Source: http://docplayer.it/7255924-Regolamento-di-accettabilita-degli-scarichi-in-fognatura.html
Timestamp: 2018-03-22 20:32:20+00:00
Document Index: 82877160

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 9', 'art. 10', 'art. 11', 'art. 12', 'art. 13', 'art. 14', 'art. 15', 'art. 16', 'art. 17', 'art. 18', 'art. 19', 'art. 20', 'art. 21', 'art.22', 'art. 23', 'art.24', 'art.25', 'art.26', 'art.27', 'art. 28', 'art. 29', 'art. 30', 'art. 31', 'art. 32', 'art. 33', 'art. 34', 'art. 35', 'art. 36', 'art. 37', 'art. 38', 'art. 39', 'art. 40', 'art. 41', 'art. 42', 'art. 43', 'art. 44', 'art. 45', 'art. 46', 'art. 47', 'art.13', 'art. 13', 'art. 8', 'art. 101', 'art. 2', 'art. 36', 'art. 10', 'art 101', 'art.2', 'art. 110', 'art.110', 'art. 8', 'art. 5', 'art. 15', 'art. 108', 'art.9', 'art.13', 'art.2', 'art. 8', 'art. 17', 'art. 108', 'art 46', 'art 113', 'art. 107', 'art. 124', 'art.5']

REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA - PDF
REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA
Download "REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA"
1 REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA Approvato C. d. A. Consorzio Approvato C.d.A. A.A.T.O. N. 2 Cuoio-Depur verbale del delibera n. 45 del 13/12/2010 TESTO COORDINATO CON REGOLAMENTO AATO n 2
2 I N D I C E TITOLO 1 - NORME GENERALI E DEFINIZIONI capo 1 - Finalità, obiettivi e definizione pag. 5 art. 1, finalità pag. 5 art. 2, definizioni pag. 6 art. 3, competenze dei Gestori Diversi pag. 11 art. 4, proprietà delle opere di fognatura e depurazione pag. 12 capo 2 - Classificazioni degli scarichi, obblighi e divieti pag 13 art. 5, classificazione degli scarichi e delle immissioni in fognatura pag. 13 art. 6, obblighi, prescrizioni e divieti al recapito pag. 14 capo 3 - Criteri di ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi pag. 16 art. 7, criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura pag. 16 art. 8, acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche pag. 187 art. 9, scarichi di sostanze pericolose pag. 18 art. 10, scarico di acque bianche e assimilate pag. 198 art. 11, regimazione delle acque meteoriche pag. 19 art. 12, rilevazione dei consumi idrici e controllo degli scarichi pag. 20 art. 13, Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate pag. 21 TITOLO 2 - NORME PER L ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI capo 1 - Regime delle autorizzazioni pag. 23 art. 14, finalità pag. 23 art. 15, criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per gli allacciamenti degli insediamenti industriali pag. 23 art. 16, domanda di autorizzazione allo scarico pag. 25 art. 17, validità, variazioni e revoca dell autorizzazione allo scarico pag. 26 art. 18, controlli e verifiche pag. 28 capo 2 - Limiti e divieti pag. 29 art. 19, categorie produttive pag. 29 art. 20, limiti di accettabilità per le diverse categorie pag. 32 capo3 - Norme e prescrizioni tecniche pag. 34 art. 21, prescrizioni generali, canalizzazione delle acque meteoriche e di lavaggio impianti di addolcimento e/o di trattamento acque primarie pag. 34 art.22, disciplinare generale di allacciamento alla pubblica fognatura caratteristiche tecniche dei fognoli di allacciamento pag. 36 2
3 art. 23, manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete fognaria industriale pag. 37 art.24, pozzetti e griglie pag. 38 art.25, campionatori e misuratori di portata pag. 39 art.26, approvvigionamento idrico, misura della quantità pag. 40 art.27, piombature pag. 43 art. 28, sistemi di pretrattamento liquami pag. 44 TITOLO 3 - NORME PER L ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE capo 1 - Autorizzazioni, limiti e divieti pag. 47 art. 29, criteri generali pag. 47 art. 30, limiti di accettabilità pag. 48 capo 2 - Norme tecniche pag. 48 art. 31, prescrizioni generali pag. 48 art. 32, approvvigionamento idrico da fonti autonome tariffa del servizio, campionamenti e controlli pag. 50 capo 3 - Acque meteoriche, di lavaggio e di prima pioggia pag. 52 art. 33, prescrizioni pag. 52 TITOLO 4 - REGIME TARIFFARIO capo 1 - Elementi generali della tariffa pag. 54 art. 34, tariffa per le utenze industriali pag. 54 art. 35, tariffa per le utenze domestiche pag. 54 capo 2 - Calcolo della tariffa pag. 55 art. 36, calcolo della tariffa per gli utenti industriali soci del Consorzio pag. 55 art. 37, calcolo della tariffa per gli utenti industriali non associati al Consorzio pag. 56 capo 3 - Applicazione e riscossione della tariffa pag. 57 art. 38, applicabilità della tariffa per gli scarichi industriali pag. 57 art. 39, riscossione delle tariffe pag. 57 art. 40, recupero tariffe non corrisposte pag. 58 TITOLO 5 - REGIME SANZIONATORIO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE capo 1 - Regime sanzionatorio pag. 59 art. 41, norme di riferimento pag. 59 art. 42, inosservanza del regolamento pag. 59 3
4 capo 2 - Sanzioni pag. 61 art. 43, sanzioni amministrative interne pag. 61 capo 3 - Disposizioni finali e transitorie pag. 62 art. 44, guasti, emergenze e manutenzioni straordinarie pag. 62 art. 45, danni causati a reti fognarie o impianti di depurazione pag. 62 art. 46 adeguamenti, modifiche regolamentari, disposizioni finali pag. 63 art. 47 delghe pag. 64 Appendici ed allegati Allegato A Contratto con le utenze socie del consorzio per l uso del sistema di depurazione pag. 65 Allegato B Istruzioni per il montaggio della griglia fissa e del pozzetto di ispezione pag. 67 Allegato C note esplicative e particolari costruttivi per l istallazione del misuratore di portata e del campionatore automatico dello scarico pag. 69 4
5 TITOLO 1 - NORME GENERALI E DEFINIZIONI CAPO 1 - FINALITA, OBIETTIVI E DEFINIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nella L.R. 20/2006 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo D.P.G.R. 46/R/2008, stabilisce la disciplina generale degli scarichi nell ambito dei territori dei comuni di San Miniato e Montopoli Valdarno, indipendentemente dalla loro natura inquinante, e, fatte salve le diverse competenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, definisce le norme specifiche per le immissioni di acque reflue di qualsiasi natura (industriali, domestiche, meteoriche), convogliabili mediante condotte nella rete fognaria pubblica dotata di impianto di depurazione terminale. 2. Quanto previsto dal presente regolamento ha la finalità di preservare e tutelare la funzionalità della rete fognaria e dei sistemi terminali di depurazione centralizzata, per garantire la restituzione all ambiente delle acque usate, nel rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità stabiliti dal citato decreto e dalle norme e dai criteri emanati dalle competenti autorità per la tutela e la protezione delle acque dall inquinamento. In particolare il regolamento ha per oggetto: a) l individuazione delle principali norme di riferimento vigenti in materia; b) le norme tecniche per il convogliamento e lo scarico in pubblica fognatura delle acque usate di qualsiasi natura; c) i limiti di accettabilità degli scarichi e di qualsiasi immissione in fognatura, definiti in rapporto allo stato e alla funzionalità delle opere di fognatura e di depurazione, in funzione dell ottimizzazione dell impatto ambientale complessivo del sistema integrato di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque usate, nonché in funzione della qualità e quantità dei fanghi prodotti; d) le modalità di controllo e monitoraggio degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità stabiliti; e) i criteri e le modalità per il rilasciol emissione dei nulla osta del Gestore nell ambito 5
6 delle procedure di delle rilascio delle autorizzazioni allo scarico; f) le norme tecniche per il prelievo e la misurazione delle acque necessarie al ciclo di lavorazione e ad ogni altra esigenza degli insediamenti produttivi collegati alla pubblica fognatura; g) il regime tariffario per il servizio di fognatura e depurazione degli scarichi; h) il regime sanzionatorio. 3. Il presente regolamento deve è essere coordinato ed integrato con i regolamenti dell Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n 2 (A.A.T.O. n 2) e del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato. 4. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque. Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente Regolamento si intende per: a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; ai sensi della L.R. 20/06 è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno; b) acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esse funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all art.13 della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008); c) acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall articolo 8, comma 8 della L.R. 20/06; 6
7 d) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all art. 13 della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008 e relativo allegato 5); e) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell art. 8, comma 8 della L.R. 20/06; f) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore; g) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; h) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; di norma si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, olii, residui alimentari o sostanze similari nell ambito domestico; i) acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all articolo 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06, in particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso 7
8 art. 101, comma 7; il regolamento regionale 28/R del 23/05/2003D.P.G.R. 46/R/2008 ha individuato nell allegato 1 2 le categorie produttive assimilate a domestiche; j) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento; k) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati; l) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive ed economiche, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale; m) Autorità di Ambito Territoriale Ottimale(AATO) : l autorità costituita per la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) di cui alla L.R. 27 luglio 1995, n. 81, nella fattispecie l Autorità di Ambito n. 2 Basso Valdarno ; n) D.Lgs. 152/06: Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Per quanto disposto alla parte III ed in particolare alla sez. II (Tutela delle Acque dall Inquinamento); o) fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale; p) scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari; 8
