Source: http://docplayer.fr/707898-Notice-d-installation-et-de-mise-en-service-stations-de-transfert-d-energie-dkcs-8-50.html
Timestamp: 2018-01-18 18:45:49+00:00
Document Index: 320671733

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Notice d'installation et de mise en service Stations de transfert d énergie : DKCS PDF
Download "Notice d'installation et de mise en service Stations de transfert d énergie : DKCS 8-50"
1 Notice d'installation et de mise en service Stations de transfert d énergie : DKCS 8-50
2 1 Généralités Réf DeD02 Version V03 Édition 2011/02 Sous réserve de modifications techniques! Imprimé en Allemagne Copyright by De Dietrich Thermique DeD02 V /02
3 1 Généralités Table des matières 1 Généralités Domaine d'application des instructions Description de produit Utilisation conforme à l'emploi prévu Consignes de sécurité Montage et installation [spécialiste] Mise en service [spécialiste] Séparateur d'air Rinçage et remplissage du circuit de stockage (ecs ou énergie) Rinçage et remplissage du circuit solaire (avec du fluide caloporteur) Rinçage de l'échangeur thermique Rinçage de la série de capteurs Rinçage et purge de l intégralité du circuit solaire Réglage du débit Vidange du circuit solaire Pièces de rechange [spécialiste] Circuit primaire / circuit solaire DKCS Circuit secondaire / circuit d eau sanitaire DKCS Données techniques Caractéristiques DKCS Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] Réglage de la langue du régulateur Réglage du nombre des ballons Description du système Paramètres / DeD02 V03 3
4 1 Généralités 1 Généralités 1.1 Domaine d'application des instructions Cette notice décrit l installation, la mise en service, les fonctions et l utilisation des stations transfert DKCS. Pour les autres composants de l'installation solaire comme les capteurs, les ballons de stockage, les vases d'expansion et les régulateurs, veuillez vous reporter aux manuels d utilisation des fabricants respectifs. Les chapitres avec la désignation [Expert] sont destinés exclusivement au personnel qualifié. 1.2 Description de produit La station DKCS est un groupe de robinetterie assemblé dont l'étanchéité a été contrôlée. Elle est conçue pour la transmission de la chaleur du circuit primaire ou circuit solaire au circuit secondaire ou circuit d'eau chaude sanitaire. Elle contient un régulateur préréglé ainsi que les robinetteries et les organes de sécurité suivantes nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble solaire : Vannes à sphère avec thermomètres intégrés dans le circuit solaire (départ et retour) Clapet anti-thermosiphon sur le circuit solaire (sortie) Soupapes de sécurité pour éviter des surpressions inadmissibles Manomètre pour afficher la pression du système dans le circuit solaire Vannes de rinçage et de remplissage pour rincer, remplir ou vidanger l'installation solaire Dispositifs de purge pour faciliter la purge du circuit solaire et du circuit d'eau chaude sanitaire dans la station échangeur. Débitmètre (FlowCheck) pour l'affichage du débit sur le circuit solaire Calorimètre sur le circuit d'eau chaude sanitaire Airstop (purgeur) pour le dégazage permanent du fluide solaire Le vase d'expansion nécessaire au fonctionnement ne fait pas partie de cette station échangeur et doit être commandé séparément. Les électrovannes pour le fonctionnement à deux ballons ou le chargement stratifié ne font pas partie de cette station échangeur et doivent être commandées séparément. Les matériaux d'emballage sont composés des matières recyclables DeD02 V /02
5 1 Généralités 1.3 Utilisation conforme à l'emploi prévu La DKCS doit être utilisée dans des installations solaires thermiques uniquement comme station de transfert entre le circuit solaire et le circuit d'eau sanitaire en prenant en considération les limites techniques indiquées dans ces instructions. Toute utilisation non-conforme entraînera une exclusion de garantie. DKCS Régulation N art. Échangeur de chaleur Débit (maximum) Surface de capteur (maximum) 8-50 DeltaSol E 30 plaques 15 l/m²h 50 m² Fig. 1 : Schéma hydraulique de la station échangeur solaire 2011/ DeD02 V03 5
6 2 Consignes de sécurité 2 Consignes de sécurité L installation et la mise en service ainsi que le branchement des composants nécessitent des connaissances techniques spécialisées, dans les domaines technique sanitaire, de chauffage et de climatisation, ou par un métier supposant des connaissances comparables [spécialiste]. Les éléments suivants doivent être respectés lors de l installation et de la mise en service : respect des prescriptions régionales et nationales (normes, DTU) consignes relatives à la prévention des accidents et au code de travail instructions et consignes de sécurité de la présente notice Danger : Risque d ébouillantage en raison du dégagement de vapeur! Risque d ébouillantage au niveau des soupapes de sécurité lors de la mise en marche. Lors de l installation, veuillez vérifier si les réglementations locales imposent le raccordement d'une conduite de décharge au groupe de sécurité. Pour ce faire, respecter le mode d'emploi des soupapes de sécurité. Danger : risque de dommages corporels et matériels dus à des surpressions! En fermant les deux vannes à sphère vous séparez le groupe de sécurité de l'échangeur de chaleur. L'échauffement du ballon mène aux pressions élevées qui pourraient résulter en dommages corporels ou matériels! Attention : Dommages matériels causés par les températures élevées! Étant donné que le caloporteur peut être très chaud à proximité des capteurs, le groupe de robinetterie doit être installé à une distance suffisante du champ de capteurs. La protection du vase d expansion peut nécessiter la mise en place d un réservoir intermédiaire. Attention : Dommages matériels causés par les huiles minérales! Éviter impérativement que les éléments d étanchéité en EPDM de la station entrent en contact avec des substances contenant des huiles minérales. Les produits contenant des huiles minérales causent des dommages graves et durables au matériau, qui perd alors ses propriétés d étanchéité DeD02 V /02
7 3 Montage et installation [spécialiste] 3 Montage et installation [spécialiste] Le lieu de montage doit être sec, le support solide et protégé contre le gel. En outre, en cours de fonctionnement, les équipements de régulation et de sécurité doivent être accessibles à tout moment! La conduite de décharge du groupe de sécurité doit être dirigée vers des réservoirs de collecte résistants à la chaleur et de taille appropriée. Ceci évite toute évacuation incontrôlée dans l environnement lors de décharges accidentelles! 1. Reporter les points de fixation du schéma sur la surface de montage plane (mur, support). 2. Percer les trous au diamètre des chevilles. 3. Retirer la moitié avant de l isolation et fixer la station de transfert sur le mur au moyen des chevilles et des vis fournies ou des boulons de même diamètre. 4. Raccorder la station de transfert d énergie à l installation : [1] Entrée solaire (retour capteur chaud) [2] Sortie solaire (froid) [3] Entrée ballon (chaud) [4] Sortie ballon (froid) Les raccords du circuit primaire sont réalisés avec un filetage intérieur de ¾". Les raccords du circuit secondaire sont réalisés avec un filetage extérieur de 1". Pour assurer une purge continue, nous vous conseillons d installer le séparateur d'air livré avec la station à l entrée du circuit solaire. 2011/ DeD02 V03 7
8 3 Montage et installation [spécialiste] 5. Raccorder le vase d expansion à la soupape de sécurité. Remarque : Le vase d'expansion ne doit pas être raccordé pendant les opérations de rinçage et de remplissage, afin d éviter la pénétration de toute particule d impureté. 6. Régler la précharge du vase d expansion suivant l installation et selon le mode d'emploi livré avec le vase d expansion! Vase non inclus dans la livraison! 7. Raccordez les sondes de température au régulateur suivant le plan de connexion à la page 23. Ne branchez la fiche secteur du régulateur qu'après avoir terminé l'installation! Ainsi, vous éviterez une mise en marche involontaire des pompes. S9 - à fournir par le client S3, S10 - pour la calorimétrie DeD02 V /02
9 4 Mise en service [spécialiste] 4 Mise en service [spécialiste] Respecter les consignes de sécurité ci-dessous lors de la mise en service de la station : Consignes relatives à l ordre des opérations pour la mise en service Procéder successivement aux opérations suivantes pour le rinçage et le remplissage de l'installation: 1. Rincer et remplir la distribution ecs 2. Rincer et remplir le circuit secondaire s'il y a lieu (hors échangeur) 3. Remplir l échangeur coté secondaire 4. Rincer et remplir le circuit capteur avec du fluide caloporteur (hors échangeur) 5. Remplir l'échangeur coté solaire De cette manière, aucune particule d impureté ne peut pénétrer dans l échangeur thermique lors du rinçage et l énergie éventuellement emmagasinée peut être transférée. Attention : Risque de brûlure et d ébouillantage! La robinetterie peut atteindre une température supérieure à 100 C en raison du caloporteur. C est la raison pour laquelle l installation ne doit pas être rincée ou remplie si les capteurs sont chauds (fort ensoleillement). Si la pression est trop importante dans l'installation, des fuites de caloporteur chaud peuvent se produire au niveau des soupapes de sécurité! Lors de la purge, le caloporteur peut s échapper sous forme de vapeur et provoquer des ébouillantages! Attention : Risque de gel! Souvent, après un rinçage, les installations solaires ne peuvent être entièrement vidées. Par conséquent, en cas de rinçage à l eau, des dommages causés ultérieurement par le gel sont possibles. C est la raison pour laquelle le circuit solaire ne doit être rincé et rempli qu avec le caloporteur qui sera ensuite utilisé. Comme caloporteur, utiliser un mélange eau-propylène glycol adapté aux températures du lieu d'installation. 2011/ DeD02 V03 9
10 4 Mise en service [spécialiste] 4.1 Séparateur d'air Le séparateur d'air avec soupape de purge manuelle sert à la purge de l'installation. Pour garantir une purge complète du circuit solaire, la vitesse d'écoulement dans le départ doit s'élever à au moins 0,3 m/s. Diamètre du tube [mm] Débit volumique à 0,3 m/s extérieur intérieur l/h l/min ~ 143 ~ 2, ~ 217 ~ 3, ~ 339 ~ 5,7 L'air séparé du fluide solaire est collecté dans la zone supérieure du séparateur d'air et peut être évacué, si nécessaire, au niveau du bouchon de purge. Danger : risque de brûlure en cas d'évacuation de vapeur! La température du fluide sortant peut être supérieure à 100 C et peut causer des brûlures. Remarque : purge de l'installation solaire après la mise en service Purgez l installation solaire d abord une fois par jour, puis une fois par semaine ou par mois, en fonction de la quantité d air séparée. Ainsi vous assurez un fonctionnement optimal de l'installation solaire. Après la purge, contrôlez la pression de l installation et augmentez-la, le cas échéant, à la pression de service prescrite DeD02 V /02
11 4 Mise en service [spécialiste] 4.2 Rinçage et remplissage du circuit de stockage (ecs ou énergie) Le circuit de stockage est rempli par la robinetterie au niveau du ballon. Pour éviter la pénétration de toute particule d impureté dans l échangeur thermique, il convient de fermer les robinets à boisseau sphérique de la station et de procéder à un rinçage des particules d impuretés avant la première mise en service du ballon. 1. Ouvrir les vannes à piston [3 4]. 2. Remplir le circuit de stockage par la robinetterie au niveau du ballon. 3. Pendant le remplissage, procéder à une purge au niveau du robinet KFE (de remplissage et de vidange combinés) [5]. Fermer les bouchons du robinet KFE au moment opportun et veiller à éviter tout contact des composants électriques avec de l eau. 4. Assurer une purge de la station en cours de fonctionnement au niveau du robinet KFE [5], afin de supprimer les inclusions d air encore éventuellement présentes dans le circuit de stockage. 2011/ DeD02 V03 11
12 4 Mise en service [spécialiste] 4.3 Rinçage et remplissage du circuit solaire (avec du fluide caloporteur) La robinetterie requise pour le rinçage et le remplissage est intégrée dans la station de transfert d énergie. Veiller à éviter toute pénétration des particules d impuretés résiduelles du système solaire dans l échangeur thermique ainsi que dans le vase d expansion suite au rinçage. Pour ce faire, n utiliser que des stations de rinçage et de remplissage munies des filtres fins appropriés. Rinçage de l'échangeur thermique 1. Débrancher le vase d expansion de l installation solaire. Ainsi, il est possible d éviter toute pénétration par rinçage des particules d impuretés résiduelles des conduites dans le vase d'expansion. 2. Ouvrir le robinet à boisseau sphérique à la sortie [6] (0, cf. page 14). 3. Tourner le connecteur [8] du débitmètre de telle sorte que l encoche se trouve à la verticale. Ainsi, le débitmètre peut être rincé dans le sens contraire au sens d écoulement. 4. Fermer le robinet à boisseau sphérique [7] à l entrée (90, cf. page 14). 5. Raccorder la station de rinçage et de remplissage: - Tuyau de refoulement au niveau du robinet de remplissage [9] - Tuyau de rinçage au niveau du robinet de vidange [10] 6. Ouvrir les robinets de remplissage et de vidange [9 10] et mettre en service la station de rinçage et de remplissage. 7. Rincer l échangeur thermique jusqu'à ce que le fluide solaire s écoule sans former de bulles. 8. Éteindre la station de remplissage et fermer les robinets de remplissage et de vidange [9 10] DeD02 V /02
13 4 Mise en service [spécialiste] Rinçage de la série de capteurs La station de remplissage reste branchée comme décrit dans la section Rinçage de l'échangeur thermique - Tuyau de refoulement au niveau du robinet de remplissage [9] - Tuyau de rinçage au niveau du robinet de vidange [10] 1. Fermer le robinet à boisseau sphérique à la sortie [6] (90, cf. page 14), de telle sorte que le caloporteur puisse être pompé dans la série de capteurs. 2. Ouvrir le robinet à boisseau sphérique à l entrée [7] (0, cf. page 14), de telle sorte que le caloporteur puisse s écouler de la série de capteurs vers la station de remplissage. 3. Mettre en service la station de rinçage et de remplissage et rincer la série de capteurs jusqu à ce que le caloporteur s écoule sans former de bulles. Rinçage et purge de l intégralité du circuit solaire 4. Ouvrir le robinet à boisseau sphérique à la sortie [6] (0, cf. page 14). 5. Fermer le robinet de vidange [10] pendant que la pompe de remplissage fonctionne et augmenter la pression de l installation à env. 5 bar. La pression de l installation peut être relevée sur le manomètre. 6. Fermer le robinet de remplissage [9] et éteindre la pompe de la station de rinçage et de remplissage. 7. Vérifier sur le manomètre si la pression de l installation baisse et corriger les éventuels défauts d'étanchéité constatés. 2011/ DeD02 V03 13
14 4 Mise en service [spécialiste] 0 8. Au niveau du robinet de vidange [10], réduire la pression à la pression spécifique de l installation. Clapet antithermosiphon en service, Passage uniquement dans le sens du flux. 9. Raccorder le vase d'expansion au circuit solaire et régler la pression de service de l installation solaire au moyen de la station de rinçage et de remplissage (cf. mode d emploi du vase d expansion). 10. Fermer les robinets de remplissage et de vidange [9 10] Placer les clapets antithermosiphons en position de service ; pour ce faire, tourner les robinets à boisseau sphérique [6 7] sur Raccorder le régulateur au secteur. Régler manuellement la pompe du circuit solaire (P1 sur le relais 1) sur ON à l aide du mode d'emploi du régulateur. Clapet antithermosiphon hors service, Passage dans les deux sens. 13. Laisser fonctionner la pompe du circuit solaire à la vitesse maximale pendant au moins 15 minutes Si nécessaire, élever à nouveau la pression de l installation jusqu à atteindre la pression de service. 15. Enlever les tuyaux de la station de rinçage et de remplissage et visser les bouchons obturateur sur les robinets de rinçage et de vidange. Robinet à boisseau sphérique fermé, Pas d écoulement DeD02 V /02
15 4 Mise en service [spécialiste] 4.4 Réglage du débit Respecter les consignes du fabricant des capteurs pour régler convenablement le débit! 1. Activer les pompes en mode manuel au niveau du régulateur. 2. Régler la vitesse (I à III) de la pompe du circuit solaire de telle sorte que le débit requis soit atteint. Le débit actuel peut être relevé sur le débitmètre. Remarque : Pour garantir un fonctionnement parfait de l appareil de mesure, l installation doit avoir été rincée et être débarrassée de toute inclusion d air et de tout corps étranger. Graduation de gauche : 1-13 l/min Bord de lecture = bord supérieur de la turbine Exemple : env. 10 l/min Graduation de droite : l/min Bord de lecture = bord inférieur de la turbine 3. Activer les relais en mode automatique au niveau du régulateur. 4. Poser la coque isolante avant de la station solaire. 2011/ DeD02 V03 15
16 4 Mise en service [spécialiste] 4.5 Vidange du circuit solaire 1. Arrêtez le régulateur et prenez des mesures interdisant le remise sous tension. 2. Ouvrir le clapet anti-thermosiphon au niveau du robinet à boisseau sphérique à l entrée [7] ; pour ce faire, tourner ce dernier sur Raccorder un tuyau résistant à la chaleur au robinet de vidange [11]. Veillez à ce que le caloporteur soit collecté dans un réservoir résistant à la chaleur. Danger : Risque d ébouillantage en raison du caloporteur chaud! Le caloporteur qui s écoule peut être très chaud. Positionner le réservoir de collecte de manière à ne générer aucun risque pour les personnes aux alentours lors de la vidange. 4. Ouvrir le robinet de vidange [11] de la station. 5. Ouvrir les équipements de purge éventuellement disponibles au point le plus haut de l installation solaire. 6. Éliminer le caloporteur en respectant les prescriptions locales DeD02 V /02
17 5 Pièces de rechange [spécialiste] 5 Pièces de rechange [spécialiste] 5.1 Circuit primaire / circuit solaire DKCS 8-50 Rouge Bleu 2011/ DeD02 V03 17
18 5 Pièces de rechange [spécialiste] 5.2 Circuit secondaire / circuit d eau sanitaire DKCS 8-50 Raccord circuit secondaire (haut) Raccord circuit secondaire (bas) Rouge Bleu DeD02 V /02
19 6 Données techniques 6 Données techniques Dimensions : Hauteur (totale) : 960 mm Largeur (avec isolation) : Profondeur (avec isolation) : Entraxe, circuit primaire : Entraxe, circuit secondaire : 561 mm 255 mm 180 mm 90 mm Raccords pour tubes, circuit primaire : filetage intérieur ¾" Raccords pour tubes, circuit secondaire : fletage extérieur 1", à joint plat Raccord pour vase d'expansion : filetage extérieur ¾", à joint plat Sortie soupape de sécurité : filetage intérieur ¾" Données de fonctionnement : Pression max. admissible : 6 bars Température de service max. : 110 C Pourcentage max. de glycol de propylène : 50 % Équipement : Soupape de sécurité, circuit primaire : Soupape de sécurité, circuit secondaire : 6 bars 10 bars Manomètre, circuit primaire : Clapet anti-thermosiphon : 0-6 bars Thermomètres à cadran : C FlowCheck : Pression d'ouverture 200 mm CE, possibilité de blocage 1-20 l/min Matériaux : Robinetteries : Boîtier : laiton Échangeur de chaleur à plaques (40/50 plaques) : Plaques : acier inoxydable Lot : cuivre (99,99 %) Tubes : Acier inoxydable Joints, anneaux toriques : EPDM / Viton Joints, joints plats : AFM 34, sans amiante Isolation : EPP, λ = 0,041 W/(m K) 2011/ DeD02 V03 19
20 6 Données techniques 6.1 Caractéristiques DKCS 8-50 Pression [m CE] Pression [kpa] Débit [l/h] DeD02 V /02
21 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] Le régulateur de la station transfert est déjà préréglé. Si vous réglez un autre système au régulateur, tous les réglages sont écrasés et la station transfert ne fonctionne plus optimalement. Pour cette raison, le réglage du système doit être effectué uniquement par du personnel qualifié! Les informations suivantes ne remplacent pas le manuel opératoire du régulateur mais le complètent par les paramètres de fonctionnement spéciaux de la station échangeur. 7.1 Réglage de la langue du régulateur Touche 1 : Touche 2 : Touche 3 : Défiler vers l'avant Augmenter les valeurs de réglage Défiler vers l'arrière Réduire les valeurs de réglage Valider Ci-après, vous trouverez une description du réglage de la langue du régulateur : Sélectionnez "Expert" dans le menu principal. Sélectionnez "Langue" dans le point de menu "Expert". Sélectionnez et enregistrez la langue souhaitée. Retournez au menu principal. Sélectionnez "Code utilisateur" dans le menu principal. Validez le code "0000". Ainsi, vous supprimez le point de menu "Expert". Pour retourner au point de menu "Expert", entrez le code "0262" dans "Code utilisateur" et validez-le. Après que vous avez réglé la langue du régulateur, vous pouvez contrôler les réglages du système ou régler un autre système. 2011/ DeD02 V03 21
22 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] 7.2 Réglage du nombre des ballons Le régulateur est conçu (après le réglage respectif) pour un système à un champ de capteur et jusqu'à quatre ballons. Réglez le nombre des ballons (1, 2, 3, ou 4) en activant les ballons en plus (réglage de base : 1 ballon). En cas de deux ballons, le régulateur actionne une vanne trois voies supplémentaire (R2), en cas de trois ballons, il actionne deux vannes (R2, R4) et en cas de quatre ballons, il actionne trois vannes (R2, R4 et R5). 7.3 Description du système Le régulateur compare la température du capteur (S1) avec la température du ballon (S2, réglage de base). Selon le réglage de la priorité ballon, il est possible qu'une autre sonde est la sonde de référence. Si la différence de température (S1-S2) est plus grande que la différence de température de mise en service Ton, la pompe solaire / primaire (P1) est activée. La chaleur des capteurs est transportée à la station échangeur. En même temps la différence de température entre S3 (température dans l'échangeur de chaleur) et S2 (température du ballon prioritaire, réglage de base) est mesurée. Si la différence de température dépasse la valeur réglée Tech on, la pompe secondaire (P2) est activée. Les ballons sont chargés selon l'ordre de priorité. Actionnées par les sorties relais R2, R4 et R5, les vannes à trois voies servent à commuter entre les ballons. Le ballon peut être échauffé jusqu'à la température maximale réglée Trés max 1-4. Si une température inférieure à 2 C est mesurée à l'échangeur (S3), la pompe secondaire (P2) est activée (par le contact R7-A à L ). Elle reste en marche jusqu'à ce que l'échangeur de chaleur (S3) a atteint une température de 6 C, pour éviter la congélation dans l'échangeur de chaleur. La calorimétrie du circuit secondaire est réalisée par les sondes de température S3 et S10 ainsi que par le volumètre. En outre, le régulateur offre deux postes libres (S7, S8) pour des sondes de température additionnelles. Si la sonde capteur (S1) est remplacée par une sonde d'irradiation, la pompe (P1) solaire est activée de l'irradiation. La différence de température avec le ballon (S2) se fera dans ce cas entre S3 et S2 pour activer la pompe (P2) secondaire. La sonde S1 dans le capteur doit restée en place avec la sonde d'irradiation DeD02 V /02
23 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] 2011/ DeD02 V03 23
24 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] Assignation des relais Sortie Désignation Remarque R1 P1 Pompe du circuit solaire à variateur de vitesse R2 V 3-V rés1 Vanne 3 voies ballon 1 R3 P2 Pompe du circuit secondaire à variateur de vitesse R4 V 3-V rés2 Vanne de commutation ballon 2 R5 V 3-V rés3 Vanne de commutation ballon 3 R5 R6 R7-R "Entrée" de R3 - régulation de vitesse pompe secondaire R7-M "Sortie" - pompe secondaire R7-A "Entrée" de L` - fonction antigel pompe secondaire Assignation des sondes Entrée Désignation Remarque S1 Tcapt Capteur S2 Trés Ballon 1, en bas S3 T-ET Départ solaire dans l'échangeur de chaleur/secondaire S4 Trés2en bas Ballon 2, en bas S5 Trés3en bas Ballon 3, en bas S6 Trés4en bas Ballon 4, en bas S7 Poste libre pour une sonde Pt1000 S8 Poste libre pour une sonde Pt1000 CS10 S9 S10 S10 Retour du circuit tampon V40 Vol. V40 Volumètre DeD02 V /02
25 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] 7.4 Paramètres Menu principal \ Solaire \ Options Désignation Réglage en usine par Resol Réglage usine DKCS Remarque Schéma 0000 Système 1 1 Sélection du nombre des ballons Type hydr. 1 correspond à la commutation entre les ballons par vannes Bypass Non Permet de bypasser l'échangeur Echang.ext. Non Oui Refroid Capt. tub. Refroid.cap. Ext. refroid Antigel Non Non Non Non Non Tsouh. Oui Non Relais par. CS-Bypass Sup.cha.app. Non Non Non Rés.2 on Oui oui / non Rés.3 on Oui oui / non Rés.4 on Oui oui / non Option échangeur de chaleur externe est activée (sortie du relais 3) P2 Fonction antigel à activer et S9 à raccorder si sonde d'irradiation raccordée Menu principal \ Solaire \ Valeurs de réglage Désignation Trésmax 95 Trés2max 95 Trés3max 95 Trés4max 95 Réglage en usine par Resol Ton 5,0 9,5 Toff 3,0 6,0 Réglage usine DKCS Remarque Réglez ici la température de ballon de stockage maximale, pour les ballons ECS la température ne devrait pas dépasser 60 C (risque d'entartrag élevé) Réglez ici la différence de température de mise en marche capteur - ballon 1 (pour la pompe primaire) Réglez ici la différence de température d'arrêt capteur - ballon 1 (pour la pompe primaire) 2011/ DeD02 V03 25
26 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] Tcon 10,0 20,0 T2on 5,0 9,5 T2off 3,0 6,0 T2con 10,0 20,0 T3on 5,0 9,5 T3off 3,0 6,0 T3con 10,0 20,0 T4on 5,0 9,5 T4off 3,0 6,0 T4con 10,0 20,0 Tech.on 5,0 6,5 Réglez ici la différence de température consigne souhaitée pour capteur - ballon de stockage 1. Dès que la différence de température réglée est atteinte, la vitesse de rotation est augmentée de 10%. Réglez ici la différence de température de mise en marche capteur - ballon 2 (pour la pompe primaire) Réglez ici la différence de température d'arrêt capteur - ballon 2 (pour la pompe primaire) Réglez ici la différence de température consigne souhaitée pour capteur - ballon de stockage 2. Dès que la différence de température réglée est atteinte, la vitesse de rotation est augmentée de 10%. Réglez ici la différence de température de mise en marche capteur - ballon 3 (pour la pompe primaire) Réglez ici la différence de température d'arrêt capteur - ballon 3 (pour la pompe primaire) Réglez ici la différence de température consigne souhaitée pour capteur - ballon de stockage 3. Dès que la différence de température réglée est atteinte, la vitesse de rotation est augmentée de 10%. Réglez ici la différence de température de mise en marche capteur - ballon 4 (pour la pompe primaire) Réglez ici la différence de température d'arrêt capteur - ballon 4 (pour la pompe primaire) Réglez ici la différence de température consigne souhaitée pour capteur - ballon de stockage 4. Dès que la différence de température réglée est atteinte, la vitesse de rotation est augmentée de 10%. Réglez ici la différence de température de mise en marche échangeur de chaleur externe - ballon à charger actuellement (pour la pompe secondaire) DeD02 V /02
27 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] ET- Toff Tcap.arr. 3,0 130 Réglez ici la différence de température arrêt échangeur de chaleur externe - ballon à charger actuellement (pour la pompe secondaire). Si l'arrêt d'urgence du capteur ne doit pas être activé, régler cette valeur sur 200 C Menu principal \ Solaire \ Expert Désignation Réglage en usine par Resol Tcaptmin C T-résmax 2,0 T-rés2max 2,0 T-rés3max 2,0 T-rés4max 2,0 Réglage usine DKCS Remarque Ici, une température minimale peut être réglée pour le capteur. Ici, l'hystérésis de la limitation de température maximale du ballon de stockage correspondant peut être modifiée T-arrêt t-charge T-cap Sonde Echang.ext. Régulation Type Augment. Kpi Tn 2 min 15 min 2 K 3 Augment Réglez ici la sonde de reférence pour la régulation par différence du circuit secondaire (échangeur externe). Solaire \ Expert \ Régulation Contactez DeDietrich Pro avant d'effectuer plus de réglage! 2011/ DeD02 V03 27
28 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] Régulation ÉCH Type Augment. Kpi Tn Augment Solaire \ Expert \ Régulation ECH Contactez DeDietrich Pro avant d'effectuer plus de réglage! Menu principal \ Installation \ Options Désignation Réglage en usine par Resol Therm. 9 Non Oui Therm. 10 -Fct9 Horaire 5 Non Non Non Modifié pour DKCS Remarque Fonction antigel pour l'échangeur de chaleur, la pompe secondaire est mise en service à performance 100% par le relais 7 (R7-A). Menu principal \ Installation \ Expert Désignation Réglage en usine par Resol Son Th Modifié pour DKCS Remarque S9 doit être raccordé et mis en place dans le doigt de gant de la station si la fonction antigel est activée Menu principal \ Installation \ Valeurs de réglage Désignation Réglage en usine par Resol Modifié pour DKCS Remarque Date 01/01/2006 Réglez ici la date actuelle Heure Réglez ici l'heure actuelle Th9on 40,0 2,0 Th9off 45,0 6,0 Température de mise en service pour la pompe secondaire P2 (fonction antigel échangeur) Température d'arrêt pour la pompe secondaire P2 (fonction antigel échangeur) DeD02 V /02
29 7 Configuration du régulateur DeltaSol E [Expert] Menu principal \ Calorimètre \ Options Désignation Réglage en usine par Resol Modifié pour DKCS Remarque Calorimètre Non Oui Activer la calorimétrie Cal module Non Module de calorimétrie raccordé en option au VBus Menu principal \ Calorimètre \ WMZ1 \ Expert Désignation Réglage en usine par Resol Son. aller 9 3 Son. retour 10 Type antigel 1 0 Antigel 40 Transm. vol. Non Oui Modifié pour DKCS Remarque Ici la sonde de départ S3 à utiliser est assignée au compteur de calories. Ici la sonde de retour S10 à utiliser est assignée au compteur de calories. Réglez ici le type d'antigel utilisé au circuit secondaire : 0 = Eau 1 = Glycol propylénique 2 = Glycol éthylénique 3 = Tyfocor LS Régler ici la proportion (rapport de mélange) de l'eau utilisée pour le mélange eau-glycol (pas nécessaire pour les types d'antigel 0 et 3) Ici le volumètre pour calculer le débit volumique est activé. Vol./Imp. 1 Réglez ici le taux d'impulsion du volumètre Menu principal \ code utilisateur Désignation Réglage en usine par Resol Code Modifié pour DKCS Remarque Après le réglage et la mise en service réglez le code utilisateur Note : Le menu "Expert" ne s'affiche plus, les valeurs de bilan et les paramètres ne peuvent pas être changés (voir aussi manuel du régulateur). 2011/ DeD02 V03 29
Notice d'installation et de mise en service Stations de transfert d énergie : DKCS 8-30
Notice d'installation et de mise en service Stations de transfert d énergie : DKCS 8-30 1 Généralités Table des matières 1 Généralités... 3 1.1 Champ d application de la présente notice... 3 1.2 Description
Notice de montage et d'utilisation TE3 système de séparation extension DN 25
PAW GmbH & Co. KG Böcklerstr. 11, D-31789 Hameln, Allemagne Téléphone : +49-5151-9856-0, Télécopie : +49-5151-9856-98 Email: info@paw.eu, Web: www.paw.eu Notice de montage et d'utilisation TE3 système