Source: http://docplayer.fi/5510452-Asennusohje-purus-lattiakaivot.html
Timestamp: 2018-11-15 15:39:49+00:00
Document Index: 24381752

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asennusohje Purus-lattiakaivot - PDF
Download "Asennusohje Purus-lattiakaivot"
Annikki Pauliina Salo
1 Purus-lattiakaivot Varmista, että toimialakohtaisia määräyksiä noudatetaan Lattiakaivon voi asentaa itse. Ota silloin yhteys vakuutusyhtiöön ja selvitä alan määräykset. Suosittelemme kuitenkin, että asennus annetaan valtuutetun LVIasentajan tehtäväksi. Remontointi Vanhat lattiakaivot on tavallisesti vaihdettava remontin yhteydessä. Ennen vuotta 99 valmistetut lattiakaivot eivät tavallisesti ole tyyppihyväksyttyjä, ja ne on sen vuoksi aina vaihdettava. Dokumentoi remontti tulevia tarpeita ajatellen. Kokoaminen Lattiakaivo on asennettava vakaasti korkeudelle, joka mahdollistaa tiiviskerroksen tiivistämiseen kaivoon tiiviskerroksen tasolla. Ennen kuin ryhdyt käsittelemään tiiviskerrosta, lue toimittajan asennusohjeet huolellisesti. Rakennusviraston rakennussääntöjen mukaan lattiakaivo on kiinnitettävä lujasti pohjaan niin, että viemärin, alustan, tiiviskerroksen ja lattiapinnoitteen välillä ei tapahdu liikettä. Lattiakaivo on asennettava vaakasuoraan, ja se saa olla enintään +/- mm kallellaan. Pidä suojakansi paikallaan viimeiseen lattiakäsittelyyn saakka. Vesilukkosovite on asennettava kaivoon asennuksen yhteydessä. Jos lattiakaivo sijoitetaan lähemmäs seinää, on lattiakaivo/tiiviskerrosyhdistelmän oltava toimialakohtaisten sääntöjen mukaan seinän lähelle hyväksyttävää mallia. Tutustu toimialakohtaisten järjestöjen verkkosivuihin.! Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Annettava valtuutetun LVI asentajan ehtäväksi. Lattiakaivon liitännässä lattian kallistuksen tulee olla vähintään :0 veden valumisen varmistamiseksi mutta enintään :0 liukastumisriskin välttämiseksi. Jatkuvan tuotekehittelymme johdosta pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden ominaisuuksiin. 8
2 Tarvikkeet Korotusrenkaat Erikoiskaivot Purus SAGA -laipan säätö Max Puruksella on laaja valikoima korotusrenkaita. Korotusrengas painetaan kaivoon, kunnes se napsahtaa paikalleen. Koskee muovisia korotusrenkaita. Ruostumattomat renkaat painetaan kiristysrengassarjan pohjaan. Tyyppihyväksytyt käytettäväksi Purus-lattiakaivojen kanssa. Massarengasliitäntä massalattiaan/hartsiin Massarengas soveltuu myös vanhempiin Purus-lattiakaivoihin. Purus-design-sihdit Purus-design-sihdit on valmistettu ruostumattomasta harjatusta teräksestä, ja saatavana on koot x mm ja 00x00 mm. Valittavana eri malleja. Tarkista, että lattiakaivon säädettävä yläosa on upotuksen alimmassa kohdassa. Upotuksen jälkeen yläosaa voidaan kohottaa enintään mm. Yläosaa voi myös kallistaa enintään. Kallistus tehdään säätöruuvin avulla. Purus SAGA -laipan säätö Puolikas poistoputki voidaan tarvittaessa lyhentää. Vastavirtakieleke RSK (lisätarvike) Purus Nood, yhdistetty vesilukko/mekaaninen hajulukko. Vesi sisään. Vesi sisään Korotusrengas on sisäänrakennettu, ja kaivon korkeutta voi muuttaa asteittain 99 9 mm:n välillä. Jos kaivoa pitää pystyä korottamaan upotuksen jälkeen, sen on oltava asennuksen yhteydessä alimmassa kohdassa. Jos kaivo asennetaan vanhoihin normaaliputkiin, käytetään tyyppihyväksyttyjä kumitiivisteitä tyyppiä Purus 96/7, RSK Lisätarvikkeena on saatavana vastavirtakieleke, joka asennetaan viemäriosaan ja joka pysäyttää vastavirran tehokkaasti. Purus FLEX -korkeudensäätö Ohje Purus FLEX -tuotteiden asentamisesta portaattomasti oikealle korkeudelle.. Vesi ulos. Vesi ulos Merkitse haluttu korkeus Vesilukko on osittain mekaaninen eli se pysyy kiinni silloin, kun vettä ei virtaa sen läpi. Suljettuna se estää viemäristä tulevan pahan hajun silloinkin, kun vesi on haihtunut pois. Kierrä yläosa irti Katkaise alaosan yläreunasta tarvittava määrä pois Paina kaksi osaa yhteen ja kierrä ne kiinni. Tarkista korkeus 9
3 Purus-lattiakaivot Valaminen betonipohjaan Kohta Kohta Valaminen pohjavalun yhteydenssä Lattiakaivo valetaan samaan aikaan pohjavalun yhteydessä. Kaivo liitetään viemäriin betonin päälle ja sidotaan kiinni raudoitukseen sidelangalla. Aukko Viemäriputkea varten leikataan noin 00x00 mm:n kokoinen aukko. Kun betoni on kovettunut, kaivo asetetaan aukkoon ja liitetään viemäriaukkoon. Täytä aukko betonilla. Kohta Asennnus pohjalle Purus-tuki Hakkaa tuen jalat kiinni ja käännä muttereita, kunnes se on halutulla korkeudella. Korkeus voi vaihdella noin 60 mm. Lisäholkin avulla 0 mm. Kaivo neulataan kiinni raudoitukseen niin, että se ei pääse liikkumaan valun alla. RSK 7. Purus-levy 00 Multi Purus-levy 00 Multin mukana seuraa asennusohje. Se on mukana myös tuoteluettelossa olevissa asennusohjeissa. Levy ei sovi ROT ja SAGA kaivoihin. Käytä levyä saadaksesi lattiakaivolle vakaan alustan. Levyn kallistus lattiakaivoa kohti on. 0
4 Purus-veitsi: reiän leikkaaminen muovimattoon tiiviskerrokseen! Lue huolellisesti tiiviskerroksen toimittajan asennusohje sekä toimialakohtaiset säännöt ennen tiiviskerroksen asentamista. Nosta veitsen jalka ylös. 6 Aseta veitsen jalka kaivoon ennen tiiviskerroksen levittämistä. Kuumenna muovimatto. HUOM! Kaivon tiivistettä ei kuumenneta. 7 Aseta muovimatto/kaivon tiiviste paikalleen ja paina niin, että jalan tappi leikkautuu läpi.! Veitsi on terävä. Aseta kiristysrengas paikalleen tekstipuoli ylöspäin ja paina alas sihti päälläpäin. i Kevyt painallus käsivarren mitalla vapauttaa veitsenpitimen ja terän. Vaihtaessasi terää vedä pidike kokonaan ylös. Varaterä: Stanly 90 tai Purus art. 8, varaterät Purus-veitseen kpl pakkaus. Aseta terän varsi tappiin ja lovea vetämällä koko kierros ympäri.
5 Purus-levy 00 Multi PURUS suosittelee Toimialakohtaisia sääntöjä on noudatettava Lattiakaivon voi asentaa itse. Ota silloin yhteys vakuutusyhtiöön ja selvitä toimialakohtaiset määräykset. Suosittelemme kuitenkin, että asennus annetaan valtuutetun LVI-asentajan tehtäväksi. Lisätietoja toimialakohtaisista asennusmääräyksistä: Kokoaminen Lattiakaivo on asennettava vakaasti korkeudelle, joka mahdollistaa tiiviskerroksen tiivistämiseen kaivoon tiiviskerroksen tasolla. Lattiakaivo on asennettava vaakasuoraan, ja se saa olla enintään +/- mm kallellaan. Pidä suojakansi paikallaan viimeiseen lattiakäsittelyyn saakka. Vesilukkosovite on asennettava kaivoon asennuksen yhteydessä. Lattiakaivon liitännässä lattian kallistuksen tulee olla vähintään :0 veden valumisen varmistamiseksi mutta enintään :0 liukastumisriskin välttämiseksi. Remontointi Vanhat lattiakaivot on tavallisesti vaihdettava remontin yhteydessä. Ennen vuotta 990 valmistetut lattiakaivot eivät tavallisesti ole tyyppihyväksyttyjä, ja ne on sen vuoksi aina vaihdettava. Dokumentoi remontti tulevia tarpeita ajatellen.
6 Purus-levy 00 Multi LATTIA-ALUSTA PURUS-LEVY 00 ankkuroidaan alustarakenteeseen puuruuveilla, esim. VVS-ruuveilla. PURUS LEVY 00 soveltuu suoraan cc 00 mm:n pohjaan ja puulle/ lastulevylle H= mm. Katso kuvaa. cc 600 mm:n korkeudella asetetaan soirot 00 mm:n korkeudelle. Välikappaleiden asennus Levy voidaan asentaan kolmella erilaisella välikappaleella, korkeus 0,6 ja mm. Jos käytät 0 mm:n välikappaletta, sijoita levy suoraan alustalle. Kiinnitä levy alustaan. Levy ruuvataan kiinni alustaan kolmella ruuvilla joka kulmasta. Ruuvien pitää olla ainakin 0 mm:n pituisia Peitetulpat Kun ruuvit on kiinnitetty, peitetulpat pannaan niiden päälle. Ne painetaan paikalleen ilman työvälineitä. Ne minimoivat tunkeutumisen muovimattoon tai tiiviskerrokseen. Käytä käsityökaluja! Korotusrengas Valitse korotusrengas kaivolle 0 tai 0. Aseta korotusrengas oikea puoli ylöspäin valitun kaivotyypin päälle. Muovinen lattiakaivo: rengas asetetaan alimmat urat ylöspäin. Ruostumaton lattiakaivo: rengas asetetaan ylimmät urat ylöspäin. Valurautakaivo: rengasta ei asenneta. 6 7 Asenna lukitusrengas Ruuvaa kaksi mukana seuraavaa ruuvia paikalleen. Lukitusrengas painetaan paikalleen, kun lattiakaivo on paikallaan. 8 Korotusrenkaan joka puolella on erikorkuisia uria erilaisia lattiakaivoja varten. Asenna kaivo Kytke viemärijärjestelmään. HUOM! Lastulevyä voi säätää sen mukaan, millä korkeudella muhvin reuna on viemäriputkesta lattiakaivon liitoksen kohdalla. 9 Lastulevyn asentaminen Mikäli lattiapäällyste (muovimatto) kiinnitetään suoraan lastulevylle ilman välikappaleita, jatka sivun 7 kohdasta kaksi! 0 9 Tasoitusmassa/ lattialevy + laatta Jos laattalattia tulee lastulevylle, mm:n välikappaleet helpottavat tasoitusmassan/ lattialaatan asentamista. mm:n välikappaleiden avulla lattiakaivon laippa päätyy tiiviskerroksen yläreunaan, eikä korotusrengasta tarvitse asentaa. Lattiapäällyste + tasoitusmassa sekä matala lämpökaapeli Jos tilaan tulee lattialämmitys ja tasoitusmassa matalan lämpökaapelin asentamista varten, levy asennetaan 6 mm:n välikappaleiden avulla, ja tasoitusmassaa tulee vähintään 6 mm lattiakaivon ympärille. Kiinnitä lämpömatto/kaapeli toimittajan asennusohjeiden mukaan ja levitä sen jälkeen tasoitusmassaa valmistajan ohjeiden mukaan.
7 NOOD-lukko Merkki Lukitusrengas ja välitapit ovat yhdessä toimitettaessa B NOOD-vesilukko painetaan lattiakaivoon. (B) Välitapit katkaistaan niin läheltä lukitusrenkaan sisäsädettä kuin mahdollista. Tältä näyttää lukitusrengas asennettuna lattiakaivoon ilman korotusta Jousipakkaus Lukitusrengas asennetaan painamalla yksi sivu alas Nood-vesilukko sijoitetaan niin, että merkki (pyöreä kiristysrenkaan reunan alle, joka sitten puristetaan syvennys) on suoraan jousisarjan alapuolella säteittäin yhteen, minkä jälkeen myös toinen puoli kiristysrenkaassa. painetaan alas kiristysrenkaan reunan alle. 6 6 Koko lukitusrengas on nyt kiristysrenkaan alla. Kun lattiakaivo asennetaan korotusrenkaalle, tarkista, Välitapit katkaistaan mahdollisimman läheltä että välitappien alapää (josta se on katkaistu) menee lukitusrenkaan sisäsädettä. Jos lattiakaivo asennetaan vesilukon yläreunan neljään tukireikään. ilman 6 korotusrengasta, välitappeja ei käytetä. 6 Jos lattiakaivo asennetaan korotusrenkaalle, välitappeja käytetään seuraavasti: FHP = lovi FHP = lovi FHP 0 = lovi FHP 00 = vain ohut osuus katkaistaan pois. HUOLTO-OHJE Lukitusrengas ja välitapit ovat yhdessä tuotetta toimitettaessa Tältä näyttää lukitusrengas asennettuna lattiakaivoon, jossa on korotusrengas. Nosta sihti ylös (tässä saattaa olla välttämätöntä käyttää pientä ruuviavainta tai vastaavaa) ja aseta se sivuun. Nosta vesilukon kahva - Nosta vesilukko ylös (kauan siten asennettu voi irrota huonosti) - Vedä jousitettu kuppi varovasti alaspäin. - Pidä kuppia avoimena kahdella sormella ja huuhdo samalla sen sisäpuoli puhtaalla vedellä. - Tarvittaessa voit käyttää myös pientä harjaa. - Kun vesilukko on puhdas, pane se takaisin paikalleen. - Voitele kumitiiviste esim. pienellä määrällä saippua ennen asentamista. - Paina vesilukkoa kunnolla. - Huuhdo ja puhdista samalla lattiakaivo. - Asenna kansi takaisin paikalleen.