Source: http://docplayer.fi/51836525-Talvivaara-sotkamo-oy.html
Timestamp: 2020-01-23 13:59:33+00:00
Document Index: 2733384

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Talvivaara Sotkamo Oy - PDF Ilmainen lataus
1 9M Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v Osa III Päästötarkkailu
3 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET 1 3 SANITEETTIJÄTEVEDET Puhdistamon kuvaus Käyttötarkkailun tulokset Puhdistamon teho ja kuormitus 5 4 ILMAPÄÄSTÖJEN TARKKAILU 5 Liitteet Liite 1 Prosessin ylijäämävesien tarkkailutulokset Liite 2 Saniteettijätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun tulokset v Liite 3 Ilmapäästömittaus, Nab Labs Oy:n raportti Pöyry Finland Oy Virpi Ervasti, Ins.AMK Mari Pekkala, DI,FM Pirkko Virta, FM Yhteystiedot Tutkijantie 2 A, Oulu PL 20, Oulu puh sähköposti
5 1 1 JOHDANTO Talvivaaran kaivoksen päästötarkkailu käsittää prosessin ylijäämävesien päästötarkkailun, saniteettijätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun sekä ilmapäästöjen tarkkailun. Kaivoksen tuotantotoiminta alkoi vuoden 2008 aikana. Prosessin ylijäämävesien johtaminen jälkikäsittelyyksiköille aloitettiin lokakuun alussa vuonna 2009, mutta johtaminen ei ollut yhtäjaksoista. Ilmapäästöjen tarkkailu aloitettiin myös vuoden 2009 lopulla. 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET 2.1 Taustatiedot Kaivoksen tehdasalueelta on johdettu vesiä vesistöön vuonna 2009 noin m 3. Vesistöön johdetusta vesimäärästä noin puolet on mennyt eteläisen ja puolet pohjoisen jälkikäsittelyyksikön kautta. Prosessin ylijäämävesistä on otettu näyte konsultin toimesta kerran viikossa niinä viikkoina kun vesiä on johdettu jälkikäsittely-yksiköille. Kipsisakka-altaasta ei ole suoraa purkua vesistöön, joten näyte on otettu loppuneutralointivedestä, joka johdetaan eteläiselle ja pohjoiselle jälkikäsittely-yksikölle. Vuonna 2009 prosessin ylijäämävedestä (Lone-ylite) otettiin näyte kuusi kertaa. Samanaikaisesti prosessin ylijäämäveden kanssa otettiin näytteet myös jälkikäsittely-yksiköiltä (Kärsälampi lähtevä ja Mourunpuro, Kortelammen eteläpuoli) vesistöön johdettavasta vedestä. Nämä näytteet otettiin seitsemän kertaa. Lone-ylite näytettä ei otettu , koska prosessi oli vaihdettu suljetuksi. Näytteet ovat kertanäytteitä. Tarkkailutulokset on esitetty liitteessä 1. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Kipsisakka-altaan ylivuotovedet on käsiteltävä siten, että jälkikäsittely-yksiköihin johdettavan jäteveden ph-arvo on 6 9,5 ja nikkelipitoisuus alle 0,5 mg/l, kuparipitoisuus alle 0,5 mg/l ja sinkkipitoisuus alle 1,5 mg/l ja kiintoaineen pitoisuus alle 10 mg/l laskettuna 30 johtamisvuorokauden virtaamapainotteisena liukuvana keskiarvona. Kiintoaineen raja-arvo on tavoitteellinen jälkikäsittely-yksiköihin johdettavalle jätevedelle. Jälkikäsittely-yksiköistä vesistöön johdettavan kiintoaineen hehkutusjäännöksen on oltava alle 10 mg/l johtamisvuorokausien neljännesvuosikeskiarvona laskettuna. Yksittäisen näytteen nikkeli- tai kuparipitoisuus ei saa olla yli 1,0 mg/l eikä sinkkipitoisuus yli 2,0 mg/l. 2.2 Tulokset Prosessin ylijäämävesissä (Lone-ylite) kaikki metallipitoisuudet olivat selvästi pienempiä kuin jälkikästtely-yksikölle johdettavalle vedelle annetut yksittäisen näytteen raja-arvot (taulukko 1). 30 johtamisvuorokauden virtaamapainotteisia liukuvia keskiarvoja ei voinut laskea, koska jätevesien johtaminen ei ole ollut jatkuvaa. Veden ph vaihteli lupamääräysten sallimissa rajoissa, välillä 6,6 8,3 (taulukko 1). Yksittäisissä näytteissä kiintoainepitoisuus vaihteli välillä mg/l (taulukko 1), kun tavoitteellinen raja-arvo on 10 mg/l laskettuna 30 johtamisvuorokauden virtaamapainotteisena liukuvana keskiarvona. Jälkikäsittely-yksiköiltä vesistöön johdettavan veden kiintoaineen hehkutusjäännös oli Kärsälammesta lähtevässä vedessä alle 10 mg/l yhtä näytettä lukuun ottamatta (taulukko 2). Mourunpurossa Kortelammen eteläpuolella lähtevän veden kiintoaineen hehkutusjäännös oli hieman korkeampi, 1,7 17 mg/l, keskimäärin 9,4 mg/l (taulukko 2). Suoraa vertailua raja-arvoon ei voi tehdä, koska johtamisvuorokausia ei ole ollut neljännesvuotta.
6 2 Taulukko 1 Prosessin ylijäämävesien (Lone-ylite) metalli- ja kiintoainepitoisuudet sekä ph v Raja-arvot ovat kipsisakka-altaan ylitevedelle lakskettuna 30 johtamisvuorokauden virtaamapainotteisena liukuvana keskiarvona ja metallien raja-arvot myös yksittäiselle näytteelle. Ottopvm Ni ylivuotovedet Zn ylivuotovedet raja-arvot yks. raja-arvot yks. µg/l 30 d näyte µg/l 30 d näyte , , keskiarvo Ottopvm Cu ylivuotovedet ph ylivuotovedet raja-arvot yks. raja-arvot 30 d µg/l 30 d näyte alaraja yläraja < ,1 6 9, <1, ,6 6 9, <1, ,0 6 9, <1, ,3 6 9, <1, ,0 6 9, ,2 6 9,5 keskiarvo , Ottopvm Kiintoaine ylivuotovedet raja-arvo mg/l 30 d keskiarvo Taulukko 2 Jälkikäsittely-yksiköiltä vesistöön johdettavan veden laatu v Raja-arvo johtamisvuorokausien neljännevuosikeskiarvona laskettuna. Kärsälampi Mourunpuro, Kortelammen lähtevä eteläpuoli Otto- kiintoaineen kiintoaineen pvm hehkutusjäännös hehkutusjäännös raja-arvo mg/l mg/l mg/l , * 1,6 2, , <0,01 6, <0, , , keskiarvo 2,6 9,4 10 * Lone-ylite näytettä ei otettu, koska prosessi oli vaihdettu suljetuksi
7 3 SANITEETTIJÄTEVEDET Puhdistamon kuvaus Tehtaalla, pääkonttorilla ja muissa tiloissa muodostuvat saniteettijätevedet käsitellään bioroottorilaitoksella. Puhdistetut jätevedet johdetaan Mourunpuroon. Saniteettijätevedenpuhdistamo rakennettiin ja otettiin käyttöön alkuvuodesta Jätevedenpuhdistamon prosessi on biologis-kemiallinen jälkisaostus, jossa biologinen osa on toteutettu bioroottorilla. Lupamääräysten mukaisesti puhdistamon tehon on oltava vuosikeskiarvona BOD 7 :n osalta vähintään 90 % ja kokonaisfosforin osalta vähintään 85 %. Tuotannon aikaisen ajan jätevesikuormituksen mitoitusarvot 400 työntekijän mukaan laskettuna ovat: Q kesk. 80 m 3 /d q mit 9 m 3 /h BOD 7 40 kg/d Kok.P 1,6 kg/d Mekaaninen käsittely käsittää välppäyksen ja hiekanerotuksen esiselkeytyksen. Laitos on varustettu ilmastetulla hiekanerotuksella, jossa on myös rasvanerotus. Bioroottorille tuleva BOD-kuormitus saa olla mitoituskuormitustilanteessa enintään 10 g/m 2. Huippukuormitustilanteessa on sallittu lyhytaikaisesti kaksinkertainen kuormitus. Kemiallinen saostusosa sijaitsee bioroottorin jälkeen ja se sisältää kemikaalin varastoinnin, annostuksen ja pikasekoituksen sekä flokkauksen. Saostuskemikaalina käytetään alumiinipohjaista PAX-18:a. Esi- ja jälkiselkeytyksestä erotettu liete johdetaan sakeuttamoon. Sakeuttamo on varustettu jatkuvatoimisella hämmenninkoneistolla. Rejektivesi palautetaan puhdistusprosessiin. Sakeutin on mitoitettu maksimikuiva-ainekuormalle 30 kg TS/m 2 d. Liete sakeutetaan puhdistamolla noin 5-prosenttiseksi, minkä jälkeen se kuljetetaan Sotkamon jätevedenpuhdistamolle kuivattavaksi ja kompostoitavaksi. Sakokaivolietettä Talvivaaran puhdistamolla ei vastaanoteta. 3.2 Käyttötarkkailun tulokset Saniteettijätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön maaliskuussa Puhdistamon toimintaa tarkkailtiin v ottamalla näytteet puhdistamolle tulevasta ja sieltä lähtevästä vedestä neljä kertaa vuodessa (huhti-, kesä-, syys- ja joulukuussa). Puhdistamolla syntyvä liete kuljetetaan märkälietteenä Sotkamon jätevedenpuhdistamolle, joten lietteen laatua ei tutkita Talvivaaran saniteettijätevedenpuhdistamolla. Kuvassa 1 on esitetty puhdistamon viikkovirtaamat vuodelta Jätevesiä on alkanut tulla puhdistamolle huhtikuusta 2008 lähtien. Vuonna 2009 puhdistamo on ollut toiminnassa normaalisti koko vuoden, vaikka kuvassa 1 kahden ensimmäisen viikon virtaamia ei ole. Vuoden 2009 maksimivirtaamat ajoittuivat tammikuulle ja joulukuulle, jolloin virtaamat ovat hieman ylittäneet puhdistamon mitoituksen (kuva 1).
8 m 3 /viikko mitoitus Q kesk 80 m 3 /d 9M m 3 /d viikko 0 Kuva 1 Talvivaaran saniteettijätevedenpuhdistamon viikkovirtaamat v Taulukossa 3 on esitetty jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailun tulokset vuodelta Puhdistamolla on käsitelty vuonna 2009 jätevettä yhteensä m 3, keskimäärin 29 m 3 /d. Ohituksia ei ole suoritettu. Jätevesimäärien suurin kuukausikeskiarvo on ollut joulukuussa 79 m 3 /d ja pienin kesäheinäkuussa 18 m 3 /d. Suurin vuorokausivirtaama on mitattu tammikuussa (260 m 3 /d) ja pienin heinäkuussa (5 m 3 /d). Puhdistamo on mitoitettu keskimääräiselle jätevesimäärälle 80 m 3 /d, joten keskimääräinen jätevesimäärä on ollut noin 40 % mitoitusvirtaamasta. Jätevesimäärät ovat kuitenkin vaihdelleet huomattavasti. Suurin mitattu vuorokautinen vesimäärä on ollut 3,2-kertainen mitoitusvesimäärään verrattuna. Saostuskemikaalina on käytetty polyalumiinikloridia (PAX-18) yhteensä noin kg/a, keskimäärin 370 g/m 3. Sotkamon puhdistamolle kuljetettiin lietettä yhteensä 240 m 3. Sähkönkulutusta ei ole raportoitu. Taulukko 3 Talvivaaran saniteettijätevedenpuhdistamon käyttötarkkailun yhteenveto vuodelta Kuukausi Jätevesimäärät PAX-18 Q MQ HQ NQ m 3 /kk m 3 /d m 3 /d m 3 /d kg/kk g/m 3 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yht
9 3.3 Puhdistamon teho ja kuormitus 5 Jätevedenpuhdistamon keskimääräinen teho ja kuormitus on esitetty taulukossa 4. Yksityiskohtaiset tarkkailutulokset ovat liitteenä 2. Puhdistamolle tuleva BOD 7 -kuormitus oli keskimäärin 8 kg/d ja fosforikuormitus keskimäärin 0,6 kg/d, joten kuormitukset alittivat puhdistamon mitoitusarvot. Tarkkailutulosten mukaan puhdistamo toimi hyvin vuonna Puhdistusteho oli BOD 7 :n suhteen keskimäärin 98 % ja kokonaisfosforin suhteen keskimäärin 99 %, eli puhdistamo täytti sille asetetut lupavaatimukset. Typen osalta puhdistusteho oli 76 % ja kiintoaineen osalta 98 %. Puhdistamolle tuleva orgaanisen aineen, fosforin ja typen kuormitus vastasi noin henkilön jätevesien kuormitusta. Puhdistamolle tuleva kiintoainekuormitus vastasi puolestaan noin 620 henkilön jätevesien kuormitusta. Puhdistamolle tuleva kuormitus on pienentynyt edellisvuoteen verrattuna orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta. Puhdistamolle tuleva kiintoaine kuormitus on puolestaan selvästi kasvanut. Vesistöön kohdistuva kuormitus on pienentynyt tai oli lähellä edellisvuoden tasoa orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta. Kiintoainekuormitus on puolestaan hieman kasvanut edellisvuodesta. Taulukko 4 Talvivaaran saniteettijätevedenpuhdistamon kuormitus ja puhdistusteho vuosina BOD 7 Vuosi Tuleva Lähtevä Teho Tuleva Lähtevä Teho kg/d avl kg/d avl % kg/d avl kg/d avl % , , , , , , Kok.N Kok.P Kiintoaine Vuosi Tuleva Lähtevä Teho Tuleva Lähtevä Teho kg/d avl kg/d avl % kg/d avl kg/d avl % , , , , AVL:n laskentaperusteet (g/as d): BOD 7 70, kok.p 3, kok.n 12, kiintoaine Tulosten tarkastelu Talvivaaran saniteettijätevedenpuhdistamo toimi vuonna 2009 lupaehtojen mukaisesti. Orgaanisen aineen ja fosforin puhdistustehon vaatimukset täyttyivät selvästi. Joulukuun alussa puhdistamolla oli häiriö, jolloin vuoro-operaattorit pumppasivat inhimillisen erehdyksen vuoksi muutamia kuutioita kalkkilietettä varastosäiliön varoaltaasta saniteettiviemäriverkkoon. 4 ILMAPÄÄSTÖJEN TARKKAILU Ensimmäinen ilmaan menevien päästöjen tarkkailu tehtiin joulukuussa 2009 Nab Labs Oy:n toimesta. Mittaus koski 10 MW:n POR -kattiloiden savukaasupäästömittausta. Typen oksidien pitoisuuksista kolme neljästä ylitti päästöraja-arvon. Mitatut hiukkaspitoisuudet alittivat päästöraja-arvon. Päästö-raja-arvojen ylityksistä johtuen uusintamittaukset tehdään kevään 2010 aikana. Tarkkailuraportti kokonaisuudessaan on liitteenä 3.
IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2011
IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU 2011 16WWE0275 16.4.2012 IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2011 JÄTEVEDENPUHDISTAMOT JA KALANKASVATUSLAITOKSET OSA 1: KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILU OSA 2: VESISTÖTARKKAILU
Iijoen alaosan yhteistarkkailu v Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset
Pöyry Finland Oy Elektroniikkatie 13 PL20, 90571 Oulu Puh. 010 3311 etunimi.sukunimi@poyry.com Iijoen alaosan yhteistarkkailu v. 2016 Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset Oheisena lähetämme velvoitetarkkailun
LAPUANJOEN YHTEIS- TARKKAILU VUOSIYHTEENVETO 2018
Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.3.2019 Viite 1533889 LAPUANJOEN YHTEIS- TARKKAILU VUOSIYHTEENVETO 2018 LAPUANJOEN YHTEISTARKKAILU VUOSIYHTEENVETO 2018 Päivämäärä 22.3.2019 Laatija
PORIN KAUPUNGIN LUOTSINMÄEN KESKUSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO
PORIN KAUPUNGIN LUOTSINMÄEN KESKUSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2018 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 VIEMÄRÖINTIALUE... 4 3 TULOKUORMITUS... 4 4 PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS... 5 4.1
INARIN KK:N JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 2017 KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU
INARIN LAPIN VESI OY INARIN KK:N JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 217 KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU EUROFINS AHMA OY Projektinro: 1584 INARIN LAPIN VESI OY INARIN KK:N JÄTEVEDENPUHDISTAMON
PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 2017
PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET VUODELTA 2017 Pyhäjoen yhteistarkkailu Käyttö- ja kuormitustarkkailun tulokset vuodelta 2017 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN