Source: https://www.slideshare.net/herminsulrosero/ordenanza-general-de-urbanismo-y-construccion-14833630
Timestamp: 2017-09-22 14:30:10
Document Index: 290323442

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo4', 'Artículo 4', 'artículo4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4']

OGUC mayo 09 by Clemente Santillana 5317 views
Rutas de evacuación y salidas de em... by Arturo Paniagua 105541 views
Unidad 12 Escaleras[1] by catedra diez 37990 views
Normas técnicas de construcción by betinco 117418 views
Escaleras normas by JUAN URIBE 8993 views
Escalones y Escaleras by Ivander Peña 28669 views
, Working at DML & CIA LTDA
NORMAS APLICABLES DE CONSTRUCCION
Paulinna Poncee
1. ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONTITULO IVDe la arquitecturaCAPITULO IIDe las condiciones generales de seguridadDisposiciones generalesArtículo 4.2.1. Las disposiciones de este Capítulo tendrán el siguiente ámbito deaplicación:1. Áreas de uso común de edificaciones colectivas.2. Áreas destinadas al público en edificios de uso público.Cuando se dispongan normas especiales según el destino de losedificios en otros Capítulos de este mismo Título, primaran aquéllas sobre las normasgenerales aquí contempladas.El artículo 4.2.7. será aplicable a toda edificación, con excepción delas viviendas unifamiliares y de las escaleras interiores de unidades en edificioscolectivos.En aquellas instalaciones destinadas a albergar personas bajorégimen de privación de libertad no serán aplicables las disposiciones de este Capítuloque sean incompatibles con dicha circunstancia, debiendo, en todo caso, contemplarselas medidas especiales de seguridad que correspondan.Artículo 4.2.2. Para solicitar autorización de cambio de destino de una edificación,se contemplen o no obras de construcción, deberá adjuntarse un informe suscrito porprofesional competente que acredite el cumplimiento de las disposiciones de esteCapítulo aplicables al nuevo destino, salvo que se trate de edificaciones cuya carga deocupación sea inferior a 30 personas, en cuyo caso dichas disposiciones no seránaplicables.Artículo 4.2.3. El dimensionamiento de las vías de evacuación de una edificaciónse basará en la carga de ocupación correspondiente a la superficie servida por dichasvías.Carga de ocupaciónArtículo 4.2.4. La superficie de la edificación o del sector de ella que señala la tablade éste artículo, se considerará ocupada por personas para la determinación de la cargade ocupación. En edificios cuyo destino no sea residencial u oficinas, cuando secontemple un número fijo de ocupantes, podrán descontarse de la carga de ocupaciónaplicable a las salidas comunes aquellos recintos que tendrán una ocupación nosimultánea, tales como auditorios o laboratorios en establecimientos educacionales, osalas de reunión o casinos en establecimientos industriales.En cada caso la cantidad de personas se calculará de acuerdo a lasiguiente tabla:TABLA DE CARGA DE OCUPACION
2. Los destinos no considerados en la tabla anterior deberán asimilarsea los allí señalados.En locales con asientos fijos se tomará el número de asientos. En aposentaduríascorridas se considerará 0,45 m por persona.En caso de edificaciones con dos o más destinos se calculará lacarga de ocupación correspondiente a cada sector según su destino. Cuando en unmismo sector se contemplen usos alternados deberá considerarse la carga deocupación más exigente.Artículo 4.2.5. El ancho mínimo de cualquier sección de una vía de evacuación sedeterminará en base a la carga de ocupación de la superficie que sirve dicha sección.En el piso de salida de edificaciones de dos o más pisos seconsiderará como superficie servida la ubicada hasta en el nivel superior o inferioradyacente a dicho piso, sin incluir la superficie de los demás pisos.En caso de convergencia de un piso superior y uno inferior en unpiso intermedio de salida, el ancho de la salida debe calcularse sumando el número deocupantes de los pisos superior e inferior.Se exceptúan de lo indicado en este artículo las escaleras, cuyo ancho mínimo serádeterminado conforme al artículo 4.2.10.Las vías de evacuación pueden tener ancho variable siempre que se cumplan los anchosmínimos para cada tramo de ellas.Cuando se contemplen dos o más vías de salida, la superficie servida por dichas vías sedividirá según el número de salidas.Alturas mínimasArtículo 4.2.6. La altura mínima libre interior de las vías de evacuación será de2,05 m medidos verticalmente en obra terminada desde el piso hasta la proyección máscercana del cielo, vigas u otros elementos salientes, salvo en el caso de las escaleras,en que la altura mínima se medirá trazando un arco de 1,80 m de radio desde la nariz delas gradas.En los vanos de puertas se admitirá una altura libre mínima de 2 m.BarandasArtículo 4.2.7. Todas las aberturas de pisos, mezaninas, costados abiertos deescaleras, descansos, pasarelas, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios quese encuentren a una altura superior a 1m por sobre el suelo adyacente, deberán estarprovistas de barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita depersonas.Dichas barandas o antepechos tendrán una altura no inferior a 0,95 m, medido desde elnivel de piso interior terminado y deberán resistir una sobrecarga horizontal, aplicada encualquier punto de su estructura, no inferior a 50 kilos por metro lineal, salvo en el casode áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha resistencia no podrá serinferior a 100 kilos por metro lineal.En los tramos inclinados de escaleras se admitirá una altura mínimade baranda de 0,85 m, medida desde la nariz de los peldaños.La baranda se podrá suprimir en caso de recintos con fachada decristales fijos o ventanas cuya apertura no sobrepase 0,12 m, que cuenten conantepecho, baranda o refuerzo interior de al menos 0,60 m de altura, medido desde elnivel de piso interior terminado, y que certifiquen una resistencia de los cristales asobrecargas horizontales no inferior a la indicada en el inciso primero de este artículo.En los sectores accesibles para personas con discapacidad, cuando
3. la altura del piso sobre el suelo adyacente sea de entre 0,30 m y 1 m, se deberá disponerun borde resistente de una altura no inferior a 0,30 m, precedido de un cambio de texturaen el pavimento a 0,50 m del borde.Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementosestructurales y ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de unaesfera de 0,125 m de diámetro a través de ellos.En las escaleras las aberturas triangulares formadas por la huella, lacontrahuella y la barra inferior de la baranda podrán admitir el paso de una esfera de0,185 m de diámetro.Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los andenes de transporte de personas ode carga y descarga de productos, los escenarios y otras superficies cuya función seimpediría con la instalación de barandas o antepechos.Vías de evacuaciónArtículo 4.2.8. Para los efectos de este Capítulo, los ascensores, escalerasmecánicas, rampas mecánicas y pasillos móviles no se considerarán vías deevacuación, con las excepciones que señala el artículo 4.2.21. de este mismo Capítulo.Artículo 4.2.9. Las áreas externas de una edificación, tales como patios, plazoletas,atrios o similares, susceptibles de ser ocupadas por personas, deben estar provistas devías de evacuación conforme a este Capítulo.En estos casos la carga de ocupación del área externa serádeterminada por el arquitecto del proyecto según los usos estimados para dicha área.Cuando la salida de un área externa sea a través de una edificación,el número de ocupantes de dicha área debe ser considerado en el diseño de las vías deevacuación de la edificación.EscalerasArtículo 4.2.10. La cantidad y ancho mínimo requerido para las escaleras queforman parte de una vía de evacuación, conforme a la carga de ocupación del áreaservida, será la que señala la siguiente tabla:EscalerasCuando la carga de ocupación de una edificación sea superior a1.000 personas deberá adjuntarse al proyecto un Estudio de Evacuación que determinela cantidad, disposición y características de las escaleras necesarias sobre lasrequeridas según la tabla anterior.Cuando se requieran dos o más escaleras, éstas deberándisponerse de manera tal que en cada piso constituyan vías de evacuación alternativas,
4. independientes y aisladas entre sí. Si no existiere en un mismo piso acceso a dos o másescaleras como vías de evacuación de uso alternativo, la única escalera de evacuaciónaccesible en cada piso deberá terminar en una terraza de evacuación que cumpla con lasexigencias señaladas para éstas en el artículo 4.2.15. Tratándose de escaleras contiguas,deberán estar separadas por muros con resistencia mínima al fuego según el artículo4.3.3. y sus puertas de acceso, en cada piso, deberán disponerse separadas por almenos 3 m.Artículo 4.2.11. Las escaleras de evacuación deben consultar pasamanos en uncostado a lo menos y cumplir además los siguientes requerimientos:1. En los tramos inclinados el pasamanos debe ubicarse a una altura de entre 0,85m y 1,05 m y en los descansos o vestíbulos a una altura de entre 0,95 m y1,05 m.2. Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyecciónhorizontal y una altura de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m.Esta norma deberá cumplirse en cualquier peldaño que forme parte de una víade evacuación.3. En las escaleras que forman parte de una zona vertical de seguridad los tramosdeben ser rectos y las huellas de los peldaños y descansos deben serantideslizantes.Se exceptúan de lo indicado en este artículo los peldaños deescaleras auxiliares de evacuación, las que se regirán por lo dispuesto en el artículo4.2.16. de este mismo Capítulo.Artículo 4.2.12. Las escaleras interiores de evacuación terminarán en el piso desalida del edificio en un vestíbulo, galería o pasillo de un ancho mínimo de 1,80 m, elcual debe mantenerse hasta un espacio exterior comunicado a la vía pública.La distancia máxima desde la primera grada de la escalera hasta dicho espacio exteriorno será mayor de 20 m. No obstante, dicha longitud podrá llegar hasta40 m cuando el espacio al que se accede presente un riesgo de incendio muy reducido,por estar revestido con materiales no combustibles y tener una densidad de cargacombustible inferior a 100 MJ/m2, determinada conforme a la norma NCh 1916.Artículo 4.2.13. En los pisos distintos al de salida del edificio, la distancia máximadesde la puerta de un departamento, oficina o local, hasta una escalera de evacuación enel mismo piso, será de 40 m, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.2.17.En edificaciones que cuenten con sistema de rociadores automáticos, avalado por unEstudio de Seguridad, la distancia señalada en el inciso anterior será de hasta 60 m.Artículo 4.2.14. En los pisos destinados a estacionamientos, bodegas einstalaciones de servicio del edificio, la distancia máxima desde cualquier punto del áreade uso común hasta la escalera más cercana no será superior a 60 m, salvo que se tratede una planta abierta en al menos el 50% de su perímetro, en cuyo caso la distanciamáxima será de 90 m. En ambos casos la distancia máxima podrá extenderse hasta enun tercio si la planta cuenta con un sistema de rociadores automáticos avalado por unEstudio de Seguridad.Artículo 4.2.15. En los edificios de 10 o más pisos que cuenten con solo unaescalera de evacuación, ésta deberá terminar en el nivel de cubierta en una terraza deevacuación, la cual deberá tener un ancho libre mínimo de 3 m y un área no menor a 0,2m2 por persona, calculada en base a la carga de ocupación del sector del edificioubicado por sobre la mitad del recorrido de evacuación de la escalera.Con todo, cuando un proyecto justifique, mediante un Estudio deSeguridad, la conveniencia de adoptar otro tipo de lugares de evacuación protegidoscontra incendio, se podrá estar a sus especificaciones.
5. Escaleras auxiliaresArtículo 4.2.16. En obras de rehabilitación de inmuebles, en que la disposición deescaleras de las características señaladas en los artículos anteriores presente especialdificultad, el Director de Obras Municipales podrá autorizar escaleras auxiliares deevacuación situadas al exterior de la edificación, las cuales deberán cumplir lassiguientes condiciones:1. El ancho libre del recorrido se calculará de acuerdo a la regla general, pudiendotener un mínimo de 0,90 m.2. Los peldaños tendrán una huella no menor a 0,21 m, una contrahuella no mayorde 0,20 m, y sus tramos serán rectos.3. Contarán con defensas o barandas de acuerdo a la regla general, debiendoagregarse, en caso necesario, defensas adicionales que contrarresten posiblessensaciones de vértigo.4. Los accesos a la escalera estarán debidamente señalizados, podrán situarse alinterior de los departamentos, oficinas o locales y su tramo inferior podrá serretráctil o desplegable.Estas escaleras auxiliares podrán ser de estructura metálica, sinprotecciones contra incendio.PasillosArtículo 4.2.17. Cuando los pasillos de un edificio queden en situación de fondo desaco con respecto a la escalera de evacuación, las puertas de acceso a las unidades nopodrán ubicarse a una distancia superior a 10 m respecto de la escalera, salvo que elpasillo esté protegido contra el fuego de acuerdo al artículo 4.3.27. de este mismo Título.Artículo 4.2.18. Los pasillos tendrán un ancho libre mínimo de medio centímetro porpersona, calculado conforme a la carga de ocupación de la superficie servida, con unancho mínimo de 1,10 m. En el caso de pasillos que sirvan a varios pisos, el cálculo seefectuará según las reglas del artículo 4.2.5. de este mismo Capítulo.Cuando se trate de ocupaciones menores de 50 personas, o encaso de pisos subterráneos destinados a estacionamientos, bodegas o instalaciones deservicio, el ancho mínimo será de 1,10 m.Artículo 4.2.19. Los pasillos o galerías que formen parte de una vía de evacuacióncarecerán de obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos deseguridad ubicados en las paredes que no reduzcan en más de 0,15 m el anchorequerido.RampasArtículo 4.2.20. Las rampas previstas como recorrido de evacuación se asimilarán alos pasillos en el dimensionamiento de su ancho y tendrán una pendiente máxima de12%, sin perjuicio del cumplimiento, cuando corresponda, de las condicionesestablecidas para personas con discapacidad en el artículo 4.1.7. de este mismo Título.Artículo 4.2.21. Las rampas mecánicas y los pasillos móviles podrán considerarsecomo parte de una vía de evacuación, cuando no sea posible su utilización por personasque trasladen carros de transporte de mercaderías y además estén provistos de undispositivo de parada manual debidamente señalizado, sin perjuicio de su conexión asistemas automáticos de detección y alarma.Puertas de escape
6. Artículo 4.2.22. Las puertas de escape deben ser fácilmente reconocibles comotales. En ningún caso podrán estar cubiertas con materiales reflectantes o decoracionesque disimulen su ubicación.Artículo 4.2.23. El ancho mínimo requerido conforme al artículo 4.2.5. de estemismo Capítulo debe cumplirse, en el caso de las puertas, sumando los anchos libres desalida de cada una. Dicha medida no podrá ser inferior al ancho mínimo requerido paralos pasillos que sirven a las puertas.Artículo 4.2.24. Las puertas de escape tendrán un ancho nominal de hoja no menora 0,85 m y un alto no menor de 2 m.El ancho libre de salida, en ningún caso, podrá ser menor a 0,80 m, y el espesorhorizontal del umbral de la puerta o vano de escape no podrá ser mayor a 0,60 m.En el piso de salida del edificio, la puerta de salida de la escalera de evacuación tendráun ancho nominal de hoja no menor a 0,90 m.Se exceptúan de los anchos mínimos establecidos en este artículo las puertas quesirvan áreas cuya carga de ocupación sea de 10 o menos personas.Artículo 4.2.25. Las puertas de acceso a una escalera de evacuación no puedenobstruir, durante su apertura, más de un tercio del ancho libre requerido para la escalera.Artículo 4.2.26. Las puertas de escape deben abrir en el sentido de la evacuaciónsiempre que el área que sirvan tenga una carga de ocupación superior a 50 personas.Artículo 4.2.27. Las puertas de escape deben abrir desde el interior sin la utilizaciónde llaves o mecanismos que requieran algún esfuerzo o conocimiento especial.Artículo 4.2.28. Las puertas giratorias o deslizantes que sirvan a un número deocupantes de 10 o más personas no podrán ser consideradas puertas de escape.Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las puertas giratorias o deslizantesque dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de laevacuación, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 14 kg.SeñalizaciónArtículo 4.2.29. Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarsemediante señales de gráfica adecuada.En cada caso deben contemplarse las señales necesarias parafacilitar la evacuación de los ocupantes hasta el exterior, minimizando cualquierposibilidad de confusión durante el recorrido de escape en situaciones de emergencia.
Puertas cortafuego, características y uso
ORDENANZA DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN. Alcaldia de Carirubana
Yahirí Cv