Source: https://www.slideshare.net/OmarCorazza/rebt-2011
Timestamp: 2017-11-21 19:34:17
Document Index: 43827903

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 6', 'Artículo 18', 'artículo 12', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 12', 'Artículo 22', 'artículo 13', 'Artículo 23', 'artículo 12', 'Artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 18', 'Artículo 25', 'artículo 6', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29']

BloquePPT by aaguadosanchez 1041 views
Adecuación de las Instalaciones de ... by EOI Escuela de Or... 2548 views
5 preguntas rebt reitec by Jose Manuel Mansi... 547 views
Curso "DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SE... by PLC Madrid 229 views
Curso "Sistemas de Alimentación Ini... by PLC Madrid 158 views
Curso Instalaciones de bombeo solar... by PLC Madrid 167 views
rcidras
1. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Edición comentada y textos técnicos complementarios
2. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, 2 de Agosto de 2002) Edición comentada y textos técnicos complementarios Con la colaboración de Joan Xufré Besora Publicado por ABB Automation Products, S.A. Barcelona - España
3. ÍNDICE Pág. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS . . . . . . . . . . . . . . . . 10 REAL DECRETO RD 842/2002 (02.08.02) . . . . . . . . . . 11 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARABAJATENSIÓN 17 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 39 ITC-BT-01 TERMINOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ITC-BT-02 NORMAS DE REFERENCIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO BT 61 ITC-BT-03 INSTALADORES AUTORIZADOS Y EMPRESAS INSTALADORAS AUTORIZADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ITC-BT-04 DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES . . 100 ITC-BT-05 VERIFICACIONES E INSPECCIONES . . 110 ITC-BT-06 REDES AÉREAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ITC-BT-07 REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN . . . 145 ITC-BT-08 SISTEMAS DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y DE LAS MASAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍAELÉCTRICA 174 ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ITC-BT-10 PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN . . . . 199 1
4. ITC-BT-11 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ACOMETIDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ITC-BT-13 INSTALACIONES DE ENLACE. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 ITC-BT-14 INSTALACIONES DE ENLACE. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ITC-BT-15 INSTALACIONES DE ENLACE. DERIVACIONES INDIVIDUALES . . . . . . 232 ITC-BT-16 INSTALACIONES DE ENLACE. CONTADORES: UBICACIÓN Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN . . . . . . . 241 ITC-BT-17 INSTALACIONES DE ENLACE. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA . . . . . . . . 254 ITC-BT-18 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 ITC-BT-19 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 ITC-BT-20 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. SISTEMAS DE INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 ITC-BT-21 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. TUBOS Y CANALES PROTECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2
5. ITC-BT-22 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES . . . . . 329 ITC-BT-23 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES . . . . . . . . 337 ITC-BT-24 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS . . . . . . . . . . 346 ITC-BT-25 INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS . . . . 371 ITC-BT-26 INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN . . . . . . 382 ITC-BT-27 INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 ITC-BT-28 INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA . . . . . . . 404 ITC-BT-29 PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 ITC-BT-30 INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 ITC-BT-31 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. PISCINAS Y FUENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 3
6. ITC-BT-32 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE . . . . . 472 ITC-BT-33 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 ITC-BT-34 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS . . . . . 493 ITC-BT-35 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. ESTABLECIMIENTOS AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS . . . . . . . . 505 ITC-BT-36 INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 ITC-BT-37 INSTALACIONES A TENSIONES ESPECIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 ITC-BT-38 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . 517 ITC-BT-39 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. CERCAS ELÉCTRICAS PARA GANADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 ITC-BT-40 INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 ITC-BT-41 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CARAVANAS Y PARQUES DE CARAVANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 ITC-BT-42 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PUERTOS Y MARINAS PARA BARCOS DE RECREO . . . . . . . . . . . . . . 551 4
7. ITC-BT-43 INSTALACIÓN DE RECEPTORES. PRESCRIPCIONES GENERALES . . . . . 557 ITC-BT-44 INSTALACIÓN DE RECEPTORES. RECEPTORES PARA ALUMBRADO . . . 566 ITC-BT-45 INSTALACIÓN DE RECEPTORES. APARATOS DECALDEO . . . . . . . . . . . . . 573 ITC-BT-46 INSTALACIÓN DE RECEPTORES. CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 ITC-BT-47 INSTALACIÓN DE RECEPTORES. MOTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 ITC-BT-48 INSTALACIÓN DE RECEPTORES. TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES. REACTANCIAS Y RECTIFICADORES. CONDENSADORES . . . . . . . . . . . . . . . . 600 ITC-BT-49 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUEBLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 ITC-BT-50 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOCALES QUE CONTIENEN RADIADORES PARA SAUNAS . . . . . . . . 608 ITC-BT-51 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, GESTIÓN TÉCNICA DE LA ENERGÍA Y SEGURIDAD PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS . . . . . . . . . . . . 611 5
8. ANEXOS Pág. I. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES (SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS) DE LAS LÍNEAS. EJEMPLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 II. SELECTIVIDAD Y PROTECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO (BACK-UP) DE LAS PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTES . . . . 625 III. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. EJEMPLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 IV. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 1. Generalidades: efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 2. Sistemas de distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 3. Protección contra contactos directos e indirectos . 647 4. Sistema TT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 5. Sistema TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 6. Sistema IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 7. Dispositivos diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 8. Interruptores automáticos con protección G . . 666 V. CONJUNTOS DE APARAMENTA (CUADROS) . . . 671 1. Segregación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 2. Ensayos en los CS y en los CDS . . . . . . . . . . . 678 3. Arco interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 VI. MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS . . . . . 691 1. Transformadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 2. Motores asíncronos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 3. Condensadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 4. Generadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 VII. GRADOS DE PROTECCIÓN PROPORCIONADO POR LAS ENVOLVENTES (Grados IP e IK) . . . . . 706 6
9. INTRODUCCIÓN El Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto aprobó el Reglamen- to Electrotécnico para Baja Tensión (en lo sucesivo se denomi- nará REBT-02), publicado en el BOE núm. 224 de 12 de sep- tiembre de 2002. Esto ha supuesto el final de una larga espera del “Nuevo Reglamento” que debía sustituir el vigente desde 1973, que en lo sucesivo se denominará REBT-73. Con el REBT-02 desaparece la contradicción de tener dos docu- mentos oficiales, relativos a las instalaciones de baja tensión, no coincidentes en algunos planteamientos: el REBT-73, obligato- rio en todo el estado español, y la “Norma armonizada” UNE-EN 20460, “Instalaciones eléctricas en edificios”, de obligado cum- plimiento para todos los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), por tratarse de una Norma Armonizada (NH). El nuevo reglamento mantiene la estructura del REBT-73, se- parando las cuestiones legales y administrativas de los requisi- tos técnicos. Los primeros en forma de Artículos que configuran el Real Decreto, mientras que los segundos constituyen un conjunto de Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), que pueden ser modificadas y actualizadas con el progreso téc- nico mediante el procedimiento administrativo de gestión más ágil de Órdenes Ministeriales (OM) o Resoluciones del Ministe- rio de Ciencia y Tecnología (MCYT), que ha substituido el des- aparecido Ministerio de Industria y Energía (MINER). En 1973 no existían las Autonomías, en consecuencia, la ges- tión administrativa de las instalaciones eléctricas estaba en manos del Ministerio de Industria y Energía, actuando directa- mente o a través de sus Delegaciones Provinciales. Con las Autonomías se transfirieron un buen número de estas competencias del MINER. Sin embargo, esta situación no que- daba debidamente reflejada en el REBT-73. Mientras que el texto del REBT-02 hace clara referencia a las competencias autonómicas. A pesar de la semejanza estructural, existen notables diferen- cias conceptuales, cualitativas y cuantitativas entre el REBT-73 7
10. y el REBT-02. Éstas se deben al progreso tecnológico de los equipos y los sistemas de instalación de BT, al importante in- cremento del grado de electrificación en todos los sectores de actividad y a la destacadísima aportación técnica de las Nor- mas de Referencia, en especial de la mencionada UNE-EN 20460 con sus 36 fascículos publicados en 2002, que constitu- yen la versión española de la “Norma Europea” EN 60384 y la IEC 60364 internacional, no tomadas en consideración en el REBT-73. También cabe señalar que el REBT-02, siguiendo la línea mar- cada por las Directivas del “Nuevo Enfoque” hace referencia a Normas y además introduce el concepto de “Seguridad Equi- valente” que permite otras soluciones no contempladas por el REBT o las Normas, siempre que el proyectista justifique que las medidas adoptadas proporcionen la aludida Seguridad Equivalente a las soluciones reglamentarias. La puesta en práctica de estas novedades supone un reto y una necesidad de ampliación de conocimientos y habilidades de todos los profesionales implicados: proyectistas, instalado- res, fabricantes, organismos de inspección, usuarios de insta- laciones, etc. La presente publicación pretende dar una res- puesta a estas necesidades, proporcionando una herramienta útil a los profesionales mencionados, en la aplicación del Nue- vo Reglamento. Para facilitar la consulta del REBT-02, se comparan sus reque- rimientos con los del REBT-73, informando asimismo, de los aspectos más destacados tanto del citado RD 842/2002 como de las 51 ITC. El presente volumen ofrece el texto íntegro del REBT-02, publicado en el BOE núm. 224 de 12.09.02, interca- lando al final del RD y de cada ITC la comparación con el REBT-73, así como la descripción de las cuestiones más rele- vantes introducidas por el REBT-02. Como complemento prác- tico, se indican los productos ABB y procedimientos que se proponen como solución idónea para cumplir los requisitos de las respectivas ITC. En aras de la concisión se han empleado en el texto algunos acrónimos y abreviaturas cuyo significado se indica en la tabla que sigue a esta Introducción. 8
11. Por último, a continuación de la ITC-51 se adjuntan unos Ane- xos Técnicos con información adicional relativa a cuestiones de interés, tales como: procedimientos de cálculo, de diseño de las protecciones contra sobrecorrientes, sobretensiones, selectividad y ejemplos, que esperamos serán de utilidad para los profesionales relacionados con las instalaciones de Baja Tensión (BT). 9
12. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS AENOR: Asociación Española de Normalización y Certifica- ción (edita las Normas UNE) CA: Comunidad Autónoma CENELEC: Commite Europeen de Normalisation Electrotecni- que (edita las Normas EN) DPMINER: Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía EE: Empresa Eléctrica ES: Empresa Suministradora IA: Instalador Autorizado IBTB: Instalador Autorizado Categoría Básica IBTE: Instalador Autorizado Categoría Especial IEC: International Electrotechnical Commission (edita las Nor- mas IEC/CEI) MCYT: Ministerio de Ciencia y Tecnología MINER: Ministerio de Industria y Energía (sustituido por el MCYT) OCR: Organismo de Control Reglamentario OCA: Órgano Competente de la Comunidad Autónoma REBT-73: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión - Edi- ción 1973 REBT-02: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión - Edi- ción 2002 VEI: Vocabulario Electrotécnico Internacional (inglés, francés, alemán, español, ruso, italiano) 10
13. MINISTERIO DE REAL DECRETO 842/2002 CIENCIA Y TECNOLOGÍA REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. El vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión, apro- bado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, supuso un considerable avance en materia de reglas técnicas y estable- ció un esquema normativo, basa do en un reglamento marco y unas instrucciones complementarias, las cuales desarrollaban aspectos específicos, que se reveló altamente eficaz, de modo que otros muchos reglamentos se realizaron con análogo for- mato. No obstante, la evolución tanto del caudal técnico como de las condiciones legales ha provocado, al fin y a la postre, también en este reglamento, un alejamiento de las bases con que fue elaborado, por lo cual resulta necesaria su actualización. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece el nue- vo marco jurídico en el que, obviamente se desenvuelve la re- glamentación sobre seguridad industrial. El apartado 5 de su artículo 12 señala que “los reglamentos de seguridad industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con compe- tencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trata de ins- talaciones radicadas en su territorio”. Por otro lado, el Tratado de Adhesión de España a la Comuni- dad Económica Europea impuso el cumplimiento de las obliga- ciones derivadas de su tratado constitutivo y sucesivas modifi- caciones. El conjunto normativo establecido por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), con origen en los or- ganismos internacionales de normalización electrotécnica, co- mo la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) o el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), pone a disposición de las partes interesadas instrumentos técnicos avalados por una amplia experiencia y consensuados por los sectores directamente implicados, lo que facilita la ejecución ho- mogénea de las instalaciones y los intercambios comerciales. 11 Real Decreto
14. El Reglamento que se aprueba mediante el presente Real De- creto y sus instrucciones técnicas complementarias mantiene el esquema citado y, en la medida de lo posible, el ordena- miento del Reglamento anterior, para facilitar la transición. La mayor novedad del Reglamento consiste en la remisión a normas, en la medida que se trate de prescripciones de carác- ter eminentemente técnico y, especialmente, características de los materiales. Dado que dichas normas proceden en su ma- yor parte de las normas europeas EN e internacionales CEI, se consigue rápidamente disponer de soluciones técnicas en sintonía con lo aplicado en los países más avanzados y que reflejar un alto grado de consenso en el sector. Para facilitar su puesta al día, en el texto de las instrucciones únicamente se citan dichas normas por sus números de refe- rencia, sin el año de edición. En una Instrucción a tal propósito se recoge toda la lista de las normas, esta vez con el año de edición, a fin de que cuando aparezcan nuevas versiones se puedan hacer los respectivos cambios en dicha lista, quedan- do automáticamente actualizadas en el texto dispositivo, sin necesidad de otra intervención. En ese momento también se pueden establecer los plazos para la transición entre las ver- siones, de tal manera que los fabricantes y distribuidores de material eléctrico puedan dar salida en un tiempo razonable a los productos fabricados de acuerdo con la versión de la nor- ma anulada. En línea con la reglamentación europea, las prescripciones es- tablecidas por el propio Reglamento se considera que alcan- zan los objetivos mínimos de seguridad exigibles en cada mo- mento, de acuerdo con el estado de la técnica, pero también se admiten otras ejecuciones cuya equivalencia con dichos ni- veles de seguridad se demuestre por el diseñador de la insta- lación. Por otro lado, a diferencia del anterior, el Reglamento que aho- ra se aprueba permite que se puedan conceder excepciones a sus prescripciones en los casos en que se justifique debida- mente su imposibilidad material y se aporten medidas com- pensatorias, lo que evitará situaciones sin salida. Se definen de manera mucho más precisa las figuras de los instaladores y empresas autorizadas, teniendo en cuenta las distintas formaciones docentes y experiencias obtenidas en este campo. Se establece una categoría básica, para la reali- zación de las instalaciones eléctricas más comunes, y una ca- 12 Real Decreto
15. tegoría especialista, con varias modalidades, atendiendo a las instalaciones que presentan peculiaridades relevantes. Se introducen nuevos tipos de instalaciones: desde las corres- pondientes a establecimientos agrícolas y hortícolas hasta las de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas en edificios, de acuerdo con las técnicas más modernas, pasando por un nuevo concepto de instalaciones en piscinas, donde se introducen las tensiones que proporcio- nan seguridad intrínseca, caravanas y parques de caravanas, entre otras. Se aumenta el número mínimo de circuitos en viviendas, lo que redundará en un mayor confort de las mismas. Para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones se requiere en todos los casos la elaboración de una documenta- ción técnica, en forma de proyecto o memoria, según las ca- racterísticas de aquéllas, y el registro en la correspondiente Comunidad Autónoma. Por primera vez en un reglamento de este tipo, se exige la en- trega al titular de una instalación de una documentación donde se reflejen sus características fundamentales, trazado, instruc- ciones y precauciones de uso, etc. Carecía de sentido no pro- ceder de esta manera con una instalación de un inmueble, mientras se proporciona sistemáticamente un libro de instruc- ciones con cualquier aparato eléctrico de escaso valor econó- mico. Se establece un cuadro de inspecciones por organismos de control, en el caso de instalaciones cuya seguridad ofrece par- ticular relevancia, sin obviar que los titulares de las mismas deben mantenerlas en buen estado. Finalmente, se encarga al centro directivo competente en ma- teria de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecno- logía la elaboración de una guía, como ayuda a los distintos agentes afectados para la mejor comprensión de las prescrip- ciones reglamentarias. En la fase de proyecto, la presente disposición ha cumplido el procedimiento de información establecido en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técni- cas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, en aplicación de la Directiva del Consejo 98/34/CEE. En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología, 13 Real Decreto
16. con informe favorable del Ministro de Administraciones Públi- cas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera- ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de agos- to de 2002, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. Se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, que se adjuntan al presente Real Decreto. Disposición transitoria primera. Carnets profesionales. Los titulares de carnets de instalador autorizado de empresa instaladora autorizada, a la fecha de la publicación del presen- te Real Decreto, dispondrán de dos años, a partir de la entrada en vigor del adjunto Reglamento, para convalidarlos por los correspondientes que se contemplan en la instrucción técnica complementaria ITC-BT 03 del mismo, siempre que no les hu- biera sido retirado por sanción, mediante la presentación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma de una me- moria en la que se acredite la respectiva experiencia profesio- nal en las instalaciones eléctricas correspondientes a la cate- goría o categorías cuya convalidación se solicita, y que cuentan con los medios técnicos y humanos requeridos por la citada ITC-BT 03. A partir de la convalidación, para la renova- ción de los carnets deberán seguir el procedimiento común fi- jado en el Reglamento. Disposición transitoria segunda. Entidades de formación. En tanto no se determinen por las Administraciones educati- vas las titulaciones académicas y profesionales correspon- dientes a la formación mínima requerida para el ejercicio de la actividad de instalador, esta formación podrá ser acreditada, sin efectos académicos, a través de la correspondiente certifi- cación expedida por una entidad pública o privada que tenga capacidad para desarrollar actividades formativas en esta ma- teria y cuente con la correspondiente autorización administra- tiva. Los requisitos de las entidades de formación serán estableci- dos mediante la correspondiente Orden ministerial. 14 Real Decreto
17. Disposición transitoria tercera. Instalaciones en fase de trami- tación en la fecha de entrada en vigor del Reglamento. Se permitirá una prórroga de dos años, a partir de la entrada en vigor del reglamento anexo, para la ejecución de aquellas instalaciones cuya documentación técnica haya sido presenta- da antes de dicha entrada en vigor ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma y fuera conforme a lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, sus instrucciones técnicas complementarias y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. A la entrada en vigor del adjunto Reglamento, quedará deroga- do el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, sus instruccio- nes técnicas complementarias y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican Disposición final primera. Habilitación normativa. El presente Real Decreto se dicta al amparo del título compe- tencia) establecido en la disposición final única de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en concreto, de las com- petencias que corresponden al Estado conforme al artículo 149.1.1.8 y 13.8 de la Constitución, relativas a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumpli- miento de los deberes constitucionales, así como sobre las ba- ses y condiciones de la planificación general de la actividad económica. Disposición final segunda. Habilitación al Ministro de Ciencia y Tecnología. Se faculta al Ministro de Ciencia y Tecnología para que, en atención al desarrollo tecnológico y a petición de parte intere- sada, pueda establecer, con carácter general y provisional, prescripciones técnicas, diferentes de las previstas en el Re- glamento o sus instrucciones técnicas complementarias (ITCs), que posibiliten un nivel de seguridad al menos equiva- lente a las anteriores, en tanto se procede a la modificación de los mismos. 15 Real Decreto
18. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El Reglamento electrotécnico para baja tensión, adjunto al pre- sente Real Decreto, entrará en vigor, con carácter obligatorio, para todas las instalaciones contempladas en su ámbito de aplicación, al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, podrá aplicarse, voluntariamente, des- de la fecha de dicha publicación. Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 2002. JUAN CARLOS R. El Ministro de Ciencia y Tecnología, JOSEP PIQUÉ I CAMPS 16 Real Decreto
19. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condi- ciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servi- cios. c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. Artículo 2. Campo de aplicación. 1. El presente Reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electrici- dad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios. 2. El presente Reglamento se aplicará: a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, repara- ciones de importancia y a sus ampliaciones. c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de inspecciones, si bien los crite- rios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se apro- baron. Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importan- cia las que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instala- da. Igualmente se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia. 17 RBT
20. 3. Asimismo, se aplicará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando su estado, situación o caracte- rísticas impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan perturbaciones importantes en el nor- mal funcionamiento de otras instalaciones, a juicio del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 4. Se excluyen de la aplicación de este Reglamento las insta- laciones y equipos de uso exclusivo en minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comuni- cación, y los usos militares y demás instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica. 5. Las prescripciones del presente Reglamento y sus instruc- ciones técnicas complementarias (en adelante ITCs) son de carácter general unas, y específico, otras. Las específicas sus- tituirán, modificarán o complementarán a las generales, según los casos. 6. No se aplicarán las prescripciones generales, sino única- mente prescripciones específicas, que serán objeto de las co- rrespondientes ITCs, a las instalaciones o equipos que utilizan «muy baja tensión» (hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua), por ejemplo las redes informáticas y similares, siempre que su fuente de energía sea autónoma, no se alimenten de redes destinadas a otros suministros, o que tales instalaciones sean absolutamente independientes de las redes de baja tensión con valores por encima de los fijados para tales pequeñas tensiones. Artículo 3. Instalación eléctrica. Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: pro- ducción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. Artículo 4. Clasificación de las tensiones. Frecuencia de las redes. 1. A efectos de aplicación de las prescripciones del presente Reglamento, las instalaciones eléctricas de baja tensión se 18 RBT
21. clasifican, según las tensiones nominales que se les asignen, en la forma siguiente: Corriente alterna Corriente continua (Valor eficaz) (Valor medio aritmético) Muy baja tensión Un ≤ 50V Un ≤ 75V Tensión usual 50 < Un ≤ 500V 75 < Un ≤ 750V Tensión especial 500 < Un ≤1000V 750 < Un ≤ 1500V 2. Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las dis- tribuciones de corriente alterna serán: a) 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conduc- tores. b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las re- des trifásicas de 4 conductores. 3. Cuando en las instalaciones no pueda utilizarse alguna de las tensiones normalizadas en este Reglamento, porque de- ban conectarse a, o derivar de, otra instalación con tensión di- ferente, se condicionará su inscripción a que la nueva instala- ción pueda ser utilizada en el futuro con la tensión normalizada que pueda preverse. 4. La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz. 5. Podrán utilizarse otras tensiones y frecuencias, previa au- torización motivada del órgano competente de la Administra- ción Pública, cuando se justifique ante el mismo su necesidad, no se produzcan perturbaciones significativas en el funciona- miento de otras instalaciones y no se menoscabe el nivel de seguridad para las personas y los bienes. Artículo 5. Perturbaciones en las redes. Las instalaciones de baja tensión que pudieran producir per- turbaciones sobre las telecomunicaciones, las redes de distri- bución de energía o los receptores, deberán estar dotadas de los adecuados dispositivos protectores, según se establece en las disposiciones vigentes relativas a esta materia. 19 RBT
22. Artículo 6. Equipos y materiales. 1. Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas. En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los crite- rios técnicos preceptuados por el presente Reglamento. En particular, se incluirán junto con los equipos y materiales las in- dicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, de- biendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: a) Identificación del fabricante, representante legal o respon- sable de la comercialización. b) Marca y modelo. c) Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. d) Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante. 2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas verificarán el cumplimiento de las exigencias técnicas de los materiales y equipos sujetos a este Reglamento. La verifica- ción podrá efectuarse por muestreo. Artículo 7. Coincidencia con otras tensiones. Si en una instalación eléctrica de baja tensión se encuentran integrados circuitos o elementos sometidos a tensiones supe- riores a los límites definidos en este Reglamento, en ausencia de indicación específica en éste, se deberá cumplir con lo es- tablecido en los reglamentos que regulen las instalaciones a dichas tensiones. Artículo 8. Redes de distribución. 1. Las instalaciones de servicio público o privado cuya finali- dad sea la distribución de energía eléctrica se definirán: a) Por los valores de la tensión entre fase o conductor polar y tierra y entre dos conductores de fase o polares, para las instalaciones unidas directamente a tierra. 20 RBT
23. b) Por el valor de la tensión entre dos conductores de fase o po- lares, para las instalaciones no unidas directamente a tierra. 2. Las intensidades de la corriente eléctrica admisibles en los conductores se regularán en función de las condiciones técni- cas de las redes de distribución y de los sistemas de protec- ción empleados en las mismas. Artículo 9. Instalaciones de alumbrado exterior. Se considerarán instalaciones de alumbrado exterior las que tienen por finalidad la iluminación de las vías de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos entre edifi- caciones que, por sus características o seguridad general, de- ben permanecer iluminados, en forma permanente o circuns- tancial, sean o no de dominio público. Las condiciones que deben reunir las instalaciones de alum- brado exterior serán las correspondientes a su peculiar situa- ción de intemperie y, por el riesgo que supone, el que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles. Artículo 10. Tipos de suministro. 1. A efectos del presente Reglamento, los suministros se cla- sifican en normales y complementarios. a) Suministros normales son los efectuados a cada abonado por una sola empresa distribuidora por la totalidad de la po- tencia contratada por el mismo y con un solo punto de en- trega de la energía. b) Suministros complementarios o de seguridad son los que, a efectos de seguridad y continuidad de suministro, comple- mentan a un suministro normal. Estos suministros podrán realizarse por dos empresas diferentes o por la misma em- presa, cuando se disponga, en el lugar de utilización de la energía, de medios de transporte y distribución indepen- dientes, o por el usuario mediante medios de producción propios. Se considera suministro complementario aquel que, aun partiendo del mismo transformador, dispone de lí- nea de distribución independiente del suministro normal desde su mismo origen en baja tensión. Se clasifican en 21 RBT
24. suministro de socorro, suministro de reserva y suministro duplicado: a) Suministro de socorro es el que está limitado a una poten- cia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total contratado para el suministro normal. b) Suministro de reserva es el dedicado a mantener un servi- cio restringido de los elementos de funcionamiento indis- pensables de la instalación receptora, con una potencia mí- nima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal. c) Suministro duplicado es el que es capaz de mantener un servicio mayor del 50 por 100 de la potencia total contrata- da para el suministro normal. 2. Las instalaciones previstas para recibir suministros comple- mentarios deberán estar dotadas de los dispositivos necesa- rios para impedir un acoplamiento entre ambos suministros, salvo lo prescrito en las instrucciones técnicas complementa- rias. La instalación de esos dispositivos deberá realizarse de acuerdo con la o las empresas suministradoras. De no esta- blecerse ese acuerdo, el órgano competente de la Comunidad Autónoma resolverá lo que proceda en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea formu- lada la consulta. 3. Además de los señalados en las correspondientes instruc- ciones técnicas complementarias, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán fijar, en cada caso, los establecimientos industriales o dedicados a cualquier otra acti- vidad que, por sus características y circunstancias singulares, hayan de disponer de suministro de socorro, de reserva o su- ministro duplicado. 4. Si la empresa suministradora que ha de facilitar el suminis- tro complementario se negara a realizarlo o no hubiera acuer- do con el usuario sobre las condiciones técnico-económicas propuestas, el órgano competente de la Comunidad Autóno- ma deberá resolver lo que proceda, en el plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la controver- sia. 22 RBT
