Source: http://docplayer.fr/2718082-Piece-b-dossier-de-demande-d-autorisation-de-distribution-et-de-traitement-des-eaux-etabli-au-titre-du-code-de-la-sante-publique.html
Timestamp: 2018-05-25 15:57:07+00:00
Document Index: 191972392

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

PIÈCE B - DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION DE DISTRIBUTION ET DE TRAITEMENT DES EAUX ETABLI AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE - PDF
Download "PIÈCE B - DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION DE DISTRIBUTION ET DE TRAITEMENT DES EAUX ETABLI AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE"
1 DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE MAITRE D OUVRAGE SYNDICAT DES EAUX DE LA LEMANCE LIEU DE LA MISE EN CONFORMITE «LENCLIO» - COMMUNE DE MAUROUX - 46 MISE EN CONFORMITE DE LA SOURCE DE LENCLIO PIÈCE B - DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION DE DISTRIBUTION ET DE TRAITEMENT DES EAUX ETABLI AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AGENCE DE TOULOUSE ZA ACTIPOLIS 43, Impasse de la Flambère TOULOUSE DÉCEMBRE 2013 Tel : Fax :
2 SOMMAIRE A PRESENTATION DU PROJET... 5 A.1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR... 6 A.2. OBJET DE LA DEMANDE... 6 A.3. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE CONCERNEE... 6 A.3.1 PRESENTATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE... 6 A.3.2 Compétences de la collectivité en matière d AEP et gestion du service... 7 A Les compétences du Syndicat... 7 A La gestion du service public d alimentation en eau potable... 7 A Conventions d échanges d eau... 7 A.4. MODIFICATION ENVISAGEES DANS LE CADRE DU PROJET... 8 B ELEMENTS DESCRIPTIFS DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE LA SOURCE DE LENCLIO... 9 B.1. DESCRIPTIF DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DU SYNDICAT B.1.1 Identification des captages desservant la collectivité B La Source de Fontarnaud B La Source de Gadet B La Source de Labiden B B La Source de Lenclio La Source Bleue B.1.2 Volumes de production par station B.1.3 Population desservie par le réseau de distribution du Syndicat de la Lémance B La population B Les abonnés B.1.4 Volumes produits, distribués et consommés B.1.5 Organisation générale du réseau de production et de distribution du Syndicat B B Principe de la distribution Type de traitements existants B Volumes de stockage disponibles B Stations de reprise/surpresseurs B Le réseau de distribution a) b) Descriptif du réseau Rendement du réseau B Interconnexions et alimentation de secours B.2. DESCRIPTIF DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION PROPRE A LA SOURCE DE LENCLIO B.2.1 Descriptif du système de distribution B.2.2 Secours par la Source Bleue de Soturac B.2.3 Traitement actuel des eaux brutes C ETUDE RELATIVE AU CHOIX DES PRODUITS ET PROCEDES DE TRAITEMENT C.1. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT DES EAUX BRUTES C.2. CARACTERISTIQUES DES ETAPES DE TRAITEMENT ET DES PRODUITS DONT L UTILISATION EST ENVISAGEE C.2.1 Présentation de la filière de traitement retenue C.2.2 Description du fonctionnement C C Pompage des eaux brutes Dimensionnement des filtres bicouches C C Injection de coagulant Principe de lavage des filtres C Famille de produits utilisés dans le traitement des eaux de Lenclio et attestations de conformité sanitaire 41 C Bâche eau traitée et désinfection au bioxyde de chlore C.2.3 Performance du traitement C.2.4 Continuité de service C.2.5 Gestion des rejets issus des étapes de traitement C.2.6 Plan de masse des ouvrages et accès C Contraintes du site a) PLU Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 2/54
3 b) Zone inondable C C Bâtiment Accès aux nouveaux ouvrages D ELEMENTS DESCRIPTIFS DE LA SURVEILLANCE A METTRE EN PLACE D.1. SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L EAU ET SUIVI DE LA PRODUCTION D.1.1 Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer D D Eaux brutes Eaux distribuées D.1.2 Instrumentation D Suivi qualitatif et quantitatif de la production et de la distribution D Autres appareils de mesures D Télésurveillance et télégestion D.2. PROTECTION DES INSTALLATIONS D.3. MODALITES D INFORMATION ET D ALERTE DE L AUTORITE SANITAIRE Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 3/54
4 PREAMBULE Le Syndicat des Eaux de la Lémance, dont l une des vocations est l adduction d eau potable, dessert 14 communes du Lot-et-Garonne, 6 communes du Lot et 1 de la Dordogne. La production d eau potable est assurée par 5 sites : Gadet, Labiden, Fontarnaud, Source bleue et Lenclio. La source de Lenclio est une source karstique captée depuis 1971 qui permet de fournir au Syndicat un débit d eau potable de 200 m 3 /h. Cette dernière fait l objet de dépassements réguliers des limites de qualité vis-à-vis des paramètres de turbidités et de pesticides (limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies par le décret ). Par arrêté inter-préfectoral du 14 janvier 2011, le Syndicat a obtenu une dérogation au titre de l article R du Code de la Santé Publique, autorisant le maintien de la distribution d eau aux abonnés de l unité de distribution, sous réserve des dispositions définies à l arrêté. Annexe 1 : Arrêté préfectoral de dérogation aux limites de qualité relative aux paramètres pesticides et turbidité 14 Janvier 2011 Dans le cadre de la réalisation de nouvelles infrastructures afin d améliorer le traitement de l eau produite et de répondre aux normes imposées sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le Syndicat a engagé parallèlement une procédure administrative de protection du captage. Le présent document constitue le dossier de Demande d Autorisation de distribution et de traitement des eaux. L objectif de ce document est de : Présenter en détail le système de distribution d eau potable du Syndicat ; Définir le système de production et de distribution propre au captage de Lenclio ; Définir et justifier le système de traitement projeté sur la ressource et en évaluer les impacts sanitaires. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 4/54
5 A PRESENTATION DU PROJET Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 5/54
6 A.1. Nom : Adresse : NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR SYNDICAT DES EAUX DE LA LÉMANCE 5 avenue Georges Leygues FUMEL Personne à contacter : Tel : Mail : M. Jacques DUBICKI (Président) (Standard) A.2. OBJET DE LA DEMANDE Suite à l arrêté de dérogation en date du 19 janvier 2011, imposant la mise aux normes du traitement des eaux de la source de Lenclio dans un délai de trois ans, Le Syndicat de la Lémance (Lot-et-Garonne - 47) a pris la décision d engager la procédure de mise en conformité et de protection du captage. Les eaux du captage faisant l objet de dépassements réguliers des limites de qualité vis-à-vis des paramètres de turbidité et de pesticides, la collectivité prévoit la mise en place de filtres bicouches (sables et charbon actif) afin de se mettre en conformité avec la règlementation. Le présent dossier constitue donc la demande d Autorisation de distribution et de traitement de l eau de la source de Lenclio au titre des Eaux destinées à la consommation humaine (Procédure EDCH). A.3. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE CONCERNEE A.3.1 Présentation générale de la collectivité Le Syndicat de la Lémance, dont le siège se situe à Fumel (47), a été créé le 20 février Il était alors composé des communes de Fumel, Monsempron-Libos, Condezaygues, Saint-Vite, Montayral, Sauveterre-la-Lémance, Cuzorn, Blanquefort-sur-Briolance, Saint-Front-sur-Lémance et Soturac, seule commune situé dans le Lot (46). L historique du Syndicat est ensuite la suivante : 22 décembre 1948 : transformation en syndicat de travaux en vue de la réalisation d'un réseau AEP sur les communes membres ; 23 décembre 1948 : adhésion de la commune de Loubéjac (24) ; 11 juillet 1957 : adhésion de la commune de Saint-Georges (47) ; 16 décembre 1959 : adhésion de la commune de Bourlens (47) ; 25 novembre 1961 : adhésion des communes de Masquières (47), Thézac (47), Lacapelle-Cabanac (46), Mauroux (46), Saint-Martin-le-Redon (46), Touzac (46) ; 22 mars 1968 : adhésion de la commune de Sérignac (46) ; 13 mars 1973 : adhésion de la commune de Lacapelle-Biron (47). Le Syndicat assure ainsi la distribution en eau potable des 21 communes adhérentes (14 communes du Lot-et-Garonne, 6 communes du Lot et 1 de la Dordogne) soit environ habitants, sur un périmètre d environ 346 km². Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 6/54
7 Le Syndicat Mixte des Eaux de la Lémance dessert également certains riverains de communes limitrophes à son périmètre (cf. A.3.2.3), et alimente en eau potable environ compteurs en Figure 1 : Cartographie du périmètre du Syndicat de la Lémance A.3.2 Compétences de la collectivité en matière d AEP et gestion du service A Les compétences du Syndicat Le Syndicat des Eaux de la Lémance, assure les compétences de production, traitement et distribution publique d eau potable sur l ensemble de son périmètre. Annexe 5 : Statuts du Syndicat des Eaux de la Lémance A potable La gestion du service public d alimentation en eau Le service d alimentation en eau potable est assuré par le Syndicat pour ses collectivités adhérentes sous la forme d une gestion déléguée par un contrat d affermage avec la société SAUR. D une durée de 12 ans, le contrat, signé le 8 décembre 2002, prendra fin au 31 décembre Le contrat a été complété par cinq avenants entre 2003 et A Conventions d échanges d eau Le Syndicat de la Lémance a conclu plusieurs conventions avec les collectivités voisines pour pallier éventuellement à des défaillances de son approvisionnement en eau : Convention avec le Syndicat de Tournon d Agenais (Eau 47 depuis le 1 er janvier 2013), pour : o Un achat d eau au SI Tournon d Agenais permettant d alimenter le secteur de Bourlens en cas d incident sur les installations du SMEL, o Une vente d eau pour la desserte permanente de quelques écarts au nord de la commune de Cazideroque (à partir du réservoir de Saint-Georges). Convention avec le Syndicat de Mazeyrolles (24) : Le SMEL est en effet client du Syndicat (compteur) pour l alimentation en eau de quelques maisons situées sur la commune de Loubéjac et raccordées au réseau du Syndicat Mazeyrolles. Convention avec le Syndicat du Nord du Lot, pour : o Une vente d eau pour la desserte permanente de la région de Vauris (Commune de Salles) à hauteur d un volume journalier maximal de 8,7 m 3 /j ; o Une vente d eau pour la desserte permanente de Laurenque (Commune de Gavaudun) à hauteur d un volume journalier maximal de 10 m 3 /j. Annexe 6 : Conventions de vente et d achat d eau sur le périmètre du Syndicat Le Syndicat des eaux de la Lémance et le Syndicat Aquareso voisin (anciennement Syndicat de la Basse Vallée du Lot) sont copropriétaires de la Source Bleue, située sur la commune de Soturac. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 7/54
8 Une convention établie en février 2006 entre les deux Syndicat définie les modalités de coexploitation de la Source. Annexe 7 : Convention entre Aquareso et le Syndicat des Eaux de la Lémance Source Bleue Par arrêté de DUP en date du 21 janvier 1992, le Syndicat Aquareso est autorisé à prélever, pour son compte et pour le compte du Syndicat de la Lémance : Un débit horaire maximum de 600 m 3 /h Un volume journalier maximum de m 3 /j Annexe 8 : Arrêté de DUP pour l instauration des périmètres de protection de la Source Bleue 21 janvier 1992 En cas de dépassement des limites de qualité des eaux de la Source de Lenclio, le SMEL a mis en place une alimentation de secours depuis la Source Bleue. Le volume journalier disponible à partir de la Source Bleue pour le SMEL est de 2400 m 3 /j m 3 /j sont utilisés pour alimenter le réservoir du Gau et de Guinot l été. Les possibilités de volumes de secours de la source de Lenclio depuis la Source Bleue sont donc de 1200 m 3 /j. Il est envisagé une interconnexion entre les deux sources (cf. avenant de la convention). Un appoint en eau pourra ainsi être fourni depuis la Source de Lenclio au Syndicat Aquareso, à hauteur : D un volume journalier maximal de 500 m 3 /j de juin à septembre D un volume journalier maximal de 1000 m 3 /j d octobre à mai. A.4. MODIFICATION ENVISAGEES DANS LE CADRE DU PROJET Dans le cadre du présent dossier de demande d Autorisation de traitement et de distribution, les modifications envisagées concernent uniquement la source de Lenclio. La présente demande d Autorisation porte sur la modification du principe de traitement des eaux brutes de la Source. Les débits de pompage actuellement autorisés ne seront pas modifiés. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 8/54
9 B ELEMENTS DESCRIPTIFS DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE LA SOURCE DE LENCLIO Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 9/54
10 B.1. DESCRIPTIF DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DU SYNDICAT Le patrimoine du Syndicat des eaux de la Lémance est constitué des équipements suivants : B.1.1 Identification des captages desservant la collectivité La production d eau potable dans le périmètre du Syndicat est assurée par 5 sites : B La Source de Fontarnaud Commune d implantation : Lacapelle-Biron (47) Date de mise en service : avant 1950 Capacité nominale : 30 m 3 /h Nature de l eau : Source souterraine Provenance de l Eau : Crétacé supérieur Type filière : Traitement de désinfection (hypochlorite de sodium) Equipement de télésurveillance : Oui Groupe électrogène : Non Autorisation de prélèvement et périmètre de protection : AP n du 11/03/1999 Débit autorisé : 350 m 3 /j m 3 /an B La Source de Gadet Commune d implantation : Loubéjac (24) Date de mise en service : 1950 Capacité nominale : 200 m 3 /h Nature de l eau : Source souterraine Provenance de l Eau : Crétacé supérieur Type filière : Traitement de désinfection (dioxyde de chlore) Equipement de télésurveillance : Oui Groupe électrogène : Non B La Source de Labiden Commune d implantation : Blanquefort-sur-Briolance (47) Date de mise en service : 1951 Capacité nominale : 25 m 3 /h Nature de l eau : Source souterraine Provenance de l Eau : Crétacé supérieur Type filière : Traitement de désinfection (hypochlorite de sodium) Equipement de télésurveillance : Oui Groupe électrogène : Non Autorisation de prélèvement et périmètre de protection : AP n du 11/03/1999 Débit autorisé : 28 m 3 /h 200 m 3 /j m 3 /an Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 10/54
11 B La Source de Lenclio Source objet de la présente demande de DUP Commune d implantation : Mauroux (46) Date de mise en service : 1971 Capacité nominale : 2 x 200 m 3 /h Nature de l eau : Source souterraine Provenance de l Eau : Jurassique supérieur Type filière : Traitement de désinfection (dioxyde de chlore) Equipement de télésurveillance : Oui Groupe électrogène : Non Autorisation de prélèvement et périmètre de protection : AP du 26/09/1968 Périmètre de protection : AP du 31/12/1986 Débit autorisé : 3500 m 3 /j Annexe 2 : Arrêté d autorisation d exploitation de la source de Lenclio 26 septembre 1968 Annexe 3 : Arrêté de DUP pour l instauration des périmètres de protection de Lenclio 31 décembre 1986 B La Source Bleue Commune d implantation : Soturac (46) Date de mise en service : 1994 Capacité nominale : 2 x 120 m 3 /h Nature de l eau : Source souterraine Provenance de l Eau : Jurassique supérieur Type filière : Traitement de désinfection (chlore gazeux) Equipement de télésurveillance : Oui Groupe électrogène : Non Autorisation de prélèvement et périmètre de protection : AP du 21/01/1992 Annexe 8 : Arrêté de DUP pour l instauration des périmètres de protection de la Source Bleue 21 janvier 1992 Le Syndicat est propriétaire d autres ressources dont l exploitation a été abandonnée, la source de Gaillardel à Fumel et la source de la Rivierette à Blanquefort. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 11/54
12 Volumes annuels produits (m3) Syndicat des Eaux de la Lémance Mise en conformité de la Source de Lenclio B.1.2 Volumes de production par station L évolution de la production des stations du Syndicat de la Lémance est la suivante : Volumes annuels produits par station (m 3 ) Station % total 2010 FONTARNAUD ,5% GADET ,5% LABIDEN ,1% LENCLIO ,6% SOURCE BLEUE ,3% TOTAL ,0% Volumes annuels produits par station FONTARNAUD GADET LABIDEN LENCLIO SOURCE BLEUE Année La source de Gadet représente la principale source du Syndicat avec 51,5% de la production totale en La source de Lenclio représente à elle seule 36,6% de la production totale. On remarque au cours de l année 2011 une forte baisse de la production de la source de Lenclio parallèlement à une augmentation de celle de la Source Bleue. Courant Juin 2011, une élévation du taux de turbidité suite à un épisode pluvieux a nécessité un arrêt de la station de Lenclio, les analyses effectuées ayant fait apparaitre un taux important de pesticides. Ces observations ont conduit à la mise en place d un filtre de charbons actifs temporaire afin de permettre l alimentation des abonnés par la Source de Lenclio en dilution avec la Source Bleue. Jusqu à la mise en service de ce filtre, la station de Lenclio a été totalement arrêtée, les volumes nécessaires ont été apportés par la Source Bleue. B.1.3 Population desservie par le réseau de distribution du Syndicat de la Lémance B La population Le Syndicat assure ainsi la distribution en eau potable des 21 communes adhérentes. La population des communes du Syndicat est la suivante : Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 12/54
13 Communes Nombres d'habitants Superficie (ha) Lot-et-Garonne Blanquefort-sur-Briolance Bourlens Condezaygues Cuzorn Fumel Lacapelle-Biron Masquières Monsempron-Libros Montayral Sauveterre-la-Lémance Saint-Front-sur-Lémance Saint-Georges Saint-Vite Thézac Lot Lacapelle-Cabanac Mauroux Sérignac Soturac Saint-Martin-le-Redon Touzac Dordogne Loubejac TOTAL NOTA : les communes en gras sont celles alimentées exclusivement par la Source de Lenclio. Le Syndicat assure ainsi la distribution en eau potable d environ habitants, sur un périmètre de 346 km². Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 13/54
14 B Les abonnés L évolution du nombre total d abonnés sur le périmètre du Syndicat entre 2008 et 2011 est présentée dans le tableau suivant (Source : Rapport annuel du délégataire) : Branchements Eau Potable Communes Lot-et-Garonne Blanquefort-sur-Briolance Bourlens Condezaygues Cuzorn Fumel Lacapelle-Biron Masquières Monsempron-Libros Montayral Sauveterre-la-Lémance Saint-Front-sur-Lémance Saint-Georges Saint-Vite Thézac Lot Lacapelle-Cabanac Mauroux Sérignac Soturac Saint-Martin-le-Redon Touzac Dordogne Loubejac TOTAL Au 31 décembre 2011, le nombre d abonnés du périmètre du Syndicat est de B.1.4 Volumes produits, distribués et consommés Le tableau ci-dessous présente l évolution des volumes annuels produits, distribués et consommés (en m 3 ) entre 2006 et 2011 : TOTAL produit* TOTAL distribué** TOTAL consommé*** * Volume produit = volume prélevé - besoin des usines de traitement des eaux brutes ** volume distribué = volume produit + achat vente ***Volume comptabilisé (campagne de relève des compteurs) Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 14/54
15 Volumes annuels (m3) Syndicat des Eaux de la Lémance Mise en conformité de la Source de Lenclio Volumes annuels produits, distribués et consommés sur le Périmètre du Syndicat Année Volume total produit Volume total distribué Volume total consommé hors VEG Commentaires : Le graphique montre que l ensemble des stations de production d eau potable du Syndicat suffisent à subvenir à ses besoins en termes de distribution. Le paramètre «+ achat d eau vente d eau» est très faible dans le bilan des volumes distribués. La répartition des consommations d eau par communes est présentée dans le tableau suivant : Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 15/54
16 Consommations Eau Potable (m 3 ) Communes Moyenne Consommation annuelle /hab (m 3 /an) Lot-et-Garonne Blanquefort-sur-Briolance ,99 Bourlens ,91 Condezaygues ,48 Cuzorn ,95 Fumel ,53 Lacapelle-Biron ,77 Masquières ,41 Monsempron-Libros ,41 Montayral ,23 Sauveterre-la-Lémance ,96 Saint-Front-sur-Lémance ,35 Saint-Georges ,20 Saint-Vite ,64 Thézac ,53 Lot Lacapelle-Cabanac ,86 Mauroux ,59 Sérignac ,55 Soturac ,36 Saint-Martin-le-Redon ,79 Touzac ,93 Dordogne Loubejac ,14 TOTAL ,88 Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 16/54
17 Le volume annuel moyen distribué par habitant est ainsi estimé à 78,9 m 3 soit un volume moyen journalier de 216 l/j. Cette valeur est conforme aux volumes journaliers moyens observés dans les zones rurales (environ 200 l/j/habitant). En termes de consommation, le Syndicat est également concerné par plusieurs branchements dits «gros consommateurs». Ces derniers ainsi que leurs consommations annuelles sont présentés dans le tableau suivant (consommations comprises dans les valeurs du tableau précédent) : Gros consommateurs (m 3 ) Communes Client Lot-et-Garonne Fumel Communauté des Communes Metaltemple Aquitaine Hopital rural Commune de Fumel Montayral Roucadil (production pruneaux) / / Fromagerie de la Lémance Lactalis Nestlé Ultra frais Lot Mauroux SAS Village du Soleil / Dordogne Loubejac Syndicat des Eaux B.1.5 Organisation générale du réseau de production et de distribution du Syndicat B Principe de la distribution Le Syndicat des Eaux de la Lémance dessert au total 21 communes adhérentes dont 14 communes du Lot-et-Garonne, 6 communes du Lot et 1 de la Dordogne. L ossature générale de l ensemble du réseau du Syndicat et les différentes unités de distribution du Syndicat sont présentés dans le schéma d ensemble suivant : Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 17/54
18 Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 18/54
19 B Type de traitements existants L ensemble des sources du Syndicat de la Lémance font l objet d un traitement par désinfection, au niveau des stations de production. Seul le réservoir de Montayral fait l objet d une désinfection intermédiaire, dans le réseau de distribution. La désinfection des eaux brutes se fait ainsi par chloration, à la javel ou au dioxyde de chlore aqueux ou gazeux. Les produits utilisés sont les suivants : Nom de l installation Réservoir de Montayral bas service Station de production de Labiden Station de production de Fontarnaud Station de production de Gadet Station de production de Lenclio Station de production de la Source Bleue Produit de désinfection Acide chlorhydrique + Chlorite de Sodium Eau de javel (hypochlorite de sodium) Eau de javel (hypochlorite de sodium) Chlore + Chlorite de Sodium Chlore + Chlorite de Sodium Chlore Le mélange entre l acide chlorhydrique ou le chlore et le chlorite de sodium permet la production du dioxyde de chlore. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 19/54
20 B Volumes de stockage disponibles Le Syndicat est équipé de 41 réservoirs et bâches de reprises pour une capacité totale de stockage de m 3. Les 21 réservoirs situés sur le réseau sont les suivants : N Nom Commune UDI Capacité Cote trop-plein Cote radier Télésurveillance 1 Boslaroque Lacapelle-Biron Gadet 100 m m 267 m Non 2 Foulanou Haut Service Saint-Georges Lenclio 150 m m 152 m Oui 3 Montayral Bas Service Montayral Lenclio 1000 m m 125 m Oui 4 Sérignac Sérignac Lenclio 300 m m 257 m Oui 5 Lacapelle-Cabanac Haut Service Lacapelle-Cabanac Lenclio 300 m m 185 m Oui 6 Touzac n 1 Touzac Lenclio 200 m m 110 m Non 7 Valprionde Lacapelle-Biron Fontarnaud 100 m m 256 m Oui 8 Perruffe Lacapelle-Biron Fontarnaud 70 m m 226 m Non 9 Laburlade Blanquefort-sur-Briolance Labiden 150 m m 280 m Oui 10 Florimont Fumel Gadet 700 m m 121 m Non 11 Chayres Haut Service Condezaygues Gadet 150 m m 152 m Oui 12 Condezaygues Condezaygues Gadet 150 m m 148 m Non 13 Sainte-Philomène Fumel Gadet 1400 m m 154 m Oui 14 Guinot n 1 Fumel Gadet 500 m m 203 m Oui 15 Trélan Saint-Front-sur-Lémance Gadet 600 m m 277 m Oui 16 Cavagnac Soturac Source Bleue 100 m m 235 m Oui 17 Bourlens Bourlens Lenclio 200 m m 182 m Oui 18 Le Gau Fumel Lenclio - Source Bleue 2000 m m 152 m Oui 19 Touzac n 2 Touzac Lenclio 200 m m 110 m Non 20 Guinot n 2 Fumel Gadet 500 m m 203 m Oui 21 Thézac Thézac Lenclio 150 m m 263 m Oui Des profils schématiques de l ensemble du réseau sont joints en annexe. Ils présentent l ossature du réseau de distribution ainsi que les connexions entre les réservoirs. Figure 17 : Schémas des différentes unités de distribution du Syndicat de la Lémance Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 20/54
21 Les 20 bâches associées aux stations de reprise et de surpression situés sur le réseau sont les suivants : N Nom Commune UDI Capacité Télésurveillance 22 Thézac Bas Service Thézac Lenclio 400 m 3 Oui 23 Pericard Montayral Lenclio 10 m 3 Non 24 Tesquet Cuzorn Gadet 10 m 3 Non 25 Calfour Cuzorn Gadet 50 m 3 Non 26 Le Caillou Montayral Lenclio 1000 m 3 Non 27 Lauzine n 1 Lacapelle-Biron Fontarnaud 70 m 3 Non 28 Monsempron-Libos Monsempron-Libos Gadet 200 m 3 Oui 29 Vartole Saint-Martin-le-Redon Gadet 20 m 3 Non 30 Bâche Source Bleue Soturac Source Bleue 25 m 3 Oui 31 Sérignac Sérignac Lenclio 15 m 3 Oui 32 Lacapelle-Cabanac Bas Service Lacapelle-Cabanac Lenclio 200 m 3 Oui 33 Chayres Bas Service Condezaygues Gadet 20 m 3 Oui 34 Cardaillac Lacapelle-Biron Fontarnaud 10 m 3 Non 35 Saint-Georges Bas Service Saint-Georges Lenclio 30 m 3 Oui 36 Esquibat Fumel Lenclio - Source Bleue 20 m 3 Oui 37 Bâche Labiden Blanquefort-sur-Briolance Labiden 30 m 3 Oui 38 Fontauzel Saint-Vite Lenclio 1000 m 3 Oui 39 Lauzine n 2 Lacapelle-Biron Fontarnaud 70 m 3 Non 40 Bâche Lenclio Mauroux Lenclio 200 m 3 Oui 41 Bâche surpresseur Foulanou Saint-Georges Lenclio 50 m 3 Non Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 21/54
22 B Stations de reprise/surpresseurs Les stations de reprise et surpresseurs présents sur le réseau sont les suivantes : Nom Commune UDI Débit N Réservoir/ Groupe HMT Télésurveillance nominal bâche associée électrogène Surpresseur le Caillou Montayral Lenclio 20 m 3 /h 90 mce 26 Oui Non Surpresseur Foulanou sud Saint-Georges Lenclio 15 m 3 /h 0 41 Non Non Reprise La Barrade Thézac Lenclio 8 m 3 /h 37 mce / Non Non Surpresseur Lauret Condezaygues Gadet 24 m 3 /h 0 / Non Non Surpresseur Chayres Haut Service Condezaygues Gadet 8 m 3 /h 43 mce 11 Oui Non Reprise Trélan Saint-Front-sur-Lémance Gadet 30 m 3 /h 60 mce 15 Oui Non Surpresseur Peyrechiquie Cuzorn Gadet 4 m 3 /h 49 mce / Non Non Surpresseur Calfour Cuzorn Gadet 24 m 3 /h 37 mce 25 Oui Non Surpresseur Rivierette Blanquefort-sur-Briolance Gadet 34 m 3 /h 127 mce / Oui Non Reprise Fontauzel Saint-Vite Lenclio 22 m 3 /h 120 mce 38 Oui Non Reprise Esquibat Fumel Lenclio - Source Bleue 12 m 3 /h 170 mce 36 Oui Non Reprise Cardaillac Lacapelle-Biron Fontarnaud 15 m 3 /h 110 mce 34 Non Non Reprise Lastreille Blanquefort-sur-Briolance Gadet 10 m 3 /h 50 mce / Oui Non Surpresseur Péricard Montayral Lenclio 12 m 3 /h 134 mce 23 Non Non Surpresseur Moncany Fumel Gadet 10 m 3 /h 0 / Non Non Reprise Labirade Blanquefort-sur-Briolance Gadet 5 m 3 /h 127 mce / Oui Non Surpresseur Tesquet Cuzorn Gadet 12 m 3 /h 134 mce 24 Non Non Surpresseur Bourlens Bourlens Lenclio 20 m 3 /h 85 mce 17 Oui Non Surpresseur le Garit Loubejac Gadet 12 m 3 /h 59 mce / Oui Non Surpresseur Lauzine Lacapelle-Biron Fontarnaud 11 m 3 /h 50 mce 27 et 39 Oui Non Surpresseur Monsempron-Libos Monsempron-Libos Gadet 20 m 3 /h 57 mce 28 Oui Non Surpresseur Albiges/Hôpital Fumel Gadet 18 m 3 /h 24 mce / Non Non Surpresseur Vartole Saint-Martin-le-Redon Gadet 10 m 3 /h 73 mce 29 Non Non Surpresseur de Masquières Masquières Lenclio 6 m 3 /h 59 mce / Non Non Reprise de Sérignac Sérignac Lenclio 18 m 3 /h 45 mce 31 Oui Non Reprise de Lacapelle-Cabanac Bas Service Lacapelle-Cabanac Lenclio 70 m 3 /h 200 mce 32 Oui Non Reprise Chayres Condezaygues Gadet 12 m 3 /h 90 mce 33 Oui Non Reprise de Saint-Georges Saint-Georges Lenclio 15 m 3 /h 108 mce 35 Oui Non Reprise le Gau Fumel Lenclio - Source Bleue 15 m 3 /h 46 mce 18 Oui Non Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 22/54
23 B Le réseau de distribution a) Descriptif du réseau En 2011, l ensemble du réseau géré par le Syndicat se compose de 794,2 km et de branchements. Les diamètres des canalisations sont compris entre 25 et 350 mm. Les matériaux sont divers : Fonte, PVC, PET, Acier. La répartition de l âge des canalisations n est pas connue. Le réseau de distribution est également équipé de divers équipements hydrauliques et appareils publics, ces derniers sont listés dans le tableau suivant : Désignation Nombre Boîte à boues 3 Bouche de lavage 7 Clapet 6 Compteur 94 Défense incendie 252 Plaque d extrémité 4 Regulateur/réducteur 63 Vanne/Robinet 1611 Ventouse 508 Vidange/Purge 481 b) Rendement du réseau Le rendement permet d apprécier la qualité d un réseau en comparant le volume d eau introduit dans un réseau et le volume effectivement utilisé. Le rendement d un réseau de distribution se défini par le rapport suivant : Rendement (%)= (V consommé autorisé + V vendu en gros) / (V produit + V acheté en gros) Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 23/54
24 Les rendements observés du réseau de distribution du Syndicat sont les suivants : Volume consommé autorisé (A) Volume vendu en gros (B) Volume produit (C) Volume acheté en gros (D) Rendement* du réseau de distribution 62,7% 61,5% 60,0% 60,2% *Rendement selon décret n = (A+B)/(C+D) L état du réseau peut être apprécié par l Indice linéaire des pertes en réseau, qui reflète le niveau de pertes en réseau, variable selon le milieu (urbain ou rural) : Volume mis en distribution* (E) Volume consommé autorisé (A) Longueur réseau (ml) ILP** (en m 3 /j/km) 3,23 3,29 3,34 3,25 *Volume mis en distribution = volume produit (C) + volume acheté en gros (D) volume vendu en gros (B) ** Indice linéaire de pertes en réseau = (E-A)/L/365/1000 Le tableau suivant présente les résultats de rendement obtenus en fonction de la méthode de calcul utilisée : Moyenne Volume consommé autorisé (A) Volume vendu en gros (B) Volume produit (C) Volume acheté en gros (D) Volume consommé (F) Volume besoin du réseau (G) Rendement selon décret n (%) 61,5% 60,0% 60,2% 60,5% Rendement primaire* (%) 59,0% 57,4% 57,4% 57,9% Rendement hydraulique net** (%) 61,5% 60,0% 60,2% 60,5% *Rendement primaire = F/E (définition DDT) * Rendement hydraulique net = (F + B + G ) / ( E + B ) NOTA : Le volume consommé autorisé (A) est la somme entre : - Volume comptabilisé (F) (campagne de relève des compteurs) - Volume consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public ) et volume de service du réseau (purge, nettoyage réservoirs ) (G) Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 24/54
25 B Interconnexions et alimentation de secours Le Syndicat de la Lémance procède à des achats et des ventes d eau au Syndicat de Tournon d Agenais, dont l alimentation en eau potable s effectue à partir du forage de Camp de Garde (Commune de Tournon-d Agenais). Une deuxième convention d achat d eau est établie entre le Syndicat de la Lémance et le Syndicat de Mazeyrolles, en Dordogne. Le volume total annuel acheté (importé) en 2011 représente 0,35% du volume annuel produit par la Syndicat de la Lémance. Une convention de vente d eau au Syndicat du Nord du Lot est également mise en place pour l alimentation d une partie de la commune de Gavaudun, limitrophe des communes de Cuzorn, Blanquefort-sur-Briolance et Lacapelle-Biron ; et de Salles, limitrophe des communes de Monsempron et Condezaygues. Le volume total annuel vendu (exporté) en 2011 représente 1,1% du volume annuel produit par la Syndicat de la Lémance. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 25/54
26 La source de Lenclio est uniquement concernée par les échanges d eaux aux riverains du Syndicat de Tournon d Agenais : Echanges avec le Syndicat de Tournon d Agenais Année 2010 Année 2011 Volumes importés (m 3 /an) Volumes exportés (m 3 /an) Annexe 6 : Conventions de vente et d achat d eau sur le périmètre du Syndicat Pendant les périodes d arrêt de la production de Lenclio, l unité de distribution est alors alimentée par la production de la Source Bleue, interconnectée au niveau de la bâche de tête de 200m 3, sur le site de Lenclio. En effet, le volume journalier disponible à partir de la Source Bleue pour le SMEL est de 2400 m 3 /j m 3 /j sont utilisés pour alimenter le réservoir du Gau et Guinot l été. Les possibilités de volumes de secours de la source de Lenclio depuis la Source Bleue sont donc de 1200 m 3 /j. Annexe 8 : Arrêté de DUP pour l instauration des périmètres de protection de la Source Bleue 21 janvier 1992 Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 26/54
27 B.2. Syndicat des Eaux de la Lémance Mise en conformité de la Source de Lenclio DESCRIPTIF DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION PROPRE A LA SOURCE DE LENCLIO B.2.1 Descriptif du système de distribution La source de Lenclio est captée depuis 1971 par le Syndicat Mixte des Eaux de la Lémance (SMEL) au niveau d une de ses émergences par un puits équipé de 2 pompes de 200 m 3 /h. Ces dernières fonctionnent alternativement en secours l une de l autre. Vue du captage Cuve d accès au captage Le pompage dans la source de LENCLIO est donc réalisé au niveau de l exhaure. Le volume journalier maximal pompé étant de 3500 m 3 /j, la durée maximale de pompage journalière est ainsi de 17,5 h. L eau est refoulée, à proximité, dans une bâche enterrée d un volume de 200 m 3, faisant office de bâche de tête du système de distribution de Lenclio. Vue de la bâche enterrée Le schéma du système d alimentation de la bâche est le suivant : Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 27/54
28 Trop-plein Lenclio vers Lot Vues de la conduite aérienne d alimentation de la bâche, au niveau du canal de trop-plein de la source Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 28/54
29 A partir de la bâche de tête, l eau est mise en distribution par l intermédiaire de 4 refoulements : Refoulement vers le réservoir du Caillou à Montayral (160 m 3 /h), Refoulement vers le réservoir de Thézac (40 m 3 /h), Refoulement vers la bâche de reprise de Lacapelle Cabanac (100 m 3 /h), Refoulement vers le réservoir du Gau à Fumel (100 m 3 /h - secours). Voir aussi : Figure 17 : Schémas des différentes unités de distribution du Syndicat de la Lémance Figure 18 : Schéma hydraulique de la station de production de Lenclio Les caractéristiques des différents groupes de pompages sont présentées dans l inventaire des équipements de la station de Lenclio : Annexe 18 : Inventaire des équipements existants Station de production de Lenclio Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 29/54
30 Les groupes de pompages pour la distribution sont abrités dans le bâtiment principal attenant au local du captage. Figure 5 : Plan topographique du site du captage et coupes techniques des ouvrages Vues des groupes de pompages dans le local d exploitation Vue des canalisations de distribution Armoire électrique existante B.2.2 Secours par la Source Bleue de Soturac Pendant les périodes d arrêt de la production de Lenclio, l Unité de Distribution est alimentée par la production de la Source Bleue, interconnectée directement au niveau de la bâche de 200 m 3. La station de production de Lenclio est ainsi raccordée à la station de production du Syndicat Aquareso par une canalisation de refoulement traversant le Lot et permettant de délivrer un débit de pointe de 240 m 3 /h pour une production journalière maximale totale de m 3 /j. Figure 18 : Schéma hydraulique de la station de production de Lenclio Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 30/54
31 Groupes de pompages alimentant Lenclio depuis la source Bleue Parmi les m 3 /j disponibles pour le Syndicat de la Lémance, m 3 /j sont utilisés pour alimenter directement le réservoir du Gau et de Guinot durant la période estivale. En cas de problème sur la station de Lenclio, le SMEL ne dispose donc que de m 3 /j pour des besoins atteignant m 3 /j en moyenne et m 3 /j en pointe. La Source Bleue dans l état actuel de la convention ne permet pas de répondre aux besoins en pointe journalière. Dans le cadre des travaux de modification du traitement des eaux brutes de Lenclio, il est également prévu la mise en place d un secours depuis Lenclio vers la Source Bleue. Les équipements nécessaires au renforcement de la station de production de la source bleue par le pompage de Lenclio sont les suivants : Modification du groupe de pompage (2 pompes) de la source de Lenclio vers le réservoir le Gau (Fumel). Le dimensionnement des pompes est le suivant : HMT 100 mce Débit de pointe 120 m 3 /h Raccordement au niveau de la station de la Source Bleue aux canalisations de pompage existantes (réservations), permettant l alimentation depuis Lenclio, Réservation existante pour raccordement depuis Lenclio Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 31/54
32 Mise en place d une vanne automatique ou d un stabilisateur pour réguler le remplissage des cuves de la Source Bleue. B.2.3 Traitement actuel des eaux brutes Les eaux produites sur la station de Lenclio font actuellement l objet d une simple désinfection au dioxyde de chlore. La désinfection des eaux brutes de Lenclio se fait ainsi par chloration, par mélange entre le chlore et le chlorite de sodium, permettant la production du dioxyde de chlore. Compte tenu des risques d explosion sous forme gazeuse et de son instabilité, le dioxyde de chlore est la plupart du temps fabriqué sur site. C est le cas au niveau de la station de Lenclio où le désinfectant est produit via un générateur de bioxyde de chlore. Générateur à dioxyde de chlore Cuve de dioxyde de chlore Le générateur permet une réaction en ligne entre le chlore gazeux (bouteilles) et le chlorite de sodium. Un hydroéjecteur permet la dilution du dioxyde de chlore produit qui est stocké dans une cuve. Le chlorite de sodium et la solution de dioxyde de chlore sont stockés en cuve avec bac de rétention. L injection du dioxyde de chlore se fait ensuite directement dans la bâche de tête, sur site, via l utilisation de deux pompes doseuses. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 32/54
33 C ETUDE RELATIVE AU CHOIX DES PRODUITS ET PROCEDES DE TRAITEMENT Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 33/54
34 C.1. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT DES EAUX BRUTES La ressource de Lenclio peut présenter comme toutes les eaux peu profondes des variations de qualité. Des analyses sur la source de Lenclio ont été réalisées par l exploitant (SAUR), en 2011, afin de caractériser la qualité des eaux brutes : Analyses Eaux brutes Source Lenclio semaine 45 - Année 2011 Paramètre Résultat d analyse Limite de qualité Limite - Référence de qualité pour les eaux brutes pour les eaux distribuées Température 15,2 C 25 C 25 C ph 7,3 / 6,5 et 9 Carbone Organique Total 0,49 mg/l 10 mg/l 2,0 mg/l Conductivité 545 μs/cm / 200 et 1100 μs/cm à 25 C Turbidité Cf. données suivantes / 1,0 NFU 0,5 NFU TAC 26,5 F / TH 28,2 F / Nitrates 13 mg/l 100 mg/l 50 mg/l - Chlorures 9,5 mg/l 200 mg/l Sulfates 8,6 mg/l 250 mg/l Fer total 0 μg/l / 200 μg/l Manganèse 0 μg/l / 50 μg/l Pesticides (par substance individuelle) Cf. données suivantes 2,0 μg/l 0,10 μg/l Pesticides totaux 5,0 μg/l 0,50 μg/l Ces analyses permettent de caractériser de façon globale les eaux brutes de Lenclio. Les eaux à traiter se caractérisent par : Eaux légèrement agressives, Valeurs de COT ne dépassant pas 2 mg/l, Pics de turbidité en fonction des épisodes pluvieux, avec des pointes (ponctuelles) pouvant atteindre 15 à 20 NTU, Des pics de pesticides Aussi, la source de Lenclio fait l objet de dépassements réguliers des limites de qualité vis-àvis des paramètres de turbidité et de pesticides (limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies par le décret ). Afin de répondre à ce problème, le SMEL a mis en œuvre, en lien avec l ARS, un programme de surveillance approfondie de la ressource. Les résultats d analyses de l eau de la source de LENCLIO, donnés par les services de contrôle et par le délégataire dénotent des dépassements ponctuels sur différentes familles de pesticides. Ces derniers n excédent pas la valeur V max (valeur sanitaire maximale) pour chaque molécules. Les pics concernent essentiellement les composés Métolachlore et Métazachlore. Annexe 17 : Résultats des contrôles de qualité de l eau de Lenclio sur le paramètre «pesticides» Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 34/54
35 La turbidité augmente principalement lors des épisodes pluvieux (jusqu à environ 20 NFU (pointe du 27/05/2008) et dépasse régulièrement la valeur seuil de 1 NFU. Cette turbidité est en général observée 48 heures après le début de l épisode pluvieux. En outre, le délégataire (SAUR) a mis en place un suivi en continu de la turbidité de l eau brute afin d arrêter la production en cas de dépassement d une certaine valeur de turbidité et garantir une eau de qualité en distribution. En cas de dépassement, l exploitant en accord avec le SMEL a mis en place une alimentation supplémentaire depuis la Source Bleue. Annexe 16 : Résultats des contrôles de qualité de l eau de Lenclio sur le paramètre «turbidité» L arrêté du 11 janvier définit les limites qualitatives des eaux destinées à la consommation humaine. Les valeurs limites pour les paramètres concernés sont les suivantes : Limite de Référence de qualité 2 Unité qualité 3 Unité Pesticides (par substance individuelle) 0,10 µg/l Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle) 0,03 µg/l Total pesticides 0,50 µg/l Turbidité 1 NFU 0,5 NFU Pour la turbidité, l arrêté du 11 janvier 2007 fixe, pour les eaux destinées à la consommation humaine : Limite de qualité de : 1 NFU Référence de qualité de : 0,5 NFU Les limites et référence de qualité sont applicables au point de mise en distribution pour les eaux visées à l article R du code de la santé publique et pour les eaux d origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. Au robinet des usagers, la référence de qualité est de 2 NFU. Le Syndicat des eaux de la Lémance a décidé de réaliser de nouvelles infrastructures afin d améliorer le traitement de l eau produite et de répondre aux normes imposées sur les paramètres suivants : Pesticides Turbidité 1 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R , R , R et R du code de la santé publique 2 Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques. Le respect des limites de qualité constitue une contrainte sévère. 3 Les références de qualité constituent des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau. Si une référence de qualité n'est pas satisfaite et que l'eau présente un risque pour la santé des personnes, le responsable de la distribution est tenu de prendre des mesures correctives. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 35/54
36 C.2. Syndicat des Eaux de la Lémance Mise en conformité de la Source de Lenclio CARACTERISTIQUES DES ETAPES DE TRAITEMENT ET DES PRODUITS DONT L UTILISATION EST ENVISAGEE C.2.1 Présentation de la filière de traitement retenue Afin de prendre en compte la problématique pesticide et turbidité, la solution technique proposée est la réalisation d un filtre bicouche Charbon Actif en Grains et Sable. La coupe d un filtre de ce type est présentée sur la figure ci-dessous. L eau percole au travers de deux couches de matériaux aux propriétés distinctes et complémentaires : Arrivée de l eau à traiter Sable Sortie de l eau traitée CAG L intérêt de ce traitement est d allier les propriétés des filtres sable et du CAG (charbon actif en grains) : Premièrement ces deux matériaux sont filtrants et assurent donc une très bonne capacité de rétention des matières en suspension (MES) grâce à leur combinaison (plus grande hauteur de filtration), Deuxièmement, le CAG a une forte capacité d adsorption permettant par conséquent une élimination des pesticides, des micropolluants et de la matière organique, Enfin, les départs de fines de charbon actif constatés dans les filtres monocouche CAG, responsables de pollution, sont éliminés par la filtration supplémentaire du sable. Une séparation physique est mise en place entre les matériaux afin de limiter l abrasion du CAG par les grains de sable. Le procédé de filtration bicouche Sable-CAG sera intégré en amont du traitement des eaux actuel par désinfection au dioxyde de chlore qui est conservé. Le schéma de principe de la future filière de traitement des eaux est la suivante : Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 36/54
37 Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 37/54
38 C.2.2 Description du fonctionnement C Pompage des eaux brutes Les pompes d eaux brutes existantes seront remplacées par deux pompes immergées (l une en secours de l autre) avec variateur de fréquence, et raccordées sur la conduite d eau brute existante. Les pompes seront positionnées au fond du captage, en lieu et place des pompes existantes. La modification des pompes est justifiée par la nécessité d augmenter la pression de pompage afin d alimenter les filtres bicouches. Le débit unitaire des pompes ne sera pas modifié. Les caractéristiques des pompes d eau brute seront les suivantes : Nombre de pompes : 2 Débit unitaire : 200 m 3 /h Niveau bas source (pompe) : 64,50 mngf Niveau haut source : 69,74 mngf Cote du point le plus haut : 77,60 m NGF HMT : 16,7 mce Les canalisations souples de pompage existantes seront conservées. La marche et l arrêt des pompes seront commandés par les seuils d un capteur de niveau dans le captage. Le changement des pompes au niveau du captage nécessite un arrêt de production de la station de Lenclio pour des raisons sanitaires. La station sera interrompue pendant une période de 24 heures. Cet arrêt sera planifié suffisamment tôt pour permettre à l exploitant d assurer le secours par la Source Bleue. L intervention sera planifiée hors période de fortes demandes en eau et hors période de turbidité (temps sec) et lors de niveaux d eau de la ressource acceptable. C Dimensionnement des filtres bicouches Le filtre bicouche est dimensionné sur la capacité de production de pointe de l usine : 200 m 3 /h. L alimentation des filtres sera réalisée par raccordement sur la canalisation du groupe de pompage. Elle sera réalisée en aval du compteur existant. Un by-pass éventuel sera conservé afin de permettre la distribution d eau potable en cas de dysfonctionnement de l unité de traitement. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 38/54
39 Zone de raccordement (sortie exhaure) Les caractéristiques dimensionnelles de l installation sont les suivantes : Le nombre de filtre est défini afin de permettre des cycles de lavages sans perturber le fonctionnement de la station (fonctionnement en parallèle des trois filtres). Chaque filtre est isolable individuellement. Les filtres auront une hauteur totale de 5,60 m. La pression d alimentation sera de 1,5 bar au minimum. En sortie de filtration, l eau traitée rejoint la bâche existante de 200 m 3. Une recirculation de l eau est prévue au moyen des pompes d alimentation des filtres bicouches, lors des phases d arrêt pour éviter un relargage de nitrites et un développement bactériologique au niveau du massif de charbon actif. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 39/54
40 Le schéma de fonctionnement des futures installations et des vues du bâtiment abritant les équipements sont présentés dans le dossier annexe : Figure 19 : Schéma de fonctionnement des installations projetées PID (SAUR) Figure 20 : Coupes du local technique projeté (SAUR) C Injection de coagulant Lorsque la turbidité des eaux brutes dépassera un seuil de 5 NTU, du coagulant PAX sera injecté pour faciliter l agglomération des matières en suspension (formation de flocs). Le coagulant sera injecté au moyen de deux pompes doseuses (fonctionnant en permutation secours) dans la tuyauterie d alimentation des filtres. Les pompes seront munies de variateurs de vitesse, afin d adapter le débit en fonction des valeurs de turbidités relevées au niveau de l exhaure (valeur maximale de 15 g/m 3 pour des valeurs de 20 NTU). Le coagulant sera stocké dans une cuve d un volume de 1 m 3, permettant une autonomie de stockage de 23 jours (au débit d injection maximal). Ce cas de figure pour la station de Lenclio est rarement rencontré, les pointes de turbidité étant liées aux épisodes pluvieux et durant 3 ou 4 jours au maximum. Pour des valeurs de turbidité comprises entre 5 et 10 NTU, le dosage sera en moyenne de 10 g/m 3., entrainant une autonomie de stockage de 34 jours (nombre de jours de pointe de turbidité > 5 NTU rarement atteinte sur une année de fonctionnement de la station). Annexe 16 : Résultats des contrôles de qualité de l eau de Lenclio sur le paramètre «turbidité» La cuve est équipée d une double peau et un coffret de dépotage est prévu en extérieur (cote > PHE). Une douche rince-œil est prévue à l intérieur du bâtiment. C Principe de lavage des filtres Les filtres bicouches feront l objet d un lavage régulier afin d éliminer les matières en suspension et composés absorbés sur le charbon actif : à une fréquence moyenne d une fois par semaine pour les trois filtres en fonctionnement normal, à une fréquence journalière lors de pointes de turbidité (injection de PAX). Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 40/54
41 Une pompe d eau de lavage avec variateur de vitesse permet d effectuer le lavage des filtres. L eau de lavage sera puisée dans la bâche d eau traitée existante de 200 m 3. En considérant le lavage des trois filtres consécutivement, le volume d eau nécessaire est de 120 m 3. Le lavage est asservi : à la température de l eau, l expansion du lit de charbon actif étant dépendant de ce paramètre, à une consigne sur le volume transité, à une consigne sur horloge, à une consigne de colmatage des filtres (capteurs de pression différentielle), un déclenchement manuel par le personnel exploitant en fonction du niveau d eau dans la bâche d eau traitée (déclenchement du lavage sur bâche pleine) L association de deux matériaux sur un même filtre impose un mode de lavage spécifique afin de tenir compte de leur mise en expansion. Il se décompose donc en deux temps : Après abaissement du niveau d eau, lavage à l air seul (1 à 2 minutes) afin de diffuser les impuretés sur l ensemble du matériau (décolmatage). Un surpresseur d air avec variation de vitesse permet le lavage à l air des filtres à un débit de 480 Nm 3 /h (60 Nm 3 /h/m² de filtre) ; Lavage à l eau à fort débit (10 minutes) afin de mettre le lit en expansion et donc d évacuer les impuretés et de reclasser les matériaux. Une pompe d eau de lavage (1 + 1 en secours) avec variateur de vitesse assure le lavage des filtres à un débit de 240 m 3 /h (30 m 3 /h/m² de filtre) ; Une séquence de lavage intermédiaire à l air et à l eau (3 minutes) à petit débit, permettant de remonter le plan d eau, pourra être opérée lors de colmatage important du filtre (pointe de turbidité). Ce lavage se fera à un débit de 160 Nm 3 /h d air et de 45 m 3 /h d eau. Le lavage des filtres sera réalisé pendant un arrêt de production (fonctionnement en filtration au maximum 17,5 h/j), et ce dernier sera programmé régulièrement afin d assurer un lavage plus préventif que curatif (cycles de lavage entièrement automatisés). En cas de forte demande en production (arrêt de l usine impossible), le procédé fonctionnera à un débit moindre (variateurs de vitesse sur pompes d exhaure) afin de maintenir une vitesse de filtration sur les deux autres filtres en fonctionnement de 8,5 m/h (débit d exhaure de 130 m 3 /h). Le fonctionnement sera identique lors d une opération de maintenance (adaptation du débit de production). En cas d impossibilité de diminution de la production d eau, un fonctionnement à vitesse de filtration supérieure est possible pendant un temps court. La vitesse sur les deux filtres en fonctionnement serait alors de 12,5 m/h (acceptable sur le procédé). Le surpresseur d air est entièrement capoté afin de réduire les incidences sonores. C Famille de produits utilisés dans le traitement des eaux de Lenclio et attestations de conformité sanitaire Le type de charbon actif choisi pour le traitement des pesticides est un charbon en grain à base de houille. Les caractéristiques du charbon utilisé pour la station de Lenclio sont les suivantes : Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 41/54
42 Type : CARBSORB 38 de CHEMVIRON CARBON Quantité : 3 x 16 m 3 Indice de bleu de méthylène : 270 Surface spécifique : 950 m²/g Densité du lit contre lavé et drainé : 430 kg/m 3 Taille effective : 1,0 mm Coefficient d uniformité : 1,4 Diamètre moyen des particules : 1,4 mm Conforme à la norme EN La capacité de rétention en pesticide est de 270 mg de pesticides/g de charbon. Le coagulant choisi pour le traitement des pesticides est une solution de Polyhydroxychlorosulfate d Aluminium à haute basicité. Les caractéristiques du coagulant utilisé pour la station de Lenclio sont les suivantes : Type : PAX XL 7A Quantité : 3 x 6,4 m 3 Conforme à la norme EN 883 type 1 de mai 2005 Annexe 19 : Fiches techniques des produits en contact avec l eau potable et attestations de conformité sanitaire L ensemble des produits qui seront en contact avec l eau brute sont des produits autorisés pour la production d eau potable conformément à la circulaire DGS/VS 4 n du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine. Les caractéristiques du sable utilisé pour la station de Lenclio sont les suivantes : Type : Sable type TEN de 1,3 mm. Quantité : 3 x 6,4 m 3 De même, le sable fait partie de la liste A2 supports minéraux (sables et graviers à base de silice) de la circulaire DG5/VS4 n du 28/03/00. A noter que les produits chlore, hypochlorite de sodium et dioxyde de chlore sont également autorisé par la même circulaire. C Bâche eau traitée et désinfection au bioxyde de chlore La bâche d eau traitée de 200 m 3 existante est conservée en fin de filière permettant : D assurer une réserve d eau pour le lavage des filtres, D assurer une réserve d eau avant pompage vers les réservoirs avec un temps de contact suffisant pour la chloration. La bâche est alimentée par l eau traitée en sortie de la nouvelle filière en gravitaire. L alimentation existante depuis l exhaure est conservée, servant de by-pass des filtres en cas d intervention sur ces derniers. Les équipements existants de la bâche sont conservés : Sonde ultrasons avec poires de niveau en secours, Trop-plein. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 42/54
43 Le fonctionnement existant de la désinfection avec injection de bioxyde de chlore est conservé. C.2.3 Performance du traitement La filière de traitement est conçue de telle sorte que l eau produite soit conforme aux exigences de l arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R , 3, 7 et 38 du Code de la Santé Publique. Les différentes étapes de traitement permettront en particulier de respecter les limites et références de qualité sur : La turbidité (<0,5 NFU) La concentration en pesticides, Le ph d équilibre : eaux à l équilibre calco-carbonique Les bromates C.2.4 Continuité de service Les travaux de la nouvelle unité de traitement ne perturberont pas le fonctionnement de l installation existante. La connexion des nouveaux ouvrages se limitera aux connexions de l exhaure et de la station de traitement, et les connexions au niveau de la bâche existante (notamment aspiration des eaux de lavage des filtres). La continuité de service sera assurée par le phasage des travaux suivant : Construction de la nouvelle unité de traitement, avec en priorité, la mise en place de la lagune de décantation, Mise en place des canalisations de dérivation et raccordement aux nouveaux ouvrages, Raccordement électrique des nouveaux équipements, Mise en service de la file de traitement. Un by-pass des filtres permettra de maintenir une production d eau en cas d intervention prolongée sur les filtres, à la mise en service, et lors des opérations de maintenance. C.2.5 Gestion des rejets issus des étapes de traitement Après rinçage, les eaux de lavages sont chargées en micropolluants, essentiellement en MES. Afin d améliorer la qualité du rejet, il sera mis en place une lagune de décantation traditionnelle, avant rejet dans le Lot. La lagune est alimentée par : Les eaux de lavage issues des filtres, Les premières eaux filtrées à la fin des cycles de lavage, Les eaux pluviales. La lagune de décantation, de dimensions extérieures 10,80mx13,80m est dimensionnée comme suit : Revanche : 0,3 m Hauteur d eau : 1,20 m Surface en fond de filtre de 10,8m x 7,8m =84,24 m² Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 43/54
44 Mise en place d une géomembrane en fond de lagune. Le volume utile de la lagune est de 130 m 3. Les eaux sont rejetées en sortie de lagune par trop-plein régulé vers le Lot. Les eaux de rejet auront une charge en MES inférieure à 30 mg/l. L impact des rejets des eaux de lavage dans la rivière Lot fait l objet d une étude plus approfondie dans le dossier d Autorisation déposé au titre du Code de l Environnement (dépôt en date du 24/06/2013 dossier n ). C.2.6 Plan de masse des ouvrages et accès C Contraintes du site La parcelle d implantation de l unité de traitement est située en zone N du PLU de la commune de Mauroux et en zone inondable. a) PLU Dans le document d urbanisme en vigueur, les parcelles d implantation des ouvrages de captage de la source de Lenclio (ouvrages actuels et futurs situés dans l enceinte du périmètre de protection immédiate clôturée) sont classées en zone N. Figure 7 : Extrait de la cartographie du PLU de Mauroux La zone N correspond aux secteurs à dominante naturelle sur la commune et à forte valeur environnementale. Dans cette zone N et conformément à l article N1 applicable à la zone «Toutes constructions ou installations de quelque nature qu elles soient» sont interdites. Toutefois, le règlement d urbanisme précise que «Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l édification d ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d intérêt collectif est autorisé dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée». Dans les secteurs inondables, les aménagements et extensions de constructions existantes ne sont admises qu à condition qu elles respectent les dispositions du PPRI. b) Zone inondable Annexe 12 : Extrait du règlement de la zone N du PLU de Mauroux Annexe 20 : Dossier de permis de construire Un Plan de Prévention des Risques d Inondations (PPRI) du bassin «Lot Aval» a été prescrit sur la commune le 10 Juillet Le PPRI a été approuvé le 9 Juin Figure 8 : Cartographies du PPRI de Mauroux Annexe 13 : Extrait du règlement du PPRI de Mauroux Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 44/54
45 D après la cartographie du PPR, le site de la station de Lenclio se situe en zone Verte correspondant à une zone peu urbanisée à dominante agricole et réservée à l expansion des crues. L objectif du règlement du PPRI est de préserver les capacités d écoulement et d expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval. Le site du captage de Lenclio est concerné par les deux zones vertes d aléa fort (V1) et d aléa faible (V2) : Site du captage de Lenclio NOTA : Les cotes de plancher retenues pour chacune des zones correspondent à celles de la crue historique (la plus forte connue) majorée de vingt centimètres (20 cm), ou si cette crue était plus faible qu une crue centennale, cette dernière majorée de vingt centimètres (20 cm) D après le règlement du PPR, le projet et son implantation devront respecter les dispositions suivantes : En zone V1, sont interdites «Toutes constructions et installations nouvelles ainsi que tous travaux et ouvrages dans le lit majeur des cours d eau visant à réduire le champ d inondation». Toutefois, les «travaux d infrastructures et équipements techniques publics» et notamment les ouvrages liés à l alimentation en eau potable, sont autorisés sous conditions dans la zone V1, sous réserve : «- d impératifs techniques, - qu ils n aggravent pas le risque par rapport à l ensemble de la zone» Le règlement est le même en ce qui concerne la zone V2. La côte NGF reportée sur le document pour les Plus Hautes Eaux (PHE) est la suivante : PHE aval direct station = 71,9 m NGF Afin de répondre aux contraintes d inondation de la zone, la dalle du bâtiment abritant les 3 filtres bicouches sera calée à la cote de 72 mngf, soit au-dessus des PHEC. Figure 20 : Coupes du local technique projeté (SAUR) Il en est de même pour la cuve de dépotage extérieure en coagulant qui se situera au-dessus de la cote plancher, de sorte qu aucun risque d entrainement de produits dans les eaux superficielles ne soit à envisager. Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 45/54
46 En ce qui concerne les ouvrages existants et notamment l actuel bâtiment abritant le captage, l ensemble des organes de production (pompes, générateur à dioxyde de chlore, etc.) se situent également à une cote d environ 72mNGF (plancher du bâtiment), soit au-dessus des PHEC, comme le montre la coupe topographique suivante : Toutefois, il est à noter que la margelle de déversement du captage se situe à une cote de 69,50 mngf (cf. figure précédente) soit en-deçà de la cote des PHEC. En cas de crue du Lot, une remontée des eaux est donc possible au niveau du captage même, via le canal de trop-plein. Toutefois, la source étant artésienne, et une forte crue du Lot a priori associée à un fort débit de la source, une contamination des eaux du captage est peu probable. La production de l eau potable à partir du captage de Lenclio ne sera donc pas affectée par une crue de la rivière. Une protection supplémentaire du captage pourrait éventuellement être envisagée, par surélévation du puits à la cote de 72 mngf tel que présenté sur la figure suivante : Prima Ingénierie Décembre 2013 Page 46/54