9 q) fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali; r) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera; s) Gestore Unico: è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell Ambito Ottimale (ACQUE S.p.A.), convenzionato con l Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdarno giusta deliberazione di affidamento del servizio dell Assemblea Consortile n. 21 del 21/12/2001; t) Gestori Diversi: sono i Gestori degli impianti di depurazione (e di reti fognarie di adduzione) di reflui urbani di natura mista a prevalenza industriale convenzionati con i Comuni ove sono ubicati gli impianti; u) impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura; v) impianto di depurazione: ogni struttura tecnologica che dia luogo ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato mediante la rete fognaria, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici; w) L.R. 20/06: Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall inquinamento) parzialmente modificata e integrata dalla L.R. n. 28/2010; x) Regolamento regionale: regolamento regionale n.2846/r dell 23/05/200308/09/2008 di attuazione della legge regionale n. 64/200120/2006 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23/05/200308/09/2008, ad oggi vigente, in attesa di nuovo regolamento, per quanto non in contrasto con la L.R. 20/2006 e con il D.Lgs. 152/06; y) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque 9
10 reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati; z) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 dal del D.lgs. 152/2006; aa) stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, parte III, del D.Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; bb) valori limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente quantità di sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo,che non deve essere superata in uno o più periodi di tempo in relazione alla tipologia dell emissione; cc) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni,generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane fino al recapito finale; sulla base della tipologia e della funzione si possono distinguere in: - collettori: condutture costituenti l ossatura principale della rete; raccolgono le acque 10
11 provenienti dagli adduttori condottandole al recapito finale; - adduttori: condutture al servizio di zone limitate in cui confluiscono le derivazioni; - derivazioni o fognoli di allacciamento: condutture che raccolgono le acque provenienti da impianti di fognatura privati; - raccordi: tubazioni che collegano le caditoie stradali o di aree pubbliche direttamente ai collettori, ovvero agli adduttori; dd) collettore fognario industriale: conduttura che raccoglie acque nere prevalentemente di origine e caratteristiche qualitative industriali; ee) collettore fognario domestico: conduttura che raccoglie acque nere prevalentemente di origine e caratteristiche qualitative domestiche; ff) pozzetto di ispezione: manufatto idoneo per il controllo qualitativo e per il prelievo di campioni delle acque di scarico o delle acque meteoriche, posto a monte del punto di immissione nella rete fognaria o nel corpo recettore in genere; gg) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti domestici e/o produttivi; hh) fabbricati esistenti: gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano attivato lo scarico, ovvero siano stati realizzati lavori per cui è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia o presentata denuncia di inizio attività per nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria; ii) acquedotto industriale: impianto per l emungimento e la distribuzione dell acqua di falda, alimentato da due o più pozzi comuni, la cui gestione è affidata ad una società terza di tipo non produttivo; ll) acquedotto condominiale: impianto per l emungimento e la distribuzione dell acqua di falda, alimentato da uno o più pozzi comuni, la cui gestione è affidata ad uno degli insediamenti produttivi. 2. Per ogni altro termine non compreso nel presente elenco, si rimanda alle definizioni previste dall art. 2 del D. Lgs. 152/ e dalla normativa regionale. Art. 3 Competenze dei Gestori Diversi 1. Fatte salve le competenze derivanti dalla normativa vigente, al Consorzio Cuoio- Depur s.p.a. è demandata, tramite atto di convenzione stipulato con le amministrazioni 11
12 comunali competenti per territorio, ed approvato dalla Autorità di Ambitocui è subentrata l Autorità di Ambito ai sensi della L.R. 61/2008, la gestione del servizio pubblico di depurazione delle acque urbane, a prevalenza industriale, confluite nell impianto centralizzato in loc. S. Romano del Comune di S. Miniato e lo smaltimento e/o recupero dei fanghi di depurazione prodotti. E demandata altresì al Consorzio la manutenzione ordinariaordinaria dei collettori fognari industriali. L Autorità di Ambito nell atto di convenzione stipulato con il G. del S.I.I. stabilisce di continuare ad utilizzare gli impianti misti, a prevalenza industriale, per la depurazione degli scarichi domestici e per gli scarichi industriali non associati al consorzio Cuoio Depur ivi confluiti. Tale servizio è opportunamente convenzionato con il G. S.I,.I. L Autorità di Ambito ai fini normativi e regolamentari riconosce il Consorzio Cuoio Depur tra i così detti Gestori Diversi nell atto di convenzione stipulato con il Gestore del S.I.I.. Nella stessa convezione l Autorità di Ambito stabilisce che il gestore unico dovrà continuare ad utilizzare gli impianti misti, a prevalenza industriale, per la depurazione degli scarichi domestici ivi confluiti. Il servizio di depurazione degli scarichi domestici di competenza del consorzio Cuoio Depur deve essere pertanto convenzionato con il gestore unico del S.I.I.. 2. Al Consorzio competono, in modo particolare, le seguenti funzioni: a) la manutenzione, il rinnovo, l ammodernamento e completamento dei sistemi di depurazione, terminali della pubblica fognatura, ai fini del costante adeguamento dello scarico finale alle richieste della normativa in vigore; b) la progettazione e pianificazione degli impianti, degli investimenti, degli ammortamenti e delle entrate finanziarie connesse, attraverso la riscossione delle tariffe interne, di cui all art. 36 per gli scarichi industriali dell imprese associate al Consorzio e delle tariffe stabilite dall A.A.T.O. n 2 per il servizio di depurazione e fognatura, qualora effettuato, degli scarichi domestici, degli scarichi industriali non associati al consorzio e degli scarichi industriali assimilabili agli scarichi domestici. c) la predisposizione delle norme regolamentari, delle prescrizioni e dei valori limite quali-quantitativi per l accettabilità degli scarichi e delle immissioni in pubblica fognatura; d) il rilascio dei nulla-osta per i nuovi insediamenti e dei pareri per le autorizzazioni allo scarico in fognatura e per l estensione delle reti comunali di fognatura allacciate ai collettori principali; il parere tecnico di accettabilità dello scarico formulato dovrà contenere la quantità di metri cubi annui accettati, la categoria di scarico e i limiti qualitativi, i tempi e le modalità 12
13 previste per l adempimento delle eventuali prescrizioni tecniche specifiche. e) il controllo della funzionalità degli impianti di depurazione e del collettore fognario industriale, nonché il controllo degli scarichi industriali. Art. 4Art. 4 Proprietà delle opere di fognatura e depurazione 1. Sono di proprietà pubblica, anche se realizzati da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti la rete delle fognature nere industriali. 2. Gli impianti di depurazione, anche se realizzati dal Consorzio divengono di proprietà pubblicadel comune di S. Miniato al termine dei relativi ammortamenti o comunque al momento della scadenza o dell interruzione della convenzione per il servizio pubblico di depurazione, fatte salve le opere residue da ammortizzare, comprese le opere di competenza delle categorie imprenditoriali previste nell Accordo di Programma Quadro stipulato in data 08/04/08, ai sensi dell art. 10 del dpr 7 settembre 2010, n Per tutta la durata della concessione il Consorzio, quale soggetto incaricato della gestione del servizio, utilizzerà in forma gratuita quelle parti dell impianto già di proprietà pubblica e la fognatura comunale realizzata per collegare all impianto stesso gli insediamenti produttivi da cui provengono le acque di scarico da depurare. Farà carico al Consorzio la manutenzione ordinaria di tale fognatura (collettore fognario industriale) ed al Comune quella straordinaria e gli eventuali adeguamenti ed ampliamenti della stessa. ** 13
14 CAPO 2 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI, OBBLIGHI E DIVIETI Art. 5 Classificazione degli scarichi e delle immissioni in fognatura 1. Agli effetti del presente regolamento gli scarichi si distinguono in industriali, domestici e meteorici. 2. Per scarico industriale si intende lo scarico costituito da acque reflue provenienti da un insediamento produttivo, cioè da uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni o attività commerciali., comprese le attività individuate dal regolamento regionale 28/R del 23/05/ Per scarico domestico si intende lo scarico costituito da acque reflue domestiche provenienti da un insediamento di tipo residenziale o dove si svolgono attività di servizi, cioè da uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui al comma precedente, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, secondo i criteri di assimilabilità previsti dall art 101, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e dalla specifica normativa regionale (regolamento regionale 28/R del 23/05/2003). 4. Lo scarico di acque meteoriche è costituito da acque pluviali provenienti da tetti, piazzali, strade ed altre aree scoperte impermeabili, convogliate tramite condotta al recapito finale; possono essere individuate diverse tipologie di scarico in relazione alle caratteristiche delle acque meteoriche, come individuate e definite all art.2, che lo vanno a costituire. Lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia contaminate, come definito e disposto da norma regionale, è sottoposto ad autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dall Autorità di Ambito; 5. Il trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione, come disciplinato in dettaglio all art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 20/2006, è possibile in presenza di tecnologie e capacità residue adeguate in subordine al trattamento dei reflui 14
15 fognari provenienti dalle aree, dagli edifici e dagli stabilimenti allacciati e segue le forme autorizzative o di comunicazione previste dalla norma nazionale e regionale e le specifiche norme regolamentari approvate dal CDA del Consorzio Cuoio Depur, con deliberazione del 18/03/2004.Le immissioni in pubblica fognatura mediante mezzi mobili sono rappresentate da rifiuti liquidi costituiti da acque reflue compatibili con il ciclo di depurazione e provenienti da lavorazioni industriali, da attività domestiche e di servizio, non allacciate direttamente alla pubblica fognatura, trasportate (dai centri di raccolta e stoccaggio) ai sistemi di convogliamento e depurazione; possono altresì derivare da operazioni di manutenzione e ripulitura di tratti della rete di fognatura, di pozzetti, di vasche ed apparecchiature di opifici industriali, anche allacciati direttamente alla fognatura, ovvero dalla manutenzione di sistemi individuali di trattamento di acque reflue domestiche e da altre operazioni che producono residui liquidi che hanno la necessità di essere periodicamente aspirati mediante autobotte e trasportati all impianto di depurazione, terminale della pubblica fognatura; tali immissioni sono disciplinate dall art.110, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e dallo specifico regolamento di accettabilità approvato dal Consorzio Cuoio Depur con deliberazione del Art. 6 Obblighi, prescrizioni e divieti al recapito 1. Tutti gli insediamenti sia domestici che produttivi hanno l obbligo di allacciare i propri scarichi alla fognatura qualora abbiano un lato prospiciente ad aree di circolazione pubblica (via, piazza, ecc.) servite da impianto fognario, ovvero a traversa privata che si immette nella predetta area, e che tale lato non disti più di 50 metri dall edificio principale. 2. L attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell impianto di depurazione pubblico a cui è collegata la fognatura. 3. Per gli insediamenti produttivi, l autorizzazione all allacciamento è subordinata alla verifica da parte del Consorzio della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili. 4. Le acque usate provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e da scarichi dome-stici, sono sempre ammesse nella pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo E comunque vietata l immissione in fognatura di scarichi di qualsiasi natura che non 15
16 rispettino i limiti di accettabilità prescritti per le utenze domestiche e industriali, così come individuati dalle norme e tabelle del presente regolamento ovvero nello specifico atto autorizzativo. 6. E inoltre vietata l immissione di sostanze che possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili ed esplosive, sostanze radioattive e comunque che, per qualità e quantità, possono danneggiare ed ostruire le condutture ed essere dannose e non compatibili per l impianto di depurazione. 7. Gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura e che risultano utenti dell impianto di depurazione, hanno l obbligo di partecipare al consorzio di gestione acquistando un numero di azioni proporzionale alla quantità di scarico autorizzata dall A.A.T.O. n 2 e di mantenere tale rapporto associativo per tutta la durata dell autorizzazione allo scarico. 8. L utente socio del consorzio si obbliga a convogliare gli scarichi del proprio insediamento produttivo solo ed esclusivamente nel sistema di depurazione gestito dal Consorzio Cuoio Depur. Gli scarichi di cui sopra dovranno essere effettuati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, ottemperando alle prescrizioni contenute nell autorizzazione allo scarico, alle disposizioni specifiche eventualmente impartite dal consorzio e dalle autorità competenti. La violazione degli obblighi di cui sopra, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative, comporterà per l utente responsabilità anche civilistica nei confronti del consorzio. 9. L utente socio si obbliga altresì, ai sensi dell art. 8 dello statuto sociale e dell art. 5 del contratto per l uso del sistema di depurazione, a concorrere senza riserva alcuna alla provvista in denaro necessaria al pagamento delle rate di ammortamento degli investimenti per la costruzione degli impianti e successivi ampliamenti ed adeguamenti, nonché al pagamento del canone di utenza, secondo le modalità ed i termini impartiti dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sulla base della tariffa stabilita da tale organo. La violazione degli obblighi di cui sopra, costituendo grave inadempimento, determina l esclusione da socio dell utente con la conseguente interruzione del servizio di depurazione, nonché la revoca del parere positivo di accettabilità, di cui all art. 15, comma 6, formulato a favore dell utente per l ottenimento dell autorizzazione allo scarico. 10. Il Consorzio può consentire, agli insediamenti industriali con caratteristiche qualitative 16
17 dello scarico, prima di qualsiasi pretrattamento, paragonabili a quelle dello scarico di attività domestiche, di divenire utenti dell impianto senza l obbligo di partecipare al Consorzio. In questi casi per il servizio effettuato viene applicata la tariffa stabilita dall A.A.T.O. n 2,per gli insediamenti industriali. 11. Tutti gli insediamenti industriali utenti dell impianto sono tenuti a stipulare con il Consorzio Cuoio Depur apposito contratto d uso dell impianto di depurazione. * 17
18 CAPO 3 - CRITERI DI AMMISSIBILITA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI Art. 7 Criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell osservanza dei Regolamenti di accettabilità fissati dal Gestore Unico e dai Gestori Diversi e non necessitano di autorizzazione. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui urbani a prevalenza industriale gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti di accettabilità dei Gestori. 2. Ai sensi dell articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall Autorità di Ambito e fissati dal presente regolamento, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell articolo 101, comma 1 e 2 del suddetto D. Lgs 152/ In assenza di diverse determinazioni emanate dalla Regione e/o adottate nei Regolamenti o in base ai pareri rilasciati dal Gestore Unico o dai Gestori Diversi, valgono i limiti indicati nella tabella 3 dell allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in rete fognaria e, nel caso di stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose, di cui alle Tabelle 3/A e 5 si applicano le specifiche disposizioni di cui all art. 108 del D.Lgs. 152/06, e le norme regolamentari contenute nell art.9 del presente regolamento. i limiti di cui alla tabella 3 e i valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/ Le AMC cosi come individuate nel regolamento di cui all art.13, ai sensi dell art.2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008), devono essere autorizzate. 5. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima; b) caratteristiche tali da non compromettere l efficienza depurativa 18
19 dell impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente; c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti. 6. E vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate. 7. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino: a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento regionale di cui all articolo 13, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/06; b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all articolo 13, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera e). 8. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni: a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima; b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l efficienza depurativa dell impianto di depurazione; c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata. 9. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 di cui all art. 8 della L.R. 20/06, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione, previo parere del gestore del servizio idrico di fognatura e depurazione e nel rispetto delle disposizioni relativamente al trattamento cosi come individuate dal regolamento di cui all articolo 13 della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008), quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008. e relativo allegato 5). Al momento del rinnovo o di richiesta di autorizzazione e comunque nei termini previsti alla L.R. 20/2006, successivamente modificata con L.R. 208/2010, è fatto obbligo al richiedente di presentare il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti cosi come disciplinato dal regolamento regionale D.P.G.R. 46/R/2008 e relativo allegato 5. 19
20 Art. 8 Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche 1. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue così come definite ai sensi dell articolo 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06, nonché quelle definite ai sensi del dell art. 17 del Regolamento regionale e riportate, assieme al modello per l istanza di assimilazione, all Allegato n.1 del regolamento in materia di scarichi emanato dall ATO n2. Le acque reflue assimilate alle domestiche non necessitano di autorizzazione e pertanto sono ammesse in pubblica fognatura, nel rispetto del regolamento di accettabilità del Gestore. 2. Gli utenti i cui scarichi in pubblica fognatura risultino, ai sensi del Regolamento regionale, sicuramente assimilati ad acque reflue domestiche senza alcuna condizione vincolante di cui alla colonna C della tabella 1 Allegato 1 del Regolamento regionale, non sono tenuti a presentare istanza di assimilazione. Art. 9 Scarichi di sostanze pericolose 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere cosi come disciplinato all art. 108 del D.Lgs. 152/ Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06, le autorizzazioni rilasciate dall A.A.T.O. stabiliscono la quantità massima della sostanza in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell attività inquinante in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. 3. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l uscita dallo stabilimento o dall impianto di trattamento a piè di fabbrica. 20
21 L Autorità di Ambito può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Art. 10 Scarico di acque bianche e assimilate 1. E vietato lo scarico nella fognatura nera di acque bianche meteoriche non contaminate raccolte su tetti, terrazze, altri manufatti ed aree private di insediamenti domestici nel caso che l allacciamento alla fognatura sia realizzato dopo l entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per il loro smaltimento devono essere previsti idonei sistemi di allontanamento aventi le caratteristiche indicate nel titolo Per gli insediamenti produttivi che si allacciano alla fognatura dopo l entrata in vigore del presente regolamento, è vietato lo scarico in fognatura nera di acque piovane non contaminate raccolte su tetti, terrazze ed altri manufatti ed aree impermeabili. Gli insediamenti esistenti devono adeguarsi a tale alla prescrizione nel caso di interventi di ristrutturazione e comunque nei termini previsti dall art 46 e comunque nei termini individuati nelle prescrizioni dei nulla osta e dell atto autorizzativo. 4. In caso di particolari e comprovate difficoltà tecniche di realizzazione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche, di cui ai precedenti primo e terzo comma, l amministrazione competente può consentirne l allacciamento alla rete fognaria pubblica, sentito il parere dell Ente gestore del servizio di depurazione. Art. 11 Regimazione delle acque meteoriche 1. Gli utenti devono attenersi alle disposizioni emanate dagli enti competenti ai sensi dell art 113 del decreto legislativo 152/06 e comunque devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte. 2. In particolare sono vietati gli accumuli all aperto di materie prime, di prodotti e 21
22 sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. 3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in alcune aree dell insediamento, l Autorità di Ambito sentito il parere del Consorzio, autorizza l immissione di queste nella rete delle acque nere imponendo specifiche prescrizioni. 4. I silos, cisterne e contenitori di acidi, di prodotti chimici in genere, debbono essere dotati di apposito sistema di sicurezza atto ad evitare sversamenti anche accidentali sui piazzali, con conseguente immissione non controllata delle sopraccitate sostanze nella fognatura bianca o nel collettore fognario domestico. 5. I depositi di immondizie, di rifiuti industriali, di materie putrescibili, dovranno essere contenuti in piccole aree circondate da apposito muretto di contenimento, con pavimentazione impermeabile e relativa tettoia. Al fine di evitare l immissione nella fognatura bianca o mistacivile di acqua proveniente dal percolato di rifiuti, dette aree dovranno essere allacciate alla fognatura nera con immissione nella stessa prima della griglia fissa. Art. 12 Rilevazione dei consumi idrici e controllo degli scarichi 1. Tutti gli insediamenti domestici ed industriali che provvedono autonomamente all approvvigionamento idrico debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico o di allacciamento alla fognatura. 2. Gli utenti della fognatura hanno l obbligo di installare (fatta salva l ottemperanza di norme più restrittive), a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo strumenti di misura idonei. Tali strumenti devono essere sigillati a cura dell ente di gestione, il quale può sempre accedere all insediamento durante lo svolgimento dell attività, per effettuare controlli sull approvvigionamento idrico 3. Tutti gli utenti dell impianto di depurazione, sia che provvedano autonomamente all approvvigionamento idrico,sia che vengano serviti dall acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportano scarichi nella fognatura nera, possono chiedere al Consorzio di accertare e quantificare tali usi. 4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente 22
23 alla domanda di autorizzazione devono darne immediata comunicazione scritta all Autorità di Ambito ed all Ente di gestione. 5. Il Consorzio, in attuazione delle disposizioni di cui all articolo 128, comma 2, e all articolo165 del D.Lgs. 152/06, organizza un adeguato servizio di controllo, anche ai fini di una equa tariffazione del servizio. Il Consorzio può pertanto effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all accertamento della qualità e quantità dello scarico, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. 6. L Autorità di Ambito si riserva di svolgere un ruolo di coordinamento tra ARPAT e Gestori nella predisposizione dei programmi di controllo, anche tramite la definizione di apposite linee di indirizzo. L Autorità di Ambito può effettuare, avvalendosi dell A.R.P.A.T., del Gestore unico e dei Gestori Diversi, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l accertamento delle condizione che danno luogo alla formazione degli scarichi. 7. Ai sensi dell articolo 101, comma 3, del D.Lgs. 152/06,tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del Regolamento Regionale, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto per la misurazione. Il campionamento degli scarichi, si intende effettuato a monte del punto di immissione in pubblica fognatura nell apposito pozzetto di ispezione. 8. Nei casi in cui il titolare dello scarico abbia provveduto ad autocertificare l assimilabilità dei propri reflui ad acque domestiche, gli incaricati del Consorzio potranno effettuare campionamenti e controlli sulla rete fognaria al fine di verificare l effettiva veridicità di quanto autocertificato. 9. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, l autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell articolo 131 del D.Lgs. 152/06, l installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell Autorità di Ambito, del Gestore o dei Gestori Diversi, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Art. 13 Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate 23
24 1. Gli scarichi di acque reflue industriali superiori a 100 AE sono obbligati ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e a conservare per due anni le registrazioni od in alternativa, nel caso di motivate e accertate difficoltà tecniche di installazione dello strumento di misura allo scarico, su valutazione del Consorzio, devono produrre una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri delle acque utilizzate e comunque prelevate ed indicare il coefficiente medio di afflusso in pubblica fognatura. 2. Gli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti ad installare laddove possibile idoneo strumento di registrazione delle portate dello scarico ovvero, nel caso di accertate difficoltà tecniche per tale installazione, indicare il coefficiente medio di afflusso in fognatura rispetto alle misure relative alle portate prelevate. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi di scarico autorizzati sono confrontati con i quantitativi di scarico misurati, e con le letture del misuratore di utenza presente. 3. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura che utilizzano fonti di approvvigionamento totalmente o parzialmente alternative al pubblico acquedotto, i titolari devono dotarsi di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Le modalità e le specifiche relative all installazione sono riportate nel Titolo 2 del presente Regolamento. I quantitativi di scarico autorizzati sono confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi prelevati e con i quantitativi di scarico misurati. 4. La manutenzione dei misuratori dello scarico deve essere effettuata a spese degli utenti i quali sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Consorzio Cuoio Depur Spa malfunzionamenti, guasti o blocchi,prima di togliere il sigillo di controllo. *** 24
25 TITOLO 2 - NORME PER L ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CAPO 1 REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 14 Finalità 1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi dell'art. 107, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 152/06, l'accettabilità nella pubblica fognatura degli scarichi costituiti da acque reflue industriali addotti all'impianto di depurazione centralizzato di San Romano, definendo tipi e regimi di scarico degli affluenti ammissibili in funzione del rispetto, da parte del depuratore in parola, dei limiti di cui all Allegato 5 del richiamato Decreto e delle norme specifiche emanate dalle competenti autorità, definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per gli allacciamenti alla rete fognaria, nonché disciplina le norme tecniche per l approvvigionamento idrico e lo scarico in fognatura e stabilisce le modalità di controllo e monitoraggio degli scarichi. Art. 15 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per gli allacciamenti degli insediamenti industriali 1. Ai sensi dell art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e dell art.5, comma 2 della L.R. 20/06, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate è di competenza dell Autorità di Ambito. 2. L Autorità esercita tale competenza in base alle norme previste dal D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 20/06,, dalla normativa statale afferente alla generale disciplina delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, dal Regolamento Regionale e dal presente Regolamento. 3. Tale competenza è esercitata dall Autorità di Ambito attraverso forme di collaborazione tecnica ed amministrativa con i Comuni, l ARPAT, il Gestore Unico e i 25
REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA Approvato C. d. A. Consorzio Approvato C.d.A. A.A.T.O. N. 2 Cuoio-Depur verbale del 16.06.08 delibera n. 45 del 13/12/2010 TESTO COORDINATO CON
REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI FOGNATURA AFFERENTE ALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VENERI
REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI FOGNATURA AFFERENTE ALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VENERI CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA SpA Art. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina
Regolamento del servizio idrico integrato PARTE II Regolamento di fognatura e depurazione Testo integrato con le modifiche approvate con delibera n. 8/03 dall Assemblea Consortile dell Autorità di Ambito
Proposta di legge regionale n.37
Consiglio regionale della Toscana Proposta di Legge n. 37 Proposta di legge regionale n.37 NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152 (DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLE