Source: http://slideplayer.cz/slide/1958489/
Timestamp: 2018-03-17 20:55:42+00:00
Document Index: 7382381

Matched Legal Cases: ['§ 156', '§ 8', '§ 24', 'zákona č. 133', '§ 24', 'zákona č. 133', '§ 8', '§ 24', '§ 99', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1']

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP - ppt stáhnout
ZveřejnilAlexandr Veselý
Prezentace na téma: "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP"— Transkript prezentace:
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP
plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
2 Základní požadavky EU/ES na stavby
Směrnice Rady 89/106/EHS «CPD - Construction Products Directive» (zákon č. 183/2006 Sb. - § 156 odst. 1, vyhláška č. 268/2009 Sb. - § 8 odst. 1) Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a ŽP Ochrana proti hluku Bezpečnost při užívání Úspora energie a ochrana tepla
3 Požární bezpečnost - ID 2 § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb
Požární bezpečnost - ID 2 § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 23/2008 Sb. a § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb. Stavby musí být navrženy, provedeny, užívány a udržovány tak, aby: po stanovenou dobu zůstala zachována únosnost a stabilita nosných konstrukcí bránily vzniku a šíření požáru a kouře mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby bránily šíření požáru mimo stavbu umožnily osobám bezpečně opustit budovu byla zajištěna bezpečnost zasahujících JPO
4 Teorie požární bezpečnosti staveb
Aktivní PBS Pasivní PBS Flashover Teplotní normová křivka ISO 834 Křivka vnějšího požáru
5 Aktivní a pasivní požární ochrana
Ochrana proti účinkům možného požáru zahrnuje: aktivní zajištění - požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními, vytvářejícími předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinnému zásahu JPO a snížení rozsahu škod pasivní zajištění - požárně dělicími popř. nosnými konstrukcemi, které člení objekty do PÚ a CHÚC
6 Tepelný režim požáru
7 Právní rámec EU-ČR (NLR!)
8 Výrobky určené k zabudování do stavby
Stavební výrobek Uvedení na trh Zákon č. 22/1997 Sb. NV č. 190/2002 Sb. NV č. 163/2002 Sb. Projektování Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 360/1992 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 202/1999 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. Zabudování do stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb. Zákon č. 133/1985 Sb.
9 vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy
Navrhování PBS vyhláška č. 268/2009 Sb. vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy Zákon č. 183/2006 Sb. Lex specalis Lex generali
10 Technické podmínky PO staveb
11 Požární bezpečnost staveb
Při navrhování PBS může projektant využít: standardního postupu podle hodnot a postupů stanovených českými technickými normami z oblasti PBS (§ 24 odst. 3 ZPO) odlišného postupu podle hodnot a postupů stanovených jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb (§ 99 ZPO) Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
12 Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti
vychází se z nejvyšší % hodnoty po v obvodové stěně nebo střešním plášti je-li po < 40 %  podle ČSN odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor (ochranná a bezpečnostní pásma; (18,5 kW.m2 ⋀ 0,36×h + BOZP) vypočtená d se porovná s bezpečnostní vzdáleností – výsledná d je větší z nich Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona. Vyhláška MV o TP POS
13 Navrhování staveb (§ 2 - 28 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)
Stanovení odstupové vzdálenosti (vnější dispozice) vymezení požárně nebezpečného prostoru (18,5 kW.m2 anebo 0,36×h) dodržení podmínek ÚR nebo ÚS Rozdělení stavby na požární úseky (vnitřní dispozice) v závislosti na požárním riziku - intenzitě (pv, e,  +Tg, T) Návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí (vlastnosti částí stavby) v závislosti na SPB PÚ (I. - VII.) nebo podle EC
14 Požadavky na požární bezpečnost stavebních materiálů a konstrukcí
15 Požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů
Doby požární odolnosti konstrukcí jsou stanoveny následující stupnicí v min.: 15 30 45 60 90 120 180 a doplněny identifikačními písmeny mezních stavů požární odolnosti podle ČSN (např. R 15, RE 15, REI 15, REW 15 …) Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
16 Klasifikační kritéria požární odolnosti
ČSN EN R	nosnost a stabilita (t) E	celistvost (t) I	tepelná izolace (t) W	radiace (t) M	mechanická odolnost C	samozavírací zařízení S	průnik kouře K	účinnost požárních ochran
17 NK a PDK musí mít požární odolnost:
Požární odolnost nosných konstrukcí NK a PDK musí mít požární odolnost: 30 minut  3 a více NP (*) 60 minut  9 až 12 NP 90 minut  13 až 20 NP 120 minut  více než 20 NP (*) nestanoví-li ČSN vyšší požární odolnost Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
18 Obvodové stěnové konstrukce
Požární odolnost Obvodové stěnové konstrukce vystavené požáru z vnitřní strany: zajišťující stabilitu objektu - REW(i  o) (t) nezajišťující stabilitu objektu - EW(i  o) (t) q > 15 kW.m-2 » částečně nebo zcela požárně otevřená plocha vystavené požáru z vnější strany: zajišťující stabilitu objektu - REI (i  o) (t) - ef nezajišťující stabilitu objektu - EI (i  o) (t) - ef ef » T = 660 (1 e-0.32t e-3.8t) + 20 Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
19 Požární odolnost Výplně otvorů Požární uzávěry:
zpravidla se symetrickou požární odolností EI(i↔o) požární uzávěry EI osazené v konstrukcích stěn či stropů druhu DP1 mohou vykazovat kritérium izolace I2 požární uzávěry EI osazené v konstrukcích stěn či stropů druhu DP2 a DP3 mohou vykazovat kritérium izolace I1 Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
20 Požární odolnost Střešní pláště
Klasifikace podle ČSN EN alespoň: BROOF (t3)  v požárně nebezpečném prostoru nebo v uzavřené ploše do m2 podle ČSN (požární pásy š ≥ 2 m druhu DP1) BROOF (t1)  mimo požárně nebezpečný prostor nebo v uzavřené ploše podle ČSN (může tvořit souvislou plochu S > m2 bez členění) Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
21 Zkouška BROOF(t3)  = 45° I = 15 kW/m² v = 3 m.s-1 Úvodní ustanovení
V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona. Vyhláška MV o TP POS
22 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 Třída reakce na oheň A1 A1FL A1L Aca A2
B1ca B BFL BL B2ca C CFL CL Cca D DFL DL Dca E EFL EL Eca F FFL FL Fca Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
23 Doplňková klasifikace
Rozhodnutí Komise 2000/147/ES EN Třída reakce na oheň Doplňková klasifikace A1 A2 tvorba kouře: s1, s2, s3 a planoucí kapky/částice: d0, d1,d2 B C D E planoucí kapky/částice: d0, d1, d2 F
24 Třídění konstrukčních částí ČSN 73 0810: Duben 2009
25 Třídění konstrukčních částí ČSN 73 0810: Duben 2009
Konstrukce druhu Výrobky třídy reakce na oheň DP1 A1 A2 – do 22,5 m; nad 22,5 m - SHZ B až F - umístěné mezi A1, A2  DP2 A1 + A2 - povrchové vrstvy R, E15 (tl. min. 12 mm, nebo ověřené) B až D - umístěné mezi A1, A2  B až F - opláštěné A1, A2, bez R DP3 nesplňující požadavky pro konstrukce druhu DP1 a DP2
26 Povrchové úpravy konstrukčních částí DP1
Třídění konstrukčních částí Povrchové úpravy konstrukčních částí DP1 uvolňující teplo při požáru: nezajišťující požární odolnost nejsou předmětem hodnocení druhu konstrukcí DP1, DP2 a DP3 započítávají se do stálého požárního zatížení ps zajišťující nebo zvyšující požární odolnost: neuvolňující teplo nad 15 MJ.m-2 lze objektů h  22,5 m považovat za vyhovující i pro konstrukce druhu DP1 Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
27 Obvodové stěny – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Obvodové stěny – konstrukční části DP1 zajišťující stabilitu: nosná i nenosná část - A1; A2 do 22,5 m z vnitřní strany – výrobky A1 popř. A2 z vnější strany – z výrobků B pokud je mimo požárně nebezpečný prostor is = 0 mm/min. kontaktní spojení s nosnou konstrukcí hp  22,5 m) Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
28 Obvodové stěny – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Obvodové stěny – konstrukční části DP1 požární úseky mající otvory v obvodové stěně umožňující výtok kouře a plamenů: pokud jsou vybaveny SHZ nesplňující předchozí požadavky – průkaz zkouškou podle ISO do 30 min. nesmí dojít k rozšíření plamene po vnějším povrchu obvodové stěny nebo tepelné izolaci více než 0,5 m od spodní hrany vzorku Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
29 Obvodové stěny – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Obvodové stěny – konstrukční části DP1 u jednopodlažních objektů - zajišťující i nezajišťující stabilitu: z vnitřní i venkovní strany z výrobků třídy A1 (např. trapézové plechy) jejichž stabilita je nezávislá na tepelně izolační výplni z výrobků reakce na oheň třídy B pokud jejich požadovaná požární odolnost nepřesahuje 30 min. Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
30 Střešní pláště – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Střešní pláště – konstrukční části DP1 celý z výrobků A1 nebo A2 spodní vrstva zajišťující stabilitu: z výrobků třídy A1 nebo A2 min. tl. 40 mm (např. železobetonová deska) je-li tl. spodní vrstvy menší než 40 mm  nad ní musí být vrstva tl. 40 mm z výrobků třídy A1 nebo A2 Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
31 Střešní pláště – konstrukční části DP1
Třídění konstrukčních částí Střešní pláště – konstrukční části DP1 tepelné izolace a výrobky nad spodní vrstvou (tl. nad 1 mm) třídy A1 až B, a horní hydroizolační vrstva BROOF(t1), (t3) (tl. nad 1 mm) třídy C až E a horní hydroizolační vrstva BROOF(t3) Úvodní ustanovení V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.
32 Konstrukční systémy objektů
Nehořlavé	b) Smíšené	c) Hořlavé a) b) c) c) Podle ČSN : Květen 2009
33 Uvedení stavebních výrobků na trh
34 Základní rozhodovací schéma pro výrobce
Ccz Existuje pro něj hEN nebo ETA? Skončilo přechodné období? NV 163/2002 Sb. NE ANO NV 190/2002 Sb. Možnost volby Stavební výrobek Trh ČR a EU Trh ČR Základní rozhodovací schéma pro výrobce
35 Harmonizovaná ČSN – příloha ZA
Připojení označení CE Harmonizovaná ČSN – příloha ZA
36 Připojení označení CE 0123 SPOLEČNOST XYZ… Ltd. P. O. Box 21, B – 1050
99 0123 – CPD – 001 EN 1234 (sádrokarton pro vnitřní použití) Reakce na oheň – třída B – s3, d2 Pevnost v tahu za ohybu – 10 kN/m2 0123 označení CE IČ notifikované osoby označení výrobce rok připojení označení CE číslo ES certifikátu shody technická specifikace a vlastnosti výrobku
Stáhnout ppt "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA LOP"