Source: http://docplayer.it/8962421-Documentazione-attestante-l-adeguatezza-dell-impianto-elettrico-e-dell-impianto-di-protezione-contro-i-fulmini.html
Timestamp: 2018-05-24 00:59:05+00:00
Document Index: 132823845

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 29', 'art. 29', 'art. 29', 'art. 336', 'art. 86', 'art. 2', 'art. 296', 'art. 5', 'arta 1', 'art. 4', 'art.8', 'art 62']

Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini - PDF
Download "Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini"
Lucrezia Filippa Pavone
1 Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini Giovanni Michele Sai La prevenzione delle esplosioni da polvere,
2 La è uno strumento necessario al datore di lavoro per: La valutazione del rischio Dimostrare di avere assolto gli obblighi di legge Predisporre le procedure di uso e manutenzione La verifica e l omologazione degli impianti elettrici Le verifiche ispettive degli organi di vigilanza
3 Documento di valutazione del rischio Documento sulla protezione contro le esplosioni Classificazione delle zone pericolose
4 Progetto dell impianto elettrico D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 art. 5 I luoghi con pericolo di esplosione rientrano tra gli ambienti soggetti a normativa specifica del CEI; pertanto, il progetto di nuovi impianti elettrici, delle loro trasformazioni e ampliamenti deve essere redatto da professionisti iscritti ad un albo professionale ai sensi del DM , n. 37.
5 Progetto dell impianto elettrico Guida CEI 0-2 Relazione tecnica, elaborati grafici. Descrizione processo e classificazione ambienti Misure di protezione contro i contatti diretti, indiretti Misure di protezione contro il sovraccarico e il corto circuito. Misure di protezione contro le sovratensioni Per gli ambienti a maggior rischio in caso d incendio e per i luoghi con rischio di esplosione: caratteristiche di sicurezza degli impianti Per le polveri: prescrizioni per gruppo (IIIA, IIIB, IIIC) e valori nominali di temperatura dei componenti Documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti. Provvedimenti contro l accumulo delle cariche elettrostatiche. Documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici
6 Dichiarazione di conformità D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Check list relativa alla La/le dichiarazioni dovranno comprendere l intero impianto. La dichiarazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti in particolare: Riferimento al progetto Rapporto sui risultati della verifica iniziale o verifica di conformità Relazione con le tipologie di materiali utilizzati che dovrà comprendere copia di tutte le certificazioni secondo la Direttiva 94/9/CE dei componenti installati in zone classificate ed eventuali manuali di uso e manutenzione. In mancanza della dichiarazione di conformità può essere prodotta una dichiarazione di rispondenza da parte di professionista. La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata solo per gli impianti eseguiti prima del 27/3/2008 (entrata in vigore del DM 37/08)..
7 Documento di valutazione rischio di fulminazione D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 80, 84 UNI EN CEI EN ,2,3,4 Si valuta il rischio di fulminazione della struttura (R), si confronta con il rischio tollerabile (Rt), Se: R < Rt la struttura è autoprotetta e non si devono prendere provvedimenti impiantistici Se: R > Rt bisogna intervenire al fine di ridurre il rischio al di sotto di Rt Prendendo provvedimenti ad esempio: LPS esterno (impianto parafulmine) LPS interno (SPD, scaricatori di sovratensione)
8 Revisione del documento di valutazione rischio di fulminazione D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 29 comma 3 CEI EN I calcoli eseguiti con le norme precedenti alla CEI EN dovranno essere rivisti con l adozione dei nuovi valori di Ng che vengono forniti sulla base delle coordinate geografiche della struttura in esame. L obbligatorietà dell aggiornamento della valutazione è segnalata dal D.lgs 81/08 all art. 29 comma 3 la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, omissis.. in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
9 Revisione del documento di valutazione rischio di fulminazione D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 29 comma 3 CEI EN La norma CEI EN ai fini della protezione contro il fulmine considera il pericolo di esplosione in presenza di Zona 0,1, 2 e 20, 21, 22. Il pericolo di esplosione può essere trascurato alle seguenti condizioni a) Il tempo di presenza della sostanza esplosiva è inferiore a 0,1 ore/anno b) Il volume dell atmosfera esplosiva è trascurabile secondo la EN e c) La zona non può essere colpita direttamente dal fulmine e sono impedite scariche pericolose nella zona stessa
10 Revisione del documento di valutazione rischio di fulminazione CEI EN Precisazione del CT 81 del CEI La condizione c) si ritiene soddisfatta se la zona pericolosa si trova all interno di strutture: protette con LPS in c.a. con ferri di armatura continui in c.a. gettato in opera con struttura portante metallica Purché gli organi di captazione naturale impediscano perforazioni o problemi di punto caldo nella zona e gli impianti interni alla zona, se presenti, siano protetti conto le sovratensioni al fine di evitare scariche pericolose. I valori della temperatura, in relazione agli spessori e al livello di protezione, da comparare con quella di accensione delle sostanze, sono riportati dalla Norma CEI EN
11 Denuncia di messa in servizio impianti installati prima del 23 gennaio 2002 (entrata in vigore del DPR 462/01) DPR 547/55 Check list relativa alla Il datore di lavoro era tenuto a denunciare i propri impianti quali: Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Impianto di messa a terra Installazioni elettriche in luoghi pericolosi Mediante modelli A, B, C.
13 Denuncia di messa in servizio impianti installati prima del 23 gennaio 2002 (entrata in vigore del DPR 462/01) Le attività molitorie erano soggette a denuncia degli impianti elettrici in luoghi pericolosi ai sensi del DPR 547/55 art. 336 poiché compresi nelle attività di cui alla tab. B del D.M. 22 dicembre N. d ordine Sostanze le cui polveri possono dar luogo ad incendio o ad esplosione Luoghi in cui vengono eseguite le sottonotate operazioni Indicazione a titolo esemplificativo di attività di produzione, utilizzazione, trasformazione 18 Altri cereali Pulitura a secco dei mulini: immagazzinamento nell interno dei silos Lavorazione dei cereali
14 Denuncia di messa in servizio: impianti di messa a terra dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 86 comma 1 DPR 462/01 art. 2 Denuncia a ASL/ARPA e INAIL con trasmissione della dichiarazione di conformità, il rilascio della dichiarazione di conformità e le verifiche iniziali equivalgono alla omologazione dell impianto
15 Denuncia di messa in servizio impianti in luoghi con pericolo di esplosione D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 296 DPR 462/01 art. 5 Guida CEI 0-14 Sono sottoposte a obbligo di denuncia le installazioni elettriche installate in zone 0,1 e 20, 21. Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità alle strutture delle ASL/ARPA territorialmente competenti. Per i luoghi con pericolo di esplosione l omologazione dell impianto è svolta da ASL/ARPA attraverso la prima verifica. In questi casi l effettuazione della verifica/omologazione, riguarderà l intero impianto del luogo con pericolo di esplosione e quindi anche quello relativo alle zone 2 e 22.
16 DPR 462/01 Richieste di omologazione nella Regione Piemonte 323 richieste di omologazione/verifica straordinaria 287 impianti distribuzione carburanti 12 impianti distribuzione gas (regolazione, decompressione) 2 centrali produzione energia elettrica alimentate a metano 2 impianti stoccaggio lavorazione cereali 3 industria chimica 9 impianti valorizzazione rifiuti biogas 2 industrie produzione vernici 1 industria gomma 1 deposito GPL 1 industria alimentare panificazione 1 industria tessile 1 industria produzione carta 1 istituto di ricerca
17 Verifiche periodiche Le verifiche periodiche comprendono sia le verifiche ispettive effettuate ai sensi del DPR 462/01 sia i controlli di manutenzione di cui al D,Lgs 81/08.
18 Verifiche periodiche ispettive D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 86, 296. DPR 462/01 art. 4 Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre a verifica Impianti di messa a terra Dispositivi contro le scariche atmosferiche Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione Ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali ad uso medico, in ambienti a maggior rischio in caso d incendio e in luoghi con pericolo di esplosione (zona 0,1 e 20, 21), per i quali la periodicità è biennale. Per l effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all ASL o all ARPA o a organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico.
19 Documentazione attestante la regolare manutenzione: Il registro dei controlli manutentivi 64, lettera e), Obbligo del DDL DM 37/08 art.8 comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 80 comma 4 (3bis), Predisporre procedure di uso e manutenzione 86 comma 1, Verifiche e controlli periodici 86 comma 3, Esito dei controlli a disposizione degli organi di vigilanza Pertinenti norme tecniche Norma CEI 64-8/6, guida CEI 64-14, impianti elettrici, Norma CEI EN , impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Norma CEI ,2,3,4 - Guida CEI 81-2 Impianti di protezione dai fulmini
20 Impianti elettrici Norma CEI 64-8/6 Cosa controllare e con quale frequenza? Si raccomanda che vengano effettuate verifiche periodiche dell impianto elettrico con intervalli minimi determinati dalle caratteristiche dell impianto, dal suo uso e dalle condizioni ambientali. L intervallo di tempo è stabilito in qualche caso da prescrizioni di carattere legislativo. L intervallo di tempo può essere per esempio di alcuni anni (esempio 5) con l eccezione dei casi in cui esiste un rischio maggiore: Luoghi con rischio di degrado, incendio, esplosione Luoghi ove coesistano impianti di bassa e alta tensione Luoghi ai quali abbia accesso il pubblico, Cantieri Sembra ragionevole osservare la frequenza quinquennale per gli ambienti ordinari e biennale per gli ambienti critici (maggior rischio in caso d incendio, rischio d esplosione).
21 Impianti elettrici Norma CEI 64-8/6 art 62.1 Cosa controllare Check list relativa alla Esame a vista Misura della resistenza di isolamento Prova di continuità dei conduttori di protezione Verifica coordinamento protezione contro i contatti indiretti
22 Impianti elettrici in luoghi con rischio di esplosione CEI EN Cosa controllare e con quale frequenza? Gli impianti elettrici nei luoghi pericolosi possiedono caratteristiche specifiche per renderli adatti a funzionare in tali atmosfere. E essenziale per motivi di sicurezza che, per tutta la durata della vita attiva di detti impianti, sia mantenuta l integrità di tali specifiche caratteristiche; esse richiedono pertanto una verifica iniziale ed anche regolari manutenzioni o continua supervisione da parte di personale esperto Ia norma CEI EN specifica i controlli periodici degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e prevede tre gradi di controlli: Controllo a vista Controllo ravvicinato Controllo dettagliato La periodicità dei controlli non deve superare tre anni, salvo casi particolari (su parere di un esperto), e comunque in conformità a quanto indicato dal fabbricante nelle istruzioni, l uso e la manutenzione. La norma fornisce delle tabelle, che possono essere utilizzate per stabilire il piano delle verifiche
23 Impianti elettrici in luoghi con rischio di esplosione CEI EN Tabella 4 - scheda di verifica per impianti Ex td
24 Impianti elettrici in luoghi con rischio di esplosione CEI EN Tabella 4 - scheda di verifica per impianti Ex td Check list relativa alla
25 Dispositivi contro le scariche atmosferiche Norma CEI EN Guida CEI 81-2 Check list relativa alla LPS: intervallo fra due verifiche successive Per gli LPS utilizzati in applicazioni su strutture con rischio di esplosione è opportuno che sia effettuato un esame a vista ogni 6 mesi, le situazioni critiche sono ad esempio la presenza di un numero elevato di persone, i centri di calcolo, impianti sensibili e quelle in cui il danno si può estendere alle strutture ed ambienti circostanti (come ad esempio emissioni tossiche, contaminazione, ecc..) e/o provocare l immediato pericolo per la vita umana. Oltre a quanto sopra esposto, è consigliabile che un LPS sia controllato quando è oggetto di una fulminazione e ogni qualvolta si verificano significative modifiche o riparazioni alla struttura protetta come, ad esempio, lavori e/o manutenzioni sulla copertura.
26 Dispositivi contro le scariche atmosferiche Norma CEI EN Guida CEI 81-2 Check list relativa alla SPD: intervallo fra due verifiche successive Dopo ogni fulminazione è opportuno effettuare un esame a vista dello stato degli SPD, a meno che non sia stato realizzato un sistema di segnalazione remota. Sugli impianti dove sono installati gli SPD, le situazioni critiche, sono quelle per le quali possono verificarsi guasti che determinano l immediato pericolo per la vita umana (Rischio R1).
28 CEI EN Principi generali Indica i principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture, impianti e persone. CEI EN Valutazione del rischio Si riferisce alla valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra, ed ha lo scopo di fornire la procedura per la determinazione di detto rischio. CEI EN Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone Definisce i requisiti per la protezione contro i fulmini contro i danni materiali e alle persone mediante un impianto di protezione. CEI EN Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture. Fornisce elementi sul progetto, l installazione, la manutenzione e la verifica delle misure di protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all impulso elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine. Guida tecnica CEI 81-2 Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini.
29 Dispositivi contro le scariche atmosferiche Guida CEI 81-2 Check list relativa alla La guida prevede delle periodicità di verifica delle misure di protezione contro gli impulsi elettromagnetici LEMP. La guida fornisce una lista di controllo per la compilazione del rapporto di verifica
30 Dispositivi contro le scariche atmosferiche Norma CEI EN Guida CEI 81-2 Check list relativa alla Strutture non dotate di LPS esterno Periodicità 60 mesi Caratteristiche del suolo e/o della pavimentazione Barriere, isolamento, cartelli ammonitori equipotezializzazione del suolo Misure antincendio acquisendo dichiarazioni e report di controllo