Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1699-2011.html
Timestamp: 2019-07-19 01:38:25
Document Index: 280151366

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 18']

Vigencia desde 09 de Diciembre de 2011. Revisión vigente desde 07 de Abril de 2019
Número 3 del artículo 4 derogado por la letra d) de la disposición derogatoria del R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo («B.O.E.» 10 octubre).Vigencia: 11 octubre 2015
El titular de la instalación quedará exento de la verificación contemplada en el párrafo anterior si remite a la empresa distribuidora certificado de la empresa instaladora en el que se acredite el cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, o, en su caso, del cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, debidamente diligenciado por la comunidad autónoma competente. Párrafo segundo del número 2 del artículo 8 introducido por el apartado uno de la disposición final tercera del R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo («B.O.E.» 10 octubre).Vigencia: 11 octubre 2015
Número 4 del artículo 11 redactado por el apartado dos de la disposición final tercera del R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo («B.O.E.» 10 octubre).Vigencia: 11 octubre 2015
2. Si la potencia nominal de la instalación de generación a conectar a la red de distribución es superior a 15 kW, la conexión de la instalación a la red será trifásica con un desequilibrio entre fases inferior a 5 kW.
Número 2 del artículo 12 redactado por el apartado uno de la disposición final cuarta del R.D. 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica («B.O.E.» 6 abril). Vigencia: 7 abril 2019
1. La conexión se realizará en el punto de la red del titular más próximo al origen de su instalación que permita aislar la instalación generadora del sistema eléctrico, cuando así sea requerido. La conexión de la generación que se realice en baja tensión se ajustará a los esquemas y modos de conexión permitidos en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, según sea la tipología de la instalación y su potencia. La generación que se conecte en alta tensión se ajustará a los esquemas y modos de conexión del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de alta tensión.
Número 1 del artículo 13 redactado por el apartado dos de la disposición final cuarta del R.D. 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica («B.O.E.» 6 abril). Vigencia: 7 abril 2019
Número 3 del artículo 13 redactado por el apartado tres de la disposición final tercera del R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo («B.O.E.» 10 octubre).Vigencia: 11 octubre 2015
Sobretensión –fase 1. Un + 10% Máximo 1,5 s
Sobretensión – fase 2. Un + 15% Máximo 0,2 s
Tensión mínima. Un - 15% Máximo 1,5 s*
Número 3 del artículo 18 derogado por la letra d) de la disposición derogatoria del R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo («B.O.E.» 10 octubre).Vigencia: 11 octubre 2015
A los efectos de determinación de la potencia nominal máxima disponible de conexión recogida en este apartado, se considerará nula la potencia de las instalaciones de generación de los consumidores acogidos a una modalidad de autoconsumo tipo 1 que estén conectadas a la red de tensión menor o igual a 1 kV y que hayan acreditado que cuentan con dispositivo que impida el vertido instantáneo de energía a la red de distribución. Párrafo final del apartado 1 del Anexo I introducido por el apartado cuatro de la disposición final tercera del R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo («B.O.E.» 10 octubre).Vigencia: 11 octubre 2015