25. Artículo 11. Locales de características especiales. Se establecerán en las correspondientes instrucciones técni- cas complementarias prescripciones especiales, con base en las condiciones particulares que presentan, en los denomina- dos «locales de características especiales», tales como los locales y emplazamientos mojados o en los que exista at- mósfera húmeda, gases o polvos de materias no inflamables o combustibles, temperaturas muy elevadas o muy bajas en relación con las normales, los que se dediquen a la conser- vación o reparación de automóviles, los que estén afectos a los servicios de producción o distribución de energía eléctri- ca; en las instalaciones donde se utilicen las denominadas tensiones especiales, las que se realicen con carácter provi- sional o temporal, las instalaciones para piscinas, otras seña- ladas específicamente en las ITC y, en general, todas aque- llas donde sea necesario mantener instalaciones eléctricas en circunstancias distintas a las que pueden estimarse como de riesgo normal, para la utilización de la energía eléctrica en baja tensión. Artículo 12. Ordenación de cargas. Se establecerán en las correspondientes instrucciones técni- cas complementarias prescripciones relativas a la ordenación de las cargas previsibles para cada una de las agrupaciones de consumo de características semejantes, tales como edifi- cios dedicados principalmente a viviendas, edificios comercia- les, de oficinas y de talleres para industrias, basadas en la me- jor utilización de las instalaciones de distribución de energía eléctrica. Antes de iniciar las obras, los titulares de edificaciones en pro- yecto de construcción deberán facilitar a la empresa suminis- tradora toda la información necesaria para deducir los consu- mos y cargas que han de producirse, a fin de poder adecuar con antelación suficiente el crecimiento de sus redes y las pre- visiones de cargas en sus centros de transformación. Artículo 13. Reserva de local. En lo relativo a la reserva de local se seguirán las prescripcio- nes recogidas en la reglamentación por la que se regulen las 23 RBT
26. actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi- nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Artículo 14. Especificaciones particulares de las empresas suministradoras. Las empresas suministradoras podrán proponer especificacio- nes sobre la construcción y montaje de acometidas, líneas ge- nerales de alimentación, instalaciones de contadores y deriva- ciones individuales, señalando en ellas las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conse- guir mayor homogeneidad en las redes de distribución y las instalaciones de los abonados. Dichas especificaciones deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos del Reglamento, y deberán ser aprobadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por centro di- rectivo competente en materia de seguridad industrial del Mi- nisterio de Ciencia y Tecnología, en caso de aplicarse en más de una Comunidad Autónoma, pudiéndose exigir para ello el dictamen de una entidad competente en la materia. Las nor- mas particulares así aprobadas deberán publicarse en el co- rrespondiente Boletín Oficial. Artículo 15. Acometidas e instalaciones de enlace. 1. Se denomina acometida la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de pro- tección o unidad funcional equivalente. La acometida será responsabilidad de la empresa suministra- dora, que asumirá la inspección y verificación final. 2. Son instalaciones de enlace las que unen la caja general de protección, o cajas generales de protección, incluidas és- tas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Se componen de: caja general de protección, línea general de alimentación, elementos para la ubicación de contadores, deri- vación individual, caja para interruptor de control de potencia y dispositivos generales de mando y protección. 24 RBT
27. Las cajas generales de protección alojan elementos de protec- ción de las líneas generales de alimentación y señalan el prin- cipio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. Línea general de alimentación es la parte de la instalación que enlaza una caja general de protección con las derivaciones in- dividuales que alimenta. La derivación individual de un abonado parte de la línea gene- ral de alimentación y comprende los aparatos de medida, man- do y protección. 3. Las compañías suministradoras facilitarán los valores máxi- mos previsibles de las potencias o corrientes de corto circuito de sus redes de distribución, con el fin de que el proyectista tenga en cuenta este dato en sus cálculos. Artículo 16. Instalaciones interiores o receptoras. 1. Las instalaciones interiores o receptoras son las que, ali- mentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie. 2. En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que so- portan los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá de forma que las perturbaciones origina- das por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la instalación. Esta subdivi- sión deberá permitir también la localización de las averías y fa- cilitar el control del aislamiento de la parte de la instalación afectada. 3. Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las so- breintensidades y sobretensiones que por distintas causas ca- be prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se determinarán 25 RBT
28. las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los contactos directos e indirectos. 4. En la utilización de la energía eléctrica para instalaciones receptoras se adoptarán las medidas de seguridad, tanto para la protección de los usuarios como para la de las redes, que resulten proporcionadas a las características y potencia de los aparatos receptores utilizados en las mismas. 5. Además de los preceptos que en virtud del presente y otros reglamentos sean de aplicación a los locales de pública concu- rrencia, deberán cumplirse medidas y previsiones específicas, en función del riesgo que implica en los mismos un funciona- miento defectuoso de la instalación eléctrica. Artículo 17. Receptores y puesta a tierra. Sin perjuicio de las disposiciones referentes a los requisitos técnicos de diseño de los materiales eléctricos, según lo esti- pulado en el artículo 6, la instalación de los receptores, así co- mo el sistema de protección por puesta a tierra, deberán res- petar lo dispuesto en las correspondientes instrucciones técnicas complementarias. Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instala- ciones. 1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instala- ciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una docu- mentación técnica que defina las características de la insta- lación y que, en función de sus características, según de- termine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica. b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de com- probar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección ini- cial por un organismo de control. 26 RBT
29. d) A la terminación de la instalación y realizadas las verifica- ciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el ins- talador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certi- ficado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complemen- tarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la eje- cución se hayan producido con relación a lo previsto en di- cha documentación. e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de sumi- nistro de energía. Las Administraciones competentes debe- rán facilitar que éstas documentaciones puedan ser pre- sentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos. 2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas única- mente por instaladores autorizados. 3. La empresa suministradora no podrá conectar la instala- ción receptora a la red de distribución si no se le entrega la co- pia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autó- noma. 4. No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder cul- minar la tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias, debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalacio- nes o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano compe- tente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, me- diante resolución motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades. 27 RBT
30. 5. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposi- ciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos, ver- benas, etc.), el órgano competente de la Comunidad podrá ad- mitir que la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas sistemáticamente de forma repetitiva. Artículo 19. Información a los usuarios. Como anexo al certificado de instalación que se entregue al ti- tular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la insta- lación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un cro- quis de su trazado. Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea nece- sario. Artículo 20. Mantenimiento de las instalaciones. Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen es- tado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificacio- nes, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado. Artículo 21. Inspecciones. Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Admi- nistración pública competente para llevar a cabo, por sí mis- ma, las actuaciones de inspección y control que estime nece- sarias, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente Reglamento y sus ins- trucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el 28 RBT
31. artículo 12.3 de dicha Ley, deberá ser comprobado, en su ca- so, por un organismo de control autorizado en este campo re- glamentario. A tal fin, la correspondiente instrucción técnica complementa- ria determinará: a) Las instalaciones y las modificaciones, reparaciones o am- pliaciones de instalaciones que deberán ser objeto de ins- pección inicial, antes de su puesta en servicio. b) Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección pe- riódica. c) Los criterios para la valoración de las inspecciones, así co- mo las medidas a adoptar como resultado de las mismas. d) Los plazos de las inspecciones periódicas. Artículo 22. Instaladores autorizados. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad según lo establecido en la correspon- diente instrucción técnica complementaria, sin perjuicio de su posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes. Según lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, de Industria, las autorizaciones concedidas por los correspon- dientes órganos competentes de las Comunidades Autónomas a los instaladores tendrán ámbito estatal. Artículo 23. Cumplimiento de las prescripciones. 1. Se considerará que las instalaciones realizadas de confor- midad con las prescripciones del presente Reglamento propor- cionan las condiciones de seguridad que, de acuerdo con el es- tado de la técnica, son exigibles, a fin de preservar a las personas y los bienes, cuando se utilizan de acuerdo a su des- tino. 2. Las prescripciones establecidas en el presente Reglamento tendrán la condición de mínimos obligatorios, en el sentido de lo indicado por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de Industria. 29 RBT
32. 3. Se considerarán cubiertos tales mínimos: a) Por aplicación directa de las prescripciones de las corres- pondientes ITC, o b) Por aplicación de técnicas de seguridad equivalentes, sien- do tales las que, sin ocasionar distorsiones en los sistemas de distribución de las compañías suministradoras, propor- cionen, al menos, un nivel de seguridad equiparable a la anterior. La aplicación de técnicas de seguridad equivalen- tes deberá ser justificado debidamente por el diseñador de la instalación, y aprobada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Artículo 24. Excepciones. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 6, cuando sea materialmente imposible cumplir determinadas prescripciones del presente Reglamento, sin que sea factible tampoco acogerse al apartado 3.b) del artículo anterior, el titu- lar de la instalación que se pretenda realizar deberá presentar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, pre- viamente al procedimiento contemplado en el artículo 18, una solicitud de excepción, exponiendo los motivos de la misma e indicando las medidas de seguridad alternativas que se pro- pongan, las cuales, en ningún caso, podrán rebajar los niveles de protección establecidos en el Reglamento. El citado órgano competente podrá desestimar la solicitud, re- querir la modificación de las medidas alternativas o conceder la autorización de excepción, que será siempre expresa, en- tendiéndose el silencio administrativo como desestimatorio. Artículo 25. Equivalencia de normativa del Espacio Económi- co Europeo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, a los efectos del presente Reglamento y para la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, sometidos a las reglamenta- ciones nacionales de seguridad industrial, la Administración pública competente deberá aceptar la validez de los certifica- dos y marcas deconformidad a normas y las actas o protoco- los de ensayos que son exigibles por las citadas reglamenta- 30 RBT
33. ciones, emitidos por organismos de evaluación de la conformi- dad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administración pública com- petente, que los citados agentes ofrecen garantías técnicas, profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española y que las disposicio- nes legales vigentes del Estado con base en las que se evalúa la conformidad comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones españolas. Artículo 26. Normas de referencia. 1. Las instrucciones técnicas complementarias podrán esta- blecer la aplicación de normas UNE u otras reconocidas inter- nacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento. Dicha referencia se realizará, por regla general, sin indicar el año de edición de las normas en cuestión. En la correspondiente instrucción técnica complementaria se recogerá el listado de todas las normas citadas en el texto de las instrucciones, identificadas por sus títulos y numeración, la cual incluirá el año de edición. 2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición, o se editen modificaciones posteriores a las mismas, deberán ser objeto de actualización en el listado de normas, mediante re- solución del centro directivo competente en materia de seguri- dad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la que deberá hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilización de la nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma deja- rá de serlo, a efectos reglamentarios. A falta de resolución expresa, se entenderá que también cum- ple las condiciones reglamentarias la edición de la norma pos- terior a la que figure en el listado de normas, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material co- rrespondiente. 31 RBT
34. Artículo 27. Accidentes. A efectos estadísticos y con objeto de poder determinar las principales causas, así como disponer las eventuales correc- ciones en la reglamentación, se debe poseer los correspon- dientes datos sistematizados de los accidentes más significati- vos. Para ello, cuando se produzca un accidente que ocasione daños o víctimas, la compañía suministradora deberá redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del mismo. En los quince primeros días de cada trimestre, deberán remitir a las Comunidades Autónomas y al centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, copia de todos los informes realizados. Artículo 28. Infracciones y sanciones. Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento se clasificarán y sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley 21/1992, de Industria. Artículo 29. Guía técnica. El centro directivo competente en materia de Seguridad Indus- trial del Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará y manten- drá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las previsiones del presente Re- glamento y sus instrucciones técnicas complementarias, la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos de carácter general incluidos en este Reglamento. 32 RBT
35. 33 RBT • Comprende 29 Artículos, 51 Instrucciones ICT-BT (01 a 51) y 227 Normas de Referencia en ITC-BT02. Son completamente nuevos los artículos: Art. 19 - Información a los usuarios. Art. 24 - Excepciones. Art. 25 - Equivalencia de las Normas del Espacio. Económico Europeo. Art. 27 - Accidentes. Art. 29 - Guía Técnica. • Es aplicable a las instalaciones nuevas, a las ampliaciones y a las reparaciones y modificaciones de importancia. [Art. 2] Se indica el criterio de evaluación de los conceptos reparación o modificación de importancia. • Las tensiones usuales son: 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro. [Art. 4] • Dos categorías de instalador autorizado: “Categoría Básica” (IBTB) y “Categoría Especialista” (IBTE), renovables cada 5 años [ITC-BT 04], válida para todo el territorio español. Concedido por el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma (OCA). [Art. 22] • Formado por 9 capítulos, 34 Artículos y 44 Instrucciones MIE-BT (001 a 044) y 57. Normas UNE de referencia (MIE-BT 044). • Es aplicable a las instalaciones nuevas y las ampliaciones. No se hace ninguna referencia a las reparaciones o modificaciones. [Art. 2] • Las tensiones preferentes son: 380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro. [Art. 4] • Una sola categoría de instalador autorizado. Renovable cada año. Inicialmente concedido por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria (DPMINER). [Art. 24] y [MIE-BT-040), posteriormente se transfiere al Órgano Competente de la Comunidad Autónoma (OCA) COMPARACIÓN DEL RD DE LOS REBT-02 Y REBT-73 REBT-02 REBT-73
36. 34 RBT • Las Inspecciones Iniciales, las Inspecciones Periódicas su periodicidad de 5 a 10 años según la tipificación de instalaciones que se facilita y los criterios de evaluación están muy detallados. [ITC-BT 05] y [UNE-EN 20460-6-61] • La propiedad deberá reservar un local para ubicar un centro de transformación cuando la previsión de cargas exceda 100 kW. [Art. 13] • Los equipos y materiales deberán cumplir con las Directivas de la Unión Europea aplicables (Marcado CE). [Art. 5] • Están descritos con detalle los requisitos previos a la ejecución de las instalaciones (proyecto necesario), la realización, inspección inicial y certificados. El conjunto de estos documentos se depositará ante el OCA para su registro y diligencia. [Art. 18] • Se aplica a las instalaciones de Alumbrado “de exterior”, sean públicas o privadas. [Art. 9] • El REBT-73 en su MIE-BT 042 es menos preciso y sistemático. • Se debería reservar un local en los casos en los que la previsión de cargas exceda 50 kW. [Art. 17] • Ninguna mención al respecto. • Las instalaciones “serán autorizadas” por la DPMINER, posteriormente transferido al OCA. No está tan detallada la documentación que se debe presentar. [Art. 24 y 25] • Únicamente aplicable a las instalaciones de “Alumbrado Público”. [Art. 11] REBT-02 REBT-73
37. 35 RBT • Las empresas instaladoras deberán entregar al usuario una Documentación Técnica que comprenda: certificado de instalación [Art. 18], instrucciones de uso y mantenimiento, esquema unifilar, croquis del trazado y características técnicas fundamentales de los equipos y materiales empleados. [Art. 19] • Se introduce el concepto de “Seguridad Equivalente” permitiendo otras soluciones a las reglamentadas. Debe ser aceptado por el OCA. [Art.23] • Los porcentajes de los “Suministros Complementarios” respecto los “Suministros Normales” pasan a ser [Art. 10]: Suministro de Socorro, mínimo del 15% Suministro de Reserva, mínimo del 25% Suministro Duplicado, mayor del 50 % de la potencia contratada. No se imponen consumos mínimos obligatorios para los Suministros Complementarios. • No se menciona este requisito. • No se establece de forma explícita esta posible vía. • Los porcentajes de los “Suministros Complementarios de Seguridad” respecto al “Suministro Normal” están limitados [Art. 13] a: Suministro de Socorro 15% Suministro de Reserva 50% Suministro Duplicado sin límite. Se establecen consumos mínimos obligatorios para cada tipo. [Art. 14] REBT-02 REBT-73
38. 36 RBT • Las Compañías Suministradoras deberán informar de los accidentes con víctimas o daños, redactando un informe con los aspectos esenciales. Remitirán copia, al inicio de cada trimestre, a la CA y al centro competente del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT). [Art. 27] • Está previsto un procedimiento para tratar los casos en que no sea posible aplicar el Reglamento, mediante la solicitud de “Excepción”. [Art. 24] • Se establece la aceptación recíproca de certificados, marcas, protocolos de ensayo, etc. Emitidos por organismos reconocidos por los Estados Miembros en el ámbito de la UE. [Art. 26] • Las Normas de Referencia se relacionan en las ITC sin indicar el año de edición [Art. 26]. En la ITC-BT-02 se relacionan las Normas de Referencia con la fecha de publicación, su actualización permite la puesta al día de las Normas de referencia. • Se editará una “Guía Técnica”, no vinculante, por el MCYT con soluciones prácticas y aclaraciones al Reglamento. [Art. 29] • Ninguna mención al respecto. • No se indica procedimiento análogo. • No existe semejante compromiso. • Las Normas de Referencia están relacionadas en la MIE-BT 044 con la fecha de edición. No se indican Normas en las ITC. • No existe precedente. REBT-02 REBT-73
39. OTROS ASPECTOS RELEVANTES – Además de las disposiciones señaladas en la compara- ción anterior, merecen destacarse los siguientes puntos del REBT-02: – El carácter más internacional del Nuevo Reglamento por la incorporación de la Norma UNE-EN 20460 a la regla- mentación oficial. Del total de 51 ITC, 20 corresponden al texto de la citada norma, que como se ha mencionado es de ámbito europeo e internacional. – Se autorizarán “Entidades de Formación en Baja Tensión” que tendrán capacidad de desarrollar actividades formati- vas y emitir certificados válidos para la acreditación de Instaladores Autorizados. Los requisitos de que deberán cumplir estas entidades se establecerán por Orden Minis- terial (OM) del MCYT [Disposición Transitoria Segunda]. – El REBT-02 entrará en vigor el 12.09.2003 [Disposición fi- nal tercera], es decir, durante este año se deberán asimi- lar todas las novedades incorporadas. – Las instalaciones en fase de tramitación en la fecha de entrada en vigor del REBT-02 dispondrán de una prórroga de 2 años (hasta 13.09.2005) debiendo ser conformes al REBT-73 [Disposición transitoria tercera]. – Los titulares de carnets de Instalador Autorizado o Empre- sa Instaladora Autorizada, dispondrán de 2 años para convalidar los antiguos por los contemplados en la ITC- BT 03 [Disposición transitoria tercera]. – El procedimiento administrativo de ejecución y puesta en servicio de las instalaciones de sistematiza en las fases siguientes [Art. 18]: – Elaboración de una “Documentación Técnica” (Proyec- to o Memoria técnica), sobre los que se basará la insta- lación. – Verificación por el instalador, supervisada por el direc- tor de obra, en su caso, al finalizar los trabajos. 37 RBT
40. – Inspección inicial por Organismo de Control (OCR) cuando lo determinen las ITC aplicables. – Emisión por el instalador de un certificado de conformi- dad de la instalación con el Reglamento, a la finaliza- ción de la misma. – Este certificado, más el de la dirección de obra, en su caso, y el de inspección final se depositarán y registra- rán en la CA, recibiendo copias para el interesado y pa- ra la solicitud de suministro a la compañía suministra- dora. – Documentación Técnica para el usuario [Art. 19], que de- berá entregar la empresa instaladora a la propiedad, para el uso y mantenimiento correctos de la instalación. – Las “instalaciones especiales” están más sistematizadas habiéndose añadido: Saunas, Establecimientos Hortíco- las, Marinas y Puertos Deportivos, Muebles, y sistemas de Automatización en Edificios. ITC-BT 50/35/42/49/51 – Obligación de las compañías suministradoras de informar sobre los accidentes que ocasionen daños o víctimas. – El MCYT editará una Guía Técnica no vinculante con res- puestas prácticas y aclaraciones a los requisitos del REBT-02 [Art.29]. 38 RBT
41. TERMINOLOGÍA ITC-BT-01 CONSIDERACIONES GENERALES: Las definiciones específicas de los términos utilizados en las ITC particulares pueden encontrarse en el texto de dichas ITC. Para aquellos términos no definidos en la presente instrucción ni en las ITC particulares se aplicará lo dispuesto en la norma UNE 21.302 DEFINICIÓN AISLAMIENTO DE UN CABLE Conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable y cuya función específica es soportar la tensión. AISLAMIENTO PRINCIPAL Aislamiento de las partes activas, cuyo deterioro podría provo- car riesgo de choque eléctrico. AISLAMIENTO FUNCIONAL Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento nor- mal y la protección fundamental contra los choques eléctricos. AISLAMIENTO REFORZADO Aislamiento cuyas características mecánicas y eléctricas hace que pueda considerarse equivalente a un doble aislamiento. AISLAMIENTO SUPLEMENTARIO Aislamiento independiente, previsto además del aislamiento principal, a efectos de asegurar la protección contra choque eléctrico en caso de deterioro del aislamiento principal. AISLANTE Substancia o cuerpo cuya conductividad es nula o, en la prác- tica, muy débil. 39 ITC-BT-01
42. ALTA SENSIBILIDAD Se consideran los interruptores diferenciales como de alta sensibilidad cuando el valor de esta es igual o inferior a 30 mA. AMOVIBLE Calificativo que se aplica a todo material instalado de manera que se pueda quitar fácilmente. APARATO AMOVIBLE Puede ser: – Aparato portátil a mano, cuya utilización, es uso normal, exige la acción constante de la misma. – Aparato movible, cuya utilización, en uso normal, puede ne- cesitar su desplazamiento. – Aparato semi-fijo, solo puede ser desplazado cuando está sin tensión. APARATO DE CALDEO ELÉCTRICO Aparato que produce calor de forma deliberada por medio de fenómenos eléctricos. Destinado a elevar la temperatura de un determinado medio o fluido. APARAMENTA Equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico con el fin de asegurar una o varias de las si- guientes funciones: protección, control, seccionamiento, cone- xión. APARATO FIJO Es el que está instalado en forma inamovible. BANDEJA Material de instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas o sin perforar, destinado a soportar cables y abierto en su parte superior. BASE MÓVIL Base prevista para conectarse a, o a integrase con, cables fle- xibles y que puede desplazarse fácilmente cuando está conec- tada al circuito de alimentación 40 ITC-BT-01
43. BORNE O BARRA PRINCIPAL DE TIERRA Borne o barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de los conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y eventualmente los con- ductores de puesta a tierra funcional. CABLE Conjunto constituido por: – Uno o varios conductores aislados – Su eventual revestimiento individual – La eventual protección del conjunto – El o los eventuales revestimientos de protección que se dis- pongan Puede tener, además, uno o varios conductores no aislados. CABLE BLINDADO CON AISLAMIENTO MINERAL Cable aislado por una materia mineral y que tiene una cubierta de protección constituida por cobre, aluminio o aleación de és- tos. Estas cubiertas, a su vez, pueden estar protegidas por un revestimiento adecuado. CABLE CON CUBIERTA ESTANCA Son aquellos cables que disponen de una cubierta interna o externa que proporcionan una protección eficaz contra la pe- netración de agua. CABLE FLEXIBLE Cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el que la estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias correspondientes. CABLE FLEXIBLE FIJADO PERMANENTEMENTE Cable flexible de alimentación a un aparato, unido a éste de manera que solo se pueda desconectar de él con ayuda de un útil. CABLE MULTICONDUCTOR Cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede no estar aislado. CABLE UNIPOLAR Cable que tiene un solo conductor aislado. 41 ITC-BT-01
44. CABLE CON NEUTRO CONCÉNTRICO Cable con un conductor concéntrico destinado a utilizarse co- mo conductor de neutro. CANAL Recinto situado bajo el nivel del suelo o piso y cuyas dimensio- nes no permiten circular por él y que, en caso de ser cerrado, debe permitir el acceso a los cables en toda su longitud. CANALIZACIÓN AMOVIBLE Canalización que puede ser quitada fácilmente. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su pro- tección mecánica. CANALIZACIÓN FIJA Canalización instalada en forma inamovible, que no puede ser desplazada. CANALIZACIÓN MOVIBLE Canalización que puede ser desplazada durante su utilización. CANAL MOLDURA Variedad de canal de paredes llenas, de pequeñas dimensio- nes, conteniendo uno o varios alojamientos para conductores. CANAL PROTECTORA Material de instalación constituido por un perfil, de paredes llenas o perforadas, destinado a contener conductores y otros componentes eléctricos y cerrado por una tapa desmonta- ble. CEBADO Establecimiento de un arco como consecuencia de una perfo- ración de aislamiento. CERCA ELÉCTRICA Cerca formada por uno o varios conductores, sujetos a peque- ños aisladores, montados sobre postes ligeros a una altura apropiada a los animales que se pretende alejar y electrizados 42 ITC-BT-01
45. de tal forma que las personas o los animales que los toquen no reciban descargas peligrosas. CIRCUITO Un circuito es un conjunto de materiales eléctricos (conducto- res, aparamenta, etc.) de diferentes fases o polaridades, ali- mentadas por la misma fuente de energía y protegidos contra las sobreintensidades por el o los mismos dispositivos de pro- tección. No quedan incluidos en esta definición los circuitos que formen parte de los aparatos de utilización o receptores. CONDUCTO Envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las instalaciones eléctricas, y que permiten su reem- plazamiento por tracción. CONDUCTOR DE UN CABLE Parte de un cable que tiene la función específica de conducir corriente. CONDUCTOR AISLADO Conjunto que incluye el conductor, su aislamiento y sus even- tuales pantallas. CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL Conductor de protección que asegura una conexión equipo- tencial. CONDUCTOR FLEXIBLE Conductor constituido por alambres suficientemente finos y reunidos de forma que puedan utilizarse como un cable flexi- ble. CONDUCTOR MEDIANO (VER PUNTO MEDIANO) CONDUCTOR DE PROTECCIÓN (CP o PE) Conductor requerido en ciertas medidas de protección contra choques eléctricos y que conecta alguna de las siguientes par- tes: – Masas – Elementos conductores – Borne principal de tierra 43 ITC-BT-01
46. – Toma de tierra – Punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro artificial. CONDUCTOR NEUTRO Conductor conectado al punto de una red y capaz de contribuir al transporte de energía eléctrica. CONDUCTOR CPN o PEN Conductor puesto a tierra que asegura, al mismo tiempo, las funciones de conductor de protección y de conductor neutro. CONDUCTORES ACTIVOS Se consideran como conductores activos en toda instalación los destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. Esta consideración se aplica a los conductores de fa- se y al conductor neutro en corriente alterna y a los conducto- res polares y al compensador en corriente continua. CONECTOR Conjunto destinado a conectar eléctricamente un cable a un aparato eléctrico. Se compone de dos partes: – Una toma móvil, que es la parte que forma cuerpo con el conductor de alimentación. – Una base, que es la parte incorporada o fijada al aparato de utilización. CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL Conexión eléctrica que pone al mismo potencial, o a potencia- les prácticamente iguales, a las partes conductoras accesibles y elementos conductores. CONTACTOR CON APERTURA AUTOMÁTICA Contactor electromagnético provisto de relés que producen su apertura en condiciones predeterminadas. CONTACTOR CON CONTACTOS ABIERTOS EN REPOSO Aparato de interrupción no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, para ma- niobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales. 44 ITC-BT-01
47. CONTACTOR CON CONTACTOS CERRADOS EN REPOSO Aparato de interrupción no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, para ma- niobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales. CONTACTOR DE SOBRECARRERA Interruptor contactor de posición que entra en acción cuando un elemento móvil ha sobrepasado su posición de fin de ca- rrera. CONTACTO DIRECTO Contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos. CONTACTO INDIRECTO Contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aisla- miento. CORRIENTE DE CONTACTO Corriente que pasa a través de cuerpo humano o de un animal cuando esta sometido a una tensión eléctrica. CORRIENTE ADMISIBLE PERMANENTE (DE UN CONDUC- TOR) Valor máximo de la corriente que circula permanentemente por un conductor, en condiciones específicas, sin que su temperatura de régimen permanente supere un valor especi- ficado. CORRIENTE CONVENCIONAL DE FUNCIONAMIENTO DE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN Valor especificado que provoca el funcionamiento del dispositi- vo de protección antes de transcurrir un intervalo de tiempo determinado de una duración especificada llamado tiempo convencional. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO FRANCO Sobreintensidad producida por un fallo de impedancia despre- ciable, entre dos conductores activos que presentan una dife- rencia de potencial en condiciones normales de servicio. 45 ITC-BT-01
48. CORRIENTE DE CHOQUE Corriente de contacto que podría provocar efectos fisiopatoló- gicos. CORRIENTE DE DEFECTO O DE FALTA Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento. CORRIENTE DE DEFECTO A TIERRA Corriente que en caso de un solo punto de defecto a tierra, se deriva por el citado punto desde el circuito averiado a tierra o partes conectadas a tierra. CORRIENTE DE FUGA EN UNA INSTALACIÓN Corriente que, en ausencia de fallos, se transmite a la tierra o a elementos conductores del circuito. CORRIENTE DE PUESTA A TIERRA Corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tie- rra. NOTA: la corriente de puesta a tierra es la parte de la corriente de defecto que provoca la elevación de potencial de una insta- lación de puesta a tierra. CORRIENTE DE SOBRECARGA DE UN CIRCUITO Sobreintensidad que se produce en un circuito, en ausencia de un fallo eléctrico. CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL Suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica. CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL DE FUNCIONAMIENTO Valor de la corriente diferencial residual que provoca el funcio- namiento de un dispositivo de protección. CORTACIRCUITO FUSIBLE Aparato cuyo cometido es el de interrumpir el circuito en el que está intercalado, por fusión de uno de sus elementos, cuando la intensidad que recorre el elemento sobrepasa, durante un tiempo determinado, un cierto valor. 46 ITC-BT-01
49. CORTE OMNIPOLAR Corte de todos los conductores activos. Puede ser: – Simultáneo, cuando la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro o compensador y en las fases o polares. – No simultáneo, cuando la conexión del neutro o compensa- dor se establece antes que las de las fases o polares y se desconectan éstas antes que el neutro o compensador. CUBIERTA DE UN CABLE Revestimiento tubular continuo y uniforme de material metálico o no metálico generalmente extruido. CHOQUE ELÉCTRICO Efecto fisiopatológico resultante del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano o de un animal DEDO DE PRUEBA O SONDA PORTÁTIL DE ENSAYO En un dispositivo de forma similar a un dedo, incluso en sus articulaciones internacionalmente normalizado, y que se desti- na a verificar si las partes activas de cualquier aparato o mate- rias son accesibles o no al utilizador del mismo. Existen varios tipos de dedos de prueba, destinados a diferentes aparatos, según su clase, tensión, etc. DEFECTO FRANCO Defecto de aislamiento cuya impedancia puede considerarse nula. DEFECTO MONOFÁSICO A TIERRA Defecto de aislamientoentre un conductor y tierra. DOBLE AISLAMIENTO Aislamiento que comprende, a la vez, un aislamiento principal y un aislamiento suplementario. ELEMENTOS CONDUCTORES Todos aquellos que pueden encontrarse en un edificio, apara- to, etc. y que son susceptibles de transferir una tensión, tales como: estructuras metálicas o de hormigón armado utilizadas en la construcción de edificios (p. e. armaduras, paneles, car- pintería metálica, etc.) canalizaciones metálicas de agua, gas, 47 ITC-BT-01
50. calefacción, etc. y los aparatos no eléctricos conectados a ellas, si la unión constituye una conexión eléctrica (p. e. radia- dores, cocinas, fregaderos metálicos, etc.), suelos y paredes conductores. ELEMENTO CONDUCTOR AJENO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Elemento que no forma parte de la instalación eléctrica y que es susceptible de introducir un potencial, generalmente el de tierra. ENVOLVENTE Elemento que asegura la protección de los materiales contra ciertas influencias externas y la protección, en cualquier direc- ción, ante contactos directos. FACTOR DE DIVERSIDAD Inverso del factor de simultaneidad. FACTOR DE SIMULTANEIDAD Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por las máquinas. FUENTE DE ENERGÍA Aparato generador o sistema suministrador de energía eléc- trica. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA Lugar o punto donde una línea, una red, una instalación o un aparato recibe energía eléctrica que tiene que transmitir, re- partir o utilizar. GAMA NOMINAL DE TENSIONES (Ver TENSIÓN NOMINAL DE UN APARATO) IMPEDANCIA Cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la co- rriente que fluye por ellos. Esta definición sólo es aplicable a corrientes sinusoidales. 48 ITC-BT-01
51. IMPEDANCIA DEL CIRCUITO DE DEFECTO Impedancia total ofrecida al paso de una corriente de defecto. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS Conjunto de materiales eléctricos asociados a una aplicación determinada cuyas características están coordinadas. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Conjunto de conexiones y dispositivos necesarios para poner a tierra, individual o colectivamente, un aparato o una instala- ción. INSTALACIONES PROVISIONALES Son aquellas que tienen, en tiempo, una duración limitada a las circunstancias que las motiven: Pueden ser: – De reparación. Las necesarias para paliar un incidente de explotación. – De trabajos. Las realizadas para permitir cambios o trans- formaciones de las instalaciones, sin interrumpir la explo- tación. – Semi-permanentes. Las destinadas a modificaciones de du- ración limitada, en el marco de actividades habituales de los locales en los que se repitan periódicamente (Ferias). – De obras. Son las destinadas a la ejecución de trabajos de construcción de edificios y similares. INTENSIDAD DE DEFECTO Valor que alcanza una corriente de defecto. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las in- tensidades de corriente de servicio, o de establecer e interrum- pir automáticamente, en condiciones predeterminadas, intensi- dades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito. 49 ITC-BT-01
52. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA Y MAGNETO- TÉRMICO Aparato de conexión que integra todos los dispositivos nece- sarios para asegurar de forma coordinada: – Mando – Protección contra sobrecargas – Protección contra cortocircuitos INTERRUPTOR DIFERENCIAL Aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados a provocar la apertura de los contactos cuando la corriente di- ferencial alcanza un valor dado. LÍNEA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un cuadro de mando y protección o un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones que alimentan distintos recep- tores, locales o emplazamientos. LUMINARIA Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las lámparas (excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxi- liares junto con los medios de conexión al circuito de alimenta- ción. MASA Conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condi- ciones normales, están aisladas de las partes activas. Las masas comprenden normalmente: – Las partes metálicas accesibles de los materiales y de los equipos eléctricos, separadas de las partes activas sola- mente por un aislamiento funcional, las cuales son suscepti- bles de ser puestas en tensión a consecuencia de un fallo de las disposiciones tomadas para asegurar su aislamiento. Este fallo puede resultar de un defecto del aislamiento fun- cional, o de las disposiciones de fijación y de protección. – Por tanto, son masas las partes metálicas accesibles de los materiales eléctricos, excepto los de Clase II, las armaduras metálicas de los cables y las condiciones metálicas de agua, gas, etc. 50 ITC-BT-01
53. – Los elementos metálicos en conexión eléctrica o en contac- to con las superficies exteriores de materiales eléctricos, que estén separadas de las partes activas por aislamientos funcionales, lleven o no estas superficies exteriores algún elemento metálico. Por tanto son masas: las piezas metálicas que forman parte de las canalizaciones eléctricas, los soportes de aparatos eléctricos con aislamiento funcional, y las piezas colocadas en contacto con la envoltura exterior de estos aparatos. Por extensión, también puede ser necesario considerar co- mo masas, todo objeto metálico situado en la proximidad de partes activas no aisladas, y que presenta un riesgo apre- ciable de encontrarse unido eléctricamente con estas par- tes activas, a consecuencia de un fallo de los medios de fi- jación (p. e. aflojamiento de una conexión, rotura de un conductor, etc.). NOTA: Una parte conductora que sólo puede ser puesta bajo tensión en caso de fallo a través de una masa, no puede considerarse como una masa. MATERIAL DE CLASE 0 Material en el cual la protección contra el choque eléctrico, se basa en el aislamiento principal; lo que implica que no existe ninguna disposición prevista para la conexión de las partes ac- tivas accesibles, si las hay, a un conductor de protección que forme parte del cableado fijo de la instalación. La protección en caso de defecto en el aislamiento principal depende del en- torno. MATERIAL DE CLASE I Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que com- porta una medida de seguridad complementaria en forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra, que forma parte del ca- bleado fijo de la instalación, de forma tal que las partes conduc- toras accesibles no puedan presentar tensiones peligrosas. MATERIAL DE CLASE II Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que com- porta medidas de seguridad complementarias, tales como el 51 ITC-BT-01
54. doble aislamiento o aislamiento reforzado. Estas medidas no suponen la utilización de puesta a tierra para la protección y no dependen de las condiciones de la instalación. Este material debe estar alimentado por cables con doble aislamiento o con aislamiento reforzado. MATERIAL DE CLASE III Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa en la alimentación a muy baja tensión y en el cual no se producen tensiones superiores a 50 V en c. a. ó a 75V en c. c. MATERIAL ELÉCTRICO Cualquier material utilizado en la producción, transformación, transporte, distribución o utilización de la energía eléctrica, co- mo máquinas, transformadores, aparamenta, instrumentos de medida, dispositivos de protección, material para canalizacio- nes, receptores, etc. MATERIAL MÓVIL Material que se desplaza durante su funcionamiento, o que puede ser fácilmente desplazado, permaneciendo conectado al circuito de alimentación. MATERIAL PORTÁTIL (DE MANO) Material móvil previsto para ser tenido en la mano en uso nor- mal, incluido el motor si este forma parte del material. NIVEL DE AISLAMIENTO Para un aparato determinado, característica definida por una o más tensiones especificadas de su aislamiento. NIVEL DE PROTECCIÓN (DE UN DISPOSITIVO DE PRO- TECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES) Son los valores de cresta de las tensiones más elevadas admi- sibles en los bornes de un dispositivo de protección cuando está sometido a sobretensiones de formas normalizadas y va- lores asignados bajo condiciones especificadas. PARTES ACCESIBLES SIMULTÁNEAMENTE Conductores o partes conductoras que pueden ser tocadas si- multáneamente por una persona o, en su caso, por animales domésticos o ganado. 52 ITC-BT-01
55. NOTA: Las partes simultáneamente accesibles pueden ser: Partes activas, masas, elementos conductores, conductores de protección, tomas de tierra). PARTES ACTIVAS Conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio nor- mal. Incluyen el conductor neutro o compensador y las partes a ellos conectadas. Excepcionalmente, las masas no se conside- rarán como partes activas cuando estén unidas al neutro con fi- nalidad de protección contra contactos indirectos. PERFORACIÓN (RUPTURA ELÉCTRICA) Fallo dieléctrico de un aislamiento por defecto de un campo eléctrico elevado o por la degradación físico- química del ma- terial aislante. PERSONA ADIESTRADA Persona suficientemente informada o controlada por personas cualificadas que puede evitar los peligros que pueda presentar la electricidad. PERSONA CUALIFICADA Persona que teniendo conocimientos técnicos o experiencia suficiente puede evitar los peligros que pueda presentar la electricidad. PODER DE CIERRE El poder de cierre de un dispositivo, se expresa por la intensi- dad de corriente que este aparato es capaz de establecer, ba- jo una tensión dada, en las condiciones prescritas de empleo y de funcionamiento. PODER DE CORTE El poder de corte de un aparato, se expresa por la intensidad de corriente que este dispositivo es capaz de cortar, bajo una tensión de restablecimiento determinada, y en las condiciones prescritas de funcionamiento. POTENCIA PREVISTA O INSTALADA Potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en su ejecución, respectivamente. 53 ITC-BT-01
56. POTENCIA NOMINAL DE UN MOTOR Es la potencia mecánica disponible sobre su eje, expresada en vatios, kilovatios o megavatios. PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS EN SER- VICIO NORMAL Prevención de contactos peligrosos, de personas o animales, con las partes activas. PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS EN CA- SO DE DEFECTO Prevención de contactos peligros de personas o de animales con: – Masas – Elementos conductores susceptibles de ser puestos bajo tensión en caso de defecto. PUNTO A POTENCIAL CERO Punto del terreno a una distancia tal de la instalación de toma de tierra, que el gradiente de tensión resulta despreciable, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto. PUNTO MEDIANO Es el punto de un sistema de corriente continua o de alterna monofásica, que en las condiciones de funcionamiento previs- tas, presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los polos o fases del sistema. A veces se conoce también como punto neutro, por semejanza con los sistemas trifásicos. El conductor que tiene su origen en este punto me- diano, se denomina conductor mediano, neutro o, en corriente continua, compensador. PUNTO NEUTRO Es el punto de un sistema polifásico que, en las condiciones de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los polos o fases del sis- tema. REACTANCIA Es un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito in- ductancia, con distintos objetos, por ejemplo: arranque de mo- tores, conexión en paralelo de transformadores o regulación 54 ITC-BT-01
57. de corriente. Reactancia limitadora es la que se usa para limi- tar la corriente cuando se produzca un cortocircuito. RECEPTOR Aparato o máquina eléctrica que utiliza la energía eléctrica pa- ra un fin determinado. RED DE DISTRIBUCIÓN El conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus ele- mentos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía con las instalaciones interiores o receptoras. RED POSADA Red posada, sobre fachada o muros, es aquella en que los conductores aislados se instalan sin quedar sometidos a es- fuerzos mecánicos, a excepción de su propio peso. RED TENSADA Red tensada, sobre apoyos, es aquella en que los conductores se instalan con una tensión mecánica predeterminada, con- templada en las correspondientes tablas de tendido, mediante dispositivos de anclaje y suspensión. REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIVADAS Son las destinadas, por un único usuario, a la distribución de energía eléctrica en Baja Tensión, a locales o emplazamiento de su propiedad o a otros especialmente autorizados por el Órgano Competente de la Administración. Las redes de distri- bución privadas pueden tener su origen: – En centrales de generación propia – En redes de distribución pública. En este caso, son aplica- bles en el punto de entrega de la energía, los preceptos fijados por los Reglamentos vigentes que regulen las activi- dades de distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica, y en las especificaciones particulares de la empresa eléctrica, aprobadas oficialmente, si las hubiera. REDES DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA Son las destinadas al suministro de energía eléctrica en Baja Tensión a varios usuarios. En relación con este suministro son de aplicación para cada uno de ellos, los preceptos fijados por los Reglamentos vigentes que regulen las actividades de dis- 55 ITC-BT-01
58. tribución, comercialización y suministro de energía eléc- trica. Las redes de distribución pública pueden ser: – Pertenecientes a empresas distribuidoras de energía – De propiedad particular o colectiva RESISTENCIA LIMITADORA Resistencia que se intercala en un circuito para limitar la co- rriente circulante. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Relación entre la tensión que alcanza con respecto a un punto a potencial cero una instalación de puesta a tierra y la corrien- te que la recorre. RESISTENCIA GLOBAL O TOTAL DE TIERRA Es la resistencia de tierra medida en un punto, considerando la acción conjunta de la totalidad de las puestas a tierra. SOBREINTENSIDAD Toda corriente superior a un valor asignado. En los conducto- res, el valor asignado es la corriente admisible. SUELO O PARED NO CONDUCTOR Suelo o pared no susceptibles de propagar potenciales. Se considerará así el suelo (o la pared) que presentan una re- sistencia igual o superior a 50.000 Ω si la tensión nominal de la instalación es ≤ 500 V y una resistencia igual o superior a 100.000 Ω si es superior a 500 V. La medida de aislamiento de un suelo se efectúa recubriendo el suelo con una tela húmeda cuadrada de, aproximadamente 270 mm de lado, sobre la que se dispone una placa metálica no oxidada, cuadrada de 250 mm de lado y cargada con una masa M de, aproximadamente, 75 kg (peso medio de una per- sona). Se mide la tensión con la ayuda de un voltímetro de gran resis- tencia interna (Ri no inferior a 3. 000 Ω, sucesivamente: – Entre un conductor de fase y la placa metálica, (U 2) – Entre este mismo conductor de fase y una toma de tierra, eléctricamente distinta T, de resistencia despreciable con relación a R i , se mide la tensión U1. 56 ITC-BT-01
59. La resistencia buscada viene dada por la fórmula: U1Rs = Ri * ( – 1) U2 Se efectúan en un mismo local tres medidas por lo menos, una de las cuales sobre una superficie situada a un metro de un elemento conductor, si existe, en el local considerado. Ninguna de estas tres medidas debe ser inferior a 50.000 Ω para poder considerar el suelo como no conductor. Si el punto neutro de la instalación está aislado de tierra, es necesario, para realizar esta medida, poner temporalmente a tierra una de las fases no utilizada para la misma. TENSIÓN DE CONTACTO Tensión que aparece entre partes accesibles simultáneamen- te, al ocurrir un fallo de aislamiento. NOTAS: 1. Por convenio este término solo se utiliza en relación con la protección contra contactos indirectos. 2. En ciertos casos el valor de la tensión de contacto puede resultar influido notablemente por la impedancia que pre- senta la persona en contacto con esas partes. TENSIÓN DE DEFECTO Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, o entre una masa y una toma de tierra de referencia, es decir, un punto en el que el potencial no se modifica al quedar la masa en tensión. TENSIÓN NOMINAL (O ASIGNADA) Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación y, para los que ha sido previsto su funcio- namiento y aislamiento. Para los sistemas trifásicos se consi- dera como tal la tensión compuesta. TENSIÓN NOMINAL DE UNA INSTALACIÓN Tensión por la que se designa una instalación o una parte de la misma. 57 ITC-BT-01
60. TENSIÓN NOMINAL DE UN APARATO – Tensión prevista de alimentación del aparato y por la que se le designa. – Gama nominal de tensiones: Intervalo entre los límites de tensión previstas para alimentar el aparato. En caso de alimentación trifásica, la tensión nominal se re- fiere a la tensión entre fases. TENSIÓN ASIGNADA DE UN CABLE Es la tensión máxima del sistema al que el cable puede estar conectado. TENSIÓN CON RELACIÓN O RESPECTO A TIERRA Se entiende como tensión con relación a tierra: – En instalaciones trifásicas con neutro aislado o no unido di- rectamente a tierra, a la tensión nominal de la instalación. – En instalaciones trifásicas con neutro unido directamente a tierra, a la tensión simple de la instalación. – En instalaciones monofásicas o de corriente continua, sin punto de puesta a tierra, a la tensión nominal. – En instalaciones monofásicas o de corriente continua, con punto mediano puesto a tierra, a la mitad de la tensión no- minal. NOTA: Se entiende por neutro unido directamente a tierra, la unión a la instalación de toma de tierra, sin interposición de una impe- dancia limitadora. TENSIÓN DE PUESTA A TIERRA (TENSION A TIERRA) Tensión entre una instalación de puesta a tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalación una corrien- te de defecto. TIERRA Masa conductora de la tierra en la que el potencial eléctrico en cada punto se toma, convencionalmente, igual a cero. TIERRA LEJANA Electrodo de tierra conectado a un aparato y situado a una dis- tancia suficiente del mismo para que sea independiente de cualquier otro electrodo de tierra situado cerca del aparato. 58 ITC-BT-01
61. TOMA DE TIERRA Electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y que asegura la conexión eléctrica con el mismo. TUBO BLINDADO Tubo que, además de tener las características del tubo nor- mal, es capaz de resistir, después de su colocación, fuertes presiones y golpes repetidos, y que ofrece una resistencia no- table a la penetración de objetos puntiagudos. TUBO NORMAL Tubo que es capaz de soportar únicamente los esfuerzos me- cánicos que se producen durante su almacenado, transporte y colocación. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIOS DE SE- GURIDAD El sistema comprende la fuente de alimentación y los circuitos, hasta los bornes de los aparatos de utilización. Sistema de ali- mentación previsto para mantener el funcionamiento de los aparatos esenciales para la seguridad de las personas. Ciertas instalaciones pueden incluir, también, en el suministro los equipos de utilización. SISTEMA DE DOBLE ALIMENTACIÓN Sistema de alimentación previsto para mantener el funciona- miento de la instalación o partes de ésta, en caso de fallo del suministro normal, por razones distintas a las que afectan a la seguridad de las personas. TEMPERATURA AMBIENTE Temperatura del aire u otro medio donde el material vaya a ser utilizado. 59 ITC-BT-01
62. 60 • En total 143 definiciones (ITC-BT 01) • Las 7 siguientes han sido suprimidas en la nueva ITC: – CANALIZACIÓN – CONDUCTORES AISLADOS BAJO CUBIERTA METÁLICA – CONDUCTORES AISLADOS CON AISLAMIENTO MINERAL – CONDUCTOR RÍGIDO – CORTE UNIPOLAR SIMULTÁNEO – MOVIBLE – TENSIÓN NOMINAL DE UN CONDUCTOR • No están numeradas. • En total 68 definiciones (MIE-BT 001) • 61 se encuentran también en REBT-02 • Las definiciones están numeradas del 1 al 68, lo que facilita su referencia. COMPARACIÓN DEL RD DE LOS REBT-02 Y REBT-73 REBT-02 REBT-73 OTROS ASPECTOS RELEVANTES El establecimiento de una terminología común es muy im- portante para evitar confusiones en la interpretación de pro- yectos, especificaciones, ofertas, etc. Por ello, esta ITC me- rece toda la atención por todos los agentes implicados en las instalaciones de BT. ITC-BT-01
63. 61 ITC-BT-02 NORMAS DE REFERENCIA ITC-BT-02 EN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN Norma UNE Título UNE 20062 : 1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de incandescen- cia. UNE 20315 : 1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. UNE 20324 : 1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) UNE 20324/ 1M : 2000 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) UNE 20392 : 1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. UNE 20431 : 1982 Características de los cables eléctricos re- sistentes al fuego. UNE 20435-1 : 1990 Guía para la elección de cables de alta ten- sión. UNE 20435-1/ 1M : 1992 Guía para la elección de cables de alta ten- sión. UNE 20435-2 : 1990 Guía para la elección de cables de alta ten- sión. Cables de transporte de energía aisla- dos con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales de 1 a 30 kV. UNE 20435-2 ERRATUM :1991 Guía para la elección de cables de alta ten- sión. Cables de transporte de energía aisla- dos con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales de 1 a 30 kV.