Source: https://www.slideshare.net/inggonzalopg/retie-2008-interactivo
Timestamp: 2017-02-23 02:41:12
Document Index: 214800297

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 42']

by Oswald Serna
, Asesor Prevención de Riesgos
at Codess- Arp Liberty
kennys paola ricardo martinez 10 months ago
, reliquidador
at cupic
Cilia Castro Rodriguez
at Operadora Minera del Centro antigua Inversiones Tomas S A S
Seguridad Eléctrica Ltda. ACTUALIZADO Bogotá - Colombia, agosto 2008[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 2.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 2 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIESEGURIDAD ELÉCTRICA LTDA. realizó la presente edición del Anexo General del RETIE,según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 23 de 1982: “Es permitido a todos reproducir laConstitución, Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Reglamentos, demás actosadministrativos y decisiones judiciales, bajo la obligación de conformarse puntualmente con laedición oficial, siempre y cuando no esté prohibido”Las resoluciones emitidas a la fecha por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia enrelación con el REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE), el cuálentró en vigencia el primero de mayo de 2005, son:18 0398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de InstalacionesEléctricas para Colombia.18 1760 de diciembre 23 de 2004 por la cual se aplaza la entrada en vigencia del RETIE hasta el31 de marzo de 2005.18 0372 de marzo 31 de 2005 por la cual se prorroga la entrada en vigencia del RETIE hasta el30 de abril de 2005.18 0498 del 29 de abril de 2005, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 18 0398 de2004.18 1419 del 1 de noviembre de 2005, por la cual se aclaran algunos aspectos del RETIE.Circular 18 012 de 2 de marzo de 2007, por la cual se exige el certificado de conformidad con elRETIE, avalado por un organismo de inspección.18 0466 del 2 de abril de 2007, por la cual se modifica el Reglamento Técnico de InstalacionesEléctricas - RETIE.18 1294 del 6 de agosto de 2008, por la cual se modifica el Reglamento Técnico de InstalacinesEléctricas – RETIE.Es de aclarar que esta compilación realizada por Seguridad Eléctrica Ltda, noconstituye un documento oficial, pues los originales de las Resoluciones reposan en elMinisterio de Minas y Energía.Esperamos que este documento sea del interés de nuestros clientes y amigos.Bogotá, agosto de 2008[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 3.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 3 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) CONTENIDOCAPÍTULO I................................................................................................................................................................. 15 DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................................. 15 ARTÍCULO 1º. OBJETO ............................................................................................................................................ 15 ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN.................................................................................................................. 16 2.1 Instalaciones..................................................................................................................................................... 16 2.2 Personas ........................................................................................................................................................... 18 2.3 Productos.......................................................................................................................................................... 18 2.4 Excepciones ..................................................................................................................................................... 25 ARTÍCULO 3º. DEFINICIONES ................................................................................................................................... 26 ARTÍCULO 4º. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS ..................................................................................... 41 ARTÍCULO 5º. ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS ........................................................................................... 42 5.1 Evaluacion del nivel de riesgo ........................................................................................................................ 43 5.2 Factores de riesgo eléctrico más comunes ................................................................................................... 45 5.3 Medidas que se deben tomar en situaciones de alto riesgo o peligro inminente. ..................................... 47 5.4 Notificación de accidentes. ............................................................................................................................. 47 ARTÍCULO 6º. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: ............................................................ 48 ARTÍCULO 7º. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ....................................................................................... 48 CAPÍTULO II................................................................................................................................................................ 50 REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES ................................................................................................................... 50 ARTÍCULO 8º. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................ 50 8.1 Diseño de las instalaciones eléctricas ........................................................................................................... 50 8.2 Productos usados en las instalaciones eléctricas ........................................................................................ 51 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 4.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 4 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE8.3 Construcción de la instalación eléctrica. ....................................................................................................... 51 8.4 Otras personas responsables de las instalaciones eléctricas. .................................................................... 52 8.5 Conformidad con el presente reglamento...................................................................................................... 52 8.6 Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. ....................................................................... 53 8.7 Pérdidas técnicas de energía aceptadas en las instalaciones eléctricas. .................................................. 53 ARTÍCULO 9º. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA. ........................... 53 ARTÍCULO 10º. SISTEMA DE UNIDADES ................................................................................................................ 54 ARTÍCULO 11º. SÍMBOLOS ELÉCTRICOS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD................................................... 55 11.1 Símbolos eléctricos. .................................................................................................................................... 55 11.2 Señalización de seguridad.......................................................................................................................... 56 11.3 Características específicas del símbolo de riesgo eléctrico ................................................................... 59 11.4 Código de colores para conductores. ....................................................................................................... 59 ARTÍCULO 12º. COMUNICACIONES PARA MANIOBRAS Y COORDINACIONES DE TRABAJOS ELÉCTRICOS..................................................................................................................................................................................... 60 ARTÍCULO 13º. DISTANCIAS DE SEGURIDAD ....................................................................................................... 61 13.1 Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones. .......................................................... 63 13.2 Distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones. ............................................. 64 13.3 Distancias mínimas entre conductores en la misma estructura. ............................................................ 66 13.4 Distancias mínimas para prevención de riesgos por arco eléctrico ....................................................... 68 ARTÍCULO 14º. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS ............................................................................................... 70 14.1 Campo eléctrico. .......................................................................................................................................... 70 14.2 Campo magnético........................................................................................................................................ 70 14.3 Campo electromagnético ............................................................................................................................ 71 14.4 Valores límites de exposición a campos electromagnéticos para seres humanos. .............................. 71 14.5 Medición de campos electromagnéticos. .................................................................................................. 72 ARTÍCULO 15º. PUESTAS A TIERRA ...................................................................................................................... 72 15.1 Diseño del sistema de puesta a tierra........................................................................................................ 74 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 5.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 5 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE15.2 Requisitos Generales de las puestas a tierra. .......................................................................................... 74 15.3 Materiales de los sistemas de puesta a tierra. .......................................................................................... 76 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra. ................................................................................................. 79 15.5 Mediciones. .................................................................................................................................................. 79 15.6 Puestas a tierra temporales. ....................................................................................................................... 81 ARTÍCULO 16º. ILUMINACIÓN ................................................................................................................................. 82 16.1 Diseño de Iluminación................................................................................................................................. 83 16.2 Instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación. ............................................. 83 ARTÍCULO 17º. REQUISITOS DE PRODUCTOS ..................................................................................................... 86 17.1 ALAMBRES Y CABLES PARA USO ELÉCTRICO ...................................................................................... 87 17.2 BOMBILLAS O LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS ................................................................................... 95 17.3 CERCAS ELÉCTRICAS................................................................................................................................ 98 17.4 CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS. ........................................................................................................... 99 17.5 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES............................................................................................................. 100 17.6 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) .................. 102 17.7 EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO. .......................................................................................... 105 17.7.1 Interruptores manuales de baja tensión ............................................................................................. 105 17.7.2 Pulsadores. ........................................................................................................................................... 106 17.7.3 Interruptores automáticos de baja tensión. ....................................................................................... 106 17.7.4 Interruptores, reconectadores, seccionadores de media tensión. ................................................... 109 17.7.5 Cortacircuitos para redes de distribución. ......................................................................................... 109 17.8 MOTORES Y GENERADORES. ................................................................................................................. 109 17.9 TABLEROS ELÉCTRICOS. ........................................................................................................................ 111 17.9.1 Tableros de baja tensión ...................................................................................................................... 112 17.9.2 Celdas de media tensión. ..................................................................................................................... 114 17.10 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS ...................................................................................................... 115 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 6.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 6 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE17.11 BANDEJAS PORTACABLES Y CANALIZACIONES (CANALETAS, DUCTOS, TUBOS, TUBERÍAS YBUS DE BARRAS). ................................................................................................................................................... 117 17.12 CAJAS Y CONDULETAS. .......................................................................................................................... 121 17.13 EXTENSIONES Y MULTITOMAS PARA BAJA TENSIÓN. ....................................................................... 122 17.14 AISLADORES ELECTRICOS. .................................................................................................................... 124 17.15 ESTRUCTURAS O POSTES PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN. ............................................................ 124 17.16 PUERTAS CORTAFUEGO. ........................................................................................................................ 126 17.17 HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. ........................................... 128 17.18 FUSIBLES ................................................................................................................................................... 128 17.19 CONTACTORES. ........................................................................................................................................ 129 17.20 CONDENSADORES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. ................................................................................. 129 17.21 UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) .............................................................................. 129 17.22 UNIDADES DE TENSIÓN REGULADA (REGULADORES DE TENSIÓN) ............................................... 130 17.23 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES............................................................ 130 ARTÍCULO 18º. REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS .................................................................... 130 18.1 Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos. ........................................................................................ 130 18.2 Diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos. ................................................. 131 18.3 Componentes del sistema de protección contra rayos. ........................................................................ 131 ARTÍCULO 19º. REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 132 19.1 Maniobras................................................................................................................................................... 133 19.2 Verificación en el lugar de trabajo. .......................................................................................................... 134 19.3 Señalización del área de trabajo. ............................................................................................................. 134 19.4 Escalamiento de postes y estructuras y protección contra caídas. .................................................... 134 19.5 Reglas de oro de la seguridad. ................................................................................................................. 134 19.6 Trabajos cerca de circuitos aéreos energizados .................................................................................... 135 19.7 Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo...................................................... 136 19.8 Apertura de transformadores de corriente.............................................................................................. 136 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 7.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 7 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEARTÍCULO 20º. MÉTODOS DE TRABAJO EN TENSIÓN ...................................................................................... 136 20.1 Organización del trabajo ........................................................................................................................... 136 20.2 Procedimientos de ejecución ................................................................................................................... 137 CAPITULO III............................................................................................................................................................. 139 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN ................................................................. 139 ARTÍCULO 21º. EDIFICACIONES ........................................................................................................................... 139 ARTÍCULO 22º. REQUISITOS GENERALES DE CENTRALES DE GENERACIÓN .............................................. 141 22.1 Distancias de seguridad. .......................................................................................................................... 141 22.2 Puestas a tierra. ......................................................................................................................................... 141 22.3 Valores de campo electromagnético. ...................................................................................................... 141 22.4 Subestaciones asociadas a centrales de generación. ........................................................................... 141 CAPÍTULO IV ............................................................................................................................................................ 142 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN ................................................................ 142 ARTÍCULO 23º ASPECTOS GENERALES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN .......................................................... 142 ARTÍCULO 24º. ZONAS DE SERVIDUMBRE ......................................................................................................... 143 ARTÍCULO 25º. ESTRUCTURAS DE APOYO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. .................................................. 144 ARTÍCULO 26º HERRAJES. ..................................................................................................................................... 146 ARTÍCULO 27º AISLAMIENTO ............................................................................................................................... 146 ARTÍCULO 28º CONDUCTORES Y SEÑALES DE AERONAVEGACIÓN ............................................................. 147 28.1 Conductores .............................................................................................................................................. 147 28.2 Señales de aeronavegación ...................................................................................................................... 148 CAPÍTULO V ............................................................................................................................................................. 149 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ....................................................... 149 (SUBESTACIONES).................................................................................................................................................. 149 ARTÍCULO 29º. DISPOSICIONES GENERALES .................................................................................................... 149 29.1 Clasificación de las subestaciones.......................................................................................................... 149 29.2 Requisitos generales para subestaciones. ............................................................................................. 150 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 8.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 8 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE29.3 Salas de operaciones, mando y control. ................................................................................................. 152 29.4 Distancias de seguridad en subestaciones exteriores. ..................................................................... 152 29.5 Distancias de seguridad en subestaciones en interiores. .................................................................... 154 ARTICULO 30º. REQUISITOS ADICIONALES PARA ALGUNOS TIPOS DE SUBESTACIONES ......................... 154 30.1 Subestaciones de alta y extra alta tensión.............................................................................................. 154 30.2 Subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones. ....................................................... 155 30.3 Subestaciones tipo poste. ........................................................................................................................ 155 30.4 Subestaciones tipo pedestal o tipo jardín. .............................................................................................. 156 30.5 Certificación de subestaciones para instalaciones de uso final. .......................................................... 156 CAPÍTULO VI ............................................................................................................................................................ 158 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN ............................................................... 158 ARTÍCULO 31º ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN ................................................. 158 31.1 Alcance del sistema de distribución. ....................................................................................................... 158 31.2 Requisitos básicos para sistemas de distribución................................................................................ 158 31.3 Puestas a tierra de sistemas de distribución. ......................................................................................... 159 ARTÍCULO 32º. ESTRUCTURAS DE APOYO Y HERRAJES EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. ............................ 160 32.1 Estructuras de soporte. ............................................................................................................................ 160 32.2 Herrajes. ..................................................................................................................................................... 160 ARTÍCULO 33º AISLAMIENTO ................................................................................................................................ 161 ARTÍCULO 34º CONDUCTORES ............................................................................................................................. 162 ARTÍCULO 35º. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO. ............................................................. 164 CAPÍTULO VII ........................................................................................................................................................... 165 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL ................................................................ 165 ARTÍCULO 36º. ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL DE LA ELECTRICIDAD.................................................................................................................................................................................... 165 ARTICULO 37º. LINEAMIENTOS APLICABLES A TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA USOFINAL. ....................................................................................................................................................................... 167 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 9.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 9 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE37.1 Generalidades ............................................................................................................................................ 167 37.2 Protección contra contacto directo o indirecto ...................................................................................... 168 37.3 Protecciones contra sobrecorrientes ...................................................................................................... 169 37.4 Mantenimiento y conservación de las instalaciones para uso final ..................................................... 169 ARTICULO 38º REQUISITOS PARTICULARES PARA INSTALACIONES ESPECIALES. ................................. 170 38.1 Certificación de productos para instalaciones especiales. ................................................................... 170 38.2 Instalaciones en lugares de alta concentración de personas. .............................................................. 170 38.3 Instalaciones para sistemas contra incendio ......................................................................................... 171 38.4 Instalaciones para Piscinas ...................................................................................................................... 172 ARTÍCULO 39 º REQUISITOS ADICIONALES PARA LUGARES DE ATENCIÓN MÉDICA .................................. 172 ARTÍCULO 40º. REQUISITOS PARA INSTALACIONES EN MINAS. .................................................................... 175 40.1 Requisitos generales................................................................................................................................. 175 40.2 Requisitos de conexión a tierra ............................................................................................................... 177 40.3 Requisitos para equipos ........................................................................................................................... 177 40.4 Requisitos específicos para minas subterráneas .................................................................................. 178 CAPÍTULO VIII .......................................................................................................................................................... 180 PROHIBICIONES ...................................................................................................................................................... 180 ARTÍCULO 41º. PROHIBICIONES .......................................................................................................................... 180 41.1 Compuestos persistentes ......................................................................................................................... 180 41.2 Pararrayos radiactivos .............................................................................................................................. 180 41.3 Uso de la tierra como único conductor de retorno................................................................................ 180 41.4 Materiales reutilizados en instalaciones de uso final............................................................................. 181 CAPÍTULO IX ............................................................................................................................................................ 182 DISPOSICIONES TRANSITORIAS ........................................................................................................................... 182 ARTÍCULO 42º. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. .............................................................................................. 182 42.1 Certificado de conformidad para algunos productos. ........................................................................... 182 42.2 Certificado de conformidad de algunas instalaciones eléctricas. ....................................................... 182 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 10.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 10 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIECAPÍTULO X ............................................................................................................................................................. 185 VIGILANCIA Y CONTROL ........................................................................................................................................ 185 ARTÍCULO 43º. ENTIDADES DE VIGILANCIA ....................................................................................................... 185 ARTÍCULO 44º. EVALUACION DE CONFORMIDAD ............................................................................................. 185 44.1 Certificación de conformidad de productos ........................................................................................... 185 44.2 Certificación de productos de uso directo y exclusivo del importador................................................ 187 44.3 Acreditación ............................................................................................................................................... 188 44.4 Organismos de certificación. ................................................................................................................... 188 44.5 Organismo de inspección de instalaciones eléctricas........................................................................... 189 44.6 Certificación de conformidad de Instalaciones Eléctricas .................................................................... 189 44.6.1 Declaración de Cumplimiento.............................................................................................................. 189 44.6.2 Inspección con fines de certificación. ................................................................................................ 190 44.6.3 Excepciones del dictamen de inspección. ......................................................................................... 191 44.6.4 Componentes del dictamen del organismo de inspección: .............................................................. 192 44.6.5 Formatos para el dictamen de inspección ......................................................................................... 192 44.6.6 Revisión de las Instalaciones. ............................................................................................................. 201 44.6.7 Validez de certificados y dictámenes emitidos bajo otras resoluciones. ........................................ 201 CAPÍTULO XI ............................................................................................................................................................ 203 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ................................................................................................................................ 203 ARTÍCULO 45º. INTERPRETACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO. ............................... 203 CAPÍTULO XII ........................................................................................................................................................... 204 RÉGIMEN SANCIONATORIO ................................................................................................................................... 204 ARTÍCULO 46º. SANCIONES. ................................................................................................................................. 204 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 11.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 11 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE FIGURASFigura 1. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz. ............................. 43 Figura 2. Matriz de análisis de riesgo .......................................................................................................................... 44 Figura 3. Estructura de la CEM .................................................................................................................................... 48 Figura 4. Símbolo de riesgo eléctrico......................................................................................................................... 59 Figura 5. Distancias de seguridad en zonas con construcciones................................................................................ 63 Figura 6. Distancias “d” y “d1” en cruce y recorridos de vías ...................................................................................... 64 Figura 7. Distancia “e” en cruces con ferrocarriles sin electrificar ................................................................................ 64 Figura 8. Distancia “f” y “g” para cruces con ferrocarriles y ríos.................................................................................. 64 Figura 9. Límites de aproximación .............................................................................................................................. 69 Figura 10. Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas. .................................................................... 75 Figura 11. Una sola puesta a tierra para todas las necesidades ................................................................................ 75 Figura 12. Puestas a tierra separadas o independientes ............................................................................................. 75 Figura 13. Esquema de medición de resistividad aparente. ........................................................................................ 80 Figura 14. Esquema de medición de resistencia de puesta a tierra............................................................................ 80 Figura 15. Montajes típicos de puestas a tierra temporales. ........................................................................................ 82 Figura 16. Posición de la camisa roscada del portalámpara [mm] ............................................................................... 95 Figura 17. Dimensiones del casquillo de una bombilla en milímetros. ......................................................................... 96 Figura 18. Montaje de los DPS .................................................................................................................................. 103 Figura 19. Ancho de la zona de servidumbre............................................................................................................. 144 Figura 20. Zona de seguridad para circulación de personal ...................................................................................... 152 Figura 21. Zonas de seguridad .................................................................................................................................. 153 Figura 22. Distancias de seguridad para prevenir contactos directos en subestaciones exteriores. ......................... 154 TABLASTabla 1. Productos objeto del RETIE .......................................................................................................................... 19 Tabla 2. Partidas arancelarias. ................................................................................................................................... 25 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 12.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 12 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIETabla 3. Organismos de normalización. ...................................................................................................................... 41 Tabla 4. Acrónimos, siglas y abreviaturas de común utilización. ................................................................................ 42 Tabla 5. Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo. ..................................................... 42 Tabla 6. Relación entre energía específica y efectos fisiológicos. .............................................................................. 43 Tabla 7. Factores de riesgos eléctricos más comunes. ............................................................................................... 47 Tabla 8. Simbología de magnitudes y unidades utilizadas en electrotecnia ................................................................ 54 Tabla 9. Principales símbolos gráficos......................................................................................................................... 56 Tabla 10. Clasificación y colores para las señales de seguridad ................................................................................ 57 Tabla 11. Principales señales de seguridad. .............................................................................................................. 58 Tabla 12. Dimensiones del símbolo de riesgo eléctrico en mm. .................................................................................. 59 Tabla 13. Código de colores para conductores........................................................................................................... 60 Tabla 14. Código Q .................................................................................................................................................... 61 Tabla 15. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones ................................................................ 63 Tabla 16. Distancias mínimas de seguridad para diferentes situaciones. ................................................................... 66 Tabla 17. Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones. ............................................. 66 Tabla 18. Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo. ............................... 67 Tabla 19. Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura. .................................... 68 Tabla 20. Límites de aproximación a partes energizadas de equipos. ....................................................................... 69 Tabla 21. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos. ...................................................................... 72 Tabla 22. Máxima tensión de contacto para un ser humano. ..................................................................................... 73 Tabla 23. Requisitos para electrodos de puesta a tierra. ............................................................................................ 76 Tabla 24. Constantes de materiales. .......................................................................................................................... 78 Tabla 25. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra. .......................................................................... 79 Tabla 26. Niveles de iluminancia aceptados para diferentes áreas y actividades. ..................................................... 86 Tabla 27. Requisitos para alambre de cobre suave .................................................................................................... 90 Tabla 28. Requisitos para cables de cobre suave. ..................................................................................................... 90 Tabla 29. Requisitos para cables de aluminio o aluminio recubierto en cobre – AAC ................................................ 90 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 13.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 13 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIETabla 30. Requisitos para cables de aluminio con refuerzo de acero – ACSR ........................................................... 92 Tabla 31. Requisitos para cables de aleaciones de aluminio clase A y AA – AAAC.................................................... 92 Tabla 32. Requisitos para alambres y cables aislados ............................................................................................... 93 Tabla 33. Requisitos para clase 1: alambres. ............................................................................................................. 94 Tabla 34. Requisitos para clase 2: cables. ................................................................................................................. 94 Tabla 35. Parámetros de lámparas fluorescentes compactas con balasto incorporado. ............................................ 97 Tabla 36. Distancias mínimas de seguridad de cercas eléctricas a circuitos de distribución. ..................................... 99 Tabla 37. Espesores mínimos de tuberías no metálicas. .......................................................................................... 120 Tabla 38. Características de los terminales de captación y bajantes........................................................................ 131 Tabla 39. Distancias mínimas de seguridad para trabajos con líneas energizadas ................................................... 133 Tabla 40. Distancias mínimas de seguridad para personal no especialista o que no conozca los riesgos asociados a la electricidad. .................................................................................................................................................. 133 Tabla 41. Lista de verificación, trabajos en condiciones de alto riesgo..................................................................... 136 Tabla 42. Ancho de la zona de servidumbre. ............................................................................................................ 144 Tabla 43. Diámetro mínimo de las balizas según nivel de tensión............................................................................ 148 Tabla 44. Distancias de seguridad en el aire, para las Figuras 20 y 21 ................................................................... 153 Tabla 45. Distancias de seguridad para la Figura 22. ............................................................................................... 154 Tabla 46. Límites de temperatura – equipo eléctrico. ............................................................................................... 171 Tabla 47. Nombres comerciales de PCB .................................................................................................................. 180 FORMATOSFormato 1. Declaración del constructor .................................................................................................................... 190 Formato 2. Dictamen de inspección y verificación para líneas de transmisión .......................................................... 195 Formato 3. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de transformación.......................................... 197 Formato 4. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de distribución ............................................... 198 Formato 5. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de uso final .................................................... 200 [Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 14.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 14 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) INTRODUCCIÓNSe tiene un nuevo orden en el comercio mundial y como consecuencia directa un nuevo marco en temasde reglamentación; términos como homologación y Normas Técnicas Colombianas Oficiales Obligatorias(NTCOO) ya perdieron su vigencia, ahora el esquema se basa en Reglamentos Técnicos de carácterobligatorio, Normas Técnicas de carácter voluntario y en que cada país es autónomo para defender losobjetivos legítimos.La dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida actual, obliga aestablecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las personas con base enel buen funcionamiento de las instalaciones, la fiabilidad y calidad de los productos, la compatibilidad delos equipos y su adecuada utilización y mantenimiento.En cumplimiento del Artículo 2° de la Constitución Nacional, les corresponde a las autoridades de laRepública proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. En talsentido el Ministerio de Minas y Energía como máxima autoridad en materia energética, debe adoptar lasnormas y reglamentos técnicos orientados a garantizar la protección de la vida de las personas contralos riesgos que puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con el sector a su cargo.El Ministerio de Minas y Energía, con el fin de facilitar la adaptación de las normas técnicas, al progresotecnológico, incluye en el presente Reglamento Técnico las prescripciones de carácter general, donde seestablecen los requisitos mínimos que garanticen los objetivos legítimos.Para ello se han reunido en este Reglamento Técnico los preceptos esenciales, que por ser una garantíade seguridad frente a riesgos eléctricos, definen el ámbito de aplicación y las características básicas delas instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las empresasde servicios públicos y los usuarios, con especial enfoque en los problemas de la seguridad de estosúltimos y los aspectos que se refieren a la intervención del Gobierno en caso de infracciones y alprocedimiento para cada caso. Se espera que dichos preceptos sean aplicados con ética por todos losprofesionales de la electrotecnia en Colombia, como parámetros básicos o mínimos. Quienes ejercencon profesionalismo, saben que pueden seguir aplicando las normas técnicas, porque con ello lograránóptimos niveles de seguridad y calidad.Para efectos del presente Reglamento, las palabras deber y tener, como verbos y sus conjugaciones,deben entenderse como “estar obligado”.El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de laspersonas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando oeliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitosciviles, mecánicos y de fabricación de equipos. Igualmente, este Reglamento propicia el uso racional yeficiente de energía como una forma de protección al medio ambiente y garantía del abastecimientoenergético que requiere el país.Las normas técnicas referenciadas deben servir para concretar y ampliar el alcance del ReglamentoTécnico de Instalaciones Eléctricas.[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 15.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 15 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALESARTÍCULO 1º. OBJETOEl objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas tendientes a garntizar la seguridadde las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo,minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplanlos requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos.Adicionalmente señala, las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de lasinstalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento, la confiabilidad, calidad y adecuadautilización de los productos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalacioneseléctricas.Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos innecesarios alcomercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y productosusados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica,cumplan con los siguientes objetivos legítimos: La protección de la vida y la salud humana. La protección de la vida animal y vegetal. La preservación del medio ambiente. La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente Reglamento Técnico se basó en los siguientesobjetivos específicos:a) Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e indirectos.b) Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados por la electricidad.c) Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a líneas de energía.d) Establecer las condiciones para evitar muerte de animales causada por cercas eléctricas.e) Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensiones.f) Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia.g) Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas.h) Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores, interventores, operadores, inspectores, propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos y las personas jurídicas relacionadas con la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 16.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 16 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEi) Unificar las características esenciales de seguridad para los productos eléctricos de mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento.j) Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos que no cumplen las exigencias del presente Reglamento.k) Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos.l) Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con esto a la protección del medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico.ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN El presente reglamento aplica a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en ellas y a laspersonas que las intervienen, en los siguientes términos:2.1 InstalacionesPara efectos de este Reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricoscon sus componentes tales como conductores, equipos, máquinas y aparatos que conforman un sistemaeléctrico y que se utilicen para la generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de laenergía eléctrica, dentro de los límites de tensión y frecuencia establecidos en el presente Reglamento.Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento serán de obligatorio cumplimiento enColombia, en todas las instalaciones nuevas, remodelaciones o ampliaciones, públicas o privadas, convalor de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 500 kV de corriente alterna (c.a.), confrecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz y mayor o igual a 48 V en corriente continua (c.c.).Las prescripciones técnicas del presente Reglamento serán exigibles en condiciones normales onominales de las instalaciones. No serán exigibles en los casos de fuerza mayor o de orden público quelas alteren; en estos casos, el propietario de la instalación procurará reestablecer las condiciones deseguridad en el menor tiempo posible.Todas las instalaciones objeto del presente reglamento deben demostrar su cumplimiento mediantecertificado de conformidad. En los casos en que se exija la certificación plena, esta se entenderá como ladeclaración de cumplimiento suscrita por el constructor de la instalación eléctrica, acompañada deldictamen del organismo de inspección que valide dicha declaración.El presente Reglamento Técnico se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a toda instalacióneléctrica nueva y a toda ampliación y remodelación de una instalación eléctrica, que se realice en losprocesos de generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica,incluyendo las instalaciones de potencia eléctrica que alimenten los equipos para señales detelecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, equipos, máquinas y herramientas, de conformidadcon lo siguiente:[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 17.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 17 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE2.1.1 Instalaciones eléctricas nuevas.Se considera instalación eléctrica nueva aquella que entró en operación con posterioridad a mayo 1ºde 2005, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual seadoptó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.2.1.2 Ampliación de instalaciones eléctricas.Se entenderá como ampliación de una instalación eléctrica la que implique solicitud de aumento decapacidad instalada o el montaje adicional de dispositivos, equipos, conductores y demás componentes.La parte ampliada siempre deberá demostrar la conformidad con el presente reglamento. Cuando seden las siguientes condiciones, ésta será mediante certificación plena:a) En instalaciones residenciales cuando la ampliación supere 10 kVA.b) En instalaciones comerciales cuando la ampliación supere 20 kVA.c) En instalaciones industriales cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada.d) En un circuito de una red de distribución de uso general cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada o la longitud del circuito. En el evento que la red de distribución sea de uso exclusivo de un usuario deberá dársele el tratamiento de instalación de uso final.e) En una planta de generación cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada y se deba al montaje de nuevos equipos eléctricos en la misma casa de maquinas.f) En una subestación cuando la ampliación supere el 30% del costo reconocido por la CREG para cada unidad constructiva o el 30% de la capacidad instalada.g) En una línea de transmisión cuando la ampliación aumente su tensión nominal de operación o su capacidad instalada.2.1.3 Remodelación de instalaciones eléctricas.Se entenderá como remodelación de una instalación eléctrica la sustitución de dispositivos, equipos,conductores y demás componentes de la instalación eléctrica. La parte remodelada deberá demostrar laconformidad con el presente reglamento y en el caso que la remodelación supere el 80%, deberáacondicionarse toda la instalación al presente reglamento y se le dará el tratamiento como a unainstalación nueva.El porcentaje será determinado teniendo en cuenta los siguientes criterios:a) Para instalaciones de uso final se tomará el número de las salidas o puntos de conexión en cada nivel de tensión.b) Para instalaciones de distribución de propiedad de los operadores de red, el porcentaje estará referido al inventario de todas las unidades constructivas del mismo tipo, existentes en el circuito o a los componentes de la unidad constructiva donde se realicen la remodelación. En redes de baja tensión el porcentaje será referido a la longitud total de la red asociada al transformador.[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 18.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 18 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEc) Para líneas de transmisión con tensión nominal de 57,5 kV o mayor, la medida para determinar el porcentaje será la totalidad de la línea, es decir, desde el pórtico de salida en la subestación hasta el pórtico de entrada en la otra subestación que permita el seccionamiento de la línea.d) En subestaciones de transformación no asociadas a la instalación de uso final, el porcentaje estará referido al número de elementos de la unidad constructiva o conjunto de unidades constructivas donde se realice la remodelación. La certificación plena se aplicará a la unidad o unidades constructivas remodeladas.e) En plantas de generación los porcentajes estarán referenciados al componente donde se realicen los trabajos de remodelación, asimilándolos a un proceso así: casa de maquinas a uso final y subestaciones a transformación.En toda instalación nueva, ampliación o remodelación, la persona calificada responsable de laconstrucción, deberá declarar el cumplimiento del reglamento en los formatos definidos en el presenteAnexo General.2.2 PersonasEste Reglamento deberá ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicasnacionales o extranjeras, contratistas u operadores y en general por quienes generen, transformen,transporten, distribuyan, usen la energía eléctrica y ejecuten actividades relacionadas con lasinstalaciones eléctricas. Así como por los productores, importadores y comercializadores de losproductos objeto del RETIE.2.3 Productos Los productos contemplados en la Tabla 1, por ser los de mayor utilización en las instalaciones eléctricasy estar directamente relacionados con el objeto y campo de aplicación del Reglamento Técnico deInstalaciones Eléctricas – RETIE, deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en éste ydemostrarlo mediante un certificado de producto conforme con el presente reglamento. PRODUCTOAisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes eléctricos, detensión superior a 100 V.Alambre de cobre aislado o sin aislar, para uso eléctrico.Alambres de aluminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico.Balizas plásticas utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisión.Balizas de aluminio utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisión.Bandejas portacables.Bombillas o lámparas incandescentes de potencia mayor a 25 W y menor de 200 W. y lámparas fluorescentes- compactas deuso domestico o similar,Cables de aluminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico.Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico.Cables de cobre aislados o sin aislar, para uso eléctrico.Cajas de conexión para tensión menor a 1000 V.Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas.Celdas para uso en subestaciones de media tensión.Cinta aislante eléctrica.Clavijas eléctricas para baja tensión.Controladores o impulsores para cercas eléctricas.Contactores eléctricos.[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 19.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 19 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIECondensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kVAR.Conector para electrodos de puesta a tierra.Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V.Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (limitadores de tensión).Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (amortiguadores de onda).Ductos de barras (blindobarras).Electrodos de puesta a tierra en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con recubrimiento galvanizado ocualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra.Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicos exclusivos para ese uso.Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V.FusiblesGeneradores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, incluyendo grupos electrógenos y pequeñasplantas de generación.Herrajes, para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V.Interruptores manuales o switches de baja tensión, para uso domestico o similares.Interruptores de media tensión.Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W de corriente continua oalterna, monofásicos o polifásicosMultitomas eléctricas para tensión menor a 600 V.Portalámparas para bombilla incandescente, de usos domestico o similar.Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes eléctricas.Puestas a tierra temporales.Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas.Pulsadores.Tableros, paneles armarios para tensión inferior o igual a 1000 V.Tableros o celdas de media tensión.Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales.Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA.Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas.Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas.Productos para instalaciones clasificadas como peligrosas.Productos para instalaciones con alta concentración de personas.Seccionadores de media y baja tensión.Unidades ininterrumpidas de potencia - UPSUnidades de tensión regulada (reguladores de tensión).Productos utilizados en instalaciones especiales y ambientes especiales (Áreas clasificadas). Tabla 1. Productos objeto del RETIENota: El presente Reglamento aplica a los productos con los nombres comerciales definidos en la Tabla 1 y no a laspartidas del arancel de aduanas, puesto que en estas se pueden clasificar productos que no son objeto del RETIE oa pesar de que se trate de productos incluidos en este reglamento, la partida arancelaria es susceptible demodificación por la autoridad competente.Para efectos del control y vigilancia de los productos objeto del RETIE, la Tabla 2 muestra algunaspartidas arancelarias y las notas marginales que precisan las condiciones en las cuales un producto, quesiendo objeto del RETIE se puede excluir de su cumplimiento, por ser destinado a aplicaciones distintasal alcance de este Reglamento y por tal razón, no requieren demostrar conformidad con el RETIE.Cuando se haga uso de exclusiones, estas se probarán ante la entidad de control, con los mecanismosprevistos en la normatividad vigente. Partida Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un producto del cumplimiento arancelaria del RETIE 3917210000 Tubos rígidos de polímeros de Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos etileno. conduit). 3917220000 Tubos rígidos de polímeros de Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos propileno. conduit).[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 20.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 20 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE 3917230000 Tubos rígidos de polímeros de Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos cloruro de vinilo. conduit). 3917291000 Tubos rígidos, de los demás Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos plásticos, de fibra vulcanizada. conduit). 3917299000 Los demás tubos rígidos, de los Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos demás plásticos conduit). 3925900000 Canalizaciones no metálicas Aplica únicamente a canalizaciones para instalaciones eléctricas. 3919100000 Placas, láminas, hojas, cintas, Aplica única y exclusivamente a cinta aislante de uso eléctrico. tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. 3926909090 Las demás manufacturas de Aplica única y exclusivamente a balizas utilizadas en líneas de plástico y manufacturas de las transmisión como señales de aeronavegación. demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. 7222119000 Barras y perfiles de acero Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra. inoxidable 7304310000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos huecos, sin soldadura (sin conduit). costura), de hierro o acero sin alear, de sección circular, estirados o laminados en frío. 7304390000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos huecos, sin soldadura (sin conduit). costura), de hierro o acero sin alear, de sección circular. 7304510000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos huecos, sin soldadura (sin conduit). costura), de sección circular, de los demás aceros aleados, estirados o laminados en frío. 7304590000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos huecos, sin soldadura (sin conduit). costura), de sección circular, de los demás aceros aleados. 7306610000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a canaletas, canalizaciones metálicas para huecos de sección cuadrada o instalaciones eléctricas. triangular. 7308200000 Torres y castilletes, de fundición, Aplica únicamente a torres, postes y demás estructuras para transporte de hierro o de acero, excepto las o distribución de energía eléctrica. construcciones prefabricadas de la partida 94.06. 7314390000 Las demás redes y rejas Aplica únicamente a bandejas portacables. soldadas en los puntos de cruce 7326190000 Las demás manufacturas de Aplica únicamente a herrajes galvanizados utilizados en líneas y redes hierro o de acero forjadas o eléctricas y perfiles galvanizados para torres de líneas de transmisión o estampadas pero sin trabajar de redes de distribución. otro modo. 7326900010 Barras de sección variable, de Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con recubrimiento de hierro o de acero. cobre o cinc, acero inoxidable u otro material, para protección contra la corrosión. 7407100000 Barras y perfiles de cobre Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra. refinado. 7407210000 Barras y perfiles a base de Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con recubrimiento de cobre-zinc (latón). cobre o aleaciones cobre-zinc. 7408110000 Alambre de cobre refinado con Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso eléctrico, sin incluir el la mayor dimensión de la alambrón sin trefilar. sección transversal superior a 6 mm.[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 21.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 21 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE 7408190000 Los demás alambres de cobre Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso en conductores refinado. eléctricos, pero no aplica a alambre de cobre sin trefilar o cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte constitutiva de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás máquinas y herramientas. 7413000000 Cables, trenzas y artículos Aplica únicamente a cables y trenzas usadas en conductores de similares de cobre, sin aislar instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando se importen o fabriquen para electricidad. para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas. 7614100000 Cables, trenzas y similares, de Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en aluminio, con alma de acero, sin instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando estos se importen o se aislar para electricidad. fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas. 7614900000 Los demás cables, trenzas y Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en similares, de aluminio, sin aislar instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando estos se importen o se para electricidad. fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas. 7616999000 Las demás manufacturas de Aplica única y exclusivamente a "Balizas utilizadas como señales de aluminio. aeronavegación" en líneas de transmisión. 8501 Motores y generadores Se excluyen los motores y generadores eléctricos de potencia menor a eléctricos excepto los grupos 375 vatios y los motores y generadores eléctricos que se importen o se electrógenos. fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8502 Grupos electrógenos y Se excluyen los grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos convertidores rotativos de potencia inferior a 1 kVA y los que se fabriquen o importen para eléctricos. incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504211000 Transformadores de dielétrico Sólo aplica a transformadores de distribución y de potencia superior o líquido, de potencia inferior o igual a 5 kVA. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para igual a 10 kVA. incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504219000 Los demás transformadores de No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como dieléctrico líquido, de potencia parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, superior A 10 kVA pero inferior o equipos de electromedicina, elementos para señales de igual a 650 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504221000 Transformadores de dieléctrico No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como líquido, de potencia superior a parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, 650 kVA pero inferior o igual a equipos de electromedicina, elementos para señales de 1.000 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504229000 Los demás transformadores de No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como dieléctrico líquido, de potencia parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos,[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] 22.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 22 de 204 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE superior a 1000 kVA pero equipos de electromedicina, elementos para señales de inferior o igual a 10000 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504321000 Los demás transformadores No aplica a transformadores de potencia menor de 5 kVA. eléctricos, de potencia superior No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como a 1 kVA pero inferior o igual a 10 parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, kVA. equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas o estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504329000 Los demás transformadores No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como eléctricos, de potencia superior parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, a 10 kVA pero inferior o igual a equipos de electromedicina, elementos para señales de 16 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504330000 Los demás transformadores No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como eléctricos, de potencia superior parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, a 16 kVA pero inferior o igual a equipos de electromedicina, elementos para señales de 500 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504341000 Los demás transformadores No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como eléctricos, de potencia superior parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, a 500 kVA pero inferior o igual equipos de electromedicina, elementos para señales de 1600 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8504342000 Los demás transformadores No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como eléctricos, de potencia superior parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, a 1.600 kVA. equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8535401000 Pararrayos y limitadores de No aplica cuando se trate de terminales de captación, bayonetas o tensión, para una tensión cuernos de arco, los cuales demostrarán el cumplimiento de los superior a 1000 voltios. requisitos dimensiónales, de materiales e instalación, establecidos en el Artículo 42º del presente Reglamento, en la inspección de la instalación. 8535402000 Supresores de sobretensión No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como transitoria ("amortiguadores de parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, onda"), para una tensión equipos de electromedicina, elementos para señales de superior a 1000 V. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 85362000 Disyuntores para una tensión Aplica únicamente a: Interruptores de uso manual, de tensión inferior o inferior o igual a 260 V e igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 100 A" para uso doméstico o intensidad inferior o igual a 100 similar; interruptores automáticos de tensión inferior o igual a 1000 V y A swiches o disyuntores para tensión igual o inferior a 1000 V, pero no aplica cuando estos se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8536301900 Los demás supresores de No aplica cuando se fabrique o importen para incorporarlos como parte sobretensión transitoria integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos ("amortiguadores de onda"), de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, para una tensión inferior o igual sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre a 1000 V. que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.[Seguridad Eléctrica Ltda.] [www.seguridadelectricaltda.com] [favigel@seguridadelectricaltda.com] Recommended