Source: https://it.scribd.com/document/145055043/1-Media-Terminazioni-Per-Media-Tensione
Timestamp: 2019-11-12 05:17:29+00:00
Document Index: 20744304

Matched Legal Cases: ['arta 12', 'arte 628', 'arte 629', 'arte 628', 'arte 629', 'arte 628', 'arte 629', 'arte 628', 'arte 629', 'arte 628', 'arte 629', 'arte 628', 'arte 629', 'arta 12', 'arte 628', 'arte 629', 'arte 628', 'arte 629']

SalvaSalva 1 Media Terminazioni Per Media Tensione per dopo
Manual Do Forno Eletrico - Electrolux
TSK1032_DataSheet-3
WDH SL2 2.220-2.600 CLIVET.pdf
Installazione cavo AUX
Schnider 4
050003880
Olimpia Led S-D 1x60Led Osram 090107
calcolo condutture elettriche
Terminazioni per Media Tensione
In questo capitolo sono rappresentate le Soluzioni 3M per la Terminazione dei cavi di Media Tensione fino a 52 kV. La tecnologia impiegata per queste applicazioni di tipo Autorestringente con isolatori lisci o alettati in gomma Siliconica a formulazione speciale serie QTII. La selezione della Terminazione adatta per lapplicazione in uso viene effettuata consultando le tabelle prodotto presenti nel capitolo e disponendo di 4 elementi essenziali quali: Applicazione: Sigla del cavo: Grado di isolamento del cavo: Sezione del cavo: per per per per esempio esempio esempio esempio Interno o Esterno RG7H1R 12/20 kV - 24kVmax 150 mm2
La tecnologia Autorestringente 3M per la Media Tensione 139
TB1-4120 applicazioni da interno spazi ridotti per cavo unipolare
QTII Terminazioni Autorestringenti
Serie QTII per cavi estrusi 6/10 kV 140 92EB 6 -1 e 93EB 6 -1 applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari 140 92EB 6 -3 e 93EB 6 -3 applicazioni da interno ed esterno per cavi tripolari 142 Serie QTII per cavi estrusi 8.7/15 kV 144 92EB 6 -1 e 93EB 6 -1 applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari 144 92EB 6 -3 e 93EB 6 -3 applicazioni da interno ed esterno per cavi tripolari 146 Serie QTII per cavi estrusi 12/20 kV TB31-QT20 e TB31-QT4220 applicazioni da interno per cavi unipolari 93EB 6 -1e 94EB 6 -1 applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari 93EB 6 -3 e 94EB 6 -3 applicazioni da interno ed esterno per cavi tripolari 148
Serie QTII per cavi in carta 12/20 kV 155 TB1-QT1520 e TA1-QT3520 applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari 155 Serie QTII per cavi estrusi 18/30 kV 94EB 6 -1e 94EB 6 -2 applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari 94EB 6 -3 e 94EB 6 -4 applicazioni da interno ed esterno per cavi tripolari TB1-4130 applicazioni da interno spazi ridotti per cavo unipolare 156
Serie QTII per cavi estrusi 26/45 kV 161 4604 e 4605 applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari 161
Terminazioni Omologate ENEL
Serie QTII 12-20 kV conforme specifiche Enel DJ TA1 QT e TB1 QT applicazione da interno ed esterno per cavi unipolari 162
La tecnologia Autorestringente 3M per la Media Tensione
Caratteristiche tecniche generali La Tecnologia Autorestringente stata inventata da 3M nel 1968 con lo scopo di aumentare notevolmente le perfomance e la durata della parte terminale del cavo e nel contempo semplificare al massimo linstallazione in termini di sicurezza applicativa, e sicurezza delloperatore con drastica riduzione dei tempi di montaggio. Una Tecnologia unica composta da una serie di Isolatori dilatati su tubi spiralati che al momento dellinstallazione vengono rimossi consentendo cos laccoppiamento con il cavo in modo del tutto automatico e senza lausilio di particolari attrezzature o fonti di calore assicurando una continua pressione radiale e di interfaccia. I sistemi di terminazione 3M QTII hanno una struttura monoblocco con controllo del campo elettrico incorporato e sono applicabili per tensioni fino a 52 kV . La speciale formulazione dei materiali 3M assicura straordinarie prestazioni elettriche ed elastiche prolungando la durata dellimpianto. Possono essere utilizzati con una vasta gamma di cavi e sono disponibili con alette (per applicazioni in ambienti esterni o contaminati) e con struttura tubolare liscia (per applicazioni in ambienti chiusi o riparati dalle intemperie). La speciale formulazione 3M del materiale siliconico conferisce inoltre eccellente resistenza alla traccia, agli ultravioletti e idrorepellenza.
Idrorepellenza del silicone 3M
La Tecnologia Autorestringente QTII fornisce ci che definiamo Valore per il Cliente 3M in quanto, oltre alle performance di prodotto, contempla una serie di aspetti che spesso non vengono considerati come: Semplicit di installazione Elevata affidabilit Riduzione al minimo delle possibilit di errore in fase di installazione Maggiore durata nel tempo Minori costi di manodopera Minori costi complessivi di installazione
Riduzione dei costi di magazzino grazie alla capacit di applicazione multisezione Sicurezza delloperatore (non si utilizzano fonti di calore o attrezzature pericolose)
Oggi vi sono milioni di prodotti 3M Autorestringenti installati in tutto il mondo. Il che significa milioni di esempi provati sul campo, che attestano laffidabilit 3M. I prodotti 3M sono testati con tutti i pi importanti standard internazionali. Forti di una lunga esperienza e di continua ricerca per migliorare i materiali e rispondere alle Vostre esigenze, possiamo ritenere che lAutorestringente 3M sia la tecnologia pi avanzata presente sul mercato.
Serie QTII per cavi estrusi 6/10 kV
92EB 6 -1 e 93EB 6 -1 applicazioni da interno ed esterno per cavi UNIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 6/1012kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 6 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 10 kV Tensione massima di isolamento: Um 12 kV Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R Approvazioni: VDE 0278 parte 628 e parte 629.1 La serie 92EB 6 -1 specifica per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Liscio Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Applicazione da interno
Selezione dimensioni per applicazioni da interno
Prodotto Sezione mm2 cavi 16 25 35 50 150 185 500 300 630 500 1000 di copertura su isolante primario (mm) 11,2 16,5 14,2 22,1 15,9 30,0 22,6 41,4 27,3 49,3 31,5 61,5 di copertura su guaina esterna (mm) 23 28 18,0 37,0 25,0 50,0 29,0 60,5 33,8 74,0 Lunghezza isolatore (mm) Minima Massima 200 220 245 235 240 245 241 279 310 302 315 320
92-EB60-1 92-EB61-1 92-EB62-1 92-EB63-1 92-EB64-1 92-EB65-1
La serie 93EB 6 -1 specifica per applicazioni da esterno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare linstallazione verificare ladattabilit del kit al cavo in uso. Per uninstallazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere lisolante primario del cavo durante lasportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati In caso di Terminale alettato, dopo lapplicazione dellisolatore, aprire le alette con le mani
Applicazione da esterno
Selezione dimensioni per applicazioni da esterno
Prodotto Sezione mm2 cavi 50 150 150 300 300 630 500 1000 di copertura su isolante primario (mm) 16,0 28,5 21,3 35,0 27,0 45,7 33,0 53,3 di copertura su guaina esterna (mm) 23,0 35,0 30,0 44,0 35,0 52,0 41,0 65,0 68 70 82 90 Lunghezza isolatore (mm) Minima Massima 240 245 245 230 270 290 300 295
93-EB62-1 93-EB63-1 93-EB64-1 93-EB65-1
Capicorda di Media Tensione Scotchlok Accessori per corredi di Media Tensione CC800 e CC600 tagliacavi pag. 222 pag. 213 pag. 132
92EB 6 -3 e 93EB 6 -3 applicazioni da interno ed esterno per cavi TRIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi tripolari armati e non armati di Media Tensione 6/10-12kV . L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 6 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 10 kV Tensione massima di isolamento: Um 12 kV Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1OR - (A) RE4H1OR RG7H1OZR - RE4H1OZR RG7H1OLNR - RE4H1OLNR Approvazioni: VDE 0278 parte 628 e parte 629.1 La serie 92EB 6 -3 specifica per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Liscio Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi 35 70 70 95 120 150 185 300 di copertura su isolante primario (mm) 14,2 22,1 16,5 22,1 19,8 33,0 22,0 33,0 massimo di copertura su guaina esterna (mm) 60 78 78 107 Lunghezza massima Terminale (mm) 610 630 630 690
92EB613 92EB623 92EB633 92EB643
La serie 93EB 6 -3 specifica per applicazioni da esterno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare linstallazione verificare ladattabilit del kit al cavo in uso. Per uninstallazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere lisolante primario del cavo durante lasportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati In caso di Terminale alettato, dopo lapplicazione dellisolatore, aprire le alette con le mani Selezione dimensioni per applicazioni da esterno
Prodotto Sezione mm2 cavi 50 70 95 150 185 300 di copertura su isolante primario (mm) 16,0 28,4 16,0 28,4 21,3 35,0 massimo di copertura su guaina esterna (mm) 60 78 107 Lunghezza massima Terminale (mm) 610 630 690
93EB613 93EB623 93EB633
Serie QTII per cavi estrusi 8.7/15 kV
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 8.7/1517.5 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 8.7 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 15 kV Tensione massima di isolamento: Um 17.5 kV Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R Approvazioni: VDE 0278 parte 628 e parte 629.1 La serie 92EB 6 -1 specifica per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Liscio Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi 35 120 150 400 240 500 400 800 di copertura su isolante primario (mm) 15,9 30,0 22,6 41,4 27,3 49,3 31,5 61,5 di copertura su guaina esterna (mm) 18,0 37,0 25,0 50,0 29,0 60,5 33,8 74,0 Lunghezza isolatore (mm) Minima Massima 245 235 240 245 310 302 315 320
92-EB62-1 92-EB63-1 92-EB64-1 92-EB65-1
Selezione dimensioni Terminali per applicazioni da esterno
Prodotto Sezione mm2 cavi 35 120 120 240 240 500 400 1000 di copertura su isolante primario (mm) 16,0 28,5 21,3 35,0 27,0 45,7 33,0 53,3 di copertura su guaina esterna (mm) 23,0 35,0 30,0 44,0 35,0 52,0 41,0 65,0 Alette (mm) 68 70 82 90 Lunghezza isolatore (mm) Minima Massima 240 245 245 230 270 290 300 295
Serie di kit di Terminazione per cavi tripolari armati e non armati di Media Tensione 8.7/15-17.5 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 8.7 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 15 kV Tensione massima di isolamento: Um 17.5 kV Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1OR - (A) RE4H1OR RG7H1OZR - RE4H1OZR RG7H1OLNR - RE4H1OLNR Approvazioni: VDE 0278 parte 628 e parte 629.1 La serie 92EB 6 -3 specifica per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Liscio Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi 25 50 50 70 95 120 150 240 di copertura su isolante primario (mm) 14,2 22,1 16,5 22,1 19,8 33,0 22,0 33,0 massimo di copertura su guaina esterna (mm) 60 78 78 107 Lunghezza massima Terminale (mm) 610 630 630 690
Prodotto Sezione mm2 cavi 35 50 70 120 150 240 di copertura su isolante primario (mm) 16,0 28,4 16,0 28,4 21,3 35,0 massimo di copertura su guaina esterna (mm) 60 78 107 Lunghezza massima Terminale (mm) 610 630 690
Serie QTII per cavi estrusi 12/20 kV
TB31-QT20 e TB31QT4220 applicazioni da interno per cavi UNIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/2024 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 12 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV Tensione massima di isolamento: Um 24 kV Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o con modesta presenza di umidit o inquinamento Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto. possibile installare TB31QT-20 e TB31QT4220 anche su cavo tripolare aggiungendo una calotta tripolare tipo SKE3F/5 per la sigillatura della triforcazione e guaina tipo MDT-A 38/12 per il rivestimento degli schermi. Approvazioni: CEI 20/24-81 TB31-QT20 specifico per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Liscio Nastro semiconduttore Scotch 13 Trecce di rame stagnato Tela abrasiva Istruzioni di montaggio
TB31-QT20
Selezione dimensioni TB31-QT20
Prodotto Sezione mm2 cavi Sezione mm2 cavi Tipo (A) RG7H1R Tipo RG7H1M1 con (A) RE4H1R isolamento a ridotto 25 35 50 185 185 630 25 70 95 240 300 630 di copertura su isolante primario (mm) 14,2 22,1 19,8 33,0 27,7 45,7 di copertura su guaina esterna (mm) 19,0 28,0 23,0 35,0 34,0 52,0 Lunghezza isolatore massima (mm) 320 279 310
TB31-QT20/35 TB31-QT20/185 TB31-QT20/630
TB31-QT4220 si differenzia dal TB31-QT20 per la presenza di isolatori siliconici aggiunti per la sigillatura globale della fase. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Liscio Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 23 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Trecce di rame stagnato Tela abrasiva Istruzioni di montaggio
Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare linstallazione verificare ladattabilit del kit al cavo in uso. Per uninstallazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere lisolante primario del cavo durante lasportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati
TB31-QT4220
Selezione dimensioni
TB31QT4220/35 TB31QT4220/185 TB31QT4220/630
93EB 6 -1 e 94B 6 -1 applicazioni da interno ed esterno per cavi UNIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/2024 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U012 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV Tensione massima di isolamento: Um 24 kV Salinit di tenuta: 112 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 6 alette) Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto Approvazioni: VDE 0278 parte 628 e parte 629.1 La serie 93EB 6 -1 specifica per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati (4 alette) Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi Tipo (A) RG7H1R (A) RE4H1R 25 95 70 240 185 500 400 1000 Sezione mm2 cavi tipo RG7H1M1 con isolamento a ridotto 25 120 150 300 300 630 di copertura su isolante primario (mm) 16,2 28,5 21,3 35,0 27,4 45,7 33,3 53,3 di copertura su guaina esterna (mm) 23,0 35,0 30,0 44,0 35,0 52,0 41,0 65,0 Alette (mm) Lunghezza isolatore (mm) Minima Massima 240 245 245 230 270 290 300 295
68 70 82 90
La serie 94EB 6 -1 specifica per applicazioni da esterno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati (6 alette) Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare linstallazione verificare ladattabilit del kit al cavo in uso. Per uninstallazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere lisolante primario del cavo durante lasportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati Dopo lapplicazione dellisolatore aprire le alette con le mani
Descrizione Sezione mm2 cavi Tipo (A) RG7H1R (A) RE4H1R 25 95 70 240 185 500 400 1000 Sezione mm2 cavi tipo RG7H1M1 con isolamento a ridotto 25 120 150 300 300 630 di copertura su isolante primario (mm) 16,2 28,5 21,3 35,0 27,4 45,7 33,3 53,3 di copertura su guaina esterna (mm) 23,0 35,0 30,0 44,0 35,0 52,0 41,0 65,0 Alette (mm) Lunghezza isolatore (mm) Minima Massima 330 330 325 350 360 380 395 410
94-EB62-1 94-EB63-1 94-EB64-1 94-EB65-1
93EB 6 -3 e 94EB 6 -3 applicazioni da interno ed esterno per cavi TRIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi tripolari armati e non armati di Media Tensione 12/20-24 kV . L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 12 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV Tensione massima di isolamento: Um 24 kV Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1OR - (A) RE4H1OR RG7H1OZR - RE4H1OZR RG7H1OLNR - RE4H1OLNR Approvazioni: VDE 0278 parte 628 e parte 629.1 La serie 93EB 6 -3 specifica per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati (4 alette) Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi 25 35 50 120 120 240 di copertura su isolante primario (mm) 16,0 28,4 16,0 28,4 21,3 35,0 massimo di copertura su guaina esterna (mm) 60 78 107 Lunghezza massima Terminale (mm) 610 630 690
La serie 94EB 6 -3 specifica per applicazioni da esterno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati (6 alette) Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi 25 35 50 120 120 240 di copertura su isolante primario (mm) 16,2 24,4 16,2 28,4 21,3 35,0 massimo di copertura su guaina esterna (mm) 60 78 107 Lunghezza massima Terminale (mm) 620 650 710
94EB613 94EB623 94EB633
Serie QT per cavi estrusi 12/20 kV
TB1-4120 applicazioni da interno spazi ridotti per cavi UNIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/2024 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. TB1-4120 specifico per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone, il controllo del campo elettrico viene effettuato con nastro tipo Scotch 2220. Gli isolatori di questa serie sono alettati (4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. Contenuto kit: Isolatore QT in Silicone alettato (4 alette) Nastro Scotch 2220 Nastro semiconduttore Scotch 13 Trecce di rame stagnato Mastice EC5313 Istruzioni di montaggio Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 12 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV Tensione massima di isolamento: Um 24 kV Applicazioni Specifici per installazione in spazi ridotti per interno in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto Approvazioni: CEI 20/24-81
Prodotto Sezione mm2 cavi Sezione mm2 cavi di copertura su Tipo (A) RG7H1R Tipo RG7H1M1 con isolante primario (A) RE4H1R isolamento a ridotto (mm) 25 70 95 185 240 400 25 120 150 240 300 500 17,0 24,0 24,0 30,0 30,0 37,0 di copertura su guaina esterna (mm) 22 30 29 36 35 53 Lunghezza isolatore massima (mm) 210 210 210
TB1-4120/50 TB1-4120/150 TB1-4120/400
Serie QTII per cavi in carta 12/20 kV
TB1-QT1520 e TA1-QT3520 applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari
Serie di kit di Terminazione Omologati Enel per cavi in carta impregnata unipolari di Media Tensione 12/20-24 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. TB1-QT1520 specifico per applicazioni da interno ed costituito da manicotto preformato autorestringente in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. L isolatore alettato (4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. TA1-QT3520 specifico per applicazioni da esterno ed costituito da manicotto preformato autorestringente in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. L isolatore alettato (6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. Contenuto kit: Isolatore QT in Silicone alettato (4 alette per TB1-QT1520) Isolatore QT in Silicone alettato (4 alette per TA1-QT3520) Nastro Scotch 23 Nastro Scotch 70 Nastro PVC Mastice EC5313 Trecce di rame stagnato Staffa di ancoraggio cavo Istruzioni di montaggio Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma
Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 12 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV Tensione massima di isolamento: Um 24 kV Salinit di tenuta: 112 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 6 alette)
Applicazioni Specifici per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RC1HLRX (A) RC4HLRX Approvazioni: CEI 20/24-81
Prodotto Sezione mm2 cavi 50 240 50 240 di copertura su di copertura su Alette isolante primario (mm) guaina esterna (mm) (mm) 21,3 35,0 21,3 35,0 30,0 44,0 30,0 44,0 70 70 Lunghezza isolatore (mm) massima 350 450
TB1-QT1520/240DJ TA1-QT3520/240DJ
Serie QTII per cavi estrusi 18/30 kV
94EB 6 -1 e 94B 6 -2 applicazioni da interno ed esterno per cavi UNIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 18/3036 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U018 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 30 kV Tensione massima di isolamento: Um 36 kV Salinit di tenuta: 112 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 6 alette) Salinit di tenuta: 225 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 8 alette) Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto Approvazioni: VDE 0278 parte 628 e parte 629.1 La serie 94EB 6 -1 specifica per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati ( 6 alette) Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Nastro in PVC Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi Tipo (A) RG7H1R (A) RE4H1R 25 50 50 150 120 300 240 500 Sezione mm2 cavi tipo RG7H1M1 con isolamento a ridotto 50 95 70 240 185 400 400 630 di copertura su isolante primario (mm) 16,2 28,5 21,3 35,0 27,4 45,7 33,3 53,3 di copertura su guaina esterna (mm) 23,0 35,0 30,0 44,0 35,0 52,0 41,0 65,0 Alette (mm) Lunghezza isolatore (mm) Minima Massima 330 330 325 350 360 380 395 410
70 70 82 90
La serie 94EB 6 -2 specifica per applicazioni da esterno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 8 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati (8 alette) Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Nastro in PVC Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi Tipo (A) RG7H1R (A) RE4H1R 50 150 120 240 240 630 Sezione mm2 cavi tipo RG7H1M1 con isolamento a ridotto 50 185 185 400 400 630 di copertura su isolante primario (mm) 21,3 35,0 27,4 45,7 33,3 53,3 di copertura su guaina esterna (mm) 30,0 44,0 35,0 52,0 41,0 65,0 Alette (mm) Lunghezza isolatore (mm) Minima Massima 385 410 435 455 485 510
94-EB62-2 94-EB63-2 94-EB64-2
70 82 90
94-EB 6 -3 e 94EB 6 -4 applicazioni da interno ed esterno per cavi TRIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi tripolari armati e non armati di Media Tensione 18/30-36 kV . L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 18 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 30 kV Tensione massima di isolamento: Um 36 kV Salinit di tenuta: 112 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 6 alette) Salinit di tenuta: 225 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 8 alette) Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1OR - (A) RE4H1OR RG7H1OZR - RE4H1OZR RG7H1OLNR - RE4H1OLNR Approvazioni: VDE 0278 parte 628 e parte 629.1 La serie 94EB 6 -3 specifica per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati (6 alette) Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro PVC Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi 25 - 50 50 150 95 240 di copertura su isolante primario (mm) 16,2 - 28,4 21,3 - 35,0 27,4 - 45,7 massimo di copertura su guaina esterna (mm) 78 107 107 Lunghezza massima Terminale (mm) 650 710 730
94EB623 94EB633 94EB643
La serie 94EB 6 -4 specifica per applicazioni da esterno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 8 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Contenuto kit: Isolatori QTII in Silicone Alettati (8 alette) Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro PVC Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio multilingua
Prodotto Sezione mm2 cavi 25 150 95 240 di copertura su isolante primario (mm) 21,3 35,0 27,4 45,7 massimo di copertura su guaina esterna (mm) 107 107 Lunghezza massima Terminale (mm) 1100 1100
94EB634 94EB644
Serie QT per cavi estrusi 18/30 kV
TB1-4130 applicazioni da interno spazi ridotti per cavi UNIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/2024 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. TB1-4130 specifico per applicazioni da interno ed costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone, il controllo del campo elettrico viene effettuato con nastro tipo Scotch 2220. Gli isolatori di questa serie sono alettati (6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. Contenuto kit: Isolatore QT in Silicone alettato (6 alette) Nastro Scotch 2220 Nastro semiconduttore Scotch 13 Trecce di rame stagnato Mastice EC5313 Istruzioni di montaggio Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 18 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 30 kV Tensione massima di isolamento: Um 36 kV Applicazioni Specifici per installazione in spazi ridotti per interno in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto Approvazioni: CEI 20/24-81
Prodotto Sezione mm2 cavi Sezione mm2 cavi di copertura su Tipo (A) RG7H1R Tipo RG7H1M1 con isolante primario (A) RE4H1R isolamento a ridotto (mm) 25 70 95 185 240 300 50 120 150 240 240 400 25,0 31,0 27,0 31,0 31,0 39,0 di copertura su guaina esterna (mm) 29 38 31 50 35 56 Lunghezza isolatore (mm) massima 300 300 300
TB1-4130/50 TB1-4130/150 TB1-4130/400
Serie QTII per cavi estrusi 26/45 kV
4604 e 4605 applicazioni da interno ed esterno per cavi UNIPOLARI
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 26/4552 kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. 4604 e 4605 sono specifici per applicazioni da interno ed esterno e sono costituiti da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 12 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. Contenuto kit: Isolatore QTII in Silicone alettato (8 alette) Isolatore QT in Silicone alettato (4 alette) Manicotti in Silicone Nastro semiconduttore Scotch 13 Nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70 Nastro PVC Nastro Mastice sigillante Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Fascette di fissaggio schermi Guanti in lattice Istruzioni di montaggio
Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 26 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 45 kV Tensione massima di isolamento: Um 52 kV Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidit o inquinamento Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R Approvazioni: IEEE-48
Selezione dimensioni per applicazioni da Interno ed Esterno
Prodotto Sezione mm2 cavi di copertura su isolante primario (mm) 33 53 46 66 di copertura su guaina esterna (mm) 38 56 52 70
70 300 400 1000
Serie QTII 12/20 kV conformi specifiche Enel DJ
TA1-QT e TB1-QT Applicazioni da interno ed esterno per cavi UNIPOLARI
In questa sezione sono riportati tutti i kit di terminazione conformi alle prescrizioni nazionali Enel DJ. La serie TA1-QT adatta ad applicazioni da esterno per cavi unipolari di tipo estruso 12/20kV . La serie TB1-QT adatta ad applicazioni da interno per cavi unipolari di tipo estruso 12/20kV . Gli isolatori che compongono queste serie di terminazione sono costituiti da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato, ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale e comprende anche la staffa di ancoraggio cavi. Per le applicazioni da interno gli isolatori sono alettati (4 alette). Per le applicazioni da esterno gli isolatori sono alettati (6 alette). Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico Caratteristiche elettriche Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 12 kV Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV Tensione massima di isolamento: Um 24 kV Salinit di tenuta: 112 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 6 alette della serie TA1-QT) Approvazioni: CEI 20/24-81 Enel DJ
La corretta selezione del kit di Terminazione viene eseguita in relazione alla Matricola Enel in possesso. Nella tabella che segue sono inoltre riportate tutte le indicazioni di applicazione relative. Selezione dimensioni
Matricola ENEL 273045 273046 273044 273048 273049 273065 273067 Specifica ENEL DJ4456/1 DJ4456/2 DJ4456/3 DJ4456/4 DJ4456/5 DJ4476/1 DJ4476/2 Tipologia cavo Sezioni mm2 cavo 25 50 185 35 150 240 400 630 50 185 35 150 Applicazione Prodotto
Estruso RG7H1R 12/20 kV Estruso (A)RG7H1R 12/20 kV Estruso (A)RG7H5EXY 12/20 kV Estruso (A)RG7H1R 12/20 kV Estruso (A)RG7H1R 12/20 kV Estruso (A)RG7H1R 12/20 kV Estruso (A)RG7H5EXY 12/20 kV
INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO ESTERNO ESTERNO
TB1-QT20/25 DJ TB1-QT20/185 DJ TB1-QT20H5/150 DJ TB1-QT20/240 DJ TB1-QT20/630 DJ TA1-QT20/185 DJ TA1-QT20H5/150 DJ
Documenti simili a 1 Media Terminazioni Per Media Tensione
Davide Blind Grossetti
ahmedhasan222_222
ARGO-DRUM
Schermature.pdf
Popolare in Cables
It.wikipedia.org Wiki Cavo Ethernet to
azionamenti elettrici cap6
nozzon7
FG7(O)R_REV003
cavo_ethernet_dritto_o_crociato.pdf
dnn369
LEVITON MARZO 2010 Lista Precios
Cap2_cavi e Conduttori
00020 Numero Combinatorio 2017
Comprobador Red Ht
genio555
Catalogo MicroTek Cabling Networking
Il Conduttore Neutro
Materiale Electrice Uzuale
0-WD490-EE174-00116_001_00
Guasti Monofase a Terra