Source: http://docplayer.fi/1551239-Kayttoopas-pakatut-ilmajaahdytteiset-vedenjaahdyttimet-ja-pakatut-vaihtosuuntaiset-ilmasta-veteen-siirtavat-lampopumput.html
Timestamp: 2017-02-25 22:08:09+00:00
Document Index: 20763572

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'KKO ']

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput - PDF
Download "KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput"
1 KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1 EWAQ013ACW1 EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1 EWYQ013ACW12 EWAQ009~011ACV3 EWAQ009~013ACW1 EWYQ009~011ACV3 EWYQ009~013ACW1 Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput SISÄLTÖ Johdanto... 1 Tämä käyttöopas... 1 Tämä yksikkö... 1 Lisävarusteet... 1 Liitäntä edulliseen kwh-taksan virransyöttöön... 1 Yksikön käyttö... 2 Digitaalisen ohjausyksikön käyttö... 2 Ominaisuudet ja toiminnot... 2 Ohjausyksikön perustoiminnot... 2 Kellotoiminto... 2 Ajastintoiminto... 2 Painikkeiden ja kuvakkeiden nimet ja toiminnot... 2 Ohjausyksikön asetukset... 3 Kellon asettaminen... 3 Ajastimen asetukset... 3 Toimintatilojen kuvaus... 4 Lämmitys (h)... 4 Jäähdytys (c)... 4 Hiljainen tila (s)... 4 Ohjausyksikön käyttö... 4 Manuaalinen käyttö... 4 Ajastinkäyttö... 5 Ajastimen ohjelmointi ja tarkastelu... 6 Aloittaminen... 6 Ohjelmointi... 6 Ohjelmoitujen toimenpiteiden tarkastelu... 8 Vinkkejä ja niksejä... 8 Valinnaisen kaukohälytyksen käyttäminen... 9 Asennuspaikalla tehtävät asetukset... 9 Menettely... 9 Yksityiskohtainen kuvaus... 9 Asennuspaikalla tehtävät asetukset -taulukko Kunnossapito Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja Kunnossapitotoimenpiteet Käyttötauko Vianetsintä Jätehuoltovaatimukset LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT YKSIKÖN. ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS. PIDÄ SE TALLESSA VASTAISUUDEN VARALLE. Varmista ennen yksikön käyttöä, että ammattitaitoinen Daikin-edustaja on suorittanut asennuksen oikein. Jos et ole varma käytöstä, ota yhteys lähimpään Daikinedustajaan. Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu esimerkiksi lasten tai henkilöiden, joilla on heikentyneitä fyysisiä, aisti- tai psyykkisiä ominaisuuksia tai puuttuva kokemus ja tieto, käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille laitteen käyttöä koskevaa valvontaa tai opastusta. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Sivu JOHDANTO Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikininvertterijäähdyttimen. TÄMÄ KÄYTTÖOPAS Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, miten yksikkö käynnistetään ja sammutetaan, miten parametreja asetetaan ja ajastin säädetään ohjausyksikön avulla sekä miten yksikköä hoidetaan ja toiminnallisia ongelmia ratkaistaan. TÄMÄ YKSIKKÖ Tämä yksikkö on tarkoitettu ulkoasennukseen sekä jäähdytys- että lämmitystarkoituksiin. Yksikkö on suunniteltu liitettäväksi puhallinkonvektoriyksiköihin tai ilmankäsittely-yksiköihin käytettäväksi ilmastoinnin yhteydessä. Lämpöpumppu- ja vain jäähdyttävät mallit Tässä jäähdytinsarjassa on 2 pääversiota: Lämpöpumppuversio (EWYQ) ja vain jäähdyttävä versio (EWAQ), saatavilla 6 vakiokoossa: V3: 9, 10 ja 11 kw (yksivaiheinen) W1: 9, 11 ja 13 kw (kolmivaiheinen) Lisävarusteet Katso "Tarkastettavat kohteet ennen ensikäynnistystä" ja "Ensikäynnistys"-menettelyt tämän yksikön asennusoppaasta. Kaukohälytyssarja EKRP1HB Lämmitinlisävaruste OP10 Kumpaankin versioon on myös saatavana lisävarusteena lämmitin (OP10) suojaamaan sisäisiä vesiputkia alhaisissa ulkolämpötiloissa. Lisätietoja näistä valinnaisista sarjoista on niiden omissa asennusoppaissa. Liitäntä edulliseen kwh-taksan virransyöttöön Tämä laite sallii yhteyden edullisen kwh-taksan virransyöttöjärjestelmiin, jotka eivät katkaise virransyöttöä. (Yksikön täysi ohjaus säilyy mahdollisena vain siinä tapauksessa, että edullisen kwhtaksan virransyöttö on katkeamatonta tyyppiä.) Lisätietoja on asennusoppaan luvussa "Liitäntä edullisen kwh-taksan virransyöttöön". 13 YKSIKÖN KÄYTTÖ Painikkeiden ja kuvakkeiden nimet ja toiminnot DIGITAALISEN OHJAUSYKSIKÖN KÄYTTÖ Yksikköä käytetään digitaalisella ohjausyksiköllä. Ominaisuudet ja toiminnot Digitaalinen ohjausyksikkö on huippuunsa kehitetty ohjausyksikkö, jolla voit ohjata laitteistoasi täydellisesti. Se voi ohjata jäähdyttävää/lämmittävää ja vain jäähdyttävää laitteistoa. Molemmista laitteistoista on saatavana useita eritehoisia versioita. Ohjausyksikön perustoiminnot Ohjausyksikön perustoiminnot ovat: Yksikön käynnistys/sammutus Toimintatilan vaihdos: - lämmitys (katso "Lämmitys (h)" sivulla 4), - jäähdytys (katso "Jäähdytys (c)" sivulla 4), - hiljainen tila (katso "Hiljainen tila (s)" sivulla 4), Eräitä ominaisuuksia: - hiljainen tila (katso "Hiljainen tila (s)" sivulla 4), - säästä riippuva ohjaus (katso "Säästä riippuvan asetuspisteen käytön valitseminen (vain lämpöpumppumallit)" sivulla 4). Lämpötilan asetuspisteen säätö (katso "Ohjausyksikön käyttö" sivulla 4). Digitaalinen ohjausyksikkö tukee enintään 2 tuntia kestävää sähkökatkoa. Kun automaattinen uudelleenkäynnistys on käytössä (katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 9), virtalähde voi sammua 2 tunniksi ilman käyttäjän toimia (esim. edullisen kwhtaksan virransyöttö). Kellotoiminto Kellotoiminnot ovat: Älä koskaan anna digitaalisen ohjausyksikön kastua. Kastuminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä milloinkaan paina ohjausyksikön painikkeita kovalla, suipolla esineellä. Tämä voi vaurioittaa ohjausyksikköä. Älä koskaan tutki tai huolla digitaalista ohjausyksikköä itse, vaan anna ammattitaitoisen huoltomiehen tehdä se. Tämän oppaan kuvaukset, jotka koskevat määrättyä laitteistoa tai riippuvat asennetuista varusteista, on merkitty tähdellä (*). 24 tunnin tosiaikainen kello. Viikonpäivän osoitus. Ajastintoiminto Eräät tässä oppaassa kuvatut toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tai niiden ei pitäisi olla käytettävissä. Kysy asentajalta tai paikalliselta edustajalta lisätietoja käyttöoikeustasoista. Ajastintoiminnon avulla käyttäjä voi ajastaa laitteiston toiminnan päivittäisen tai viikoittaisen ohjelman mukaan JÄÄHDYTYKSEN/LÄMMITYKSEN ON/OFF-PAINIKE y ON/OFF-painike aloittaa tai lopettaa yksikön lämmitys- tai jäähdytystoiminnon. Kun yksikköön on liitetty ulkoinen huonetermostaatti, tämä painike ei ole käytössä ja kuvake e näkyy. ON/OFF-painikkeen painaminen peräkkäin liian monta kertaa voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön (enintään 20 kertaa tunnissa). 2. TOIMINNAN MERKKIVALO 0 Toiminnan merkkivalo palaa jäähdytys- tai lämmitystoiminnan aikana. Toimintahäiriön sattuessa merkkivalo vilkkuu. Kun merkkivalo ei pala, jäähdytys tai lämmitys ei ole käytössä. 3. TOIMINTATILAN KUVAKKEET hcs Nämä kuvakkeet ilmaisevat nykyisen toimintatilan: lämmitys (h), jäähdytys (c) tai hiljainen tila (s). Hiljainen tila on jäähdytystai lämmitystoimintatilan ominaisuus. Kun hiljainen tila on käytössä, hiljaisen tilan kuvake ja lämmitys- tai jäähdytystilan kuvake näkyvät yhtä aikaa. Vain lämmittävässä laitteistossa kuvaketta c ei näytetä koskaan. Vain jäähdyttävässä laitteistossa kuvaketta h ei näytetä koskaan. 4. ULKOINEN OHJAUS -KUVAKE e Tämä kuvake osoittaa, että ulkoinen huonetermostaatti, jolla on korkeampi etuoikeus, ohjaa laitteistoa. Tämä ulkoinen huonetermostaatti voi käynnistää ja pysäyttää lämmitys/ jäähdytyskäytön ja vaihtaa toimintatilan (jäähdytys/lämmitys). Kun ulkoinen huonetermostaatti, jolla on korkeampi etuoikeus, on liitetty, jäähdytyksen ja lämmityksen ajastin ei toimi. 5. VIIKONPÄIVÄN ILMAISIN Ilmaisin osoittaa nykyisen viikonpäivän. Ajastinta luettaessa tai ohjelmoitaessa ilmaisin näyttää asetetun päivän. 6. KELLONÄYTTÖ 8 Kellonäyttö näyttää kellonajan. Ajastinta luettaessa tai ohjelmoitaessa kellonäyttö näyttää toimenpiteen ajan. 7. AJASTINKUVAKE p Tämä kuvake ilmoittaa, että ajastin on otettu käyttöön. 8. TOIMENPIDEKUVAKKEET q Nämä kuvakkeet ilmoittavat ajastimen kunkin päivän ohjelmoidut toimenpiteet. 9. OFF-KUVAKE x Tämä kuvake ilmoittaa, että ajastinta ohjelmoitaessa valittiin OFF-toiminto4 10. TARKASTUS TARPEEN k ja l Nämä kuvakkeet ilmoittavat, että laitteiston tarkastus on tarpeen. Ota yhteys edustajaan. 11. ASETUSLÄMPÖTILAN NÄYTTÖ 9 Näyttö osoittaa laitteiston nykyisen asetuslämpötilan. 12. ASETUS $ Ei käytössä. Vain asennustarkoituksiin. 13. EI KÄYTÖSSÄ n Kuvake näkyy aina, kun yritetään käyttää lisävarustetta, jota ei ole asennettu, tai jos toiminto ei ole käytettävissä. 14. JÄÄNPOISTO-/KÄYNNISTYSTILAN KUVAKE d Tämä kuvake ilmoittaa, että jäänpoisto-/käynnistystila on aktiivinen. 15. KOMPRESSORIN KUVAKE ç Tämä kuvake ilmoittaa, että yksikön kompressori on käynnissä. 16. Ei käytettävissä 17. Ei käytettävissä 18. PUMPUN KUVAKE é Tämä kuvake ilmoittaa, että kiertopumppu on käynnissä. 19. ULKOLÄMPÖTILAN NÄYTTÖ u Kun tämä kuvake vilkkuu, ulkolämpötila näytetään. 20. SÄÄSTÄ RIIPPUVAN ASETUSPISTEEN KUVAKE a Tämä kuvake ilmoittaa, että ohjausyksikkö sovittaa lämpötilan asetuspisteen automaattisesti ulkolämpötilan perusteella. 21. LÄMPÖTILAN KUVAKE b Tämä kuvake näkyy, kun yksikön lähtöveden lämpötila, ulkolämpötila ja lämminvesivaraajan lämpötila näytetään. Kuvake näkyy myös silloin, kun lämpötilan asetuspiste asetetaan ajastimen ohjelmointitilassa. 22. TESTAUKSEN KUVAKE t Tämä kuvake ilmoittaa, että laite on testitilassa. Katso tarkempia tietoja asennusoppaasta. 23. KENTTÄASETUSKOODI ; Tämä koodi edustaa kenttäasetusluettelon koodia. Katso tarkempia tietoja asennusoppaasta. 24. VIRHEKOODI : Tämä koodi viittaa virhekoodiluetteloon ja on vain huoltotarkoituksia varten. Katso tarkempia tietoja asennusoppaasta. 25. LÄMMITYS/JÄÄHDYTYSPAINIKE = Tämän painikkeen avulla voidaan siirtyä manuaalisesti jäähdytys- tai lämmitystilojen välillä (edellyttäen, että yksikkö ei ole vain jäähdyttävä laite). Kun yksikköön on liitetty ulkoinen huonetermostaatti, tämä painike ei ole käytössä ja kuvake e näkyy. 26. Ei käytettävissä 27. SÄÄSTÄ RIIPPUVAN ASETUSPISTEEN PAINIKE ba Tällä painikkeella otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä säästä riippuva asetuspistetoiminto, joka on käytettävissä vain lämmityskäytössä. Jos ohjausyksikkö on asetettu oikeustasolle 2 tai 3 (katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 9), säästä riippuvan asetuspisteen painike ei toimi. 28. TARKASTUS-/TESTAUSKÄYTÖN PAINIKE z Tätä painiketta käytetään asennustarkoituksiin ja kenttäasetusten muuttamiseen. Katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla OHJELMOINTIPAINIKE < Tällä monitoimipainikkeella ohjelmoidaan ohjausyksikkö. Painikkeen toiminto riippuu ohjausyksikön todellisesta tilasta tai käyttäjän edellisistä toimenpiteistä. 30. AJASTIMEN PAINIKE r/p Tämän monitoimipainikkeen päätoiminto on ajastimen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä. Painiketta käytetään myös ohjausyksikön ohjelmointiin. Painikkeen toiminto riippuu ohjausyksikön todellisesta tilasta tai käyttäjän edellisistä toimenpiteistä. Jos ohjausyksikkö on asetettu oikeustasolle 3 (katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 9), ajastinpainike ei toimi. 31. AJAN SÄÄTÖPAINIKE pi ja pj Näillä monitoimipainikkeilla säädetään kelloa, siirrytään lämpötilasta toiseen (yksikön lähtöveden lämpötila ja ulkolämpötila) ja ohjelmoidaan ajastin. 32. LÄMPÖTILAN SÄÄTÖPAINIKKEET bi ja bj Näillä monitoimipainikkeilla säädetään nykyistä asetuspistettä normaalissa käyttötilassa tai ajastimen ohjelmointitilassa. Säästä riippuvan asetuspisteen tilassa säädetään muutosarvoa. Lisäksi painikkeilla valitaan viikonpäivä, kun asetetaan kelloa. 33. Ei käytettävissä 34. HILJAISEN TILAN PAINIKE s Tällä painikkeella otetaan hiljainen tila käyttöön tai poistetaan se käytöstä. Jos ohjausyksikkö on asetettu oikeustasolle 2 tai 3 (katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 9), hiljaisen tilan painike ei toimi. Ohjausyksikön asetukset Alkuasennuksen jälkeen käyttäjä voi asettaa kellon ja viikonpäivän oikeaan aikaan. Ohjausyksikössä on ajastin, jonka avulla voidaan ajastaa toimintoja. Ajastimen käyttö edellyttää, että kellonaika ja viikonpäivä on asetettu. Kellon asettaminen 1 Pidä painiketta pr painettuna 5 sekuntia. Kellon aikalukema ja viikonpäivän ilmaisin alkavat vilkkua. 2 Säädä kelloa painikkeilla pi ja pj. Aina kun painiketta pi tai pj painetaan, aika suurenee/pienenee 1 minuutilla. Kun painike pi tai pj pidetään painettuna, aika suurenee/pienenee 10 minuutin portain. 3 Säädä viikonpäivä painikkeella bi tai bj. Aina kun painiketta bi tai bj painetaan, näkyviin tulee seuraava tai edellinen päivä. 4 Vahvista asetettu aika ja viikonpäivä painamalla painiketta <. Voit poistua tästä toimenpiteestä tallentamatta sitä painamalla painiketta pr. Jos mitään painiketta ei paineta 5 minuutin kuluessa, kello ja viikonpäivä palaavat aiempiin asetuksiinsa. Kello täytyy asettaa manuaalisesti. Muuta asetusta, kun siirrytään kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin. Ajastimen asetukset Kun haluat asettaa ajastimen, katso luku "Ajastimen ohjelmointi ja tarkastelu" sivulla 6. 35 Toimintatilojen kuvaus Lämmitys (h) Tässä tilassa lämmitys käynnistyy tarvittaessa veden lämpötilan asetuspisteen mukaan. Asetuspiste voidaan asettaa manuaalisesti (katso "Manuaalinen käyttö" sivulla 4) tai sään mukaan (katso "Säästä riippuvan asetuspisteen käytön valitseminen (vain lämpöpumppumallit)" sivulla 4). Käynnistys (d) Lämmityskäytön alussa pumppua ei käynnistetä, ennen kuin tietty kylmäaineen lämmönvaihtimen lämpötila on saavutettu. Tämä takaa lämpöpumpun oikean käynnistymisen. Käynnistyksen aikana näkyy kuvake d. Jäänpoisto (d) Lämmityskäytössä lämmönvaihdin saattaa jäätyä alhaisen ulkolämpötilan vuoksi. Jos tällainen vaara esiintyy, järjestelmä siirtyy jäänpoistotoimintaan. Se muuttaa kierron päinvastaiseksi ja ottaa lämpöä sisäjärjestelmästä estääkseen järjestelmän jäätymisen. Enintään 8 minuutin jäänpoiston jälkeen järjestelmä palaa lämmitystoimintaan. Jäähdytys (c) Tässä tilassa jäähdytys käynnistyy tarvittaessa veden lämpötilan asetuspisteen mukaan. Hiljainen tila (s) Jäänpoisto pysähtyy: kun vaihdetaan jäähdytyksen ja lämmityksen välillä, kun ulkolämpötila ja tuloveden lämpötila ovat alhaiset, kun haluttu jäänpoistolämpötila on saavutettu, eli jäänpoiston lopetuslämpötila (ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään). Lämmityskäyttö käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun veden lämpötila on jäänpoiston lopetuslämpötilan yläpuolella. Lämmityskäyttö ei ole mahdollista, jos laitteisto on vain jäähdyttävä. Jäähdytyslämpötilan asetuspiste voidaan asettaa vain manuaalisesti (katso "Manuaalinen käyttö" sivulla 4). Vaihtaminen lämmityksen ja jäähdytyksen välillä voidaan tehdä ainoastaan painamalla painiketta = tai ulkoisen huonetermostaatin avulla. (Edellyttäen, että yksikkö ei ole vain jäähdyttävä) Hiljainen tila -käyttö tarkoittaa sitä, että yksikkö toimii pienemmällä teholla, jotta yksikön tuottama melu vaimenee. Samalla myös sisätilojen lämmitys- ja jäähdytysteho laskee. Ota tämä huomioon, kun sisällä tarvitaan tietty lämmityksen taso. Käytettävissä on kaksi hiljaista tilaa. Ohjausyksikön käyttö Manuaalinen käyttö Manuaalisessa käytössä käyttäjä ohjaa laitteiston asetuksia manuaalisesti. Viimeinen asetus pysyy voimassa, kunnes käyttäjä muuttaa sitä tai ajastin pakottaa toisen asetuksen (katso "Ajastinkäyttö" sivulla 5). Koska ohjausyksikköä voidaan käyttää useiden erilaisten laitteistojen kanssa, on mahdollista valita toiminto, joka ei ole käytettävissä tässä laitteistossa. Tällöin näyttöön tulee ilmoitus n. Jäähdytyksen (c) ja lämmityksen (h) valitseminen ja asetukset 1 Valitse jäähdytys (c) tai lämmitys (h) painikkeella =. Näytössä näkyy kuvake c tai h sekä vastaava veden lämpötilan asetuspiste. 2 Valitse haluttu veden lämpötila painikkeilla bi ja bj. Lämmityksen lämpötila-alue: 25 C 55 C Jäähdytyksen lämpötila-alue: 5 C 22 C 3 Käynnistä yksikkö painamalla painiketta y. Toiminnan merkkivalo 0 syttyy. Lämmitystilassa (h) veden lämpötilan asetuspiste voi olla myös säästä riippuva (kuvake a näkyy). Tällöin ohjausyksikkö laskee veden lämpötilan asetuspisteen ulkolämpötilan perusteella. Tässä tapauksessa veden lämpötilan asetuspisteen näyttämisen sijasta ohjausyksikkö näyttää muutosarvon, jonka käyttäjä voi asettaa. Muutosarvo on ohjausyksikön laskeman lämpötilan asetuspisteen ja todellisen asetuspisteen välinen lämpötilaero. Esimerkiksi positiivinen muutosarvo tarkoittaa, että todellinen lämpötilan asetuspiste on korkeampi kuin laskettu asetuspiste. Kun yksikköön on liitetty ulkoinen huonetermostaatti, painikkeet = ja y eivät ole käytössä ja kuvake e näkyy. Tällöin ulkoinen huonetermostaatti käynnistää tai sammuttaa yksikön ja määrää toimintatilan (jäähdytys tai lämmitys). Hiljaisen tilan valitseminen (s) 1 Ota hiljainen tila (s) käyttöön painikkeella s. Kuvake s ilmestyy näyttöön. Jos ohjausyksikkö on asetettu oikeustasolle 2 tai 3 (katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 9), painike s ei toimi. Säästä riippuvan asetuspisteen käytön valitseminen (vain lämpöpumppumallit) 1 Valitse säästä riippuvan asetuspisteen käyttö painamalla painiketta ba. Kuvake a näkyy näytössä yhdessä muutosarvon kanssa. Jos muutosarvo on 0, sitä ei näytetä. 2 Aseta muutosarvo painikkeilla bi ja bj. Muutosarvoalue: 5 C - +5 C Todellisen lämpötilan näyttäminen 1 Pidä painike ba painettuna 5 sekunnin ajan. Kuvake b ja lähtöveden lämpötila näytetään. Kuvakkeet l ja = vilkkuvat. 2 Näytä painikkeilla pi ja pj: Ulkolämpötila (kuvake u vilkkuu). Lähtöveden lämpötila (= vilkkuu). Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekunnin aikana, ohjausyksikkö poistuu näyttötilasta. 46 Ajastinkäyttö Ajastinkäytössä ajastin ohjaa laitteistoa. Ajastimeen ohjelmoidut toimenpiteet suoritetaan automaattisesti. Ajastin noudattaa aina viimeistä komentoa, kunnes annetaan uusi komento. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi tilapäisesti kumota viimeksi suoritetun ohjelmoidun komennon manuaalisella käytöllä (katso "Manuaalinen käyttö" sivulla 4). Ajastin ottaa laitteiston taas komentoonsa heti, kun ajastimen seuraava ohjelmoitu komento annetaan. Ajastin otetaan käyttöön (kuvake p näkyy) tai poistetaan käytöstä (kuvaketta p ei näy) painamalla painiketta pr. Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä ainoastaan painikkeella pr. Ajastin kumoaa painikkeen y. Painike y ohittaa ajastimen vain seuraavaan ohjelmoituun toimenpiteeseen asti. Jos automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto on poistettu käytöstä, ajastinta ei oteta käyttöön, kun virta palaa yksikköön virtakatkon jälkeen. Ota ajastin uudelleen käyttöön painikkeella pr. Kun virta palaa virtakatkon jälkeen, automaattinen uudelleenkäynnistys ottaa uudelleen käyttöön käyttöliittymän asetukset, jotka olivat käytössä ennen virtakatkoa. Tästä syystä on suositeltavaa jättää automaattinen uudelleenkäynnistys käyttöön. Mitä ajastin EI voi tehdä? Ajastin ei voi vaihtaa toimintatilaa jäähdytyksestä lämmitykseen tai päinvastoin. Ohjelmoitujen toimenpiteiden tulkinta Jotta ymmärrettäisiin laitteiston käyttäytyminen ajastimen ollessa käytössä, on tärkeää pitää mielessä, että "viimeinen" ohjelmoitu komento kumosi "edeltävän" ohjelmoidun komennon ja pysyy aktiivisena, kunnes "seuraava" ohjelmoitu komento annetaan. Esimerkki: Oletetaan, että kello on 17.30, ja toimenpiteitä on ohjelmoitu tapahtuviksi kello 13.00, ja "Viimeinen" ohjelmoitu komento (16:00) kumosi "edellisen" ohjelmoidun komennon (13:00) ja pysyy aktiivisena, kunnes "seuraava" ohjelmoitu komento (19:00) annetaan. Todellisen asetuksen tietämiseksi on siis tarkasteltava viimeistä ohjelmoitua komentoa. On selvää, että "viimeinen" ohjelmoitu komento voi olla peräisin edelliseltä päivältä. Katso "Ohjelmoitujen toimenpiteiden tarkastelu" sivulla 8. Ajastinkäytön aikana joku on voinut muuttaa manuaalisesti todellisia asetuksia (eli "viimeinen" komento kumottiin manuaalisesti). Ajastinkäyttöä ilmaiseva kuvake p saattaa silti näkyä ja antaa sen kuvan, että "viimeiset" komentoasetukset ovat edelleen aktiivisia. "Seuraava" ohjelmoitu toimenpide kumoaa muutetut asetukset ja palaa alkuperäiseen ohjelmaan. Ohjelmoidut toimenpiteet suoritetaan ajan perusteella. Siksi on erittäin tärkeää asettaa kellonaika ja viikonpäivä oikein. Katso "Kellon asettaminen" sivulla 3. Säädä kello manuaalisesti kesä- ja talviaikaan. Katso "Kellon asettaminen" sivulla 3. Yli 1 tunnin pituinen virtakatkos nollaa kellon ja viikonpäivän. Ajastin jatkaa toimintaansa, mutta kello on väärässä ajassa. Säädä kello ja viikonpäivä kohdan "Kellon asettaminen" sivulla 3 ohjeiden mukaisesti. Ajastimeen ohjelmoituja toimenpiteitä ei menetetä sähkökatkon aikana, joten ajastinta ei tarvitse ohjelmoida uudelleen. Kun haluat asettaa ajastimen, katso luku "Ajastimen ohjelmointi ja tarkastelu" sivulla 6. Mitä ajastin voi tehdä? Ajastimella voidaan ohjelmoida seuraavat toiminnot: 1. Lämmitys ja jäähdytys (katso "Jäähdytyksen tai lämmityksen ohjelmointi" sivulla 6) Kytkeä haluttu tila päälle haluttuun aikaan yhdessä (säästä riippuvan tai manuaalisesti asetetun) asetuspisteen kanssa. Jokaiselle viikonpäivälle voidaan ohjelmoida viisi toimenpidettä, yhteensä 35 toimenpidettä. Kun yksikkö on liitetty ulkoiseen huonetermostaattiin, termostaatti ohittaa jäähdytyksen ja lämmityksen ajastimen. 2. Hiljainen tila (katso "Hiljaisen tilan ohjelmointi" sivulla 7) Kytke tila päälle tai pois päältä ajastettuun aikaan. Joka tilaa kohden voidaan ohjemoida viisi toimenpidettä. Nämä toimenpiteet toistetaan joka päivä. Ohjelmoituja toimenpiteitä ei tallenneta niiden ajoituksen mukaan vaan ohjelmointijärjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä ohjelmoitu toimenpide saa numeron 1, vaikka se suoritettaisiin muiden ohjelmoitujen toimenpidenumeroiden jälkeen. Kun ajastin vaihtaa lämmityksen tai jäähdytyksen x, myös ohjausyksikkö sammutetaan. 57 Ajastimen ohjelmointi ja tarkastelu Aloittaminen Ajastimen ohjelmointi on joustavaa (ohjelmoituja toimenpiteitä voidaan lisätä, poistaa tai muuttaa aina tarvittaessa) ja mutkatonta (ohjelmointivaiheita on mahdollisimman vähän). Muista kuitenkin ennen ajastimen ohjelmointia: Tutustua kuvakkeisiin ja painikkeisiin. Tarvitset niitä ohjelmoinnin aikana. Katso "Painikkeiden ja kuvakkeiden nimet ja toiminnot" sivulla 2. Täyttää tämän oppaan lopussa oleva lomake. Lomake auttaa sinua määrittämään eri päivinä tarvittavat toimenpiteet. Muista, että: - Jäähdytys-/lämmitysohjelmassa voidaan ohjelmoida 5 toimenpidettä per arkipäivä. Samat toimenpiteet toistetaan viikoittain. - Hiljaisen tilan ohjelmassa voidaan ohjelmoida 5 toimenpidettä. Samat toimenpiteet toistetaan päivittäin. Toimia rauhallisesti ja syöttää kaikki tiedot tarkasti. Yrittää ohjelmoida toimenpiteet aikajärjestyksessä: aloita ensimmäinen toimenpide numerosta 1 ja lopeta viimeinen toimenpide suurimpaan numeroon. Tämä ei ole välttämätöntä mutta helpottaa ohjelman tulkitsemista myöhemmin. Jos samalle päivälle ja samaan aikaan ohjelmoidaan 2 tai useampia toimenpiteitä, vain se toimenpide suoritetaan, jolla on suurempi numero. Että voit aina muuttaa, lisätä tai poistaa ohjelmoituja toimenpiteitä myöhemmin. Kun ohjelmoidaan lämmitystoimenpiteitä (aika ja asetuspiste), jäähdytystoimenpiteet lisätään automaattisesti samaan aikaan käyttäen kuitenkin ennalta määritettyä jäähdytyksen oletusasetuspistettä. Vastaavasti kun ohjelmoidaan jäähdytystoimenpiteitä (aika ja asetuspiste), lämmitystoimenpiteet lisätään automaattisesti samaan aikaan käyttäen kuitenkin lämmityksen oletusasetuspistettä. Automaattisesti lisättyjen toimenpiteiden asetuspisteitä voidaan säätää ohjelmoimalla vastaava tila. Toisin sanoen lämmityksen ohjelmoinnin jälkeen täytyy ohjelmoida myös vastaavat jäähdytyksen asetuspisteet ja päinvastoin. Ohjelmointi Jäähdytyksen tai lämmityksen ohjelmointi 5 sec Koska ajastin ei voi vaihtaa toimintatilasta toiseen (jäähdytys tai lämmitys) ja koska jokainen ohjelmoitu toimenpide merkitsee jäähdytyksen asetuspistettä ja lämmityksen asetuspistettä, seuraavia tilanteita voi esiintyä: Kun ajastin on aktiivinen ja lämmitystilassa ja tila vaihdetaan manuaalisesti jäähdytykseksi (painikkeella =), toimintatila pysyy tästä lähtien jäähdytystilassa ja ohjelman toimenpiteet noudattavat vastaavia jäähdytyksen asetuspisteitä. Paluu lämmitystilaan on tehtävä manuaalisesti (painikkeella =). Kun ajastin on aktiivinen ja jäähdytystilassa ja tila vaihdetaan manuaalisesti lämmitykseksi (painikkeella =), toimintatila pysyy tästä lähtien lämmitystilassa ja ohjelman toimenpiteet noudattavat vastaavia lämmityksen asetuspisteitä. Paluu jäähdytystilaan on tehtävä manuaalisesti (painikkeella =). Yllä oleva osoittaa, miksi on tärkeää ohjelmoida jokaiselle toimenpiteelle sekä jäähdytyksen että lämmityksen asetuspisteet. Jos näitä asetuspisteitä ei ohjelmoida, käytetään ennalta määritettyjä oletusarvoja. 5 sec Jäähdytys ja lämmitys ohjelmoidaan samalla tavalla. Ohjelmointimenettelyn aluksi valitaan jäähdytys tai lämmitys. Tämän jälkeen on palattava ohjelmointimenettelyn alkuun toisen käyttötilan ohjelmointia varten. Kuten kohdassa "Aloittaminen" sivulla 6 mainittiin, säädä sekä lämmityksen että jäähdytyksen asetuspisteet jokaista ohjelmoitua toimenpidettä varten. Muussa tapauksessa käytetään oletusasetuspisteitä. 68 Jäähdytys tai lämmitys ohjelmoidaan seuraavasti: Hiljaisen tilan ohjelmointi Ohjelmointitoimenpiteen aiempiin vaiheisiin voidaan palata muutettuja asetuksia tallentamatta painamalla painiketta pr. 1 Valitse ohjelmoitava käyttötila (jäähdytys tai lämmitys) painikkeella =. 2 Paina painiketta <. Nykyinen tila vilkkuu. 3 Vahvista valittu tila painamalla painiketta <. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 4 Valitse tarkasteltava tai ohjelmoitava päivä painikkeilla pi ja pj. Valittu päivä vilkkuu. 5 Vahvista valittu päivä painamalla painiketta <. Valitun päivän ensimmäinen ohjelmoitu toimenpide tulee näkyviin. 6 Tarkastele kyseisen päivän muita ohjelmoituja toimenpiteitä painikkeilla pi ja pj. Tätä kutsutaan lukutilaksi. Ohjelman tyhjiä toimenpiteitä (esim. 4 ja 5) ei näytetä. 7 Siirry ohjelmointitilaan painamalla painiketta < 5 sekunnin ajan. 8 Valitse ohjelmoitavan tai muutettavan toimenpiteen numero painikkeella <. 9 Valitse painikkeella ba: - x: kun haluat sammuttaa jäähdytyksen tai lämmityksen ja ohjausyksikön. - 9: kun haluat asettaa lämpötilan painikkeilla bi ja bj. - a: kun haluat valita lämpötilan automaattisen laskennan (vain lämmitystila). 10 Aseta oikea toimenpideaika painikkeilla pi ja pj. 11 Ohjelmoi muita valitun päivän toimenpiteitä toistamalla vaiheet Kun kaikki toimenpiteet on ohjelmoitu, varmista, että näytössä näkyy suurin toimenpidenumero, joka halutaan tallentaa. 12 Tallenna ohjelmoidut toimenpiteet painamalla painiketta < 5 sekunnin ajan. Jos painiketta < painetaan, kun toimenpidenumero 3 näkyy, toimenpiteet 1, 2 ja 3 tallennetaan mutta 4 ja 5 poistetaan. Palaat automaattisesti vaiheeseen 6. Painelemalla painiketta pr useita kertoja palaat tämän menettelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopulta normaalikäyttöön. Hiljainen tila ohjelmoidaan seuraavasti: Ohjelmointitoimenpiteen aiempiin vaiheisiin voidaan palata muutettuja asetuksia tallentamatta painamalla painiketta pr. 1 Paina painiketta <. Nykyinen tila vilkkuu. 2 Valitse ohjelmoitava tila painikkeilla pi ja pj. Valittu tila vilkkuu. 3 Vahvista valittu tila painamalla painiketta <. Ensimmäinen ohjelmoitu toimenpide näytetään. 4 Tarkastele ohjelmoituja toimenpiteitä painikkeilla pi ja pj. Tätä kutsutaan lukutilaksi. Ohjelman tyhjiä toimenpiteitä (esim. 4 ja 5) ei näytetä. 5 Siirry ohjelmointitilaan painamalla painiketta < 5 sekunnin ajan. 6 Valitse ohjelmoitavan tai muutettavan toimenpiteen numero painikkeella <. 7 Aseta oikea toimenpideaika painikkeilla pi ja pj. 8 Valitse x toimenpiteeksi tai poista sen valinta painikkeella ba. 9 Ohjelmoi valitun tilan muut toimenpiteet toistamalla vaiheet 6 8. Kun kaikki toimenpiteet on ohjelmoitu, varmista, että näytössä näkyy suurin toimenpidenumero, joka halutaan tallentaa. 10 Tallenna ohjelmoidut toimenpiteet painamalla painiketta < 5 sekunnin ajan. Jos painiketta < painetaan, kun toimenpidenumero 3 näkyy, toimenpiteet 1, 2 ja 3 tallennetaan mutta 4 ja 5 poistetaan. Palaat automaattisesti vaiheeseen 4. Painelemalla painiketta pr useita kertoja palaat tämän menettelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopulta normaalikäyttöön. 79 Ohjelmoitujen toimenpiteiden tarkastelu Jäähdytys- tai lämmitystoimenpiteiden tarkastelu Jäähdytystä ja lämmitystä tarkastellaan samalla tavalla. Tarkastelumenettelyn aluksi valitaan jäähdytys tai lämmitys. Tämän jälkeen on palattava tarkastelumenettelyn alkuun toisen käyttötilan tarkastelua varten. Jäähdytystä tai lämmitystä tarkastellaan seuraavasti. 1 Valitse tarkasteltava käyttötila (jäähdytys tai lämmitys) painikkeella =. 2 Paina painiketta <. Nykyinen tila vilkkuu. 3 Vahvista valittu tila painamalla painiketta <. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 4 Valitse tarkasteltava päivä painikkeilla pi ja pj. Valittu päivä vilkkuu. 5 Vahvista valittu päivä painamalla painiketta <. Valitun päivän ensimmäinen ohjelmoitu toimenpide tulee näkyviin. 6 Tarkastele kyseisen päivän muita ohjelmoituja toimenpiteitä painikkeilla pi ja pj. Tätä kutsutaan lukutilaksi. Ohjelman tyhjiä toimenpiteitä (esim. 4 ja 5) ei näytetä. Painelemalla painiketta pr useita kertoja palaat tämän menettelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopulta normaalikäyttöön. Hiljaisen tilan tarkastelu Hiljaista tilaa tarkastellaan seuraavasti. Toimenpiteen aiempiin vaiheisiin voidaan palata painamalla painiketta pr. Toimenpiteen aiempiin vaiheisiin voidaan palata painamalla painiketta pr. 1 Paina painiketta <. Nykyinen tila vilkkuu. 2 Valitse hiljainen tila painikkeilla pi ja pj (hiljainen tila s). Valittu tila vilkkuu. 3 Vahvista valittu tila painamalla painiketta <. Ensimmäinen ohjelmoitu toimenpide näytetään. 4 Tarkastele ohjelmoituja toimenpiteitä painikkeilla pi ja pj. Tätä kutsutaan lukutilaksi. Ohjelman tyhjiä toimenpiteitä (esim. 4 ja 5) ei näytetä. Painelemalla painiketta pr useita kertoja palaat tämän menettelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopulta normaalikäyttöön. Vinkkejä ja niksejä Seuraavien päivien ohjelmointi Kun tietyn päivän ohjelmoidut toimenpiteet on vahvistettu (painamalla painiketta < 5 sekunnin ajan), paina painiketta pr kerran. Nyt voit valita toisen päivän painikkeilla pi ja pj ja aloittaa tarkastelun ja ohjelmoinnin alusta. Ohjelmoitujen toimenpiteiden kopiointi seuraavalle päivälle Määrätyn päivän lämmitys-/jäähdytysohjelman kaikki ohjelmoidut toimenpiteet voidaan kopioida seuraavalle päivälle (esim. kopioi kaikki ohjelmoidut toimenpiteet päivästä "1" päivään "2"). Kopioi ohjelmoidut toimenpiteet seuraavalle päivälle seuraavasti: 1 Paina painiketta <. Nykyinen tila vilkkuu. 2 Valitse ohjelmoitava tila painikkeilla pi ja pj. Valittu tila vilkkuu. Voit lopettaa ohjelmoinnin painamalla painiketta pr. 3 Vahvista valittu tila painamalla painiketta <. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 4 Valitse seuraavalle päivälle kopioitava päivä painikkeilla pi ja pj. Valittu päivä vilkkuu. Voit palata vaiheeseen 2 painamalla painiketta pr. 5 Paina painikkeita < ja pr yhtä aikaa 5 sekunnin ajan. Kun 5 sekuntia on kulunut, näyttöön ilmestyy seuraava päivä (esim. "2", jos ensin valittiin "1"). Tämä osoittaa, että päivä on kopioitu. Voit palata vaiheeseen 2 painamalla painiketta pr. Yhden tai useamman ohjelmoidun toimenpiteen poistaminen Yksi tai useampi ohjelmoitu toimenpide poistetaan samalla, kun tallennetaan ohjelmoituja toimenpiteitä. Kun kaikki yhden päivän toimenpiteet on ohjelmoitu, varmista, että näytössä näkyy suurin toimenpidenumero, joka halutaan tallentaa. Kun painiketta < painetaan 5 sekunnin ajan, kaikki toimenpiteet tallennetaan lukuun ottamatta niitä, joiden numero on suurempi kuin näytössä näkyvä. Jos esimerkiksi painetaan painiketta <, kun toimenpidenumero 3 näkyy, toimenpiteet 1, 2 ja 3 tallennetaan mutta 4 ja 5 poistetaan. Tilan poistaminen 1 Paina painiketta <. Nykyinen tila vilkkuu. 2 Valitse painikkeilla pi ja pj poistettava tila (hiljainen tila s tai nykyinen tila). Valittu tila vilkkuu. 3 Poista valittu tila painamalla painikkeita < ja ba yhtä aikaa 5 sekunnin ajan. Viikonpäivän poistaminen (jäähdytys- tai lämmitystila) 1 Valitse poistettava käyttötila (jäähdytys tai lämmitys) painikkeella =. 2 Paina painiketta <. Nykyinen tila vilkkuu. 3 Vahvista valittu tila painamalla painiketta <. Nykyinen viikonpäivä vilkkuu. 4 Valitse poistettava päivä painikkeilla pi ja pj. Valittu päivä vilkkuu. 5 Poista valittu päivä painamalla painikkeita < ja ba yhtä aikaa 5 sekunnin ajan. 810 VALINNAISEN KAUKOHÄLYTYKSEN KÄYTTÄMINEN Valinnaista EKRP1HB-kaukohälytysosoitekorttia voidaan käyttää järjestelmän etävalvontaan. Osoitekortissa on 2 jännitteetöntä lähtöä. Lähtö 1 = hälytyslähtö: Tämä lähtö otetaan käyttöön, jos yksikkö on virhetilassa kenttäasetusparametrin [C-01] oletusasetuksen takia. Katso muita mahdollisuuksia kohdista "[C] EKRP1HB:n hälytyslähtölogiikka" sivulla 10. Lähtö 2 = ON/OFF-lähtö: Tämä lähtö otetaan käyttöön, kun yksikkö on ON-tilassa. Lisätietoja tämän lisävarusteen johdinliitännöistä on sen kytkentäkaaviossa. ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄT ASETUKSET Asentajan on konfiguroitava yksikkö asennusympäristön (ulkoilmasto, asennetut lisävarusteet jne.) ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Tätä varten käytettävissä on useita asennuspaikalla tehtäviä asetuksia. Näitä asetuksia voidaan käyttää ja ohjelmoida käyttöliittymän avulla. Jokaisella asennuspaikalla tehtävällä asetuksella on 3-numeroinen koodi, esimerkiksi [5-03], joka näkyy käyttöliittymän näytössä. Ensimmäinen numero [5] ilmoittaa "ensimmäisen koodin" eli asennuspaikalla tehtävän asetusryhmän. Toinen ja kolmas numero [03] yhdessä ilmoittavat "toisen koodin". Luettelo kaikista asennuspaikalla tehtävistä asetuksista ja oletusarvoista on kohdassa "Asennuspaikalla tehtävät asetukset -taulukko" sivulla 12. Samassa luettelossa on 2 saraketta kentällä tehtyjen asetusten päiväystä ja arvoa varten, jos ne poikkeavat oletusarvosta. 4 Muuta valitun kenttäasetuksen arvo painamalla painikkeita pfi ja pfj. 5 Tallenna uusi arvo painamalla painiketta pr. 6 Muuta tarvittaessa muita kenttäasetuksia toistamalla vaiheet Kun asetukset on tehty, poistu KENTTÄASETUSTILASTA painamalla painiketta z. Kenttäasetukseen tehdyt muutokset tallentuvat vain silloin, kun painetaan painiketta pr. Jos siirrytään toiseen kenttäasetuskoodiin tai painetaan painiketta z, tehty muutos hylätään. Asetusarvot on ennen toimitusta asetettu kuten kohdassa "Asennuspaikalla tehtävät asetukset -taulukko" sivulla 12. Kun KENTTÄASETUSTILASTA poistutaan, käyttöliittymän nestekidenäytössä voi näkyä "88", kun yksikkö alustaa itsensä. Yksityiskohtainen kuvaus [0] Käyttöoikeustaso Tarvittaessa eräät käyttöliittymän painikkeet voidaan poistaa käyttäjän käytöstä. Käytettävissä on kolme oikeustasoa (katso taulukko alla). Vaihtaminen tason 1 ja tasojen 2/3 välillä tehdään painamalla yhtä aikaa painikkeita pfi ja pfj sekä sen jälkeen yhtä aikaa välittömästi painikkeita s, ba ja pitämällä kaikki 4 painiketta painettuina vähintään 5 sekunnin ajan (normaalitilassa). Huomaa, että käyttöliittymässä ei näy mitään ilmoitusta. Kun valitaan taso 2/3, todellinen oikeustaso taso 2 tai taso 3 määrätään kenttäasetuksella [0-00]. Jokainen asennuspaikalla tehtävä asetus on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa "Yksityiskohtainen kuvaus" sivulla 9. Painike Oikeustaso Menettely Kun haluat muuttaa yhtä tai useampaa asennuspaikalla tehtävää asetusta, toimi seuraavasti Virtakytkin o käytössä käytössä käytössä Toiminnan muutospainike h/c käytössä käytössä käytössä Puhtaan veden lämmityspainike w Ei käytössä Puhtaan veden lämpötilan säätöpainikkeet Lämpötilan säätöpainikkeet Ajan säätöpainikkeet wbi wbj bgi bgj pf i pf j Ei käytössä käytössä käytössä käytössä käytössä Ohjelmointipainike < käytössä Ajastimen käyttöönotto-/käytöstä poistamispainike pr käytössä käytössä Hiljainen tila -painike s käytössä Säästä riippuvan asetuspisteen painike Tarkastus/ testauspainike ba z käytössä käytössä 1 Siirry KENTTÄASETUSTILAAN painamalla painiketta z vähintään 5 sekunnin ajan. Kuvake $ (3) tulee näkyviin. Valittuna oleva kenttäasetuskoodi osoitetaan kohdassa ; (2) ja asetusarvo oikealla kohdassa -. (1). 2 Valitse haluamasi kenttäasetuksen ensimmäinen koodi painamalla painiketta bgi. 3 Valitse haluamasi kenttäasetuksen toinen koodi painamalla painiketta bgj. 911 [1] Säästä riippuva asetuspiste (vain lämmitystoiminto) Säästä riippuvan asetuspisteen asennuspaikalla tehtävät asetukset määrittävät yksikön säästä riippuvan toiminnan parametrit. Kun säästä riippuva toiminta on käytössä, veden lämpötila määritetään automaattisesti ulkolämpötilan mukaan: alhaisemmat ulkolämpötilat aiheuttavat korkeamman veden lämpötilan ja päinvastoin. Säästä riippuvan toiminnan aikana käyttäjä voi nostaa tai laskea veden tavoitelämpötilaa korkeintaan 5 C. Katso "Säästä riippuvan asetuspisteen käytön valitseminen (vain lämpöpumppumallit)" sivulla 4 lisätietoja säästä riippuvasta toiminnasta. [1-00] Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A): alhainen ulkolämpötila. [1-01] Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A): korkea ulkolämpötila. [1-02] Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste (Lo_Ti): lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä suuri tai alhaisempi kuin alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A). Huomaa, että arvon Lo_Ti täytyy olla suurempi kuin arvon Hi_Ti, sillä ulkolämpötilan (ts. Lo_A) laskiessa tarvitaan lämpimämpää vettä. [1-03] Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_Ti): lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä suuri tai korkeampi kuin korkea ympäristön lämpötila (Hi_A). Huomaa, että arvon Hi_Ti täytyy olla pienempi kuin arvon Lo_Ti, sillä ulkolämpötilan (ts. Hi_A) noustessa tarvitaan vähemmän lämmintä vettä. T t Lo_Ti Hi_Ti T t T A Veden tavoitelämpötila Ympäristön (ulko)lämpötila = Muutosarvo [3] Automaattinen uudelleenkäynnistys Kun virta palaa virtakatkon jälkeen, automaattinen uudelleenkäynnistys ottaa uudelleen käyttöön käyttöliittymän asetukset, jotka olivat käytössä ennen virtakatkoa. Tästä syystä on suositeltavaa jättää automaattinen uudelleenkäynnistys käyttöön. Huomaa, että jos toiminto on poistettu käytöstä, ajastinta ei oteta käyttöön, kun virta palaa yksikköön virtakatkon jälkeen. Ota ajastin uudelleen käyttöön painikkeella pr. [3-00] Tila: määrittää, onko automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto käytössä ON (0) vai ei OFF (1). Lo_A Hi_A T A Shift value Jos edullisen kwh-taksan virransyöttö on katkeavaa tyyppiä, salli aina automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto. [9] Jäähdytyksen ja lämmityksen asetuspisteet Tämän asetuksen tarkoituksena on estää käyttäjää valitsemasta väärää (ts. liian kylmää tai kuumaa) lähtevän veden lämpötilaa. Tätä varten voidaan määrittää käyttäjän käytettävissä oleva lämmityslämpötilan asetusalue ja jäähdytyslämpötilan asetusalue. Jos kyseessä on lattialämmityssovellus, on tärkeää rajoittaa lähtevän veden vähimmäislämpötila jäähdytyskäytössä (parametrin [9-03] kenttäasetus) C asteeseen, jotta lattialle ei tiivisty kosteutta. [9-00] Lämmityksen asetuspisteen yläraja: korkein lähtevän veden lämpötila lämmityskäytössä. [9-01] Lämmityksen asetuspisteen alaraja: matalin lähtevän veden lämpötila lämmityskäytössä. [9-02] Jäähdytyksen asetuspisteen yläraja: korkein lähtevän veden lämpötila jäähdytyskäytössä. [9-03] Jäähdytyksen asetuspisteen alaraja: matalin lähtevän veden lämpötila jäähdytyskäytössä. [9-04] Ylitysasetus: määrittää, miten paljon veden lämpötila saa nousta asetuspisteen yläpuolelle, ennen kuin kompressori pysähtyy. Tämä toiminto on käytössä vain lämmitystilassa. [A] Hiljainen tila Tällä kenttäasetuksella voidaan valita haluttu hiljainen tila. Käytettävissä on kaksi hiljaista tilaa: hiljainen tila A ja hiljainen tila B. Hiljaisessa tilassa A etusija annetaan yksikön hiljaiselle käynnille kaikissa olosuhteissa. Tuulettimen ja kompressorin nopeus (ja siten myös teho) rajoitetaan nopeuden tiettyyn prosenttiarvoon normaalikäytössä. Tietyissä tapauksissa tämä voi aiheuttaa tehon heikkenemistä. Hiljaisessa tilassa B hiljainen käyttö voidaan ohittaa, jos tarvitaan enemmän tehoa. Tietyissä tapauksissa tämä voi aiheuttaa yksikön vähemmän hiljaisen toiminnon vaaditun tehon saavuttamiseksi. [A-00] Hiljaisen tilan tyyppi: määrittää, onko valittu hiljainen tila A (0) vai hiljainen tila B (2). [A-01] Parametri 01: älä muuta tätä asetusta. Jätä oletusarvo voimaan. Älä aseta muita kuin mainittuja arvoja. [C] EKRP1HB:n hälytyslähtölogiikka [C-01] Määrittää EKRP1HB-kaukohälytyksen tulo/lähtöpiirikortin hälytyslähdönlogiikan. Jos [C-01]=0, hälytyslähtöön kytketään virta, kun hälytys tapahtuu (oletus). Jos [C-01]=1, hälytyslähtöön ei kytketä virtaa, kun hälytys tapahtuu. Tämän kenttäasetuksen avulla voidaan tehdä ero hälytyksen tunnistuksen ja yksikön virtakatkon tunnistuksen välillä. [C-01] Hälytys Ei hälytystä Ei virransyöttöä yksikköön 0 Suljettu lähtö Avoin lähtö Avoin lähtö (oletusarvo) 1 Avoin lähtö Suljettu lähtö Avoin lähtö 1012 [D] Edullisen kwh-taksan virransyöttö Jos [D-01]=1 tai 2 ja sähköyhtiön edullisen kwh-taksan signaali vastaanotetaan, seuraavat laitteet sammutetaan: [D-00] Kompressori 0 (oletusarvo) Pakotettu off 1 Pakotettu off 2 Pakotettu off 3 Pakotettu off [D-00]-asetukset 1, 2 ja 3 ovat voimassa vain, jos edullisen kwh-taksan virransyöttö on keskeytymätöntä tyyppiä. [D-01] Määrittää, onko yksikkö liitetty edullisen kwh-taksan virtalähteeseen. Jos [D-01]=0, yksikkö on liitetty normaaliin virtalähteeseen (oletusarvo). Jos [D-01]=1 tai 2, yksikkö on liitetty edullisen kwh-taksan virtalähteeseen. Jos johdotus vaatii määrätyn asennuksen katso asennusoppaan luku "Liitäntä edulliseen kwh-taksan virransyöttöön". Jos parametri [D-01]=1 hetkellä, jolloin sähköyhtiö lähettää edullisen kwh-taksan signaalin, tämä kosketin avautuu ja yksikkö siirtyy pakotettu off -tilaan (1). Jos parametri [D-01]=2 hetkellä, jolloin sähköyhtiö lähettää edullisen kwh-taksan signaalin, tämä kosketin sulkeutuu ja yksikkö siirtyy pakotettu off -tilaan (2). [E] Yksikön tietojen näyttö [E-00] Ohjelmistoversion näyttö (esimerkki: 23) [E-01] EEPROM-version näyttö (esimerkki: 23) [E-02] Yksikön mallitunnisteen näyttö (esimerkki: 11) [E-03] Nestemäisen kylmäaineen lämpötilan näyttö [E-04] Tuloveden lämpötilan näyttö [E-03]- ja [E-04]-näyttöjä ei päivitetä jatkuvasti. Lämpötilan näytöt päivitetään vasta, kun kenttäasetusten ensimmäiset koodit on käyty läpi. (1) Kun signaali vapautetaan uudelleen, jännitteetön kosketin sulkeutuu ja yksikkö käynnistyy uudelleen. Tästä syystä on tärkeää jättää automaattinen uudelleenkäynnistys käyttöön. Katso "[3] Automaattinen uudelleenkäynnistys" sivulla 10. (2) Kun signaali vapautetaan uudelleen, jännitteetön kosketin avautuu ja yksikkö käynnistyy uudelleen. Tästä syystä on tärkeää jättää automaattinen uudelleenkäynnistys käyttöön. Katso "[3] Automaattinen uudelleenkäynnistys" sivulla13 Asennuspaikalla tehtävät asetukset -taulukko Ensimmäinen Toinen koodi koodi Asetuksen nimi Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta Päiväys Arvo Päiväys Arvo Oletusarvo Alue Askel Yksikkö 0 Käyttöoikeustaso 00 Käyttöoikeustaso 3 2/3 1 1 Säästä riippuva asetuspiste 00 Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A) 10 20~5 1 C 01 Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A) 15 10~20 1 C 02 Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste (Lo_TI) 40 25~55 1 C 03 Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_TI) 25 25~55 1 C 2 Ei käytössä 3 Automaattinen uudelleenkäynnistys 00 Tila 0 (PÄÄLLÄ) 0/1 4 Ei käytössä 5 Ei käytössä 6 Ei käytössä 7 Ei käytössä 8 Ei käytössä 9 Jäähdytyksen ja lämmityksen asetuspisteet 00 Lämmityksen asetuspisteen yläraja 55 37~55 1 C 01 Lämmityksen asetuspisteen alaraja 15 15~37 1 C 02 Jäähdytyksen asetuspisteen yläraja 22 18~22 1 C 03 Jäähdytyksen asetuspisteen alaraja 5 5~18 1 C 04 Ylitysasetus 2 1~4 1 C A Hiljainen tila 00 Hiljaisen tilan tyyppi 0 0/2 01 Parametri 01 3 C EKRP1HB:n hälytyslähtölogiikka 00 Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa! 0 01 EKRP1HB-kaukohälytyksen tulo/lähtöpiirikortin hälytyslähdön logiikka 0 0/1 D Edullisen kwh-taksan virransyöttö 00 Ei käytössä 01 Yksikön liitäntä edullisen kwh-taksan virransyöttöön 0 (POIS) 0/1/2 02 Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa! 0 E Yksikön tietojen näyttö 00 Ohjelmistoversio Vain luku 01 EEPROM-versio Vain luku 02 Yksikön mallitunniste Vain luku 03 Nestemäisen kylmäaineen lämpötila Vain luku 04 Tuloveden lämpötila Vain luku C C 1214 KUNNOSSAPITO VIANETSINTÄ Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja. Kylmäainetyyppi: R410A GWP (1) -arvo: 1975 (1) GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi vaatia säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä. Alla olevat ohjeet voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa. Jos et osaa ratkaista ongelmaa, ota yhteys asentajaan. Kaukosäätimessä ei lukemia (tyhjä näyttö) - Tarkista, onko laitteisto edelleen kytketty verkkovirtaan. - Edullisen kwh-taksan virransyöttö on aktiivinen. Jokin vikakoodi tulee näkyviin Ota yhteys paikalliseen edustajaan. Ajastin toimii mutta ohjelmoidut toimenpiteet suoritetaan väärään aikaan (esim. 1 tuntia liian aikaisin tai liian myöhään) Tarkista, onko kello ja viikonpäivä asetettu oikein, korjaa tarvittaessa. Kunnossapitotoimenpiteet Jotta yksikön optimaalinen toimivuus voitaisiin taata, joukko yksikön ja kenttäjohdotuksen tarkastuksia on suoritettava säännöllisin välein, mieluiten vuosittain. Anna paikallisen Daikin-teknikon suorittaa tämä kunnossapito. Käyttäjältä ei vaadita muita kunnossapitotoimia kuin kaukosäätimen pitäminen puhtaana pehmeän, kostean liinan avulla. Käyttötauko Pitkähköjen käyttötaukojen aikana, esim. vain lämmittävä laitteisto kesän aikana tai kun laitetta ei tarvitse käyttää pitkään aikaan, on erittäin tärkeää, että yksikön VIRRANSYÖTTÖÄ EI KATKAISTA. Virransyötön katkaisu pysäyttää moottorin automaattisen toistuvan liikkeen, joka estää sitä juuttumasta kiinni. Jos tapahtuu virransyöttöhäiriö tai pumpun toimintahäiriö, tyhjennä järjestelmä (alla olevan kuvan mukaisesti). JÄTEHUOLTOVAATIMUKSET Laitteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee tehdä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Tuoteessa on tämä symboli. Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Älä yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee antaa valtuutetun asentajan tehtäväksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta. A <A Jos vesi seisoo paikoillaan järjestelmässä, jäätyminen on hyvin todennäköistä. Tämä saattaa vahingoittaa järjestelmää. 1315 16 Copyright Daikin Näytä lisää
KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP Lisätiedot KÄYTTÖOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilmavesilämpöpumppujärjestelmän. saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A
KÄYTTÖOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilmavesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528
EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1 EBHQ011BB6V3 EBHQ014BB6V3 EBHQ016BB6V3 EBHQ011BB6W1 Lisätiedot KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelm än yksikkö ja lisävarusteet EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1
KÄYTTÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjestelm än yksikkö ja lisävarusteet EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 Lisätiedot KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi
Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn Lisätiedot Käyttöopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA
Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tietoa tästä asiakirjasta 2 2 Tietoja järjestelmästä 2 2.1 Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... 2 3 Käyttö 3 3.1 Yleiskuvaus: Käyttö... 3 3.2 Käyttöliittymä Lisätiedot Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin
LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2 Lisätiedot T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80
Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset varotoimet 2 1.1 Tietoja asiakirjasta... 2 1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys... 2 1.2 Käyttäjälle... 2 2 Tietoa tästä asiakirjasta 3 3 Tietoja järjestelmästä Lisätiedot PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello
PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset Lisätiedot RECAIR OY. Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi
Honkanummentie 060 VANTAA EGSQH0S8AA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Asiakirjasarja Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat: Honkanummentie 060 VANTAA Tietoa tästä asiakirjasta Lisätiedot Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi
Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tietoa tästä asiakirjasta 2 2 Tietoja järjestelmästä 2 2.1 Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... 2 3 Käyttö 3 3.1 Yleiskuvaus: Käyttö... 3 3.2 Käyttöliittymä Lisätiedot Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR
Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 ) Lisätiedot TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0
TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen. Lisätiedot Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas
Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen, Lisätiedot HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING
HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän Lisätiedot Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote
Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön Lisätiedot Käyttöopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Käyttöopas Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split.
EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tietoa tästä asiakirjasta Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän tuotteen. Huomaa: 1 Tietoa tästä asiakirjasta 2 2 Tietoja Lisätiedot Sangean PR-D4 Käyttöohjeet
Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus Lisätiedot Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA
EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Lisätiedot AR280P Clockradio Käyttöohje
AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2. Lisätiedot TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje
TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata Lisätiedot Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti.
Käyttöohje DEVIreg 535 Älykäs elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 4 1.1 Turvaohjeet............ 4 2 Asetukset................ 6 2.1 Halutun lämpötilan nostaminen/ Lisätiedot TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja
Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa: Lisätiedot Ascotel Voice Mail System AVS 5150 Käyttöohje. Ascotel IntelliGate Telekommunikaatio Järjestelmä
Ascotel Voice Mail System AVS 5150 Käyttöohje Ascotel IntelliGate Telekommunikaatio Järjestelmä Sisällysluettelo Pikaohje.......................................... 2 Käytön periaatteet................................. Lisätiedot Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS
Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin, Lisätiedot Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR
Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1 Lisätiedot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.
FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä, Lisätiedot ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com
Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11 Lisätiedot TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller
TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa Lisätiedot Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0
Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse Lisätiedot TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen Lisätiedot Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.
Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut Lisätiedot BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa Lisätiedot Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO
SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus Lisätiedot SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä. Lisätiedot AALTO-VALVONTALAITE TST5102
AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien Lisätiedot Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika
1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö Lisätiedot KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA
Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN Lisätiedot KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN
KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon Lisätiedot KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1
KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1 Lisätiedot KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2
KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5 Lisätiedot Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttäjän viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi
Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset varotoimet 2 1.1 Tietoja asiakirjasta... 2 1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys... 2 1.2 Käyttäjälle... 2 2 Tietoa tästä asiakirjasta 3 3 Tietoja järjestelmästä Lisätiedot ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE
ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin Lisätiedot KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.
KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS Lisätiedot Elektroninen ohjausyksikkö
Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.
CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa Lisätiedot XW60K JA T620 V620 CX620
XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä, Lisätiedot NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation
NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010 Lisätiedot KÄYTTÖOPAS. ulkoilman käsittely-yksikkö Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1
KÄYTTÖOPAS ulkoilman käsittely-yksikkö FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 SISÄLTÖ Sivu Varoitus Lisätiedot Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote
Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet, Lisätiedot SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI
AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET Lisätiedot Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA
Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen Lisätiedot KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje
KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus... Lisätiedot FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)
KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän Lisätiedot 5 ] ollessasi käyttäjätilassa
7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X) Lisätiedot MultiBoot. Käyttöopas
MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen Lisätiedot DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET
DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2. Lisätiedot 1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT
KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen Lisätiedot Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600
Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan Lisätiedot Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi Lisätiedot ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE
ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2 Lisätiedot NOOX xperio herätyskello valvontakamera
NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni Lisätiedot 838E Hands Free Varashälytin
838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus Lisätiedot Asennus ja käyttöopas
Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4 Lisätiedot Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon
Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran Lisätiedot VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE
VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen Lisätiedot Käyttöohje. Painikkeet:
Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys : Lisätiedot 1. Sisällysluettelo 2
1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7 Lisätiedot 135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen
KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi: Lisätiedot Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat
Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86 Lisätiedot Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet
Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa Lisätiedot Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen
Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit, Lisätiedot Roth Termostaatti 230V näytöllä
Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö, Lisätiedot OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP
KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN 1. Päänäyttö Päänäyttö on jaettu viiteen seurantaikkunaan sekä painikkeeseen, Lisätiedot OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus
Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan Lisätiedot JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE
JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte Lisätiedot PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet
PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus... Lisätiedot NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET
NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla, Lisätiedot Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje
Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto Lisätiedot CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS
OMINAISUUDET CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS 1. Aika-/kalenterinäyttö Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päiväys ja viikonpäivä. 2. Aikanäyttö 12-tunnin näyttöformaatti iltapäiväsymbolilla (PM). Käytettävissä Lisätiedot DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi
DVC/0 DC/0 DVC/0 ME DC/0 ME DPF AL DPF NF DPF ME Ohjelmointi 00/0-0-0 THANGRAM, SISÄLLYSLUETTELO:. TEKNISET TIEDOT. Säädöt ja ledien Signalointi. Käyttö virtalähteen kanssa.. Kytkentäesimerkkejä. Liittimien Lisätiedot system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE
system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti. Lisätiedot KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET
KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset Lisätiedot HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset
HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus Lisätiedot DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje
DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi Lisätiedot Flamco www.flamcogroup.com
ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet Lisätiedot Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin.
Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Miten kotinäyttö toimii? Kotinäyttö on yhdistetty huoneiston kylmä- ja lämminvesimittareihin. Vesimittarit lähettävät kotinäytölle langattomasti tietoa vedenkäytöstä Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute