Source: http://docplayer.es/1364306-Tramites-necesarios-en-las-instalaciones-autorizadas-en-bt.html
Timestamp: 2016-12-08 10:05:11
Document Index: 184893139

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 18', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

⭐Trámites necesarios en las instalaciones autorizadas en BT
Download "Trámites necesarios en las instalaciones autorizadas en BT"
Alejandra Mendoza Rico
1 Trámites necesarios en las instalaciones A2 III.I Instaladores autorizados en Baja Tensión A Introducción El artículo 22 del RBT-2002 establece que «las instalaciones eléctricas de BT se ejecutarán por instaladores autorizados en BT, para el ejercicio de la actividad, según lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-03 sin perjuicio de su posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes. Según lo establecido en la Ley 21/1992 de industria, artículo 13.3, las autorizaciones concedidas por los correspondientes órganos competentes de las Comunidades Autónomas a los instaladores tendrán ámbito estatal». La Instrucción ITC-BT-03 «desarrolla las previsiones del artículo 22 del RBT, estableciendo las condiciones y requisitos que deben observarse para la certificación de la competencia y la autorización administrativa correspondiente de los instaladores autorizados en el ámbito de aplicación del RBT». B Definición Instalador autorizado en BT es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), habiendo sido autorizados para ello según lo prescrito en la presente instrucción (ITC-BT-03). C Clasificación de los instaladores autorizados en Baja Tensión El organigrama siguiente tiene por objeto establecer, de forma simplificada, los elementos más significativos de la nueva estructura de los instaladores autorizados en BT, como son: las dos categorías de instaladores; los certificados necesarios; los requisitos o acreditaciones; lo que podrán realizar, mantener o reparar en cada una de las categorías, etcétera. D Qué ocurre con los instaladores autorizados por el anterior Reglamento? Los titulares del carné de instalador autorizado (o empresa instaladora autorizada) disponen hasta el 18 de septiembre de 2005 para convalidarlos por los que correspondan según la ITC-BT-03, para lo cual se han establecido dos posibilidades: A 23 INSTALADOR AUTORIZADO Categoría básica (IBTB) Para ello es necesario disponer de dos certificados: Certificado de cualificación individual en BT Certificado de instalador autorizado en BT Todo ello nos convierte en... Instalador autorizado en BT categoría básica (IBTB) Y podremos... Realizar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas en BT en: Edificios. Industrias. Infraestructuras. Y en general en todas las comprendidas en el ámbito del presente RBT que no se reserven a la categoría especialista (IBTE). Requisitos Edad legal laboral. Conocimientos teórico-prácticos. Superación examen s/reglamento. Tener constituida legalmente una empresa mediante la acreditación de: Medios técnicos y humanos. Seguro Responsabilidad Civil. Alta en el IAE. Censo obligatorio tributario. Alta Régimen SS. En el caso de personas jurídicas, estar constituido. Inscripción en el registro de establecimientos industriales. Categoría especialista (IBTE) Para ello es necesario disponer de dos certificados: Certificado de cualificación individual en BT. (*) Certificado de instalador autorizado en BT. (*) Todo ello nos convierte en... Instalador autorizado en BT categoría especialista (IBTE) en la correspondiente modalidad o subcategoría. Y podremos... Realizar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas de la categoría básica y además las correspondientes que se indican en las siguientes modalidades o subcategorías con especificación de su ámbito de aplicación. Nota: (*) En los certificados de cualificación individual y de instalador autorizado, debe figurar expresamente la modalidad o modalidades para las que haya sido autorizado, caso de no serlo para la totalidad de las mismas. Fig. A.1. Estructura de la nueva reglamentación sobre instaladores autorizados. Modalidades o subcategorías y ámbito de aplicación de las instalaciones que le corresponden. Ámbito doméstico ITC-BT 51. Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía, seguridad para viviendas y edificios, alarmas y detección de incendios. Ámbito industrial Sistemas de control distribuido. Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos. Control de procesos. Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía. Ámbito de aplicación de las ITC-BT 6, 7 y 11. Locales con riesgo de incendio o explosión. Ámbito de aplicación de la ITC-BT 29. Quirófanos y salas de intervención. Ámbito de aplicación de la ITC-BT 38. Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares. Ámbito de aplicación de la ITC-BT 44. (**) Instalaciones generadoras de BT. Ámbito de aplicación de la ITC-BT 40. Nota: (**) Si la conexión es a una tensión menor de V (BT), lo podrán realizar instaladores de categoría básica. A 34 a) Los poseedores del anterior carné de instalador obtendrán el nuevo documento de Cualificación Individual Básica, así como la designación de especialista en la subcategoría de Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía. b) Para el resto de modalidades de la categoría especialista es necesario presentar memoria de las últimas instalaciones ejecutadas para cada una de las subcategorías cuya convalidación se solicita. Dicha convalidación se concederá si se ha ejecutado una en el último año o dos durante los cinco últimos años. En ambos casos se deberá acreditar que se cuenta con los nuevos medios técnicos necesarios. E Obligaciones de los instaladores autorizados en BT Los instaladores autorizados en BT deben, en sus respectivas categorías: 1. Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la documentación de diseño de la instalación, utilizando, en su caso, materiales y equipos que sean conformes a la legislación que les sea aplicable. 2. Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos. 3. Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos. 4. Emitir los certificados de instalación o mantenimiento precisos. 5. Coordinar, en su caso, con la empresa suministradora y con los usuarios, las operaciones que impliquen interrupción del suministro. 6. Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de peligro manifiesto darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y a la empresa suministradora, si la hubiera, y pondrá la circunstancia en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas. 7. Asistir a las inspecciones establecidas por el Reglamento, o las realizadas de oficio por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento. 8. Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas. 9. Informar a la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las instalaciones a su cargo. 10. Conservar a disposición de la Administración copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los cinco años inmediatamente posteriores a la finalización de los mismos. A 45 F Certificado de cualificación individual y conocimientos teórico-prácticos Edad legal laboral Entidad de formación imparte... Conocimientos teórico-prácticos de electricidad: titulación y/o experiencia y/o curso Superación de examen teórico y/o práctico sobre RBT Son los requisitos que ha de reunir... El interesado para obtener... Comunidad Autónoma expide Certificado de cualificación individual, válido para toda España. Actualizable si lo demanda el cambio reglamentario Fig. A.2. Certificado de cualificación individual. Titulación Experiencia Curso Examen b1) Técnicos de Grado Medio en equipos e instalaciones electrotécnicas. b2) Técnicos de Grado Medio en equipos e instalaciones electrotécnicas. b3) Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas. b4) Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas. b5) Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio. b6) Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior. Otras titulaciones declaradas equivalentes por la Administración o en virtud de tratados internacionales. Un año Requerida* Requerida* 40 horas 100 horas Teórico-práctico Teórico-práctico Práctico Práctico * La experiencia debe ser adquirida en empresas dedicadas a las instalaciones eléctricas. Tabla A.3. Conocimientos teórico prácticos requeridos para obtener la cualificación individual. A 56 Nota La titulación de Formación Profesional de Primer Grado (FP1) en el ámbito de las instalaciones eléctricas se considera equivalente a la requerida en el caso b1) o b2). En cambio, la de Formación Profesional de Segundo Grado (FP2), también en el ámbito de las instalaciones eléctricas, se considera equivalente a la requerida para el caso b3) o b4). Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el R.D. 777/1998 de 30 de abril, donde se trata la equivalencia entre titulaciones antiguas y actuales. Para los apartados b5) y b6), la experiencia quedará acreditada por la permanencia activa de un año en empresas de instalaciones eléctricas ejecutando instalaciones. Lo anterior se demostrará mediante la presentación de los impresos de la Seguridad Social TC-1 y TC-2 correspondientes, así como de una certificación de la empresa sobre la actividad desarrollada. Certificados de Cualificación Profesional Cada Comunidad Autónoma, mediante la resolución correspondiente del órgano competente, establece una normativa propia para la aplicación del nuevo RBT (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto) en lo relativo a los carnés profesionales (Certificados de Cualificación Individual), registros de empresas instaladoras y requisitos para acceder a las convocatorias para la obtención de dichos carnés profesionales. La Comunidad de Madrid, mediante la Resolución de 19 de mayo de 2003 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, trata de esta materia. Dicha resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) n.º 126, páginas 6-12, el jueves 29 de mayo de 2003, contempla los siguientes apartados y anexos: I. Objeto y generalidades. II. Categorías de empresas instaladoras y carnés profesionales (Certificados de Cualificación Profesional). III. Requisitos para obtener el carné profesional de instalador electricista en baja tensión (Certificado de Cualificación Individual) de acuerdo con lo establecido en el RBT). IV. Convocatorias de exámenes para la obtención de los carnés profesionales (Certificados de Cualificación Individual) de acuerdo con lo establecido en el nuevo RBT. V. Programa de exámenes (pruebas teóricas y prácticas). VI. Tramitación de los registros de empresas instaladoras eléctricas en baja tensión y carnés profesionales. Adaptación de los Documentos de Calificación Empresarial (DCE) y carnés profesionales a la nueva reglamentación. Anexo I. Requisitos para la obtención del carné profesional de instalador electricista en baja tensión (Certificado de Cualificación Individual). Anexo II. Modelo de solicitud. Anexo III. Instrucciones técnicas complementarias (ITC) del RBT, exclusivas para empresas y titulares de carnés de categoría especialista. A 67 III.II Documentación y puesta en servicio de las instalaciones La ITC-BT-04 desarrolla el artículo 18 del RBT. En ella se determina la documentación técnica que deben tener las instalaciones para ser legalmente puestas en servicio, así como su tramitación ante el órgano competente de la Administración. Documentación técnica de las instalaciones eléctricas Se requiere uno u otro de los dos documentos siguientes: a) Proyecto. Las instalaciones que requieren este tipo de documentación aparecen relacionadas en la Tabla B2. b) Memoria Técnica de Diseño (MTD). La requerirán todas las instalaciones (nuevas, ampliaciones o modificaciones) no incluidas en la tabla de instalaciones que precisan proyecto. Grupo Tipo de instalaciones RBT 2003 RBT 1973* A 7 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) Industrias en general Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión. Bombas de extracción o elevación de agua. Locales mojados. Generadores y convertidores. Conductores aislados para caldeo, excluyendo los de caldeo. De carácter temporal para alimentación de maquinaria en obras en construcción. De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos. Edificios destinados principalmente a viviendas y locales comerciales y oficinas que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia. Viviendas habituales. Garajes que precisan ventilación forzada. Garajes de ventilación natural. Locales de pública concurrencia. Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión. Máquinas de elevación y transporte. Instalaciones que utilizan tensiones especiales. Rótulos luminosos según ITC-BT-44, salvo que se consideren instalaciones de BT. Cercas eléctricas. Redes de distribución. Alumbrado exterior. Locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes. Quirófanos y salas de intervención. Piscinas y fuentes. Todas las no citadas para las que así lo determine el Ministerio. P > 20 kw P > 10 kw P > 50 kw P > 100 kw por CGP P > 50 kw SL > 5 plazas SL SL P > 5 kw SL P > 5 kw Según el caso Sí precisan autorización previa. No SL P > 10 kw SL SL P > 100 kw No Excepto comercios P < 50 kw SL Según el caso * Las columnas de la derecha comparan las exigencias del RBT actual con las del antiguo. Tabla A.5. Instalaciones que precisan proyecto. P = Potencia prevista en la instalación; SL = Sin límite, se requiere proyecto para cualquier potencia.8 A Características del proyecto Desarrollo El proyecto de instalación podrá desarrollarse de alguna de las dos formas siguientes: Como parte del proyecto general del edificio. Como uno o varios proyectos específicos. Redacción y firma El proyecto será redactado y firmado por técnico titulado competente, quien será responsable directo de que el mismo se adapte a las disposiciones reglamentarias. Memoria Contendrá al menos los puntos siguientes: Datos relativos al propietario. Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina. Características y secciones de los conductores a emplear. Características y diámetros de los tubos para canalizaciones. Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios, de acuerdo con la importancia de la instalación proyectada, y para que se ponga de manifiesto el cumplimento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. Croquis de su trazado. Cálculos justificativos del diseño. Planos Serán los suficientes (en número y en detalle), tanto para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones como para que la empresa instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización de la misma. B Características de la Memoria Técnica de Diseño La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. El instalador autorizado para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha Memoria será directamente responsable de que la misma se adapte a la exigencias reglamentarias. Las seis páginas siguientes corresponden al modelo elegido por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. A 89 Fig. A.6. Formato más reciente de la Memoria Técnica de Diseño (MTD), editada por la Comunidad de Madrid en el BOCM del 23 de febrero de A 910 Fig. A.7. Formato más reciente de la Memoria Técnica de Diseño (MTD), editada por la Comunidad de Madrid en el BOCM del 23 de febrero de 2004 (continuación). A 1011 Fig. A.8. Formato más reciente de la Memoria Técnica de Diseño (MTD), editada por la Comunidad de Madrid en el BOCM del 23 de febrero de 2004 (continuación). A 1112 Fig. A.9. Formato más reciente de la Memoria Técnica de Diseño (MTD), editada por la Comunidad de Madrid en el BOCM del 23 de febrero de 2004 (continuación). A 1213 Fig. A.10. Formato más reciente de la Memoria Técnica de Diseño (MTD), editada por la Comunidad de Madrid en el BOCM del 23 de febrero de 2004 (continuación). A 1314 BAJA TENSIÓN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (6/6) COMUNIDAD DE MADRID MEMORIA DESCRIPTIVA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (marcar en cuadro) En el caso de viviendas individuales, se presentará esquema unifilar. En los edificios de viviendas y demás casos, se presentará esquema unifilar, planos y croquis del emplazamiento. En edificios de viviendas, quedarán perfectamente definidos: caja general de protección, línea repartidora, fusibles de seguridad, aparatos de medida, derivaciones individuales, dispositivos privados de mando y protección, instalaciones interiores de las viviendas tipo con sus características y la sección de conductores. De la centralización de contadores y de las viviendas tipo se presentará siempre planos de planta. Esquema unifilar Croquis del trazado Planos de planta Otros Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier información relacionada con esta materia, puede dirigirse al teléfono de información administrativa Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso, le rogamos nos haga llegar a la Consejería de Presidencia, D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Fig. A.11. Formato más reciente de la Memoria Técnica de Diseño (MTD), editada por la Comunidad de Madrid en el BOCM del 23 de febrero de 2004 (continuación). A 1415 C Ejecución y tramitación de las instalaciones Todas las instalaciones deberán ser efectuadas por las empresas instaladoras autorizadas a las que se refiere la ITC-BT Documentación técnica de diseño Técnico titulado competente Organismo de control 1.1. Proyecto Dirección técnica 2. Ejecución de la instalación 3. Verificación de la instalación (ITC-BT 05; UNE y ver Anexo 4 de la Guía) 3.1. Inspección inicial (si procede s/itc-bt 05) o bien 4. Certificado de instalación 1.2. Memoria técnica La empresa instaladora presenta en el órgano competente de la C.A: Instalador Electricista Autorizado Certificado de Instalación (C.I) con el anexo de información al usuario (por quintuplicado). Proyecto o bien memoria técnica de diseño (según proceda). Certificado de dirección de obra. Certificado de inspección inicial del organismo de control (si procede). Registro del organismo competente de la C.A. La C.A. diligencia el C.I. y en su caso el Certificado de Inspección Inicial Cinco copias del Certificado de Instalaciones Eléctricas en BT Cuatro para la empresa instaladora Dos para el titular de la instalación Para el archivo en el expediente propio de la Comunidad Autónoma Copia para el archivo del propio instalador Copia para entregar a la asociación profesional (para su estadística) Copia para su custodia Copia para la empresa suministradora de energía eléctrica A 15 Fig. A.12. Tramitación de las instalaciones.16 D Puesta en servicio de las instalaciones El titular de la instalación podrá solicitar el suministro de energía eléctrica a la correspondiente empresa suministradora y a la que habrá de entregar entre otros el ejemplar dirigido a ella del Certificado de Instalación. Si así lo estimase, la empresa suministradora, y a su cargo, realizaría las medidas necesarias para verificar que la instalación cumple las prescripciones del RBT, sobre todo en cuanto a aislamiento y corrientes de fuga descritas en la ITC-BT 19, no teniendo la obligación de conectar a la red si no las cumplen. En este caso se tramitaría un acta al órgano competente de la Comunidad Autónoma. CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN TITULAR APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL D.N.I.-N.I.F. DOMICILIO (calle o plazo y número) C.P. MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO FAX REPRESENTANTE (si procede) D.N.I. EMPRESA SUMINISTRADORA CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número) Portal Bis Esc Piso Puerta MUNICIPIO TIPO DE INSTALACIÓN (ver tabla 1) C.P. PROVINCIA POTENCIA PREVISTA (kw) EMPRESA INSTALADORA POTENCIA INSTALADA (kw) TENSIÓN APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NOMBRE DEL INSTALADOR Nº DEL DCE Nº DEL CARNET INSTAL. AUTORIZADO DERIVACIÓN INDIVIDUAL VIVIENDAS GRADO ELECTRIFICACIÓN SUPERFICIE SECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL: OTROS USOS SUPERFICIE SECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL: OTRAS INSTALACIONES SECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL: LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN SECCIÓN (mm) PROTECCIÓN CONTACTOS INDIRECTOS Intensidad Nominal: INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Sensibilidad: RESISTENCIA DE LA TIERRA DE PROTECCIÓN: OTROS: CERTIFICADO DE LA EMPRESA INSTALADORA El instalador autorizado que suscribe, inscrito en este Servicio Territorial con el número y Documentación de Calificación Empresarial arriba indicados. CERTIFICA: haber ejecutado la instalación de acuerdo con las prescipciones del vigente reglamento para baja tensión e instrucciones ITC-BT específicas que le son de aplicación, las normas específicas de la empresa suministradora aprobadas, así como del CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD INSTALADOR Básica Especialista Modalidad: Proyecto Memoria Técnica de Diseño, a de de SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA Firma del instalador: Nota: Sobre la base de este diseño, cada Comunidad Autónoma elabora y adopta su propio modelo. Fig. A.23. Modelo de Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión que aparece e la Guía Técnica de aplicación del RBT del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A 1617 Notas Hay que cumplimentar cuatro ejemplares de este certificado: a) Para la Dirección General de Industria. b) Para el instalador autorizado (dos copias, una de las cuales se entregará a la asociación profesional). c) Para la empresa distribuidora de energía eléctrica. d) Para el titular de la instalación. III.III Verificaciones e inspecciones Verificaciones de las instalaciones eléctricas. La verificación de toda instalación eléctrica previa a su puesta en servicio ha de ser realizada por el instalador autorizado que la realizó, con la supervisión en su caso del director de obra. Las verificaciones a que hacemos alusión son de dos tipos: por examen y mediante medidas o ensayos, y están recogidas en la Práctica 12. Inspecciones. Éstas pueden ser efectuadas por: Las Administraciones Públicas, mediante los servicios de industria de las comunidades autónomas. Los Organismos de Control Autorizados por la Administración (OCA). Hay que señalar que de todas las instalaciones eléctricas que contempla el RBT, solamente algunas de ellas son objeto de inspecciones iniciales o periódicas. Aquellas instalaciones eléctricas de BT de especial relevancia que se relacionan a continuación, deberán ser objeto de inspección por un OCA. Se trata de asegurar, en la media de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de las instalaciones. Inspecciones iniciales Inspecciones periódicas a) Instalaciones industriales que precisen proyecto para una potencia P > 100 kw. b) Locales de pública concurrencia. c) Locales con riesgo de incendio o explosión de clase I (Se exceptúan garajes de menos de 25 plazas). d) Locales mojados con potencia instalada P > 25 kw. e) Piscinas con potencia instalada P > 10 kw. f) Quirófanos y salas de intervención. g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia P > 5 kw. Cada cinco años. Instalaciones eléctricas en BT que precisen inspección inicial. Cada diez años. Comunes de edificios de viviendas de potencia P > 10 kw. A 17 Tabla A.14. Inspecciones obligatorias en instalaciones de especial relevancia.18 A Procedimiento y metodología de las inspecciones Los OCA realizan la inspección según el Reglamento y documentación técnica (véase criterios en el organigrama siguiente). La empresa instaladora podrá asistir a la realización de la inspección. La OCA emite certificado de la inspección con: Datos identificativos de la instalación. Relación de defectos con su clasificación. Calificación de la instalación (favorable, condicionada o negativa). Inspección Sin defectos o con defectos leves Al menos un defecto grave Al menos un defecto muy grave Instalaciones existentes Instalaciones nuevas Instalaciones nuevas Instalaciones existentes Corregir en seis meses Corregir Sí No Sí No Prohibido dar servicio Certificado favorable Certificado negativo Fig. A.15. Método de inspección. Anotación de defectos leves: corregir antes de la próxima inspección A 1819 B Clasificación de los defectos Tres son los defectos en los que una inspección ha de clasificar las instalaciones: Defecto muy grave. Defecto grave Defecto leve. El organigrama siguiente relaciona los criterios a seguir para su clasificación. A 1920 Muy grave Grave Leve La razón y/o la experiencia determinan que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o bienes. Son defectos muy graves los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden dar lugar a peligros, que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con: Contactos directos en cualquier tipo de instalación. Locales de pública concurrencia. Locales con riesgo de incendio o explosión. Locales de características especiales. Instalaciones con fines especiales. Quirófanos y salas de intervención. No supone un peligro inmediato para la seguridad de personas o bienes, pero puede suponerlo si se produce un fallo en la instalación. Puede reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. No supone peligro para personas o bienes. No perturba el funcionamiento de la instalación. La desviación respecto al RBT no tiene valor significativo para el uso y función de la instalación. Aunque con carácter no exhaustivo, a continuación se relacionan los siguientes defectos graves: Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas. Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos. Falta de aislamiento de la instalación. Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus características y condiciones de instalación. Falta de continuidad de los conductores de protección. Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad adoptadas. Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas. Sección insuficiente de los conductores de protección. Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pudiera ser origen de averías o daños. Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados. Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles para las cargas previstas. Falta de identificación de los conductores «neutro» y «de protección». Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones vigentes. Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubiera tramitado según lo establecido en la ITC-BT-04. Carencia del número de circuitos mínimos estipulados. La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves. Fig. A.16. Clasificación de defectos. A 20 Documentos relacionados
Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01 1.1 Introducción Las normas o procedimientos son la base sobre la que se asienta el desarrollo de las instalaciones, sean éstas eléctricas Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TEMA 3 - ANEXO I LEGALIZACION INSTALACIONES Alfredo Ortiz Fernández Pedro Benito Gancedo Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética Universidad de Cantabria Avenida de los Castros s/n. 39005 - Santander Más detalles Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Pág. 8 SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2003 B.O.C.M. Núm. 249 reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. Artículo 2 Ámbito de aplicación Consejería de Economía e Innovación Tecnológica Más detalles (EI) Empresa Instaladoras (PH) Profesionales Habilitados. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Servicio de Industria
(EI) Empresa Instaladoras (PH) Profesionales Habilitados Servicio de Industria Instalaciones eléctricas en baja tensión Legislación aplicable: Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-03 Más detalles MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ASORCO Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN I. GENERALIDADES 1.1.- OBJETO Y CAMPO Más detalles Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. BAJATENSION_Ex01 29/11/2006. Servicio de Industria
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Servicio de Industria BAJATENSION_Ex01 29/11/2006 Legislación aplicable: Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-03 Instaladores autorizados Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN; ASPECTOS GENERALES INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN 0. ÍNDICE...
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA ; 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO...2 2. INSTALADOR AUTORIZADOS EN BAJA...2 3. CLASIFICACIÓN DE LOS...2 3.1 Categoría básica (IBTB)...2 3.2 Categoría especialista (IBTE)...2 Más detalles 4. INSTALACIONES QUE REQUIEREN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO...11 5. EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES...11
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO...2 2. DOCUMENTACIÓN DE...2 2.1 Proyecto...2 2.2 Memoria Técnica de Diseño...2 3. INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO...8 4. INSTALACIONES QUE REQUIEREN MEMORIA TÉCNICA Más detalles INSTALACIONES CON OBLIGATORIEDAD DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA OCA O EICI.
INSTALACIONES CON OBLIGATORIEDAD DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA OCA O EICI. Algunas de las instalaciones objeto de nuestras actuaciones tienen la obligación de ser inspeccionadas, para su conformidad y Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION
PARTE GENERAL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN GUIA - BT-RD 842/02 Edición :0 Revisión: 2 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION ARTICULO 1. OBJETO. ARTICULO 2. CAMPO DE APLICACIÓN. ARTICULO Más detalles CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
Nº exp..- Sello y fecha EICI CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN TITULAR Apellidos y nombre o Razón Social.- D.N.I. - N.I.F. Domicilio (calle o plaza y número).- C.P. Municipio Provincia Más detalles CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ÍNDICE 1 INSTALACIONES DE ENLACE 1.1 Línea general de alimentación 1.2 Características y tipos de elementos 1.3 Tipos de Instalación 1.4 Canaletas Más detalles Junta de Castilla y León Consejería de Economía y Empleo
Sello de entrada Delegación Territorial de Segovia Nº REGISTRO INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN BT - 123456-04 gfedcb Puesta en servicio gfedc Modificación importancia gfedc Cambio titularidad gfedc Cambio tensión Más detalles RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014 FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CICLO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS MÓDULO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES OBJETIVOS: Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas Más detalles I. COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 6 JUEVES 29 DE MAYO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 126 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía e Innovación Tecnológica DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS. 1904 Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 16 JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2012 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 4 RESOLUCIÓN de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se publican Más detalles Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4205 26.8.2004 DEPARTAMENTO DE TRABAJO E INDUSTRIA
15996 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4205 26.8.2004 Módulo 5: prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo. Crédito 5: prevención de riesgos derivados de Más detalles DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD.
DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD. Regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. DEPARTAMENT TREBALL I INDÚSTRIA. DO. Generalitat Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN; ASPECTOS GENERALES GUÍA BT RD 842/02: REAL DECRETO 842/2002 GUÍA BT 03: INSTALADORES Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas
JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIETARIOS DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles (Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de octubre de 2009)
ORDEN FORAL 425/2009, DE 1 DE OCTUBRE, DEL CONSEJERO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Más detalles I. COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 6 JUEVES 29 DE MAYO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 126 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía e Innovación Tecnológica DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS Consejería Más detalles Procedimiento Baja Tensión PRBT 09-01
Procedimiento Baja Tensión PRBT 9-1 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO APROBADO POR R.D. 842/22 PRBT Nº: 9-1 Fecha: 17 de Febrero Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas Más detalles Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, Más detalles Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda?
Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda? Sí, según la ITC BT 25 punto 4, debajo de la tabla 2: En donde se prevea la instalación de la toma para el receptor Más detalles Generalitat de Catalunya Departamento de Trabajo e Industria Dirección General de Energía y Minas
Provenza 339 08037 Barcelona Teléfono (93) 484 94 00 Telefax (93) 484 95 68 Instrucción 5/2006 sobre evacuación de energía de instalaciones fotovoltaicas individuales compartiendo infraestructuras de interconexión Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN El 2 de Agosto de 2002 el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) Más detalles Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 1 Viernes, 2 de enero de 2015 Pág. 94 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2014, Más detalles CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Titulación mínima exigida para ser: INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Más detalles GUIA PARA EL NUEVO CERTIFICADO
GUIA PARA EL NUEVO CERTIFICADO Ayuda para rellenar el nuevo modelo de certificado de baja tensión Titular En este primer apartado los datos que debemos indicar para su confección son los datos de la persona Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Economía y Hacienda
Pág. 69 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 21 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2011, de la, por la que se publica modelo de impreso correspondiente al procedimiento Más detalles 1. Publicación de la ITC-BT-52
Real Decreto 1053/2014 de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, Más detalles EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN
GOBIERNO de CANTABRIA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ANEXO II BAJA TENSIÓN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO Página 1 Nº EXPEDIENTE BT BT / 585458 / 04 TITULAR: D. JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ Más detalles III. Otras Resoluciones
D.O.E. Número 110 18 Septiembre 2003 11779 DISPOSICIONES FINALES Primera.- Se faculta a la Consejera de Fomento para el desarrollo normativo de la presente disposición. Segunda.- El presente Decreto entrará Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL (USO
DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL (USO VIVIENDA Y HOTELERO) (PAREER) Madrid, 16 de Diciembre Más detalles ANEXO VIII ASCENSOR CE DOCUMENTOS DE PUESTA EN SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN
ANEXO VIII Modelos orientativos de documentación para el registro de los ascensores ASCENSOR CE DOCUMENTOS DE PUESTA EN SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN N.º de Instalación DATOS DEL TITULAR NOMBRE O RAZÓN Más detalles 3. Otras disposiciones
C P I N C Página 3 A F O C Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio O F S U C I. Comunidad S C Autónoma 11943 Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria, Energía Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 (Página en blanco) REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Más detalles INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS
Edición : CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 0.0. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO. 2. CIRCUITOS INTERIORES. 2. Protección general. 2.2 Previsión para Más detalles 2 a edición corregida PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO E LECTRICO. REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio. BOE nº 148, de 21 de junio
G U Í A T É C N I C A PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO E LECTRICO REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio BOE nº 148, de 21 de junio 2 a edición corregida GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE...4 1.1 Situación...4 1.2 Composición y características de los cuadros....4 Más detalles DISPONGO. Capítulo 1 Disposiciones generales
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN Y PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Más detalles INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS IMPRESOS CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS IMPRESOS CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN El Certificado de la Eléctrica en Baja Tensión, viene a sustituir como consecuencia de la entrada en vigor Más detalles Realizada por AEFYT. En el texto siguiente se ha pretendido hacer un resumen con los puntos de mas interés para los usuarios.
"RESUMEN -GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS TITULARES". Realizada por AEFYT El 8 de Septiembre Más detalles Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág.
Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 1 Memorias tipo. A continuación se muestra un modelo genérico de memoria Más detalles Índice de contenidos para un PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE B.T., VENTILACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Índice de contenidos para un PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE B.T., VENTILACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Según norma UNE 157001 sobre Criterios generales para la elaboración de Proyectos Actualizados Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 13 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía y Hacienda 1 DECRETO 10/2014, de 6 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para llevar Más detalles itc-icg 10 Instalaciones de gases licuados del petróleo de uso doméstico en caravanas y autocaravanas
ITC-ICG 10 Instalaciones de gases licuados del petróleo (glp) de uso doméstico en caravanas y autocaravanas 1 Objeto La presente instrucción técnica complementaria (en adelante, también denominada ITC) Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN El 2 de Agosto de 2002 el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) Más detalles 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE... 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973....2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...4 2. CIRCUITOS INTERIORES...4 2. Protección general...4 2.2 Previsión para Más detalles I. Comunidad Autónoma
Página 13123 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Industria, Empresa e Innovación 4396 Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se aprueba el plan Más detalles Curso de Instalador Electricista. Examen 1
urso de Instalador Electricista. Examen 1 Alumno: Puedes utilizar los apuntes del curso y calculadora. ispones de 2 horas de tiempo para realizar el examen. Responde indicando en la columna de la derecha Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 1º PERIODO FORMATIVO UF0884: MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS INSTALACIONES DE ENLACE Tipos y características de los Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS Página de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE.... GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2 2. CIRCUITOS INTERIORES...2 2. Protección general...2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas Más detalles GRUPO ALPESA cuenta con todos los registros, seguros y requisitos legales para cubrir sus responsabilidades.
GRUPO ALPESA es una empresa que desde sus inicios ha ido adaptándose a las nuevas necesidades de sus clientes, con el fin de poder ofrecerles la mejor gestión y con la idea, de que una sola empresa les Más detalles El REBT y la instalación de bandejas Rejiband
El REBT y la instalación de bandejas Rejiband REBT: Requisitos mínimos obligatorios El Real Decreto 842/2002 de aprobación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión indica en su introducción: En línea Más detalles I.- DISPOSICIONES GENERALES
AÑO XXVIII Núm. 96 21 de mayo de 2009 22400 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente Decreto 61/2009, de 12/05/2009, de ordenación de las actividades profesionales Más detalles INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN CON MEMORIA TÉCNICA DISEÑO
CONSELLERIA D'INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME Servei Territorial d'industria INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN CON MEMORIA TÉCNICA DISEÑO A TITULAR APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SANCHEZ VILLEGAS ADELAIDA Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles EXPEDIENTE 18-MP-00071.1/2002 DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS CONSEJERÍA DE TRABAJO
I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN ORDEN de 22 de marzo de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se aprueba el texto refundido de los anexos I, II, III, Más detalles La Consejería de Economía, Industria e Innovación,
Página 15665 Decimotercera.- Resolución del convenio. El Convenio podrá ser rescindido por una u otra parte a causa del incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas u obligaciones, o bien por mutuo acuerdo Más detalles BAJA TENSION MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES BAJA TENSION Manuel Angel Bravo Bravo Coordinador de Area. Sociedad de Prevención de Fremap. 983362758, 607714970 mangel_bravo@prevencionfremap.es Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12297 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1964 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Más detalles CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
D.O.E. Número 146 22 Diciembre 2005 17887 4. Se excluyen del Anexo I los municipios de Villa del Campo y Guijo de Coria. 5. El Anexo II queda redactado como sigue: A N E X O II Holguera Riolobos Polígonos Más detalles Decreto 88/2005, de 29 abril. ELECTRICIDAD
Decreto 88/2005, de 29 abril. ELECTRICIDAD. Establece los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
B.O.C.M. Núm. 76 LUNES 31 DE MARZO DE 2014 Pág. 131 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 16 ORDEN 222/2014, de 13 de marzo, del Consejero de Sanidad, por la que se regula Más detalles Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Introducción a la ITC BT 52. Enric Fajula, Adjunto a Dirección Técnica AFME
Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico Introducción a la ITC BT 52 Enric Fajula, Adjunto a Dirección Técnica AFME Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico 129 Miembros 15.000 Más detalles OTILec. Software de gestión para Instaladores Electricistas. OTIG Ingeniería y Gestión S.L. / http://www.otilec.com / info@otilec.
OTILec Software de gestión para Instaladores Electricistas OTIG Ingeniería y Gestión S.L. / http://www.otilec.com / info@otilec.com Qué es OTILec? Programa informático destinado fundamentalmente al instalador Más detalles Certificado de Profesionalidad GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3]
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3] 2 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Gestión y supervisión del montaje Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
B.O.C.M. Núm. 73 VIERNES 27 DE MARZO DE 2015 Pág. 165 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 20 ORDEN 1494/2015, de 18 de marzo, de la Consejera de Empleo, Más detalles GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
Núm. 316 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Sec. I. Pág. 107446 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 13681 Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba Más detalles Nº 53 Jueves, 18 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 3.693
Nº 53 Jueves, 18 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 3.693 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E Orden de 24 de febrero de 2010 por la que se regula la aplicación, en la Comunidad Autónoma de Galicia, del Reglamento Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Pág. 43 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 8 ORDEN 1445/2014, de 28 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se convocan Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas
JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISION Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES DE DE LAS LAS ZONAS COMUNES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIESTARIO DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Más detalles ORDEN sobre el. (Actualizado a Octubre/2004)
ORDEN sobre el PROCESO DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE GAS DE LA TERCERA FAMILIA, EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES (Actualizado a Octubre/2004) Servicio Más detalles JORNADA REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR RD 1890/2008 26/03/2009 ECA, Grupo Bureau Veritas
JORNADA REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR RD 1890/2008 26/03/2009 ECA, Grupo Bureau Veritas JM Santacruz Índice 1. Situación actual 2. Aplicación 3. Clasificación, Más detalles DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN ORDEN de 19 de julio de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se hace pública la Circular 1/2013, de la Dirección General de Industria y de la Más detalles Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1
UF0885 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1 Qué? Para realizar un montaje y un mantenimiento Más detalles ANEXO I. 1. TITULAR DE LA INSTALACIÓN Nombre/Razón Social: ADELAIDA SANCHEZ IGLESIAS ESPAÑA, 1 CACERES
Consejería de Economía y Trabajo Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas ANEXO I JUNTA DE EXTREMADURA MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO PARA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 1. TITULAR DE LA INSTALACIÓN Más detalles La Recarga de Baterías Eléctricas de VE en Locales Privados. Dª Carmen Montañés Fernández Subdirectora General de Energía y Minas
La Recarga de Baterías Eléctricas de VE en Locales Privados Dª Carmen Montañés Fernández Subdirectora General de Energía y Minas 1. MARCO NORMATIVO ACTUAL Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas Más detalles INSTRUCCIÓN 08/RSI/2011 SOBRE APLICACIÓN DEL R.D.
INSTRUCCIÓN 08/RSI/2011 SOBRE APLICACIÓN DEL R.D. 138/2011 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Las instalaciones frigoríficas han estado Más detalles CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN
8083 V ANUNCIOS CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN ANUNCIO de 26 de marzo de 2013 por el que se da publicidad a la Instrucción 1/2013, de la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, Más detalles Ver. 1. Mayo 2011 MODELO DE LIBRO DE REGISTRO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
MODELO DE LIBRO DE REGISTRO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO LIBRO REGISTRO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA En virtud Más detalles Consejería de Economía, Industria e Innovación
Página 15670 O C Consejería de Economía, Industria e Innovación O F S U C 10391 Resolución de 8 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se determina la Más detalles ÍNDICE 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2
ÍNDICE. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2 2. CIRCUITOS INTERIORES... 2 2. Protección general... 2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad... Más detalles I. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión... 1
Índice I. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión... 1 II. RD 560/2010... 7 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 1.1 rotección contra sobreintensidades...2 1.2 Aplicación de las medidas de protección...9 1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 1.1 rotección Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACIÓN SOLAR
ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACIÓN SOLAR CAPITULO I: Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Ordenanza es regular la obligada incorporación de sistemas de captación y utilización Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN... 2 1 OBJETO... 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN... Más detalles 5. PREVISIÓN DE CARGAS...6
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE CONSUMO...2 2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LAS VIVIENDAS.2 2.1 Grado de electrificación...2 2.1.1 Electrificación básica...2 Más detalles RESUELVE. Primero.- Destinatarios
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales por la que se convocan las pruebas de madurez sustitutivas de los requisitos académicos establecidos Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN...2 2.1 Medidas de protección...2 2.1.1 Puesta a tierra de protección...2 2.1.2 Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback