Source: http://docplayer.fi/1675339-Tutkimusraportti-vtt-r-07056-11-2-8-sisallysluettelo.html
Timestamp: 2016-12-06 18:45:25+00:00
Document Index: 4991742

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (8) Sisällysluettelo
Download "TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07056-11 2 (8) Sisällysluettelo"
1 2 3 2 (8) Sisällysluettelo 1 Tehtävä Aineisto Palotekninen arviointi Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen Ulkoseinien palovaatimusten täyttyminen Yhteenveto... 7 Liitteet... 84 3 (8) 1 Tehtävä Tämä raportti sisältää arvioinnin ruiskutettavan Ekospray 40E PU -eristeen paloteknisestä käyttäytymisestä julkisivurakenteessa (levyrappausjärjestelmässä ja paksurappausjärjestelmässä). 2 Aineisto Tässä arvioinnissa on käytetty seuraavia asiakirjoja lähdeaineistona ja niihin viitataan tekstissä merkinnällä [Ax]. [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] Purfin Oy. Levyrappausjärjestelmä Ekospray 40E ruiskutettavalla PU -eristeellä. Piirustussarja s. (Liite 1) Purfin Oy. Paksurappausjärjestelmä Ekospray 40E ruiskutettavalla PU -eristeellä. Piirustussarja s. (Liite 2) Test results according to EN ISO : TÜV Estonia Ltd Fire Laboratory. Test Report No TM s. E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Helsinki. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. 43 s. Ympäristöopas Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa. Ympäristöministeriö, Edita, Helsinki. 165 s. ISBN ISSN Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleistä. Puurakenteiden palomitoitus. SFS Kerrostalojen lisälämmöneristeen paloturvallisuus korjausrakentamisessa. Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisu. Tekniikka opastaa s. 3 Palotekninen arviointi 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen Asiakirjassa [A1] esitetään levyrappausjärjestelmän kuvaus sisältäen kiinnikkeiden detaljeja, liikuntasaumojen toteutuksen sekä ikkunan pielien, läpivientien ja PU -eristeen reunojen suojauksen. Järjestelmä koostuu alusrakenteesta (betoni), ruiskutettavasta Ekospray 40E PU -eristeestä (paksuus 150 mm), julkisivulevystä (A2-s1, d0 ja paksuus vähintään 12 mm) ja lasikuituverkolla vahvistetusta ohutrappauksesta (paksuus vähintään 6 mm). Asiakirjassa [A2] esitetään paksurappausjärjestelmän kuvaus sisältäen kiinnikkeiden detaljeja, liikuntasaumojen toteutuksen sekä ikkunan pielien, läpivientien ja PU -eristeen reunojen suojauksen. Järjestelmä koostuu alusrakenteesta (betoni), ruiskutettavasta Ekospray 40E PU -eristeestä (paksuus 110 mm), mineraalivillasta (paksuus 50 mm) ja teräsverkolla vahvistetusta paksurappauksesta (paksuus noin 30 mm). Käytettävän Ekospray 40E PU -eristeen paloluokitus (suojaamattomana) on E asiakirjan [A3] koetulosten mukaan.5 4 (8) Tässä arvioinnissa oletetaan käytettävistä mineraalivilloista seuraavaa: Mineraalivilla voi olla lasivillaa tai kivivillaa ja sen tulee täyttää vähintään paloluokan A2-s1, d0 vaatimukset. Paksurappauksen rappausalustana olevan mineraalivillan nimellistiheyden tulee olla vähintään 60 kg/m 3. Onteloiden katkaisemiseen kerroksittain käytetään pehmeää mineraalivillaa. Rappauslaastien oletetaan täyttävän vähintään paloluokan A2-s1, d0 vaatimukset. 3.2 Ulkoseinien palovaatimusten täyttyminen Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 [A4] esitetään seuraavat vaatimukset ulkoseinille: Ullakot ja ontelot on tehtävä siten, ettei palon syttymisen eikä palon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa olennaisesti kasva niiden johdosta. Ohje Ontelot jaetaan osiin tehokkailla katkoilla palon leviämisen rajoittamiseksi. Katkojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakenteiden tuuletustarve ja muut rakennusfysikaaliset lähtökohdat. Seinämäisten rakennusosien ontelot katkaistaan vähintään kerroksittain tehokkailla palokatkoilla palon leviämisen rajoittamiseksi Ulkoseinät ja parvekkeet on rakennettava niin, että palo ei leviä niiden kautta vaaraa aiheuttavalla tavalla. Ohje Ulkoseinärakenteiden suunnittelussa otetaan huomioon palon leviämisvaara ulkoseinän ulkopintaa pitkin, ulkoseinärakenteen sisällä sekä ulkoseinän ja osastoivan rakennusosan liitoksen kautta P1-luokan rakennuksessa tulee ulkoseinässä pääosin käyttää vähintään B-s1, d0-luokan rakennustarvikkeita. Ohje Lämmöneristys, joka on B-s1, d0-luokkaista huonompaa, tulee suojata ja sijoittaa niin, että palon leviäminen eristykseen, palo-osastosta toiseen ja rakennuksesta toiseen on estetty. Tällöin rappaus tai metallilevy ei yleensä ole riittävä suojaus. Enintään kaksikerroksisen rakennuksen ulkoseinän runko ja yli kaksikerroksisen rakennuksen kantamattoman ulko-seinän runko voidaan tehdä D-s2, d2-luokan rakennustarvikkeesta. Jos runko on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeesta, lämmöneristeenä tulee käyttää vähintään A2-s1, d0 -luokan tarviketta. Yli kaksikerroksisen rakennuksen kantavan ulkoseinän runko tehdään vähintään A2-s1, d0 -luokan rakennustarvikkeesta Enintään kaksikerroksisen P2-luokan rakennuksen ulkoseinän rakennustarvikkeelle asetetaan vaatimuksia vain, kun sitä käytetään seinän sisäpintana, suojaverhouksena, tuuletusraon pintana tai seinän ulkopintana. 3 8-kerroksisen P2-luokan rakennuksen ulkoseinän runko tulee tehdä vähintään D-s2, d2-luokan tarvikkeesta. 3 8-kerroksisten P2-luokan rakennuksen lämmöneristeiden ja muun täytteen tulee olla vähintään luokkaa A2-s1, d0.6 5 (8) P3-luokan rakennuksen ulkoseinän rakennustarvikkeelle asetetaan vaatimuksia vain, kun sitä käytetään seinän sisä- tai ulkopintana Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon pintojen luokkavaatimukset on esitetty taulukossa Parvekkeissa noudatetaan ulkoseinän ulkopinnan vaatimuksia. Ohje Pinnat saa päällystää tavanomaisin tasoite-, silote- ja maalikerroksin. P1-luokan rakennukset: E1 kohtien 7.6.1, ja ehtojen täyttyminen E1:n kohdassa esitetty onteloiden katkaiseminen: Ekospray 40E PU -eristeen ja suojaavan kerroksen (julkisivulevy tai mineraalivilla) väliin mahdollisesti jäävä ontelo katkaistaan asiakirjojen [A1, A2] mukaisesti vähintään kerroksittain pehmeällä mineraalivillakaistalla, jonka korkeus on vähintään 100 mm. Koska molemmat tarkasteltavat julkisivujärjestelmät sisältävät palavia rakennustarvikkeita vain ruiskutettavan Ekospray 40E PU -eristeen osalta, voidaan kohdassa esitettyjen ehtojen olettaa täyttyvän P1-luokan rakennuksessa silloin kun kohdan ehdot täyttyvät. Eli lämmöneristys, joka on B-s1, d0-luokkaista huonompaa, tulee suojata ja sijoittaa siten, että palon leviäminen eristykseen, palo-osastosta toiseen ja rakennuksesta toiseen on estetty. Tämä koskee sekä sisäpuolista että ulkopuolista altistusta palolle. Ympäristöopas 39:n [A5] mukaan palavan eristeen suojausta voidaan pitää aina riittävän tehokkaana, jos eristettä suojaava verhous ja palokatkot aukkojen ympärillä täyttävät puolet kyseisessä tapauksessa osastoivalta rakenteelta vaaditusta palonkestävyysajasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi enintään 8-kerroksisessa P1-luokan rakennuksessa, jonka osastoivuusvaatimus on EI 60 (esim. asunnot ja toimistot), 30 minuutin suojausaika on riittävä. Asiakirjan [A1] mukaisessa rapattavassa julkisivulevyjärjestelmässä palavaa E- luokan eristettä suojaavana kerroksena on vähintään 6 mm paksun lasikuituverkolla vahvistetun ohutrappauksen ja vähintään 12 mm paksun palamattoman julkisivulevyn yhdistelmä. Ohutrappauksen ja julkisivulevyn (tiheys vähintään noin 500 kg/m 3 ) suojaavaa vaikutusta voidaan arvioida Eurocode 5:n [A6] mukaisilla menetelmillä olettamalla, että lasikuituverkolla vahvistettu ohutrappaus suunnilleen vastaa kipsilevyä ja julkisivulevy suunnilleen vastaa vaneria (mutta ei pala). Tällöin suojaavan vaikutuksen ajaksi saadaan noin 20 minuuttia. Tämä suojaava vaikutus on edellä esitettyä 30 minuutin suojausaikaa lyhyempi. Asiakirjassa [A7] on esitetty kerrostalojen lisälämmöneristeen paloturvallisuuden määrittämiseen soveltuva suuren mittakaavan (koekappale vähintään 4 m leveä ja 5,4 m korkea) koemenetelmä. Tässä kokeessa poltetaan palokuorma, joka vastaa noin 600 MJ/m 2 palotilan lattiapinta-alaa kohden. Julkisivuun kohdistunut lieskahtanut palo kestää tässä kokeessa minuuttia. Lieskahtaneen huonepalon palorasitus julkisivulle on pienempi kuin standardipalotestissä, jonka mukaiseen palorasitukseen Eurocode 5:n menetelmät perustuvat. Siten voidaan arvioida, että ohutrappauksen ja julkisivulevyn antama 20 minuutin suojaava vaikutus pystyy estämään palon leviämisen E-luokan palavaan eristeeseen ja siten täyttävän asiakirjassa [A7] esitetyt vaatimukset.7 6 (8) Asiakirjan [A2] mukaisessa paksurappausjärjestelmässä palavaa E-luokan eristettä suojaavana kerroksena on noin 30 mm paksun (oletuksena vähintään 25 mm paksun) teräsverkolla vahvistetun paksurappauksen ja vähintään 50 mm paksun mineraalivillan yhdistelmä. Rappauksen ja mineraalivillan (tiheys vähintään 60 kg/m 3 ) suojaavaa vaikutusta voidaan arvioida Eurocode 5:n [A6] mukaisilla menetelmillä olettamalla, että teräsverkolla vahvistettu paksurappaus suunnilleen vastaa kipsilevyä. Tällöin suojaavan vaikutuksen ajaksi saadaan noin 38 minuuttia. Suojaava aika ylittää 30 minuuttia käytettäessä vielä noin 20 mm paksua rappausta. Oleellisia suojausten toimivuuden kannalta palotilanteessa ovat eristejärjestelmän kiinnitys sisäpuolella olevaan betonirakenteeseen tai vastaavaan palamattomaan rakenteeseen (esim. tiili- tai kiviainesrunkoon, jonka paksuus vähintään 60 mm) sekä asiakirjoissa [A1, A2] esitetyt detaljiratkaisut, jotka koskevat kiinnikkeitä, liikuntasaumojen toteutusta (käytettävä rappaus/levyjärjestelmään kuuluvaa saumaprofiilia tai saumamassaa, joka hidastaa palon leviämistä eristeeseen), ikkunan pielien suojausta, PU -eristeen reunojen suojausta ja läpivientien suojausta. Yhteenvetona voidaan arvioida liitteenä olevien asiakirjojen [A1, A2] mukaisesti toteutetun betonirunkoon (tai vastaavaan rakenteeseen) ruiskutettavan Ekospray 40E PU -eristeen ja levyrappausjärjestelmän tai paksurappausjärjestelmän yhdistelmän täyttävän Ekospray 40E PU -eristeeseen kohdistuvan suojausvaatimuksen niin, että palon leviäminen eristykseen, palo-osastosta toiseen ja rakennuksesta toiseen on estetty. Päätelmä koskee enintään 8-kerroksista P1- luokan rakennusta, jonka osastoivuusvaatimus on EI 60. P1-luokan rakennusten ulkoseinän ulkopinnan vaatimukset P1-luokan rakennuksen ulkoseinän ulkopinnalta vaaditaan yleensä B-s1, d0 pintaluokitusta tai enintään 8-kerroksissa asuin- ja työpaikkarakennuksissa B-s2, d0 luokitusta. Nämä vaatimukset täyttyvät silloin kun rappauslaastina käytetään kokonaan tai lähes kokonaan kivipohjaista laastia (A1, A2 tai B luokitus ja savuntuotto s1 tai s2). Pinnan voi tällöin päällystää tavanomaisin tasoite-, siloteja maalikerroksin. P2- ja P3-paloluokan rakennukset: Vaatimukset ja niiden täyttyminen Enintään kaksikerroksisen P2-luokan rakennuksen ulkoseinän rakennustarvikkeelle on asetettu vaatimuksia seuraavasti: sisäpuoliset seinäpinnat tulee varustaa vähintään K luokan suojaverhouksella ja tarvikeluokkavaatimus määräytyy sisäpuolisten pintojen luokkavaatimuksen mukaan (D-s2, d2 A2-s1, d0) ulkoseinän ulkopinnalta vaaditaan hoitolaitoksissa B-s2, d0 -luokitusta ja muissa rakennuksissa D-s2, d2 -luokitusta. Nämä vaatimukset täyttyvät käytettäessä asiakirjojen [A1, A2] mukaisia julkisivujärjestelmiä kiinnitettynä betoniseen (tai vastaavaan) alusrakenteeseen ja kun rappauslaastina käytetään kokonaan tai lähes kokonaan kivipohjaista laastia (A1, A2 tai B luokitus ja savuntuotto s1 tai s2). Ulkopinnan voi tällöin päällystää tavanomaisin tasoite-, silote- ja maalikerroksin.8 7 (8) 3 8-kerroksisten P2-luokan rakennuksen lämmöneristeiden ja muun täytteen tulee olla vähintään luokkaa A2-s1, d0, joten Ekospray 40E PU -eristeen käyttö ulkoseinärakenteessa ei ole mahdollista. P3-luokan rakennuksen ulkoseinän rakennustarvikkeelle on asetettu vaatimuksia seuraavasti: sisäpuolisilta seinäpinnoilta vaaditaan yleensä D-s2, d2 -luokitusta lukuun ottamatta mm. suuren palokuorman ( 600 MJ/m 2 ) kokoontumis- ja liiketiloja, joissa vaatimus on B-s1, d0 ulkoseinän ulkopinnalta vaaditaan D-s2, d2 -luokitusta. Nämä vaatimukset täyttyvät käytettäessä asiakirjojen [A1, A2] mukaisia julkisivujärjestelmiä kiinnitettynä betoniseen (tai vastaavaan) alusrakenteeseen ja kun rappauslaastina käytetään kokonaan tai lähes kokonaan kivipohjaista laastia (A1, A2 tai B luokitus ja savuntuotto s1 tai s2). Ulkopinnan voi tällöin päällystää tavanomaisin tasoite-, silote- ja maalikerroksin. Soveltuvuus korjausrakentamiseen Asiakirjojen [A1, A2] mukaisesti toteutetut julkisivujärjestelmät soveltuvat käytettäväksi myös korjausrakentamisessa edellä kuvatuin kutakin paloluokkaa koskevin ehdoin ja rajoituksin. 4 Yhteenveto Paloteknisen käyttäytymisen osalta voidaan todeta Ekospray 40E PU -eristeen julkisivurakenteessa (PU-eriste + julkisivulevy + lasikuituverkolla vahvistettu ohutrappaus tai PU-eriste + mineraalivilla + teräsverkolla vahvistettu paksurappaus) soveltuvan käytettäväksi Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 kohdan ohjeen tarkoittamassa enintään 8-kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä seuraavin ehdoin: julkisivurakenteiden ja Ekospray 40E PU -eristeen suojausten tulee olla asiakirjojen [A1, A2] mukaiset rappauslaastin ja mineraalivillan tulee täyttää vähintään paloluokan A2-s1, d0 vaatimukset paksurappauksen alustana olevan mineraalivillan nimellistiheyden tulee olla vähintään 60 kg/m 3 julkisivulevyn tiheyden tulee olla vähintään 500 kg/m 3 rappauksen ulkopintana olevan tavanomaisesta poikkeavan maali- tai pinnoitekerroksen tulee täyttää B-s1, d0 tai B-s2, d0 vaatimukset käyttökohteen mukaan eriste ja julkisivujärjestelmä tulee kiinnittää sisäpuolella olevaan betonirakenteeseen (tai vastaavaan A2-s1, d0 -luokan täyttävään rakenteeseen, esim. tiili- tai kiviainesrunkoon), jonka paksuus on vähintään 60 mm. Edellä kuvattujen ehtojen mukaiset Ekospray 40E PU -eriste ja julkisivujärjestelmät soveltuvat paloteknisen käyttäytymisen osalta käytettäväksi myös enintään kaksikerroksisen P2-paloluokan rakennuksen ulkoseinässä ja P3-luokan rakennuksen ulkoseinässä.9 8 (8) Liitteet Liite 1: Purfin Oy. Levyrappausjärjestelmä Ekospray 40E ruiskutettavalla PU -eristeellä. Piirustussarja s. Liite 2: Purfin Oy. Paksurappausjärjestelmä Ekospray 40E ruiskutettavalla PU -eristeellä. Piirustussarja s.10 Liite 1 1 (9)11 Liite 1 2 (9)12 Liite 1 3 (9)13 Liite 1 4 (9)14 Liite 1 5 (9)15 Liite 1 6 (9)16 Liite 1 7 (9)17 Liite 1 8 (9)18 Liite 1 9 (9)19 Liite 2 1 (9)20 Liite 2 2 (9)21 Liite 2 3 (9)22 Liite 2 4 (9)23 Liite 2 5 (9)24 Liite 2 6 (9)25 Liite 2 7 (9)26 Liite 2 8 (9)27 Liite 2 9 (9) Samankaltaiset tiedostot
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen Lisätiedot ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä
1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde Lisätiedot ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00774-12 ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo Lisätiedot EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki
EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausrakenne EPS (expanded polystyrene) lämmöneriste muottipaisutettu polystyreeni Julkisivurakenteissa Lisätiedot Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen Lisätiedot Rakennusvaipan paloturvallisuus
TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01280-13 Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen Lisätiedot Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011
1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista Lisätiedot LAUSUNTO ENINTÄÄN KAHDEKSANKERROKSISEN P1- LUOKAN RAKENNUKSEN BETONIULKOSEINÄN LÄMMÖNERISTEENÄ KÄYTETTÄVÄN POLYURETAANIN PALOTEKNISESTÄ TOIMINNASTA
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO LAUSUNTO NRO PALO/1638/2008 LAUSUNTO ENINTÄÄN KAHDEKSANKERROKSISEN P1- LUOKAN RAKENNUKSEN BETONIULKOSEINÄN LÄMMÖNERISTEENÄ KÄYTETTÄVÄN POLYURETAANIN PALOTEKNISESTÄ Lisätiedot EPS-eristeen käyttö ohutrapatussa julkisivussa
2010 EPS-eristeen käyttö ohutrapatussa julkisivussa EPS-rakennuseristeteollisuus syyskuu 2010 2 (6) Sisällysluettelo 1. EPS-eristeet ja niiden ominaisuudet... 3 2. Ohutrappaus... 4 EPS-levyjen kiinnitys Lisätiedot Palon leviämistä estävät räystäät
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06706-12 Palon leviämistä estävät räystäät Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (12) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Julkisivumateriaalien ja räystäiden vaikutus Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)
.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin- Lisätiedot 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)
4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan Lisätiedot Rakennusten paloluokitus, RakMK E1
Liite 5 Rakennusten paloluokitus, RakMK E1 Ploluokka P3 on vähiten vaativa ja se tulee yleesä kyseeseen yksi tai kaksikerroksisissa asuinrakennuksissa. Paloluokka P2 tulee kyseeseen yli kaksi- mutta alle Lisätiedot Eläinrakennuksen palo-osastointi
Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)
Lisätyt asiat esitetty alleviivattuna, poistetut yliviivattu. E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002 Lisätiedot TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet
SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä Lisätiedot Pintaluokat & Materiaalit. Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat. Versio 1.0
Pintaluokat & Materiaalit Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat Versio 1.0 1 Alkusanat Vuonna 2002 Suomessa siirryttiin käyttämään eurooppalaista paloluokitusjärjestelmää rinnakkain suomalaisen Lisätiedot Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa
Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa PUUPÄIVÄ 27.10.2011 Esityksen sisältö Palomääräysuudistuksen taustaa Puun käyttö sisä- ja ulkopinnoissa Suurimmat erot aikaisempiin Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus. kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta
E9 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta Annettu Lisätiedot EPS-ERISTETTYJEN RAKENTEIDEN PALOTURVALLISUUS
EPS-ERISTETTYJEN RAKENTEIDEN PALOTURVALLISUUS Hanna Aho, Timo Inha ja Matti Pentti Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka PL600, 33101 Tampere Tiivistelmä TTY:ssa aloitettiin syksyllä Lisätiedot Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen
Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on Lisätiedot Puurakentamisen RoadShow 2012
Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Lisätiedot Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä
Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten Lisätiedot LÄMMÖNERISTEIDEN VAIKUTUS PALOKUORMAAN JA RAKENNUSPALOIHIN
Liite 6 Jani Jämsä, Pelastusopisto LÄMMÖNERISTEIDEN VAIKUTUS PALOKUORMAAN JA RAKENNUSPALOIHIN Palavat lämmöneristeet lisäävät rakennuksen palokuormaa ja vaikuttavat siten rakennuspalon kehittymiseen ja Lisätiedot KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus
1 LIITE 17 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN Lisätiedot Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa
Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa Hirren käyttötarve julkisten rakennusten (päiväkodit, koulut, toimistot, yms.) seinärakenteissa on yhä kasvavan kiinnostuksen Lisätiedot TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet
SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Systems Oy Sillanpäänkatu 20, PL 98 FI-38701 Kankaanpää TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä Lisätiedot Pintojen ja katteiden paloluokat
TEKNINEN TIEDOTE 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään rakennustarvikkeiden ja katteiden jakoa erilaisiin paloluokkiin eurooppalaisen paloluokitusjärjestelmän mukaan. 2.0 RAKENNUSTARVIKKEIDEN Lisätiedot Palonkestävä NR yläpohja
1.0 YLEISTÄ NR-ristikko tulee suunnitella palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi taulukon 1 mukaisissa tapauksissa. Tyypillisimmät paloluokat NR-ristikkoyläpohjalle ovat R30 ja R60. NR-ristikkoyläpohja Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta
E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 Ympäristöministeriön Lisätiedot Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit
Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs. Lisätiedot Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys
Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen, Lisätiedot Puukerrostalojen paloturvallisuus - Vaatimusten perusteluja, ehtoja ja soveltamisohjeita TUTKIMUSRAPORTTI. Esko Mikkola, Topi Sikanen ja Teemu Karhula
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-10312-10 Puukerrostalojen paloturvallisuus - Vaatimusten perusteluja, ehtoja ja soveltamisohjeita Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola, Topi Sikanen ja Teemu Karhula Julkinen Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana Lisätiedot EPS ETICS JULKISIVUJEN PALOTURVALLISUUS KERROSTALOISSA. Palotutkimuksen päivät 2013 Esko Mikkola Tuula Hakkarainen, VTT Anna Matala, VTT
EPS ETICS JULKISIVUJEN PALOTURVALLISUUS KERROSTALOISSA Palotutkimuksen päivät 2013 Esko Mikkola Tuula Hakkarainen, VTT Anna Matala, VTT 2 Taustaa Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset tuovat Lisätiedot Baumit Eristysrappausjärjestelmät
Baumit Eristysrappausjärjestelmät www.kivira.fi Eristeenä mineraalivilla FAS tai FAL Sitä paitsi mineraalinen eriste päästää vesihöyryn läpi ja parantaa siten merkittävästi huoneilmaa. Puurakenteilla tämä Lisätiedot Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä
Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä Työryhmän loppuraportti Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Ympäristöministeriö Taitto: Ainoliisa Lisätiedot Rakennustarvikkeiden uudet eurooppalaiset paloluokitukset Henry Weckman Erikoistutkija, VTT Rakennustekniikka henry.weckman@vtt.fi
Rakennustarvikkeiden uudet eurooppalaiset paloluokitukset Henry Weckman Erikoistutkija, VTT Rakennustekniikka henry.weckman@vtt.fi Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuutta koskevaa osaa E1 Lisätiedot Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä
LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä Lisätiedot Puurakennuksen palotekninen suunnittelu
Unto Siikanen, professori Tampereen teknillinen korkeakoulu siika@sci.fi Eräänä puun epäkohtana pidetään sen palavuutta. Puun käyttäytyminen tulipalo-oloissa tunnetaan kuitenkin tarkoin, joten sen kestävyys Lisätiedot Rappaustyypin valinta alustan mukaan
Poltettutiili, kevytsoraherkko, betoniharkko, betoni tai vastaava Rappaus: yleensä Bayosan LL 66, SL 67, RK 39. Rappauslaastin valintaan vaikuttaa tuleva pinnoite, ympäristö jne. Yleisesti rappauspaksuuden Lisätiedot Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014
LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014 Työohje Esi- ja pohjatyöt Julkisivuvarusteet kuten valaisimet, anturit, johdot, kilvet tai muut vastaavat irroitetaan työn ajaksi. Julkisivurakenteisiin Lisätiedot Nyyssölä Mika. Rakenteellinen paloturvallisuus rakennuksen pelastussuunnittelussa
Nyyssölä Mika Rakenteellinen paloturvallisuus rakennuksen pelastussuunnittelussa Opinnäytetyö Kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön Lisätiedot MINERAALIVILLA ERISTERAPPAUKSISSA
MINERAALIVILLA ERISTERAPPAUKSISSA Jukka Sevón JULKISIVU 2007 / Wanha Satama HELSINKI 2007 ERISTERAPPAUSRAKENNE A KOLMIKERROSRAPPAUS n. 25 mm rappaus, laastit kalkkisementtipohjaisia, kolmessa eri työvaiheessa Lisätiedot Ulkoseinäelementtien suunnitteluohjeet
Ulkoseinäelementtien lämmöneristeet ansastus sähköistysvaraukset mallipiirustukset detaljit tiiveys kosteustekninen toiminta ääneneristys palonkestävyys asennus määrälaskenta CE- merkintä kehitys Seinätyypit Lisätiedot MAATILARAKENTAMISEN PÄIVÄ KUNTIEN RAKENNUSTARKASTAJILLE JA MAATILARAKENNUSTEN SUUNNITTELIJOILLE
SEINÄJOKI. ELINKEINOTALO Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki Tiistaina 15.11.2011 MAATILARAKENTAMISEN PÄIVÄ KUNTIEN RAKENNUSTARKASTAJILLE JA MAATILARAKENNUSTEN SUUNNITTELIJOILLE ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS Lisätiedot C A S E S A T A M A K A T U
C A S E S A T A M A K A T U Kaksi lisäkerrosta 8-kerroksisen rakennuksen katolle PUUPÄIVÄ 26.11.2015 - Riina Savikko Mikä A-Insinöörit? Kuka Riina? WWW.AINS.FI CASE SATAMAKATU As Oy Tampereen Puolari 24 Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA OULU
Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Lisätiedot Jussi Tapola Helsinki 08.09.2014. Palonsuojamaalaus
Jussi Tapola Helsinki 08.09.2014 Palonsuojamaalaus Jussi Tapola Myyntineuvottelija Tuotevastaava palonsuojamaalit Puuteollisuusmaalit Etelä-Suomi puh. 046-8510998 Jussi.Tapola@teknos.fi Puupintojen palosuojaus Lisätiedot TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS
TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS TkT Jukka Hietaniemi Aluejohtaja Palotekninen insinööritoimisto MARKKU KAURIALA Oy TOIMINNALLINEN PALOMITOITUS TkT Jukka Hietaniemi Aluejohtaja Palotekninen insinööritoimisto Lisätiedot PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE
PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten Lisätiedot P3-paloluokan rakennusten palomuurirakenteiden suunnittelu
P3-paloluokan rakennusten palomuurirakenteiden suunnittelu Henri Pennanen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t) Pennanen, Henri Lisätiedot EPS-eristettyjen rakenteiden paloturvallisuus Timo Inha, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, TTY Rakennetekniikan laitos timo.inha@tut.
Timo Inha, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, TTY Rakennetekniikan laitos timo.inha@tut.fi Hanna Aho, diplomi-insinööri Tutkija, TTY Rakennetekniikan laitos hanna.aho@tut.fi 446 EPS:iä eli muottipaisutettua Lisätiedot ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012
ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Lisätiedot PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.
PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen Lisätiedot R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O
S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen 1 JOHDANTO Lisätiedot KORKEAN RAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS
Susanna Svahn KORKEAN RAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Case Vaasa Sea Suites Tekniikan yksikkö 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Susanna Svahn Opinnäytetyön Lisätiedot PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET
PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET Palosaumaukset ja -tiivistykset tulee toteuttaa siten, ettei tulipalo, palon muodostama savu ja myrkylliset palamiskaasut pääse leviämään palo-osastosta toiseen. Lisätiedot Rakennuslupa Rakennuskohteen nimi ja osoite. Havainnekuva. Osoite Suomi 10000 Suunnittelutoimiston tiedot Toimisto HAVAINNEKUVA MALLIKERROSTALOSTA
Malli 1 PUUKERROSTAOMAI Havainnekuva Suomi 000 HAVAINNEKUVA MAIKERROSTAOSTA Piirtäjä Suunnittelija Työnumero Etunini Sukunimi Suunnittelija 1 0 Tiedoston sijainti: /Volumes/Puusto1/TEPUTU 1/MAI/Teputu_Mallitalo Lisätiedot Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot E7 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus Ohjeet 2004
E7 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus Ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta Lisätiedot KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA
KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin Lisätiedot Baumit Mineral. Eristysrappaus Kaikkille Julkisivuille
Eristysrappaus Kaikkille Julkisivuille Baumit Mineral Parhaat rakennustekniset ominaisuudetudet Lämmöneriste ja julkisivu yhdessä Sopii kaikille alustoille Eristysrappausjärjestelmä Mineral kaikkiin kohteisiin Lisätiedot Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö
Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka Lisätiedot Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen.
Asennusohjeet Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Seuraavilla sivuilla Lisätiedot Betonisandwich- elementit
Betonisandwich- elementit -lämmöneristeet -ansastus -mallipiirustukset -tiiveys -detaljit -kuljetus -nostot -kosteustekninen toiminta -ääneneristys -palonkestävyys -kustannukset Seinätyypit Sandwich Uritetulla Lisätiedot PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.
PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3 Lisätiedot RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet
SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää Lisätiedot Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet
Paroc Oy Ab Liite 4 1(5) Rakennuseristeet Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet 4.1 Päällystämättämät Vuorivillatuotteet Tuoteryhmä Nimellistiheys Vähintään kg/m3 Hehkutushäviö Enint. paino-% Lisätiedot tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla
YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin Lisätiedot Mukana toiminnassa tällä hetkellä mm.
1 (7) Myönnetty: Voimassa: 23.11.2010 22.11.2015 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden Lisätiedot Tulosyksikköohje 11 03 15.01.2014
Vahvistus pvm 08.11.2009 Sivu 1(5) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat palo-ovien ja luukkujen hyväksyttämistä koskevat ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; Vantaa, Nurmijärvi, Lisätiedot Paloturvallisuuden vaikutus rungon suunnitteluun. Mikko Leino. Tuomo Lindstedt. Katriina Meszka
Paloturvallisuuden vaikutus rungon suunnitteluun Mikko Leino Tuomo Lindstedt Katriina Meszka Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Rakennuksen palokuorma 3 Palokuormaryhmät 3 Yli 1200 MJ/m 2 ; 3 Vähintään Lisätiedot LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.
LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne Lisätiedot 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI
28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS Lisätiedot Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus
Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 2 Tiivistelmä Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO
RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, Lisätiedot Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta.
EPATHERM 1/4 Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. Epasit GmbH tuotteen valmistajana teetti testin kyseisessä laitoksessa. Testin tuloksena Epatherm levyt ja Lisätiedot YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ
YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot Lisätiedot Palo-osastointi ja palokatkot
UUSIKAUPUNKI Rakennusvalvonta Palokatko-ohje Palo-osastoinneissa noudatetaan SRMKn E1 määräyksiä ja ohjeita. Rakennuksen korjaus ja muutostyössä näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö-ja rakennuslain Lisätiedot OSA 1: PALO. Lähde: Puurakennuksen palotekninen suunnittelu, Unto Siikanen, professori Tampereen teknillinen korkeakoulu
PALO OSA 1: PALO Tulipalo on luonteeltaan kolmivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa, syttymisvaiheessa, lämpötila kohoaa hitaasti noin +400 C:seen. Tämä vaihe on henkilöturvallisuuden kannalta ratkaiseva Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute