Source: http://docplayer.fi/1983954-Kiuruveden-kaupunki-iisalmen-kaupunki-ja-lapinlahden-kunta.html
Timestamp: 2018-03-19 20:25:16+00:00
Document Index: 6207367

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta - PDF
Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta
Download "Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta"
1 FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YLÄ-SAVON JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYN YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
2 Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS I (VIII) YHTEYSTIEDOT Hankkeesta vastaava Lapinlahden kunta Asematie 4, Lapinlahti Yhteyshenkilö: Eero Mykkänen puhelin (017) ja faksi (017) Iisalmen kaupunki Pohjolankatu 14, Iisalmi Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Juhani Räisänen puhelin (017) faksi (017) Kiuruveden kaupunki Harjukatu 2, Kiuruvesi Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Arto Karoluoto Puhelin (017) Faksi (017) Yhteysviranomainen Pohjois-Savon ELY keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue YVA-konsultti Sepänkatu 2B KUOPIO puhelinvaihde: faksi: (017) sähköposti: Yhteyshenkilö: Ympäristöinsinööri Hanna Huhta, puh FCG Finnish Consulting Group Oy Käyntiosoite Microkatu 1, Kuopio Postiosoite PL 1199, Kuopio puhelin: faksi: sähköposti Yhteyshenkilö: Jari Kärkkäinen, puhelin
3 Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS II (VIII) ESIPUHE Kiuruveden ja Iisalmen kaupungit sekä Lapinlahden kunta ovat hankevastaavana käynnistäneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (yvamenettely) Ylä-Savon jätevesien käsittelyn kehittämiseksi, koska vaihtoehdoissa on kyse yli asukasvastineluvulle mitoitettu jätevesien käsittelylaitos. YVA:ssa arvioidaan sellaisia jäteveden puhdistamon vaihtoehtoja, joilla pystytään kustannustehokkaasti käsittelemään mitoitusvuoden 2025 jätevedet niin, että puhdistustulos vastaa ympäristölupaviranomaisten edellyttämää puhdistustasoa. Hankevaihtoehtona on keskittää Ylä-Savon jätevesien käsittely Lapinlahdelle. Lapinlahden yhteispuhdistamoa on ryhdytty suunnittelemaan useiden syiden takia. Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittelyn ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa, joka valmistui , on kuvattu hankkeen tarkoitus, suunnitteluvaihe ja hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin, hankkeen vaihtoehdot, tiedot ympäristön nykytilasta ja tehtävistä selvityksistä. Lisäksi siinä on esitetty ehdotus vaikutusalueen rajauksesta, suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä YVA-menettelyn aikataulu. Hankkeesta vastaavat Lapinlahden kunta, Kiuruveden ja Iisalmen kaupungit. Yhdyshenkilönä toimii Eero Mykkänen Lapinlahden kunnasta. Yhteysviranomainen on Pohjois-Savon ELY-keskus, jossa yhteyshenkilönä on Hanna Huhta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on tehnyt konsulttityönä FCG Finnish Consulting Group Oy projektipäällikkönä Jari Kärkkäinen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on ohjannut ohjausryhmä, johon on kutsuttu edustajat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungista, Lapinlahden kunnasta, Iisalmen Vedestä, Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ja Pohjois-Savon liitosta sekä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksestä. Kuopiossa FCG Finnish Consulting Group Oy Pohjakartat Maanmittauslaitos Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty Valokuvat FCG Finnish Consulting Group Oy Tekniset piirrokset Kiuru & Rautiainen Oy ja SITO Oy
4 Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS III (VIII) TIIVISTELMÄ Hankkeen perustelut ja tausta Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Lapinlahden kunta suunnittelevat yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentamista Lapinlahdelle. Yhteispuhdistamoa on ryhdytty suunnittelemaan useiden syiden takia. Keskeisemmät syyt ovat: - Yhteispuhdistamolla voidaan saavuttaa merkittäviä prosessiteknisiä etuja kohtuullisin kustannuksin. Keskuspuhdistamolla on hyvät mahdollisuudet estää poikkeus- ja häiriötilanteista johtuvat puhdistamattomat jätevesipäästöt. Myös teollisuusjätevesien osuus puhdistamon tulokuormituksesta pienenee olennaisesti, mikä vakauttaa puhdistusprosessia ja tekee lietteenkäsittelystä helpompaa. - Rakennettavat siirtoviemärit mahdollistavat haja-asutuksen liittymisen keskitettyyn viemäröintiin laajalta alueelta. - Kiuruveden Kuorevirran ja Iisalmen Vuohiniemen puhdistamot sijaitsevat lähellä kuntakeskuksia ja niiden toiminta heikentää lähialueiden viihtyisyyttä. - Lapinlahden Suoniemen puhdistamoalueella on isot laajentamismahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Liittyminen muihin hankkeisiin Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittelyn YVA-menettely liittyy Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan muutokseen Suoniemen alueella. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset nykyisen Lapinlahden puhdistamoalueen toimintojen kehittämiseksi. Myös Pohjois-Savon maakuntakaavoituksessa on huomioitu hanke. Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on ehdotusvaiheessa. Lisäksi hankkeen vaikutusalueella on käynnissä Pohjois-Savon ELYkeskuksen rahoittama Ylä-Savon vesistöt kuntoon hanke. Hankkeen avulla laaditaan Ylä-Savon kuntien haja-asutusalueille viemäröinnin yleissuunnittelua sekä tehdään vesistön kunnostussuunnittelua. Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaavana toimivat Kiuruveden ja Iisalmen kaupungit sekä Lapinlahden kunta. YVA menettelyn yhteyshenkilönä toimii Lapinlahden kunnaninsinööri Eero Mykkänen. Arviointimenettelyn osapuolet Arviointimenettelyssä yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ELYkeskus. YVA-konsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. Arviointimenettelyn ohjausryhmään on kutsuttu edustajat 13 taholta. Osallisia YVAmenettelyssä ovat paikalliset asukkaat ja elinkeinonharjoittajat sekä viranomaiset. Ympäristövaikutusten arviointimenettely Asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006, 458/2006) edellytetään arviointimenettelyn soveltamista yli asukasvastineluvulle mitoitetulle jätevesien käsittelylaitokselle.
5 Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS IV (VIII) YVA-menettely on kaksivaiheinen. Arviointiohjelma on valmistunut ja yhteysviranomainen on antanut siitä lausuntonsa. Nyt valmistunut arviointiselostus asetetaan nähtäville lokakuussa Kummassakin vaiheessa kuullaan kansalaisia ja viranomaisia. Yhteysviranomaisena toimii Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tiedottaminen ja osallistuminen Arviointiohjelma toimitettiin Pohjois-Savon ELY- keskukselle Arviointiohjelma oli nähtävillä , jona aikana lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Hankkeesta on järjestetty yleisötilaisuus Lapinlahden kunnassa Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksen valmistumisesta hankkeen vaikutusalueen lehdissä ja internet-sivuillaan. YVA-selostus tulee nähtäville ympäristökeskuksen internet-sivuille ja kuntien virastoihin. Nähtävilläoloaikana yhteysviranomainen pyytää lausuntoja ja mielipiteitä arviointiselostuksesta. Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus Iisalmessa ja Lapinlahdella Mielipiteet ja pyydetyt lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle nähtävilläoloaikana. Suunnitelmat, luvat ja päätökset Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan Kiuruveden, Iisalmen ja Lapinlahden kunnanvaltuustojen myönteiset päätökset. Hankkeesta on laadittu esisuunnitelma, joka toimii pohjana myös maankäytön suunnittelulle ja ympäristölupahakemukselle. Nykyisillä laitoksilla on voimassa oleva ympäristölupa. Vaihtoehdossa 0+ puhdistamojen nykyiset luvat joudutaan lähitulevaisuudessa tarkistamaan. Vaihtoehdossa 1 Lapinlahden puhdistamolle ja vaihtoehdossa 2 Lapinlahden ja Iisalmen puhdistamoille on haettava uusi ympäristölupa. Ympäristöluvan yhteydessä käsitellään myös vesiluvan mukaiset asiat sekä puhdistamoalueella tapahtuvan lietteen käsittely. Viemärilinjan vesistöjen alitusta varten tarvitaan myös ympäristölupa. Itä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvat. Toteutuspäätöksen jälkeen hankkeesta laaditaan yksityiskohtainen rakennussuunnitelma. Päätös tehdään, kun alueelle on saatu ympäristölupa ja alueella on lainvoimainen kaava. Vaihtoehdossa 0+ toimenpiteet nykyisten puhdistamojen kehittämiseksi sijoittuvat puhdistamoalueille ja ne eivät vaadi kaavamuutoksia. Vaihtoehdon 1 mukainen Lapinlahden puhdistamon laajentaminen vaatii Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen ja asemakaavan. Vaihtoehdossa 2 Sikomäen jätevedenpuhdistamon alueella joudutaan laatimaan yleis- ja asemakaava. Vesikäsittelylaitoksen ja linjapumppaamojen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupamenettelyä. Lisäksi tarvitaan tutkimuslupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta, risteämälupa Liikennevirastolta ja sijoituslupa maanomistajilta, Liikennevirastolta ja tienpitäjältä.
6 Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS V (VIII) Tutkittavat vaihtoehdot YVA:ssa on tutkittu kolmea vaihtoehtoa, joita on aiemmin tutkittu Ylä-Savon jätevesien kehittämisen esisuunnitelmassa: - Vaihtoehto VEH 0+: Kiuruveden, Iisalmen ja Lapinlahden nykyisiä jätevedenpuhdistamoja kehitetään niiden nykyisillä paikoilla. Vieremän ja Sonkajärven jätevedet johdetaan aiemmin rakennettuja siirtoviemäreitä pitkin Iisalmen puhdistamolle käsiteltäväksi. Uusia siirtoviemäreitä ei rakenneta. Iisalmessa ja Kiuruvedellä jätevesien purkupaikat säilyvät nykyisellään. Lapinlahden puhdistamon purkupaikka siirtyy vaihtoehdon 1 mukaiseen purkupaikkaan, Akkalansaaren eteläpuolelle. - Vaihtoehto VEH 1: Kiuruveden ja Iisalmen jätevedenpuhdistamot lakkautetaan ja jätevedet johdetaan noin 61 km pitkällä siirtoviemärillä Lapinlahden nykyiselle puhdistamolle. Kiuruvedelle ja Iisalmelle rakennetaan tasausaltaat ja sakokaivolietteiden vastaanottopisteet. Lapinlahden puhdistamon kapasiteettia laajennetaan ja toimintaa kehitetään. Jätevesien purkupaikka siirretään Akkalansaaren eteläpuolelle, Iisalmen reitin päävirtauksen alueelle. - Vaihtoehto VEH 2: Tämä vaihtoehto ei ollut arviointiohjelmassa mukana. Se otettiin tarkasteluun arviointiohjelman yleisötilaisuuden palautteen perusteella. Kahden puhdistamon mallissa Lapinlahden nykyinen puhdistamo saneerataan ja Iisalmen puhdistamo siirtyy Peltosalmen Sikomäkeen purkualueen pysyessä kuitenkin nykyisellään. Iisalmen puhdistamolla käsitellään Sonkajärven, Vieremän ja Kiuruveden jätevedet. Vieremältä ja Sonkajärveltä on jo olemassa olevat siirtoviemärit, jotka jatketaan uudelle Iisalmen puhdistamolle. Kiuruvedeltä rakennetaan 35,3 km pitkä siirtoviemäri Iisalmen puhdistamolle reittiä Kiuruvesi Runni Peltosalmen Sikomäki. Lapinlahden puhdistamo säilyy tässä vaihtoehdossa nykyisellä paikallaan. Lapinlahden puhdistamolla käsitellään Lapinlahden kunnan alueelta muodostuvat asumis- ja teollisuusjätevedet. Arvioidut vaikutukset Työssä on arvioitu hankkeen välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tarkkuudella: ilmastoon ja ilman laatuun, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen, eläimistöön, luonnon monimuotoisuuteen, Natura 2000-alueisiin, luonnonvarojen hyödyntämiseen, maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön, liikenteeseen, meluun ja hajuun, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä rakentamisen aikaiset vaikutukset. Vaikutusalueiden rajaus Hankkeen ympäristövaikutusten selvitysalueena on tarkasteltu Kiuruveden ja Iisalmen kaupungin sekä Lapinlahden kunnan alueita. Vaikutusten arviointi Vaikutusten arviointi on tehty aihepiireittäin. Tarkastelualueen laajuus riippuu vaikutuksen laadusta ja vaikutusmekanismista. Kaikkiin osaaluetarkasteluihin liittyy nykytilan kuvaus suhteessa arvioitavaan kokonaisuuteen. Tarkasteltavia vaihtoehtoja verrataan myös toisiinsa.
7 Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS VI (VIII) Merkittävimmät vaikutukset ja johtopäätökset Vaikutukset kulttuuriarvoihin, maa- ja kallioperään, pohjavesiolosuhteisiin, ilmastoon ja ilmaston lämpenemiseen, liikenteeseen ovat kaikissa vaihtoehdoissa erittäin vähäiset tai vähäiset. Vaihtoehto 0+ Vaihtoehdossa 0+ tilanne ei vesistöjen kannalta mainittavasti muutu nykyisestä. Jätevesien määrän ennustetaan kasvavan jonkin verran nykyisestä, mutta useissa tapauksissa sitä kompensoi puhdistustuloksen ennustettu parantuminen. Vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamojen poistumisen myötä valtaosa niiden maa-alueista vapautuisi muihin maankäyttötarkoituksiin ja puhdistamojen toiminnasta aiheutuvat haitat viihtyvyydelle poistuvat niiden lähiympäristöstä. Siirtoviemärin myötä sen varrelle sijoittuvien kyläalueiden houkuttelevuus asuinalueina voi kasvaa, mutta se luo sijoittumispaikalle myös paikallisia rajoituksia maankäyttöön ja rakentamiseen. Vaihtoehdossa Kiuruveden ja Poroveden tila paranee vähän, koska pistemäinen jätevesikuormitus loppuu. Vaikutus vesistöjen tilaan on kuitenkin pieni, koska jätevesien osuus vesistöjen kuormituksesta on pieni. Onkiveteen kohdistuvan kokonaisfosforikuormituksen ennustetaan vaihtoehdossa 1 olevan jätevesimäärän kolminkertaistumisesta huolimatta nykytilanteen tasoa, koska puhdistustehon parantumisen ennustetaan kompensoivan vesimäärän kasvun. Onkiveden kokonaistyppikuormituksen ennustetaan kasvavan noin kaksinkertaiseksi nykyisestä. Vaikutus vesistön tilaan on pieni, koska fosfori on tärkein Onkiveden rehevyyteen vaikuttava tekijä ja jätevesien osuus kokonaistyppikuormituksesta on vaihtoehdossa 1 suhteellisen pieni, noin 4 % (vuosikeskiarvo). Jätevesistä Onkiveteen aiheutuvan happea kuluttavan kuormituksen ennustetaan vaihtoehdossa 1 kasvavan noin kuusinkertaiseksi nykyisestä. Tämän ei oleteta aiheuttavan vesistössä haittoja, koska jätevesien purkupaikka siirretään Iisalmen reitin päävirtauksen alueelle, jossa laimenemisolosuhteet ovat hyvät. Häiriötilanteissa, joissa jätevesistä aiheutuva vesistökuormitus on tavallista suurempaa, fosfori- ja typpipitoisuudet voivat hetkellisesti nousta ja happipitoisuudet voivat laskea purkupaikkojen läheisyydessä, mutta järvien koko mittakaavassa lyhytaikaisten häiriötilanteiden vaikutus on suhteellisen pieni. Onkiveden yläpuolisissa vesistöissä kuormitus vähenee, mikä edistää veden laatua ja kalakannan tilaa. Onkivedellä jätevesien purkualueen läheisyydessä kalastus voi vaikeutua ja kalakannassa saattaa tapahtua muutoksia. Vaihtoehdon haitat vesistöjen virkistyskäyttöön ovat paikallisia, mutta haitat Onkiveden virkistyskäyttöön ja loma-asumiseen voidaan kokea laajemmalle alueelle kohdistuviksi. Vastaavasti voidaan kokea, että Kiuruveden ja Poroveden virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Siirtoviemäri vaikuttaa maisemaan useissa kohdissa vähäisesti, lähinnä puoliavoimina väylinä metsissä. Suurimmat haitat maisemaan seuraavat pumppaamoista peltojen keskellä. Vaihtoehdon 1 toteuttaminen heikentää Kiuruvedellä Honkarannan purot luontokohdetta, Ranta-ahon liito-oravan elinaluetta sekä Lassilan perinne-
8 Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS VII (VIII) maisemakohdetta. Lisäksi vaihtoehto pirstoaa Iisalmen Matalalahdessa liitooravan elinaluetta ja heikentää naurulokin pesimäympäristöä. Vaihtoehto 2 Vaihtoehdossa 2 Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamojen poistumisen myötä valtaosa niiden maa-alueista vapautuisi muihin maankäyttötarkoituksiin. Siirtoviemäri tukee kyläalueiden maankäytön kehittymistä, mutta se luo paikallisia rajoituksia maankäyttöön ja rakentamiseen. Kiuruveden tila paranee vähän, koska pistemäinen jätevesikuormitus loppuu. Vaikutus Kiuruveden tilaan on kuitenkin pieni, koska jätevesien osuus järven kuormituksesta on vähäinen. Poroveden osalta jätevesistä aiheutuvan kokonaisfosforikuormituksen ennustetaan pienentyvän vähän, koska puhdistustehon ennustetaan parantuvan hieman jätevesien määrän kasvua enemmän. Poroveteen jätevesistä kohdistuva kokonaistyppikuormitus kasvaa vähän, mutta vaikutus vesistön tilaan on vähäinen. Onkiveden osalta vaihtoehto 2 on sama kuin vaihtoehto 0+. Häiriötilanteissa, joissa jätevesistä aiheutuva vesistökuormitus on tavallista suurempaa, fosfori- ja typpipitoisuudet voivat hetkellisesti nousta ja happipitoisuudet voivat laskea purkupaikkojen läheisyydessä. Järvien koko mittakaavassa lyhytaikaisten häiriötilanteiden vaikutus on suhteellisen pieni. Kiuruvedellä vaihtoehdon toteutuminen edistää kalakannan tilaa. Iisalmen purkualueella tilanne ei olennaisesti muutu. Lapinlahden jätevesien purkualueella kalastus saattaa hieman vaikeutua ja kalakannassa saattaa tapahtua muutoksia. Vaihtoehdossa voidaan kokea, että Kiuruveden vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Vaihtoehdossa siirtoviemärin rakentaminen heikentää Kiuruvedellä Honkarannan purot luontokohdetta ja Ranta-ahon liito-oravan elinaluetta sekä Lassilan perinnemaisemakohdetta. Lisäksi vaihtoehto pirstoaa Iisalmen Matalalahdessa liito-oravan elinaluetta ja heikentää naurulokin pesimäympäristöä. Siirtoviemäri vaikuttaa maisemaan useissa kohdissa vähäisesti, lähinnä puoliavoimina väylinä metsissä. Suurimmat haitat maisemaan seuraavat pumppaamoista peltojen keskellä. Iisalmen uusi jätevesien käsittelylaitos sijoittuu Peltosalmen kulttuuriympäristön alueelle, mutta sen maiseman luonne ei olennaisesti muutu. Tähän vaikuttaa erityisesti se, että laitos sijoittuu kalliolouhokseen ja Sikomäki estää laitoksen näkymistä keskeiselle maisemaalueelle itään Itikan suuntaan. Laitos näkyy vain todennäköisesti Sikosuon peltoaukealle. Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähentää, kun huolehditaan jätevedenpuhdistamolla asianmukainen valvonta ja tarkkailu. Viemäriverkkoon liittyneiltä suurilta asiakkailta, kuten teollisuuslaitoksilta, voidaan edellyttää jätevesien laadun ja määrän tasaamista ja tarvittaessa esikäsittelyä, jotta suuret kuormitusvaihtelut eivät heikennä puhdistamon toimintaa. Viemäriverkkojen ja pumppaamojen hyvän kunnon ylläpitäminen vähentää ohitusten riskiä. Melu- ja hajuhaittoja voidaan poistaa teknisin ratkaisuin. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää avoimella tiedottamisella. Siirtoviemärin rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia luontoarvoihin voidaan ehkäistä ja lieventää parhaiten rakentamalla siirto-
9 Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS VIII (VIII) viemäri syksyllä tai talven aikana sekä siirtämällä liito-oravakohteiden osalla linjaa. Jatkosuunnittelu YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausunnon arviointiselostuksesta. Ympäristölupaprosessi alkaa vuoden 2011 alussa ja mahdollisesti päättyy Yksityiskohtainen rakennussuunnitelma laaditaan tämän jälkeen. Siirtoviemärin ja laitoksen rakentaminen tapahtuisi ja käyttöönotto FCG Finnish Consulting Group Oy
10 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS I (III) SISÄLTÖ ESIPUHE...2 TIIVISTELMÄ HANKKEEN KUVAUS Hankkeesta vastaavat Hankkeen tausta, tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen aikaisemmat suunnitteluvaiheet Hankkeen toteutusaikataulu Hanketta koskeva lainsäädäntö ja muut ympäristönsuojelua koskevat suunnitelmat Liittyminen kaava- ja muihin suunnitelmiin YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Aikataulu Arviointiohjelma Ympäristövaikutusten arviointi ja arviointiselostus ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT Vaihtoehto 0+, nykyisten puhdistamojen kehittäminen Vaihtoehto 1, jätevesien käsittelyn keskittäminen Lapinlahdelle Vaihtoehto 2, kahden puhdistamon malli Yvasta pois jätetyt puhdistamon sijoituspaikat ja siirtoviemärilinjaukset ARVIOINTIMENETELMÄT Vaikutuksen merkittävyys Epävarmuustekijät Tarkasteltavien alueiden rajaus Kansalaisten osallistuminen Tehdyt selvitykset NYKYTILAN KUVAUS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Pintavedet Kalasto ja kalastus Sosiaaliset vaikutukset (elinolot, viihtyvyys ja virkistys) sekä vaikutukset ihmisten terveyteen Haju Melu Ilman laatu Kasvillisuus, eläimistö, suojeltavat lajit ja arvokkaat luontokohteet Maisema, kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset Maa- ja kallioperä Pohjavedet Ilmastovaikutukset ja sääolot Liikenne Luonnonvarat YHTEENVETO Yleistä hankkeen ympäristövaikutuksista Keskeiset vaikutukset Yhteenvetotaulukko vaihtoehto Yhteisvaikutusten arviointi...111
11 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS II (III) 7 EPÄVARMUUSTEKIJÄT Pintavesi Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys Melu ja haju Ilman laatu Kasvillisuus, eläimistö, suojeltavat lajit ja arvokkaat luontokohteet Maisema, kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset Pohjavesi Liikenne vaihtoehto YMPÄRISTÖRISKIT Laitoksen toiminta Siirtoviemäri Kemikaalikuljetukset HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Pintavedet Melu ja haju Ihmisten terveys, hyvinvointi ja viihtyvyys Kalasto Kasvillisuus, eläimistö, suojeltavat lajit ja arvokkaat luontokohteet Maisema VAIKUTUSTEN SEURANTA Yleistä vaikutusten seurannasta ja sen merkityksestä Vaikutusten tarkkailuohjelmat YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN TARVITTAVAT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET Maankäyttöoikeudet ja -sopimukset Yleissuunnittelu Detaljisuunnittelu Kaavoitus Ympäristöluvat Rakennusluvat Muut luvat LÄHTEET Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat ja luonnonsvaiheessa olevat yleiskaavat Laskentaperusteiden kuvaus Yhdyskuntakartta: viemäröinnin toiminta-alue, pysyvä ja loma-asutus, yleis- ja asemakaavarajat Ympäristökartta: kulttuuriperintö, muinaisjäännökset, maisema-arvot, pohjavesialueet ja arvokkaat luontokohteet Lietteen jatkokäsittelyvaihtoehdot
12 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS III (III) KÄYTETYT LYHENTEET a vuosi Aktiivilietemenetelmä Jäteveden biologisen käsittelyn menetelmä, jossa jäteainetta käyttävä biomassa on vedessä vapaana suspensiona. BAT-periaate, best available technique Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate. BOD,biological oxygen Biologinen hapenkulutus eli happimäärä, joka kuluu tiettynä aikana demand vakio-oloissa vesinäytteessä olevien eloperäisten aineiden hajotukseen. CO 2 hiilidioksidi CO 2 -ekv hiilidioksidiekvivalentti, kasvihuonekaasun ilmastoa lämmittävää vaikutusta kuvaava yksikkö COD, chemical oxygen Kemiallinen hapenkulutus, mittaa vedessä olevien happea kemiallisesti demand kuluttavien aineiden määrää. db desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö Eutrofinen Runsasravinteinen, rehevä ha hehtaari Hajakuormitus Vesistöön mm. pelloilta, karja- ja metsätaloudesta sekä haja- ja lomaasutuksesta tuleva ympäristökuormitus, jonka lähdettä ei voida tarkasti määrittää (vrt. pistekuormitus). kg/d kilogramma/päivässä km kilometri kt kantatie kw kilowatti m metri m 3 /d kuutio päivässä mg/l milligramma litrassa, pitoisuuden yksikkö µg/l mikrogramma litrassa, pitoisuuden yksikkö ng/l nanogramma litrassa, pitoisuuden yksikkö nro numero Orgaaninen aines Eloperäinen aines, joka hajotessaan kuluttaa vesistön happivarastoa. Pistekuormitus Vesistöön esim. teollisuudesta, yhdyskunnista, kalankasvatuksesta, turvetuotannosta tai turkistarhauksesta tuleva ympäristökuormitus, jonka lähde voidaan tarkasti määrittää (vrt. hajakuormitus). pt päätie st seudullinen tie t tonni Viipymä Aika, joka kuluu tietyn alueen koko vesimäärän uusiutumiseen. vt valtatie yt yhdystie YVA ympäristövaikutusten arvointi YVA-ohjelma ympäristövaikutusten arvointiohjelma YVA-selostus ympäristövaikutusten arvointiselostus
13 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 (129) KIURUVEDEN KAUPUNKI, IISALMEN KAUPUNKI JA LAPINLAHDEN KUNTA YLÄ-SAVON JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUS 1 Hankkeen kuvaus 1.1 Hankkeesta vastaavat Hankkeesta vastaavana toimivat Kiuruveden ja Iisalmen kaupungit sekä Lapinlahden kunta. Kunnilla on velvollisuus vastata oman alueensa asutuksen jätevesien käsittelystä. Asutuksen jätevesien käsittelyn lisäksi kunnat ovat tehneet sopimuksia alueen teollisuuden ja muun elinkeinotoimien kanssa jätevesien käsittelystä. Iisalmi vastaa lisäksi Sonkajärven ja Vieremän kuntien jätevesien käsittelystä, josta kunnat ovat keskenään laatineet palvelusopimuksen. YVA:n yhteyshenkilönä toimii Lapinlahden kunnaninsinööri Eero Mykkänen. 1.2 Hankkeen tausta, tarkoitus ja tavoitteet Hankevastaavan kunnilla on nykyisin käytössä omat jätevedenpuhdistamonsa. Kiuruveden Kuorevirran ja Iisalmen Vuohiniemen puhdistamot sijaitsevat lähellä kuntakeskuksia ja niiden toiminta heikentää alueiden viihtyisyyttä. Puhdistamoiden puhdistustehoa tulisi tiukentuneiden puhdistusvaatimusten takia kehittää lähitulevaisuudessa. Yhteispuhdistamoa on ryhdytty suunnittelemaan useiden syiden takia. Keskeisemmät syyt ovat: - Lapinlahden Suoniemen puhdistamoalueella on isot laajentamismahdollisuudet myös tulevaisuudessa. - Yhteispuhdistamolla voidaan saavuttaa merkittäviä prosessiteknisiä etuja kohtuullisin kustannuksin. Keskuspuhdistamolla on hyvät mahdollisuudet estää poikkeus- ja häiriötilanteista johtuvat puhdistamattomat jätevesipäästöt. Myös teollisuusjätevesien osuus puhdistamon tulokuormituksesta pienenee olennaisesti, mikä vakauttaa puhdistusprosessia ja tekee lietteenkäsittelystä helpompaa. - Kiuruveden Kuorevirran ja Iisalmen Vuohiniemen puhdistamot sijaitsevat lähellä kuntakeskuksia ja niiden toiminta heikentää lähialueiden viihtyisyyttä. - Keskittämällä puhdistamotoiminnot Lapinlahdelle, mahdollistetaan rakennettavan siirtoviemärin läheisyydessä olevan asutuksen liittyminen viemäröinnin piiriin. 1.3 Hankkeen aikaisemmat suunnitteluvaiheet Alueellinen kehittämissuunnitelma 1998 Kehittämissuunnitelmassa ehdotettiin, että Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän jätevedet tulisi käsitellä yhdessä keskuspuhdistamossa Lapinlahdella. Vieremän ja Sonkajärven jätevedet johdetaan Iisalmen puhdistamolle.
14 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 2 (129) Ylä-Savon jätevesien kehittämisen esisuunnitelma 2004 Selvityksessä tarkasteltiin kehittämissuunnitelmaa tarkemmin hankkeen investointi- ja käyttökustannuksia. Lisäksi työssä tarkasteltiin ympäristövaikutuksia, erityisesti vesistövaikutuksia. Työssä tutkittiin yhden, kahden ja kolmen puhdistamon vaihtoehtoja, sekä näiden alavaihtoehtoja. Esisuunnitelmassa suunniteltiin alustavat siirtoviemäreiden sijainnit Ylä-Savon jätevesien kehittämisen esisuunnitelman päivitys Esisuunnitelman käsittely kunnissa Esisuunnitelmaa päivitettiin muuttuneilla jätevedenkuormitusennusteilla. Lisäksi päivityksessä arvioitiin ympäristö- ja maankäyttövaikutuksia edellistä suunnitteluvaihetta monipuolisemmin. Maaliskuusta 2009 alkaen Kiuruveden, Iisalmen ja Lapinlahden kunnat alkoivat käsitellä päivitettyä esisuunnitelmaa kuntien hallinnossa. Huhti kesäkuun aikana kunnat päättivät jatkaa hankkeen valmistelua Lapinlahdelle sijoittuvan yhteisen puhdistamon vaihtoehdon pohjalta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) projektirahoitushakemus Yva-menettely 1.4 Hankkeen toteutusaikataulu Lokakuussa 2009 hankevastaava kävi neuvotteluja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen (nykyinen Pohjois-Savon ELY-keskus) kanssa hankkeen jatkosta. Hankevastaava oli laatimassa EAKR-projektirahoitushakemusta puhdistamohankkeen jatkosuunnittelusta. Neuvottelun tuloksena hakemuksen käsittely keskeytettiin ja päätettiin käynnistää ympäristövaikutusten arviointi. Hankevastaava valitsi marraskuussa 2009 yva-konsultin valmistelemaan arviointiohjelmaa. Yva-ohjelmaa laadittiin joulu tammikuussa, jonka aikana yvan ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa ja Hanketta ja yva-ohjelman luonnosta esiteltiin yvan ohjausryhmälle, jolta saatiin palautetta raporttia varten. Yva-menettely alkoi, kun hankevastaava luovutti arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle helmikuussa Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittelyn hankkeen alustava aikataulu on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Hankkeen alustava aikataulu. Työvaihe Alkaa Päättyy YVA-menettely /2011 Yleissuunnittelu 03/ /2010 Ympäristölupahakemuksen laadinta 11/ /2011 Ympäristölupaviraston lupakäsittely Toteutussuunnittelu; siirtoviemärilinjat, jätevedenpuhdistamo Rakentaminen: siirtoviemärit, jätevedenpuhdistamo Käyttöönotto
15 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 3 (129) 1.5 Hanketta koskeva lainsäädäntö ja muut ympäristönsuojelua koskevat suunnitelmat Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristönsuojelulaki Vesihuoltolaki Vesipolitiikan puitedirektiivi Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (468/1994, muutettu 267/1999) ja asetuksen (268/1999) mukaisesti. Hanke on YVA-asetuksen 6 :n hankeluettelon mukainen hanke (kohta 10 c: yli asukasvastineluvulle mitoitettu jätevesien käsittelylaitos). Yleiset periaatteet ja vaatimukset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle esitetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000). Lain 4 :ssä on määritelty ympäristönsuojelun yleiset periaatteet. Niiden mukaan haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoitetaan ne mahdollisimman vähäisiksi (ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate). Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnassa on meneteltävä toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate). Toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa (parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate). Lisäksi toiminnassa on noudatettava ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja polttoainevalintoja (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate). Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa vaikutusten ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi (aiheuttamisperiaate). Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajalla on selvillä olovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, riskeistä ja vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa ja luvanvaraisista toiminnoista säädetään asetuksella. Jätevedenpuhdistamo tarvitsee ympäristöluvan, jos puhdistamo on tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen. Vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Vastuu vesihuollosta kuuluu kunnalle, vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Kunta vastaa vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä, vesihuoltolaitos palvelujen järjestämisestä ja toimittamisesta ja kiinteistön omistaja tai haltija kiinteistönsä vesihuollosta. Vesihuoltolakia sovelletaan kaikkiin lain tarkoittamiin vesihuoltolaitoksiin; kunnallisiin sekä osuuskuntien ja osakeyhtiöiden laitoksiin. Sekä pinta- että pohjavesiä koskeva Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi (2000) yhtenäistää EU:n vesiensuojelua. Joulukuussa 2004 vahvistettu laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä kolme muuta lakia to-
16 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4 (129) teuttavat vesipuitedirektiiviä Suomessa. Direktiivin tavoitteena on saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen tila ja pohjavesien hyvä kemiallinen tila vuoteen 2015 mennessä. Lakiin vesienhoidon järjestämisestä liittyy asetus vesienhoitoalueista (VNa 1303 /2004). YVA-menettelyn tarkastelualue kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Jokaiselle vesienhoitoalueelle on laadittu vesienhoitosuunnitelma. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpide ohjelma vuosille on julkaistu Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma täsmentää Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmia maakuntamme osalta. Tarvittavat toimenpiteet käynnistetään 2012 mennessä, jotta direktiivin tavoitteet saavutetaan vuoteen 2015 mennessä Valtioneuvoston periaatepäätös Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä ja sen pohjalta annetussa vesienhoidon järjestämistä koskevassa laissa (1299/2004) on asetettu yleiset tavoitteet vesien tilalle. Nämä tavoitteet ovat pohjana myös vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelulle. Valtioneuvoston periaatepäätöksen yksi keskeinen tavoite on se, että rannikko- ja sisävesien rehevöityminen pysähtyy ja tila paranee. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormitusta. Periaatepäätöksessä todetaan, että rehevöitymistä aiheuttavan fosfori- ja typpikuormituksen vähentäminen on edelleen vesiensuojelun keskeisin tavoite sekä sisävesillä että merialueella. Vesiin kohdistuva ravinnekuormitus on edelleen niin suuri, että se aiheuttaa laajoja levähaittoja ja happikatoja sekä sisävesillä että merialueilla. Yhdyskuntien jätevesien kuormitus on alentunut tehokkaiden vesiensuojelutoimien seurauksena merkittävästi. Yhdyskuntien jätevesihuollon kehittämiseen vaikuttavat erityisesti taajamien kasvu sekä haja-asutuksen jätevesihuollon kehittämistarpeet. Nämä lisäävät osaltaan yhdyskuntajätevesien kuormitusta, mutta samalla vähentävät hajaasutuksen kuormitusta. Lisäksi vanhenevien viemäreiden ja puhdistamoiden korjauksiin ja kunnossapitoon on tarve suunnata resursseja. Periaatepäätöksessä esitetään yhdyskuntiin liittyen muun muassa seuraavat vesiensuojelun suuntaviivat: - Yhdyskuntien jätevesien käsittelyä tehostetaan erityisesti, kun jätevedet kohdistuvat pintavesiin, jotka ovat alle hyvän tilan tai tila uhkaa heiketä ja joissa vesistön tilaa voidaan parantaa yhdyskuntien jätevesien tehostetun puhdistuksen avulla. Typen poistoa tehostetaan erityisesti silloin, kun typpikuorman vähentämisellä voidaan parantaa vesien tilaa. - Ravinteiden poistoa jätevesistä tehostetaan ja puhdistamoiden toimintaedellytyksiä parannetaan Suomen Itämeren suojeluohjelman sekä Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelman mukaisesti soveltaen kulloinkin parasta käyttökelpoista tekniikkaa. - Yhdyskuntien jätevesiin liittyvät häiriötilanteet estetään ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja vahinkotilanteisiin varaudutaan ennakolta riittävin toimin.
17 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5 (129) - Jätevesiviemärit ja -puhdistamot pidetään kunnossa hyvällä hoidolla sekä tarvittavilla uusimisinvestoinneilla Valtioneuvoston periaatepäätöksen taustaselvitys Suomen ympäristökeskus teki valtioneuvoston periaatepäätöstä varten taustaselvityksen Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen Taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto tuloksista (Nyroos, ym. 2006). Taustaselvityksessä muun muassa arvioitiin vaikutuksia osa-alueittain kolmessa erilaisessa vaihtoehdossa, jotka olivat seuraavat: - Vaihtoehto 1 perustuu nykyisin käytössä olevien ohjauskeinojen ja toimenpiteiden jatkamiseen, edelleen kehittämiseen ja joidenkin uusien, jo selvästi näköpiirissä olevien keinojen käyttöön ottoon ( business as usual -vaihtoehto). - Vaihtoehdossa 2 tarkastellaan myös muita uusia toimenpiteitä ja ohjauskeinoja sekä tehostetaan toimenpiteitä selvästi. - Vaihtoehdossa 3 tarkastellaan kaikkia mahdollisia toimia ja keinoja riippumatta siitä, mikä on tällä hetkellä valmius ottaa niitä käyttöön. Yksi vaikutusten arvioinnissa tarkasteltu osa-alue oli Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen. Jäteveden puhdistamoihin tilaan liittyvissä osissa (tekstistä on jätetty pois maatalouteen ja merialueisiin liittyvät asiat) eri vaihtoehtoja on taustaselvityksessä arvioitu seuraavasti: - Vaihtoehto 1 perustuu nykyisiin ohjauskeinoihin ja toimenpiteisiin ja niiden edelleen kehittämiseen sekä uusien selvästi tiedossa olevien keinojen käyttöön ottoon. Yhdyskuntien jätevesiä puhdistetaan pääasiassa rinnakkais-saostuksella, eräillä laitoksilla tehostetaan typen poistoa ja lisäksi puhdistamoiden toiminnan varmuutta parannetaan. Haja-asutuksen uusissa rakennuksissa toteutetaan talousjätevesiasetuksen vaatimukset. Hajaasutuksen kiinteistöjä liitetään myös keskitettyihin järjestelmiin. Vaihtoehdolla 1 ei arvioida olevan kovin suurta vaikutusta sisävesien rehevyystasoon. Vaihtoehto parantaa hieman rannikkovesien tilaa mm. sisäsaaristossa ja lahdissa. Vaihtoehdosta 1 ei koidu kokonaisuutena tarkastellen merkittäviä lisäkustannuksia. Lisäkustannukset ovat pääasiassa sellaisia, että ne aiheutuvat jo nykyisin voimassa olevien säädösten toimeenpanosta. - Vaihtoehtoon 2 sisältyy vaihtoehdon 1 toimien lisäksi myös muita uusia toimenpiteitä ja ohjauskeinoja, samalla toimenpiteitä tehostetaan selvästi. Yhdyskuntien jätevesien ravinnekuormitusta vähennetään ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa, estämällä satunnaispäästöjä mm. lisäämällä jatkuvatoimisia mittauksia sekä keskittämällä jäteveden käsittelyä nykyistä suurempiin yksikköihin mm. siirtoviemärijärjestelyin. Haja-asutusta liitetään entistä laajemmin keskitettyjen järjestelyiden piiriin. Tämä vaihtoehto parantaa jonkin verran erityisesti pahiten likaantuneiden sisävesien tilaa. Suomessa tehtävien toimien vaikutukset näkyvät selvimmin niillä rannikon alueilla, joilla veden vaihtuminen on huonoa. - Vaihtoehdossa 3 ravinnekuormitusta vähennetään edelleen kaikkein edistyneimmillä tekniikoilla sekä eräissä tapauksissa rajoittamalla kuormitusta aiheuttavaa toimintaa. Yhdyskuntien jätevesien puhdistusta parannetaan edelleen erityisesti typen poistoa tehostamalla sekä keskittämällä käsittely suuriin yksiköihin sekä liittämällä vielä suurempi osa haja-asutusalueiden jätevesistä viemäriverkkoon. Vaihtoehdossa 3 kertyy lisäkustannuksia eri-
18 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6 (129) Natura verkosto tyisesti yhdyskuntien viemäriverkostojen saneerauksesta, uusista siirtoviemäreistä sekä typenpoiston ja yleensä prosessien tehostamisesta. Haja-asutusalueiden asukkaiden liittymisestä viemäriverkostoon sekä kiinteistökohtaisesta puhdistuksesta syntyy myös lisäkustannuksia. Samat toimet, joilla vähennetään vesistöjen ravinnekuormitusta, pienentävät myös muita päästöjä ja haittoja ympäristössä (haitalliset aineet, hygieeninen tila, maatalouden ilmapäästöt). Toimenpiteiden toteutus on kuitenkin suunniteltava niin, ettei niistä aiheudu maisemahaittoja (viemärilinjat metsissä, pellon käytön muutokset) tai monimuotoisuuden vähenemistä (pellon käyttö). Keinojen ja toimien valinnassa on ympäristövaikutusten lisäksi otettava huomioon myös niiden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, erityisesti maaseudun elinkelpoisuus. Taustaselvityksen vaikutusten arvioinnin perusteella yhdyskuntien jätevesien käsittelyä voidaan tehostaa nykyisestä keskittämällä jätevesien käsittely suuriin yksiköihin muun muassa siirtoviemärijärjestelyin. Natura verkosto koostuu yhteisön tärkeänä pitämistä alueista (SCIalueet), joilla esiintyy luontodirektiivin liitteessä I lueteltuja luontotyyppejä ja liitteessä II lueteltujen lajien elinympäristöjä. Natura verkostoon kuuluvat myös jäsenmaiden, lintudirektiivin mukaisesti luokittelemat erityiset suojelualueet (SPA-alueet). Verkoston avulla pyritään pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden väheneminen Euroopan unionin alueella Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kansallinen biojätestrategia Valtioneuvosto on vuonna 2000 päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, ja niiden tarkoitus on auttaa saavuttamaan hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat: toimiva aluerakenne; eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu; kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat; toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. Tavoitteet konkretisoidaan ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa, ja ne välittyvät kuntien kaavoitukseen pääosin maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta. Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan edistää tavoitteiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueidenkäytön kannalta. EU:n kaatopaikkadirektiivin mukaisesti ympäristöministeriö on vuonna 2004 laatinut kansallisen strategian biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämisestä. Strategian tavoitteena on kaatopaikkojen ympäristöhaittojen vähentäminen sekä biohajoavan jätteen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen edistäminen. Kaatopaikkasijoitusta vähennetään siten, että biohajoavaa yhdyskuntajätettä sijoitetaan kaatopaikoille v enintään 75 %, v enintään 50 % ja v enintään 35 % vuonna 1994 syntyneestä määrästä. Kaatopaikkasijoituksen sijasta puhdistamolietteen osalta kyseeseen tulee ainakin kompostointi ja mädätys sekä hyvälaatuisen kompostin ja mädätteen hyödyntäminen kasvualustoissa ja maaperässä. Tarkistetun Valtakunnallisenjätesuunnitelman mukaisesti tavoitteena on, että vuoteen 2010 mennessä
19 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 7 (129) puhdistamolietteestä hyödynnetään 90 % ja kaatopaikoille sijoitetaan 10 %. Tavoitteisiin pyritään hallinnollis-oikeudellisilla ja taloudellisilla ohjauskeinoilla Itä-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2016 Jätesuunnitelmassa asetetaan tavoitteita ja ehdotetaan toimenpiteitä Itä- Suomen jätehuollon suuntaviivoiksi vuoteen 2016 mennessä. Suunnitelmassa on neljä painopistealuetta: - jätteiden energiahyötykäytön lisäys - biohajoavien (biojätteet ja lietteet) jätteiden käsittelyn kehittäminen - haja-asutusalueiden jätehuolto - rakentamisen jätteet, hyödyntäminen ja käsittely Painopistetavoitteiden mukaan jätevedenpuhdistamojen lietettä pyritään hyödyntämään polttamalla tai lannoitteena. Lietteen käyttö lannoitteena vaatii tiukentuneiden säädösten takia entistä parempaa hygieenistä laatua. Hajaasutusalueiden liete tulisi ohjata jätevedenpuhdistamoille tai biokaasulaitoksille. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan jätevedenpuhdistamolle tulisi ohjata 90 prosenttia lietteistä. 1.6 Liittyminen kaava- ja muihin suunnitelmiin Lapinlahden Suoniemen puhdistamoalueella on käynnissä Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan muutos. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset nykyisen Lapinlahden puhdistamoalueen toimintojen kehittämiseksi. Hanke liittyy Pohjois-Savon maakuntakaavoitukseen, joka on ehdotusvaiheessa. Maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen Tavoitteena on, että maakuntavaltuuston hyväksyy Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 marraskuussa Lisäksi vaikutusalueella on käynnissä ELY-keskuksen rahoittama Ylä-Savon vesistöt kuntoon hanke. Hankkeen avulla laaditaan Ylä-Savon kuntien hajaasutusalueille viemäröinnin yleissuunnittelua sekä tehdään vesistön kunnostussuunnittelua. 2 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 2.1 Aikataulu Ympäristövaikutusten arviointimenettely on säädetty YVA-laissa ja -asetuksessa. Menettely on kaksiosainen ja se koostuu ohjelmavaiheesta ja selostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa pyydetään lausunnot todennäköisen vaikutusalusalueen kunnilta ja keskeisimmiltä viranomaistahoilta ja varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asukkaille, yhteisöille ja säätiöille. Arviointimenettelyn kulku tässä hankkeessa on esitetty kuvassa 1.
20 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 8 (129) YVA-ohjelman valmistelu Nähtävilläolo- ja kuulemisaika Yhteysviranomaisen lausuntoaika YVA-selostuksen laadinta Nähtävilläolo- ja kuulemisaika Yhteysviranomaisen lausuntoaika Marraskuu 2009 Joulukuu Tammikuu 2010 Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu 2011 Helmikuu * YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle * Ohjelman kuulutus * Tiedotustilaisuus * Lausunto YVA-ohjelmasta * Lausunto YVA-selvityksistä * YVA päättyy Kuva 1. YVA-menettelyn ohjelma- ja selostusvaiheen aikataulu. 2.2 Arviointiohjelma Arviointimenettely alkoi, kun hankkeesta vastaava toimitti ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten hankkeesta vastaava aikoo toteuttaa varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin. Arviointiohjelma toimitettiin Pohjois-Savon ELY- keskukselle Arviointiohjelma kuulutettiin YVA-lain ja asetuksen mukaisesti. ELY -keskus kuulutti arviointiohjelma Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien ja Lapinlahden kunnan ja ELY -keskuksen ilmoitustaloilla Kuulutus julkaistiin hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä lehdessä: Savon Sanomat , Iisalmen Sanomissa , Kiuruvesi lehdessä sekä Matti ja Liisa lehdessä sekä sähköisesti Pohjois-Savon ELY keskuksen www-sivuilla. Arviointiohjelma oli nähtäviä Lapinlahden kunnan talolla ja Iisalmen ja Kiuruveden kaupungin taloilla ja Pohjois-Savon ELY keskuksessa. Arviointiohjelma löytyi myös internetistä hankevastaavan kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kotisivuilta. Hankkeesta vastaava järjesti ohjelmasta yleisötilaisuuden Lapinlahden lukiossa. Lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen laati oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta Lausunnossaan yhteysviranomainen totesi, että ohjelmassa on esitetty kaikki YVA-asetuksen 9 :n edellyttämät asiakohdat, mutta niiden sisältöä on tarpeen tarkentaa. 2.3 Ympäristövaikutusten arviointi ja arviointiselostus Hankkeesta vastaava arvioi ympäristövaikutukset arviointiohjelmassa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja yhteysviranomaisen esittämät täydennykset ja tarkennukset huomioiden. Ympäristövaikutusten arviointi tehtiin huhtikuussa syyskuussa 2010 ja YVAselostus laadittiin syys-lokakuussa, jonka jälkeen se luovutettiin yhteysviran-
21 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 9 (129) omaiselle. YVA-selostuksen kuulutus, nähtävillä olo ja kuuleminen noudattavat samaa kaavaa kuin YVA-ohjelma. 3 Arvioitavat vaihtoehdot YVA:ssa arvioidaan sellaisia jäteveden puhdistamon vaihtoehtoja, joilla pystytään kustannustehokkaasti käsittelemään mitoitusvuoden 2025 jätevedet niin, että puhdistustulos vastaa ympäristölupaviranomaisten edellyttämää puhdistustasoa. Nykyisissä puhdistamoissa ei saavuteta tulevaisuuden kiristyviä puhdistusvaatimuksia. Tästä syystä nollavaihtoehto ei ole mukana YVA:ssa. Tarvittavat tekniset tarkastelut on tehty jo ennen YVA-menettelyä. Puhdistamojen ja siirtoviemärin sijainnit on esitetty liitteenä olevilla kartoilla. 3.1 Vaihtoehto 0+, nykyisten puhdistamojen kehittäminen Vaihtoehdossa 0+ kehitetään Kiuruveden, Iisalmen ja Lapinlahden nykyisiä jätevedenpuhdistamoja niiden nykyisillä paikoilla. Vieremän ja Sonkajärven jätevedet johdetaan jo aiemmin rakennettuja siirtoviemäreitä pitkin Iisalmen puhdistamolle käsiteltäviksi. Uusia siirtoviemäreitä ei rakenneta. Taulukossa 2 on esitetty vaihtoehdon kustannukset. Luvuissa on mukana kaikki Iisalmen ja Lapinlahden puhdistamoilla tarvittavat investoinnit vuoteen 2038 asti. Osa investoinneista on aikaisempien investointien korvausinvestointeja. Taulukossa ensimmäisenä oleva alkuinvestointi tarkoittaa alkuvaiheessa vuonna 2015 tarvittavien investointien määrän. Taulukko 2. Vaihtoehdon 0+ kustannukset laskelmien perusteella (Ylä- Savon jätevesien käsittely, esisuunnitelma 2008). Alkuinvestointi, v. 2015, milj. euroa 14,49 Vuosina yhteensä, milj. euroa 38,84 Investointien nykyarvo, milj. euroa 26,13 Investointien jäännösarvon nykyarvo, milj. euroa 2,74 Käyttökustannukset 2011 M /a 1,86 Käyttökustannusten nykyarvot yhteensä, milj. euroa 30,01 Diskontatut vert. kustannukset yhteensä, milj. euroa 53,4
22 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 10 (129) VIEREMÄ 310 m3/d KIURUVESI 1600 m3/d BOD7: 400 kg/d puhdistamon saneeraus 200 V- 27km SONKAJÄRVI 322 m3/d OLVI 1000 m3/d IISALMI 6500 m3/d BOD7: 4000 kg/d puhdistamon saneeraus poistettava puhdistamo puhdistamo rakennettu siirtoviemäri suunniteltu siirtoviemäri rakennettu tasausallas LAPINLAHTI 6200 m3/d BOD7: 4300 kg/d puhdistamon saneeraus VALIO 4500 m3/d Kuva 2. Vaihtoehdossa 0+ jätevedet käsitellään nykyisin käytössä olevilla puhdistamoilla Lapinlahden Suoniemen jätevedenpuhdistamo Lapinlahden kunnan jätevedet käsitellään yhdessä Valio Oy Lapinlahden tehtaan jätevesien kanssa 1976 rakennetussa alun perin kaksilinjaisessa rengaskanavapuhdistamossa. Puhdistamoa on laajennettu useaan otteeseen valmistui kolmas rengaskanavalinja, Valion tehtaan heran käsittelyssä syntyvien fosforipitoisten vesien erilliskäsittely (Ionics-prosessi), 1993 tasausallas ja 1998 neljäs aktiivilietelinja, jossa on syvä pohjailmastusallas. Tässä linjassa fosforinpoisto tapahtuu osin biologisesti. Muilla linjoilla fosfori saostetaan kemiallisesti. Uusi lietesiilorakennus lietelinkoineen otettiin käyttöön Vuonna 2009 otettiin käyttöön uusi viides aktiivilieteprosessin linja, jolla korvataan vanhoja rengaskanavalinjoja. Puhdistamolla on samassa yhteydessä uudistettu myös esikäsittelyprosessi, automaatiojärjestelmä sekä muuta vanhempaa laitekantaa. Puhdistetun jäteveden jälkikäsittelyä ollaan tehostamassa muuttamalla kaksi vanhaa aktiivilietelinjan selkeytysallasta jälkisaostusaltaiksi.
23 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 11 (129) Kuva 3. Lapinlahden puhdistamo asemapiirros vaihtoehdossa 0+, 1 ja 2. Lapinlahdella käynnissä olevat saneeraustoimenpiteet ovat osittain jo yvan vaihtoehdon edellyttämiä toimenpiteitä. Jatkossa puhdistamoa olisi saneerattava korvaamalla viimeinenkin rengaskanavalinja uudentyyppisellä syvällä ilmastusallaslinjalla. Lapinlahden puhdistamolla käsiteltäviä ja varastoitavia kemikaaleja ovat ferrisulfaatti (PIX-105), rikkihappo, ferrosulfaatti, kalkki, lipeä ja polymeeri. Varastointi tapahtuu seuraavasti: lipeä muovisessa (PEH) 36 m 3 säiliössä, rikkihappo 15 m 3 säiliössä, ferrisulfaatti ja ferrosulfaatti maanalaisessa muovivuoratussa 44 m 3 betonisäiliössä, kalkki siilossa ja polymeeri katetussa varastossa. Vuonna 2009 Lapinlahden puhdistamolla käytetyt kemikaalimäärät on esitetty taulukossa 3.
24 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 12 (129) Taulukko 3. Kemikaali Lapinlahden Suoniemen jätevedenpuhdistamolla käytetyt kemikaalit ja niiden määrät vuonna Rikkihapon määristä ei ole tietoja. Ferrisulfaatti (PIX- 105) Ferrosulfaatti Kalkki Lipeä Rikkihappo Polymeeri Määrä (t) 1313,2 73,65 42,95 294, Kiuruveden Kuorevirran jätevedenpuhdistamo Kiuruveden jätevedenpuhdistamoon käsitellään asukkaan jätevedet. Kiuruvedellä on asukkaita noin Jätevedenpuhdistamo käsittää nykyisin kylmässä sääsuojassa olevan rinnakkaissaostuslaitoksen. Lapinsaaressa oleva jälkilammikko on poistettu käytöstä 2006 ja sitä ollaan täyttämässä. Biokemiallinen osa on valmistunut vuonna 1975 ja lammikko 1960-luvun puolivälissä. Vuonna 1985 suotonauhapuristin korvattiin uudella suotonauhakoneella ja 1985 hankittiin esikäsittely-yksikkö sekä rumpusiivilä. Lietevaunusuojaa ja sakokaivolietteiden vastaanottoallasta varten rakennettiin laajennusosa Välpepuristin hankittiin ja välpehuone saneerattiin vuonna Vuonna 2002 asennettiin lietteen siirtolaite. Puhdistamoon tehtiin laaja perusparannustyö vuonna Vuonna 2006 jälkilammikon ohittava viemäriputki valmistui ja purkupiste siirtyi entiseen paikkaansa Lapinsaaren itäpuolelle. Kuva 4. Kiuruveden puhdistamon asemapiirros vaihtoehdossa 0+. Vaihtoehdossa nykyistä puhdistamoa laajennetaan rakentamalla toinen jälkiselkeytysallas sekä uusi lietteen sakeutus- ja kuivausrakennus. Myös sakoja umpikaivolietteiden vastaanottoaseman kapasiteettia on lisättävä rakentamalla uusi, noin 100 m 3 :n kokoinen tasausallas. Puhdistamon hallirakenteet
25 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 13 (129) uusitaan kokonaisuudessaan puolilämpimäksi ja ilmastoiduksi hallitilaksi ja lisäksi on rakennettava uusi rakennus valvomo- ja sosiaalitiloille. Kiuruveden puhdistamolla käsiteltäviä ja varastoitavia kemikaaleja ovat ferrosulfaatti, kalkki ja polymeeri. Varastointi tapahtuu seuraavasti: ferrosulfaatti altaassa, kalkki siilossa ja polymeeri altaassa. Vuonna 2007 Kiuruveden puhdistamolla käytettiin ferrosulfaattia 96 tonnia, kalkkia 12 tonnia ja polymeeriä 500 kiloa Iisalmen Vuohiniemen jätevedenpuhdistamo Vuonna 2007 Iisalmen jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin 6070 m 3 /d yhdyskunta- ja teollisuusjätevesiä. Iisalmessa olevan Olvi Oyj:n tehtaan osuus puhdistamolle johdettavasta jätevedestä oli noin 650 m 3 /d jätevettä. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään myös naapurikuntien Vieremän ja Sonkajärven jätevedet. Vieremältä johdettavan jäteveden osuus on noin 350 m 3 /d. Sonkajärven jäteveden osuus oli noin 415 m 3 /d. Hule- ja vuotovesien osuus Iisalmen puhdistamon jätevesistä oli keskimäärin 39 %. Vuonna 1973 käyttöönotetun ja vuosina 1985, 1995 ja 1999 saneeratun, jätevedenpuhdistamon prosessina on matalakuormitteinen aktiivilieteprosessi, jossa typpeä ja fosforia poistetaan biologisesti. Panimon jätevesien ph:ta ja osin kuormitusta tasataan ilmastetussa tasausaltaassa ja erillisenä esikäsittelynä panimovesille on biosuodin. Fosforinpoisto tehdään kemiallisesti. Kuva 5. Iisalmen puhdistamon asemapiirros vaihtoehdossa 0+. Vaihtoehdossa nykyistä puhdistamoa on tehostettava rakentamalla uusi jälkisuodatuslaitos, jossa lähtevästä jätevedestä poistetaan kiintoainetta ja fosforia. Lisäksi on rakennettava uusi lietteen sakeuttamo sekä hajukaasujen keräys- ja puhdistusjärjestelmät. Esiselkeytysallas ja ilmastusaltaat katetaan puolilämpimällä hallirakennuksella.
26 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 14 (129) Iisalmen puhdistamolla käsiteltäviä ja varastoitavia kemikaaleja ovat ferrosulfaatti, kalkki ja polymeeri. Varastointi tapahtuu seuraavasti: ferrosulfaatti maanalaisessa liuotusaltaassa, kalkki 30 m 3 siilossa ja polymeeri suursäkeissä lieterakennuksessa. Vuonna 2009 Iisalmen puhdistamolla käytetyt kemikaalimäärät on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Iisalmen Vuohiniemen jätevedenpuhdistamolla käytetyt kemikaalit ja niiden määrät vuonna Kemikaali Ferrosulfaatti Kalkki Polymeeri Määrä (t) 373, Jätevesien johtaminen puhdistamoon Nykyisiin puhdistamoihin johdetaan viemäröintialueiden jätevedet viemärilinjoja pitkin. Vieremän ja Sonkajärven kuntien jätevedet johdetaan siirtoviemäreillä Iisalmen puhdistamolle puhdistettavaksi. Kaikilla kolmella puhdistamoilla on lisäksi käytössä sakokaivolietteen vastaanottopisteet Puhdistettujen jätevesien johtaminen vesistöön Lietteenkäsittely Jätevesien purkupaikat Kuruvedellä ja Iisalmessa säilyvät nykyisellään. Lapinlahden puhdistamon purkupaikka siirtyy vaihtoehdon 1 mukaiseen purkupaikkaan. Kiuruvedellä puhdistetut jätevedet johdetaan Kiuruveteen Lapinsaaren itäpuolelle, Iisalmessa Poroveteen ja Lapinlahdella Onkiveteen. Kiuruveden Kuorevirran jätevedenpuhdistamolla aktiivilieteprosessin ylijäämäliete tiivistetään gravitaatiosakeuttamossa ja kuivataan sen jälkeen suotonauhapuristimella. Kuivattua lietettä syntyy vuosittain noin m 3 ja liete viedään puhdistamolta traktorikärryllä kompostoitavaksi. Lietteen kompostoinnin on hoitanut erillinen urakoitsija omalla kompostointikentällään Kotajoella. Vaihtoehdossa 0+ lietteen jatkokäsittely tapahtuu joko nykyiseen tapaan auma-kompostointina, tai sitten se kuljetetaan muihin käsittelylaitoksiin prosessoitavaksi. Iisalmen Vuohiniemen jätevedenpuhdistamolla raakaliete sakeutetaan sakeuttamossa. Sakeutettu ylijäämäliete ja palautuslietteestä otettava ylijäämäliete sekoitetaan sekoitusaltaassa, jonka jälkeen lieteseos kuivataan korkean lieterakennuksen yläkerrassa olevilla lingoilla ja varastoidaan linkojen alla oleviin siiloihin. Kuivattua lietettä syntyy vuosittain noin m 3. Liete kuljetetaan traktorikärryllä Peltomäen jätteenkäsittelyalueen vieressä olevalle varastokentälle. Kuivattu liete on seostettu olkeen ja kalkkiin ja varastoitu aumoissa Peltomäen jätteenkäsittelylaitoksen viereen rakennetulla asfaltoidulla ja viemäröidyllä varastokentällä. Jatkossa lietteen varastointi ei kuitenkaan tapahdu Peltomäessä. Iisalmen puhdistamolietteen jatkokäsittelymenetelmää ei ole vielä ratkaistu. Vaihtoehdossa 0+ lietteen jatkokäsittelynä on edellä kuvattu kalkkistabilointi ja peltolevitys. Mikäli seudulle rakennetaan biokaasulaitos, on lietteen mädätys ja jälkikypsytys yksi mahdollinen käsittelyvaihtoehto, jonka jälkeen käsiteltyä lietettä voidaan käyttää peltoviljelyssä.
27 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 15 (129) Lapinlahden Suoniemen jätevedenpuhdistamolla muodostuva ylijäämäliete tiivistetään gravitaatiosakeuttamoissa ja kuivataan lietelingolla uudessa lietteen kuivausrakennuksessa. Kuivattu liete on kompostoitu aumoissa puhdistamon vieressä olevalla kentällä. Ympäristölupaehtojen mukaisesti kompostoinnin olisi pitänyt loppua vuonna Tämän vuoksi lietteen aumakompostoinnin jatkamiselle on myönnetty toistaiseksi jatkoaikaa saakka. Lietteen jatkokäsittelymenetelmästä ei ole vielä tehty päätöksiä. Taulukko 5. Lapinlahden Suoniemen jätevedenpuhdistamolla muodostuva lietteenmäärä (m 3 ) vuosina 2008 ja 2009 sekä vuoden 2010 tiedot toteutuneelta osalta Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu ka - % yht m 3 /kk ka/d 30,5 24,4 23,3 3.2 Vaihtoehto 1, jätevesien käsittelyn keskittäminen Lapinlahdelle Yleistä Vaihtoehdossa 1 lakkautetaan Kiuruveden ja Iisalmen jätevedenpuhdistamot ja jätevedet johdetaan rakennettavalla noin 61 kilometriä pitkällä siirtoviemärillä (Kiuruvesi Iisalmi Lapinlahti) Lapinlahden nykyiselle puhdistamolle (kuva 6). Lapinlahden puhdistamon kapasiteettia laajennetaan ja toimintaa kehitetään, jotta se kykenee puhdistamaan alueen kaikki jätevedet. Jätevesien purkupaikka siirtyy nykyiseltä paikaltaan Akkalansaaren eteläpuolelle, Iisalmen reitin päävirtauksen alueelle. Vaihtoehdossa Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamon paikalle jää jätevedenpumppaamo, josta jätevedet pumpataan siirtoviemäriin. Kiuruvedelle ja Iisalmelle rakennetaan tasausaltaat ja sakokaivolietteiden vastaanottopisteet. Tässä vaihtoehdossa jätevesien yhteiskäsittelyssä saavutetaan merkittäviä prosessiteknisiä etuja kohtuullisin kustannuksin. Teollisuusjätevesien osuus puhdistamon tulokuormituksesta pienenee olennaisesti, mikä vakauttaa puhdistusprosessia ja tekee lietteenkäsittelystä helpompaa. Lisäksi rakennettavat siirtoviemärit mahdollistavat haja-asutuksen liittymisen keskitettyyn viemäröintiin laajalta alueelta.
28 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 16 (129) Kuva 6. Siirtoviemärin sijoittuminen. VIEREMÄ 310 m3/d KIURUVESI 1600 m3/d BOD7: 400 kg/d 200 V - 27km SONKAJÄRVI 322 m3/d 355 M - 35,3km OLVI 1000 m3/d IISALMI 6500 m3/d BOD7:4000 kg/d poistettava puhdistamo 630 M - 25,5km puhdistamo rakennettu siirtoviemäri suunniteltu siirtoviemäri rakennettu tasausallas suunniteltu tasausallas puhdistamon saneeraus LAPINLAHTI m3/d BOD7: 8800 kg/d VALIO 4500 m3/d uusi purkuputki Kuva 7. Vaihtoehdossa 1 rakennetaan siirtoviemäri Kiuruvesi Iisalmi Lapinlahti ja kaikki jätevedet käsitellään Lapinlahden puhdistamolla.
29 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 17 (129) Rakentamiskustannusten arvioidaan olevan noin 32 milj. euroa, josta jätevedenpuhdistamon osuus on noin 12 milj. euroa ja siirtoviemärilinjojen osuus pumppaamoineen ja tasausaltaineen on noin 20 milj. euroa. Hankkeeseen kuuluvat osahankkeiden kustannukset ovat esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Hankkeen kustannukset. Siirtoviemäri Kiuruvesi Iisalmi DN 350, 35 km Siirtoviemäri Iisalmi Lapinlahti DN 600, 25 km Lapinlahden puhdistamon laajennus Investointikustannukset yhteensä 6,7 milj. euroa 12,7 milj. euroa 12,3 milj. euroa 31,7 milj. euroa Jätevedenpuhdistamo Hankkeen suunnittelukustannusten arvioidaan olevan yhteensä euroa, josta kuntien oman työn osuus on euroa ja ostettavan konsulttityön osuus euroa. Vaihtoehdossa 1 puhdistamoa laajennetaan rakentamalla kaksi aktiivilieteprosessin linjaa lisää. Lisäksi jälkikäsittelyä on tehostettava joko hiekkasuodattimilla, flotaatiolla tai asentamalla jälkisaostusaltaisiin lamellit. Myös esikäsittelyn ja lietteenkäsittelyn kapasiteettia on lisättävä. Prosessitekniikka perustuu pääosin nykyisin käytössä olevaan prosessiin täydennettynä jälkisaostuksella. Vaihtoehdossa 1 Lapinlahden puhdistamon prosessitekniset toimintaedellytykset ovat merkittävästi paremmat vaihtoehtoon 0+ verrattuna. Tämä johtuu siitä, että teollisuusjätevesien osuus puhdistamon tulokuormituksesta on vaihtoehdossa 0+ yli 90 %, jolloin teollisuuden kuormitusvaihteluilla on suuri merkitys puhdistamon toiminnalle. Myös ylijäämälietteen laatu on teollisuusjätevesien suuren osuuden vuoksi huonompaa ja liete jää märäksi, mikä tekee lietteen käsittelystä hankalaa ja kallista. Vaihtoehdossa 1 meijeri- ja panimojätevesien osuus puhdistamon kuormituksesta on noin 60 %. Suurempi asumajätevesien osuus tasoittaa tulokuormituksen vaihteluja ja vakauttaa biologisen prosessin toimintaa. Myös ylijäämälietteen laatu nykyisestä parantuu asumajätevesikuormituksen vaikutuksesta. Liete saadaan kuivemmaksi ja sen jatkokäyttö on nykyistä helpompaa ja edullisempaa Jätevesien johtaminen puhdistamoon Vaihtoehdossa 1 rakennetaan noin 35 kilometriä pitkä ja halkaisijaltaan 355 mm:n siirtoviemärilinja Kiuruvedeltä Iisalmeen. Lisäksi Kiuruvedelle rakennetaan siirtoviemäripumppaamon nro 1 yhteyteen jätevesien tasausallas (1000 m 3 ) sekä sakokaivolietteen vastaanottoasema. Linjalle sijoittuisi yhteensä seitsemän linjapumppaamoa. Iisalmelta Lapinlahdelle rakennetaan noin 26 kilometriä pitkä ja halkaisijaltaan 630 mm:n siirtoviemärilinja. Iisalmelle rakennetaan siirtoviemäripumppaamon nro 9 yhteyteen jätevesien tasausallas (2 000 m 3 ) sekä sakokaivolietteen vastaanottoasema. Pumppaamojen alustavat sijainnit on esitetty liitteenä olevilla kartoilla. Siirtoviemäri sijoitetaan maastoon kaivamalla. Viemärin asennussyvyys on noin 2 metriä. Viemäriputket asennetaan joko pohjamaan tai tarvittaessa asennusalustan varaan. Maaston kivisyys tai kallioisuus aiheuttaa tarvetta louhintaan. Putkikaivannon työalueen leveys on noin 5-10 metriä ja varsinaisen kaivannon pohjaleveys noin 1,5-2 metriä. Kiinteistöille rasitteeksi jäävä linja-alue olisi vähintään 6 metriä leveä, jolloin rasitealueen kokonaispinta-ala tulisi olemaan noin 38 hehtaaria.
30 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 18 (129) Puhdistettujen jätevesien johtaminen vesistöön Lietteenkäsittely Arviointiohjelmassa on esitelty, että purkupaikka sijoittuu Onkiveden Akkalansaaren eteläpuolelle. Toteutuva purkupiste tulee sijoittumaan Liponsaari- Akankivi-Lokkiluoto-itään alueelle, jossa vesien sekoittuminen päävirtaukseen on alustavien arvioiden mukaan olennaisesti parempaa nykyiseen purkupaikkaan verrattuna. Purkupistepaikka tutkitaan tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen laatimalla virtausmallinnuksella, joka valmistuu vuoden 2010 lopulla. Esisuunnitelmassa esitetyn laskelman mukaan käsiteltävät lietemäärät tulisivat kaksinkertaistumaan nykytilanteeseen verrattuna. Laskelmissa on päädytty seuraaviin lietemääriin. - Ylijäämäliete 1130 m 3 /d - Sakeutettu liete 205 m 3 /d (TS 4,0 %) - Kuivattu liete 41 m 3 /d ja m 3 /a, (TS 20 %) - Kuivattu liete 55 m 3 /d ja m 3 /a, (TS 15 %) Vaihtoehdossa 1 on alustavana suunnitelmana ollut, että lietteen käsittelytapa on terminen kuivaus ja poltto, jolloin termistä kuivausprosessin kapasiteettia olisi laajennettava. Koska nykyisen kuivauslaitoksen käyttöönotossa on ilmennyt ongelmia, lietteen jatkokäsittelyvaihtoehdot ovat vielä ratkaisematta. Lietettä voidaan käyttää mm. peltoviljelyssä lannoitteena. Muut mahdolliset vaihtoehtoiset lietteen käsittelymuodot on kuvattu liitteessä 5. Lietteen laatu tulee muuttumaan olennaisesti parempaan suuntaan, kun yhdyskuntajätevesien osuus puhdistamon kuormituksessa kasvaa. Liete saadaan silloin kuivemmaksi, jolloin jatkokäsittely ja sen mahdollinen kuljettaminen helpottuvat. 3.3 Vaihtoehto 2, kahden puhdistamon malli Yleistä Tämä vaihtoehto ei ollut arviointiohjelmassa mukana. Se otettiin tarkasteluun arviointiohjelaman yleisötilaisuuden palautteen perusteella. Kahden puhdistamon mallissa saneerataan Iisalmen ja Lapinlahden nykyiset puhdistamot. Lapinlahden puhdistamo säilyy tässä vaihtoehdossa nykyisellä paikallaan. Lapinlahden puhdistamolla käsitellään Lapinlahden kunnan alueelta muodostuvat asumis- ja teollisuusjätevedet. Iisalmen puhdistamo siirtyy Peltosalmen Sikomäkeen purkualueen pysyessä kuitenkin nykyisellään. Taulukossa 7 on esitetty vaihtoehdon kustannukset. Diskontatut vertailukustannukset ovat lähes 58 miljoonaa euroa. Taulukko 7. Vaihtoehdon 2 kustannukset laskelmien perusteella (Ylä-Savon jätevesien käsittely, esisuunnitelma 2008). Alkuinvestointi, v. 2015, milj. euroa 24,57 Vuosina yhteensä, milj. euroa 41,84 Investointien nykyarvo, milj. euroa 30,62 Investointien jäännösarvon nykyarvo, milj. euroa 2,54 Käyttökustannukset M /a 1,84 Käyttökustannusten nykyarvot yhteensä, milj. euroa 29,76 Diskontatut vert. kust. YHTEENSÄ, milj euroa 57,8
31 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 19 (129) Iisalmen jätevedenpuhdistamo Iisalmen puhdistamolla käsitellään Sonkajärven, Vieremän ja Kiuruveden jätevedet. Iisalmen uusi puhdistamo tulee olemaan kaksilinjainen aktiivilietelaitos, jossa Olvilta tulevilla panimojätevesillä on oma esikäsittelylinjastonsa ja yhdyskuntajätevesillä omansa. Olvin jätevedet käsitellään siivilöinnin ja hiekanerotuksen jälkeen neutralointialtaassa, josta ne johdetaan kantoaineilmastuksen ja jälkiselkeytyksen kautta yhdyskuntajätevesien kanssa esiselkeytykseen. Esiselkeytyksestä sekä yhdyskunta, että panimojätevedet johdetaan biologisiin reaktorialtaisiin ja sieltä jälkiselkeytyksen kautta hiekkasuodattimiin ja sitä kautta purkuvesistöön. VIEREMÄ 310 m3/d KIURUVESI 1600 m3/d BOD7: 400 kg/d 355 M - 35,3km 200 V - 27km SONKAJÄRVI 322 m3/d OLVI 1000 m3/d IISALMI 8100 m3/d BOD7: 4500 kg/d poistettava puhdistamo puhdistamo rakennettu siirtoviemäri suunniteltu siirtoviemäri rakennettu tasausallas suunniteltu tasausallas LAPINLAHTI 6200 m3/d BOD7: 4300 kg/d puhdistamon saneeraus VALIO 4500 m3/d Kuva 8. Vaihtoehdossa 2 Kiuruveden ja Iisalmen nykyiset puhdistamot lakkautetaan. Kiuruveden jätevedet johdettaisiin rakennettavalla siirtoviemärillä Iisalmeen rakennettavalle uudelle puhdistamolle Jätevesien johtaminen puhdistamoon Iisalmelta nykyiseltä vesienkäsittelylaitokselta rakennetaan uudelle jätteenkäsittelylaitokselle siirtoviemärilinja. Olvin jätevedet johdetaan uuteen puhdistamoon erillisessä siirtoviemärissä ja niille rakennetaan uuden puhdistamon yhteyteen oma esikäsittelyprosessi esim. kantoaineilmastuksella. Vieremältä ja Sonkajärveltä Iisalmen nykyiselle vesienkäsittelylaitokselle on jo olemassa olevat siirtoviemärit. Vaihtoehdossa rakennetaan noin 35 kilometriä pitkä ja halkaisijaltaan 355 mm:n siirtoviemärilinja Kiuruvedeltä Iisalmeen. Lisäksi Kiuruvedelle rakennettaan siirtoviemäripumppaamon nro 1 yhteyteen jätevesien tasausallas (1000 m 3 ) sekä sakokaivolietteen vastaanottoasema. Linjalle sijoittuu yhteensä seitsemän linjapumppaamoa. Pumppaamojen alustavat sijainnit on esitetty liitteenä olevilla kartoilla. Kiuruvesi-Iisalmi runkolinja mahdollistaisi noin haja-asutusalueen asukkaan liittymisen viemäriverkostoon.
32 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 20 (129) Puhdistettujen jätevesien johtaminen vesistöön Lietteenkäsittely Jätevedenpuhdistamossa puhdistetut jätevedet johdetaan puhdistamon edustan vesistöön Poroveteen nykyisen purkualueelle. Purkupiste sijoittuu Lehtosaaren lounaspuolelle. Lietteet käsitellään sakeutusaltaissa, jonka jälkeen ne kuivataan ja varastoidaan siiloon. Lietteet tullaan loppukäsittelemään kompostoimalla. Kuivattua lietettä syntyy vuosittain noin m Yvasta pois jätetyt puhdistamon sijoituspaikat ja siirtoviemärilinjaukset Ylä-Savon jätevesien kehittämisen esisuunnitelmassa ja esisuunnitelman päivityksessä on tutkittu YVA:ssa tutkittavien vaihtoehtojen lisäksi kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdot olivat kahden puhdistamon malli ja kolmen puhdistamon malli. Kahden puhdistamon mallissa tutkittiin vaihtoehtoa, jossa Kiuruveden puhdistamo lakkautetaan ja jätevedet johdetaan uudella noin 35 kilometriä pitkällä siirtoviemärillä Iisalmen puhdistamolle. Lapinlahden puhdistamoa saneerattaisiin. Tässä vaihtoehdossa Iisalmen puhdistamoa jouduttaisiin saneeraamaan ja puhdistuskapasiteettia lisäämään. Tämä ei ole realistinen vaihtoehto, koska Iisalmen puhdistamo jo nykyisinkin sijoittuu tiiviisti rakennetulle alueelle eikä alueella ole lisäaluetta laajennus- ja suoja-alueeksi. Lisäksi välillä Iisalmi Lapinlahti välillä mahdollisuudet haja-asutuksen keskitetylle viemäröinnille menetettäisiin vaihtoehtoon 1 verrattuna. Kolmen puhdistamon mallissa sekä Kiuruveden että Iisalmen nykyiset puhdistamot lakkautetaan ja nykyisten puhdistamojen lähettyville rakennetaan uudet puhdistamot. Kiuruvedelle puhdistamoa suunniteltiin kirkonkylän kaakkoispuolelle ja Iisalmessa Sikomäkeen. Siirtoviemärit rakennetaan nykyisistä puhdistamoista uusille puhdistamoille. Uusien puhdistamojen jätevesien purkupaikat muuttuisivat nykyisestä. Lapinlahden puhdistamoa saneerattaisiin. Vaihtoehdosta luovuttiin, koska se ei olisi teknis-taloudellisesti kannattava ja se ei mahdollistaisi haja-asutusta liittyvä viemäröinnin piiriin. Vaihtoehtoisia siirtoviemärilinjauksia on vertailtu vuonna 2004 laaditussa esisuunnitelmassa. Kiuruveden ja Iisalmen välisen linjan osalta on valittu Poroveden ja Kiuruveden pohjoispuolella kulkeva reitti, koska sen varrella on eniten haja-asutusta, joka voisi liittyä viemäröinnin piiriin. Vaihtoehtoinen reitti olisi ollut Poroveden ja Kiuruveden eteläpuolinen reitti. Iisalmen ja Lapinlahden välisen linjan osalta on valittu Nerkoonjärven länsipuolella kulkeva linjaus, koska sillä alueella ei ole pohjavesialueita. Vaihtoehtoinen linjaus olisi kulkenut valtatie 5:n varressa lähes koko matkan Ylä- Savon tärkeimmän pohjavesialueen päällä, mikä olisi ollut merkittävä ympäristöriski.
33 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 21 (129) VIEREMÄ 310 m3/d SONKAJÄRVI KIURUVESI 1600 m3/d BOD7: 400 kg/d 355 M - 35,3km 200 V - 27km 322 m3/d OLVI 1000 m3/d IISALMI 8100 m3/d BOD7: 4500 kg/d puhdistamon saneeraus poistettava puhdistamo puhdistamo rakennettu siirtoviemäri suunniteltu siirtoviemäri rakennettu tasausallas suunniteltu tasausallas LAPINLAHTI 6600 m3/d BOD7: 4300 kg/d puhdistamon saneeraus VALIO 4500 m3/d Kuva 9. Kahden puhdistamon malli, jossa Kiuruveden puhdistamo lakkautetaan ja jätevedet johdettaisiin rakennettavalla siirtoviemärillä Iisalmen puhdistamolle. VIEREMÄ 310 m3/d KIURUVESI 1600 m3/d BOD7: 400 kg/d 200 V - 27km SONKAJÄRVI 322 m3/d OLVI 1000 m3/d IISALMI 6500 m3/d BOD7: 4000 kg/d poistettava puhdistamo puhdistamo rakennettu siirtoviemäri suunniteltu siirtoviemäri rakennettu tasausallas LAPINLAHTI 6200 m3/d BOD7: 4300 kg/d puhdistamon saneeraus VALIO 4500 m3/d Kuva 10. Kolmen puhdistamon malli, jossa Kiuruveden ja Iisalmen nykyiset puhdistamot lakkautetaan ja niiden tilalle rakennetaan uudet puhdistamot.
34 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 22 (129) 4 Arviointimenetelmät YVA - lain mukaisessa prosessissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin (kuva 11). Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan jokaisessa YVAmenettelyssä hankekohtaisesti. Tämän hankkeen vaikutukset on tarkennettu analysoimalla hankkeen toteuttamiseen vaadittavat rakentamisen ja käytönaikaiset toimenpiteet ja niiden ympäristövaikutukset. Kuva 11. YVA-lain mukaan arvioitavat ympäristövaikutukset. Taulukossa 8 esitetään matriisi jossa suunnitelluista toimenpiteistä aiheutuvat vaikutukset on tunnistettu vertailemalla hankkeen toimenpiteet (katso kappale 1: hankkeen kuvaus) ympäristön vaikutuskohteisiin (katso kappale 5: nykytilan kuvaus). Jos vaikutuskohteen arvioidaan muuttuvan hankkeen tietyn toimenpiteen takia, on tämä odotettu ympäristövaikutus merkitty matriisiin. Taulukko 8. Vaikutusmatriisi. Matriisi määrittää YVA:ssa selvitettäviä vaikutuksia. Mikäli hankkeen toimenpiteen odotetaan aiheuttava vaikutuksia ympäristölle, on ruutuun merkitty x. Rakentamisen Käytön aikaiset aikaiset Siirtoviemärin rakentamine Laitoksen rakentaminen Siirtoviemärin käyttö Laitoksen käyttö yhdyskunta ja kulttuuriympäristö luonto maankäyttö x x maisema x x kasvillisuus x x x eläimistö x x x kallio- ja maaperä x pohjavesi x x x pintavedet x x ilmasto x x x luonnonvarat x
35 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 23 (129) ihmiset melu x x x haju x x liikenneturvallisuus x x x elinolot ja viihtyvyys x x x x terveys x x 4.1 Vaikutuksen merkittävyys 4.2 Epävarmuustekijät 4.3 Tarkasteltavien alueiden rajaus Vaikutusten merkittävyyden arviointi on vaikutusten arvioinnissa oleellisin osa. YVA-menettelyssä vaikutukset on jaettu luokkiin asteikolla Ei vaikutusta Merkittäviä vaikutuksia. Vaikutuksen luonne joko myönteinen tai haitallinen määritellään erillään vaikutuksen merkityksestä. Vaikutuksen merkitystä arvioitaessa on otettu huomioon vaikutuksen luonne, tyyppi, laji, palautuvuus sekä kohteen arvo ja herkkyys. Nämä muuttujat on asiantuntija-arvion perusteella otettu huomioon suhteessa vaikutuksen suuruusluokkaan. Vaikutuksen merkityksen määritelmää ei tule pitää absoluuttisena. Merkitys arvioidaan suhteessa tavoitteeseen, joka voi olla kohteen tietyn tilan säilyttäminen tai saavuttaminen. Jos esimerkiksi saman suuruusluokan vaikutus kohdistuu sekä uhanalaiseen lajiin että toiseen lajiin, joka ei ole uhanalainen, jälkimmäiseen kohdistuvien vaikutusten merkitystä pidetään suojeltuun lajiin kohdistuvien vaikutusten merkitystä vähäisempänä, vaikka vaikutusten suuruusluokka olisi sama. Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Tämä johtuu siitä, että hankkeiden tekniset suunnitelmat ovat YVA-vaiheessa vielä yleistasoisia ja hankkeiden vaikutuksia joudutaan usein arvioimaan sovittamalla muualla vastaavista kohteista saatuja kokemuksia uuteen ympäristöön. Täysin uutta tekniikkaa käytettäessä vaikutusarviointi on ennustamista. Saatavilla olevien tai muodostettavien lähtötietojen tarkkuus vaikuttaa myös arvioinnin lopputulokseen. YVA:ssa tarkasteltujen vaikutusten ns. vaikutusalueet on arvioitu vaikutusten luonteiden mukaan. Monen paikallisen vaikutukset vaikutusalueen laajuus rajautuu tässä hankkeessa itse hankealueeseen (esim. maankäyttö, elinympäristöt). Sen lisäksi YVA:ssa on tarkasteltu hankealueen lähiympäristöön kohdistuvia vaikutuksia esimerkiksi läheisissä suojelualueissa, valtateillä, asutuksissa. Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset on tarkasteltu puhdistamojen lähiympäristössä. Lisäksi ilmanlaatuvaikutukset (haju) on tarkasteltu siirtoviemärilinjoille sijoittuvien linjapumppaamoiden lähiympäristössä. Maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu siirtoviemärilinjalta ja sen läheisyydestä, noin 200 km leveydeltä. Maankäyttöä on tarkasteltu siirtoviemärilinjalta, hankealueelta ja niiden lähiympäristöstä.
36 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 24 (129) 4.4 Kansalaisten osallistuminen Hankeorganisaatio Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu vedenpuhdistuslaitoksen vaikutuksia purkuvesiin. Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin suojeltaviin lajeihin ja suojelualueisiin on tarkasteltu siirtoviemärilinjalta ja sen ympäristöstä noin 500 metrin leveydeltä linjan molemmin puolin, hankealueelta ja sen ympäristöstä noin 500 m säteellä. Natura 2000 alueen osalta on arvioitu vaikutuksia niihin luontoarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura-verkostoon. Vaikutukset maisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin, näkyvyyteen ja maisemarakenteeseen on arvioitu yhden kilometrin etäisyydeltä siirtoviemärilinjasta ja Iisalmen uudesta puhdistamosta. Maisemarakenteesta johtuen vaikutusten ei oleteta ulottuvan tätä kauemmaksi. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tuntuvat merkittävimmin Lapinlahden kunnan, Kiuruveden ja Iisalmen kaupunkien alueella siirtoviemärin läheisyydessä (500 metriä leveältä vyöhykkeeltä), jätevesien purkuvesien rannoilla ja puhdistamon läheisyydessä asuvien tai lomailevien ihmisten elämässä. Liikenteellisten vaikutusten tarkastelu painottuu hankealueen liittymiseen maantieverkkoon sekä pääyhteyteen hankealueelta päätieverkolle. Karkeammalla tasolla tarkastellaan yleisesti hankealueelle kulkevan liikenteen pääreittejä mukaan tapahtuvaa liikennettä. Vaikutukset luonnonvaroihin on arvioitu siirtoviemärilinjan läheisyydestä (100 metrin levyinen vyöhyke). Hankkeen vetovastuu on Iisalmen kaupungilla, joka toimii projektin hallinnoijana. Hankkeen ohjausryhmä Hankkeelle tullaan nimittämään ohjausryhmä, johon kuuluu kuntien tekniset johtajat ja teknisten lautakuntien nimeämät edustajat. Lisäksi ohjausryhmään pyydetään Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristölautakunnan sekä Varpaisjärven ympäristölautakunnan nimeämät edustajat sekä Pohjois-Savon ELY -keskuksen nimeämä edustaja. Pohjois-Savon ELY - keskus asettaa hankkeelle valvojan, joka on eri henkilö kuin työryhmän jäsen. Yva:n suunnitteluryhmä Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta vastaavat hankkeesta vastaavien omat asiantuntijat sekä YVA-konsultin asiantuntijat, jotka yhdessä muodostavat hankkeen suunnitteluryhmän. Suunnitteluryhmä hankkii ja kokoaa arviointia varten tarvittavat tiedot sekä laatii selostuksen. Suunnitteluryhmä kävin myös tarpeelliset neuvottelut viranomaisten ja intressiryhmien kanssa. Tässä hankkeessa suunnitteluryhmään kuuluvat Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki ja Lapinlahden kunta ja FCG Finnish Consulting Group Oy. Suunnitteluryhmässä kuntien edustajat ovat - Arto Karoluoto Kiuruveden kaupunki - Vilho Partanen Iisalmen kaupunki - Juhani Räisänen Iisalmen kaupunki
37 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 25 (129) Tiedottaminen - Eero Mykkänen Lapinlahden kunta Suunnitteluryhmä kokoontui kaksi kertaa ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n työryhmä: Jari Kärkkäinen, FK, projektipäällikkö - luonnonympäristö, Natura 2000-arviointi ja luonnonvarat Tomi Puustinen, ins. AMK, projektisihteeri - pohjavedet, melu ja haju, kalasto ja kalastus Kari Kamppi, MMM, limnologi - pintavedet Minna Eskelinen, FM, biologi - luonto- ja liito-oravaselvitys Iivo Vänskä, maisema-arkkitehti - maisema, kulttuurihistorialliset kohteet, rakennettu ympäristö Jouni Mäkäräinen, FM - ihmisten elinolot ja viihtyvyys, maankäyttö ja kaavoitus Janne Partanen, FK - kalasto ja kalastus Sakari Mustalahti, DI - liikenne Yva:n ohjausryhmä Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä varten on keskeisistä intressitahoista muodostettu ohjausryhmä, joka seuraisi ja osaltaan myös ohjasi arviointimenettelyn kulkua sen kaikissa vaiheissa. Ohjausryhmä kokoontui Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjausryhmään kuuluivat: - Arto Karoluoto Kiuruveden kaupunki - Vilho Partanen Iisalmen kaupunki - Juhani Räisänen Iisalmen kaupunki - Sari Niemi Iisalmen kaupunki - Ensio Tikkanen Iisalmen Veden johtokunnan jäsen - Helena Tukiainen Lapinlahden kunta - Eero Mykkänen Lapinlahden kunta - Osmo Koivistoinen Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Jyrki Juntunen Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Hanna Huhta Pohjois-Savon ELY-keskus - Patrick Hublin Pohjois-Savon ELY-keskus - Seppo Laitila Pohjois-Savon liitto - Jukka Koski-Vähälä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn keskeisimpiä tehtäviä on tiedon levittäminen hankkeesta ja vuorovaikutteisuus. YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisölle kaksi avointa tiedotus- ja keskustelutilaisuutta, toinen YVAohjelman valmistuttua ja toinen YVA-selostuksen valmistuttua. Tilaisuuksissa yleisöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteitään ympäristövaikutusten ar-
38 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 26 (129) viointihankkeesta ja selvitysten riittävyydestä, saada lisää tietoa hankkeesta ja YYA-menettelystä sekä keskustella hankkeesta vastaavien, YVA-konsultin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista on tiedotettu Pohjois-Savon ELYkeskuksen lehtikuulutuksissa ja internet-sivuilla. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaaajanviettoon tai muihin elinoloihin, hanke saattaa vaikuttaa. Yhteysviranomainen huolehtii arviointimenettelyn vireilläolon tiedottamisesta kuuluttamalla arviointiohjelmasta hankkeen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla sekä sähköisesti ja ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Yhteysviranomainen on tässä hankkeessa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus. Kuulutuksesta käy ilmi riittävästi yksilöidyt tiedot hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta sekä siitä, miten arviointiohjelmasta tai - selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Lisäksi kuulutuksessa mainitaan, missä arviointiohjelma tai -selostus pidetään nähtävillä arviointimenettelyn aikana. Viranomainen varaa niille, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöille ja säätiöille, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Arviointiohjelman nähtävilläolon aikana järjestetään yleisötilaisuus Lapinlahdella. Yleisötilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua arviointiohjelmaan ja hankkeen vaihtoehtoihin sekä esittää näkemyksiään ja mielipiteitään hankkeen vaihtoehdoista sekä siitä, miten ympäristövaikutukset aiotaan arvioida. Yleisötilaisuudesta tiedotettiin lehtiilmoituksella. Arviointiohjelman nähtävillä oloaikana kirjallisia mielipiteitä voitiin esittää yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelman kuulutus oli nähtävillä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Käsityökatu 41, Kuopio. Arviointiohjelma oli nähtävillä seuraavissa paikoissa: - Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Sepänkatu 2B, Kuopio - Kiuruveden kaupunki, kaupungintalo, Harjukatu 2 - Iisalmen kaupunki, kaupungintalo, Pohjolankatu 14 - Lapinlahden kunta, kunnanvirasto, Asematie 4 Arviointiohjelma löytyi myös internetistä hankevastaavan kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kotisivuilta: Arviointiselostuksen yleisötilaisuus järjestetään Iisalmessa ja Lapinlahdella Tilaisuudessa kansalaisilla on mahdollisuus tutustua arviointiselostukseen ja hankkeen vaihtoehtoihin sekä esittää näkemyksiään ja mielipiteitään arvioinnista. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan lehtiilmoituksella.
39 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 27 (129) Arviointiselostuksen kuulutus on nähtävillä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Käsityökatu 41, Kuopio. Arviointiselostus on nähtävillä seuraavissa paikoissa: - Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Sepänkatu 2B, Kuopio - Kiuruveden kaupunki, kaupungintalo, Harjukatu 2 - Iisalmen kaupunki, kaupungintalo, Pohjolankatu 14 - Lapinlahden kunta, kunnanvirasto, Asematie 4 Arviointiselostus löytyy myös internetistä hankevastaavan kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kotisivuilta. 4.5 Tehdyt selvitykset Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia perustuu olemassa oleviin selvityksiin, joita on täydennetty tarpeellisen osin. YVA-selostusvaiheessa tietoja on täydennetty seuravilla osa-alueilla: - Luonto- ja liito-oravainventoinnit keväällä ja kesällä Maisematarkastelut kesällä Sosiaaliset vaikutukset: avainhenkilöiden haastatteluja ja työpajan järjestäminen. 5 Nykytilan kuvaus ja vaikutusten arviointi Tässä luvussa esitetään arvio niistä mahdollisista vaikutuksista, joita Ylä- Savon jätevesien yhteiskäsittelyllä voi olla fyysiseen, elolliseen, sosiaaliseen ja sosioekonomiseen ympäristöön. Arvioinnin lisäksi luvussa on kuvattu hankealueen ympäristön nykytilaa, johon hanke saattaa vaikuttaa. 5.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Lähtötiedot ja menetelmät Maankäytöllä tarkoitetaan tässä arvioinnissa alueen nykyistä maankäyttö sekä suunniteltua maankäyttöä. Hankkeen vaikutukset maankäyttöön on arvioitu tarkastelemalla hankkeen soveltuvuutta olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen sekä alueen nykyisiin ja suunniteltuihin maankäyttömuotoihin. Erityistä huomiota kiinnitettiin uusien rakenteiden (siirtoviemäri, pumppaamot, jäteveden puhdistamo) aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin uusien rakenteiden ympäristössä. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön liittyvien vaikutusten lähtöaineistona on käytetty tietoja nykyisestä yhdyskuntarakenteesta (karttatarkastelut) ja maankäytön vahvistuneista tai parhaillaan laadittavista suunnitelmista. Vaikutusten arvioinnista vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy:stä FM Jouni Mäkäräinen.
40 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 28 (129) Nykytila Asutus Suunnittelualueen kuntien asukasmäärä vuoden 2009 lopussa oli seuraava (lähde: Tilastokeskus): Taulukko 9. Suunnittelualueen, asukasmäärä sekä niiden osuudet kokonaisasukasmäärästä ( ). Kunta Asukasmäärä Osuus (%) Iisalmi ,5 % Lapinlahti ,8 % Kiuruvesi ,5 % Sonkajärvi ,8 % Vieremä ,4 % Yhteensä ,0 % Kuntien asukasmäärän ennustetaan vähenevän Ylä-Savon alueella varsin voimakkaasti vuoteen 2030 mennessä. Kun alueella asuu tällä hetkellä hieman alle asukasta, arvioidaan asukasmäärän vuonna 2030 olevan alle Väestö vähenisi keskimäärin 160 asukasta vuodessa. Kiuruveden jäteveden puhdistamo sijaitsee aivan Kiuruveden keskustassa asemakaavoitetulla alueella. Sijainnista johtuen puhdistamon ympäristössä on paljon asutusta, puolen kilometrin säteellä puhdistamosta asuu noin 500 asukasta. Virranrannan vanhustyökeskus (vanhusten palvelutalo), venevalkama ja kirkko sijaitsevat puhdistamon läheisyydessä. Iisalmen jätevedenpuhdistamo sijaitsee vajaan kilometrin päässä ydinkeskustasta asemakaavoitetulla alueella Poroveden rannalla ja aivan liiketalojen vieressä. Puhdistamon eteläpuolella sijaitsee Kivirannan venevalkama. Iisalmen puhdistamon sijainti on alun perin ollut syrjäinen, mutta alueelle on myöhemmin kaavoitettu runsaasti liiketaloja ja asutusta. Lähin asutus on noin 300 metrin päässä puhdistamosta ja puolen kilometrin säteellä puhdistamosta asuu noin 200 asukasta. Puhdistamon vastakkaiselle rannalle Luuniemeen on aloitettu rakentamaan asuintaloja, mikä entisestään kasvattaa paineita puhdistamon sijainnin suhteen. Pinta-alaltaan m 2 oleva puhdistamon tontti on yksi keskeisimpiä ranta-alueita Iisalmen kaupungin kaava-alueella. Vaihtoehdossa 2 uusi Iisalmen jäteveden puhdistamo sijoittuisi Poroveden eteläpuolelle Sikomäkeen. Puhdistamon lähialueella asutusta olisi sekä Sikomäen itärinteellä että länsipuolella Leipämäessä. Lähin asutus sijaitsisi puhdistamosta noin 300 metrin päässä ja puolen kilometrin säteellä puhdistamosta asuisi noin 10 asukasta ja kilometrin säteellä noin 50 asukasta. Lapinlahden jätevedenpuhdistamo sijaitsee melko kaukana asemakaavaalueelta ja muista häiriintyvistä kohteista. Puhdistamoalue on varsin laaja, mutta sillä ei olisi juuri muuta vaihtoehtoista käyttötarkoitusta maa- ja metsätalousmaata lukuun ottamatta. Puhdistamon eteläpuolella on lähimmillään 300 metrin päässä loma-asutusta ja pohjoispuolella noin 400 metrin päässä vähän vakituista asutusta. Suunniteltu siirtoviemäri kulkee Kiuruveden kunnan alueella pääosin varsin harvaan asutulla maaseutumaisella alueella Kiuruvesi -järven pohjoispuolella. Kiuruveden kunnan puolella asuu 500 metrin säteellä siirtoviemäristä noin 200 asukasta. Siirtoviemärin läheisyydessä asutusta on eniten Honkarannan kylän alueella. Lisäksi Kiuruveden ranta-alueella siirtoviemärin läheisyydessä on myös vapaa-ajan asuntoja, Kiuruveden kunnan alueella 500 metrin säteellä siirtoviemäristä on yhteensä 32 vapaa-ajan asuntoa.
41 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 29 (129) Iisalmen kunnan alueella suunniteltu siirtoviemäri kulkee Poroveden pohjoispuolella pääosin harvaan asutussa maaseutuympäristössä ja 500 metrin säteellä siirtoviemäristä Poroveden pohjoispuolella Iisalmessa asuu noin 300 asukasta ja 62 vapaa-ajan asuntoa. Eniten asutusta sijoittuu Runnin kylän ympäristöön. Vastaavasti Poroveden eteläpuoliselle siirtoviemäriosuudella Iisalmesta Lapinlahdelle asuu Iisalmen puolella noin 200 asukasta 500 metrin säteellä siirtoviemäristä. Tällä alueella on myös 26 vapaa-ajan asuntoa. Myös Lapinlahden kunnan alueella siirtoviemäri sijoittuu pääosin varsin harvaan asutulle maaseutualueelle. Lapinlahden kunnan alueella eniten asutusta on aivan Lapinlahden kuntakeskustan läheisyydessä Linnansalmen alueella. Lapinlahden kunnan alueella on 500 metrin säteellä siirtoviemäristä noin 75 asuinrakennusta ja 22 vapaa-ajan asuntoa. Kokonaisuutena enintään 500 metrin etäisyydellä siirtoviemäristä asuu noin 850 asukasta ja vapaa-ajan asuntoja tällä alueella on 142. Liitekartoissa on esitetty vakituisen sekä vapaa-ajan asutuksen sijoittuminen hankealueella. Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Suunnittelualueella on voimassa Ylä-Savon seudun maakuntakaava, jonka ympäristöministeriä on vahvistanut Parhaillaan laaditaan Pohjois-Savon maakuntakaavaa. Maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä Pohjois-Savon liitto pyrkii viemään maakuntakaavan hyväksymiskäsittelyyn maakuntavaltuustoon marraskuun 2010 aikana, jolloin ympäristöministeriö vahvistaisi sen mahdollisesti vuonna Tällöin Ylä-Savon seudun maakuntakaava kumoutuisi. Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamoalueet sijaitsevat taajamatoimintojen alueilla. Lapinlahden puhdistamoalue on kaavassa esitetty jätevedenpuhdistamoalueeksi (ET). Siirtoviemärilinja sijoittuu paikoitellen maakuntakaavan maa- ja metsätalous alueille (MT). Kiuruvedellä viemärilinjan myötäisesti ja Iisalmen puhdistamon edustalle sijoittuu ulkoilureitti. Kaikkien puhdistamojen edustalla sijaitsee kaavassa venereitti. Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotuksessa Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamoalueet on osoitettu jäteveden puhdistamoiksi (j) ja Lapinlahden puhdistamo yhdyskunta teknisen huollon alueeksi (ET). Siirtoviemärilinjalle on kaavassa varaus (uusi pääviemärilinja). Merkintöihin liittyy rakentamisrajoitus. Kiuruveden puhdistamo sijaitsee maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella (A) ja Iisalmen puhdistamo keskustatoimintojen alueella (C). Vaihtoehdon 2 mukainen puhdistamon paikan yhteyteen on maakuntakaavassa jäteveden puhdistamon lisäksi osoitettu maa-aineisten ottoalueen merkintä. Pääviemärilinjan merkintä myötäilee pääosin tieverkkoa ja sijaitsee paikoitellen maa- ja metsätalousalueilla (MT). Kiuruvedellä viemärilinjan myötäisesti sijoittuu ulkoilureitti. Kaikkien puhdistamojen edustalla sijaitsee kaavassa venereitti. Pääviemärilinjan varteen sijoittuu viisi kylämerkinnällä (AT-1, AT-2) osoitettua kyläaluetta, joiden suunnittelutavoitteena on maaseutu rakentamisen suosiminen nykyisen asutusrakenteen vahvistamiseksi, kulttuuriympäristön arvojen säilyminen ja kehittyminen sekä omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen.
42 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 30 (129) Kuva 12. Ylä-Savon seudun maakuntakaava Kiuruveden puhdistamon alueelta. Kuva 13. Ylä-Savon seudun maakuntakaava Iisalmen puhdistamon alueelta.
43 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 31 (129) Kuva 14. Ylä-Savon seudun maakuntakaava Lapinlahden puhdistamon alueelta. Muut viemärilinjan tuntumassa olevat merkinnät ilmenevät maakuntakaavan ehdotuksen otteista (kuvat 15 16). Siirtoviemärilinjan sijoittuu maakuntakaavaehdotuksessa seuraavien kehittämisperiaatemerkintöjen alueille: - Viitostien kehittämisvyöhyke (Iisalmi Lapinlahti väli) Merkinnällä osoitetaan Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030:ssa määritelty valtatien 5 kehittämisvyöhyke kaupunkien vaikutusalueineen. Vyöhyke on osoitettu myös Etelä-Savon maakuntakaavassa. Suunnittelumääräys: Valtatien 5 kehittämisvyöhykettä kehitetään kansainvälisenä kehitys- ja liikennekäytävänä, jonka maankäytön suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota yritystoiminnan edistämiseen, liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun palveluihin sekä liikenneympäristön laatuun. Liikennekäytävän suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös ekologisten yhteyksien jatkuvuus. Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon lentoliikenteen, korkealuokkaisen maantie- ja rautatieliikenteen sekä energia- ja tietoliikennelinjojen tilavaraukset ja rajoitukset ympäröivälle maankäytölle. Vyöhykkeellä tulee turvata sujuvan ja turvallisen liikenteen vaatimukset sekä edellytykset taajamajunaliikenteen kehittämiselle. Valtatien 5 ja Savonradan kehittämistarpeiden selvitys Kuopion ja Iisalmen välillä olisi tehtävä yhteishankkeena. Liikenneväylien kehittämisessä on otettava huomioon, että valtatie 5 kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN -tieverkkoon ja on osa suunniteltua valtakunnallista runkotieverkkoa.
44 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 32 (129) Iisalmen, Kuopion ja Varkauden työssäkäyntialueita koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkeellä on alue- ja yhdyskuntarakenteen yksityiskohtaisemman suunnittelun tarvetta, jonka yhteydessä määritellään tarkemmin erilaisten maankäyttötarpeiden mitoitus, yhteensovittaminen sekä yksityiskohtaisemmat aluerakenteen kehittämis- ja suunnittelutarpeet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Vyöhykkeen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon seudullisen yhteistyön tarpeet erityisesti liikennejärjestelmäsuunnittelussa. - Kaupunkiverkko-kehittämisvyöhyke (Iisalmi Kiuruvesi väli) Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallinen maaseutukaupunkien verkko, joka yhdistyy Pohjois-Pohjanmaalla olevaan Oulun eteläisen alueen kaupunkiverkkoon. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kaupan ja muiden palvelujen, elinkeinoelämän, asutuksen, liikenteen ja virkistystoimintojen sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan verkostokaupungin olemassa olevien yhdyskuntien alueidenkäyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla. Kuva 15. Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotus Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamojen väliltä. Suunniteltu siirtoviemäri on kaavassa osoitettu ohuella punaisella katkoviivalla.
45 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 33 (129) Kuva 16. Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotus Iisalmen ja Lapinlahden välillä. Suunniteltu siirtoviemäri on kaavassa osoitettu ohuella punaisella katkoviivalla. - Maaseudun kehittämisen kohdealue (Iisalmi-Kiuruvesi väli) Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista. Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa tulee edistää alueelle suuntautuvan rakentamisen ohjaamista kaavoituksella nykyisten kyläalueiden yhteyteen. Alueen kulttuuri- ja maisema-arvot tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Iisalmi - Kiuru-
46 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 34 (129) vesi -alueen kehittämis- ja alueidenkäytön suunnittelu tulisi tehdä Iisalmen ja Kiuruveden sekä alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kiuruveden yleis- ja asemakaavat Kiuruveden jätevedenpuhdistamo sijaitsee kaupungin keskustan itäpuolella asemakaavoitetulla alueella. Asemakaavassa ja yleiskaavassa (Keskustataajaman osayleiskaava 2015) puhdistamoalue on osoitettu jätevedenpuhdistamon kaltaiselle toiminnalle. Kiuruvedellä suunniteltu siirtoviemäri sijoittuu voimassa olevien Kiurujärven rantaosayleiskaavan ja keskustaajaman osayleiskaava 2015 alueille. Otteet osayleiskaavoista on liitteessä 1. Kiuruveden keskustaajaman osayleiskaavan 2015 (kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) alueella siirtoviemäri sijoittuu keskustoimintojen sekä asumisen ja virkistysalueiden läheisyyteen. Kiuruveden itäpuolisella alueella on käynnissä Rantakylän osayleiskaavan laadinta. Rantakylän osayleiskaavan luonnoksessa siirtoviemärilinja sijoittuu leirintä-, virkistys-, liikenne-, maa- ja metsätalous ja erityistoimintojen varatuille alueille. Linja sijoittuu kaavaluonnokseen merkitylle Rantakylä- Hingunniemen kulttuurimaisema-alueelle ja sivuaa luonnon oloiltaan monimuotoista Kotalahden aluetta. Kaavaluonnoksessa määritelty tulvariskialue sijoittuu osittain siirtoviemärilinjan alueelle. Rantakylän osayleiskaavaluonnoksessa on esitetty Rantakylän nykyisen kylän yhteyteen 18 uutta rakennuspaikkaa. Osayleiskaavaluonnoksessa on esitetty myös yksi vaihtoehtoinen paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle, joka on kaavaselostuksen mukaan yksi kolmesta mahdollisesta jäteveden puhdistamon sijaintipaikasta, jos Kiuruvedelle rakennetaan uusi puhdistamo. Ote osayleiskaavaluonnoksesta on liitteessä 1. Rantakylän osayleiskaava-alueen kaakkoispuolella siirtoviemärin alueella on voimassa Kiurujärven rantaosayleiskaava. Rantakylän osayleiskaavan laadinta on käynnissä ja se tulee osittain korvaamaan Kiurujärven rantaosayleiskaavan. Rantaosayleiskaavan (kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) alueella siirtoviemäri sijoittuu enimmäkseen maa- ja metsätalouskäytölle varatuille alueille. Iisalmen yleis- ja asemakaavat Iisalmen puhdistamo sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, yhdyskuntatekniselle varatulle alueelle. Keskustaseudun osayleiskaavassa nykyinen puhdistamoalue sijoittuu taamajatoimintojen alueelle. Osayleiskaavassa aivan puhdistamon kaakkoispuolelle on esitetty uusi asuinalue. Vaihtoehdon 2 mukaisen puhdistamo ei sijoitu voimassa olevien yleiskaavojen alueelle. Siirtoviemärin alueella on voimassa seuraava yleiskaavat: - Porovesi Haapajärvi rantaosayleiskaava (hyväksytty kaupunginvaltuustossa ). - Poroveden pohjoisosan osayleiskaava (hyväksytty kaupunginvaltuustossa ) - Iisalmen keskustaseudun osayleiskaava (strateginen kaava, hyväksytty kaupunginvaltuustossa ) - Nerkoonjärven rantaosayleiskaava (hyväksytty kaupunginvaltuustossa ) Otteet yleiskaavoista on esitetty liitteessä 1.
47 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 35 (129) Suunniteltu siirtoviemäri sijoittuu Porovesi-Haapajärvi rantayleiskaavan alueelle kahdessa eri vaiheessa. Haapajärven pohjoisosassa siirtoviemäri sijoittuu yleiskaavassa pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiselle sekä maatalousvaltaiselle alueelle. Lisäksi siirtoviemäri sijoittuu rautatieliikenteelle varatulle alueelle. Rantayleiskaavassa Matalalahden alueelle on osoitettu likimääräinen luontovyöhykemerkintä. Merkinnällä on osoitettu linnuston ja/tai kasvillisuuden kannalta paikallisesti merkittävät vesistö- ja ranta-alueen kohteita. Suunniteltu siirtoviemäri sijoittuu osin ls -aluerajauksen sisälle sen pohjoisosalla. Poroveden pohjoisosan osayleiskaavassa siirtoviemäri sijoittuu pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiselle sekä maatalousvaltaiselle alueelle. Niiralanniemen alueelle siirtoviemäri sijoittuu myös maatalousvaltaiselle alueelle, jolla on kulttuurimaisemallisia arvoja. Poroveden etelärannalla siirtoviemäri sijoittuu jälleen Porovesi-Haapajärvi rantayleiskaavan alueelle. Siirtoviemäri sijoittuu kaavassa maatalousvaltaiselle alueelle, jolla on kulttuurimaisema-arvoja. Alueelle on osoitettu myös kulttuurimaisemavyöhykkeen merkintä. Peltosalmen ja Nerohvirran alueella siirtoviemäri sijoittuu Nerkkoonjärven rantaosayleiskaavan alueelle. Kaavassa siirtoviemäri sijoittuu pääosin maatalousvaltaiselle alueelle. Peltosalmen ja Nerohvirran alueelle viemäri sijoittuu maaseutumaiselle alueelle, jolla on kulttuurimaisemallisia arvoja. Peltosalmen länsipuolella kaava-alueen reunassa on Kotikyläntien varteen osoitettu sekä erillispientalojen että maatilakeskuksien alueita. Nerohmäen alue on kaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja. Iisalmessa on tehty aloite Kivirannan alueen kaavamuutoksesta. Lapinlahden yleis- ja asemakaavat Kirkonkylän osayleiskaavassa (kunnanvaltuusto hyväksynyt ) nykyinen puhdistamoalue on esitetty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Kirkonkylän osayleiskaavan muutos on käynnissä, jossa yhdyskuntateknisten huollon alue on laajennettu Suoniemen eteläosan alueelle. Kaavasta on ilmestynyt luonnos Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Otteet kaavakartoista on esitetty liitteessä 1. Lapinlahden alueella suunnitellun siirtoviemärin alueella on voimassa kirkonkylän osayleiskaavan lisäksi Onkivesi Nerkoo rantaosayleiskaavan muutos (hyväksytty kunnanvaltuustossa ). Kaavassa siirtoviemäri sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle. Nerkkoon kanava on alueessa vesiliikennealuetta. Kirkonkylän osayleiskaavan alueella siirtoviemäri sijoittuu maa- ja metsätalous- sekä maatalousalueelle ennen puhdistamoa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaistoimituksessa. Alueidenkäyttötavoitteissa on annettu tavoitteita myös vesihuollon ja jätevesien käsittelyä koskien. - Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
48 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 36 (129) Vaikutusten arviointi vaihtoehto Lisäksi alueidenkäytöntavoitteissa on kiinnitetty huomiota terveelliseen elinympäristöön ja hyvään vesistöjen laatuun: - Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. - Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittelyhankkeen vaihtoehtojen jätevedenpuhdistamot sijoittuvat nykyisille paikoilleen lukuun ottamatta vaihtoehto 2:ssa tarkasteltua Sikomäen jätevedenpuhdistamoa. Olemassa olevat jäteveden puhdistamot on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville toiminnoille yleis- ja asemakaavoissa Kiuruvedellä ja Iisalmessa. Lapinlahdella vaihtoehto 1:n toteutuminen edellyttää Kirkonkylän osayleiskaavan muutosta, jotta puhdistamotoimintoja voidaan alueelle kehittää. Vaihtoehto 2:ssa esitetty Sikomäen jätevedenpuhdistamon alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kiuruveden ja Iisalmen nykyiset puhdistamot sijaitsevat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä kuntakeskuksien läheisyydessä. Niiden välittömässä lähiympäristössä on myös asumista ja Iisalmen suunnitelmien mukaan puhdistamon lähialueelle tulisi myös uutta asutusta. Vaihtoehdoissa (VEH1 ja VEH2), joissa puhdistamot poistuisivat, niiden paikalle jäisi jätevedenpumppaamo, josta jätevedet pumpattaisiin siirtoviemäriin. Pumppaamot loisivat edelleen rajoituksia alueiden maankäytölle, mutta kuitenkin suurin osa puhdistamoalueista poistuisi ja maa-ala vapautuisi uusiin maankäyttötarkoituksiin. Siirtoviemärit sijoittuvat monilta osin alueille, joissa on voimassa oleva yleiskaava. Yleiskaava-alueilla siirtoviemärit sijoittuvat pääosin maa- ja metsätaloudelle varatuille alueille. Siirtoviemäri luo paikallisia rajoituksia maankäyttöön ja rakentamiseen sen sijoittumispaikalle. Siirtoviemäri rajoittaa putkilinjan molemmin puolin noin 10 metrin alueelta maankäyttöä ja rakentamista pysyvästi. Siirtoviemäri sijoittuu monin paikoin olemassa olevan tiestön läheisyyteen, jolloin se aiheuttaa rakentamisen aikana liikenteellisiä rajoituksia. Kuitenkin sijoittuminen olemassa olevien tie- ja muiden linjauksien yhteyteen vähentää siirtoviemäreistä aiheutuvia haittoja maankäytölle. Siirtoviemäri tulee ottaa huomioon jatkossa alueiden maankäytön suunnittelussa. Siirtoviemäri mahdollistaa haja-asutusalueiden liittymisen keskitettyyn jätevesiverkostoon. Siirtoviemäri tukee erityisesti niiden kyläalueiden maankäytön kehittymistä, joissa ei ole tällä hetkellä rakennettu viemäriverkostoa. Siirtoviemärin alueelle on osoitettu ranta- ja osayleiskaavoissa uusia rakennuspaikkoja erityisesti kyläalueilla ja vesistöjen läheisyydessä. Useissa yleiskaavoissa on toisaalta mahdollistettu myös haja-asutusluonteinen rakentaminen myös maa- ja metsätalousalueille. Vaihtoehdon 0+ toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. Puhdistamot toimivat nykyisillä paikoillaan. Siirtoviemäriä ei rakenneta ja se ei aiheuta rajoituksia maankäytölle.
49 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 37 (129) Vaihtoehtojen vertailu 5.2 Pintavedet Lähtötiedot ja menetelmät Nykytila Vaihtoehdossa 1 Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamojen poistumisen myötä valtaosa niiden maa-alueista vapautuisi muihin maankäyttötarkoituksiin. Siirtoviemäri asettaisi paikallisia rajoituksia maankäyttöön ja rakentamiseen, mutta toisaalta mahdollistaisi siirtoviemärin varrelle sijoittuvien kylien jätevesien käsittelyn kehittämisen, mikä voisi luoda edellytyksiä myös maankäytön kehittymiselle. Vaihtoehdossa 2 Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamojen poistumisen myötä valtaosa niiden maa-alueista vapautuisi muihin maankäyttötarkoituksiin. Uusi Iisalmen puhdistamo sijoittuisi Sikomäkeen, jonka ympäristössä on kylämäistä asutusta. Siirtoviemäri asettaisi paikallisia rajoituksia maankäyttöön ja rakentamiseen Kiuruveden ja Iisalmen välillä, mutta toisaalta mahdollistaisi siirtoviemärin varrelle sijoittuvien kylien jätevesien käsittelyn kehittämisen, mikä voisi luoda edellytyksiä myös maankäytön kehittymiselle. Arviointiohjelmassa oli esitetty, että vaikutusarviointi perustuisi laajaan 3 D- malliin. Pohjois-Savon ELY-keskus lausunnossaan arviointiohjelmasta toteaa, että 3D -malliin vaatima aika ei ole realistinen hankevastaavan YVA - menettelylle laatiman aikataulun kanssa. Tästä syystä Pohjois-Savon ELYkeskus katsoo, että vesistövaikutuksia voidaan arvioida 2D mallia käyttäen edellyttäen, että purkupaikan vesistövaikutuksen perusteellinen selvitys tehdään ennen kuin hankkeelle haetaan ympäristölupa. Lähtötietoina on käytetty mm. YVA-ohjelmaa, vesistön velvoitetarkkailun vuosiraportteja, ympäristöhallinnon Oiva ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, alueelta tehtyjä pintavesiin liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia ja tekstissä mainittuja lähteitä. Käytetty menetelmä on tiedon kokoaminen ja asiantuntija-arvio. Vaikutusten arvioinnista vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy:stä MMM, limnologi Kari Kamppi. Kaikkien kolmen jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan nykytilanteessa Iisalmen reittiin kuuluviin järviin (Kiuruvesi, Porovesi, Onkivesi). Iisalmen reitti jakautuu läntisimpään monihaaraiseen Kiuruveden reittiin sekä Vieremän ja Sonkajärven reitteihin. Kolmen reitin vedet laskevat keskusjärvenä toimivaan Poroveteen ja edelleen Nerohvirran ja Nerkoon kanavan kautta Iisalmen reitin alempaan keskusjärveen Onkiveteen. Kiurujärven ja Poroveden teoreettiset viipymät ovat hieman alle kuukauden ja Onkiveden noin 2,5 kuukautta. Siten tarkastelualue Onkiveteen saakka on virtaavaa reittivesimäistä aluetta ja Onkivesi ensimmäinen pinta-alaltaan suurempi järvi, mutta tilavuudeltaan kuitenkin edelleen pieni vesimuodostuma. Iisalmen reitin pinta-ala on km 2, järvisyys 7,7 % ja keskivaluma 9,7 l/s km 2. Iisalmen reitin vesille on valuma-alueiden vaikutuksesta tyypillistä voimakas luontainen humusleimaisuus sekä rehevyys. Lisäksi järvet ovat matalia, vesitilavuus alhainen ja kerrostumiskausina syvänteiden alusveden happitilanne on usein heikentynyt. Kiuruveden reitiltä tulevan veden ravinnepitoisuudet ovat selvästi korkeampia kuin Vieremän ja Sonkajärven reittien. Vieremän reitin ainepitoisuudet ovat alimmat, mutta humuksen määrä on sielläkin korkea.
50 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 38 (129) Iisalmen reitin veden laatu luokitellaan yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan pääosin luokkaan välttävä eli asteikossa toiseksi alimmaksi. Vesipolitiikan puitedirektiiviin perustuvan ekologisen luokittelun mukaisesti useimmat Iisalmen reitin suurimmat järvet ovat tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Siten Iisalmen reitin tila on ekologisen luokituksen perusteella hieman parempi kuin aikaisemmin käytetyn käyttökelpoisuuteen perustuvalla luokituksella arvioituna. Reitin veden laatu on hieman parantunut, mutta etenkin sinilevien määrä on korkea ja massaesiintymät ovat jopa lisääntyneet. Onkivedestä vedet virtaavat Maaninkajärven ja Ruokoveden kautta Kallaveteen. Iisalmen reitti on Kallaveden reitin läntisin haara, Nilsiän reitti keskimmäinen ja Juojärven reitti itäisin. Kallavesi on Pohjois-Savon suurin järvi, jonka alueen vesistä noin 2/3 purkautuu Leppävirran reitin Konnuskosken ja Naapuskosken kautta Unnukkaan ja loppuosa vesistä Suvasveden kautta Heinäveden reitille ja edelleen Varkauden alapuoliseen Haukiveteen. Kallaveden alueen pinta-ala rajattuna Varkauteen ja Kermajärven alapuoliseen Ruokovirtaan on km 2, järvisyys 16 % ja keskivaluma 9,9 l/s km 2. Eri vaihtoehtojen vaikutuksia puhdistettujen jätevesien purkuvesistön kannalta on tarkasteltu laajasti vuonna 2004 valmistuneessa esisuunnitelmassa (Kiuru & Rautiainen Oy 2004). Esisuunnitelman purkuvesistötarkastelussa havaittiin kaikissa vaihtoehdoissa jätevesien osuudet kokonaiskuormituksista pieniksi, samoin vaikutukset ravinnetasoon. Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamojen läheisyydestä on tehty tulvamallinnuksia. Mallinnukset eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Nykyiset Kiuruveden ja Iisalmen puhdistamot sijaitsevat lähellä tulvavaaraaluetta. Kiuruvesi Kiuruveteen laskevan Koskenjoen ainepitoisuudet ovat hajakuormituksen vuoksi erittäin korkeita ja hygieeninen laatu on ajoittain heikentynyt. Kiuruvedessä veden kokonaisfosforipitoisuudet ovat hieman alentuneet, mutta järvi luokitellaan kuitenkin ravinnepitoisuuksien perusteella edelleen erittäin reheväksi. Klorofyllipitoisuudet vaihtelevat Kiuruvedessä voimakkaasti ja ovat keskimäärinkin erittäin rehevän veden tasolla ja jopa yli 100 µg:n pitoisuuksia on havaittu. Pintavesityyppiluokituksessa Kiuruvesi kuuluu luokkaan runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet. Järvi on matala ja valtaosa pinta-alasta on syvyydeltään alle 2-3 m. Suurin syvyys on 8 m keskisyvyys vain 1,4 m (Ympäristöhallinto 2009). Syvännealue (6-8 m) on pienialainen ja sijaitsee Syväinsaaren luoteispuolella. Syvänteessä toimii hapetin. Vuoden 2005 puhdistamon saneerauksen tuloksena Kiuruveden kaupungin ammoniumtypen vesistökuormitukset ovat puolittuneet luvun jälkimmäisellä puoliskolla jätevesistä aiheutuva fosforikuormitus on ollut 1/2..1/4 verrattuna 2000-luvun alkupuolen tasoon. Jätevesistä aiheutuva typpikuormitus on ollut samaa suuruusluokkaa 1980-luvun lopulta lähtien. Saneerauksen jälkeen vesistön BHK-kuorma on ollut tasaisesti melko alhainen verrattuna saneerausta edeltävään aikaan (VAHTI 2010). Jätevesien osuus fosforin ulkoisesta ainevirtaamasta on noin 1-2 % (Kiuru & Rautiainen Oy 2004). Ulkoiseen ainevirtaamaan sisältyy ihmistoiminnasta aiheutuva ulkoinen kuormitus, laskeuma ilmasta sekä taustahuuhtouma. Jätevesien vaikutus on ollut havaittavissa kahdella lähimmällä velvoitetarkkailupaikalla bakteeripitoisuuksien sekä ravinnepitoisuuksien ja sähkönjohtavuuden kohoamisena. Syvännehavaintopaikkojen alusveden talviaikainen happitilanne on usein heikentynyt, mutta kaupungin jätevesikuormituksella on siihen vain osittainen vaikutus.
51 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 39 (129) Vuoden 2009 pohjaeläintutkimuksessa Kiuruveden pohjan tila oli aikaisempaan tapaan huono ja rehevä. Surviaissääskilajistoon perustuvan CI-indeksin mukaan pohja oli heikoimmassa eli erittäin rehevä luokassa. Indeksissä tai biomassassa ei ole havaintojaksolla havaittavissa selkeitä kehityssuuntia. Biomassassa on ollut suuria vaihteluja. Vuonna 2009 taksoniluku eli havaittujen lajien määrä oli Taksonimäärä oli pitkäaikaisessa tarkastelussa syvyyksissä 1 m ja 7 m aikaisempaa tasoa, mutta syvyydessä 3 m selvästi aiempaa suurempi eli parempi (Valkama 2010a). Iisalmi Iisalmen jätevedenpuhdistamon purkuvesistö Porovesi on reitille tyypillisesti läpivirtausjärvi, mutta järvessä on kuitenkin laajahkoja syvännealueita, joiden syvyys on pääosin 8-13 m. Taajaman länsi-lounaispuolella on pitkä (5 km) ja kapea ( m) pohjois-etelä-suuntainen syvänne, jossa vesisyvyys on m. Järven keskisyvyys on 8,6 m ja suurin syvyys 25 m (Ympäristöhallinto 2009). Pintavesityyppiluokituksessa Porovesi kuuluu luokkaan runsashumuksiset järvet (OIVA 2010). Veden laadun vaihtelut ovat sääolosuhteiden ja erityisesti valunnan muutosten vaikutuksesta suhteellisen voimakkaita. Kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella järvi on rehevä tai erittäin rehevä ja klorofyllipitoisuudet ovat pääsääntöisesti erittäin rehevän vesistön tasolla. Selkeitä kehityssuuntia ei ole havaittavissa. Varsinkin klorofyllipitoisuuksissa on ollut vuosien välillä suurta vaihtelua. Kasviplanktonin biomassamääritykset aloitettiin Iisalmen reitillä kesällä 2009, jolloin biomassan keskiarvo oli Porovedellä 4,4 mg/l (Savo- Karjalan ympäristötutkimus Oy 2010). Biomassa vastaa ekologisessa luokituksessa (Vuori ym. 2009) tyydyttävää luokkaa. Kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella Poroveden rehevyyden lisääntyminen on kuitenkin pysähtynyt ja kokonaisfosforipitoisuudet ovat hieman alentuneet 1990-luvun puolivälin jälkeen (Ympäristöhallinto 2009). Viimeisen kymmenen vuoden aikana on esiintynyt aikaisempaa enemmän sinilevien massaesiintymisiä. Vuoden 2009 pohjaeläintutkimuksessa Poroveden pohjan tila oli aikaisempaan tapaan melko huono ja lajisto koostui huonoja happioloja ja ravinteikasta pohjaa sietävistä pohjaeläinlajeista. Pohjaeläimistöä tutkittiin kahdesta näytepisteestä. Surviaissääskilajistoon perustuvan CI-indeksin mukaan pohja oli heikoimmassa eli erittäin rehevä luokassa. Indeksissä ei ole havaintojaksolla havaittavissa selkeitä kehityssuuntia. Vuonna 2009 biomassat olivat jakson suurimpia ja toisessa näytepisteessä jopa yli kaksinkertainen seuraavaksi suurimpaan verrattuna. Pitkäaikaisessa tarkastelussa biomassassa ei ole nähtävissä selkeitä kehityssuuntia. Vuonna 2009 taksoniluku eli havaittujen lajien määrä oli 6-7, joka oli pitkäaikaisiin tuloksiin verraten jonkin verran keskitasoa suurempi eli parempi (Valkama 2010b). Ainetaselaskelmien perusteella Porovedellä sisäisen kuormituksen määrän on arvioitu olevan noin kolmannes ulkoisesta ainevirtaamasta, johon sisältyy ihmistoiminnasta aiheutuva ulkoinen kuormitus, laskeuma ilmasta sekä taustahuuhtouma. Poroveteen kohdistuva fosforin ulkoinen ainevirtaama on alentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 10 % ja pistekuormitus lähes 50 %. Iisalmen kaupungin jätevedenpuhdistamon fosforikuormitus vesistöön on kasvaneesta jätevesimäärästä huolimatta alentunut kymmenen vuoden aikana noin 30 %. Jäteveden osuus fosforin ulkoisesta ainevirtaamasta on noin 1 % (vrt. Savo- Karjalan ympäristötutkimus Oy 2010). Jätevesien vaikutus on havaittavissa ajoittain purkualuetta lähinnä olevan syvänteen talviaikaisina alusveden ravinnepitoisuuksien sekä sähkönjohtavuuden kohoamisena. Syvänteen hapettaminen aloitettiin vuonna 1983, mikä on parantanut happitilannetta ja alen-
52 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 40 (129) tanut sisäistä kuormitusta. Kesäaikana jätevesien sekoittuminen on tehokasta, sillä Poroveden kesäkerrostuneisuus on heikko ja vesipatsas saattaa ajoittain sekoittua kesäaikanakin. Vuoden 2004 tehdyn esisuunnitelman (Kiuru ja Rautiainen Oy 2004) mukaan jätevesien vaikutus Poroveden rehevyystasoon on vähäinen. Lapinlahti Lapinlahden jätevedenpuhdistamon purkuvesistö Onkivesi on rehevä tai jopa erittäin rehevä kuten yläpuolinen Porovesikin. Onkivesi on kuitenkin huomattavan matala verrattuna Poroveteen. Pintavesityyppiluokituksessa Onkivesi kuuluu luokkaan runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (OIVA 2010). Onkiveden pohjoisosa Kuhaniemen tasalle saakka on pääosin alle 5 m syvää vesialuetta. Taajaman eteläpuolisella Koivuselällä on kapea pohjois-etelä-suuntainen leveä ja 3 km pitkä hieman syvemmän veden (6-9 m) alue. Onkiveden eteläosassa selvävesillä tavataan yleisesti 5-12 m syvyyksiä, mutta myös matalia (alle 5 m) alueita on runsaasti. Onkiveden keskisyvyys on 6,2 m ja suurin syvyys 14,0 m (Ympäristöhallinto 2009). Nykyinen jätevesien purkupaikka Koivuselän alueella jää sivuun Iisalmen reitin päävirtauksesta, mikä heikentää jätevesien sekoittumista päävirtaukseen. Vaihtoehdon 1 mukainen purkupaikka Akkalansaaren eteläpuolella sijaitsee päävirtauksen alueella (vrt. kuva 17). Alueen virtauskenttä syvyyssuunnassa keskiarvoistettujen virtaviivojen avulla on esitetty kuvassa 17. Kuvasta huomaa, että Liponsalmen pengerrys on aiheuttanut kaksi laajaa pyörrettä Liponsaaren kaakkoispuolelle. Kaksoispyörre selittää osaksi alueen huonon vedenvaihdunnan (Koljonen ym. 2010). Purkualueella veden syvyys vaihtelee 2,7 13,0 metriin. Lokkiluodon itäpuolella on alueen syvin kohta (13,0 m). Palosaaren ympäristössä vesi on varsin matalaa, syvyys vaihtelee 2,0 2,7 m. Laivaväylän kohdalla ja Vihtaniemen edustalla on syvempää (3,2 8,0 metriä), mutta Häränsaaresta luoteeseen on varsin matalaa (1,9 m). Alueen virtaamatiedot on esitetty taulukossa 10. Onkiveden ravinteiden ulkoisesta ainevirtaamasta noin 85 % tulee yläpuoliselta valuma-alueelta eli Poroveden ja Nerohvirran kautta. Siten kokonaisuutena Onkiveden ulkoiset ainevirtaamamuutokset vastaavat Poroveden tilannetta. Onkivedellä veden laadussa ei ole nähtävissä selkeitä kehityssuuntia. Klorofyllipitoisuuksissa on ollut suuria eroja vuosien välillä (Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 2010). Kasviplanktonin biomassamääritykset aloitettiin Onkivedellä kesällä 2009, jolloin biomassan keskiarvo oli 7,7 mg/l (Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 2010). Onkiveden järvityypille, runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet, ei toistaiseksi ole annettu kasviplanktonin ekologisen luokituksen rajoja (Vuori ym. 2009).
53 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 41 (129) Kuva 17. Virtaussuuntaviivat Onkiveden keskiosalla, keskiarvot nykytilanteessa (Koljonen ym. 2010). Purkualue on osoitettu oranssivärisellä ympyrällä. Taulukko 10. Kenttämittausten (kesäkuu 1996) ja mallitulosten virtaamalinjojen vertailussa käytetyt ADCP linjat (Huttula ym. 1996); linjan kokonaisvirtaama, pääsuunta sekä linjan maksimi- ja keskisyvyys. Linja nro Virtaama mitattu (m³/s) suunta mallinnettu suunta max Syvyys (m) ka pohjoinen etelä luode 7.01 luode /184.1 koillinen lounas etelä etelä koillinen 7.15 koillinen /68.3 etelä etelä
54 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 42 (129) Kuva 18. Onkiveden validointimittauksina käytettyjen linjojen sijainti, pohjakarttana syvyyskuva mallinnusalueelta (syvyys 0-12 m). Purkualue on osoitettu oranssivärisellä ympyrällä. Vuoden 2009 pohjaeläintutkimuksessa Onkiveden pohjan tila oli aikaisempaan tapaan melko huono ja lajisto koostui huonoja happioloja ja ravinteikasta pohjaa sietävistä pohjaeläinlajeista. Onkivedellä pohjaeläimistöä tutkittiin neljästä pisteestä. Virtaussuuntaan nähden alimmalla näytepisteellä pohjaeläimistön tila oli jonkin verran muita pisteitä parempi. Surviaissääskilajistoon perustuvan CI-indeksin mukaan pohja oli heikoimmassa eli erittäin rehevä luokassa, paitsi alimmalla pisteellä luokassa rehevä. Indeksissä ei ole havaintojaksolla havaittavissa selkeitä kehityssuuntia. Biomassa oli pitkäaikaisessa tarkastelussa kahdella pisteellä keskitasoa pienempi, yhdellä suurempi ja yhdellä keskitasoa. Yhdellä pisteellä biomassojen suuntaus on ollut nouseva, mutta kokonaisuutta tarkastellen biomassojen vaihtelu on ollut suurta. Taksoniluku eli havaittujen lajien määrä oli 8-10, joka oli pitkäaikaisessa tarkastelussa aikaisempaa suurempi eli parempi (Valkama 2010b). Taksonien lukumäärässä on ollut jaksolla nouseva suuntaus. Sisäisen kuormituksen määrän Onkivedessä on arvioitu olevan jopa suurempi kuin ulkoisen ainevirtaaman. Tämä on kuitenkin matalalle järvelle tyypillinen ominaisuus, koska pohjasedimentti sekoittuu tehokkaasti vesipatsaaseen. Onkiveden sisäisen kuormituksen määrää ja merkitystä pyritään arvioimaan Ylä- Savon vesistöt kuntoon hankkeessa.
55 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 43 (129) Lapinlahden puhdistamolle tulevan jäteveden määrä on lisääntynyt luvun alkupuolella noin neljänneksen. Ravinteiden ja orgaanisen aineen tulokuormituksissa on sen sijaan vaihtelua, mikä on aiheuttanut vaihtelua myös vesistökuormituksessa. Fosforin osalta kuormitus on ollut 2,4 4,0 kg P/vuorokaudessa, mikä on noin 1 2 % ulkoisesta ainevirtaamasta (vrt. Savo- Karjalan ympäristötutkimus Oy 2010). Jäteveden vaikutukset ovat havaittavissa purkupaikan alapuolisten syvänteiden alusveden kohonneina ravinnepitoisuuksina sekä sähkönjohtavuutena Suottamonniemelle saakka. Karvaselällä jätevesivaikutuksia ei ole ollut juurikaan havaittavissa, joten Iisalmen reitin päävirtaus laimentaa jätevedet tehokkaasti. Jätevesien purkualueen Koivuselän vedenlaatua heikentää myös Linnansalmen kautta Suurijoen alueelta tuleva vesi, jonka ainepitoisuudet ovat korkeita. Väärninselän syvänteen happitilanne on pysynyt kohtuullisen hyvänä hapettimen ansiosta. Onki- ja Poroveden säännöstely Nerkoonjärven, Onki- ja Poroveden vedenpintaa säännöstellään. Ensimmäinen lupa myönnettiin vuonna 1941 (Vesistötoimikunta nro 32/1941). Itä-Suomen vesioikeus kumosi (päätös nro 107/Va I/86) vesistötoimikunnan säännöstelyä koskevat määräykset ja antoi vesi- ja ympäristöhallitukselle noudatettavaksi säännöstelyä koskevat uudet määräykset. Samalla vesioikeus muutti myös veden korkeuksien tarkkailemista ja juoksutusten kirjanpitoa sekä tietojen toimittamista koskevia määräyksiä. Vesioikeus muutti (päätös 64/93/2) säännöstelyä koskevia määräyksiä. Samalla se muutti vedenkorkeuksien tarkkailun järjestämistä koskevaa määräystä. Viimeksi lupaehtoja tarkistettiin (Itä-Suomen ympäristölupavirasto nro 103/07/2). Onki- ja Poroveden säännöstely on vaikuttanut eniten järvien tulvakorkeuksiin, jotka ovat laskeneet lähes metrin luonnontilaisesta. Tulvan lasku on myös nopeutunut selvästi. Samalla järvien keskivedenkorkeus on laskenut noin 20 cm. Vedenkorkeuden vaihteluväli on nykyisin noin 1,8 m, kun se luonnontilassa oli noin 2,5 m. Säännösteltyjen ja luonnonmukaisten vedenkorkeuksien keskimääräinen ero on noin 30 cm. Onkiveden vedenkorkeutta seurataan Ahkionlahden kanavan yläpuolella olevalla automaattisella vedenkorkeusasemalla. Poroveden tasossa olevien järvien vedenkorkeutta seurataan Nerkoon kanavan yläpuolella olevalla vedenkorkeusasemalla. Vedenkorkeudet ilmoitetaan metreinä merenpinnasta ns. NNkorkeusjärjestelmässä. Onki- ja Poroveden vedenkorkeuksista on havaintoja vuodesta Suurin havaittu tulva sattui Onkivedellä vuonna 1899, tosin vedenkorkeus nousi jo edellisenä vuonna lähes samoihin korkeuksiin. Porovedellä suurin havainto on vuodelta 1898, vuoden 1899 ns. valapaton tulva jäi muutaman senttimetrin sitä alemmaksi. Molemmilla järvillä vedenkorkeus nousi näinä vuosina liki kaksi metriä nykyistä keskitulvakorkeutta ylemmäksi. Havaintojakson kuivimmat vuodet ajoittuvat sotavuosiin Tällöin vesi oli alimmillaan liki kolme metriä vuosien tulvahuippua alempana.
56 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 44 (129) Taulukko 11. Onkiveden ylimmät, keskimääräiset ja alimmat vedenkorkeudet v (NN + m). Tunnusomainen vedenkorkeus Säännöstellyt Luonnonmukaiset 2) Ylin vedenkorkeus (HW) 85,53 86,51 Keskimääräinen ylin vedenkorkeus (MHW) 1) 85,06 85,93 Keskivedenkorkeus (MW) 84,55 84,71 Keskimääräinen alin vedenkorkeus 84,00 84,17 (MNW) 1) Alin vedenkorkeus (NW) 83,77 84,00 Taulukko 12. Poroveden ylimmät, keskimääräiset ja alimmat vedenkorkeudet v (NN + m). Tunnusomainen vedenkorkeus Säännöstellyt Luonnonmukaiset 2) Ylin vedenkorkeus (HW) 86,75 87,57 Keskimääräinen ylin vedenkorkeus 86,17 86,94 (MHW) 1) Keskivedenkorkeus (MW) 85,54 85,66 Keskimääräinen alin vedenkorkeus (MNW) 1) 85,14 85,21 Alin vedenkorkeus (NW) 85,06 85,06 1) Keskimääräinen ylin/alin vedenkorkeus tarkoittaa eri vuosina havaittujen ylimpien/alimpien vedenkorkeuksien keskiarvoa 2) Luonnonmukaisella vedenkorkeudella tarkoitetaan sitä vedenkorkeutta, joka järvessä olisi jos sitä ei säännösteltäisi. Luonnonmukaiset vedenkorkeudet lasketaan tarkoitusta varten kehitetyllä palautuslaskentaohjelmalla Vaikutusmekanismit Jätevesillä voi olla vesistössä seuraavia vaikutuksia: - Ravinteet (fosfori ja typpi) voivat aiheuttaa vesistöissä rehevöitymistä. Vaikutus liittyy siihen, että avovesiaikana kasviplanktonin (eli vapaan veden levien), kiinteille alustoille kiinnittyneiden levien ja veden laadusta riippuvaisten vesikasvien kasvua rajoittaa tavallisimmin fosforin saatavuus ja harvemmin typen saatavuus. Jos fosforia ja/tai typpeä lisätään veteen, kasviplanktonin, levien ja vesikasvien määrä kasvaa. - Jätevesien sisältämät happea kuluttavat aineet (orgaaninen aine, jota mitataan BHK 7 -pitoisuutena, ja ammoniumtyppi) voivat laskea happipitoisuutta vesistössä. On tyypillistä, että vesistöissä happipitoisuus on korkeampi lähellä pintaa ja laskee lähempänä pohjaa, koska pohjasedimentti ja veden pintakerroksesta laskeutuva orgaaninen aine (kuten levät) kuluttaa happea syvemmissä vesikerroksissa. Jos happipitoisuus laskee lähellä pohjaa liian alhaiseksi, pohjaeläimistö taantuu tai häviää. - Suolistoperäiset bakteerit ja muut taudinaiheuttajat voivat heikentää vesistön hygieenistä laatua mm. uimisen kannalta ja mahdollisen kasteluvesikäytön kannalta. Rehevöityminen ilmenee avovesiaikana kasviplanktonin aiheuttaman veden sameuden kasvuna, veden vihreän värin voimistumisena, leväkukintoina tai niiden runsastumisena ja kalanpyydysten limoittumisen kasvuna. Lisäksi rehevöityminen ilmenee happipitoisuuden laskuna syvemmissä vesikerroksissa erityisesti loppukesällä ja lopputalvella, ja särkikalakantojen runsastumisena.
57 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 45 (129) Vaikutusten arviointi Vesistövaikutusten suuruus riippuu jätevesikuormituksen suuruudesta ja vesistön ominaisuuksista, mm. virtaamasta ja vesistön tilavuudesta, joka vaikuttaa kuormituksen laimenemiseen. Vaikutuksia arvioitaessa lähtökohta on ollut, etteivät jätevedet sisällä merkittäviä määriä myrkyllisiä 1 tai haitallisia aineita kuten raskasmetalleja tai kemikaaleja. Asiasta huolehditaan teollisuuslaitosten ja elinkeinonharjoittajien kanssa tehtävien jätevesisopimusten ehtojen ja määräysten kautta. Vesistökuormitus normaalitilanteessa BHK 7 :n, kokonaisfosforin, kokonaistypen ja ammoniumtypen osalta on esitetty oheisissa taulukoissa Normaalitilanteella tarkoitetaan puhdistamoiden normaalia keskimääräistä toimintaa. Taulukko 13. BHK(ATU) Puhdistamoiden vesistökuormitus normaalitilanteessa, BHK 7 (ATU). Kiuruveden Iisalmen puhdistamo Lapinlahden puhdistamo puhdistamo Purkuvesistö Kiuruvesi Porovesi Onkivesi Nykytilanne (2009) kg/d vesistökuormitus mg/l 7,9 11,8 6,8 Lupaehto 10 mg/l 10 mg/l 10 mg/l m 3 /d Ennuste 2025 VEH 0+ kg/d vesistökuormitus mg/l Lupaehto oletus 10 mg/l oletus 10 mg/l oletus 10 mg/l m 3 /d VEH 1 kg/d mg/l Lupaehto oletus 10 mg/l m 3 /d VEH 2 kg/d mg/l Lupaehto -- oletus 10 mg/l oletus 10 mg/l m 3 /d Myrkyllisillä ja haitallisilla aineilla tarkoitetaan tässä yhteydessä valtioneuvoston antamaa asetusta vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, valtioneuvoston asetus nro 1022/2006 (ns. VESPA-asetus).
58 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 46 (129) Taulukko 14. Puhdistamoiden vesistökuormitus normaalitilanteessa, kokonaisfosfori. Kiuruveden Iisalmen puhdistamo Lapinlahden puhdistamo puhdistamo KOKONAISFOS- FORI Purkuvesistö Kiuruvesi Porovesi Onkivesi Nykytilanne kg/d 0,42 2,3 3,9 (2009) vesistökuormitus mg/l 0,33 0,46 0,91 Lupaehto 0,5 mg/l 0,5 mg/l 0,8 mg/l v alkaen 0,4 mg/l m 3 /d Ennuste 2025 VEH 0+ kg/d 0,72 1,6 2,8 v alkaen 0,6 mg/l vesistökuormitus mg/l 0,45 0,25 0,45 Lupaehto oletus 0,5 mg/l (a) oletus 0,3 mg/l (b) oletus 0,5 mg/l (b) m 3 /d VEH1 kg/d 0 0 3,6 (a) (b) (c) mg/l ,25 Lupaehto oletus 0,3 mg/l (c) m 3 /d VEH 2 kg/d 0 2 2,8 mg/l -- 0,25 0,45 Lupaehto -- oletus 0,3 mg/l (b) oletus 0,5 mg/l (b) m 3 /d Kiuruvesi VEH 0+: lupaehdon on oletettu pysyvän nykyisellä tasolla, koska puhdistamo on pienehkö. Iisalmi ja Lapinlahti VEH 0+ ja VE2: on oletettu, että lupaehtoa vähän tiukennetaan nykyisestä. Lapinlahti VE1: kokonaisfosforin lupaehdoksi on oletettu 0,3 mg/l, perustuen seuraavaan suunnitelmaan: Ylä-Savon jätevesien käsittelyn kehittäminen, esisuunnitelman päivitys, , s. 50. Kiuru ja Rautiainen Oy ja Sito Oy.
59 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 47 (129) Taulukko 15. Puhdistamoiden vesistökuormitus normaalitilanteessa, kokonaistyppi. KOKONAISTYPPI Kiuruveden puhdistamo Iisalmen puhdistamo Lapinlahden puhdistamo Purkuvesistö Kiuruvesi Porovesi Onkivesi Nykytilanne (2009) kg/d (a) vesistökuormitus mg/l (a) Ennuste 2025 VEH 0+ Lupaehto ei vaatimusta 70 % ei vaatimusta m 3 /d kg/d vesistökuormitus mg/l (b) Lupaehto ei vaatimusta oletus 70 % (sama kuin nykytilanteessa) oletus 70 % m 3 /d VEH 1 kg/d mg/l (c) Lupaehto oletus 70 % ja 15 mg/l (c) m 3 /d VEH 2 kg/d mg/l (b) Lupaehto -- oletus 70 % (sama kuin nykytilanteessa) m 3 /d oletus 70 % a) Lapinlahden puhdistamon nykyisenä kokonaistypen vesistökuormituksena on käytetty jakson perustasoa. Pitempiaikaisessa tarkastelussa vuoden 2009 vesistökuormitus oli Lapinlahdella kokonaistypen osalta epäedustava (selvästi perustasoa pienempi). b) Lapinlahti VEH 0+ ja VE2: kokonaistypelle on oletettu tavanomaisia yhdyskuntajätevesiä väkevämpi pitoisuus, joka hieman nostaa lähtevän veden kokonaistyppipitoisuutta. c) Lapinlahti VE1: kokonaistypen lupaehdoksi on oletettu 70 % ja 15 mg/l, perustuen seuraavaan suunnitelmaan: Ylä-Savon jätevesien käsittelyn kehittäminen, esisuunnitelman päivitys, , s. 50. Kiuru ja Rautiainen Oy ja Sito Oy.
60 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 48 (129) Taulukko 16. Puhdistamoiden vesistökuormitus normaalitilanteessa, ammoniumtyppi. AMMONIUMTYPPI Kiuruveden puhdistamo Iisalmen puhdistamo Lapinlahden puhdistamo Purkuvesistö Kiuruvesi Porovesi Onkivesi Nykytilanne (2009) kg/d ,6 vesistökuormitus mg/l 11,9 6 1,5 Lupaehto ei vaatimusta ei vaatimusta 4 mg/l m 3 /d Ennuste 2025 VEH 0+ kg/d 6, vesistökuormitus mg/l Lupaehto oletus 4 mg/l ei vaatimusta ei vaatimusta (a) m 3 /d VEH 1 kg/d mg/l Lupaehto ei vaatimusta (a) m 3 /d VEH 2 kg/d mg/l Lupaehto -- ei vaatimusta ei vaatimusta (a) m 3 /d a) Lapinlahden puhdistamolle on oletettu kokonaistypen poiston vaatimus. Siihen ei yleensä liitetä ammoniumtypen poiston vaatimusta Jätevedenpuhdistamoiden vesistökuormitukset poikkeustilanteessa Poikkeustilanteita on kuviteltavissa hyvin monenlaisia, ja käytetyt lähtöoletukset vaikuttavat ratkaisevasti vesistökuormituksen suuruuden arvioimiseen. Tässä yhteydessä arvioinnin lähtökohtana on ollut puhdistamon toimintahäiriö, joka johtuu esimerkiksi merkittävästä haitallisen aineen pääsystä puhdistamolle tulevien jätevesien mukana, tai fosforinsaostuskemikaalin vahvasta syöttöhäiriöstä. Näissä tilanteissa aktiivilieteprosessi voi vahingoittua väliaikaisesti ja lietettä voi karata puhdistamolta lähtevän veden mukana. Häiriön kesto riippuu monista tekijöistä. Se voisi olla esimerkiksi muutamien päivien tai yhden viikon suuruusluokkaa. Näin vahva prosessihäiriö on harvinainen. Lähtökohtana on, että merkittävät prosessihäiriöt on estettävä viemäriverkon teollisuusliittyjille tarvittaessa asetettavin esikäsittely- ja turvajärjestelyvaatimuksin. Poikkeustilanteen syynä voi olla myös merkittävä ohitus viemäriverkostossa tai viemäriputken rikkoutuminen. Laskennassa käytetyt pitoisuudet vastaavat esiselkeytettyä jätevettä tai rankkasateen laimentamaa viemäriverkoston vettä. Vesistökuormitus poikkeustilanteessa BHK 7 :n, kokonaisfosforin, kokonaistypen ja ammoniumtypen osalta on esitetty oheisissa taulukoissa
61 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 49 (129) Taulukko 17. BHK(ATU) Vesistökuormitus poikkeustilanteessa, BHK 7 (ATU). Kiuruveden Iisalmen Lapinlahden puhdistamo puhdistamo puhdistamo Purkuvesistö Kiuruvesi Porovesi Onkivesi Vertailuarvot: kg/d vesistökuormitus mg/l 7,9 11,8 6,8 nykytilanteessa Lupaehto 10 mg/l 10 mg/l 10 mg/l (2009) (normaalitilanne) m 3 /d Ennuste 2025 vesistökuormitus Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VEH 0+ kg/d mg/l m 3 /d Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VE1 kg/d mg/l m 3 /d Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VE2 kg/d mg/l m 3 /d Taulukko 18. Vesistökuormitus poikkeustilanteessa, kokonaisfosfori. KOKONAISFOSFORI Kiuruveden Iisalmen Lapinlahden puhdistamo puhdistamo puhdistamo Purkuvesistö Kiuruvesi Porovesi Onkivesi Vertailuarvot: kg/d 0,42 2,3 3,9 vesistökuormitus mg/l 0,33 0,46 0,91 nykytilanteessa (2009) Lupaehto 0,5 mg/l 0,5 mg/l 0,8 mg/l (normaalitilanne) v alkaen 0,4 mg/l v alkaen 0,6 mg/l m 3 /d Ennuste 2025 vesistökuormitus Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VEH 0+ kg/d 4, mg/l m 3 /d Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VE1 kg/d mg/l m 3 /d Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VE2 kg/d mg/l m 3 /d
62 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 50 (129) Taulukko 19. Vesistökuormitus poikkeustilanteessa, kokonaistyppi. KOKONAISTYPPI Kiuruveden puhdistamo Iisalmen puhdistamo Lapinlahden puhdistamo Purkuvesistö Kiuruvesi Porovesi Onkivesi Vertailuarvot: kg/d (a) vesistökuormitus mg/l (a) nykytilanteessa Lupaehto ei vaatimusta 70 % ei vaatimusta (2009) (normaalitilanne) m 3 /d Ennuste 2025 vesistökuormitus Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VEH 0+ kg/d mg/l m 3 /d Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VE1 kg/d mg/l m 3 /d Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VE2 kg/d mg/l m 3 /d Taulukko 20. Vesistökuormitus poikkeustilanteessa, ammoniumtyppi. AMMONIUMTYPPI Kiuruveden puhdistamo Iisalmen puhdistamo Lapinlahden puhdistamo Purkuvesistö Kiuruvesi Porovesi Onkivesi Vertailuarvot: kg/d ,6 vesistökuormitus mg/l 11,9 6 1,5 nykytilanteessa (2009) Lupaehto ei vaatimusta ei vaatimusta 4 mg/l (normaalitilanne) m 3 /d Ennuste 2025 vesistökuormitus Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VEH kg/d mg/l m 3 /d Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VE1 kg/d mg/l m 3 /d Poikkeustilanne (kesto esim. joitakin päiviä tai yksi viikko) VE2 kg/d mg/l m 3 /d
63 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 51 (129) Kiuruvesi Vaikutukset puhdistamon toimiessa normaalisti Puhdistamon jätevesikuormituksen osuus Kiuruveden ulkoisesta kokonaisfosforikuormituksesta 2 on nykytilanteessa pieni, 0,5 % (vuosikeskiarvo). Vaihtoehdossa 0+ puhdistamon vastaava kuormitusosuus on 0,8 %. Heikkilän (2007) fosforimallin mukaan jätevesikuormituksen kasvu nostaa järven veden kokonaisfosforipitoisuutta noin 0,2 µg/l (vuosikeskiarvo koko vesimassassa). Vaihtoehtoon 0+ liittyvä fosforikuormituksen kasvu on vesistön kannalta käytännössä merkityksetön. Puhdistamon osuus järven kokonaistyppikuormituksesta 3 on nykytilanteessa suuruusluokkaa 1,9 % (vuosikeskiarvo). Vaihtoehdossa 0+ puhdistamon osuus kokonaistyppikuormituksesta on 2,3 %. Typpikuormituksen kasvun merkitys on hyvin vähäinen, koska fosfori on Kiuruvedessä todennäköisesti tärkein rehevyyttä säätelevä ravinne. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 pistemäinen jätevesikuormitus Kiuruveteen loppuu. Jätevesikuormituksen loppumisen vaikutukset ovat pieniä. Heikkilän (2007) fosforimallin mukaan jätevesikuormituksen loppuminen laskee järven veden kokonaisfosforipitoisuutta noin 0,3 µg/l (vuosikeskiarvo koko vesimassassa). Kiuruveden pintavedessä kokonaisfosforipitoisuus on keskimäärin µg/l. Järven tarkkailussa jätevesien vaikutus on ollut havaittavissa kahdella lähimmällä velvoitetarkkailupaikalla bakteeripitoisuuksien sekä ravinnepitoisuuksien ja sähkönjohtavuuden kohoamisena, ja nämä vaikutukset loppuvat. Happea kuluttavan kuormituksen (BHK 7 ja ammoniumtyppi) määrän ennustetaan vaihtoehdossa 0+ pienentyvän nykyisestä jonkin verran. Vaikutus on vesistössä käytännössä pieni. Jätevesikuormituksen loppuminen kokonaan vaihtoehdoissa 1 ja 2 saattaa hieman parantaa syvänteen happitilannetta lähellä pohjaa, mutta vaikutus on todennäköisesti pieni. Syvänteen hapetusta on tärkeää jatkaa, vaikka jätevesien johtaminen loppuisi, koska suurin osa syvänteen hapen kulumisesta johtuu todennäköisesti muusta kuin jäteveden vaikutuksesta. Vaikutukset järviveden hygieeniseen laatuun ovat 0+:ssa käytännössä samat kuin nykytilassa. Jätevesikuormituksen loppuminen vaihtoehdoissa 1 ja 2 parantaa veden hygieenistä laatua nykyisen purkupaikan välittömässä läheisyydessä. Jätevedenpuhdistamon mahdollisen poikkeustilanteen vaikutus Vaihtoehdolle 0+ arvioidussa poikkeustilanteessa jätevesistä vesistöön aiheutuva kokonaisfosforikuormitus on lyhytaikaisesti (viikon ajan) noin 10- kertainen, BHK 7 -kuormitus kertainen, kokonaistyppikuormitus noin kaksinkertainen ja ammoniumtyppikuormitus noin nelinkertainen nykyiseen perustilanteeseen verrattuna (Taulukot 17-20). Viikon kestävästä poikkeustilanteesta aiheutuva päästö vastaa laskennallisesti kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta alle yhdessä päivässä Kiuruveteen muualta ympäristöstä tulevaa keskimääräistä kuormitusta, joten koko järveä tarkastellen poikkeustilanteen vaikutus on pieni. Kokonaisfosforipitoisuus voi hetkellisesti hieman nousta jätevesien purkupaikan välittömässä läheisyydessä. 2 Heikkilän (2007) fosforimallitarkastelussa Kiuruveden ulkoiseksi kokonaisfosforikuormitukseksi arvioitiin noin 90 kg/d (vuosikeskiarvo). 3 Kiuruveden kokonaistyppikuormituksena (ainevirtaamana) on käytetty järvestä lähtevän joen kokonaistyppivirtaamaa, joka on laskettu havaintopaikan Kiurujoki 1 kokonaistyppipitoisuushavaintojen keskiarvon (OIVA 2010) ja arvioidun keskivirtaaman tulona. Keskivirtaama arvioitiin vertailualuetta käyttäen, koska alapuolisessa vesistössä ei ole lähellä virtaamaseurantapisteitä.
64 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 52 (129) Porovesi Jotta 0+:lle arvioidusta viikon ajan kestävästä poikkeustilanteesta aiheutuva happea kuluttava kuormitus laimentuisi haitattomalle 4 tasolle, päästön on laimennuttava tilavuuteen, joka laskennallisesti noin 9 % järviveden tilavuudesta. Tämä tarkoittaa, että paikallisesti eli jätevesien purkupaikan ympäristössä ja syvänteessä happipitoisuus todennäköisesti laskee, mutta laajaalaisesti järven happitilanne ei vaarannu. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 puhdistamon prosessihäiriöstä aiheutuva poikkeustilanne ei ole Kiuruvedellä mahdollinen, koska jätevedet johdetaan Iisalmeen tai Lapinlahdelle. Sen sijaan viemäriverkoston ylivuodosta tai putkirikosta aiheutuva poikkeustilanne on mahdollinen. Vaikutukset alivirtaamatilanteessa Vaihtoehdossa 0+ paikallisia fosfori-, typpi- ja bakteeripitoisuuksien nousuja voidaan havaita alivirtaama-aikana jätevesien purkupaikan lähialueella. Alivirtaama-aikana jätevesikuormitus nostaa leväkukintojen riskiä purkupaikan lähialueella, mutta riskin kasvu on suhteellisen pieni, koska alivirtaama-aikana muualta ympäristöstä tuleva ulkoinen kuormitus on selvästi tavallista pienempi. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 Kiuruveteen ei kohdistu pistemäistä jätevesikuormitusta. Nykytilanteeseen verrattuna nykyisellä purkualueella voidaan alivirtaamaaikana havaita vähäistä fosfori-, typpi- ja bakteeripitoisuuksien laskua. Vaikutukset puhdistamon toimiessa normaalisti Puhdistamon jätevesikuormituksen osuus Poroveden ulkoisesta kokonaisfosforikuormituksesta 5 on nykytilanteessa pieni, noin 0,9 % (vuosikeskiarvo). Vaihtoehdossa 0+ puhdistamon vastaava kuormitusosuus on 0,6 %, koska kuormituksen ennustetaan vähenevän. Periaatteessa vaihtoehtoon 0+ liittyvä fosforikuormituksen pienentyminen on vesistön kannalta hyväksi, mutta se on käytännössä merkityksetön pienuutensa vuoksi. Puhdistamon osuus järven kokonaistyppikuormituksesta 6 on nykytilanteessa suuruusluokkaa 2,5 % (vuosikeskiarvo). Vaihtoehdossa 0+ puhdistamon osuus kokonaistyppikuormituksesta on 2,9 %. Typpikuormituksen kasvun merkitys on hyvin vähäinen, koska kuormituksen kasvu on pieni ja koska fosfori on Porovedessä tärkein 7 rehevyyttä säätelevä ravinne. 4 Vesistön haitattomaksi happipitoisuuden alenemaksi on laskennassa oletettu 2 mg/l. Järven vesitilavuustietojen lähdeviite: OIVA Heikkilän (2007) fosforimallitarkastelussa Poroveden ulkoiseksi kokonaisfosforikuormitukseksi arvioitiin 270 kg/d (vuosikeskiarvo). 6 Poroveden nykyisenä kokonaistyppikuormituksena (ainevirtaamana) on käytetty järvestä lähtevän joen kokonaistyppivirtaamaa, joka on laskettu havaintopaikan Peltosalmi 1200 kokonaistyppipitoisuushavaintojen (OIVA 2919) keskiarvon ja Poroveden keskivirtaaman tulona. 7 Näytepisteen Porovesi 17 vuosien päällysveden kesä-syyskuun fosfaattifosfori- ja ammoniumtyppi-, nitraattityppi- ja nitriittityppitulosten (OIVA 2010) perusteella vesistö on lähinnä fosforirajoitteinen. Käytetyn ravinnerajoitteisuusluokituksen lähdeviite: Pietiläinen ja Räike 1999.
65 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 53 (129) Kuva 19. Alue, jolla jätevesien vaikutus mahdollisesti ilmenevät. Kartta on laadittu asiantuntija-arviona. Happea kuluttavan kuormituksen (BHK 7 ja ammoniumtyppi) ei ennusteta mainittavasti muuttuvan nykyisestä vaihtoehdossa VEH 0+. Vaihtoehdossa 1 pistemäinen jätevesikuormitus Poroveteen loppuu. Jätevesikuormituksen loppumisen vaikutukset ovat pieniä. Heikkilän (2007) fosforimallin mukaan jätevesikuormituksen loppuminen laskee järven veden kokonaisfosforipitoisuutta noin 0,6 µg/l (vuosikeskiarvo koko vesimassassa). Poroveden pintavedessä fosforipitoisuus on keskimäärin noin 50 µg/l. Jätevesien vaikutus on ollut havaittavissa ajoittain purkualuetta lähinnä olevan syvänteen talviaikaisina alusveden fosfori- ja typpipitoisuuksien sekä sähkönjohtavuuden kohoamisena, ja jätevesikuormituksen poistumisen myötä nämä vaikutukset poistuvat. Jätevesikuormituksen poistuminen pienentää Poroveden kokonaistyppikuormitusta noin 2,5 %. Periaatteessa fosfori- ja typpikuormituksen pienentyminen vähentää järven rehevyyttä, mutta käytännössä vaiku-
66 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 54 (129) tus on jokseenkin merkityksetön, koska jätevesien osuus kuormituksesta on pieni. Jätevesien aiheuttaman happea kuluttavan kuormituksen loppuminen voi parantaa hieman syvänteen happitilannetta, mutta vaikutus on luultavasti melko pieni. Syvänteen hapetusta on tärkeää jatkaa, vaikka jätevesien johtaminen loppuisi, koska suurin osa syvänteen hapen kulumisesta johtuu todennäköisesti muusta kuin jäteveden vaikutuksesta. Vaihtoehdossa 2 kokonaisfosforikuormituksen ennustetaan pienenevän vähän nykyisestä, koska puhdistustuloksen ennustetaan parantuvan enemmän kuin jätevesimäärä kasvaa. Muutos järven kokonaiskuormituksessa on fosforin osalta käytännössä merkityksetön. Jätevedestä aiheutuva kokonaistyppikuormitus kasvaa noin 1,5-kertaiseksi nykyisestä, mikä tarkoittaa puhdistamon kuormitusosuuden kasvua nykyisestä 2,5 %:sta 3,5 %:iin (vuosikeskiarvo). Kuormituksen kasvun merkitys vesistön tilan kannalta on vähäinen. Vaihtoehdossa VEH 2 happea kuluttavan kuormituksen (BHK 7 ja ammoniumtyppi) ei ennusteta mainittavasti muuttuvan nykyisestä. Järviveden hygieeniseen laatuun kohdistuvien vaikutuksien voidaan olettaa olevan verrannollisia jätevesien virtaaman muutoksiin. Vaihtoehdossa 0+ jätevesien määrä on 1,3-kertainen ja 2:ssa 1,6-kertainen nykytilaan verrattuna. Se tarkoittaa hieman nykyistä suurempaa vaikutusta, mutta muutos on kuitenkin suhteellisen pieni. Vaihtoehto 1:ssä Poroveden pistemäinen jätevesikuormitus loppuu ja hygieeninen tila paranee hieman. Jätevedenpuhdistamon mahdollisen poikkeustilanteen vaikutus Vaihtoehdoille 0+ ja 2 arvioidussa poikkeustilanteessa jätevesistä vesistöön aiheutuva kokonaisfosforikuormitus on lyhytaikaisesti (suuruusluokkaa yhden viikon ajan) noin 10-kertainen, BHK 7 -kuormitus 20 kertainen, kokonaistyppi noin nelinkertainen ja ammoniumtyppikuormitus noin 10-kertainen nykyiseen perustilanteeseen verrattuna (taulukot 17-20). Viikon kestävästä poikkeustilanteesta aiheutuva päästö vastaa laskennallisesti kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta alle yhdessä päivässä Poroveteen muualta ympäristöstä tulevaa keskimääräistä kuormitusta, joten koko järveä tarkastellen poikkeustilanteen vaikutus on pieni. Kokonaisfosforipitoisuus voi hetkellisesti hieman nousta jätevesien purkupaikan välittömässä läheisyydessä. Jotta vaihtoehdoille 0+ ja 2 arvioidusta viikon ajan kestävästä poikkeustilanteesta aiheutuva happea kuluttava kuormitus laimentuisi haitattomalle 8 tasolle, päästön on laimennuttava tilavuuteen, joka laskennallisesti noin 7 % järviveden tilavuudesta. Tämä tarkoittaa, että paikallisesti eli jätevesien purkupaikan ympäristössä ja syvänteessä happipitoisuus todennäköisesti laskee, mutta laaja-alaisesti järven happitilanne ei vaarannu. Vaihtoehdossa 1 jätevedet johdetaan Lapinlahdella käsiteltäviksi, jolloin puhdistamon prosessihäiriöstä aiheutuva poikkeustilanne ei ole mahdollinen Porovedellä. Sen sijaan viemäriverkoston ylivuodosta tai putkirikosta aiheutuva poikkeustilanne on mahdollinen. Vaikutukset alivirtaamatilanteessa Vaihtoehdoissa 0+ ja 2 paikallisia fosfori-, typpi- ja bakteeripitoisuuksien nousuja voidaan alivirtaama-aikana havaita jätevesien purkupaikan lähialueella. Alivirtaama-aikana jätevesikuormitus nostaa leväkukintojen riskiä purkupaikan lähialueella, mutta riskin kasvu on suhteellisen pieni, koska alivirtaama- 8 Vesistön haitattomaksi happipitoisuuden alenemaksi on laskennassa oletettu 2 mg/l. Järven vesitilavuustietojen lähdeviite: OIVA 2010.
67 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 55 (129) Onkivesi aikana muualta ympäristöstä tuleva ulkoinen kuormitus on selvästi tavallista pienempi. Jätevesistä vesistöön kohdistuvan fosforikuormituksen arvioidaan hieman pienentyvän nykytilanteesta, joten nykytilanteeseen verrattuna jätevesien rehevöittävä vaikutus ei kasva. Vaihtoehdossa 1 Poroveteen ei kohdistu pistemäistä jätevesikuormitusta. Nykytilanteeseen verrattuna nykyisellä purkualueella voidaan alivirtaama-aikana havaita vähäistä fosfori-, typpi- ja bakteeripitoisuuksien laskua. Jätevesien purkupaikan siirto päävirtauksen kohdalle Kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa jätevesien purkupaikka siirretään taajaman edustalta veden heikon vaihtuvuuden alueelta lähemmäksi Akkalansalmea, jolloin käsitelty jätevesi sekoittuu paremmin Iisalmen reitin päävirtaukseen. Tämä parantaa taajaman lähivesien ja Koivuselän veden laatua kaikissa vaihtoehdoissa. Vaikutukset puhdistamon toimiessa normaalisti Puhdistamon jätevesikuormituksen osuus Onkiveden ulkoisesta kokonaisfosforikuormituksesta 9 on nykytilanteessa pieni, noin 1,2 % (vuosikeskiarvo). Vaihtoehdoissa 0+ ja 2 puhdistamon vastaava kuormitusosuus on 0,9 %, koska kuormituksen ennustetaan vähenevän puhdistustehon parantuessa. Periaatteessa vaihtoehtoihin 0+ ja 2 liittyvä fosforikuormituksen pienentyminen vähentää rehevyyttä, mutta vaikutus on käytännössä vähäinen, koska jätevesien osuus Onkiveden kokonaiskuormituksesta on pieni. Puhdistamon osuus järven kokonaistyppikuormituksesta 10 on nykytilanteessa suuruusluokkaa 1,8 % (vuosikeskiarvo). Vaihtoehdoissa 0+ ja 2 puhdistamon osuus kokonaistyppikuormituksesta on 2,4 %. Typpikuormituksen kasvun merkitys on vähäinen, koska järven kokonaiskuormituksen kasvu on pieni ja koska fosfori on Onkivedessä tärkein 11 rehevyyttä säätelevä ravinne. Vaihtoehdoissa 0+ ja 2 jätevesistä aiheutuvan happea kuluttavan kuormituksen (BHK 7 ja ammoniumtyppi) ennustetaan olevan noin kolminkertainen nykyiseen jätevesikuormitukseen verrattuna. Kun vaihtoehtojen 0+ ja 2 happea kuluttava kuormitus suhteutetaan vesistön keskivirtaamaan, laskennallinen happipitoisuuden alenema vesistössä on alle 0,1 mg/l sekä keskivirtaamalla että keskialivirtaamalla. Laskennalliset alenemat ovat pieniä, joten vesistössä ei todennäköisesti aiheudu haittoja. 9 Heikkilän (2007) fosforimallitarkastelussa Onkiveden ulkoiseksi kokonaisfosforikuormitukseksi on arvioitu 320 kg/d (vuosikeskiarvo). 10 Onkiveden kokonaistyppikuormituksena (ainevirtaamana) on käytetty järvestä lähtevän veden kokonaistyppivirtaamaa, joka on laskettu havaintopaikan Vianta 1300 (lähtöuomassa 77-tien sillan kohdalla) kokonaistyppipitoisuushavaintojen (OIVA 2010) keskiarvon ja Onkiveden keskivirtaaman tulona. 11 Näytepisteiden Onkivesi 5 ja Onkivesi 9.11 vuosien päällysveden kesä-syyskuun fosfaattifosfori- ja ammoniumtyppi-, nitraattityppi- ja nitriittityppitulosten (OIVA 2010) perusteella vesistö on lähinnä fosforirajoitteinen. Käytetyn ravinnerajoitteisuusluokituksen lähdeviite: Pietiläinen ja Räike 1999.
68 FCG Finnish Consulting Group Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 56 (129) Kuva 20. Alue, jolla jätevesien vaikutus mahdollisesti ilmenevät. Kartta on laadittu asiantuntija-arviona. Vaihtoehdossa 1 jätevesistä aiheutuvan kokonaisfosforikuormituksen oletetaan olevan jokseenkin sama kuin nykytilanteessa, koska puhdistustuloksen parantumisen oletetaan kokonaisuudessaan kompensoivan jätevesimäärän kasvun noin kolminkertaiseksi. Sen sijaan kokonaistyppikuormituksen ennustetaan kasvavan 1:ssä noin kaksinkertaiseksi nykytilaan verrattuna, mikä tarkoittaa noin 4,1 % osuutta kokonaistyppikuormituksesta (vuosikeskiarvo). Kokonaistyppikuormituksen kasvun merkitys on vesistön kannalta pieni, koska Onkivedessä rehevyyttä säätelee pääasiassa fosfori. Vaihtoehdossa 1 jätevesistä aiheutuvan happea kuluttavan kuormituksen (BHK 7 ja ammoniumtyppi) ennustetaan olevan noin kuusinkertainen nykyiseen jätevesikuormitukseen verrattuna. Kun vaihtoehdon 1 happea kuluttava kuormitus suhteutetaan vesistön keskivirtaamaan, laskennallinen happipitoisuuden alenema vesistössä on keskivirtaamalla alle 0,1 mg/l ja keskialivir-
Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 17.30-18.00 18.05 18.20 19.00 20.00 Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus (Tampereen Vesi) Historiakatsaus (Tampereen Vesi) Suunnittelutilanne ja lisätutkimukset