Source: https://es.scribd.com/doc/73037147/REGLAMENTO-DE-ALMACENAMIENTO-DE-SUSTANCIAS-QUIMICAS-PELIGROSAS
Timestamp: 2017-02-25 18:54:33
Document Index: 354148447

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 18', 'Artículo 15', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 24', 'Artículo 22', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 31', 'Artículo 29', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 35', 'artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 41', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 50', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 48', 'Artículo 54', 'Artículo 52', 'Artículo 55', 'Artículo 53', 'artículo 37', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 56', 'Artículo 59', 'Artículo 63', 'Artículo 61', 'Artículo 65', 'Artículo 64', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 71', 'Artículo 70', 'Artículo 66', 'Artículo 69', 'Artículo 67', 'Artículo 75', 'Artículo 68', 'Artículo 74', 'Artículo 77', 'Artículo 79', 'Artículo 78', 'Artículo 83', 'Artículo 76', 'Artículo 82', 'Artículo 81', 'Artículo 80', 'Artículo 87', 'Artículo 86', 'Artículo 85', 'Artículo 84', 'Artículo 91', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 97', 'Artículo 96', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 100', 'Artículo 98', 'Artículo 101', 'Artículo 99', 'Artículo 103', 'Artículo 102', 'Artículo 104', 'Artículo 110', 'Artículo 108', 'Artículo 106', 'Artículo 105', 'Artículo 111', 'Artículo 109', 'Artículo 107', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 115', 'Artículo 117', 'Artículo 119', 'Artículo 118', 'Artículo 116', 'Artículo 121', 'Artículo 114', 'Artículo 120', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 125', 'Artículo 124', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 130', 'Artículo 128', 'Artículo 131', 'Artículo 129', 'Artículo 132', 'Artículo 1', 'Artículo 133']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseREGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS.DE
El cierre de la bodega por un tiempo superior a un año hará caducar la autorización concedida....Podrán almacenarse sustancias químicas peligrosas con excepción de aquellas comprendidas en la categoría 4.Plan de Emergencias.Las sustancias químicas peligrosas solamente podrán almacenarse en los lugares especiales que se señalan a continuación en el presente reglamento.. o L. en instalaciones que no estén destinadas al almacenamiento o que no constituyan una bodega.La Secretaría Regional Ministerial de Salud competente otorgará la autorización sanitaria mediante resolución fundada. previa visita inspectiva. Artículo 10. según lo estipulado en el Título XII de este reglamento.
TÍTULO II DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Artículo 8. Este almacenaje podrá siempre efectuarse en bodegas de mayor exigencia pero en ningún caso en una de menor complejidad que las que les corresponda según estas disposiciones. La autorización concedida tendrá una duración de tres años y se entenderá automática y sucesivamente prorrogada por iguales períodos mientras no sea expresamente dejada sin efecto. la cual debe ser elaborada por un profesional idóneo.Las estanterías serán de material incombustible y deberán contar con un mecanismo de control de derrame (repisas auto-contenidas). Artículo 6.Las sustancias peligrosas siempre deberán estar contenidas en envases y debidamente etiquetadas según lo estipulado en el Título XI del presente reglamento. universidad que lo otorgó. tanto temporal como permanente. RUT. . PÁRRAFO I DEL ALMACENAMIENTO DE PEQUEÑAS CANTIDADES Artículo 9. según la Norma Chilena Oficial N° 382 o la que la sustituya. 3 de la Norma Oficial N° 482. título profesional. asimismo. Las estanterías cerradas deberán tener ventilación para evitar la acumulación de gases en su interior. mediante resolución fundada. fecha de titulación y firma del profesional responsable.Sustancias que se almacenarán en la bodega. . capacidad máxima de la bodega y cualquiera otra condición que le afecte. donde se especifique claramente el nombre.Los propietarios de bodegas autorizadas deberán informar a la Autoridad Sanitaria el cierre de las mismas. de acuerdo con su cantidad.. sus cantidades y capacidad máxima de ésta.. La denegación de la solicitud se hará. Artículo 7.Memoria técnica de las características constructivas de la bodega.
. en la que se indicará la ubicación de la bodega y las sustancias comprendidas en esta autorización.. Artículo 11.4 . cuando su cantidad no sea superior a 500 Kg. clase y división de peligrosidad. “sólidos inflamables que reaccionan con el agua”. sobre estanterías o sobre el piso. sus cantidades.
fraccionamiento y re-envasado de sustancias peligrosas.. su diseño y características de construcción deberán ajustarse a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. se deberá mantener una distancia de 1. En todo caso. a sus muros medianeros o deslindes y a cualquier otra construcción dentro del sitio de la empresa. Artículo 18. Artículo 15.Las bodegas comunes donde se almacenen sustancias peligrosas deberán ser de estructura sólida.. la cantidad máxima será de 3 Ton. piso sólido. como también para los organismos fiscalizadores y bomberos.5 Artículo 12...
PÁRRAFO II DE LAS BODEGAS COMUNES Artículo 13. Adicionalmente.Las sustancias peligrosas siempre deberán estar contenidas en envases y debidamente etiquetadas según lo estipulado en el Título XI del presente reglamento..2 m.3 “sólidos inflamables que reaccionan con el agua”. el cual estará a disposición del personal que trabaja en ella y/o transita por la bodega. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial Nº 2190 de 2003 o la que la sustituya. no será posible disponerlas en dos o más bodegas comunes. estas bodegas deberán tener un sistema de contención local de derrames con agentes de absorción y/o neutralización que evite comprometer las áreas adyacentes.. Artículo 14.. excepto la clase 4. resistente a la acción del agua.La zona destinada para al almacenamiento de las sustancias peligrosas deberá estar claramente delimitada y contar con rótulos que indiquen las clases y divisiones de las sustancias en ella almacenadas. lavable e impermeable. dispuestos en lugares fácilmente visibles.Deberá existir un registro escrito en idioma español. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 2190 de 2003 o la que la sustituya.. fuera de la bodega. Si la cantidad total es superior a 12 Ton. Se deberá mantener una distancia mínima de 1. no podrá realizarse
Artículo 16.Las bodegas comunes donde se almacenen sustancias peligrosas deberán mantener una distancia mínima de 3 m. cuando la cantidad total sea inferior o igual a 12 Ton. techo liviano.Podrán almacenarse sustancias peligrosas en bodegas comunes. entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas. liso. debiendo hacerlo en Bodegas para Sustancias Peligrosas. incombustible. Dicho registro deberá contemplar como mínimo la siguiente información: • Nombre comercial y nombre químico de cada sustancia • Nº UN
.2 m.. no poroso y contar con sistema de detección de incendios.Las estanterías deberán contar con rótulos en su parte exterior que indique las clases y divisiones de las sustancias peligrosas almacenadas.Estará prohibido fumar al interior de las bodegas comunes que almacenen sustancias peligrosas. lo que deberá indicarse mediante un letrero que indiquen “No fumar” en el acceso principal de la bodega y otro al interior de la misma. Además. la cual no podrá ser almacenada en bodegas comunes.. entre las distintas clases y divisiones de sustancias peligrosas almacenadas y una distancia de 2. Artículo 20. Artículo 17. Tratándose de sustancias inflamables. Artículo 19. entre sustancias peligrosas incompatibles.Dentro de las Bodegas Comunes.4 m.
donde las cantidades.. para cada clase y/o división de acuerdo a la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004 o la que la sustituya.
Adicionalmente. siempre que las distancias desde los muros externos de la construcción sean las establecidas para las bodegas exclusivas del tipo separadas.. sean ellas exclusivas o no. que se aplicarán preferentemente a los de este Título. distribución. podrán ubicarse en una zona mixta. cuando almacene sobre 12 Ton. a sus muros medianeros o deslindes y a cualquier otra construcción dentro del sitio de la empresa. de sustancias peligrosas. podrán almacenar hasta 7. entre otros aspectos. se especifican en los Títulos siguientes de este reglamento. y no supere las 30 Ton.Las Bodegas para Sustancias Peligrosas. Cuando existan dos o más bodegas exclusivas para la misma clase y división de peligrosidad. establecimientos de salud o establecimientos de uso público. Las cantidades máximas permitidas y requisitos específicos de almacenamiento.Las bodegas para sustancias peligrosas no podrán estar ubicadas en zonas residenciales.6 • • • • Nº CAS Clase y división de peligrosidad de cada sustancia de acuerdo a la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004 o la que la sustituya. Las bodegas para sustancias peligrosas.. Artículo 24. excepto para sustancias inflamables. adyacentes entre sí y que constituyan una sola construcción. Croquis con la ubicación (zona) de las sustancias al interior de la bodega. potencial de extinción y mantenimiento. establecimientos educacionales. jardines infantiles.
PÁRRAFO III DE LAS BODEGAS PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS Artículo 22. salas cunas. Artículo 21. Cantidad almacenada promedio mensual de cada sustancia. cuando en ella se almacenen hasta 12 Ton y 5 m. a base de extintores. la suma de las cantidades de sustancias almacenadas en todas ellas podrá ser equivalente a la cantidad máxima permitida para una bodega exclusiva para esa clase o división del tipo separada. Artículo 23.000 Ton.Las bodegas comunes que almacenen sustancias químicas peligrosas deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios. Las bodegas para sustancias peligrosas. siempre y cuando mantenga una distancia mínima de 3 m. cuando mantenga una distancia mínima de 5 m a sus muros medianeros o deslindes y a cualquier otra
. para los últimos 3 meses. Este almacenamiento no podrá hacerse en subterráneos. podrán instalarse en zonas industriales exclusiva. deberán estar disponibles las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias almacenadas de acuerdo a Norma Chilena Oficial Nº 2245 de 2003 o la que la sustituya. excepto para sustancias inflamables.Las bodegas para sustancias peligrosas. no podrán ubicarse en un mismo sitio donde existan casas habitación. deberán ser de acuerdo a lo establecido en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo..
no podrá realizarse fraccionamiento.000 Ton. Todas las Bodegas para Sustancias Peligrosas. Las bodegas que almacenen sustancias inflamables. mezclas ni re-envasado de sustancias peligrosas. a base de extintores.No podrán existir bodegas para sustancias peligrosas adyacentes a casinos. si se almacenan cantidades superiores a 2. potencial de extinción y mantenimiento. deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios. Cuando se almacenen cantidades superiores a 500 Ton. que no puedan cumplir la distancia mínima de 10 m a muros medianeros o deslindes y a cualquier otra construcción dentro del sitio de la empresa.Dentro de las bodegas para sustancias peligrosas. podrán instalarse en zonas industriales exclusiva. donde las cantidades. se deberá dar cumplimiento a las distancias establecidas al muro medianero o deslinde y a cualquier otra construcción dentro del sitio de la empresa. distribución. techo liviano.. cuando almacene sobre 3 Ton y no supere las 20 Ton.Las bodegas para sustancias peligrosas. En caso de no existir plan regulador. cuando en ella se almacenen hasta 3 Ton. los accesos de ambas instalaciones no podrán estar enfrentados. incombustible.Las bodegas para sustancias peligrosas deberán ser de estructura sólida. y 5 m. cuando en ellas de almacenen hasta 100 Ton y.. deberán contar con un sistema automático de detección de incendios y. podrá ella reducirse a 5 m cuando el muro involucrado externo sea cortafuego con una RF mínima de 180 min. lavable e impermeable. Artículo 26. deberán contar con un sistema automático de extinción de incendios. sin perjuicio de los requerimientos adicionales establecidos en el presente reglamento. En el caso de bodegas que almacenan sustancias inflamables existentes a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento. Artículo 25. su diseño y características de construcción deberán ajustarse a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. cuando almacenen sobre 1. 10 m. En todo caso. siempre y cuando mantenga una distancia mínima de 3 m a sus muros medianeros o deslindes y a cualquier otra construcción dentro del sitio de la empresa. resistente a la acción del agua. Artículo 28.. Las bodegas que almacenan sustancias inflamables podrán ubicarse en una zona mixta.. deberán ser de acuerdo a lo establecido en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo... no poroso. piso sólido resistente estructural y químicamente. de acuerdo a las cantidades almacenadas. entre otras características. Si una bodega de este tipo está contigua a un casino.
. y. cuando mantenga una distancia mínima de 5 m a sus muros medianeros o deslindes y a cualquier otra construcción dentro del sitio de la empresa. 10 m. Artículo 27. cuando en ellas se almacenen hasta 1.7 construcción dentro del sitio de la empresa. deberán contar con red húmeda que cuente con un estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua.500 Ton.. y contar con sistema de pararrayos. liso.000 Ton. además. cuando almacenen sobre 100 Ton. las Bodegas para Sustancias Peligrosas.
ubicados en todos los muros externos de la bodega.
. deben ser adecuados para la conservación de su contenido.Las Bodegas para Sustancias Peligrosas. de manera de evitar la dispersión de estas aguas residuales dentro del sitio de la empresa. ser de un material químicamente compatible con éste.4 m. El proyecto y/o memoria de cálculo debe incluir a lo menos la siguiente información: • Diámetro de los ductos • Presión y caudal de operación • Especificaciones técnicas de los rociadores • Tipo de agente extintor • Especificaciones técnicas de las bombas • Capacidad de los estanques En caso de almacenamiento en estanterías.. las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias almacenadas en cada una de ellas. Artículo 30.. de acuerdo a Norma Chilena Oficial Nº 2245 de 2003 o la que la sustituya. entre ellas.Las bodegas para sustancias peligrosas deberán tener disponibles. en forma impresa en el acceso. Artículo 32.2 m. Además. Artículo 33. Los rótulos externos. entre distintas clases y divisiones de sustancias peligrosas y 0. Artículo 31. donde se especifique claramente el nombre.. deberán indicar los tipos de sustancias almacenadas en su interior. deberán contar con un Plan de Emergencias. Artículo 29. el sistema automático de extinción de Incendios deberá incluir rociadores en todos los niveles de las estanterías. según lo estipulado en el Título XII de este reglamento. deberá mantenerse una distancia de 1.Las sustancias siempre deberán estar contenidas en envases y debidamente etiquetadas según lo estipulado en el Título XI del presente reglamento.. los que deberán ser visibles a una distancia de 10 m. de acuerdo a las clases y divisiones de las sustancias en ellas dispuestas. Los envases de los productos deberán estar diseñados de forma que impidan las pérdidas de contenido. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 2190 de 2003 o la que la sustituya. Los rótulos internos deberán ubicarse en cada una de las zonas de almacenamiento. Estas bodegas deberán contar con un sistema de contención de aguas residuales utilizadas en el control de incendios. deberán contar con rótulos externos e internos. que indiquen las clases y divisiones de las sustancias almacenadas. entre las sustancias peligrosas almacenadas y muros. de difícil ruptura y que minimice eventuales accidentes.8 El sistema automático de extinción de incendios debe ser diseñado por un profesional idóneo y contar con un proyecto y/o memoria de cálculo.Las sustancias incompatibles entre sí deberán ser almacenadas en forma separada por una distancia mínima de 2.5 m. RUT y firma del profesional responsable.Las Bodegas para Sustancias Peligrosas.
y de 2. Artículo 37. caso en que la puerta deberá tener RF igual a la del muro y contar con cierre automático.. excepto cuando el envase supere esta altura. Las puertas de carga/descarga deberán estar ubicadas en muros externos.Cuando las sustancias se almacenen en estanterías. piso con pendiente no inferior a 0.Las pilas de sustancias dispuestas directamente sobre el piso tendrán como máximo un largo de 8 m. Artículo 39.4 m. caso en que se permitirá una sola fila de envases en cada pila. Artículo 35. sin nada que las obstruya. y un largo y ancho tal que se cumplan las condiciones relativas a las puertas de escape establecidas en el artículo 39 de este reglamento. si por ellos circulan grúas horquilla. cuando las sustancias se encuentren en sacos y de 3 m.Las puertas deberán tener un 75% de la RF de los muros que las contienen. Las puertas de evacuación deberán abrirse hacia el exterior con manillas antipánico y no deben tener chapas. distintas de la puerta de carga/descarga de la bodega. Las vías de ingreso.
Artículo 40. siempre y cuando no se trate de una puerta de operación con mecanismo de cierre automático. con una renovación de aire mínima de 15 cambios por hora. cuando las sustancias se encuentren en maxisacos. cuando las sustancias estén en tambores. Las pilas estarán separadas entre sí por una distancia mínima de 1. dependiendo de la densidad relativa de la sustancia almacenada. Dichas celosías deberán ser construidas de forma que deriven el aire hacia arriba. las bodegas con una superficie menor o igual a 25 m2. excepto si la puerta está inserta en un muro cortafuego. Para el caso de ventilación natural. no sea superior a 25 m. Se exceptúan de lo anterior.9 Artículo 34. Artículo 36.2 m.5% que permita el escurrimiento del derrame hacia una zona de
. El diseño y construcción de la ventilación será tal que la pérdida de RF de los muros sea mínima. de manera tal que desde cualquier punto al interior de la bodega.. llaves ni mecanismos que requieran un conocimiento especial para su apertura desde el interior. 4 m.. tendrán como máximo un largo de 8 m.... hasta alguna puerta de evacuación. Artículo 38.Deberá existir una o más puertas de evacuación. caso en que podrá existir sólo la puerta de carga/descarga.Estas bodegas deberán tener ventilación natural o forzada. Deberá tener al menos dos direcciones de escape distintas. con sustancias envasadas en sacos y cajas. La altura de estas pilas podrá ser de 2 m. a lo menos. la distancia recorrida. y. un ancho de 6 m y una altura máxima de 3 m. tránsito y evacuación deberán estar siempre despejadas.Los pasillos internos deberán estar demarcados con líneas amarillas.Las bodegas para sustancias peligrosas deberán tener un sistema de control de derrames el que deberá contemplar. éstas tendrán una altura de carga máxima de 8 m.2 m. un ancho de 6 m y una altura de 1 m. Si las pilas están conformadas por pallets. podrán disponerse pequeñas celosías en la parte superior o inferior de los muros. tener un ancho mínimo 1..
• Nº UN • Nº CAS • Clase primaria. para los últimos 6 meses. Artículo 41.. • Función y uso correcto de elementos e instalaciones de seguridad. Adicionalmente.. según lo estipulado en el Título XII. • Capacidad máxima de la bodega y cantidad almacenada promedio mensual de cada sustancia. • Contenidos y adecuada utilización de las Hojas de Datos de Seguridad.. dispuestos en lugares fácilmente visibles.
. clase secundaria y división de peligrosidad.Deberán existir duchas y lavamanos de emergencia al exterior de la bodega para sustancias peligrosas. deberá contar con agentes de absorción y/o neutralización. Adicionalmente. Habrá un encargado de bodega quien será responsable de controlar el acceso de personas y maquinarias y de llevar el control de los productos que entran y salen de la bodega. deberán establecerse por escrito y estar disponibles para todo el personal asociado a ésta. Artículo 44. con un mínimo de 1.10 acumulación y contención perimetral a través de soleras y/o lomos de toro o canaletas conectadas a una piscina de contención la que tendrá un volumen equivalente al 10% del envase de mayor capacidad.Está prohibido fumar al interior de las bodegas para sustancias peligrosas. de las puertas de carga/descarga y puntos de toma de muestras. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 382 de 2004 o la que la reemplace. • Plan de emergencia. la siguiente información: • Nombre comercial y nombre químico de cada sustancia.1 m3. sobre: • Propiedades y peligros de las sustancias que se almacenan y su manejo seguro. de cada Bodega para Sustancias Peligrosas el que deberá estar a disposición del personal que trabaja y/o transita en ella. Artículo 45. incluidas las consecuencias de un incorrecto funcionamiento. como también para los organismos fiscalizadores y. lo que debe indicarse mediante un letrero que indique “No fumar” en el acceso principal de la bodega y otro al interior de la misma. • Uso correcto de equipos de protección personal y consecuencias de no utilizarlos. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 382 de 2004 o la que la reemplace. Tanto el registro como el plano deben estar ubicados en algún lugar fuera de la construcción de la bodega. Los accesos a las duchas y lavamanos de emergencia deberán estar libres de obstáculos y debidamente señalizados. Artículo 46. en forma oral y por escrito. deberá haber un plano de cada bodega que especifique la ubicación de las sustancias al interior de la bodega.El personal que trabaje en bodegas para sustancias peligrosas deberá recibir capacitación anual. información e instrucciones específicas. Artículo 42. Artículo 43.Los procedimientos de operación de las bodegas para sustancias peligrosas. expresado en Kg o Ton.Deberá existir un registro impreso y/o electrónico en idioma español. contendrá como mínimo.Las bodegas para sustancias peligrosas deberán tener acceso controlado. por clase y división de peligrosidad. a no más de 20 m...
deberá existir un documento impreso para situaciones de emergencias con la siguiente información: • Croquis de la instalación. o la que la sustituya. Artículo 50.1 veces el volumen del estanque.Solo podrán almacenarse sustancias peligrosas en estanques fijos si éstos cuentan con un sistema de control de derrame. su capacidad debe ser equivalente a 1.. Cuando el depósito de contención sea para dos o más estanques. especificando la ubicación de las bodegas. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 382 de 2004 o la que la reemplace. Cuando el estanque sea multipropósito. RUT y firma del profesional responsable. entre otros aspectos.11 Artículo 47.
. Artículo 49. y contar con un proyecto y/o memoria de cálculo.5 m. indicando para cada una de ellas las clases y divisiones de peligrosidad de las sustancias almacenadas. por clase y división de peligrosidad. Artículo 51. pero nunca menor a 1. posibilidades de que se produzca vacío interior.Los estanques deberán estar rotulados. consistente en un depósito de contención de capacidad equivalente a 1.La distancia entre el manto del estanque y el manto interno del muro del depósito de contención será como mínimo 1 m. sismos. en cuyo caso ésta será equivalente a 1/6 de la suma de los diámetros de los estanques vecinos en un mismo depósito de contención. los depósitos de contención deberán ser independientes para cada estanque. donde se especifique claramente el nombre. los que serán visibles a una distancia de 10 m. Adicionalmente. en dos o más estanques. deberá ser diseñado considerando los requisitos para la sustancia mas desfavorable desde el punto de vista constructivo... especificando la ubicación de las sustancias al interior de ella. El diseño deberá considerar.En la portería o acceso de la instalación de almacenaje.Los estanques deben ser diseñados por un profesional idóneo.
PARRAFO IV ALMACENAMIENTO EN ESTANQUES FIJOS Artículo 48. indicando la clase y división de la sustancia almacenada. excepto para inflamables.1 veces el volumen del estanque mayor. vientos y los esfuerzos originados por los soportes y tuberías. de acuerdo a Norma Chilena Oficial Nº 2245 de 2003. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 2190 de 2003 o la que la sustituya. Los estanques serán diseñados y construidos de acuerdo a prácticas reconocidas de ingeniería. un margen para la eventual corrosión interior y/o exterior del estanque. La distancia mínima entre estanques que se ubiquen dentro de un mismo depósito de contención será de 1 m. utilizándose materiales compatibles con la sustancia almacenada.. esto es para almacenar más de una sustancia. y/o Ton. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 382 de 2004 o la que la reemplace. • Capacidad máxima de cada bodega en Kg. En la determinación de los espesores debe contemplarse además. • Plano de cada bodega. las presiones máximas de operación. ordenadas y separadas por bodega.. deberán estar disponibles en forma impresa las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias almacenadas. Cuando las sustancias almacenadas. sean incompatibles entre sí.
Para la protección contra incendios se debe cumplir con los siguientes requisitos. Artículo 54. dispuestos en los alrededores del depósito de contención. Si la clase secundaria de peligrosidad de esta sustancia es la inflamabilidad. tránsito y evacuación deberán estar siempre despejadas.. Si la clase secundaria de peligrosidad de esta sustancia es la inflamabilidad. 22. 22. 21. 25. dispuestos en los alrededores del depósito de contención. dispuestos en los alrededores del depósito de contención.1 l/min x m2 de superficie externa del estanque o mantener una atmósfera inerte sobre el nivel del líquido con nitrógeno u otro gas inerte. Se debe contar con monitores fijos contra incendio de alimentación con agua y/o dual de agua-espuma.12
Adicionalmente.. y 34 a 45 de los Párrafos II y III. Tóxicos: Se debe contar con monitores fijos contra incendio con alimentación de agua. Artículo 52. dispuestos en los alrededores del depósito de contención. 28.Las sustancias peligrosas no podrán almacenarse a granel. los estanques deberán contar con un sistema de venteo para evitar el colapso de ellos. ésta deberá cumplir con lo establecido en los artículos 20. con un caudal de agua de acuerdo a la temperatura de auto-descomposición de la sustancia. Corrosivos: Se debe contar con monitores fijos contra incendio con alimentación de agua. 28. se deben cumplir los requisitos establecidos para los inflamables en este artículo. para aquellos casos donde el depósito de contención sea para más de un estanque. la Autoridad Sanitaria correspondiente podrá autorizar el almacenamiento a granel de sustancias sólidas peligrosas a petición del interesado. El depósito de contención deberá contar con detectores de vapores y. deberá acreditar las circunstancias que
. Comburentes y Peróxidos Orgánicos: Los estanques deben tener sistemas de enfriamiento. para ello. la instalación deberá cumplir con lo establecido en los artículos 20. del presente Título. PARRAFO V ALMACENAMIENTO A GRANEL Artículo 55. Excepcionalmente en casos justificados. 267. 21. Además.En caso que los estanques fijos se encuentren al interior de una bodega.. 23. Se debe contar con monitores fijos contra incendio de alimentación dual de agua y espuma. sin nada que las obstruya. es decir. se deberá considerar la sustancia más inflamable a fin de definir los detectores de vapores.. dependiendo del tipo de sustancia almacenada en el estanque: • Inflamables: Los estanques deberán contar con un sistema de enfriamiento con un caudal de 4. y 39 a 45 del Párrafo III “De las Bodegas para Sustancias Peligrosas” del presente Título. 23. Artículo 53. sin estar envasadas. uno por unidad de almacenamiento. Adicionalmente. las vías de ingreso. se aplica lo referente a inflamables. 27. quien. 26. 29. acorde a la sustancia almacenada.En caso que los estanques fijos se encuentren al exterior. deben contar con detector de temperatura conectados a alarmas audibles y visibles.
de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 382 de 2004. 2 y 3. La zona de almacenamiento. ésta deberá ser siempre una bodega exclusiva. Éstas deberán cumplir lo establecido en los artículos 20. 26. 37 y 39 a 45 de los Párrafos II y III de este Título II. divisiones 1. 22. o la que la sustituya. dispuestos en los alrededores del depósito de contención.4 m. del tipo separada. estarán separadas entre ellas por una distancia mínima de 2. En este caso.. para la clase y/o división de la sustancia de que se trate. a base de extintores. indicando las clases y divisiones de las sustancias peligrosas almacenadas. las pilas tendrán una dimensión tal que se cumplan las condiciones relativas a las puertas de escape establecidas en el artículo 37 del Párrafo III “De las Bodegas para Sustancias Peligrosas” del presente Título y.. es decir: 2. o la que la sustituya. 23.Cuando este almacenamiento sea al exterior se deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas: • • • • Se garantice que la sustancia almacenada no se dispersará ni habrá emanaciones de gases. los que serán visibles a una distancia de 10 m.
La zona de almacenamiento deberá cumplir con lo establecido en los artículos 21. 29. 23. 36. 34. La zona de almacenamiento deberá tener acceso controlado. producto de la lluvia. 22. de manera de evitar su dispersión dentro del sitio de la empresa. y 39 a 45 de los Párrafos II y III del presente Título. Artículo 57. las sustancias peligrosas pertenecientes a la clase 2. 29. Cada pila no podrá exceder la cantidad de 1.En caso que el almacenamiento a granel se realice al interior de una bodega.Están sujetas a las disposiciones del presente Título. Deberá contar con monitores fijos contra incendio de alimentación con agua y/o dual de agua-espuma. 35. donde las cantidades.13 impiden su almacenamiento en envase y las condiciones en que se hará este almacenamiento. deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios. 28. deberán ser de acuerdo a lo establecido en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.000 Ton. TITULO III ALMACENAMIENTO DE GASES Artículo 58. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 2190 de 2003 o la que la sustituya. Las zonas de almacenamiento deberán contar con un sistema de contención de aguas residuales utilizadas en el control de incendios. viento u otra condición climática. 25. Deberá contar con Red Húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua. de la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004.1 Gases Inflamables 2. potencial de extinción y mantenimiento entre otras características. Artículo 56. entre ellas. 27.2 Gases no inflamables y no tóxicos
. La zona de almacenamiento no podrá estar en una zona residencial o mixta. distribución.. 27. 21. de sustancias peligrosas con una distancia mínima de 6 m. La zona de almacenamiento deberá estar rotulada.
.3 Gases tóxicos Artículo 59. de gases inflamables o gases inflamables en conjunto con líquidos y/o sólidos inflamables. Las bodegas exclusivas para inflamables.. ya sea del tipo adyacente o separada. Artículo 63. sus instalaciones eléctricas deberán ser a prueba de explosión. podrá almacenarse hasta 1. Artículo 61.000 Ton. Cuando la cantidad sea superior a 50 Ton.En las bodegas donde se almacenan gases se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y II del presente reglamento. del tipo adyacente. Cuando se almacenen gases inflamables en conjunto con líquidos y/o sólidos inflamables la suma total de ellos no deberá exceder la cantidad de 5 Ton. ya sea del tipo adyacente o separada.
Artículo 65. de gases no inflamables y no tóxicos.Las bodegas exclusivas para inflamables. de gases inflamables o gases inflamables en conjunto con líquidos y/o sólidos inflamables. Los muros externos de estas bodegas deberán tener una RF mínima de 120 minutos. Además.Los cilindros llenos deben ubicarse separadamente de los vacíos y estar claramente señalizados en relación a la condición en que se encuentran. tanto adyacentes como separadas. Artículo 64.14 2. deberán contar con instalaciones eléctricas a prueba de explosión. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en este Título. podrá almacenarse hasta 100 Ton.. PÁRRAFO I GASES INFLAMABLES Artículo 60. Cuando la cantidad sea superior a 20 Ton.En bodegas exclusivas para inflamables. del tipo separadas. “cilindros llenos” o “cilindros vacíos”. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua. Todos los cilindros deben ser dispuestos en posición vertical y sujetos..En bodegas para sustancias peligrosas. encadenados a la pared o con una baranda que impida su volcamiento.En bodegas para sustancias peligrosas. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua.En bodegas exclusivas para inflamables.. deberán tener muros divisorios comunes cortafuegos con una RF mínima de 180 minutos y los muros externos deberán tener una RF mínima de 120 minutos. se podrá almacenar hasta 10 Ton.
. de gases inflamables. Artículo 62. del tipo adyacente. se podrá almacenar hasta 5 Ton.
Artículo 72.. En bodegas exclusivas para gases no inflamables y no tóxicos.. serán las generales establecidas para las bodegas para sustancias peligrosas en el Párrafo III del Título II del presente reglamento. Artículo 73. Artículo 71. para los cuales existan detectores. ya sean del tipo adyacentes o separadas. Artículo 70. Artículo 66.Las condiciones de almacenamiento en bodegas exclusivas para gases no inflamables y no tóxicos.En bodegas exclusivas para gases no inflamables y no tóxicos. para los cuales existan detectores..Podrán existir bodegas exclusivas para gases tóxicos y gases no inflamables y no tóxicos. se podrá almacenar hasta 1.El almacenamiento en bodegas exclusivas para gases tóxicos y en bodegas exclusivas para gases tóxicos y gases no inflamables y no tóxicos.15
En bodegas exclusivas para gases no inflamables y no tóxicos.000 Ton.Se rigen por las disposiciones de este título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 3 de la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004 o la que la sustituya..En bodegas para sustancias peligrosas.. del tipo separada. para los cuales existan detectores. Artículo 69..000 Ton.. del tipo separada.En las bodegas donde se almacenan líquidos inflamables se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en el Título I y
.. de gases tóxicos. del tipo adyacente. las que deberán contar con sistema automático de detección de gases tóxicos. se podrá almacenar hasta 5 Ton.000 Ton. se permitirá el uso de malla metálica tipo ACMA o similar en reemplazo de los muros externos. del tipo adyacente. las que deberán contar con sistema automático de detección de gases tóxicos.En bodegas exclusivas para gases tóxicos. Artículo 67. Artículo 75.Podrán existir bodegas exclusivas para gases tóxicos y gases no inflamables y no tóxicos. del tipo adyacente. se podrá almacenar hasta 2..
PARRAFO III GASES TOXICOS Artículo 68. del tipo adyacente o separada. La cantidad máxima total permitida de almacenamiento en estos casos es 100 Ton. del tipo adyacente o separada. deberá cumplir con las condiciones generales establecidas para las Bodegas para Sustancias Peligrosas en el Párrafo III del Título II del presente reglamento. del tipo separada. se podrán almacenar hasta 100 Ton.En bodegas exclusivas para gases tóxicos. Deberán tener un sistema automático de detección de gases cuando almacenen aquellos para los que existen detectores. ya sea del tipo adyacente o separado.
TITULO IV LÍQUIDOS INFLAMABLES Artículo 74. se podrá almacenar hasta 200 Ton. La cantidad de almacenamiento máxima total permitida es de 1. Deberán contar con sistema automático de detección de gases tóxicos.
16 Título II de este reglamento. Cuando la cantidad sea superior a 50 Ton.. de la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004.En bodegas para sustancias peligrosas.Los estanques portátiles en que se almacenen líquidos inflamables podrán ser metálicos. del tipo separada. ya sea del tipo adyacentes o separadas. deberán tener muros divisorios comunes cortafuegos con una RF mínima de 180 minutos y los muros externos deberán tener una RF mínima de 120 minutos. No obstante si la temperatura de inflamación es menor o igual a -18º C. los estanques portátiles sólo podrán ser metálicos. se podrá almacenar hasta 5 Ton. Artículo 77. sin perjuicio de las normas especiales que se establecen en el presente título. 2 y 3.En bodegas para sustancias peligrosas. de líquidos inflamables o líquidos inflamables en conjunto con gases y/o sólidos inflamables. del tipo adyacente. Artículo 79. Artículo 78.En las bodegas donde se almacenan sólidos inflamables se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y II de este reglamento. de sólidos inflamables
.. Artículo 83. tanto adyacentes como separadas.. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas que se establecen en el presente título. Artículo 76. 4. Las bodegas exclusivas para inflamables.1 Sólidos inflamables. Artículo 82. o la que la sustituya. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua. de líquidos inflamables o líquidos inflamables en conjunto con gases y/o sólidos inflamables. 4. podrá almacenarse hasta 1.En bodegas exclusivas para inflamables. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua. Divisiones 1.. ya sea del tipo adyacente o separada.. podrá almacenarse hasta 100 Ton. del tipo separada. deberán tener muros externos cortafuegos con una RF mínima de 120 minutos. deberán contar con instalaciones eléctricas a prueba de explosión.Las bodegas exclusivas para inflamables.2 Sólidos con riesgo de combustión espontánea. Las bodegas exclusivas para inflamables. de líquidos inflamables o líquidos inflamables en conjunto con gases y/o sólidos inflamables.En bodegas exclusivas para inflamables.
TITULO V SÓLIDOS INFLAMABLES Artículo 81. se podrá almacenar hasta 5 Ton.000 Ton. es decir: 4. de plástico rígido o de material mixto (IBCs) y deberán contar con sistema de control de corriente estática. Artículo 80.Se rigen por las disposiciones del presente título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 4. del tipo adyacente..3 Sólido inflamable que al contacto con el agua desprende gases inflamables. Cuando la cantidad sea superior a 20 Ton.
Las bodegas exclusivas para inflamables.5 ton.
TITULO VI COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGANICOS Artículo 87. Las bodegas exclusivas para inflamables. Divisiones 5. de sólidos inflamables o sólidos inflamables en conjunto con gases y/o líquidos inflamables. La zona de almacenamiento de los sólidos inflamables de la división 4.1.
.. En la cantidad total de 5 ton. según su nivel de reactividad.000 Ton.2 Peróxidos Orgánicos. Grupo de Embalaje I • Clase 5. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua. División 5. Cuando la cantidad sea superior a 20 Ton.
Artículo 86. Artículo 85. del tipo adyacente.En bodegas exclusivas para inflamables.Quedan sujetas a las disposiciones de este título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 5. del tipo separada.1.C. E y F. deberán tener muros divisorios comunes cortafuegos con una RF mínima de 180 min.. Artículo 84. y los muros externos deberán tener una RF mínima de 120 min.1 y/o 4.1 y/o 4.3 deberá ser independiente de los demás. deberán tener muros externos con una RF mínima de 120 min. que incluyen: 5. del tipo separada.1 y 5. del tipo adyacente. Grupo de Embalaje II • Clase 5. Cuando la cantidad sea superior a 50 Ton. con muros divisorios internos con RF mínima de 120 min. En esta división se incluyen los peróxidos de los Tipos A. B.1. División 5. tanto adyacentes como separadas.1 Comburentes (oxidantes) Los comburentes de esta división se agrupan según las cantidades máximas permitidas en su embalaje: • Clase 5. D. sólo podrá haber hasta 1. deberán contar con instalaciones eléctricas a prueba de explosión.2 o de sólidos inflamables de las divisiones 4.Las bodegas exclusivas para inflamables. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua.2 de la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004 o la que la sustituya. podrá almacenarse hasta 100 Ton. de sólidos inflamables o sólidos inflamables en conjunto con gases y/o líquidos inflamables. División 5. podrá almacenarse hasta 1. de la división 4.17 de las divisiones 4.En bodegas exclusivas para inflamables.3. Grupo de Embalaje III 5.2 en conjunto con gases y/o líquidos inflamables.
Los comburentes no se deben almacenar junto con sustancias inflamables.Las bodegas exclusivas para comburentes del Grupo de Embalaje I. lubricantes. en una cantidad máxima de 35 Ton.300 2. podrán almacenar una cantidad máxima de 5..000 Kg.400 1. del tipo adyacente o separada. del tipo separada. del tipo separada. Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje I sólo podrán almacenarse en bodegas exclusivas para comburentes del grupo de embalaje I.000
Distancia mínima (m) 10 20 30 40 60 90 120
Artículo 91.18 Artículo 88. cuando la cantidad sea superior a 15 Ton.000 Kg.. Estas bodegas deberán mantener las siguientes distancias mínimas a muros medianeros y a otras construcciones dentro del sitio de la empresa. cuando la cantidad sea superior a 1. según la cantidad almacenada: Bodegas Exclusivas para Comburentes del Grupo de Embalaje I. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título.Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje II podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas. combustibles..401 – 2.
Cantidad almacenada ( Kg ) <5 5 – 45 46 – 200 201 – 450 451 – 1. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios.. del tipo separada.301 – 5. Se debe evitar el impacto y roce de los envases de estas sustancias dado que son altamente reactivas.
PÁRRAFO I COMBURENTES Artículo 89. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios. Los comburentes pertenecientes a los Grupos de Embalaje II y III podrán almacenarse en conjunto en bodegas exclusivas para comburentes del grupo de embalaje II y III. y. Artículo 90. grasas o aceites. del tipo adyacente.
.En las bodegas donde se almacenan comburentes y peróxidos orgánicos se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y II de este reglamento.
del tipo adyacente.. Artículo 92.. del tipo separada. en una cantidad máxima de 1..000 Ton. las pilas deberán tener una cantidad máxima de 70 Ton. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios. cuando la bodega cuenta con sistema automático de extinción de incendio. Artículo 93. cuando la cantidad sea superior a 500 Ton. del tipo adyacente. para el Grupo de Embalaje II.En bodegas exclusivas para comburentes. la que deberá contar con sistema automático de extinción de incendios cuando la cantidad sea superior a 150 Ton.19 Estos comburentes podrán. Estas mismas cantidades y requisitos se aplican al almacenaje conjunto de comburentes de los Grupos de Embalaje II y III en una bodega exclusiva para comburentes del tipo separada. del tipo adyacente.. en una cantidad máxima de 2. en una cantidad máxima de 2.. en una cantidad máxima de 3.. Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas. cada una. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios. y de 15 Ton cada una. almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas.000 Ton. cuando la cantidad sea superior a 100 Ton. del tipo separada. si no cuenta con este sistema. cada una. las pilas conformadas por comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje II deberán tener una cantidad máxima de 7 Ton.. cuando la cantidad sea superior a 300 Ton. del tipo separada. del tipo separada. En las bodegas para sustancias peligrosas. en una cantidad máxima de 200 Ton. en una cantidad máxima de 750 Ton.Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III podrán almacenarse en bodegas exclusivas para comburentes del Grupo de Embalaje III. Artículo 97. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios. las que deberán contar
.. la que deberá contar con sistema automático de extinción de incendios cuando la cantidad supere las 30 Ton... Artículo 96. cuando la cantidad sea superior a 500 Ton. Estas mismas cantidades y requisitos se aplican al almacenaje conjunto de comburentes de los Grupos de Embalaje II y III en una bodega exclusiva para comburentes del tipo adyacente. En ambos tipos de bodegas las pilas conformadas por comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III deberán tener una cantidad máxima de 10 Ton cada una. asimismo.Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje II podrán almacenarse en bodegas exclusivas para comburentes del Grupo de Embalaje II. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios.. en una cantidad máxima de 75 Ton. Artículo 94..Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje II podrán almacenarse en bodegas exclusivas para comburentes del Grupo de Embalaje II.000 Ton.000 Ton.Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas.Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III podrán almacenarse en bodegas exclusivas para comburentes del Grupo de Embalaje III. Artículo 95.
Artículo 100. en una cantidad máxima de 45 Ton. del tipo separada. deberán contar con sistema automático de extinción de incendios. y de 20 Ton. si no posee este sistema. Las bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos Tipo A y B.En bodegas exclusivas para comburentes. del tipo separada. en una cantidad máxima de 10 Ton. Los peróxidos orgánicos Tipo D podrán almacenarse en bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos. del tipo adyacente.. cuando la bodega cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 1 Ton.5 Ton. en una cantidad máxima de 45 Ton. cada una. Artículo 98. Éstas deberán contar con sistema automático de extinción de incendios. cuando la bodega cuenta con sistema automático de extinción de incendio. si no cuenta con este sistema..000 Ton. Los peróxidos orgánicos Tipo C podrán almacenarse en bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos. en una cantidad máxima de 2 Ton. cuando la cantidad sea superior a 0. si no cuenta con este sistema. Los peróxidos orgánicos Tipo C podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas. podrá almacenarse una cantidad máxima de 9 Ton. cuando cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 9 Ton. Los peróxidos orgánicos Tipo D podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas.
..5 Ton. tipo separada. cuando la bodega cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 5 Ton. Artículo 101. del tipo adyacente. del tipo adyacente. cuando cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 1 Ton. en una cantidad máxima de 22 Ton. cada una. de este tipo de peróxidos. si no cuenta con este sistema. de este tipo de peróxidos. las pilas conformadas por comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III deberán tener una cantidad máxima de 150 Ton.Los peróxidos orgánicos Tipo A y B sólo podrán almacenarse en bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos Tipo A y B. En ellas podrá almacenarse una cantidad máxima de 1 Ton. la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios. En bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos Tipo A y B. cuando cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 1. en una cantidad máxima de 22 Ton. en una cantidad máxima de 1 Ton. del tipo separada. si no posee este sistema.Los peróxidos orgánicos Tipo D podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas.20 con sistema automático de extinción de incendios cuando la cantidad sea superior a 1.Los peróxidos orgánicos Tipo C podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas.. del tipo adyacente. si no cuenta con este sistema. Éstas deberán contar con sistema automático de extinción de incendios Los peróxidos orgánicos Tipo C podrán almacenarse en bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos. PÁRRAFO II PERÓXIDOS ORGÁNICOS Artículo 99. del tipo adyacente.
TITULO VII TOXICOS
. cuando la bodega cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 100 Ton.Las bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos. del tipo separada. cuando cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 135 Ton..000 Ton. siendo la cantidad total permitida aquella establecida para el tipo más restrictivo. cuando la bodega cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 50 Ton. si no cuenta con este sistema. Artículo 103. Los peróxidos orgánicos Tipo E podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas. si no cuenta con este sistema. en una cantidad máxima de 4. cuando la bodega cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 1. son aquellas donde se pueden almacenar en conjunto peróxidos de los tipos C. si no cuenta con este sistema. en una cantidad máxima de 6. en una cantidad máxima de 90 Ton. Los peróxidos orgánicos Tipo F podrán almacenarse en bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos.. si no cuenta con este sistema. si no cuenta con este sistema.21 Los peróxidos orgánicos Tipo D podrán almacenarse en bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos. en una cantidad máxima de 500 Ton. si no cuenta con este sistema. del tipo adyacente. Los peróxidos orgánicos Tipo E podrán almacenarse en bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos.000 Ton. en una cantidad máxima de 2. del tipo separada. el de mayor peligro. D. ya sean del tipo adyacente o separada. si no cuenta con este sistema. Artículo 102. de otras construcciones dentro del sitio de la empresa y de muros medianeros. en una cantidad máxima de 3. cuando cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 90 Ton. Los peróxidos orgánicos Tipo F podrán almacenarse en bodegas exclusivas para peróxidos orgánicos. cuando la bodega cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 5 Ton.000 Ton. cuando cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 200 Ton. E y F. del tipo adyacente.. del tipo separada. si no cuenta con este sistema. Los peróxidos orgánicos Tipo F podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas. es decir.000 Ton. del tipo adyacente.000 Ton. cuando cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 32 Ton. del tipo separada. en una cantidad máxima de 1. Los peróxidos orgánicos Tipo E podrán almacenarse en Bodegas Exclusivas para Peróxidos Orgánicos.Los peróxidos orgánicos Tipo E podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas.Los peróxidos orgánicos Tipo F podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas. Éstas deberán estar situadas a una distancia mínima de 15 m. en una cantidad máxima de 2.000 Ton.000 Ton. en una cantidad máxima de 1.000 Ton. del tipo adyacente. del tipo separada. cuando cuente con sistema automático de extinción de incendios y de 400 Ton. si no cuenta con este sistema. Artículo 104.
TITULO VIII CORROSIVOS
Artículo 110. según corresponda. se podrán almacenar hasta 2. de sustancias corrosivas. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título.. Cuando en una bodega de este tipo se almacenen sustancias tóxicas en conjunto con sustancias corrosivas. las condiciones de almacenamiento se regirán por las indicadas para los gases. Artículo 108.500 Ton de sustancias tóxicas. se podrán almacenar hasta 2. Si se almacenan sustancias corrosivas en conjunto con sustancias tóxicas en una de estas bodegas.. líquidos y/o sólidos inflamables. División 1. del tipo separada.Cuando una sustancia tóxica sea además inflamable. se podrán almacenar hasta 7. sustancias tóxicas.000 Ton de sustancias corrosivas. del tipo separada. la suma total de las mismas no deberá exceder la cantidad de 2. Cuando en una bodega de esta clase se almacenen sustancias tóxicas en conjunto con sustancias corrosivas. En las bodegas donde se almacenan corrosivos se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en el Título I y Título II de este reglamento.. la suma total de ellas no podrá exceder la cantidad de 2. de la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004 o la que la sustituya.En bodegas para sustancias peligrosas.. del tipo adyacente. En las bodegas donde se almacenan tóxicos se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los títulos I y II de este reglamento. del tipo adyacente.En bodegas para sustancias peligrosas. Artículo 106.000 Ton. del tipo separada.500 Ton.000 Ton.Se encuentran regidas por las disposiciones de este título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 6.En una bodega para sustancias peligrosas.
.22 Artículo 105. Cuando en una de ellas se almacenen sustancias corrosivas en conjunto con sustancias tóxicas.. En bodegas exclusivas para tóxicos.En una bodega para sustancias peligrosas. del tipo adyacente.500 Ton. se podrán almacenar hasta 7.Se rigen por las disposiciones del presente título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 8. Artículo 111. Artículo 109.. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título.. se podrán almacenar hasta 7. Artículo 107.000 Ton. Artículo 112. se podrán almacenar hasta 2.. la suma total de ellas no deberá exceder la cantidad de 7. de la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004 o la que la reemplace. la suma total de ellas no podrá exceder la cantidad de 7.500 Ton.En bodegas exclusivas para tóxicos.500 Ton. de sustancias tóxicas.000 Ton.
23 Artículo 113. según corresponda. correspondientes a sustancias peligrosas no clasificadas en alguna de las clases antes desarrolladas...500 Ton.Las cantidades máximas de sustancias peligrosas almacenadas en locales comerciales con venta de autoservicio al público serán las que a continuación se señalan. se podrán almacenar hasta 2. TÍTULO IX SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS
Artículo 115.. del tipo separada..
..Cuando una sustancia peligrosa varia sea además inflamable.500 Ton.500 Ton de sustancias peligrosas varias. de sustancias peligrosas varias. se podrán almacenar hasta 2. se podrán almacenar hasta 7. del tipo adyacente.. Artículo 117.En bodegas exclusivas para sustancias peligrosas varias...Se rigen por las disposiciones de este título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 9 de la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004 o la que la reemplace. líquidos y/o sólidos inflamables.En bodegas exclusivas para sustancias peligrosas varias. Cuando en ella se almacenen sustancias peligrosas varias en conjunto con sustancias tóxicas y corrosivas. Artículo 119. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título.En una bodega para sustancias peligrosas. las condiciones de almacenamiento se regirán por las indicadas para los gases. del tipo separada.En bodegas exclusivas para corrosivos.. las condiciones de almacenamiento se regirán por las indicadas para los gases.000 Ton. Artículo 118. del tipo adyacente. dependiendo de la clase de peligrosidad de la sustancia: Gases inflamables no tóxicos (incluidos aerosoles): 3. Artículo 116. Si en ella se almacenan sustancias peligrosas varias en conjunto con sustancias tóxicas.000 Ton.500 Ton. la suma total de ellas no deberá exceder la cantidad de 7.. En las bodegas donde se almacenan sustancias peligrosas varias se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en el Título I y Título II de este reglamento.
TITULO X ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LOCALES COMERCIALES CON EXHIBICIÓN O VENTA DIRECTA AL PÚBLICO
Artículo 121. Artículo 114.Cuando una sustancia corrosiva sea además inflamable. del tipo adyacente.000 Ton.000 Ton. En bodegas exclusivas para corrosivos. líquidos y/o sólidos inflamables. la suma total de las mismas no deberá exceder la cantidad de 2. según corresponda.000 Kg. se podrán almacenar hasta 7.En una bodega para sustancias peligrosas. se podrán almacenar hasta 2. Artículo 120. se podrán almacenar hasta 7. del tipo separada.
Todas las sustancias químicas deberán ser etiquetadas de acuerdo a lo establecido en el presente Título..Las condiciones de almacenamiento en locales comerciales con venta de autoservicio al público. tales como: “productos tóxicos”.. Tóxicos: 2. la zona donde estén dispuestas las sustancias químicas inflamables deberá contar con un sistema automático de extinción de incendios. Sólidos inflamables: 2.000 Kg Artículo 122. de acuerdo a lo estipulado en el Título XII del presente reglamento.000 Kg Comburentes (oxidantes) de los grupos de embalaje II y III: 1.. Las sustancias deberán venderse exclusivamente en su envase original y debidamente cerrado. desde el suelo. Además. cuyas cantidades. distribución. “productos inflamables”..24 Líquidos inflamables: 12. los dichos locales comerciales deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios. debiendo existir entre ellas pasillos que las separen.
Artículo 123. Las góndolas o estanterías con sustancias peligrosas no podrán estar adyacentes a otras que contengan productos alimenticios. con rótulos de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 2190 de 2003 o la que la sustituya. Los envases con cierre tipo tapa rosca deberán estar sellados. con rociadores dispuestos en todos los niveles de las estanterías y/o góndolas.Los locales comerciales con venta de autoservicio al público deberán contar con un Plan de Emergencia. en envases de capacidad máxima de 20 L ó 30 Kg. Deberán existir letreros que señalen claramente la prohibición de fumar.000 Kg Corrosivos: 5. El sector y/o estantería y/o góndolas donde se almacenen productos químicos peligrosos deberá contar con un sistema de control de derrames. a base de extintores. adicionalmente.
TITULO XI DEL ETIQUETADO Artículo 125. junto con un letrero adicional que indique la característica de peligrosidad de los productos. etc.Los locales comerciales con venta de autoservicio al público de sustancias químicas peligrosas deberán tener sistemas automáticos de detección de incendios y. con excepción de los residuos
.000 Kg.500 Kg. Deberán utilizarse envases en buen estado y deberán estar etiquetados de acuerdo al Título XI del presente reglamento. potencial de extinción. mantenimiento y demás aspectos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo” Artículo 124. La altura mínima de exhibición de sustancias tóxicas deberá ser de 1m. serán las siguientes: • Las sustancias peligrosas deberán exhibirse en góndolas o estanterías exclusivas para sustancias peligrosas.
se deben identificar cada una de las sustancias que aporten a la peligrosidad del producto o la mezcla peligrosa. la etiqueta debe contener la información detallada en los siguientes artículos para las sustancias peligrosas que los componen. inhalación. según corresponda.. Artículo 126.Las etiquetas deberán contener como mínimo la siguiente información. los títulos deberán estar impresos en color negro sobre fondo blanco.. según corresponda. contacto con los ojos.Los envases y embalaje se etiquetarán en idioma castellano. que se regirán por las
Para el caso de productos terminados. Artículo 127. Información toxicológica sobre efectos agudos y crónicos asociados a la ingestión. Los pictogramas a ser utilizados serán: Gases Inflamables
. Identificación del proveedor • Nombre. dirección y teléfono del fabricante y/o del importador
Indicaciones de Seguridad • • • • Medidas de primeros auxilios relativas a la ingestión. contacto con los ojos. la cual debe ser coincidente con lo señalado en la Hoja de Datos de Seguridad: Identificación del producto • • Nombre químico Número UN
En caso de mezclas. con letra legible. Precauciones para la manipulación y almacenamiento seguro Identificación y teléfono del o los Centro(s) de Información Toxicológica específicos
Pictogramas Deberán llevar un pictograma consistente en un rombo con ribetes rojos fácilmente visible. inhalación.25 peligrosos y formulaciones plaguicidas los disposiciones de su respectiva reglamentación. dispuestos en forma horizontal cuando el envase se encuentre en su posición normal. de acuerdo a la NCh Nº 382 de 2004 o la que la sustituya. contacto con la piel. contacto con la piel. símbolo negro sobre un fondo blanco.
Para envases y/o embalajes de capacidad igual o mayor a 250 ml.. Artículo 130. Para envases menores a 250 ml la etiqueta deberá ser legible y contener como mínimo el pictograma y la clase y/o división de peligrosidad.. indicaciones tales como «no tóxico».-Todas las bodegas para sustancias peligrosas y los locales comerciales con venta de autoservicio al público de sustancias químicas peligrosas deberán contar con un Plan de Emergencias.El etiquetado deberá ser indeleble y reproducido en los envases y en los envases/embalaje en su caso y estar fijado firmemente o impreso directamente a lo menos en la cara principal del envase ó envase/embalaje. detallando al menos lo siguiente: • • • • Sectores de producción Sectores de oficinas Casino(s) Bodegas y zonas de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.27
Artículo 128. se aceptaran etiquetas que tengan una dimensión mínima de 20x15 cm. indicando para cada una de ellas las clases y divisiones de peligrosidad de las sustancias almacenadas. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 382 de 2004 o la que la reemplace..
TÍTULO XII DEL PLAN DE EMERGENCIAS
Artículo 131. Artículo 129.Para efectos del presente Reglamento. La etiqueta deberá corresponder a un 25% de la superficie del envase/embalaje.No podrán figurar en la etiqueta ni en el envase/embalaje de las sustancias reguladas. el que deberá incluir los siguientes apartados: a) Plano a escala de la instalación y su entorno. hasta 1 L.
. Cuando este 25% sea superior a una dimensión de 20x15 cm. considerando un radio de 500 m. el embalaje que no constituya un envase. desde los deslindes del sitio de la empresa. la etiqueta tendrá un tamaño mínimo de 8x6 cm. deberá cumplir lo establecido en la Norma Chilena Oficial NCh Nº 2190 de 2003 o la que la sustituya. «inocuo» o cualquier otra análoga que induzcan a error respecto a la peligrosidad del producto contenido.
h) Definir y señalizar las zonas de seguridad al interior de la instalación. derrames y fugas y. Sitios colindantes Residencias y centros de población Salas cunas y jardines infantiles Establecimientos educacionales Establecimientos de salud Establecimientos de uso público Otras instalaciones industriales
b) Plano de cada bodega y zona de almacenamiento de sustancias peligrosas. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 382 de 2004 o la que la reemplace.)
e) Sistemas de comunicación f) Identificación de los posibles tipos de emergencia.28 • • • • • • • • • Vías de evacuación Sistemas de seguridad. Adicionalmente. se deben definir las condiciones bajo las cuales se puede considerar terminada la emergencia y las eventuales medidas de reparación de daños y contaminación. indicando los nombres. i) Listar equipos e instrumental disponible para detectar y analizar sustancias peligrosas y señalar su ubicación. sistemas manuales contra incendio. detallando lo siguiente para cada sustancia: • • • • • • Nombre químico y común Cantidad promedio mensual estimada Capacidad máxima de la bodega Clase y división de peligrosidad. etc. tales como: incendios. red seca. explosiones. detallando el tipo de ayuda. funciones y mecanismos de coordinación de cada individuo dentro de la empresa (trabajadores. j) Listar sistemas y equipos disponibles para enfrentar emergencias. teléfonos y cargos de los principales encargados. por clase y división de peligrosidad. definiendo sus responsabilidades y funciones. cómo movilizarla y a quien se solicitará. manipulan y almacenan
d) Procedimiento de emergencia: • • • Director para las emergencias y Director Alterno (persona o cargo). especificando la ubicación de las sustancias al interior de ella. sistemas de control de derrames. describiendo para cada tipo los procedimientos a seguir para el alza de la alarma. visitas. g) Definir las emergencias que podrían requerir ayuda externa. Responsabilidades. Hoja de datos de seguridad de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 2245 de 2003 o la que la reemplace. c)Listado de sustancias peligrosas almacenadas por bodega. contratistas. evacuación y seguimiento de la emergencia. Condiciones generales en que se procesan. Cadena de comando. los criterios que justifican la activación del Plan. señalar su ubicación y programas de mantención. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 382 de 2004 o la que la sustituya. tales como: red húmeda. etc. respuesta.
o) Medidas para facilitar información a los servicios de emergencias de otros países. para trasladarse o realizar las modificaciones de construcción que se requieran para ello. Programa de revisiones periódicas del Plan. en su calidad de autoridad sanitaria. contado desde ese día. sobre las eventuales emergencias. l) Procedimientos para informar oportunamente a la Autoridad Sanitaria y otras autoridades con competencia. desde los deslindes del sitio la empresa. dispondrán del plazo de tres años. que en el mismo se establecen.
Se debe mantener un registro de cada una de estas actividades realizadas. Programación anual. en el caso de que se produzca un accidente grave con posibles consecuencias más allá de las fronteras nacionales. de conformidad con las disposiciones del Libro Décimo del Código Sanitario. fiscalizar la aplicación y cumplimiento del presente reglamento. Sin perjuicio de ello. mientras esté funcionando dicho establecimiento.Será obligatoria la presencia continua.. sobre la ocurrencia de la emergencia. en las bodegas para sustancias peligrosas y en los locales comerciales con venta de autoservicio al público de sustancias químicas peligrosas. Artículo 132. dentro de sus respectivos territorios de competencia.
. m) Procedimientos para difundir e informar a la población aledaña. definición y resultados de simulacros de activación del Plan. Programa de capacitación anual sobre conocimientos específicos del Plan al personal que pudiera estar involucrado directamente en una emergencia. deberán ajustarse a sus disposiciones en el plazo de un año. del Director o Director alterno para las emergencias. contados desde igual fecha. incluyendo como mínimo: sustancias que se manejan y sus peligros asociados. n) Mantenimiento de la operatividad del Plan • • Programa de capacitación anual sobre conocimientos básicos del Plan a todo el personal que trabaja en la empresa.
Artículo 1°. letras c) y e) y prevención y extinción de incendios. incluidas aquellas cuya autorización esté en trámite.Corresponderá a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. para el efecto del cumplimiento de los requisitos de distanciamiento de las instalaciones.. considerando un radio de 300 m.Las instalaciones de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas existentes a la fecha de publicación del presente reglamento. mecanismos de enfrentamiento y procedimientos a seguir tanto del personal de la empresa como de la propia comunidad.
TITULO XII DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIONES Artículo 133.29 k) Listar elementos de protección personal disponibles y señalar su ubicación.
TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE
Leer más sobre este usuarioSkip carouselTest IC Laboral
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulREGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS por Mauricio Basaure Palomeque0.0 (0)InsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos