Source: http://docplayer.fi/3259275-Kasavuoren-koulukeskus-talotekniikan-ja-tilojen-ajanmukaistaminen-kasavuorentie-1-02700-kauniainen.html
Timestamp: 2016-12-08 20:22:00+00:00
Document Index: 25446061

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'KKO\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie Kauniainen
1 KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen SÄH - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o P030 Viimeisin muutos Laadittu Laatija POi Tark./Hyv. TVo GRANLUND OY Topi Volama Granlund Oy Malminkaari 21, PL Helsinki Puhelin Y-tunnus Kotipaikka Helsinki2 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSKOHDE, YHDYSHENKILÖT RAKENNUSKOHDE TILAAJA JA KÄYTTÄJÄT RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA SUUNNITTELIJAT 2 3 SÄHKÖSUUNNITTELU SUUNNITTELUTAVOITTEET SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT SÄHKÖNJAKELU RYHMÄKESKUKSET LOISTEHO- JA YLIAALTOKOMPENSOINTI MAADOITUKSET JA HÄIRIÖSUOJAUKSET Johtotiet ja kaapelointi PISTORASIAT VALAISTUS JA VALAISIMET TELEJÄRJESTELMÄT Puhelin- ja tiedonsiirtojärjestelmä Antennijärjestelmät AV-järjestelmät Aikakellojärjestelmä TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT Paloilmoitusjärjestelmä Turvavalaistus Hätäkuulutusjärjestelmä Rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmä DOKUMENTOINTI OPTIOALUEET 93 1 1 RAKENNUSKOHDE, YHDYSHENKILÖT 1.1 RAKENNUSKOHDE Rakennustyyppi: Rakennustoimenpide: Paikkakunta: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 77 Tontti: 2 Postiosoite: Kasavuorentie 1 Huoneala, peruskorjaus: xxx hum² Bruttoala, peruskorjaus: xxx brm² Bruttoala, laajennus: 600 brm² Bruttoala, koko rakennus: 9634 brm² Laajuustiedot eivät ole sitovia. 1.2 TILAAJA JA KÄYTTÄJÄT Koulu Kasavuoren koulukeskus, laajennus ja peruskorjaus Kauniainen Tilaaja: Kauniaisten Kaupunki Yhdyskuntatoimi PL 52, Kauniaistentie KAUNIAINEN Yhdyshenkilö sopimusasiat: Tommi Metsälä Rakennuttajapäällikkö Puhelin: (09) Sähköposti: Yhdyshenkilö tekniset asiat: Tomi Salminen Talotekniikkainsinööri Puhelin: Sähköposti: Käyttäjä: Kauniaisten kaupunki Yhdyshenkilö: Sari Aarniokoski Opetuspäällikkö Puhelin: (09) Sähköposti:4 2 1.3 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Rakennuttajakonsultti: Yhdyshenkilö: Rapcon Oy Ratamestarinkatu/A HELSINKI Tuula Kuisma Projektipäällikkö Puhelin: Sähköposti: 1.4 SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Perko Oy Sturenkatu HELSINKI Yhdyshenkilöt: arkkitehti Jari Aladin Puhelin: (09) Sähköposti: LVIAS - suunnittelu: Granlund Oy PL 59, Malminkaari HELSINKI Puhelin: Sähköposti: Yhdyshenkilö sähkö: Pekka Oinonen Puhelin: Yhdyshenkilö LVI: Jari Palander Puhelin:5 3 3 SÄHKÖSUUNNITTELU 3.1 SUUNNITTELUTAVOITTEET Elinkaarihallinta Tavoitteena on kestävän kehityksen huomioiminen suunnittelussa niin, että saavutetaan energiataloudellinen ja ympäristöä vähän kuormittava ratkaisu. Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan vuonna 2014 laaditussa kuntokartoitus raportissa sekä PTS-suunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet sähköjärjestelmien kunnostamisesta ja uusimisesta. Lisäksi huomioidaan tarvittavat toimenpiteet sähköenergian säästämiseksi: valaistuksen ohjaus, hehkulamppujen korvaaminen muilla lampputyypeillä ja sulatuslämmityksien ohjausmuutokset. Sisäolosuhteet Työ- ja luokkatilojen sisäolosuhteissa tavoitteena ovat tuottavat työolosuhteet. Valaistuksen laatutasotavoitteena on standardin EN mukaiset valaistusolosuhteet varmistaen laadukas valaistus, jonka toteutuksessa huomioidaan tilojen näkötehokkuus, energiankulutus ja tilojen ulkonäkö. Valaistusratkaisuissa hyödynnetään niin suoraa, epäsuoraa kuin suora-/epäsuorayhdistelmää kiinnittäen erityistä huomiota häikäisynsuojaus ominaisuuksiin ja valaistuksen ohjattavuuteen. Toimintavarmuus Ohjausjärjestelmien suunnittelussa on huomioitava järjestelmien mahdollisimman yksinkertainen käyttö sekä mahdollisuus manuaaliseen käyttöön. 3.2 SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT Viranomaistarkastukset ja huoltosopimukset Jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään mitä viranomaistarkastuksia kiinteistöön on tehty ja milloin. Viranomaisten määräajoin tarkastamia järjestelmiä ovat mm. paloilmoitus- ja turvavalaistusjärjestelmät sekä sähköjärjestelmät.ko SÄHKÖNJAKELU Kiinteistön sähkönjakelu on toteutettu pääkeskuksesta ja siihen liitetyistä kahdesta nousukeskuksesta. Pääkeskuksen nimellisvirta on 800A ja se riittää kiinteistön nykyisiin tarpeisiin. Nykyiset liittymäkaapelit on 3kpl AXMCMK 3x kaapelit sekä pääsulakkeet ovat 3kpl 3x250A. Nykyinen pääkeskus uusitaan ja samalla huomioidaan mahdollinen lisätehon tarve tulevista laajennushankkeista.6 4 Nykyiset nousukeskukset uusitaan yhdeksi uudeksi keskukseksi, jonka mitoituksessa huomioidaan tulevaisuuden laajennustarpeet. Uudet keskukset on kosketussuojattuja (IP 34) kennokeskuksia, joihin ei sijoiteta alle 125 A varokelähtöjä. Keskuksiin varataan kaapelitilat jokaiselle kennokentälle. Pääkeskuksen valmistuksessa noudatetaan standardeja SFS-EN ja SFS- EN Jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään sähköverkon suojauksen toimivuus ja selektiivisyys kulutuspisteiltä rakennuksen liittymäpisteeseen saakka RYHMÄKESKUKSET Kiinteistön nykyiset ryhmäkeskukset ovat pääosin TN-C järjestelmän mukaisia keskuksia. Kiinteistöön on saneerauksien yhteydessä uusittu joitakin keskuksia joista viimeisimmät ovat TN-S järjestelmän mukaisia keskuksia. Kaikissa uusituissa keskuksissa ei ole huomioitu pistorasialähtöjen vikavirtasuojausta sekä osa uusituista keskuksista on muutenkin korjauksen tarpeessa. TN-C järjestelmän mukaiset keskukset uusitaan TN-S järjestelmän mukaisiksi liitteenä olevien alueiden mukaisesti. LVI-laitehuoneisiin sijoitettavat uudet ryhmäkeskukset toteutetaan IP 34 koteloituina keskuksina. Muut uudet ryhmäkeskukset toteutetaan IP 20 kehikkokeskuksina. Uusien ryhmäkeskuksien ryhmä- ja ohjausjohdoille asennetaan riviliittimet (myös N ja PE-johdoille). Teho- ja varalähtöreserviä varataan noin 30 %. Ryhmäkeskuksien valmistuksessa noudatetaan standardeja SFS-EN ja SFS-EN LOISTEHO- JA YLIAALTOKOMPENSOINTI Rakennuksessa on keskitetty loistehonkompensointilaitteisto, joka on liitetty kiinteistön pääkeskukseen. Nykyinen kompensointi on hyväkuntoinen sekä nykytarpeisiin riittävä. Loistehon ja yliaaltojen kasvaminen ja sitä kautta lisäkompensointitarve riippuu pääosin uusittavan LVI tekniikan laajuudesta (isot moottorit yms.). Laajennushankkeen ja saneerauksen jälkeen kompensointipariston riittävyys varmistetaan mittauksin ja tarvittaessa kasvatetaan kompensoinnin kokoa. Uudet loistelamppuvalaisimet hankitaan elektronisilla liitäntälaitteilla.7 MAADOITUKSET JA HÄIRIÖSUOJAUKSET Rakennuksen sähköverkko on toteutettu pääosin TN-C järjestelmän mukaisesti. Kaapelointeja on vuosien varrella tehtyjen saneerausten yhteydessä uusittu TN-S järjestelmän mukaisesti mutta syöttävät ryhmäkeskukset on pääosin TN-C järjestelmän mukaisia. Kiinteistössä on myös jonkin verran alkuperäisiä maadoittamattomia tai nollattuja sähköjärjestelmiä. Kuntoraportin mukaan kiinteistön maadoitus- ja potentiaalintasauskiskot ovat hyvässä kunnossa. Rakennuksen maadoituselektrodin kunto tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan. Saneerausalueen sähköverkko uusitaan TN-S -järjestelmän mukaan (5-johdinjärjestelmä) parantaen sähköverkon häiriösuojausta ja käyttöturvallisuutta Johtotiet ja kaapelointi JOHTOTIET Kiinteistöön on asennettu kaapelihyllyjärjestelmä sähkökaapelointeja varten. Alakattoalueilla on käytetty tikashyllyjä sekä näkyvillä osilla kaapelit on asennettu valkoisille levyhyllyille. Käytävien kaapelihyllyt ovat liian suuressa kuormituksessa josta johtuen ovat sortuneet esim. pääkäytävän kohdalla ja niitä on jouduttu korjaamaan. Saneerauksen yhteydessä asennetaan uudet pääkaapelireitit sekä tehdään korjaukset nykyisiin ongelmakohtiin. Lisäksi asennetaan erilliset kaapelireitit heikkovirtakaapeleille sekä palonkestäville kaapeloinneille. Vanhat käytöstä poistuneet/poistuvat kaapeloinnit ja asennukset puretaan pois saneerauksen yhteydessä NOUSUJOHDOT Nykyiset nousujohdot ovat pääosin TN-C järjestelmän mukaisia 4- johdinkaapeleita. Viimeisimmissä, 2000 luvulla tehdyissä remonteissa on uusittu kaapelointeja keskusten uusimisen yhteydessä TN-S järjestelmän mukaisiksi. Nykyisissä nousujohdoissa N-johdin on pääsääntöisesti eri poikkipintaa vaihejohtimiin nähden. Saneerausalueen nykyiset TN-C järjestelmän mukaiset 4- johdinkaapeleita uusitaan määräysten mukaisiksi TN-S järjestelmän mukaisiksi 5-johdinkaapeleiksi parantaen sähköverkon käyttöturvallisuutta ja häiriösuojausta.8 6 Nousujohtojen nollajohtimien tulee olla johtokyvyltään samoja vaihejohtimien kanssa PISTORASIAT Pistorasiat ovat maadoitettuja ja niitä on uusittu saneerauksien yhteydessä, kiinteistössä on myös vanhoja alkuperäisiä pistorasioita. Pistorasiakaapelointeja on uusittu saneerauksien yhteydessä ja ne ovat pääasiassa hyvässä kunnossa. Kuntoraportin mukaan kiinteistössä on myös alkuperäisiä TN-C järjestelmän mukaisia kaapelointeja, esim. kellaritiloissa. Kaikki vanhat TN-C järjestelmän mukaiset pistorasiat uusitaan. Kaapeloinnit uusitaan TN-S järjestelmän mukaisiksi VALAISTUS JA VALAISIMET Kiinteistön nykyinen valaistus on toteutettu pääosin T8-tyyppisillä loisteputkivalaisimilla. Aulatiloissa on käytetty myös pienoisloisteputkilla varustettuja valaisimia. Valaisimet alkavat olla elinkaarensa loppupäässä. Nykyinen valaistus uusitaan kokonaisuudessaan ja asennetaan yleisvalaistus, jolla pyritään miellyttävään ja viihtyisään työympäristöön sekä energiatehokkuuteen. Valaisimien valonlähteinä käytetään energiatehokkaita loisteputkia ja ledilamppuja. Värilämpötilana 3000K eli lämmin valkoinen. Tavoiteltavat valaistustasot (pysyvät arvot yleisvalaistukselle) Luokkahuoneet, toimistot yms. tilat n. 500 lx työalue (säädettävä) aulat, käytävät ja kokoontumistilat n lx (säädettävä) aputilat, varastot n. 100 lx tekniset tilat n. 200 lx sähkö- ja LVI tilat n. 500 lx VALAISTUSOHJAUKSET Nykyiset ohjaukset on toteutettu tilakohtaisilla kytkimillä, päälle/pois periaatteella. Tilojen valaistuksia ohjataan liiketunnistimilla sekä läsnäolo- ja päivänvalosensoreilla energiankulutuksen vähentämiseksi. Valaistus sammuu aseteltavan viiveen jälkeen, kun ilmaisin ei havaitse tilassa liikettä. 3.3 TELEJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ9 7 Rakennuksen uusittavat telejärjestelmät toteutetaan pääsääntöisesti tähtimäisinä järjestelminä, joiden keskuslaitteet sijoitetaan erilliseen keskitetysti erilleen sähkönjakelun keskuslaitteista. Telejärjestelmille pyritään toteuttamaan omat nousukuilut erillään vahvavirtanousuista ja kerroksissa heikkovirtakaapelit pyritään asentamaan omille kaapelihyllyille tai erottamaan ne välilevyllä omille kaistoilleen Puhelin- ja tiedonsiirtojärjestelmä Kiinteistössä ei enää ole erillistä puhelinjärjestelmää. Kiinteistön tiedonsiirtojärjestelmä on remontoitu ja se on hyvässä kunnossa. Uusiin tiloihin hankitaan uusi lukittava ristikytkentäkaappi ja se liitetään nykyiseen järjestelmään kuitukaapeleilla. Kaapeloinneissa ja yleiskaapelointipisteiden määrässä ja sijoituksissa huomioidaan myös ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen Antennijärjestelmät Kiinteistön antennijärjestelmää on uusittu saneerausten yhteydessä ja se on toimintakuntoinen. Uudet tilat liitetään nykyiseen järjestelmään AV-järjestelmät Kiinteistön nykyiset AV-järjestelmät ovat hyväkuntoisia. Uusiin tiloihin asennetaan uudet interaktiiviset videotykit sekä järjestelmään liitettävät liitettävät äänentoiston kaiuttimet Aikakellojärjestelmä Rakennuksessa on toimintakuntoinen keskuskellotahdistettu aikakellojärjestelmä. Uusiin tiloihin lisätään aikakelloja tarpeen mukaan sekä tarvittaessa uusitaan kelloja nykyisiin tiloihin.10 8 3.4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT Paloilmoitusjärjestelmä Kiinteistön nykyinen paloilmoitinjärjestelmä on osoitteellinen johon on pääosin liitetty konventionaalisia lämpöilmaisimia. Uusimmissa saneerauksissa järjestelmään on liitetty uusia osoitteellisia ilmaisimia. Nykyinen paloilmoitinjärjestelmän keskus uusitaan. Nykyiset konventionaaliset ilmaisimet uusitaan ja hyväkuntoiset uudemmat osoitteelliset ilmaisimet liitetään uuteen keskukseen Turvavalaistus Kiinteistön nykyinen turvavalaistus järjestelmä on keskusakustopohjainen järjestelmä ja se on toimintakuntoinen. Nykyinen turvavalaistusjärjestelmä jää ennalleen ja uudelle rakennettavalle osalle asennetaan uusi keskus ja uudet valaisimet. Kaapeloinnit asennetaan omille johtoteille Hätäkuulutusjärjestelmä Kiinteistön nykyinen kuulutusjärjestelmä (keskusradio) on vanha eikä se kuulu kiinteistön kaikkiin osiin. Nykyinen kuulutusjärjestelmä puretaan ja asennetaan uusi hätäkuulutus standardin SFS-EN täyttävä järjestelmä joka kattaa koko kiinteistön Rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmä 3.5 DOKUMENTOINTI Kiinteistön nykyinen kameravalvontajärjestelmä on uusittu 2010 ja se on hyvässä kunnossa. Kiinteistön rikosilmoitusjärjestelmän liikeilmaisimet on uusittu ja ne ovat hyväkuntoisia mutta ko. järjestelmän keskuslaitteisto on vanha ja kapasiteetiltään täynnä. Nykyinen rikosilmoitinlaitteiston keskus uusitaan ja nykyiset ja uuden rakennettavan alueen ilmaisimet liitetään uuteen keskukseen. Paikkansapitäviä sähköpiirustuksia löytyy varsin niukasti lukuun ottamatta viimeisimpiä 2000 luvulla tehtyjä saneerausalueita.11 9 3.6 OPTIOALUEET Arkistoista ja kiinteistöstä löytyy runsaasti erilaisia sähkö- ja telejärjestelmien dokumentteja eri aikakausilta. Rakennuksesta kootaan loppudokumentointi sähköiseen muotoon, joka sisältää sähkö- ja telejärjestelmien paikkansapitävät piirustukset siten, että yhdestä alueesta ja yhdestä järjestelmästä on vain yhdet piirustukset. Liitteenä olevissa piirustuksissa on esitetty myös optioalueita jotka suositellaan liitettäväksi tähän saneeraushankkeeseen. Ko. alueet sisältävät vanhoja ja huonokuntoisia sähköasennuksia jotka on kuntoraportissa todettu huonokuntoisiksi ja suositeltu uusittaviksi. Mikäli ko. alueita ei nyt liitetä tähän saneeraukseen, niin todennäköisesti muutaman vuoden sisällä ne joudutaan joka tapauksessa remontoimaan ja silloin joudutaan tekemään asennuksia myös jo nyt saneerattujen tilojen alueella. Liitteet 1 ja 212 13 14 15 Samankaltaiset tiedostot
KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0001 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Lisätiedot Svenska skolcentrum, liikuntatilat
Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat, Lisätiedot LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4
11.11.2013 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 HANKESUUNNITELMA SÄHKÖ Rakennustapaseloste Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät AV-laitteet 2 H21 SÄHKÖN LIITTÄMINEN... Lisätiedot LOGOMO TURKU SÄHKÖTEKNISET TYÖT RAKENNUSTAPASELOSTUS 24.05.2010 / 6519
LOGOMO TURKU SÄHKÖTEKNISET TYÖT RAKENNUSTAPASELOSTUS 24.05.2010 / 6519 Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy Pitkämäenkatu 11 B 20250 Turku www.mattileppaoy.fi 1 Tässä selostuksessa on esitetty sähkötekniset Lisätiedot JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU
JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan Lisätiedot KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE. Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001
KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001 13.11.2015 RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 (11) KAUNIAISTEN UIMAHALLI SÄHKÖTÖIDEN RAKENNUSTAPASELOSTUS, Lisätiedot KIINT. OY HELSINGIN SÄHKÖTALON MAHDOLLINEN MUUTOS TERVEYS JA HYVINVOINTIKESKUKSEKSI
1 (6) Selvitys 3.6.2015 KIINT. OY HELSINGIN SÄHKÖTALON MAHDOLLINEN MUUTOS TERVEYS JA HYVINVOINTIKESKUKSEKSI 1. Yleistä 2. Nykytilanne Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo muodostuu kahdesta eri aikakautena Lisätiedot Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013
Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe, Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN. Rakennustapaselostus. Sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmät
Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh. 08-410440 0500-768161 04.05.2013 84100 YLIVIESKA Fax. 08-425540 Sähköposti: jarmo.hintsala@yritysnet.com PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN Rakennustapaselostus Lisätiedot Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen
Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla. Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA
KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA 25.8.2014 Kauniaisten kaupunki Grankulla stad 2 1 YHTEENVETO HANKKEESTA... Lisätiedot INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY SKOL
SÄHKÖTÖIDEN RAKENNUSTAPASELOSTUS (JÄRJESTELMÄKUVAUKSET) MONITOIMITALO BUNKKERI TARVESELVITYS 2011 16.06.2011 TYÖ N:O 88530 INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY SKOL Pohj.Hesperiankatu 15 A 00260 HELSINKI Lisätiedot KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS HANKE 823204 HANKESUUNNITELMA
KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS HANKE 823204 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 1 2 ORGANISAATIO 2 2.1 HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ 2 3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 3 3.1 HANKKEESTA Lisätiedot MUUTOSYHTEENVETO. T01669.P001 SÄH 1 (11) SÄH Valaisinluettelo
Granlund Tampere Oy Järvensivuntie 1, PL 509, 33101 Tampere Puh. 010 759 2600 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi T01669.P001 SÄH 1 (11) SÄH Valaisinluettelo Rakennus TURENGIN TERVEYSASEMA B-talon peruskorjaus Lisätiedot ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen
ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI
KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Lisätiedot Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus
Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1 Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä Lisätiedot EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla.
18.12.2009 1(5) EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. - Kysymyksiä ja vastauksia loistelamppujen, suurpainepurkauslamppujen Lisätiedot Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola
Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa Lisätiedot Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie)
Katu/tievalaistus Elohopealamppujen korvaus Sastamalan kaupunki Yleistä nykyisestä elohopealamppuvalaistuksesta Sastamalan keskusta Valaistus on pääosin tehty metallipylväin ja maakaapelilla. Metallipylväät Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. Lisätiedot S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2
S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2 ST 70.12 S S1 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT S110 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄ S1101 Kaapelihyllyt, kaapelitikkaat S1102 Kulma-, Lisätiedot BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU
1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ Lisätiedot HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA
HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA 7.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3 1.3 Laajuus ja aikataulu... Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki
SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus Lisätiedot Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012
Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET Lisätiedot Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt Päätekijä:
Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt omana työnä muutostyöt + sähköistys urakoitsijalta Budjetti: 100 000 Nykyisen tilan toimivuuden lisääminen. Lisätiedot KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA
KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA HANKE 890047 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 2 2 ORGANISAATIO 2 2.1 HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ 2 3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 3 3.1 HANKKEESTA TEHDYT Lisätiedot ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSEN KEINOIN LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB
LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB liittymällä Elinkeinoelämän 1 SUUNNITTELULLE ASETETUT TAVOITEET - energiatehokkuuden parantaminen - alueen näkötehtävien näköolosuhteiden parantuminen - investoinnin Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTUS. Kasavuoren koulukeskus SÄHKÖTEKNIIKKA. Päivämäärä 13.2.2015. Asiakirjanumero. Sisältöluettelo:
Kasavuoren koulukeskus RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKKA Työnumero 2014xxxx Päivämäärä 13.2.2015 Suunnitteluvaihe Asiakirjanumero Luonnossuunittelu H0002 Sisältöluettelo: 1. Tekniset vaatimukset 2. Sähkön Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun Lisätiedot Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS Lisätiedot Turvajärjestelyt sähkösuunnittelun osana. Ville Keränen, Lieke Suunnittelu Oy
Turvajärjestelyt sähkösuunnittelun osana Ville Keränen, Lieke Suunnittelu Oy Autamme valitsemaan jokaiseen kohteeseen sopivan tekniikan. Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja neuvomme sopivien toimittajien Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi
LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi Valaistus: Valaistus yleiskuvaus toiminnasta Luokkatilojen valaisimet verkkokaton päällä, Lisätiedot Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen. 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy
Turvavalaistusjärjestelmien teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentaminen 19.11.2014, Mikko Malinen, Teknoware Oy 22 Turvavalaistusjärjestelmät Keskusakustojärjestelmät Keskitetty tehonsyöttö valaisimille Lisätiedot Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei Lisätiedot Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A
Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja Lisätiedot Suunnittelu / Asennusohjeet
Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden
Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE Lisätiedot TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104
TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl Lisätiedot OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov
OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija Lisätiedot Uusi Lastensairaala. Tulevaisuuden sairaala. Kari Kaleva Granlund Oy
Uusi Lastensairaala Tulevaisuuden sairaala Kari Kaleva Granlund Oy Uusi Lastensairaala Rakennuttaja/omistaja Kiinteistö Oy Uusi lastensairaala Bruttopinta-ala n. 47 500 brm 2 Tilavuus n. 230 000 m 3 Kustannusarvio Lisätiedot Hankinnan kuvaus ja vaatimukset
Liite 5 Hankinnan kohteen kuvaus Hankinnan kuvaus ja vaatimukset 1. Hankinnan perustiedot 1.1. KVR urakan kuvaus ja toteutustapa Tuusulan kunnan Hyökkälän alakoulun rakennukseen suoritetaan peruskorjaus Lisätiedot HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen
KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta Lisätiedot YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA DIGABI-PROJEKTI
LIITE 1 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA DIGABI-PROJEKTI SÄHKÖTEKNINEN OHJEISTUS 2013 Asiakirja nro SÄH 0100 Projekti n:o E07812.P000 Viimeisin muutos Laadittu 21.05.2013 Laatija BLy/AJR GRANLUND OY Benjam Lisätiedot Kohteen nimi: Sallantie 530. (Kuivaamo) 11.09.2014 98440 KALLAANVAARA 1996. Huoneala: Bruttoala: Tilavuus: Käytetty rak.oikeus:
Yritys/ Yhteisö: Kemijärven kaupunki / Tekninen osasto Perustiedot Luokka: Tunnistetiedot Rakennus Kohteen nimi: Pvm: Sallantie 530. (Kuivaamo) 11.09.2014 Katuosoite: Sallantie Tunnus: R7914_3 Postiosoite: Lisätiedot SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SUOMUSSALMI KALUSTUS- JA KAAPELOINTITIEDOT KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT URAKKALASKENTA 30.06.2014. EKo X 6.
A 400 125 C TEKNILLISET TIEDOT HYVÄKSYTTÄMINEN JA MERKINNÄT B D 0 KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT 120 600 1500 1500 250 KALUSTUS- JA KAAPELOINTITIEDOT 6 20 Keskuksessa erillinen työkalusalvalla avattava lokero Lisätiedot KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015
KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin Lisätiedot Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5
D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5 Lisätiedot 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE
1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa. Lisätiedot KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET
KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET 20.06.2012 2(7) 1. YLEISTÄ Tavoitteena on saada valaistus toimimaan luotettavasti alueellisesti yhtaikaisella mutta tarvittaessa porrastettavalla Lisätiedot ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ALUSTAVA
Sivu 1 / 12 Pvm: 12.8.2015 ANTINKANKAAN MONITOIMITALO RAKENNUSTAPASELOSTUS ALUSTAVA Sivu 2 / 12 SÄHKÖ- JA SÄHKÖTEKNILLISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuttaja: Raahen Kaupunki Arkkitehtisuunnittelu: Lisätiedot Minna Suominen. Nuorten työpajan sähkösuunnitelma. Sähkötekniikan koulutusohjelma 2013
Minna Suominen Nuorten työpajan sähkösuunnitelma Sähkötekniikan koulutusohjelma 2013 NUORTEN TYÖPAJAN SÄHKÖSUUNNITELMA Suominen, Minna Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma joulukuu Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen
SUUNNITTELIJAN OPAS Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen 3 Esivalmisteltu asennusjärjestelmä Asennusjärjestelmä on kehitetty helpottamaan asennustyötä ja vastaamaan nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksia. Lisätiedot Jäähallien valaistus
Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere Lisätiedot Munkkivuoren aa 1 Raumantie 2 katto- ja julkisivut hankesuunnitelma DI Kari Hartikainen pvm 17.9.2009
Munkkivuoren aa 1 MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVUJEN, IKKUNOIDEN JA VESIKATON KORJAUS TEKNINEN HANKESUUNNITELMA, 00350 Helsinki 17.9.2009 Hankepalvelut Tilakeskus Kiinteistövirasto Munkkivuoren Lisätiedot Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus
Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa Lisätiedot Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS
1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600 Lisätiedot SEINÄ/LATTIA LED-VALOT
SEINÄ/LATTIA -VALOT Seinävalaisimien avulla voi helposti ja nopeasti muuttaa huoneen tyyliä ja tunnelmaa. Meiltä löytyy seinävalaisimia sekä sisä- että ulkokäyttöön ja värilämpötilasta riippuen valaistuksen Lisätiedot Tietomalli korjausrakentamisessa
Tietomalli korjausrakentamisessa Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö RTS 6.5.2008 Kari Ristolainen, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Senaatti-kiinteistöt Rakennusten laadunvarmistus tietomallien avulla Lisätiedot HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS
HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513 Lisätiedot STOCKMANN 4.KRS Pilottialueen valaistus analysointi mittaukset ja ehdotuksia
STOCKMANN 4.KRS Pilottialueen valaistus analysointi mittaukset ja ehdotuksia ALAKATTOLAUTAN VALAISTUKSEN LOPPURAPORTTI Korkeaalue Valotaskuista tuotetun epäsuoran valaistuksen tarkoitus on avata tila visuaalisesti Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset Lisätiedot KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri
KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C) Lisätiedot 1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu
1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto: Lisätiedot Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen
Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen YRITYSTIETOJA Parlok Oy, autoteollisuudelle muoviosia valmistava tehdas 25 henkilöä tuotannossa Lisätiedot 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.
www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen Lisätiedot Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.
HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3 Lisätiedot SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN
1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien Lisätiedot Resurssiviisas taloyhtiö -seminaari 4.3.2015, Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ 4.3.2015.
Resurssiviisas taloyhtiö -seminaari, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS Lisätiedot Ulkovalaistus Vaasassa
Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Valistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Ulkovalaistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Onkilahden toimintapuisto - Puupylväät, valaisimet erikoisväri - Lamput 70 W monimetalli Lisätiedot Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Lisätiedot Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,
Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja Lisätiedot Savunpoistojärjestelmän kaapeloinnin ja automatiikan suunnittelu
Savunpoistojärjestelmän kaapeloinnin ja automatiikan suunnittelu 1 Sähkösuunnittelun lähtökohdat Painovoimainen savunpoisto Tarvittavat tiedot: 1. Savunpoistoluukkujen määrä 2. Savunpoistolohkojen määrä Lisätiedot Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.
Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.2008 Selvitysprojektin taustaa Laki pelastustoimen t laitteista Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot T8 Sanpek-LED PUTKET
50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm Lisätiedot Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen
Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012
LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN Lisätiedot TARVESELVITYKSEN PÄIVITYS 30.7.2015
TARVESELVITYKSEN PÄIVITYS 8.9.2015 Sivu 1/3 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Samppalinnan maauimala, tekninen peruskorjaus TARVESELVITYKSEN PÄIVITYS 30.7.2015 Lisätiedot Hakaniemen Kauppahalli