Source: http://docplayer.fi/1902006-Rakennuksen-evakuointiin-johtanut-sairaalapalo-turussa-2-9-2011.html
Timestamp: 2017-05-26 00:39:49+00:00
Document Index: 6888879

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Rakennuksen evakuointiin johtanut sairaalapalo Turussa - PDF
Rakennuksen evakuointiin johtanut sairaalapalo Turussa
Download "Rakennuksen evakuointiin johtanut sairaalapalo Turussa 2.9.2011"
1 Tutkintaselostus B1/2011Y Rakennuksen evakuointiin johtanut sairaalapalo Turussa Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkinnassa ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä.2 Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Safety Investigation Authority, Finland Osoite / Address: Sörnäisten rantatie 33 C Adress: Sörnäs strandväg 33 C FIN HELSINKI HELSINGFORS Puhelin / Telefon: (09) Telephone: Fax: (09) Fax: Sähköposti / E-post / Internet: ISBN (PDF) ISSN Helsinki 20123 TIIVISTELMÄ Perjantaina 2. syyskuuta 2011 kello 5.41 syttyi tulipalo Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Palo sai alkunsa ensiapupoliklinikan itäkäytävän alaslasketun katon yläpuolisessa tilassa, jossa kulki sairaalatekniikkaa sekä paineilma ja happiputkia. Yksi tilassa olleista hoitajakutsujärjestelmän liitäntäyksiköistä ylikuumeni. Ylikuumeneminen aiheutui potilaspaikoilla oikosulkuun menneistä hoitajakutsuhälyttimien liittimistä. Happiputket vaurioituivat palossa siinä määrin, että teknisessä tutkinnassa ei saatu selville niiden paloa edeltävää kuntoa. Vuotoa ei myöskään voitu todentaa epätarkoista kulutustiedoista. Tutkinnassa kuitenkin pääteltiin poissulkemalla eri alkupalojen mahdollisuuksia ja palon alkuvaiheen kehittymisestä, että happiputkissa on ollut vuotoa jo ennen palon syttymistä. Siten alas lasketun katon yläpuolisessa tilassa oli normaalia korkeampi happipitoisuus, mikä alensi hieman materiaalien syttymislämpötilaa, nosti palamislämpötilaa ja nopeutti palon kehittymistä. Syttynyt palo kuumensi alas lasketun katon yläpuolisessa tilassa kulkeneiden happi- ja paineilmaputkistojen liitokset niin, että ne sulivat ja aukesivat, jolloin tilaan pääsi lisää paloa voimistavaa happea. Savu levisi huomattavan nopeasti ensiapupoliklinikan savualueen rajalla olleiden ovien yläpuolella olevien sähköjohtojen ja muiden talotekniikan läpivientien kautta. Savu levisi koko rakennukseen hissikuilun, porraskäytävien, ilmanvaihdon ja läpivientien kautta. Tulipalo levisi kolmanteen kerrokseen pitkin sähkökaapeleiden roiloa, jossa oli toimimaton palokatko. Savun leviämisen takia koko rakennus teho-osastoa lukuun ottamatta evakuoitiin. Tulipalossa ei kuollut ketään, mutta kolme savulle altistunutta hoitajaa kuljetettiin tarkastettavaksi terveyskeskukseen. Potilaille ei raportoitu aiheutuneen vahinkoja. Sairaalarakennus kärsi mittavat vahingot. Ensiapupoliklinikan itäpää toisessa kerroksessa ja päivystyslaboratorion käytävä kolmannessa kerroksessa tuhoutuivat täysin. Lisäksi sairaalan tilat kärsivät eri asteisista savu- ja nokivahingoista. Sairaalalaitteita tuhoutui käyttökelvottomiksi. Kaikki vahingot keskeytysvahinkoineen arvioidaan olevan 17,5 miljoonaa euroa. Turvallisuuden parantamiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että hoito- ja huoltolaitoksilla tulisi olla rakenteellisen turvallisuuden osa-alueet ennakoiva kunnossapito-ohjelma. Ohjelmassa tulisi huomioida muun muassa se, että palokatkot, sähkö- ja kaasujärjestelmät sekä poistumisteiden ja hissikuilujen ylipaineistusautomatiikka ovat asianmukaiset. Ohjelmaa tulisi toteuttaa ja seurata säännöllisesti. Sähkötarkastuksissa havaittujen puutteiden asianmukaisen korjaamisen valvontatoimintaa tulisi kehittää ja käyttää säädöksissä olevia valvontakeinoja. Hoito- ja huoltolaitoksilla tulisi olla käytettävissään toimiva järjestelmä johdon ja henkilökunnan hälyttämiseen sekä sisäiseen tiedottamiseen. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa Pitkäniemen sairaalapalon (2007) tutkinnassa annetun suosituksen hoito- ja huoltolaitosten suojaamisesta automaattisella sammutusjärjestelmällä. 34 SAMMANDRAG BRAND SOM LEDDE TILL UTRYMNING AV EN BYGGNAD PÅ ETT SJUKHUS I ÅBO Fredagen den 2 september 2011 klockan 5.41 utbröt en eldsvåda i Åbo universitets centralsjukhus. Branden fick sin början i ett utrymme ovanför det nedsänkta innertaket i akutpoliklinikens östra korridor. I utrymmet fanns sjukhusteknik och ledningar för tryckluft och syre. En av anslutningsenheterna i systemet för patientanrop i detta utrymme överhettades. Överhettningen berodde på kortslutning i kopplingar i anropslarmanläggningar på patientplatserna. Syreledningarna skadades i branden till den grad att man inte kunde utreda deras skick före branden i den tekniska utredningen. Ett läckage kunde inte heller bekräftas utifrån de inexakta förbrukningsuppgifterna. I utredningen kunde man dock genom att utesluta olika möjligheter för startbränder och utvecklingen i brandens början dra en slutsats att det fanns ett läckage i syreledningarna innan branden antändes. Därmed var syrehalten i utrymmet ovanför det nedsänkta innertaket högre än normalt, vilket sänkte materialens antändningstemperatur något, höjde brandtemperaturen och påskyndade brandens utveckling. Branden hettade upp fogarna i syre- och tryckluftsledningarna i utrymmet ovanför det nedsänkta innertaket på ett sådant sätt att de smalt och kom loss, varvid mer syre läckte in i utrymmet och gav branden ytterligare fart. Röken spred sig anmärkningsvärt snabbt via genomföringar för elledningar och annan husteknik ovanför akutpoliklinikens dörrar. Röken spred sig till hela byggnaden via hisschaktet, trappuppgångarna, ventilationssystemet och genomföringar. Branden spreds till tredje våningen via en elkabelslits. Hela byggnaden med undantag av intensivvårdsavdelningen utrymdes på grund av röken. Ingen omkom i branden, men tre skötare som exponerats för röken transporterades för kontroll till hälsovårdscentralen. Enligt rapporterna ådrog sig inga patienter några skador. Sjukhusbyggnaden vållades omfattande skador. Den östra ändan av akutpolikliniken i andra våningen och jourlaboratoriets gång i tredje våningen förstördes totalt. Dessutom drabbades sjukhusets utrymmen av rök- och sotskador av olika grader. Sjukhusapparater förstördes i oanvändbart skick. Alla skador jämte avbrottsskadorna beräknas uppgå till 17,5 miljoner euro. För att förbättra säkerheten rekommenderar Olycksutredningscentralen att vård- och serviceanstalter inför ett förebyggande underhållsprogram som omfattar delområdena inom strukturell säkerhet. I programmet ska beaktas bland annat att brandtätningar, el- och gassystem samt utrymningsvägarnas och hisschaktens övertrycksautomatik är ändamålsenliga. Programmet ska genomföras och följas upp regelbundet. Övervakningen av att brister som observerats vid elinspektioner repareras på påkallat sätt ska utvecklas och de övervakningsmetoder som nämns i bestämmelserna ska användas. Vård- och serviceanstalter ska ha ett fungerande system för att larma ledningen och personalen och för intern information. Vidare upprepar Olycksutredningscentralen den rekommendation om att vård- och serviceanstalter skyddas med automatiska släckningssystem som gavs vid undersökningen av sjukhusbranden i Pitkäniemi (2007). 45 SUMMARY FIRE LED TO EVACUATION FROM TURKU HOSPITAL ON 2 SEPTEMBER 2011 A fire broke out at hrs on Friday 2 nd September 2011 in Turku University Hospital. The fire started in the eastern corridor of the emergency room above a suspended ceiling. The space above the ceiling is occupied by hospital technical equipment and pipes for pressurised air and oxygen. One of the nurse call-out system connection units in the space overheated. Overheating resulted from a short-circuit in the call-out system connectors in a patient room. The oxygen pipes were damaged by the fire to the extent that it was impossible to determine their condition before the fire. Inaccurate consumption information made it impossible to detect any leaks. However, by excluding various possible causes of the fire, the investigation concluded that the oxygen pipes leaked before the fire broke out. Because of this, the oxygen concentration above the suspended ceiling was higher than normal, which lowered the ignition temperature of the materials, increased the combustion temperature, and increased the speed of the fire s development. The fire heated the oxygen and pressurised air-pipe connections in the space above the suspended ceiling. This led to the connections melting and opening, releasing more oxygen into the space. Smoke spread remarkably quickly through the inlets for electric wires and other HVAC technology located above the doors. It also spread throughout the building, via lift shafts, staircases, air conditioning and inlets. The fire itself spread through the third-floor duct for electric cables. Due to the spread of the smoke, the entire building, apart from the intensive care unit, was evacuated. No one died in the fire, but three nurses suffering from smoke exposure were taken to the health centre for examination. No injuries to patients were reported. The hospital building suffered considerable damage. The eastern end of the emergency room on the second floor and the ER laboratory corridor on the third floor were completely destroyed. In addition, the hospital premises suffered various degrees of smoke and soot damage. Hospital equipment was rendered unusable. Total damage, including consequential loss, is estimated at EUR 17.5 million. In order to improve safety, the Safety Investigation Authority recommends that nursing homes and other institutions have a proactive maintenance and repair programme covering the subareas of structural safety. Such programmes should ensure that the appropriate fire seals, electric and gas systems and automatic air pressurisation in emergency exists and lift shafts are installed. The programme should be implemented and monitored regularly. Supervision of the proper rectification of shortcomings detected during electrical inspections should be developed and the supervision measures set down in regulations should be implemented. Nursing homes and other institutions should have a working system for alerting the management and personnel and for internal communication. In addition, the Safety Investigation Authority repeats its recommendation, given in connection with the investigation of the Pitkäniemi hospital fire (2007), that all nursing homes and other institutions should be protected with automatic fire extinguishing systems. 56 ALKUSANAT Onnettomuustutkintakeskus käynnisti alustavan tutkinnan Turussa varhain aamulla sairaalarakennuksessa sattuneesta tulipalosta samana aamuna ja asetti tutkintaryhmän Tutkintaryhmän johtajana toimi palomestari, HTM Jaakko Niskala ja jäseninä kehittämispäällikkö, tekn. lis. Petri Pommelin, turvallisuusasiantuntija, ins. (ylempi AMK) Antti Nenonen ja tutkija, DI Timo Naskali. Tutkinnan edetessä tutkintaryhmän asiantuntijoina toimivat työterveyslääkäri, LT, MSc Human Factors and System Safety Alpo Vuorio ja erikoistutkija, FL Risto Lautkaski. Tutkinnanjohtajana toimi johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta. Tutkinnassa keskityttiin rakennuksen paloturvallisuuteen, pelastautumisnäkökohtiin ja pelastustoimintaan poikkeuksellisen suuressa evakuointitilanteessa, jossa useiden ihmisten oma pelastautumiskyky oli rajoittunut. Lisäksi selvitettiin palon syttymissyytä, palon ja savun leviämistä rakennuksessa sekä muita palon aiheuttamia seurauksia. Tutkintaa tehtiin yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän ja Varsinais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Paikkatutkinnassa kerättyjä näytteitä analysoitiin Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa. Sähköisten syttymissyiden tutkinnan onnettomuuskohteesta teki valtuutettu sähkötarkastaja, sähkömestari Pertti Granqvist. Tutkintaselostuksessa esitetään tapahtumat tulipalon aikana sekä pelastustoiminnan ja evakuoinnin kulku. Lisäksi käydään läpi onnettomuuteen liittyvät taustatiedot rakennuksen ja eri toimijoiden osalta. Näistä muodostuu tutkintaselostuksen faktaosa. Analyysiosassa esitetään perustellut näkemykset tärkeimmistä tutkinnassa esiin nousseista asioista. Turvallisuussuosituksissa esitetään keinoja, joilla vastaavanlaiset onnettomuudet voitaisiin välttää tai niistä aiheutuneet seuraukset olisivat vähäisemmät. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen, joten syyllisyys ja vahingonkorvauskysymyksiä ei käsitellä. Tutkintaselostusta ei ole kirjoitettu sisällön ja tyylin osalta siten, että se olisi tarkoitettu käytettäväksi oikeudenkäynnissä. Tutkintaselostuksessa esitetyt johtopäätökset ja turvallisuussuositukset eivät muodosta olettamusta syyllisyydestä tai vahingonkorvausvelvollisuudesta. Tutkintaselostusluonnos on ollut lausunnolla sisäasiainministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä, ympäristöministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä, Turvallisuus ja kemikaalivirastossa (Tukes), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP), Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS), Hätäkeskuslaitoksella, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella ja hoitajakutsujärjestelmän toimittajalla. Lausunnot on otettu huomioon tutkintaselostusta viimeisteltäessä. Yhteenveto saaduista lausunnoista on liitteenä. Tutkintaselostus on internetissä osoitteessa Tutkinta-aineisto on taltioitu Onnettomuustutkintakeskukseen. 67 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 SAMMANDRAG...4 SUMMARY...5 ALKUSANAT ONNETTOMUUS Yleiskuvaus Onnettomuuskohde, tapahtumapaikka ja sääolosuhteet Tapahtumien kulku Pelastustoiminta ja evakuointi Hätäilmoitukset ja hälytykset Toiminta onnettomuuspaikalla Poliisin toiminta Onnettomuudesta aiheutuneet vahingot Henkilövahingot Materiaalivahingot ja välilliset sairaalan toimintaan aiheutuneet haitat Tiedottaminen ONNETTOMUUDEN TAUSTATIEDOT A-sairaala ja siihen liittyvät rakennukset Olosuhteet Onnettomuuteen liittyvät organisaatiot ja henkilöt Pelastustoiminnan organisaatiot ja niiden toimintavalmius Tallenteet Rekisteröintilaitteet Puhelin- ja radioliikenteen tallenteet Muut tallenteet Säädökset, määräykset, ohjeet ja muut asiakirjat Muut tutkimukset ja konsultaatiot ANALYYSI JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOTEAMUKSET Toteamukset Onnettomuuden välittömät syyt TOTEUTETUT TOIMENPITEET8 6 SUOSITUKSET Rakennuksen huolto, kunnossapito ja palotekniset ratkaisut Tukesin keinot sähköturvallisuusviranomaisena Henkilökunnan hälyttäminen ja sisäinen tiedonkulku Hoito- ja huoltolaitosten suojaaminen automaattisella sammutusjärjestelmällä Muita huomiota ja ehdotuksia LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Yhteenveto tutkintaselostusluonnoksesta saaduista lausunnoista Liite 2. Evakuoinnin kulku osastoittain 89 1 ONNETTOMUUS 1.1 Yleiskuvaus Turussa syttyi perjantaina hieman puoli kuuden jälkeen aamulla tulipalo Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) ensiapupoliklinikalla. Tulipalo levisi ensiapukerroksen yläpuolella olevaan päivystyslaboratorioon. Savua levisi lähes koko rakennukseen. Onnettomuudessa kolme hoitohenkilökuntaan kuuluvaa joutui hoitoon hengitettyään savukaasuja. Yhteensä rakennuksesta evakuoitiin 176 potilasta sekä 56 henkilökuntaan kuuluvaa. Kuva 1. A-sairaala idästä kuvattuna. Ensiapupoliklinikan ramppi näkyy etualalla keskellä. Oikealla on matalampi rakennuksen laajennusosa (B-siipi). Bild 1. A-sjukhuset fotograferat från öster. Rampen till akutpolikliniken syns i mitten i förgrunden. Till höger ligger en lägre utbyggnad av byggnaden (B-flygeln). Picture 1. The A-hospital viewed from the east. The emergency room ramp is visible to the front, in the centre. On the right hand side, a lower-rise extension to the building (B wing) can be seen. 1.2 Onnettomuuskohde, tapahtumapaikka ja sääolosuhteet Tulipalo syttyi kahdeksankerroksisen sairaalarakennuksen ensiapupoliklinikalla Turussa Kupittaan kaupunginosassa. Ensiapupoliklinikka on rakennuksen toisessa kerroksessa. Se muodostuu vastaanottoaulasta sekä siitä oikealle itäiseen käytävään sijoittuvasta kirurgian päädystä ja vasemmalle läntiseen käytävään sijoittuvasta sisätautien päädystä. 910 Sää Turun Artukaisten havaintoasemalla oli tapahtuman aikana poutainen, tuuli pohjoisen ja luoteen välillä keskituulen ollessa noin 2 metriä sekunnissa. Lämpötila oli +11 C. Kuva 2. Onnettomuuspaikka. (KTJ/oikeusministeriö/MML) Bild 2. Olycksplatsen. Picture 2. The site of the accident. 1011 Kuva 3. Sairaala-alueen kartta. (Pohjakartta TYKS) Tulipalo syttyi punaisen nuolen osoittamassa kohdassa rakennuksen 2. kerroksessa. Mustilla numeroilla merkitty evakuointireittejä 1. ensiapupoliklinikan ovi 2. länsipäädyn ulko-ovi (AC-ovi) 3. toimenpidesiiven ovi. Bild 3. Karta över sjukhusområdet. (Karta ÅUCS) Stället i byggnadens andra våning där branden antändes har märkts ut med röd pil. Utrymningsvägar har märkts ut med svarta siffror 1. akutpoliklinikens dörr 2. ytterdörren i byggnadens västra kortända (AC-dörren) 3. behandlingsflygelns dörr. Picture 3. Map of the hospital area. (Floor plan, TYKS) The fire broke out in the spot indicated by the red arrow, on the second floor of the building. Evacuation routes are indicated with black numerals 1. door to emergency room 2. door leading outside, at the western end of the building (AC door) 3. door to the treatment wing. 1.3 Tapahtumien kulku A-sairaalan toisessa kerroksessa, sairaalan ensiapupoliklinikalla sisääntulokerroksessa, oli varhain aamulla kolme potilasta ja 15 henkilökuntaan kuuluvaa. Osastolla on hoitajakutsujärjestelmä, jonka avulla potilas saa nappia painamalla kutsuttua hoitajaa. Hoitajat testasivat kutsujärjestelmän toimivuutta yhdellä potilaspaikalla, ja se jäi hälyttämään noin kello 4. Hälytystä ei saatu kuitatuksi pois päältä. Kutsujärjestelmää korjaamaan kutsuttiin sairaalan järjestelmien ja laitteiden teknisestä toiminnasta vastaava vuorossa 1112 ollut käyttöpäivystäjä, joka sai kuitattua hälytyksen pois päältä noin kello Korjauksen jälkeen käyttöpäivystäjä poistui tekemään tapahtumaraporttia. Henkilökunnalla on käytössään sairaalan langaton sisäpuhelinjärjestelmä, josta voi tarvittaessa lähettää päällekarkaushälytyksen. Hälytys menee A- ja U-sairaalan vartijoiden, huoltomiehen ja käyttöpäivystäjän puhelimiin. Noin kello puhelimiin tuli kolme perättäistä aiheetonta päällekarkaushälytystä. Lisäksi huoltomiehen ja käyttöpäivystäjän puhelimiin tuli paloilmoittimen hälytys. Kaikki hälytykset tulivat ensiapupoliklinikalta. Ensiapupoliklinikalle lähtivät huoltomies, käyttöpäivystäjä ja U-sairaalan vartija. Ensiapupoliklinikan palokello, joka on palo-oven takana porrashuoneessa hissien vieressä, alkoi soida kello Samanaikaisesti ovien sähkölukoissa havaittiin toimintahäiriöitä. Ensiapupoliklinikan itäkäytävän päässä ollut sairaanhoitaja huusi, että siellä haisee savu. Kun A-sairaalan vartija lähti käytävää eteenpäin, haistoi hän myös savun. Tämän jälkeen osa käytävän kattovalaisimien loisteputkista sammui (kuva 4 A). Katonrajasta näkyi vartijan kertoman mukaan valkoista savua käytävän vasemmalla puolella eli vastapäätä sitä huonetta, josta savuhavainnon tehnyt hoitaja tuli ulos. Huoneessa, josta hoitaja tuli ulos käytävän päästä oikealta, oli myös ohuesti savua ylhäällä katonrajassa. Kello 5.42 osa osaston henkilökunnasta ja paikalle tullut huoltomies lähtivät katsomaan tilannetta itäkäytävän päähän. Käyttöpäivystäjä sai hätäkeskuksesta puhelun, jonka mukaan A-sairaalassa on palohälytys ja palokunta on matkalla paikalle. Huoltomies soitti ensiapupoliklinikalta käyttöpäivystäjälle ja kertoi, että poliklinikan katon rajassa näkyy savua. Heti tämän jälkeen noin kello 5.43 käyttöpäivystäjä, joka oli vielä matkalla osastolle, soitti hätäkeskukseen, kertoi savuhavainnosta ja pyysi hätäkeskusta ohjaamaan paloautot suoraan ensiapupoliklinikan rampille. Käyttöpäivystäjä sai puheluita ylemmistä kerroksista savuhavainnoista. Hoitajat pyysivät toimintaohjeita evakuoinnin suhteen. Käyttöpäivystäjä kertoi, että tulossa oleva palokunta päättää asiasta. Itäkäytävän huoneissa olleet kaksi kävelevää ja yksi vuodepotilas siirrettiin länsikäytävälle kello 5.44 (kuva 4 B). Potilaita siirrettäessä itäkäytävän kattolamput välkkyivät. Kun potilaat oli saatu siirrettyä turvaan länsikäytävälle, kaksi hoitohenkilökuntaan kuuluvaa poisti käytävällä toisen oven edessä olleen potilassängyn ja sulki palo-oviksi arvelemansa rautalankalasiovet kello Vartijat ja huoltomies menivät selvittämään hälytyksen syytä ja savun alkuperää itäkäytävälle. He kuulivat katonrajasta poksahtelua, jonka voimakkuus lisääntyi lähestyttäessä käytävän keskiosaa. Samanaikaisesti tuprahteli mustaa savua seinän ja alaslasketun katon välistä ja savu alkoi täyttää käytävää. Miehet palasivat kohti tuloaulaa. Kun he olivat ohittaneet käytävän puolivälin, kertomansa mukaan heidän takanaan paukahti. Heti sen jälkeen puolivälissä käytävää tuli katonrajasta alas kipinäsuihku lattiaan asti (kuva 4 C). Miehet palasivat henkilökunnan juuri sulkemista rautalankalasiovista tuloaulaan. Noin 30 sekunnin kuluttua itäkäytävällä paukahti uudestaan ja kipinäsuihku uusiutui (kuva 4 D). Pian tämän jälkeen tuloaulassa paksu musta savu tunkeutui alas lasketun katon lamppujen väleistä alaspäin (kuva 4 E). Osasto evakuoitiin ulos sairaalan rampille. Viimeinen potilas ja häntä saattanut hoitaja poistuivat kello 5.45 (kuva 4 F, G ja H). 1213 Kuva 4. Kuvasarja ensiapupoliklinikan valvontakamerasta. Bild 4. Bildserie från akutpoliklinikens övervakningskamera. Picture 4. A sequence of images taken by CCTV in the emergency room. 1314 Ensiapupoliklinikan yläpuolella, sairaalan kolmannen kerroksen länsipäässä on neurokirurgian osasto ja itäpäässä sairaalan päivystyslaboratorio. Noin kello 5.38 sai laboratoriohoitaja kutsun hakea näytteitä potilaalta potilashuoneesta ensiapupoliklinikan itäkäytävältä. Hänen aloittaessaan näytteiden oton alkoi palokello soida kello Samassa huoneessa ollut sairaanhoitaja aisti savun hajua välinehuollon suunnalta ja sanoi, että ensiapupoliklinikan potilaat pitää siirtää. Laboratoriohoitaja palasi takaisin päivystyslaboratorioon kolmanteen kerrokseen kello ja aisti samanlaista savunhajua kuin kerrosta alempana. Hän kertoi kahdelle muulle laboratoriohoitajalle, että ensiavussa on tulipalo. Muutaman minuutin kuluttua hän sanomansa mukaan näki paksua harmaata savua tupruttavan käytävän perältä katon rajasta. Savun vuoksi hengittäminen oli vaikeaa. Kaikki kolme päivystyslaboratoriossa ollutta työntekijää poistuivat osastolta hissiaulaan ja sulkivat palo-oven perässään. Hissiaulaan nousi savua 2. kerroksesta. He menivät katsomaan, tarvittiinko saman kerroksen länsipäässä olevalla neurokirurgian osastolla apua evakuointiin. Laboratoriohoitaja teki hätäilmoituksen hätäkeskukseen. Kuva 5. Pohjapiirros 2. kerroksen itäkäytävästä (ensiapupoliklinikka). Punaisella nuolella on merkitty kohta, josta kipinäsuihkut tulivat käytävälle. Sinisellä nuolella on merkitty juuri ennen kipinäsuihkuja suljetut rautalankalasiovet. Bild 5. Planritning över östra korridoren i andra våningen (akutpolikliniken). Punkten där gnistor sprutade ut i korridoren har märkts ut med röd pil. De dörrarna som stängdes strax före gniststrålarna har märkts ut med blå pil. Picture 5. Floor plan of the east corridor on the second floor (emergency room). A red arrow indicates the area in which sparks showered the corridor. The blue arrow indicates the doors closed just before the sparks entered. 1415 Kuva 6. Pohjapiirros 3. kerroksen itäkäytävästä (päivystyslaboratorio). Punaisella viivalla on merkitty palo-osaston raja. Bild 6. Planritning över östra korridoren i tredje våningen (jourpolikliniken). Det röda strecket anger brandsektionens gräns. Picture 6. Floor plan of the east corridor on the third floor (emergency laboratory). The fire cell border is indicated by a red line. Rakennuksessa oli kaikkiaan 187 potilasta. Heistä 2. kerroksesta evakuoitiin 3 ja kerroksista 3 8 yhteensä 176. Sairaalarakennus oli evakuoitu kello 8.31 lukuun ottamatta teho-osastoa, jota ei evakuoitu. Kolme henkilökuntaan kuulunutta savulle voimakkaimmin altistunutta kuljetettiin hoitoon. Rakennuksessa oli leikkaussaliosasto, jossa ei tapahtuma-aikaan ollut leikkauksia käynnissä sekä aikuisten teho-osasto, jonka 17 potilaasta evakuoitiin ensin viisi ja myöhemmin yksi. Savua kulkeutui koko kahdeksankerroksiseen sairaalarakennuksen jokaiseen kerrokseen, kahteen lisäsiipeen sekä myös ensimmäisen kerroksen yhdyskäytäviin, jotka johtivat muualle sairaala-alueen rakennuksiin. 1.4 Pelastustoiminta ja evakuointi Hätäilmoitukset ja hälytykset Varsinais-Suomen hätäkeskus vastaanotti paloilmoituksen A-sairaalan automaattisesta paloilmoittimesta kello Hätäkeskus hälytti vasteen 1 mukaisesti kohteeseen pelastusjoukkueen kello Tämän muodostivat päivystävä palomestari TP3, pelastusyksikkö 2 T11, säiliöauto T13 ja puomitikasauto T16 keskuspaloasemalta sekä pelastusyksikkö T21 Jaanin paloasemalta ja pelastusyksikkö T41 Kärsämäen paloasemalta. 1 2 Vaste muodostuu niistä yksiköistä, jotka toimivaltainen viranomainen on määrännyt hälytettäväksi kyseisessä onnettomuustyypissä. Pelastusyksikkö on paloauto miehistöineen ja kalustoineen. 1516 Hätäkeskus vastaanotti ensimmäisen hätäpuhelun kohteesta kello Puhelussa sairaalan käyttöpäivystäjä kertoi, että ensiapupoliklinikan käytävällä oli savua ja palokunta voisi ajaa ensiapupoliklinikan rampille. Hätäkeskus vastaanotti hätäpuhelun ensiapupoliklinikan itäkäytävän yläpuolella olevasta 3. kerroksen päivystyslaboratoriosta kello Puhelussa kerrottiin laboratorion olevan täynnä savua ja henkilökunnan poistuvan paikalta. Sairaanhoitopiirin ensihoidon kenttäjohtaja, sairaankuljetusesimies TL4 kuunteli radioliikennettä ja liittyi kuljettajineen tehtävään oma-aloitteisesti kello Sairaankuljetusesimies pyysi hätäkeskusta hälyttämään lisää ambulansseja tehtävään. Toimenpidesiiven kolmannen kerroksen teho-osastolta hätäkeskus vastaanotti kello 5.52 puhelun, jossa kerrottiin osastolla olevan savun hajua. Kello 5.53 sairaankuljetusesimies saapui kohteeseen, ilmoittautui palomestarille ja sanoi paikalla olevan ambulansseja evakuointia varten. Hän sai palomestarilta tehtäväkseen lääkinnällisen pelastustoiminnan johtamisen ja evakuoinnissa avustamisen. Pian hän kysyi palomestarilta pitäisikö antaa monipotilas-suuronnettomuushälytys 3, johon palomestari vastasi, että tilanteen vakavuus pitää ensin selvittää. Hätäkeskus hälytti palokohteen naapurirakennukseen automaattisen paloilmoituksen perusteella pelastusyksikön K11 Kaarinan paloasemalta kello Hälytys aiheutui A- sairaalan palosta tulleesta savusta, joka levisi naapurirakennukseen ilmanvaihdon kaut- ta. Hätäkeskus hälytti kello 6.12 pelastusyksiköt R11 ja L11 Raision ja Liedon paloasemilta sekä säiliöauton T83 Kaarinan VPK:sta. Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö (VSP2) sai tiedon tulipalosta päivystävältä palomestarilta. Päivystävä päällikkö saapui kohteeseen kello 6.20 ja pyysi kello 6.23 hätäkeskusta tekemään lisähälytyksen tehtävälajin rakennuspalo suuri mukaisesti. Päivystävän päällikön määräämänä hätäkeskus hälytti lisäksi kello säiliöauton T63 Turun VPK:n paloasemalta, palomestarin T30 keskuspaloasemalta, sammutusveden saannin varmistamiseen erikoistuneet yksiköt K37 Kuusiston paloasemalta sekä yksiköt T87 ja T88 Kaarinan VPK:n paloasemalta. Kello 6.33 päivystävä päällikkö pyysi hätäkeskusta hälyttämään tehtävälajin rakennuspalo suuri ja lisähälytys mukaiset yksiköt. Kello hätäkeskus hälytti tehtävään pelastusyksiköt PG11 Paraisten paloasemalta, T71 Maarian VPK:n paloasemalta, K21 Rantakulman VPK:n paloasemalta, säiliöautot T83 Kaarinan VPK:n paloasemalta (hälytettiin, vaikka oli jo kohteessa), T73 Maarian VPK:n paloasemalta, RU13 Ruskon VPK:n paloasemalta, puomitikasauton S16 sekä palomestarin S3 Salon paloasemalta, 3 Ensihoidon monipotilastilanne-suuronnettomuushälytysohje on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hätäkeskukselle laatima hälytysohje. Ohjeen tarkoitus on lisätä lääkinnän resursseja onnettomuuskohteessa muun muassa priorisoimalla ambulanssien käyttöä sekä nostamalla määrättyjen ympäristön sairaaloiden ja osastojen valmiuksia. Yksi näistä oli palanut ensiapupoliklinikka. 1617 johtokeskusauton VS10 keskuspaloasemalta ja huoltoauton T77 Maarian VPK:n paloasemalta. Yhteensä varsinaiseen pelastustoimintaan hälytettiin päivystävä päällikkö, kolme päivystävää palomestaria, johtokeskusauto, 11 pelastusyksikköä, 5 säiliöautoa, 4 puomiti- kasautoa sekä 4 erilaista huoltoautoa miehistöineen. Kello hätäkeskus hälytti kohteeseen ambulanssin T191 keskuspaloasemalta sekä sairaankuljetusesimiehen määräämänä kohteeseen kahdeksan ambu- lanssia, jotka olivat T193 ja T194 keskuspaloasemalta, T291 Jaanin paloasemalta, T391 Artukaisten paloasemalta, T491 Kärsämäen paloasemalta, R291 ja T195 Raision paloasemalta ja T196 Kaarinan paloasemalta. Keskuspaloasemalta lähetettiin kohteeseen vielä ambulanssit T392, T393 ja T394. Lisäksi käytössä oli kolme sairaalan omaa ambulanssia. Kaikkiaan onnettomuuspaikalla oli 15 ambulanssia. Päivystävän päällikön kanssa neuvoteltuaan sairaankuljetusesimies ilmoitti hätäkeskukselle kello 6.38, että käynnistetään ensihoidon monipotilastilanne-suuronnettomuus- hälytysohjeen mukaiset toimenpiteet. Hätäkeskus hälytti kohteeseen poliisin kello Tehtävälle ilmoittautuvat ensimmäisinä poliisipartiot 106 ja 135. Partio 135 oli kohteessa kello Lisäksi tehtävään liittyivät partiot 100, 111, 113, 114, 722, 726, 728 ja 730. Kaikkiaan tehtävällä oli kenttäjohtajan lisäksi kymmenen poliisipartiota. Poliisipartion vahvuus on kaksi poliisimiestä Toiminta onnettomuuspaikalla Pelastustoiminta Varsinaista lääkinnällistä pelastustoimintaa ei pelastuslaitos tehnyt lukuun ottamatta kolmen savulle altistuneen hoitohenkilökuntaan kuuluvan kuljettamista tarkkailuun kau- pungin sairaalaan. Päätehtävä oli evakuoinnin suunnittelu ja avustaminen A-sairaalasta U-sairaalaan. Palomestari jakoi voimavarat alussa siten, että ensimmäisenä kohteessa olleet pelastusyksiköt T21, T11 ja säiliöauto T13 miehistöineen saivat tehtäväkseen ensiapupolikli- nikalla olevan tulipalon sammutuksen. Ensimmäinen pelastusyksikkö T21 oli kohteessa ensiapupoliklinikan sisäänkäynnille johtavalla rampilla, kello eli alle kuudessa minuutissa hälytyksestä. Pelastusyksikön paloesimies sai henkilökunnalta ilmoituksen, että potilaat ja henkilökunta on evakuoitu ensiapupoliklinikalta eikä ketään ole sisällä. Vartija kertoi palokohteen sijainnin. Paloesimies miehistöineen selvitti paloletkut ja ensitietojen perusteella aloitti kohteen tiedustelun paksun savun täyttämällä ensiapupoliklinikan itäkäytävällä. Käytävällä kuului voimakasta suhinaa. Palomiehet etenivät sisällä polviasennossa, mutta eivät saaneet paikallistettua palon lähdettä. Pelastustoiminnan johtajana toiminut päivystävä palomestari kuljettajineen oli kohteessa kello Toinen pelastusyksikkö T11 oli kohteessa kello , ja se sai tehtäväkseen turvaryhmän muodostamisen sisään menneen pelastusyksikön miehistölle. 1718 Toisen pelastusyksikön paloesimies meni savusukellusryhmän kanssa jatkamaan sammutusta ensiapupoliklinikalle varmistuttuaan lisävoimien saapumisesta kohteeseen noin kello 5.53, jolloin kolmas pelastusyksikkö T41 saapui kohteeseen varmistamaan savusukellustyöskentelyä ensiapupoliklinikalla. Säiliöauto T13 oli kohteessa noin kello 5.50 ja se sai tehtäväkseen lisäveden antamisen T21:lle. Samaan aikaan kohteeseen saapunut puomitikasauton kuljettaja sai tehtäväkseen tarkastaa katolta tulevan savun alkuperä. Savu tuli puhaltimella varustetusta il- manvaihtohormista. Hieman aiemmin, kello 5.48, hätäkeskus ilmoitti palomestarille palokohteen yläpuolella 3. kerroksessa sijainneen päivystyslaboratorion henkilökunnan kertoneen päivystyslaboratorion olevan täynnä savua. Noin kello 5.50 palomestarin kuljettajana toiminut palo- mies sekä palomies myöhemmin kohteeseen saapuneesta pelastusyksikkö T41:stä saivat tehtäväkseen tarkastaa palokohteen yläpuoliset tilat ja avustaa tarvittaessa kerroksen evakuoinnissa yhdessä oppaaksi lähteneen huoltomiehen kanssa. Kello 5.57 paloesimies (TP11) pyysi palomestaria tiedustelemaan sairaalan tekniseltä henkilökunnalta, mikä ensiapupoliklinikan käytävällä noin kymmenen metriä aulasta oikealle suhisee. Palomestari sai ja välitti edelleen tiedon, että hapen tulo on katkaistu ja ilmanvaihto on suljettu. Todellisuudessa hapen tulo katkaistiin kello Ensiapupoliklinikalla näkyvyys oli heikko paksun savun vuoksi. Kello 5.59 paloesimies (TP11) ilmoitti paloesimiehelle (TP21), joka myös oli sisällä osastolla, palokohteen löytyneen ensiapupoliklinikan käytävän katonrajasta. Savunpoistoa alettiin valmistella, ja palomiehet alkoivat avata ikkunoita. Samalla sisällä ollut pelastusmiehistö ohjeisti pelastusyksikkö T41:n järjestämään savun poiston alipainetuuletuksella pääoven kautta. Ensiapupoliklinikan raivausta ja tuuletusta jatkoivat pelastusyksiköt R11 ja T41. Myöhemmin R11:n miehistö varmisti palon leviämisen pysähtyneen kolmannen ja neljännen kerroksen väliin. Ensimmäisenä palopaikalla olleet yksiköt, T21 ja T11, määrättiin huoltotauon jälkeen auttamaan rakennuksen evakuoinnissa. Alussa evakuointireittien kartoitusta hidastivat lukitut ovet, joihin palomiehillä ei ollut avaimia. Myöhemmin avaimia saatiin hoitohenkilökunnalta. Kello 6.00 sairaankuljetusesimies ehdotti palomestarille, että perustetaan evakuointireitti A-sairaalan 1. kerroksen länsipäädyn ulko-oven (evakuointipiste 1) kautta ja evakuointikeskus U-sairaalan aulaan. Palomestari pyysi kello 6.03 hätäkeskusta hälyttämään kohteeseen pelastusyksikkö K11:n ja yhden säiliöauton. Hätäkeskus ilmoitti K11:n hälytetyn automaattiseen paloilmoituskohteeseen, jolloin palomestari pyysi hälyttämään L11:n. Kello 6.08 hätäkeskus ilmoitti palomestarille, että K11 on hälytetty naapurirakennukseen. Palomestari ilmoitti molempia avuksi hälytettyjä yksikköjä tarvittavan. Palomestari antoi kello 6.08 puhelimitse tilannetietoa kohteeseen matkalla olevalle päivystävälle päällikölle (VSP2). Tilannetiedotuksen mukaan palo ensiapupoliklinikalla oli hallinnassa, savutuuletus oli aloitettu ja yläpuolisten tilojen tarkastus oli menossa. Sen hetkisillä tiedoilla palomestari arvioi resurssien riittävän. 1819 Kello 6.09 palomies ilmoitti palomestarille vartijan kertoneen, että 3. ja 4. kerroksessa oli potilaita savun joukossa. Kello 6.15 palomies ilmoitti palomestarille huoltomiehen kertoneen, että 4. kerroksessa kaikki potilaat ovat huoneissa ja että käytävällä on paljon savua. Yläpuolisten tilojen evakuointiin määrätyt kaksi palomiestä menivät noin kello 6.10 sairaalan kolmanteen kerrokseen. Siellä he tarkastivat palokohteen yläpuolella itäkäytävällä olleen päivystyslaboratorion, jossa näkyvyys oli savun vuoksi noin kolme metriä. He eivät löytäneet ihmisiä eivätkä havainneet paloa, joten he poistuivat ja tilassa ei käyty seuraavan tunnin aikana. Päivystyslaboratorion tarkastamisen jälkeen he siirtyivät kerroksen länsipäässä olevalle neurokirurgian osastolle, jossa he valmistautuivat evakuoimaan osastoa yhdessä kahden hoitajan kanssa. Palomiehet havaitsivat savua tulevan sisään avoimista ikkunoista ja sulkivat ne. Kello 6.15 toinen palomiehistä ilmoitti tilanteesta palomestarille ja kertoi, että mikäli savutuuletus saadaan toimimaan, osastoa ei tarvitse välttämättä evakuoida. Samalla he kertoivat huoltomiehen havainnot, että 4. kerroksessa oli paljon savua. Kuultuaan edellisen keskustelun puomitikasauton kuljettaja ilmoitti radiolla, että neljännen kerroksen savu johtui siitä, että idän puoleisen tuuletusparvekkeen ovi oli auki. Kello 6.14 sairaankuljetusesimies pyysi hätäkeskusta tiedottamaan Loimaan, Salon ja Uudenkaupungin aluesairaaloille, ettei sieltä lähetettäisi kiireellisiä potilaita TYKSiin ja että varautuvat mahdollisten TYKSistä siirrettävien potilaiden vastaanottoon. Kello 6.17 palomestari ilmoitti palon yläpuolisia kerroksia tarkastamaan määrätyille palomiehille saaneensa jokaisesta kerroksesta tiedon, että osastoilla on savua. Samalla hän määräsi palomiehet tarkistamaan kaikki kerrokset ylimpään saakka. Kello 6.18 ensiapupoliklinikalla paloa sammuttamassa ollut paloesimies otaksui palon olevan sammutetun ja alkoi valmistella savutuuletusta. Kello 6.19 sairaankuljetusesimies pyysi hätäkeskusta tilaamaan neljä linja-autoa istuville potilaille. Tällöin ei ollut tiedossa, montako potilasta A-sairaalassa oli. Kello 6.20 palomestari antoi käskyn koko A-sairaalan evakuoinnista ja määräsi evakuoinnin johtajaksi paloesimiehen yksiköstä K11. Evakuointireitin palomestari määritteli porrashuoneen ja 1. kerroksen käytävän länsipäädyn ulko-ovelle, jonne sairaankuljetusesimies oli perustanut ensimmäisen evakuointipisteen. Evakuoinnin johtajaksi määrätty paloesimies suunnitteli laittavansa jokaisen kerrokseen yhden miehen kontrolloi- maan evakuointia. Hän käveli suunniteltua evakuointireittiä pitkin ja totesi, että porrashuoneen aula 2. kerroksessa oli liian savuinen evakuointia varten. Hän ilmoitti tästä palomestarille, joka määräsi kello 6.32 pelastusyksikön L11 tuulettamaan reitin puhtaaksi. Savua tuli havaintojen mukaan porrashuoneeseen ensiapupoliklinikalta toisen kerroksen kohdalta. Savu ei tuulettunut kunnolla porrashuoneen ylempien kerrosten avattujen ikkunoiden kautta. Tällä välin evakuoinnin johtaja miehistöineen meni 3. ja 4. kerrokseen, jossa yksi hoitajista neuvoi hänelle vaihtoehtoisen evakuointireitin porrashuoneesta 3. kerroksen kautta toimenpidesiiven ulko-ovesta sisäpihan puolelle. Keskimmäisessä porrashuoneessa 1920 Palomestarin kuljettajana ollut palomies raportoi kello 6.45 palomestarille, että 3. kerrok- sen laboratoriosta tulee mustaa savua. Tässä vaiheessa kerroksen toisessa päässä ollut neurokirurgian osasto oli jo evakuoitu. evakuoinnin johtaja kokeili toimivatko hissit. Hissit toimivat ja hän päätteli, että koska hissit eivät ole samassa palo-osastossa ensiapupoliklinikan kanssa, niitä voi käyttää evakuoinnissa. A-sairaalan ja teho-osaston välisessä porrashuoneessa palomiehet kertoivat huoltomiehille ilman liikkuvan ilmanvaihtokanavistoissa. Huoltomiehet vastasivat, että ilmanvaihto pitäisi olla sammutettu. Tämän jälkeen palomiehet tarkistivat ilmanvaihdon pysähtymisen käymällä ilmanvaihdon konehuoneessa. Kello 6.25 sisätautien hallintoylilääkäri saapui tapahtumapaikalle. Paikalle saapunut ki- he olivat puhelimitse yhteydessä A- rurgian ylilääkäri ilmoittautui pelastuslaitoksen päivystävälle päällikölle sairaanhoitopiirin edustajana, kunnes hänen esimiehensä saapuvat paikalle. Paikalle saapuneet lääkärit kertoivat sairaankuljetusesimiehelle mahdollisista evakuointireiteistä, ja että A-sairaalan jokaisesta kerroksesta on pääsy C-siipeen. Lisäksi sairaalan osastoille. Kohteeseen kello 6.26 saapuneet Kaarinan VPK:n yksiköt T81 ja T83 määrättiin tarkastamaan muut sairaala-alueelta tulleet automaattiset paloilmoitukset, sulkemaan happisulut kerroksittain sekä avustamaan evakuointia alkaen 8. kerroksesta. Lisäksi he tarkastivat rakennuksen katolla olleen ilmanvaihdon konehuoneen. Sairaankuljetusesimies määräsi kuljettajansa (TL5) toimimaan evakuoinnin kuljetusjohtajana ja toimimaan yhteistyössä palomestarin kanssa. Sairaankuljetusesimies määräsi ensiapupoliklinikan apulaisosastonhoitajan U-sairaalaan aulaan kirjaamaan saapuvia potilaita. Hänellä oli kuljetusjohtajan kanssa kommunikointia varten VIRVE 4 -käsiradio. Kello 6.45 kuljetusjohtaja määräsi kaksi töihin tullutta sairaanhoitajaa evakuointipisteeseen 1 kirjaamaan kaikkien U-sairaalaan lähtevien potilaiden nimen, henkilötunnuksen ja osaston, josta potilas oli evakuoitu. Paikalle tuli myös vartija ohjaamaan ja varmistamaan, ettei paloalueelle mene ihmisiä. Evakuointi viivästyi reitillä olleen savun vuoksi ja evakuointi pääsi alkamaan kello 7.02, kun savu oli tuuletettu pois. Useimmilla potilailla oli tunnistusrannekkeet. Suurin osa osasi itse kertoa tiedot, mutta joukossa oli myös vanhuksia, jotka eivät siihen kyenneet. Osa potilaista tuli länsipäädyn porrashuoneesta alas ja ulos pienestä sivuovesta. Evakuointipisteen 1 kautta tuli vuodepotilaita, pyörätuolipotilaita ja käveleviä potilaita kerroksesta. Palomiehet toivat hisseillä vuodepotilaat alas ensimmäisen kerroksen aulaan. Siellä potilaat siirrettiin paareille ja edelleen ambulansseihin. Kaikki potilaat, myös kävelevät, kuljetettiin ambulansseilla U-sairaalaan. Evakuoinnissa osalle potilaista puettiin hengityksen suojaamiseksi pelastusyksiköissä olleita pelastautumishuppuja. 4 VIRVE on viranomaisten väliseen viestintään tarkoitettu radiopuhelinverkko. 20 Näytä lisää
SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen Lisätiedot OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen
OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Lisätiedot Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu
Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi Lisätiedot Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta
Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia: Lisätiedot RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla
TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua Lisätiedot Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua
Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua Ja vähän Onnettomuustutkintakeskukselta 1 Kuka puhuu? Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Suomen palontutkijat ry:n puheenjohtaja Onnettomuustutkintakeskuksen Lisätiedot 7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten Lisätiedot Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.
Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi. Lisätiedot Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen
KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan Lisätiedot Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena
Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto- Lisätiedot 18.9.2014. Turvallisuustutkinta
18.9.2014 Turvallisuustutkinta Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien Lisätiedot Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus
Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN Lisätiedot Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa
Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare, Lisätiedot Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu
Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto Lisätiedot AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS
AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti Lisätiedot Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996
Tutkintaselostus C 2/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta Lisätiedot Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997
Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Lisätiedot 31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi
Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen Lisätiedot Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)
SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla Lisätiedot 4x4cup Rastikuvien tulkinta
4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, Lisätiedot KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI
KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2 Lisätiedot HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen
HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat Lisätiedot Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali
Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen Lisätiedot YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA
Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa... Lisätiedot Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3
TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki Lisätiedot Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3
Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001 Lisätiedot Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto: Lisätiedot Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin Lisätiedot Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen
Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014) Lisätiedot Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6 Lisätiedot PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET
PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 115 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2030 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta päätti hyväksyen tämän päätöksen liitteessä mainitun Lisätiedot LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus
1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai Lisätiedot SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma
SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00 Lisätiedot TURVALLISUUSSUUNNITELMA
TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry ----------------------------------------------------------------------------------- Lisätiedot Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla
Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan Lisätiedot Varia Home Collection. Varia
Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät Lisätiedot SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS
1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa Lisätiedot Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville
Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction Lisätiedot D1/2009Y Tulipalo kerrostalossa Helsingissä 14.3.2009
D-TUTKINTA D1/2009Y Tulipalo kerrostalossa Helsingissä 14.3.2009 Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika 14.3.2009 klo 2.40 Tapahtumapaikka Kallio, Helsinki Tapahtuman luonne Asuinkerrostalossa huoneistopalo, joka Lisätiedot Eduskunnan puhemiehelle
KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä Lisätiedot Ismo Aaltonen. www.onnettomuustutkinta.fi
ILMAILUN TURVALLISUUSTUTKINTA Johtava tutkija Ismo Aaltonen www.onnettomuustutkinta.fi Yleistä Turvallisuustutkinnan ainoa tavoite olisi oltava a tulevien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen, Lisätiedot Eduskunnan puhemiehelle
Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta Lisätiedot AINA HALI. vihreää. hälytysajoneuvoille. 9.9.2015 Jukka Talvi Oulun kaupunki
AINA vihreää hälytysajoneuvoille 9.9.2015 Jukka Talvi Oulun kaupunki neljä ihmistä loukkaantunut poliisin mukaan hälytysajoneuvoille sattuu onnettomuuksia viikoittain Miksi? keski-ikäinen mies kuoli poliisiauton Lisätiedot Pelastustoiminnan käsitteitä
22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja Lisätiedot Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996
Tutkintaselostus C 14/1996 R Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien Lisätiedot Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä
PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos Lisätiedot Linja-autopalot Suomessa 2010 1 25.8.2011
Linja-autopalot Suomessa 2010 Esa Kokki Tutkimusjohtaja, FT Pelastusopisto Timo Loponen Suunnittelija Pelastusopisto 1 25.8.2011 Tausta Linja-autopalojen määrä on lisääntynyt vuosittain 2000-luvulla Jos Lisätiedot 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN
78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our Lisätiedot sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:
OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä, Lisätiedot Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405
Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra Lisätiedot turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala Safety Advisor Oy
Liikenteenohjausjärjestelmän turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala www.safetyadvisor.fi fi matti.katajala@safetyadvisor.fi +358 44 5301230 Liikenteenohjaus ja onnettomuustutkinta Lisätiedot Savua porrashuoneessa. Pelastuslaitosten teematutkinta
Savua porrashuoneessa Pelastuslaitosten teematutkinta Savua porrashuoneessa Asuinrakennusten palovahingoista kerrostalot muodostavat merkittävän osuuden Sekä henkilö- että omaisuusvahingoissa Vuodesta Lisätiedot Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016
Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen Lisätiedot KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta
KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien Lisätiedot PALOTURVALLISUUTTA KOTONA
TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin Lisätiedot KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI
KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044 Lisätiedot TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET
Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013 Lisätiedot Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl
Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet: Lisätiedot 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan Lisätiedot HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET
HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET www.112.fi Esitys 1. Yleistä 2. Oikeustapaukset 3. Virkamiehen velvollisuuksista 4. Virkarikokset Suomessa 5. Johtopäätökset www.112.fi 1. Yleistä Hätäkeskuslaitoksen Lisätiedot JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA
JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013 Lisätiedot Onnettomuuksista oppiminen Case Kouvolan Yhteiskoulun palo
Onnettomuuksista oppiminen Case Kouvolan Yhteiskoulun palo Palopäällystöliiton seminaari 30.10.2014 Kouvolassa 31.10.2014 49 Vakavuus, laajuus, vaikuttavuus Tarvittavat toimenpiteet Häiriötilanteiden johtaminen Lisätiedot Pelastusalan neuvottelupäivät 2015
Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Pekka Ronkainen Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Korkea rakentamisen paloturvallisuusriskejä Haasteita tänä päivänä: Lisätiedot TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015
Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle? Lisätiedot Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.
ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015 Lisätiedot Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii Lisätiedot Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet
2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen... Lisätiedot Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote
Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Lisätiedot VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä Lisätiedot Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu
2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta Lisätiedot Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)
Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta Lisätiedot VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI SELVITYS- JA LAUSUNTOPYYNTÖ Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 8.9.2008 Dnro 11/50/08
VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI SELVITYS- JA LAUSUNTOPYYNTÖ Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 8.9.2008 Dnro 11/50/08 Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Hätäkeskuslaitoksen Lisätiedot Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta
ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland Lisätiedot Sädehoitoon tulevalle
Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri, Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ TERVEYSLAUTAKUNTA
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2010 1 354 30.11.2010 pöydälle pantu asia OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-2387 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen Lisätiedot Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112
lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. Lisätiedot Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010 Lisätiedot KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET
KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia Lisätiedot Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen
Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen 8.11.2011 Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (Hki) Vuosi Tehtävien lukumäärä Lisätiedot Silmäsairaalan perustaminen (kehitys-) kehittyvään maahan
Silmäsairaalan perustaminen (kehitys-) kehittyvään maahan Erkki Laine 19. maaliskuuta 2013 Sri Lankan Lions-ystävien seuran vuosikokous Sairaalatarve Sri Lankassa on vajaa 20 miljoona ihmistä 320.000 sairastaa Lisätiedot VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA
MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy Lisätiedot Poliisin menettely esitutkinnassa
ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä Lisätiedot PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015
Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno Lisätiedot Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos SITRA Megatrendit 2016 Kuvaus terrorismiverkostoista Lähde: Big, Allied and Dangerous: Lisätiedot Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus
Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN Lisätiedot Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset
Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus Lisätiedot Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?
KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa. Lisätiedot Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo
Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta Lisätiedot Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry
Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus... Lisätiedot HOO B00 - B01 HOO B20 - B24
31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar Lisätiedot Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto
Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan Lisätiedot Läpimurto ms-taudin hoidossa?
Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA
POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR
PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute