrido el término de 60 días a que se refiere el artículo 47 fracción I de laLey Federal sobre Metrología y Normalización, para recibir los comentarios que se mencionan en elconsiderando inmediato anterior, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricasestudió dichos comentarios y elaboró las respuestas a los mismos; Tercero.- Que con fecha 30 de noviembre de 2005, la Secretaría de Energía ordenó la publicación en elDiario Oficial de la Federación de las respuestas a los comentarios recibidos de los interesados; Cuarto.- Que de lo expuesto en los considerandos anteriores se concluye que se ha dado cumplimiento alprocedimiento que señalan los artículos 38, 44, 45, 46 y 47 y demás relativos a la Ley Federal sobreMetrología y Normalización; Quinto.- Que en atención a la necesidad de contar con el instrumento normativo que regule lasinstalaciones eléctricas de utilización en forma permanente para salvaguardar la seguridad de los usuarios ysus pertenencias, se ha tenido a bien expedir la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005,Instalaciones Eléctricas (utilización). PREFACIO La presente Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización deInstalaciones Eléctricas (CCNNIE), con el apoyo de la Dirección General de Distribución y Abastecimientode Energía Eléctrica y Recursos Nucleares de la Secretaría de Energía y la coordinación de la Asociación deNormalización y Certificación, A.C. (ANCE), consultando trabajos, propuestas, comentarios y colaboracionesde las siguientes instituciones miembros del CCNNIE: - Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, AIUME - Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, AMDROC - Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, AMERIC - Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, AMIME - Cámara Nacional de Comercio, CANACO - Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC - Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME - Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C. - Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, CONIQQ - Comisión Federal de Electricidad, CFE
2. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 2 - Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE - Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN - Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana, FECIME - Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE - Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE - Instituto Politécnico Nacional, IPN - Laboratorio de pruebas de Equipos y Materiales de la CFE, LAPEM - Luz y Fuerza del Centro, LyFC - Petróleos Mexicanos, PEMEX - Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, PAESE - Secretaría de Economía, SE - Secretaría de Gobernación, Dirección General de Protección Civil - Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS - Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalizaciónde Instalaciones Eléctricas, Rubén Filemón Flores García.- Rúbrica. INDICE DEL CONTENIDO Introducción TITULO 1. Objetivo y campo de aplicación TITULO 2. Referencias TITULO 3. Principios fundamentales TITULO 4. Especificaciones (capítulos 1 al 10 y Apéndice A) TITULO 5. Lineamientos para la aplicación de las especificaciones en las instalaciones eléctricas (utilización) TITULO 6. Cumplimiento TITULO 7. Vigilancia TITULO 8. Bibliografía TITULO 9. Concordancia con normas internacionales Transitorios NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION) INTRODUCCION La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las necesidades técnicasque requiere la utilización de las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional; se cuida el uso de vocablos yse respetan los términos habituales, para evitar confusiones en los conceptos. Asimismo se han ordenado lostextos procurando claridad de expresión y unidad de estilo para una más específica comprensión. Lo que harámás fácilmente atendible sus disposiciones. El Título 3 de esta norma establece los principios fundamentales, los cuales no están sujetos amodificaciones en función de desarrollos tecnológicos. El Título 4 “Especificaciones”, contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por objeto asegurarla conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del Título 3 de esta Norma OficialMexicana.
3. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 3 En el Título 5 “Lineamientos para la aplicación de las especificaciones de la NOM”, se establece lametodología para la apropiada aplicación de las disposiciones establecidas y una guía general para suinterpretación formal. 1. Objetivo y campo de aplicación 1.1 Objetivo 1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico quedeben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcancondiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la proteccióncontra: - los choques eléctricos, - los efectos térmicos, - sobrecorrientes, - las corrientes de falla y - sobretensiones. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta norma garantiza el uso de la energía eléctrica enforma segura; asimismo esta norma no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones parapersonas no calificadas. 1.2 Campo de aplicación 1.2.1 Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en: a) Propiedades industriales, comerciales, residenciales y de vivienda, institucionales, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los niveles de tensiones eléctricas de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de recreación. b) Casas móviles, vehículos de recreo, construcciones flotantes, ferias, circos y exposiciones, estacionamientos, talleres de servicio automotor, estaciones de servicio, lugares de reunión, teatros, salas y estudios de cinematografía, hangares de aviación, clínicas y hospitales, construcciones agrícolas, marinas y muelles, entre otros. c) Sistemas de emergencia o reserva propiedad de los usuarios. d) Subestaciones, líneas aéreas de energía eléctrica y de comunicaciones e instalaciones subterráneas. e) Centrales eléctricas para Cogeneración o Autoabastecimiento. f) Cualesquiera otras instalaciones que tengan por finalidad el uso de la energía eléctrica, excepto lo indicado en 1.2.3. 1.2.2 Esta NOM cubre: a) Circuitos alimentados con una tensión nominal hasta 600 V de corriente alterna o 1 500 V de corriente continua, y algunas aplicaciones especificadas arriba de 600 V de corriente alterna o 1 500 V de corriente continua. Para corriente alterna, la frecuencia tomada en cuenta en esta norma es 60 Hz. Sin embargo no se excluye el uso de otras frecuencias para aplicaciones especiales; b) Circuitos, que no sean los circuitos internos de aparatos, operando a una tensión superior a 600 V y que se derivan de una instalación con una tensión que no exceda de 600 V c.a., por ejemplo: los circuitos de lámparas a descarga, precipitadores electrostáticos; c) Todas las instalaciones del usuario situadas fuera de edificios; d) Alambrado fijo para telecomunicaciones, señalización, control y similares (excluyendo el alambrado interno de aparatos); e) Las ampliaciones o modificaciones a las instalaciones, así como a las partes de instalaciones existentes afectadas por estas ampliaciones o modificaciones. Los equipos eléctricos sólo están considerados respecto a su selección y aplicación para la instalacióncorrespondiente.
4. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 4 1.2.3 Esta NOM no se aplica en: a) Instalaciones eléctricas en barcos y embarcaciones. b) Instalaciones eléctricas para unidades de transporte público eléctrico, aeronaves o vehículos automotores. c) Instalaciones eléctricas del sistema de transporte público eléctrico en lo relativo a la generación, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica utilizada exclusivamente para la operación del equipo rodante o de señalización y comunicación. d) Instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas, así como en la maquinaria móvil autopropulsada de minería superficial y el cable de alimentación de dicha maquinaria. e) Instalaciones de equipo de comunicaciones que esté bajo el control exclusivo de empresas de servicio público de comunicaciones donde se localice. 2. Referencias Para la correcta utilización de esta Norma Oficial Mexicana, es necesario consultar los siguientesdocumentos, vigentes o los que los sustituyan: NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas Eléctricos de Potencia-Suministro-Tensiones eléctricas normalizadas. Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE,Instalaciones Eléctricas (Utilización). 3. Principios fundamentales 3.1 Protección para la seguridad 3.1.1 Generalidades Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas,animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas. NOTA - En las instalaciones eléctricas, existen dos tipos de riesgos mayores: - las corrientes de choque; - las temperaturas excesivas capaces de provocar quemaduras, incendios u otros efectos peligrosos. 3.1.2 Protección contra los choques eléctricos 3.1.2.1 Protección contra los contactos directos Las personas y los animales deben protegerse contra los riesgos que puedan resultar por el contacto conlas partes vivas de la instalación. Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes: - previniendo que una corriente pueda pasar a través del cuerpo de una persona o de un animal; - limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque. 3.1.2.2 Protección contra contactos indirectos Las personas y los animales deben protegerse contra riesgos que puedan resultar por el contacto indirectocon las partes conductoras expuestas en caso de falla. Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes: - previniendo que una corriente de falla pase a través del cuerpo de una persona o de un animal; - limitando la corriente de falla que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque. - efectuando la desconexión automática de la alimentación en determinado tiempo, evitando que después de que ocurra una falla que pueda causar que una corriente, fluya a través de un cuerpo en contacto con partes conductoras expuestas, cuando el valor de dicha corriente es igual o mayor que la corriente de choque.
5. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 5 NOTA- En relación con la protección contra los contactos indirectos, la aplicación del método de conexiónde puesta a tierra, constituye un principio fundamental de seguridad. 3.1.3 Protección contra los efectos térmicos La instalación eléctrica debe realizarse de tal forma que no exista ningún riesgo de ignición de materialesinflamables debido a las altas temperaturas o a los arcos eléctricos. Además, durante la operación normal delequipo eléctrico, no debe haber riesgo de que las personas o animales sufran quemaduras. 3.1.4 Protección contra sobrecorrientes Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños debidos atemperaturas excesivas o esfuerzos electromecánicos ocasionados por cualquier sobrecorriente que puedaocurrir en los conductores vivos. Esta protección puede obtenerse, por uno de los métodos siguientes: - la desconexión automática antes de que la sobrecorriente alcance un valor peligroso considerando su duración; - limitando la máxima sobrecorriente a un valor seguro considerando su duración. 3.1.5 Protección contra las corrientes de falla Los conductores que no sean los conductores vivos, y las otras partes diseñadas para conducir unacorriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura superior a la máximapermisible para los conductores. NOTAS: 1) Debe darse atención particular a las corrientes de falla a tierra y a las corrientes de fuga. 2) Para los conductores vivos, el cumplimiento con 3.1.4 asegura su protección contra sobrecorrientes causadas por fallas. 3.1.6 Protección contra sobretensiones Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños que seanconsecuencia de una tensión excesiva motivada por fenómenos atmosféricos, electricidad estática, fallas en laoperación de los equipos de interrupción o bien por fallas entre partes vivas de circuitos alimentados atensiones diferentes. 3.2 Planeación de las instalaciones eléctricas 3.2.1 Generalidades Para la planeación, deben tomarse en cuenta los siguientes factores para proporcionar: - protección de las personas, animales y los bienes de acuerdo con 3.1; - funcionamiento satisfactorio de la instalación eléctrica acorde a la utilización prevista. La información requerida para la planeación de la instalación eléctrica se indica en 3.2.2 al 3.2.5. Losrequisitos para la planeación, se establecen en los artículos del 3.2.6 al 3.2.12. NOTA: Se recomienda tomar previsiones sobre futuras ampliaciones o expansiones de las instalaciones,con objeto de garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas. 3.2.2 Características de la alimentación o alimentaciones disponibles 3.2.2.1 Naturaleza de la corriente: corriente alterna o corriente directa 3.2.2.2 Naturaleza y número de conductores: - Para corriente alterna: Conductor(es) vivos; conductor neutro o puesto a tierra; conductor de puesta a tierra; - Para corriente directa: Conductores equivalentes a los indicados anteriormente.
6. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 6 3.2.2.3 Valores nominales y tolerancias: tensiones y tolerancias; frecuencia y tolerancias; corrientemáxima admisible; corriente probable de cortocircuito. 3.2.2.4 Medidas de protección inherentes en la alimentación; como por ejemplo: conductor neutro puesto atierra, o conductor de puesta a tierra del punto medio o en el vértice de una fase (en un sistema delta abierto ocerrado). 3.2.2.5 Requisitos particulares de la alimentación de energía eléctrica, tales como: demanda, capacidadinstalada, factor de demanda y tensión de alimentación. 3.2.3 Naturaleza de la demanda El número y tipo de los circuitos alimentadores y derivados necesarios para iluminación, calefacción,fuerza motriz, control, señalización, telecomunicaciones, etc., se definen por: - Puntos de consumo de la demanda de energía eléctrica; - Cargas probables en los diferentes circuitos; - Variación diaria y anual de la demanda; - Condiciones especiales; - Requisitos para las instalaciones de control, de señalización, de telecomunicaciones, etc. 3.2.4 Alimentación de emergencia o de reserva - Fuente de alimentación (naturaleza, características). - Circuitos alimentados por la fuente de emergencia. - Circuitos alimentados por la fuente de reserva. 3.2.5 Condiciones ambientales Deben considerarse las condiciones generales, y la clasificación de las condiciones ambientales en lasinstalaciones eléctricas. 3.2.6 Area de la sección transversal de los conductores El área de la sección transversal de los conductores debe determinarse en función: a) de su temperatura máxima admisible; b) de la caída de tensión admisible; c) de los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de un cortocircuito; d) a otros esfuerzos mecánicos a los que puedan someterse los conductores; e) el valor máximo de la impedancia con respecto al funcionamiento de la protección contra el cortocircuito. NOTA - Los puntos enumerados anteriormente, conciernen en primer lugar, a la seguridad de lasinstalaciones eléctricas. Las áreas de sección transversal mayores que las requeridas para la seguridadpueden preferirse por operación económica. 3.2.7 Tipo de alambrado y métodos de instalación La selección del tipo de alambrado y los métodos de instalación dependen de: - La naturaleza del lugar; - La naturaleza de las paredes u otras partes de los edificios que soportan el alambrado; - La accesibilidad del alambrado a las personas y animales domésticos; - La tensión eléctrica; - Los esfuerzos electromecánicos que ocurren durante un cortocircuito; - Otros esfuerzos a los cuales puedan exponerse los alambrados durante la realización de las instalaciones eléctricas o en servicio. 3.2.8 Dispositivos de protección Las características de los equipos de protección, deben determinarse con respecto a su función, la cualpuede ser por ejemplo, la protección contra los efectos de: - sobrecorrientes (sobrecargas, cortocircuito);
7. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 7 - corriente de falla a tierra; - sobretensiones; - bajas tensiones y ausencia de tensión. Los equipos de protección deben operar a los valores de corriente, tensión y tiempo los cuales se adaptana las características de los circuitos y a los peligros posibles. 3.2.9 Control de emergencia Si es necesario, en caso de peligro, la interrupción inmediata de la tensión de alimentación de las fuentesde energía, debe instalarse un dispositivo de interrupción de manera tal que sea fácilmente reconocible yrápidamente operable. 3.2.10 Dispositivos de desconexión Deben proveerse dispositivos de desconexión para permitir desconectar de la instalación eléctrica, loscircuitos o los aparatos individuales con el fin de permitir el mantenimiento, la comprobación, localización defallas y reparaciones. 3.2.11 Prevención de las influencias mutuas La instalación eléctrica debe estar dispuesta de tal forma que no haya influencia mutua perjudicial entre lainstalación eléctrica y las instalaciones no eléctricas del edificio. 3.2.12 Accesibilidad de los equipos eléctricos Los equipos eléctricos deben estar dispuestos para permitir tanto como sea necesario: - espacio suficiente para realizar la instalación inicial y el posterior reemplazo del equipo eléctrico; - accesibilidad para la operación, pruebas, inspección, mantenimiento y reparación. NOTA: Para la definición de Accesible (aplicado a equipo) ver Capítulo 4.1, artículo 100, Definiciones. 3.2.13 Proyecto eléctrico Las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica, contempladas en esta NOM, debencontar con un proyecto (planos y memorias técnico-descriptivas) 3.3 Selección del equipo eléctrico 3.3.1 Generalidades Todo equipo eléctrico utilizado en las instalaciones eléctricas debe cumplir con lo establecido en laSección 110-2 de esta NOM. 3.3.2 Características Cada equipo eléctrico seleccionado debe corresponder a las condiciones y características previstas parala instalación eléctrica (ver Capítulo 3.2); éstas deben en particular cumplir con los requisitos siguientes,cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002: 3.3.2.1 Tensión Los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión al cual van a operar (valoreficaz en corriente alterna), así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir. NOTA - Para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión eléctrica más baja quepudiera presentarse. 3.3.2.2 Corriente eléctrica Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad decorriente (valor eficaz en corriente alterna), que conducen en servicio normal, y considerando la corriente quepueda conducir en condiciones anormales, y el periodo (por ejemplo, tiempo de operación de los dispositivosde protección, si existen) durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente. 3.3.2 3 Frecuencia Si la frecuencia tiene una influencia sobre las características de los equipos eléctricos, la frecuencianominal de los equipos debe corresponder a la frecuencia susceptible de producirse en el circuito.
8. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 8 3.3.2.4 Potencia Todos los equipos eléctricos, seleccionados sobre la base de sus características de potencia, debenadecuarse para el servicio requerido del equipo, tomando en cuenta el factor de carga y las condicionesnormales de servicio. 3.3.3 Condiciones de instalación Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse para poder soportar con seguridad los esfuerzos y lascondiciones ambientales (ver el 3.2.5) característicos del lugar en donde se van a instalar, y a las que puedansometerse. 3.3.4 Prevención de los efectos nocivos Todos los equipos eléctricos habrán de seleccionarse de manera que causen los menores efectos nocivosa otros equipos y a la alimentación durante el servicio normal, incluyendo las operaciones de interrupción. En este contexto, los factores que pueden tener una influencia son: - el factor de potencia; - corrientes inducidas; - cargas asimétricas; - distorsión armónica. 3.4 Construcción y prueba inicial de las instalaciones eléctricas 3.4.1 Construcción 3.4.1.1 Son esenciales para la construcción de las instalaciones eléctricas una mano de obra efectuadapor personal calificado y la utilización de materiales aprobados. 3.4.1.2 Las características del equipo eléctrico, una vez seleccionadas de acuerdo con lo establecido en3.3, no deben modificarse o reducirse durante el proceso de instalación. 3.4.1.3 Los conductores deben identificarse de acuerdo con las Secciones aplicables de esta NOM. 3.4.1.4 Las conexiones entre conductores y otros equipos eléctricos, debe realizarse de tal manera que loscontactos sean seguros y duraderos, de acuerdo con el Título 4 “Especificaciones”. 3.4.1.5 Los equipos eléctricos deben instalarse de tal forma que no se afecten las condiciones de diseñode dichos equipos. 3.4.1.6 Los equipos eléctricos susceptibles de provocar altas temperaturas o arcos eléctricos, debencolocarse o protegerse para eliminar cualquier riesgo de ignición de materiales inflamables. Cuando latemperatura de cualquier parte expuesta del equipo eléctrico es susceptible de provocar lesiones a laspersonas, estas partes deben colocarse o protegerse para prevenir cualquier contacto accidental. 3.4.2 Prueba Inicial Las instalaciones eléctricas deben probarse e inspeccionarse antes de ponerse en servicio y después decualquier modificación importante, para comprobar la adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo con estaNOM. 4. Especificaciones Las especificaciones técnicas con que deben cumplir las instalaciones eléctricas objeto de esta NormaOficial Mexicana son las establecidas en el Título 4 “Especificaciones” de esta NOM, en sus capítulossiguientes: INDICE - 4.1: Disposiciones Generales Capítulo 1 Artículo 100 Definiciones Artículo 110 Requisitos de las instalaciones eléctricas - 4.2: Alambrado y Protección
9. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 9Capítulo 2 Artículo 200 Uso e identificación de los conductores puestos a tierra Artículo 210 Circuitos derivados Artículo 215 Alimentadores Artículo 220 Cálculo de los circuitos derivados, alimentadores y acometidas Artículo 225 Circuitos alimentadores y derivados exteriores Artículo 230 Acometidas Artículo 240 Protección contra sobrecorriente Artículo 250 Puesta a tierra Artículo 280 Apartarrayos Artículo 285 Supresores de sobretensiones transitorias (SSTT)- 4.3: Métodos de Alambrado y MaterialesCapítulo 3 Artículo 300 Métodos de alambrado Artículo 305 Instalaciones provisionales Artículo 310 Conductores para alambrado en general Artículo 318 Soportes tipo charola para cables Artículo 320 Alambrado visible sobre aisladores Artículo 321 Alambrado soportado por un mensajero Artículo 324 Alambrado oculto sobre aisladores Artículo 325 Cables con separador integrado de gas (Tipo IGS) Artículo 326 Cables de media tensión MT (MV) Artículo 328 Cable plano tipo FCC Artículo 330 Cable con aislamiento mineral y cubierta metálica tipo MI Artículo 331 Tubo (conduit) no metálico Artículo 332 Tubo (conduit) de Polietileno Artículo 333 Cable armado tipo AC Artículo 334 Cables con armadura metálica tipo MC Artículo 336 Cables con cubierta no metálica, tipos NM, NMC y NMS Artículo 337 Cable plano tipo TWD Artículo 338 Cables de entrada de acometida Artículo 339 Cables para alimentadores y circuitos derivados subterráneos tipo UF Artículo 340 Cables de energía y control tipo TC para uso en soportes tipo charola Artículo 342 Extensiones no metálicas Artículo 343 Tubo (conduit) no metálico con cables preensamblados para usos subterráneos Artículo 344 Tubo (conduit) de polietileno de alta densidad para usos subterráneos Artículo 345 Tubo (conduit) metálico tipo semipesado Artículo 346 Tubo (conduit) metálico tipo pesado Artículo 347 Tubo (conduit) rígido no metálico Artículo 348 Tubo (conduit) metálico tipo ligero
10. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 10 Artículo 349 Tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero Artículo 350 Tubo (conduit) metálico flexible Artículo 351 Tubo (conduit) flexible hermético a los líquidos metálico y no metálico Artículo 352 Canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas Artículo 353 Ensamble de receptáculos múltiples Artículo 354 Canalizaciones bajo el piso Artículo 356 Canalizaciones en pisos metálicos celulares Artículo 358 Canalizaciones en pisos de concreto celular Artículo 362 Ductos metálicos y no metálicos con tapa Artículo 363 Cables planos tipo FC Artículo 364 Ductos con barras (electroductos) Artículo 365 Canalizaciones prealambradas Artículo 370 Cajas, cajas de paso y sus accesorios, utilizados para salida, empalme, unión o jalado Artículo 373 Gabinetes, cajas para cortacircuitos y bases para medidores Artículo 374 Canales auxiliares Artículo 380 Desconectadores Artículo 384 Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control- 4.4: Equipos de Uso GeneralCapítulo 4 Artículo 400 Cables y cordones flexibles Artículo 402 Cables para artefactos Artículo 410 Luminarios, portalámparas, lámparas y receptáculos Artículo 411 Sistemas de alumbrado que funcionan a 30 V o menos Artículo 422 Aparatos electrodomésticos y similares Artículo 424 Equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente Artículo 426 Equipo eléctrico fijo para descongelar y derretir nieve Artículo 427 Equipo eléctrico fijo para calentamiento de tuberías para líquidos y recipientes Artículo 430 Motores, circuitos de motores y sus controladores Artículo 440 Equipos de aire acondicionado y de refrigeración Artículo 445 Generadores Artículo 450 Transformadores y bóvedas para transformadores Artículo 455 Convertidores de fase Artículo 460 Capacitores Artículo 470 Resistencias y reactores Artículo 480 Baterías de acumuladores4.5: Ambientes EspecialesCapítulo 5 Artículo 500 Areas peligrosas (clasificadas), clases I, II y III, divisiones 1 y 2 Artículo 501 Areas clase I Artículo 502 Areas clase II
11. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 11 Artículo 503 Areas clase III Artículo 504 Sistemas intrínsecamente seguros Artículo 505 Areas clase I, zonas 0, 1 y 2 Artículo 510 Areas peligrosas (clasificadas)-específicas Artículo 511 Estacionamientos comerciales, talleres de servicio y de reparación para vehículos automotores Artículo 513 Hangares de aviación Artículo 514 Gasolinerías y estacionamientos de servicio Artículo 515 Plantas de almacenamiento a granel Artículo 516 Procesos de aplicación por rociado, inmersión y recubrimiento Artículo 517 Instalaciones en lugares de atención de la salud Artículo 518 Lugares de reunión Artículo 520 Teatros, áreas de audiencia en cines y estudios de televisión y lugares similares Artículo 525 Atracciones móviles, circos, ferias y eventos similares Artículo 530 Estudios de cine, televisión y lugares similares Artículo 540 Proyectores de cine Artículo 545 Edificios prefabricados Artículo 547 Construcciones agrícolas Artículo 550 Casas móviles, casas prefabricadas y sus estacionamientos Artículo 551 Vehículos de recreo y sus estacionamientos Artículo 552 Remolques estacionados Artículo 553 Construcciones flotantes Artículo 555 Marinas y muelles4.6: Equipos EspecialesCapítulo 6 Artículo 600 Anuncios luminosos y alumbrado de realce Artículo 604 Sistemas de alambrado prefabricados Artículo 605 Instalaciones en oficina Artículo 610 Grúas y polipastos Artículo 620 Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas y pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de rueda Artículo 625 Equipos para carga de vehículos eléctricos Artículo 630 Máquinas de soldar eléctricas Artículo 640 Equipos de grabación de sonido y similares Artículo 645 Equipos de procesamiento de datos y de cómputo electrónico Artículo 650 Organos tubulares Artículo 660 Equipos de rayos X Artículo 665 Equipo de calentamiento por inducción y por pérdidas dieléctricas Artículo 668 Celdas electrolíticas Artículo 669 Galvanoplastia Artículo 670 Maquinaria industrial
12. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 12 Artículo 675 Máquinas de riego operadas o controladas eléctricamente Artículo 680 Albercas, fuentes e instalaciones similares Artículo 685 Sistemas eléctricos integrados Artículo 690 Sistemas solares fotovoltaicos Artículo 695 Bombas contra incendios4.7: Condiciones EspecialesCapítulo 7 Artículo 700 Sistemas de emergencia Artículo 701 Sistemas de reserva legalmente requeridos Artículo 702 Sistemas de reserva opcionales Artículo 705 Fuentes de producción de energía eléctrica conectada Artículo 710 Equipos que operan a tensiones eléctricas mayores de 600 V nominales Artículo 720 Circuitos y equipos que operan a menos de 50 V Artículo 725 Circuitos clase 1, clase 2 y clase 3 de control remoto, señalización y de potencia limitada Artículo 727 Cables para soportes tipo charola para conductores de instrumentación tipo ITC Artículo 760 Sistemas de alarma contra incendios Artículo 770 Cables y canalizaciones de fibra óptica Artículo 780 Sistemas de distribución de energía en lazo cerrado y programado4.8: Sistemas de ComunicaciónCapítulo 8 Artículo 800 Circuitos de comunicaciones Artículo 810 Equipos de radio y televisión Artículo 820 Sistemas de distribución de antenas comunitarias de radio y televisión Artículo 830 Sistemas de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red4.9: Instalaciones destinadas al Servicio PúblicoCapítulo 9 Artículo 920 Disposiciones generales Artículo 921 Puesta a tierra Artículo 922 Líneas aéreas Artículo 923 Líneas subterráneas Artículo 924 Subestaciones Artículo 930 Alumbrado público4.10: TablasCapítulo 10Apéndices A, B1, B2, C y D. 4.1 DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO 1 ARTICULO 100 - DEFINICIONES
13. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 13 Alcance. Este Artículo contiene las definiciones esenciales para la aplicación apropiada de esta NormaOficial Mexicana (en adelante NOM). No pretende incluir los términos generales comúnmente definidos o lostérminos técnicos definidos en otras normas. En general, sólo se definen términos utilizados en dos o másArtículos de esta norma. En algunos Artículos se incluyen otras definiciones de aplicación particular en elpropio Artículo, pero puede hacerse referencia a ellas en este Artículo. La parte A de este Artículo contiene las definiciones que se aplican dondequiera que los términos seanutilizados en esta norma. La parte B contiene las definiciones aplicables únicamente en las Secciones quecubren instalaciones y equipos que operan a más de 600 V nominales. A. Definiciones generales Accesible: (aplicado a los métodos de alambrado) Colocado de forma que pueda ser quitado o expuestosin causar daño a la estructura o al acabado del edificio, o que no está permanentemente encerrado dentro dela estructura o del acabado del edificio (véase Oculto y Expuesto.) Accesible: (aplicado a los equipos) equipo al que es posible aproximarse; no está resguardado porpuertas con cerradura, ni por elevación, ni por otros medios. Accesible, fácilmente: Elemento al que es posible aproximarse rápidamente para su operación,reposición o inspección, sin necesidad de escalar o quitar obstáculos, ni recurrir a escaleras portátiles, sillas,etcétera (véase Accesible) (aplicado a los equipos). Acometida: Conductores de acometida que conecta la red del suministrador al alambrado del inmueble aservir. Acometida aérea: Conductores de entrada de acometida, sistema aéreo, que van desde el último poste uotro soporte aéreo hasta un conector, incluyendo los empalmes, si existen, a los a los conductores de entradade acometida en un edificio u otra estructura. Acometida subterránea: Conductores de acometida subterránea entre la calle principal, incluyendoconductores verticales a un poste u otra estructura o desde el(los) transformadores y el primer punto deconexión de los conductores de entrada de acometida en una caja terminal o de punto de medición u otra cajadentro o fuera de la pared de la edificación. Donde no exista caja de terminales o medición u otro punto deconexión se considera ser un punto de entrada al interior de la edificación de los conductores de acometida. A la vista de: Donde se especifique que un equipo debe estar "A la vista de" otro equipo, significa que unequipo debe estar visible desde el otro equipo y que no están separados más de 15 m uno del otro. Alimentador: Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o la fuente de un sistemaderivado separadamente u otra fuente de alimentación y el dispositivo final de protección contrasobrecorriente del circuito derivado. Alumbrado de realce: Disposición de lámparas incandescentes, de descarga o algún otro tipo deiluminación eléctrica para delinear o llamar la atención de ciertas características, tales como la forma de unedificio o la decoración de un escaparate. Anuncio luminoso: Equipo de utilización fijo, estacionario o portátil, autocontenido, iluminadoeléctricamente con palabras o símbolos, diseñado para comunicar información o llamar la atención. Aparato a prueba de explosión: Aparato encerrado en una envolvente capaz de soportar una explosiónque pueda ocurrir en su interior, y de prevenir la ignición de un gas o vapor específico que rodee laenvolvente, por chispas o explosión del gas o vapor del interior de la envolvente y capaz de funcionar a unatemperatura exterior tal que la atmósfera inflamable que le rodea no pueda ser incendiada por su causa. Aparatos Electrodomésticos: Equipo de utilización, generalmente no industrial, que usualmente sefabrica en tamaños normalizados y que se instala o conecta como una unidad para realizar una o másfunciones, como lavar ropa, acondicionar aire, mezclar alimentos, freír, etcétera. Apartado, Separado: (aplicado a lugares) No accesible fácilmente por las personas, sin utilizar mediosespeciales. Aprobado: Aceptado para su utilización. Véase 110-2. A prueba de intemperie: Construido o protegido de modo que su exposición o uso a la intemperie noimpida su buen funcionamiento.
14. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 14 NOTA: Los equipos a prueba de lluvia, herméticos a la lluvia o herméticos al agua pueden cumplir losrequisitos de “a prueba de intemperie” cuando no influyen otras condiciones atmosféricas variables a lahumedad, tales como la nieve, hielo, polvo o temperaturas extremas. A prueba de lluvia: Construido, protegido o tratado para impedir que la lluvia interfiera con la operaciónsatisfactoria del aparato bajo condiciones de prueba específica. A prueba de polvo: Construido de tal forma que el polvo no interfiera en su operación satisfactoria. A tierra: Conexión conductora, intencionada o accidental, entre un circuito o equipo eléctrico y el terrenonatural o algún cuerpo conductor que sirva como tal. Automático: Auto-actuante, que opera por su propio mecanismo cuando se le acciona por medio de unainfluencia impersonal, por ejemplo un cambio de intensidad de corriente eléctrica, presión, temperatura oconfiguración mecánica (véase no automático). Autoridad competente: Secretaría de Energía; Dirección General de Instalaciones Eléctricas y RecursosNucleares, conforme con sus atribuciones. Cable de acometida: Conductores de acometida en forma de cable. Caja para cortacircuitos (baja tensión): Envolvente diseñada para montaje superficial que tiene puertasabatibles, oscilantes o cubiertas superficiales sujetas en forma telescópica a las paredes de las cajas. Caja de paso: Parte de un sistema de canalización con tubería de cualquier tipo para proveer acceso alinterior del sistema de alambrado por medio de una cubierta o tapa removible. Podrá estar instalada al final oentre partes el sistema de canalización. NOTA: Las cajas comúnmente denominadas FS y FD o de dimensiones mayores, de metal fundido ocajas de lámina metálica, no se clasifican como cajas de paso. Cámara plena (de aire): Compartimento o cámara a la que están conectados uno o más conductos deaire y que forma parte del sistema de distribución de aire. Canalización: Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos, expresamente diseñado paracontener alambres, cables o barras conductoras, con funciones adicionales como lo permita esta norma. Capacidad de conducción de corriente: Corriente eléctrica expresada en amperes (A), que unconductor eléctrico puede conducir continuamente, bajo condiciones de uso normal, sin exceder sutemperatura nominal. Carga (eléctrica): Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más. Carga no lineal: Aquella donde la forma de onda de la corriente eléctrica en estado estable no siga laforma de onda de la tensión eléctrica aplicada. NOTA: Ejemplos de cargas que pueden ser no lineales: equipo electrónico, alumbrado de descargaeléctrica/electrónica, sistemas de velocidad variable, hornos de arco eléctrico y similares. Centro de control de motores: Conjunto de una o más secciones encerradas, que tienen barrasconductoras comunes y que contienen principalmente unidades para el control de motores. Circuito de control remoto: Cualquier circuito eléctrico que controle a otro circuito a través de unrelevador o dispositivo equivalente. Circuito de señalización: Cualquier circuito eléctrico que suministre energía a equipos de señalización. Circuito derivado: Conductor o conductores de un circuito desde el dispositivo final de sobrecorriente queprotege a ese circuito hasta la o las salidas finales de utilización. Circuito derivado de uso general: Circuito derivado que alimenta a diversas salidas para alumbrado yelectrodomésticos. Circuito derivado individual: Circuito derivado que alimenta a un solo equipo de utilización. Circuito derivado, multiconductor: Circuito derivado que consta de dos o más conductores no puestos atierra que tienen diferencia de potencial eléctrico entre ellos, y un conductor puesto a tierra que tiene la mismadiferencia de potencial eléctrico entre él y cada conductor no puesto a tierra del circuito y que está conectadoal neutro o al conductor puesto a tierra del sistema.
15. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 15 Circuito derivado para aparatos electrodomésticos: Circuito derivado que suministra energía eléctricaa una o más salidas a las que se conectan aparatos electrodomésticos; tales circuitos no deben contenerelementos de alumbrado conectados permanentemente que no formen parte del aparato electrodoméstico. Circuito no incendiario: Circuito en el que cualquier arco o efecto térmico producido en condicionesprevistas de operación del equipo o que debido a la apertura, cortocircuito o la puesta a tierra del alambrado,en condiciones de prueba específica, no propicie la ignición de gases, vapores o mezclas aire-polvoinflamables. Clavija: Dispositivo que por medio de su inserción en un receptáculo establece la conexión eléctrica entrelos conductores de su propio cordón flexible y los conductores permanentemente conectados al receptáculo. Cocineta, cocina unitaria para mostrador: Aparato electrodoméstico para preparación de alimentos,cocción, freído, asado; diseñado para integrarse o montarse sobre un mueble tipo mostrador y que consisteen uno o más elementos calefactores, alambrado interno y controles incorporados o montados por separado(véase también Hornos de pared). Conductor aislado: Conductor rodeado de un material de composición y espesor indicados en esta NOMcomo aislamiento eléctrico. Conductor cubierto: Conductor rodeado de un material de composición o espesor no indicados en estaNOM como aislamiento eléctrico. Conductores de acometida: Conductores comprendidos desde el punto de acometida hasta el medio dedesconexión de la acometida. Conductores de entrada de acometida, sistema aéreo: Conductores de acometida comprendidos entrelas terminales del equipo de la acometida y un punto comúnmente fuera del edificio, y separado de susparedes, donde se unen por derivación o empalme a la bajada de la acometida aérea. Conductores de entrada de acometida, sistema subterráneo: Conductores de acometidacomprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y el punto de conexión con la acometidasubterránea. Conductor del electrodo de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar el(los) electrodo(s) depuesta a tierra al conductor de puesta a tierra del equipo, al conductor puesto a tierra o a ambos a laacometida en cada edificio o a la estructura donde esté alimentado desde una acometida común o a la fuentede un sistema derivado separadamente. Conductor desnudo: Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento eléctrico. Conductor de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra deun sistema de alambrado al electrodo o electrodos de puesta a tierra. Conductor de puesta a tierra de los equipos: Conductor utilizado para conectar las partes metálicas noconductoras de corriente eléctrica de los equipos, canalizaciones y otras envolventes al conductor del sistemapuesto a tierra, al conductor del electrodo de puesta a tierra o ambos, en los equipos de acometida o en elpunto de origen de un sistema derivado separadamente. Conductor puesto a tierra: Conductor de un sistema o circuito intencionadamente puesto a tierra. Conector o conectador: Dispositivo metálico que establece una conexión electromecánica y continuaentre partes de un mismo conductor o entre dos o más conductores o a una terminal. Conector a presión: (sin soldadura) Dispositivo para establecer una conexión entre dos o másconductores o entre uno o más conductores y una terminal por medio de presión mecánica, sin uso desoldadura. Controlador: Dispositivo o grupo de dispositivos para gobernar, de un modo predeterminado, la energíaeléctrica suministrada al aparato al cual está conectado. Corriente de interrupción: Corriente eléctrica máxima a la tensión nominal que un dispositivo, es capazde interrumpir bajo condiciones de prueba normalizadas. Los dispositivos diseñados para interrumpir corrienteeléctrica a otros niveles distintos de los de falla, pueden tener su valor de interrupción expresado en funciónde otras unidades, como kW, kVA o corriente eléctrica a rotor bloqueado del motor.
16. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 16 Corriente Continua (c.c.): se denomina también corriente directa (c.d.) y ambos términos puedenemplearse para la identificación o marcado de equipos, aunque debe tenderse al empleo de c.c., que es elnormalizado nacional e internacionalmente. Cuarto de baño: Zona que incluye un lavabo y uno o más de los siguientes elementos: inodoro, tina oducha. Cubo del elevador: Abertura, escotilla, boca de pozo u otra abertura o espacio vertical diseñada para quedentro de ella funcione un elevador o montacargas. Desconectadores: Desconectador de aislamiento: Dispositivo diseñado para aislar un circuito eléctrico de su fuente dealimentación. No tiene corriente de interrupción y está diseñado para operar sin carga y únicamente despuésde que el circuito ha sido abierto por algún otro medio. Desconectador de aislamiento en derivación: Dispositivo operado manualmente usado en conjunto conun desconectador de transferencia para constituir un medio de conexión directa de los conductores de carga ala fuente de alimentación y aislar el desconectador de transferencia. Desconectador de transferencia: Dispositivo automático o no automático para transferir una o másconexiones de los conductores de carga de una fuente de alimentación a otra. Desconectador de uso general: Dispositivo diseñado para uso en circuitos de distribución general yderivados con el fin de conectar o desconectar cargas hasta su corriente y tensión eléctricas nominales. Tienecapacidad nominal en amperes y es capaz de interrumpir su corriente nominal a su tensión eléctrica nominal. Desconectador de uso general de acción rápida: Dispositivo de uso general construido de manera quepueda instalarse en cajas de dispositivos o sobre tapas de caja o utilizado junto con sistemas de alambradoreconocidos por esta norma. Desconectador para circuito de motor: Dispositivo cuya potencia nominal es expresada comocapacidad en kW o CP y que es capaz de interrumpir la máxima corriente eléctrica de operación ensobrecarga de un motor a la tensión nominal. Dispositivo: Elemento de un sistema eléctrico destinado para conducir, pero no para consumir energíaeléctrica. Edificio o edificación: Estructura independiente o que está separada de otras estructuras adyacentes pormedio de muros divisorios y que cuenta en todas sus aberturas con puertas. Edificio de vivienda: Unidad de vivienda: Una o más habitaciones para el uso de una o más personas formando una unidad yque incluye área de comedor, de estar, dormitorio e instalaciones permanentes de cocina y servicio sanitario. Unidad de vivienda bifamiliar: Edificio que contiene solamente dos unidades de vivienda. Unidad de vivienda multifamiliar: Edificio que contiene tres o más unidades de vivienda. Unidad de vivienda unifamiliar: Edificio que contiene solamente una unidad de vivienda. Encerrado: Rodeado por una carcasa, caja, cerca o paredes para evitar que las personas entrenaccidentalmente en contacto con partes energizadas. Energizado(a): Conectado(a) eléctricamente a una fuente de diferencia de potencial. Ensamble de salidas múltiples: Canalización superficial o empotrada diseñada para contenerconductores y receptáculos ensamblados ya sea en campo o en fábrica. Envolvente: Recinto, recipiente o carcasa de un aparato o la cerca o paredes que rodean una instalaciónpara evitar que las personas entren en contacto accidental con partes energizadas o para protección de losequipos contra daño físico. NOTA: Véase la Tabla 430-91 y Apéndice D para ejemplos de tipos de envolventes. Equipo: Término general que incluye dispositivos, aparatos electrodomésticos, luminarios, aparatos yproductos similares utilizados como partes de, o en conexión con una instalación eléctrica.
17. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 17 Equipo de acometida: Equipo necesario para servir de control principal y que usualmente consiste en uninterruptor automático o desconectador y fusibles, con sus accesorios, localizado cerca del punto de entradade los conductores de suministro a un edificio u otra estructura o a un área definida. Equipo de utilización: Equipo que transforma, con cierta eficiencia, la energía eléctrica en energíamecánica, química, calorífica, luminosa u otras. Equipo sellable: (precintable) Equipo con envolvente en forma de caja o gabinete provisto de medios debloqueo o sello de manera que las partes energizadas no sean accesibles sin abrir la envolvente. El equipopuede o no ser accionable sin abrir la envolvente. Escaparate: Ventana utilizada o diseñada para la exhibición de mercancías o material publicitario, queestá total o parcialmente cerrada o totalmente abierta por detrás y que puede tener o no una plataforma a unnivel superior al del piso de la calle. Etiquetado: Equipo o materiales que tienen adherida una etiqueta, símbolo u otra marca de identificaciónde un organismo acreditado o dependencia que mantiene un programa de inspecciones periódicas al equipo omaterial etiquetado, y que es aceptable para la autoridad competente que se ocupa de la evaluación delproducto. Con la etiqueta, símbolo u otra marca de identificación mencionada, el fabricante o proveedor indicaque el equipo o material cumple con las normas aplicables o de su buen funcionamiento bajo requisitosespecíficos. Expuesto: (aplicado a métodos de alambrado) Colocado sobre o fijado a la superficie o detrás de panelesdiseñados para permitir el acceso (véase Accesible) (aplicado a los métodos de alambrado). Expuesta: (aplicado a partes vivas) Que una persona puede inadvertidamente tocarla o acercársele a unadistancia menor que la segura. Se aplica a las partes que no están adecuadamente resguardadas, separadaso aisladas (véase Accesible y Oculto). Fácilmente accesible: (véase Accesible, fácilmente). Factor de demanda: Relación entre la demanda máxima de un sistema o parte del mismo, y la carga totalconectada al sistema o a una parte del mismo. Frente muerto: Sin partes vivas expuestas hacia una persona en el lado de accionamiento del equipo. Gabinete: Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de un marco, montura obastidor en el que se puede instalar una o varias puertas, en cuyo caso dichas partes deben ser oscilantes. Garaje: (cochera, estacionamiento) Edificio o parte de éste en el que se guardan uno o más vehículosautopropulsados que transportan líquidos o gases volátiles inflamables como combustibles, que están ahípara su uso, venta, almacenamiento, renta, reparación, exhibición o demostración; y toda aquella porción deun edificio por encima o por debajo del nivel del piso en la que se guardan tales vehículos y que no estáseparada del mismo con medios adecuados. NOTA: Respecto a los talleres de servicio y reparación para vehículos automotores, véase 511. Hermético al agua: Construido para que la humedad no entre en la envolvente, en condicionesespecíficas de prueba. Hermético a la lluvia: Construido o protegido de manera que no entre agua cuando se le expone a lalluvia batiente en condiciones específicas de prueba. Hermético al polvo: Construido de modo que el polvo no entre en la envolvente en condicionesespecíficas de prueba. Herraje: (accesorio) Contratuercas, boquillas (monitor) u otra parte de un sistema de alambrado, diseñadofundamentalmente para desempeñar una función más mecánica, que eléctrica. Horno de pared: Horno para cocinar, diseñado para montarse empotrado o sobre una pared u otrasuperficie, el cual consiste en uno o más elementos calefactores, alambrado interno y controles incorporadoso para montarse por separado (véase Cocineta, Cocina unitaria para mostrador). Identificado: (aplicado a los equipos) Reconocido como adecuado para un propósito específico, función,uso, entorno, aplicación, por medio de una identificación donde esté así descrito como requisito particular deesta norma (véase Equipo).
18. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 18 NOTA: La adecuación de un equipo para un propósito específico, uso, entorno o aplicación específicapuede ser determinada por un organismo acreditado para la evaluación de la conformidad del producto. Laidentificación puede evidenciarse por medio de un listado o marca de conformidad (véase Listado, Marcado). Interruptor automático: Dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito por medios no automáticos ypara abrir el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada, sin dañarse así mismo, cuando se aplica correctamente dentro de su valor nominal. NOTA: El medio de apertura automática puede ser integral que actúa directamente con el interruptorautomático o situado a distancia del mismo. Ajustable: Indica que el interruptor automático puede regularse para cambiar el valor de disparo dentro delímites definidos. Ajuste: El valor de corriente eléctrica, de tiempo o de ambos, a los cuales se regula el disparo de uninterruptor automático ajustable. De disparo instantáneo: Término calificador que indica que en la acción de disparo del interruptorautomático no se ha introducido intencionalmente algún retardo. De retardo inverso: Término calificador que indica que en la acción de disparo del interruptor automáticose ha introducido intencionalmente un retardo que decrece a medida que la magnitud de la corriente eléctricaaumenta. No ajustable: Término calificador que indica que el interruptor automático no puede regularse paracambiar el valor de la corriente eléctrica a la cual dispara o el tiempo requerido para su funcionamiento. Interruptor de circuito por falla a tierra: Dispositivo diseñado para la protección de personas, quefunciona para desenergizar un circuito o parte del mismo, dentro de un periodo determinado, cuando unacorriente eléctrica a tierra excede un valor predeterminado, menor que al necesario para accionar eldispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito de alimentación. Líquido volátil inflamable: Líquido inflamable con punto de inflamación inferior a 38°C. Líquido inflamablecuya temperatura está por encima de su punto de inflamación, o un combustible líquido de Clase II con unapresión de vapor no mayor que 276 kPa a 38°C, y cuya temperatura está por encima de su punto deinflamación. Listado: Equipos, productos o servicios aprobados y certificados por un organismo de certificaciónacreditado para la evaluación del producto e incluidos en una lista publicada por el mismo organismo. Losequipos o productos deben cumplir con lo indicado en 110-2. Locales húmedos: (véase Lugares) Locales mojados: (véase Lugares) Locales secos: (véase Lugares) Localización o Lugar: (véase Lugares) Lugares: Lugar húmedo: Lugar parcialmente protegido bajo aleros, marquesinas, porches techados abiertos ylugares similares y lugares interiores sujetos a un grado moderado de humedad como algunos sótanos,graneros y almacenes refrigerados. Lugar mojado: Instalación subterránea o dentro de losas o mampostería de concreto, que está encontacto directo con el terreno o un lugar sometido a saturación con agua u otros líquidos, tal como área delavado de vehículos o un lugar expuesto a la intemperie y no protegido. Lugar seco: Lugar que normalmente no está húmedo o sujeto a ser mojado. Un local clasificado comoseco puede estar temporalmente húmedo o sujeto a ser mojado, como en el caso de un edificio enconstrucción. Luminario: equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara olámparas y el cual incluye todos los accesorios para fijar, proteger y operar estas lámparas y los necesariospara conectarlas al circuito de utilización eléctrica. Marcado (aplicado a marca de conformidad): Equipo o materiales que tienen adherida una etiqueta,símbolo u otra marca de identificación de un organismo acreditado o dependencia que mantiene un programa
19. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 19de inspecciones periódicas al equipo o material etiquetado, y que es aceptable para el organismo que seocupa de la evaluación de la conformidad del producto. Con la etiqueta, símbolo u otra marca de identificaciónmencionada, el fabricante o proveedor indica que el equipo o material cumple con las normas aplicables o subuen funcionamiento bajo requisitos específicos (véase 110-2.) Medio de desconexión: Dispositivo o conjunto de dispositivos u otros medios por medio de los cuales losconductores de un circuito pueden ser desconectados de su fuente de alimentación. No automático: Acción que requiere de la intervención de personal para su control. Cuando se aplica a uncontrolador eléctrico, el control no automático no implica necesariamente un controlador manual, sino que esnecesaria la intervención de una persona (véase Automático). Oculto: Que resulta inaccesible por la estructura o acabado del edificio. Los conductores encanalizaciones ocultas son considerados ocultos, aunque se hacen accesibles al extraerlos de lascanalizaciones. (Véase Accesible) (aplicado a los métodos de alambrado). Operable desde fuera: Capaz de ser operado sin que el operario esté expuesto a contacto conpartes vivas. Panel: Placa, entrepaño, tramo, segmento, cuadro o compartimento. Partes vivas: Conductores, barras conductoras, terminales o componentes eléctricos sin aislar oexpuestos, que representan riesgo de choque eléctrico. Permiso especial: Autorización escrita de la autoridad competente. Persona calificada. Es aquella persona física cuyos conocimientos y facultades especiales para interveniren el proyecto, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica hansido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación de laconformidad bajo la responsabilidad del usuario o propietario de las instalaciones. Protección de falla a tierra de equipos: Sistema diseñado para dar protección a los equipos contradaños por corrientes de falla entre línea y tierra, que hacen funcionar un medio de desconexión quedesconecta los conductores no puestos a tierra del circuito afectado. Esta protección es activada a niveles decorriente eléctrica inferiores a los necesarios para proteger a los conductores contra daños mediante laoperación de un dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito alimentador. Protector térmico: (aplicado a motores) Dispositivo de protección, para ser instalado como parte integralde un motor o motor-compresor y el cual, cuando se utiliza de manera apropiada, protege al motor contrasobrecalentamiento peligroso debido a sobrecarga o falla del arranque. NOTA: El protector térmico puede consistir de uno o más elementos sensores integrados en el motor omotor-compresor y un dispositivo de control externo. Protegido térmicamente: (aplicado a motores) Las palabras “protegido térmicamente”, en la placa dedatos del motor o motor-compresor, indican que el motor tiene un protector térmico. Puente de unión: Conductor confiable, para asegurar la conductividad eléctrica requerida entre partesmetálicas que requieren ser conectadas eléctricamente. Puente de unión, circuito: Conexión entre partes de un conductor en un circuito para mantener lacapacidad de conducción de corriente requerida por el circuito. Puente de unión, equipo: Conexión entre dos o más partes del conductor de puesta a tierra del equipo. Puente de unión, principal: Conexión en la acometida entre el conductor del circuito puesto a tierra y elconductor de puesta a tierra del equipo. Puesto a tierra: Conectado al terreno natural o a algún cuerpo conductor que pueda actuar como tal. Puesto a tierra eficazmente: Conectado al terreno natural intencionalmente a través de una conexión oconexiones a tierra que tengan una impedancia suficientemente baja y capacidad de conducción de corriente,que prevengan la formación de tensiones eléctricas peligrosas a las personas o a los equipos conectados. Punto de acometida: Punto de conexión entre las instalaciones de la empresa suministradora y lasdel usuario.
20. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 20 Receptáculo: Dispositivo de contacto eléctrico instalado en una salida para la conexión de una solaclavija. Un receptáculo sencillo es un dispositivo de contacto de un solo juego de contactos. Un receptáculomúltiple es aquel que contiene dos o más dispositivos de contacto en el mismo chasis. Resguardado: Cubierto, blindado, cercado, encerrado o protegido de otra manera, por medio de cubiertaso tapas adecuadas, barreras, rieles, pantallas, placas o plataformas que evitan el riesgo de acercamiento ocontacto de personas u objetos a un punto peligroso. Rótulo: (véase Anuncio luminoso). Salida: Punto en un sistema de alambrado en donde se toma corriente eléctrica para alimentar al equipode utilización. Salida de fuerza: Conjunto con envolvente que puede incluir receptáculos, interruptores automáticos,portafusibles, desconectadores con fusibles, barras conductoras de conexión común y bases para montaje dewatthorímetros; diseñado para suministrar y controlar el suministro de energía eléctrica a casas móviles,paraderos para remolques, vehículos de recreo, remolques o embarcaciones; o para servir como medio dedistribución de la energía eléctrica necesaria para operar equipo móvil o instalado temporalmente. Salida para receptáculos: Salida en la que están instalados uno o más receptáculos. Salida para alumbrado: Salida diseñada para la conexión directa de un portalámparas, una luminario oun cordón colgante que termine en un portalámparas. Servicio: Servicio continuo: Funcionamiento con una carga prácticamente constante durante un periodo largoindefinido. Servicio por tiempo corto: Funcionamiento con una carga prácticamente constante durante un periodocorto y específicamente definido. Servicio intermitente: Funcionamiento por intervalos alternativos de (1) con carga y sin carga; (2) concarga y en reposo, o (3) con carga, sin carga y en reposo. Servicio periódico: Funcionamiento intermitente en el que las condiciones de carga son regularmenterecurrentes. Servicio variable: Funcionamiento con cargas e intervalos de tiempo, que pueden estar sometidos avariaciones amplias. Sistema de alambrado de usuarios: Alambrado interior y exterior incluyendo circuitos de fuerza,alumbrado, control y señalización con todos sus herrajes, accesorios y dispositivos de alambrado asociados,ya sean permanentes o temporalmente instalados, que parten desde el punto de acometida de losconductores del suministrador o fuente de un sistema de derivado separadamente hasta las salidas. Dichoalambrado no incluye el alambrado interno de aparatos electrodomésticos, luminarios, motores, controladores,centros de control de motores y equipos similares. Sistema derivado separadamente: Sistema de alambrado de una propiedad, cuya energía procede deuna batería, sistema fotoeléctrico solar o de un generador, transformador o devanados de un convertidor yque no tiene conexión eléctrica directa incluyendo al conductor del circuito sólidamente puesto a tierra, con losconductores de suministro que provengan de otro sistema. Sistema solar fotovoltaico: El total de componentes y subsistemas que, en combinación, convierten laenergía solar en energía eléctrica apropiada para la conexión a una carga de utilización. Sobrecarga: Funcionamiento de un equipo excediendo su capacidad nominal, de plena carga, o de unconductor que excede su capacidad de conducción de corriente nominal, cuando tal funcionamiento, alpersistir por suficiente tiempo puede causar daños o sobrecalentamiento peligroso. Una falla, tal como uncortocircuito o una falla a tierra, no es una sobrecarga (véase Sobrecorriente). Sobrecorriente: Cualquier corriente eléctrica en exceso del valor nominal de los equipos o de lacapacidad de conducción de corriente de un conductor. La sobrecorriente puede ser causada por unasobrecarga (véase definición de “sobrecarga”), un cortocircuito o una falla a tierra.
21. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 21 NOTA: Una corriente eléctrica en exceso de la nominal puede ser absorbida por determinados equipos yconductores si se presenta un conjunto de condiciones. Por eso, las reglas para protección contrasobrecorriente son específicas para cada situación en particular. Tablero de alumbrado y control: Panel sencillo o grupo de paneles unitarios diseñados paraensamblarse en forma de un solo panel, accesible únicamente desde el frente, que incluye barras conductorasde conexión común y dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente y otros dispositivos deprotección, y está equipado con o sin desconectadores para el control de circuitos de alumbrado, calefaccióno fuerza; diseñado para instalarlo dentro de un gabinete o caja de cortacircuitos ubicada dentro o sobre unmuro o pared divisora y accesible únicamente desde el frente (véase Tablero de distribución). Tablero de distribución: Panel grande sencillo, estructura o conjunto de paneles donde se montan, yasea por el frente, por la parte posterior o en ambos lados, desconectadores, dispositivos de protección contrasobrecorriente y otras protecciones, barras conductoras de conexión común y usualmente instrumentos. Lostableros de distribución de fuerza son accesibles generalmente por la parte frontal y la posterior, y no estánprevistos para ser instalados dentro de gabinetes. Tensión eléctrica a tierra: En los circuitos puestos a tierra, es la tensión eléctrica entre un conductordado y aquel punto o el conductor del circuito que es puesto a tierra. En circuitos no puestos a tierra es lamayor diferencia de potencial entre un conductor determinado y otro conductor de referencia del circuito. Tensión eléctrica (de un circuito): Es el mayor valor eficaz (raíz cuadrática media), de la diferencia depotencial entre dos conductores determinados. Es la mayor diferencia de potencial eléctrico entre dos puntoscualesquiera de la instalación. NOTA: Algunos sistemas, como los trifásicos de cuatro hilos, monofásicos de tres hilos y de c.c. de treshilos, pueden tener varios circuitos a diferentes tensiones eléctricas. Tensión eléctrica nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para la designación de suclase de tensión eléctrica. La tensión eléctrica real a la cual un circuito opera puede variar de la nominaldentro de una gama que permita el funcionamiento satisfactorio de los equipos. Tubo (conduit): Sistema de canalización diseñado y construido para alojar conductores en instalacioneseléctricas, de forma tubular, sección circular. Unión: Conexión permanente de partes metálicas, que no lleva corriente normalmente, que forma unatrayectoria eléctricamente conductora que asegure la continuidad y capacidad de conducir con seguridadcualquier corriente eléctrica a la que puedan estar sometidas. Ventilado: Provisto de medios que permiten una circulación de aire suficiente para remover un exceso decalor, humos o vapores. B. Definiciones generales para instalaciones de tensión eléctrica nominal superior a 600 V En tanto que las definiciones generales de la Parte A anterior se aplican en todos los casos en queaparecen tales términos a lo largo de esta norma, las que siguen generalmente se aplican en las partes delArtículo que específicamente cubre a las instalaciones y equipos que operan a más de 600 V nominales. Cortacircuitos: (véase Dispositivos de interrupción). Cortacircuitos en aceite: (véase Dispositivos de interrupción). Desconectador de desviación del regulador: (véase Dispositivos de interrupción). Dispositivo de interrupción: Dispositivo diseñado para cerrar, abrir o cerrar y abrir, uno o más circuitoseléctricos. Dispositivos de interrupción: Cortacircuitos: Conjunto formado por un soporte para fusible con portafusible o una cuchilla dedesconexión. El portafusible puede incluir un elemento conductor (elemento fusible) o puede actuar comocuchilla de desconexión mediante la inclusión de un elemento no fusible Cortacircuitos en aceite: Dispositivo en el cual todo o parte de la base del fusible y su elemento fusible ocuchilla de desconexión están totalmente sumergidos en aceite, los contactos y la parte fusible del elementoconductor (elemento fusible) de modo que la interrupción del arco, ya sea por la ruptura del elemento fusible ola apertura de los contactos ocurran dentro del aceite.
22. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 22 Desconectador: Dispositivo capaz de cerrar, conducir e interrumpir corrientes eléctricas nominalesespecificadas. Desconectador de desviación del regulador: Dispositivo específico o combinación de dispositivosdiseñados para desviar a un regulador de tensión eléctrica. Desconectador en aceite: Desconectador que tiene contactos que funcionan sumergidos en aceite o encualquier otro líquido aislante adecuado. Desconectador separador (de aislamiento): Dispositivo mecánico de desconexión utilizado para aislar aun circuito o equipo de una fuente de energía. Interruptor de potencia: Dispositivo de interrupción capaz de conectar, conducir e interrumpir corrienteseléctricas bajo condiciones normales del circuito y conectar, conducir por un tiempo especificado e interrumpircorrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito. Medios de desconexión: Un dispositivo o conjunto de dispositivos u otros medios en los cuales losconductores del circuito pueden ser desconectados desde su fuente de suministro. Fusible: Dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte que se funde cuando se calientapor el paso de una sobrecorriente que circule a través de ella e interrumpe el paso de la corriente eléctrica. NOTA: El fusible comprende todas las partes que forman una unidad capaz de efectuar las funcionesdescritas y puede ser o no el dispositivo completo requerido para su conexión en el circuito eléctrico. Fusible accionado electrónicamente: Dispositivo de protección contra sobrecorriente que consistegeneralmente de un módulo de control el cual proporciona las características sensoras de corriente eléctrica,características tiempo-corriente electrónicamente derivadas, energía para iniciar el disparo y un módulo deinterrupción que interrumpe la corriente eléctrica cuando se produce una sobrecorriente. Estos fusiblespueden operar o no como fusibles tipo limitador, dependiendo del tipo de control seleccionado. Fusible de potencia con escape controlado: Fusible con medios para controlar la descarga generadapor la interrupción del circuito de manera que materiales no sólidos puedan ser expulsados a la atmósfera quelo rodea. NOTA: Este fusible está diseñado para que la descarga de gases no dañe o incendie el material aislanteen la trayectoria de descarga o propague una chispa a/o entre elementos puestos a tierra o las partesconductoras en la trayectoria de la descarga, donde la distancia entre el escape y dichas partes deconducción o aislamiento estén de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Fusible de potencia no ventilado: Fusible que no tiene un medio intencional para el escape a laatmósfera circundante de gases, líquidos o partículas sólidas producidos por el arco durante la interrupcióndel circuito. Fusible de potencia ventilado: Fusible que tiene un medio para el escape a la atmósfera circundante degases, líquidos o partículas sólidas producidas por el arco durante la interrupción del circuito. Fusible de potencia: (véase Fusible). Fusible múltiple: Conjunto de dos o más fusibles unipolares. Unidad fusible de expulsión: Fusible ventilado en el cual el efecto de expulsión de los gases producidospor el arco y el revestimiento del portafusible, extingue el arco, ya sea por sí mismos o con la ayuda de unresorte. Unidad Fusible de potencia: Unidad fusible ventilada, no ventilada o de ventilación controlada en la cualla extinción del arco se efectúa por su alargamiento a través de un material sólido, granular o líquido, cono sin la ayuda de resorte. ARTICULO 110 - REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS A. Disposiciones Generales 110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere la presente NOM deben utilizarsemateriales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con lasnormas mexicanas. Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en elpárrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos,acreditado y aprobado.
23. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 23 Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafosanteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM. 110-3. Instalación y uso de los equipos. Los equipos y en general los productos eléctricos utilizados enlas instalaciones eléctricas deben usarse o instalarse de acuerdo con las indicaciones incluidas en la etiqueta,instructivo o marcado. 110-4. Tensiones eléctricas. A lo largo de esta NOM, las tensiones eléctricas consideradas deben seraquellas a las que funcionan los circuitos. La tensión eléctrica nominal de un equipo eléctrico no debe serinferior a la tensión eléctrica real del circuito al que está conectado. Tensión eléctrica nominal. Es el valor asignado a un sistema, parte de un sistema, un equipo o acualquier otro elemento y al cual se refieren ciertas características de operación o comportamiento de éstos. Tensión eléctrica nominal del sistema. Es el valor asignado a un sistema eléctrico. Como ejemplos detensiones normalizadas, se tienen: 120/240 V; 220Y/127 V; 480Y/277 V; 480 V como valores preferentes 2 400 V como de uso restringido 440 V como valor congelado NOTA: La tensión eléctrica nominal de un sistema es el valor cercano al nivel de tensión al cual operanormalmente el sistema. Debido a contingencias de operación, el sistema opera a niveles de tensión del ordende ±10% de la tensión eléctrica nominal del sistema para la cual los componentes del sistema estándiseñados (véase la figura 110-4). Tensión eléctrica nominal de utilización. Es el valor para determinados equipos de utilización delsistema eléctrico. Los valores de tensión eléctrica de utilización son: En baja tensión: 115/230 V; 208Y/120 V; 460Y/265 y 460 V; como valores preferentes. Nota: Véase NMX-J-098-ANCE tensiones normalizadas. Central de Generación Sistema de distribución Primario regulado Línea de transmisión Subestación Sistema de Subestación Distribución secundario Circuito derivado Transformador de distribución Equipo de utilización FIGURA 110-4.- Sistema eléctrico típico para la generación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica Para otros niveles de tensión eléctrica y para complementar la información referente a tensionesnormalizadas, debe consultarse la Norma Mexicana correspondiente. 110-5. Conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente eléctrica debenser de cobre, a no ser que en esta norma, se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor,el material y las secciones transversales que se indiquen en esta norma se deben aplicar como si fueranconductores de cobre. Si se utilizan otros materiales, los tamaños nominales deben cambiarse conforme a suequivalente en cobre.
24. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 24 NOTA: Véase 310-14, conductores de aluminio. 110-6 Designación (tamaño) de los conductores. Los tamaños nominales de los conductores se indican 2como designación y se expresan en mm y opcionalmente su equivalente en AWG (American Wire Gage) o enmil circular mils (kcmil). 110-7. Integridad del aislamiento. Todos los cables deben instalarse de modo que, cuando la instalaciónesté terminada, el sistema quede libre de cortocircuitos y de conexiones a tierra distintas de las necesarias opermitidas en el Artículo 250. 110-8. Métodos de alambrado. En esta norma sólo se consideran métodos de alambrado reconocidoscomo adecuados y se permiten en cualquier tipo de edificio o estructura, a menos que en esta norma seindique específicamente lo contrario. 110-9. Corriente de interrupción. Los equipos diseñados para interrumpir el paso de la corriente eléctricaen casos de falla, deben tener un rango de operación suficiente para que a la tensión eléctrica nominalinterrumpan la corriente disponible en las terminales de línea del equipo. Para niveles distintos a los de falla esos equipos deben ser capaces de, a la tensión nominal, interrumpir elpaso de la corriente en su rango nominal. 110-10. Impedancia y otras características del circuito. Los dispositivos de protección contrasobrecorriente, la impedancia total, las corrientes de interrupción de los componentes y otras característicasdel circuito que haya que proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivospara protección del circuito contra fallas, operen sin causar daños a los componentes eléctricos del circuito.Se debe considerar que se presenta la falla entre dos o más de los conductores del circuito o entre cualquierconductor del circuito y el conductor de puesta a tierra o la canalización metálica que lo rodea. 110-11. Agentes deteriorantes. No se deben instalar conductores o equipos en locales húmedos omojados; ni donde estén expuestos a gases, humos, vapores, líquidos u otros agentes que puedan tener unefecto deteriorante sobre los conductores o equipos; ni expuestos a temperaturas excesivas, a menos queestén identificados para usarlos en entornos operativos con estas características. NOTA 1: Respecto a la protección contra la corrosión, véase 300-6. NOTA 2: Algunos limpiadores y lubricantes pueden causar grave deterioro de muchos materiales plásticosutilizados en aplicaciones de aislamiento y estructurales en los equipos. Los equipos aprobados conforme con lo establecido en 110-2 para su uso en lugares secos sólo se debenproteger contra daños permanentes por la intemperie durante la construcción del edificio. 110-12. Ejecución mecánica de los trabajos. Los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpiay profesional. Si se utilizan tapas o placas metálicas en cajas o cajas de paso no metálicas éstas debenintroducirse como mínimo 6 mm por debajo de la superficie externa de las cajas. a) Aberturas no utilizadas. Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canales auxiliares,gabinetes, carcasas o cajas de los equipos, se deben cerrar eficazmente para que ofrezcan una protecciónsustancialmente equivalente a la pared del equipo. b) En envolventes bajo la superficie. Los conductores deben estar soportados de modo tal que permitanel acceso fácil y seguro a las envolventes subterráneas o bajo la superficie, a los que deban entrar personaspara instalación y mantenimiento. Nota: Por ejemplo, para bóvedas y registros, ver 923-3(f). c) Integridad de los equipos y conexiones eléctricas. Las partes internas de los equipos eléctricos,como las barras colectoras, terminales de cables, aisladores y otras superficies, no deben estar dañadas ocontaminadas por materias extrañas como restos de pintura, yeso, limpiadores, abrasivos o corrosivos. Nodebe haber partes dañadas que puedan afectar negativamente al buen funcionamiento o a la resistenciamecánica de los equipos, como piezas rotas, dobladas, cortadas, deterioradas por la corrosión o por acciónquímica o sobrecalentamiento o contaminadas por materiales extraños como pintura, yeso, limpiadoreso abrasivos. 110-13. Montaje y enfriamiento de equipo a) Montaje. El equipo eléctrico debe estar firmemente sujeto a la superficie sobre la que vaya montado.No deben utilizarse taquetes de madera en agujeros en ladrillo, concreto, yeso o en materiales similares.
25. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 25 b) Enfriamiento. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de la convección parael enfriamiento de sus superficies expuestas, debe instalarse de modo que no se impida la circulación del aireambiente sobre dichas superficies por medio de paredes o equipo instalado al lado. Para equipo diseñadopara su montaje en el suelo, debe dejarse la distancia entre las superficies superior y las adyacentes para quese disipe el aire caliente que circula hacia arriba. El equipo eléctrico dotado de aberturas de ventilación debe instalarse de modo que las paredes u otrosobstáculos no impidan la libre circulación del aire a través del equipo. 110-14. Conexiones eléctricas. Debido a las diferentes características del cobre y del aluminio, debenusarse conectadores o uniones a presión y terminales soldables apropiados para el material del conductor einstalarse adecuadamente. No deben unirse terminales y conductores de materiales distintos, como cobre yaluminio, a menos que el dispositivo esté identificado (aprobado conforme con lo establecido en 110-2) paraesas condiciones de uso. Si se utilizan materiales como soldadura, fundentes o compuestos, deben seradecuados para el uso y de un tipo que no cause daño a los conductores, sus aislamientos, la instalación o alos equipos. NOTA: En muchas terminales y equipo se indica su par de apriete máximo. a) Terminales. Debe asegurarse que la conexión de los conductores a las terminales se realice de formasegura, sin deteriorar los conductores y debe realizarse por medio de conectadores de presión (incluyendotornillos de fijación), conectadores soldables o empalmes a terminales flexibles. Se permite la conexión pormedio de tornillos o pernos y tuercas de sujeción de cables y tuercas para conductores con designación de 25,26 mm (10 AWG) o menores. Las terminales para más de un conductor y las terminales utilizadas para conectar aluminio, deben estaridentificadas para ese uso (aprobadas conforme con lo establecido en 110-2). b) Empalmes. Los conductores deben empalmarse con dispositivos adecuados según su uso o consoldadura de bronce, soldadura autógena, o soldadura con un metal de aleación fundible. Los empalmessoldados deben unirse primero, de forma que aseguren, antes de soldarse, una conexión firme, tantomecánica como eléctrica (Véase 921-24(b)). Los empalmes, uniones y extremos libres de los conductoresdeben cubrirse con un aislamiento equivalente al de los conductores o con un dispositivo aislante adecuado. Los conectadores o medios de empalme de los cables instalados en conductores que van directamenteenterrados, deben estar listados (aprobados conforme con lo establecido en 110-2) para ese uso. c) Limitaciones por temperatura. La temperatura nominal de operación del conductor, asociada con sucapacidad de conducción de corriente, debe seleccionarse y coordinarse de forma que no exceda latemperatura de operación de cualquier elemento del sistema como conectadores, otros conductores odispositivos que tengan la temperatura menor de operación. Se permite el uso de los conductores contemperatura nominal superior a la especificada para las terminales, mediante ajuste o corrección de sucapacidad de conducción de corriente o ambas. Asegurando que la temperatura de operación no exceda a ladel elemento de menor temperatura de operación. 1) Terminales de equipo. La determinación de terminales de equipo debe basarse en 110-14(a) o110-14(b). A menos que el equipo esté aprobado o marcado de otra forma, la capacidad de conducción decorriente usada para determinar las terminales de equipo debe basarse en la tabla 310-16 con lasmodificaciones indicadas en 310-15. a. Las terminales de equipos para circuitos de 100 A nominales o menos o marcadas (aprobadas conforme con lo establecido en 110-2) para conductores con designación de 2,08 mm2 a 42,4 mm2 (14 AWG a 1 AWG), deben utilizarse solamente para los casos siguientes: 1. Conductores con temperatura de operación del aislamiento máxima de 60ºC. 2. Conductores con temperatura de operación del aislamiento, mayor, siempre y cuando la capacidad de conducción de corriente de tales conductores se determine basándose en la capacidad de conducción de corriente de conductores para 60ºC. 3. Conductores con temperatura de operación del aislamiento, mayor, si el equipo está identificado para tales conductores. 4. Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el uso de conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75ºC o mayor siempre y cuando la
26. Lunes 13 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 26 capacidad de conducción de corriente de tales conductores no exceda de la capacidad de conducción de corriente para 75ºC. b. Las terminales de equipo para circuitos de más de 100 A nominales o identificadas (aprobadas 2 conforme con lo establecido en 110-2) para conductores mayores de 42,4 mm (1 AWG), deben utilizarse solamente para los siguientes casos: 1. Conductores con temperatura nominal de operación del aislamiento de 75ºC. 2. Conductores con temperatura de operación nominal de 75ºC, siempre y cuando la capacidad de conducción de corriente de tales conductores no exceda de la correspondiente a 75ºC o con temperatura de operación mayor que 75ºC, si el equipo está identificado para utilizarse con tales conductores. 2) Conectadores de compresión separables. Los conectadores de compresión separables debenutilizarse con conductores cuya capacidad de conducción de corriente no exceda la capacidad de conducciónde corriente del conectador a la temperatura nominal. NOTA: De acuerdo con lo indicado en 110-14(c)(1) y (c)(2), la información que aparezca en el equipopuede restringir adicionalmente la sección transversal nominal y la temperatura de operación de losconductores conectados. 110-16. Espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico (de 600 V nominales o menos). Alrededorde todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita elfuncionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo. a) Distancias de trabajo. Excepto si se exige o se permite otra cosa en esta norma, la medida del espaciode trabajo en dirección al acceso a las partes vivas que funcionen a 600 V nominales o menos a tierra y quepuedan requerir examen, ajuste, servicio o mantenimiento mientras estén energizadas no debe ser inferior a laindicada en la Tabla 110-16(a). Las distancias deben medirse desde las partes vivas, si están expuestas odesde el frente o abertura de la envolvente, si están encerradas. Las paredes de concreto, ladrillo o azulejodeben considerarse conectadas a tierra. Además de las dimensiones expresadas en la Tabla 110-16(a), el espacio de trabajo no debe ser menorque 80 cm de ancho delante del equipo eléctrico. El espacio de trabajo debe estar libre y extenderse desde elpiso o plataforma hasta la altura exigida por esta Sección. En todos los casos, el espacio de trabajo debepermitir abrir por lo menos 90° las puertas o paneles abisagrados del equipo. Dentro de los requisitos de estaSección, se permite equipo que tenga distancias, como la profundidad, iguales a los de la altura requerida. TABLA 110-16(a).- Distancias de trabajo Tensión eléctrica Distancia libre mínima (m) nominal a tierra Condición 1 Condición 2 Condición 3 (V) 0-150 0,90 0,90 0,90 151-600 0,90 1,1 1,20 Las condiciones son las siguientes: 1. Partes vivas expuestas en un lado y no vivas ni conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente por madera u otros materiales aislantes adecuados. No se consideran partes vivas los cables o barras aislados que funcionen a 300 V o menos. 2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a tierra al otro lado. 3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo (no protegidas como está previsto en la Condición 1), con el operador entre ambas.
04 fundamentos nom 001 sede 2005