Source: http://docplayer.fr/10692555-Regles-professionnelles-n-04-03-24-juin-2014-deposees-le-21-aout-2014-au-greffe-du-tribunal-de-commerce-de-paris-sous-le-n-d2014099897.html
Timestamp: 2018-07-23 10:53:18+00:00
Document Index: 31890068

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art 1', 'art 2', 'art 2', 'art 3', 'art 3', 'art 4', 'art 4', 'art 5', 'art 5', 'art 1']

Règles professionnelles N 04/ juin Déposées le 21 août 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le n D - PDF
Règles professionnelles N 04/ juin Déposées le 21 août 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le n D
Download "Règles professionnelles N 04/03. 24 juin 2014. Déposées le 21 août 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le n D2014099897"
1 Règles professionnelles de mise en œuvre des systèmes de calfeutrements de pénétration et joints linéaires devant satisfaire une exigence de résistance au feu Règles professionnelles N 04/03 24 juin 2014 Déposées le 21 août 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le n D Le présent document a pour objet de définir les règles professionnelles de mise en œuvre des systèmes de calfeutrements de pénétration et des joints linéaires devant satisfaire une exigence de résistance au feu. Groupement technique Français contre l Incendie10 rue du Débarcadère Paris Cedex 17 Tél : Fax : RP4 Rév 03 1/25
2 Rédaction : Le Groupe de travail calfeutrements et jointoiements coupe-feu du GTFI Version RP 04/00 Le conseil d'administration du GTFI Date : 3/12/01 Version RP 04/01 Le conseil d administration du GTFI Date : 17/6/02 Version RP 04/02 Le Conseil d administration du GTFI Date : 24/05/2013 Version RP04/02 L Assemblée Générale du GTFI Date : 24/6/2014 Visa T. Jouen Administrateur et animateur du GT calfeutrements et jointoiements coupe-feu Modifications Indice : Nature : création modifications modifications introduction annexe E Date : 3/12/01 21/3/02 24/5/ /6/2014 RP4 Rév 03 2/25
3 Sommaire : 1 Domaine d application Références normatives Définitions Aptitudes Du fournisseur de produits (fabricant, importateur, distributeur) De l entrepreneur Du personnel Description des étapes de la mise en œuvre Nature et reconnaissance du support Préconisation technique Mise en œuvre Mise en œuvre du système Marquage d identification du calfeutrement sur site Contrôles Avant les travaux En cours de mise en œuvre Enregistrement par l entrepreneur des opérations d'autocontrôle Annexes Annexe A Caractéristiques du support et des éléments traversants A.1 Caractéristiques des parois : A.2 Caractéristiques des trémies et joints : A.3 Caractéristiques complémentaires A.3.1 Pour les calfeutrements de pénétration, caractéristiques des éléments traversants : A.3.2 Pour les joints linéaires : Annexe B Exemple de fiche de synthèse d application d un système de calfeutrement de pénétration Exemple de fiche de synthèse d application d un système de joints linéaires Annexe C Exemple de fiche d autocontrôle Annexe D Etiquette de marquage Annexe E () Principes de pose A.4 Manchons ou colliers coupe-feu A.5 Blocs préformés coupe-feu A.6 Mortiers coupe-feu A.7 Sacs coupe-feu A.8 Passe câbles coupe-feu A.9 Joints linéaires coupe-feu A.10 Mousses coupe-feu A.11 Panneaux coupe-feu RP4 Rév 03 3/25
4 1 Domaine d application Les calfeutrements de pénétration et les joints linéaires sont des produits de protection incendie destinés à répondre à des exigences réglementaires ou contractuelles de résistance au feu. Les présentes règles définissent les conditions de mise en œuvre des systèmes de calfeutrements de pénétration et des joints linéaires utilisés pour rétablir le classement de résistance au feu des éléments traversés ou vides de construction dont le domaine d'application est fixé par l arrêté de résistance au feu selon la réglementation en vigueur. La mise en œuvre de ces produits constitue un acte de sécurité vis à vis de la résistance au feu des éléments de construction et d ouvrages Ces règles s appliquent au domaine de construction neuve, à la rénovation et à l aménagement. Les calfeutrements de pénétration et les joints linéaires sont constitués d un produit ou système réactif ou passif. Ces produits relèvent de l ETAG 26 part et sont testés en résistance au feu suivant la norme d essai EN et EN Ils sont classés en résistance au feu selon la norme EN Les supports concernés sont : béton, maçonnerie, cloison sèche ou tout élément de construction et présentant un classement de résistance au feu. Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises. 2 Références normatives ETAG 26 part 1, Guideline for European Technical Approval of fire stopping and fire sealing products- Part 1 - General ETAG 26 part 2, Guideline for European Technical Approval of fire stopping and fire sealing products- Part 2 - Penetration seals ETAG 26 part 3, Guideline for European Technical Approval of fire stopping and fire sealing products Part 3 : Linear joint and gap seals ETAG 26 part 4, Guideline for European Technical Approval of fire stopping and fire sealing products Part 4 : Reactive and Mechanical Air Transfer Grilles, (Fire resistant and Cold Smoke Control Fire Resistant Types ETAG 26 part 5, Guideline for European Technical Approval of fire stopping and fire sealing products- Part 5 : cavity barriers EN Essais de résistance au feu des installations de service Partie 3 calfeutrements EN Essais de résistance au feu des installations de service Partie 4 calfeutrements de joints linéaires EN Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment - Partie 2 : classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation ISO/CD Sécurité au feu Vocabulaire NF P Marchés privés - RP4 Rév 03 4/25
5 3 Définitions 1 Calfeutrements de pénétration Sont appelés calfeutrements de pénétration, tout système permettant le rebouchage de baies, de trémies ou vides de construction, créés dans les éléments séparatifs ayant un classement de résistance au feu. Les éléments séparatifs peuvent être horizontaux ou verticaux. 2 Conduit : Volume fermé servant au passage d un fluide déterminé. (Article CO 30 du règlement de sécurité contre l incendie relatif aux établissements recevant du public). 3 Courbe température-temps (courbe iso 834*) variation par rapport au temps de la température prescrite suivant une méthode simplifiée pendant un essai de résistance au feu normalisé. (*) Il existe d'autres courbes normalisées 4 DOE Le Dossier des Ouvrages Exécutés présente notamment la traçabilité du produit mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur. 5 Document technique de référence Rapport de classement, l agrément technique européen (ou l évaluation technique européenne), document d accompagnement au certificat de conformité du marquage CE (cf. ETAG 026 part 1, 2, 3, 4 et 5), procès-verbal de classement ou avis de chantier. 6 Entrepreneur Entreprise qui met en œuvre des produits de calfeutrements de pénétration et joints d étanchéité linéaires. 7 Etanchéité à l air Qualifie toute paroi qui fait obstacle au passage de l air. 7 Etanchéité à l eau - Qualifie toute paroi qui fait obstacle au passage de l eau. 8 Gaine Volume fermé généralement visitable et renfermant un ou plusieurs conduits. (Article CO 30 du règlement de sécurité contre l incendie relatif aux établissements recevant du public). 9 Isolation acoustique Ensemble des techniques mises en œuvre pour atténuer ou supprimer la transmission des sons. 10 Isolation thermique Ensemble des techniques mises en œuvre pour limiter les déperditions calorifiques. RP4 Rév 03 5/25
6 11 Joints linéaires Désigne : soit la ligne séparative et le garnissage ou calfeutrement d un interstice entre 2 éléments quelconque de même nature ou de nature hétérogène, soit une rupture rectiligne ménagée dans un ouvrage, constituant un joint d étanchéité ou de dilation devant satisfaire une exigence de résistance au feu. 12 Ouverture Terme générique désignant une trémie ou un joint dans un élément séparatif coupe-feu. 13 Réaction au feu Comportement d un matériau qui par sa propre décomposition alimente un feu auquel il est exposé dans des conditions spécifiées (ISO/CD 13943). 14 Résistance au feu : Caractérise l aptitude d un ouvrage ou élément d ouvrage à assurer ses fonctions malgré l action d un incendie. Les critères de performance utilisés pour l'évaluation de la résistance au feu des éléments structurels sont les suivants : Tableau 1 Critères de performance de résistance au feu Éléments structurels Calfeutrements de pénétration et joints linéaires R Capacité portante E Etanchéité aux flammes et au gaz chauds I Isolation thermique Sans objet E Etanchéité aux flammes et au gaz chauds I Isolation thermique La capacité portante, notée R, qui concerne la stabilité des éléments de construction et d ouvrages ; cette capacité portante remplace l ancienne terminologie de stabilité au feu. L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, notée E, qui concerne les éléments séparatifs ; cette notion remplace l ancienne terminologie de pare-flamme. L'isolation thermique, notée I, qui concerne la limitation des échauffements admissibles sur le côté non exposé au feu des éléments séparatifs ; la notion EI remplace l ancienne terminologie de coupefeu. Note : Les symboles R, E et I sont suivis du nombre de minutes pendant lesquelles les critères sont satisfaits conformément à la norme EN RP4 Rév 03 6/25
7 15 Support On entend par support la paroi à travers laquelle passent des tuyaux, des câbles, des conduits ou des gaines dans une trémie réservée à cet effet. 16 Trémie Réservation dans une paroi, cloison ou dalle, destinée au passage d un élément traversant. 17 Vide de construction Tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond ) et accessible seulement à certains emplacements. 4 Aptitudes 4.1 Du fournisseur de produits (fabricant, importateur, distributeur) Le fournisseur de produits doit : - donner une information et la documentation technique sur les domaines d application des calfeutrements de pénétration et des joints linéaires, - pouvoir dispenser une information sur les domaines d'application des calfeutrements de pénétration et/ou des joints linéaires. 4.2 De l entrepreneur L entrepreneur doit : être assuré pour la pose des systèmes de calfeutrements de pénétration et/ou des joints linéaires, avoir reçu une information sur les domaines d'application des produits de calfeutrements de pénétration et joints linéaires et la documentation technique sur ces produits. 4.3 Du personnel Le personnel de l'entreprise de mise en œuvre des systèmes de calfeutrements de pénétration et des joints linéaires doit avoir été sensibilisé à la mise en œuvre des produits et avoir reçu l information technique nécessaire. 5 Description des étapes de la mise en œuvre Les différentes étapes de l application des calfeutrements de pénétration et de joints linéaires sont les suivantes : 5.1 Nature et reconnaissance du support Les documents du marché, fournis par le donneur d ordre, doivent définir les caractéristiques indiquées en Annexe A. Avant l exécution des travaux, l entrepreneur s assure de la conformité du ou des supports avec les documents techniques de référence des calfeutrements de pénétration et des joints linéaires qui doivent mentionner les informations listées en Annexe A. RP4 Rév 03 7/25
8 5.2 Préconisation technique Le fournisseur de produits de calfeutrements de pénétration et de joints linéaires doit mettre à disposition de l entrepreneur les éléments suivants : Le document de référence comprenant notamment les justificatifs de performance en résistance au feu tels que définis dans l arrêté de résistance au feu selon la réglementation en vigueur, représentatifs des systèmes, La fiche technique et la notice de pose des produits utilisés et si nécessaire, les fiches de données de sécurité, Un service de conseil. L entrepreneur sélectionne les calfeutrements de pénétration et les joints linéaires en tenant compte des justificatifs de performances en résistance au feu du système envisagé, avec les extensions éventuelles en cours de validité et des éléments listés en Annexe B notamment : la situation et configuration de l'élément à calfeutrer mur ou plancher, la nature du support, le classement de résistance au feu recherché, la nature et les caractéristiques des éléments traversant pour les calfeutrements de pénétration, les caractéristiques du système à mettre en œuvre, les détails des réservations à préparer dans le support pour la parfaite efficacité du calfeutrement de pénétration ou du joint linéaire tels que l exemple indiqué en Annexe B 5.3 Mise en œuvre Préparation du support : préparer les trémies et les joints conformément aux recommandations décrites dans le document technique de référence et émises par le fournisseur du système retenu. 5.4 Mise en œuvre du système L entrepreneur doit respecter : les quantités nécessaires (épaisseur, volume) de produits en accord avec le document technique de référence, la méthodologie de pose du système mise en œuvre, les conditions de mise en œuvre dans les conditions climatiques compatibles avec le matériau qui sont précisées dans le document technique de référence, la tenue des fiches d autocontrôle dont le contenu est indiqué en Annexe C RP4 Rév 03 8/25
9 5.5 Marquage d identification du calfeutrement sur site Afin de permettre à tous les intervenants d identifier clairement la présence d un calfeutrement de pénétration ou de joints linéaires et son type, l entrepreneur doit apposer au droit de chaque système à minima une étiquette mentionnant obligatoirement les cinq points suivants : 1. «Calfeutrement coupe-feu» ou «joint linéaire coupe-feu», 2. «Ne pas modifier sans autorisation préalable», 3. Les références des produits utilisés (nom du produit et coordonnées du fournisseur), 4. nom de l entrepreneur, 5. date de la mise en œuvre. Informations complémentaires optionnelles, à titre d exemple : Classement de résistance au feu de la paroi, Repère de la trémie, Autres caractéristiques techniques. Voir Annexe D 5.6 Contrôles L entrepreneur doit contrôler : Avant les travaux L ordre de service de commencer l exécution des travaux de calfeutrement est adressé à l entrepreneur au moins dix jours avant la date fixée au marché comme début du délai contractuel sauf accord particulier entre les parties. Avant la mise en œuvre du calfeutrement de pénétration ou des joints linéaires, l entrepreneur vérifie la conformité de l ouverture à traiter avec les documents du marché et le document technique de référence du système. En cas de non-conformité, l entrepreneur informe le maitre d œuvre s il a été délégué à cet effet qui fait connaitre la suite qu il donne dans les délais les plus brefs. A défaut de précisions dans les Documents Particuliers du Marché, le règlement des problèmes qui peuvent en découler se fera conformément aux dispositions de la norme NF P En cours de mise en œuvre L autocontrôle est obligatoire, il doit porter sur les éléments listés en Annexe C 5.7 Enregistrement par l entrepreneur des opérations d'autocontrôle Enregistrements indispensables : Noter : les dimensions de la trémie ou du vide de construction, RP4 Rév 03 9/25
10 la nature de la paroi traitée, la localisation de la trémie, bâtiment, étage, pièce, les produits utilisés. Note supplémentaire pour les calfeutrements de pénétration : la nature et l épaisseur de la paroi traversée, la nature des traversants. Note supplémentaire pour les joints linéaires : largeur nominale du joint, l amplitude des mouvements exprimée en pourcentage de l ouverture nominale du joint, la configuration du joint : dalle, nez de dalle, voile, nez de voile, horizontale ou verticale en voile. Remettre au donneur d ordre après intervention : un rapport de synthèse conforme, quant à son contenu, à l Annexe B, le document technique de référence correspondant, avec dans le cas d un avis de chantier la mention du chantier, la synthèse ou la copie des fiches d autocontrôle afin d assurer la traçabilité des produits mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur. Ces documents seront joints à l éventuel DOE, s il existe. 6 Annexes Les annexes suivantes : Annexe B «Exemples de fiche de synthèse d application d un système de calfeutrement de pénétration et de joints linéaires», Annexe C «Exemple de fiche d autocontrôle», Annexe D «Étiquette de marquage» ne sont que des modèles proposés, seuls les contenus doivent être respectés. RP4 Rév 03 10/25
11 Annexe A Caractéristiques du support et des éléments traversants A.1 Caractéristiques des parois : Position : horizontale, verticale, Exposition : intérieure, extérieure, Intempérie, UV, Epaisseur, Nature des matériaux : béton, maçonnerie, cloison sèche Classement de résistance au feu. A.2 Caractéristiques des trémies et joints : Dimensions, Etat des bords, finition, Pour un joint, préciser sa configuration : dalle, nez de dalle, voile, nez de voile, horizontale ou verticale en voile. A.3 Caractéristiques complémentaires A.3.1 Pour les calfeutrements de pénétration, caractéristiques des éléments traversants : Nature : câbles, tuyaux métalliques, tuyaux thermoplastiques, gaines, Dimensions et positions des éléments traversants, Taux d occupation des éléments traversants, caractéristiques dimensionnelles des supportages, distance entre le support et le calfeutrement. A.3.2 Pour les joints linéaires : Largeur nominale pour les joints statiques, Ouvertures minimale et maximale pour les joints dynamiques, Sujétions environnementales : séismes, inondations. RP4 Rév 03 11/25
12 Annexe B Exemple de fiche de synthèse d application d un système de calfeutrement de pénétration Nom de l'entrepreneur mettant en œuvre des systèmes de calfeutrements de pénétration Société : Contact : Représentant: Adresse du site : Fonction : Ville/CP: Tel : LOCALISATION TREMIE Renvoi au(x) système(s) Bâtiment Étage Pièce Rep. Qté Position Nature du Long/ Larg. Epaisseur Traversant utilisé(s) Paroi support Diamètre. de la trémie n Dalle Voile en mm en mm en mm Système(s) utilisé(s) N Identification du document de référence Nom produit ou système Nom du ou des fournisseur(s) Solution Classement de résistance au feu de l'élément traversé RP4 Rév 03 12/25
13 Exemple de fiche de synthèse d application d un système de joints linéaires Nom de l'entrepreneur mettant en œuvre des systèmes de joints linéaires Société : Contact : Représentant: Adresse du site : Fonction : Ville/CP: Tel : LOCALISATION JOINT Renvoi au(x) système(s) Bâtiment Étage Pièce Rep. Qté Position Nature du Long. Ouv. Amplitude utilisé(s) Paroi support d ouverture n Dalle Voile en mm en mm en % Système(s) utilisé(s) N Identification du document de référence Nom produit ou système Nom du ou des fournisseur(s) Solution Classement de résistance au feu de l'élément traversé RP4 Rév 03 13/25
14 Annexe C Exemple de fiche d autocontrôle Calfeutrement de pénétration par enduit sur laine de roche OUI NON Obturations réalisées des deux côtés Etanchéité des trémies (sur toute la surface) Etanchéité des traversant (entre les traversant, dans les bottes de câbles) Epaisseur d enduit sur la laine de roche Epaisseur d enduit et longueur sur les câbles Application complète et uniforme de l enduit Face avant des chemins de câbles Côtés des chemins de câbles (et des trémies) Arrière des chemins de câbles Absence de bulles et craquelures Nombre de trémies traitées : Quantité d enduit consommé : N de lot Calfeutrement de pénétration par mortier OUI NON Etanchéité des traversant (entre les traversant, dans les bottes de câbles) Epaisseur de mortier Nombre de trémies traitées : Quantité d enduit consommé : N de lot Calfeutrement de pénétration par pose de manchon, collier, bouchons, sacs ou passe câbles Nombre de traversées Vide Tuyau métal Tuyau PVC Câbles Référence de(s) produit(s) utilisé(s) Nombre posés N lot Finitions OUI NON Etat des surfaces correct Contour de l ouvrage Fin de chantier OUI NON RP4 Rév 02 PJ /25
15 Correspondance nombre de trémies réalisées/nomenclature des travaux Contrôle final après nettoyage Pose des étiquettes réalisées Réception de chantier signée par le client sans réserve Nom et signature du contrôleur date RP4 Rév 02 15/25
16 Annexe D Etiquette de marquage Calfeutrement de pénétration coupe-feu ou joint linéaire Ne pas modifier sans autorisation préalable du maître d ouvrage Produit utilisé : Application faite par : Société Date de pose N trémie RP4 Rév 02 16/25
17 Annexe E (i) Principes de pose A.4 Manchons ou colliers coupe-feu Les manchons ou colliers coupe-feu sont destinés à restituer l intégrité coupe-feu d une paroi, dalle ou voile, au niveau d une traversée de tuyaux thermoplastiques. Le manchon doit être solidarisé à la paroi, il peut être fixé avec des vis et cheville acier ou scellé. Lorsqu un tuyau thermoplastique traverse une paroi par un carottage d un diamètre supérieur de quelques millimètres à celui du tuyau, le manchon est fixé en applique avec des vis et cheville acier. En dalle, il est fixé en sous face de dalle, en voile, on fixe un manchon de part et d autre de la paroi. 1. Si nécessaire, réaliser un joint à l aide de mastic coupe-feu, 2. positionner le manchon, 3. repérer les fixations 4. percer les trous de fixations, 5. fixer le manchon à l aide de chevilles et vis en acier, 6. accoler l étiquette d identification, 7. noter les éléments nécessaires à l autocontrôle. RP4 Rév 02 17/25
18 Pose encastrée (dalle ou voile) 1. Placer le manchon autour du tuyau les pattes de fixation étant rabattues sur le manchon, 2. disposer le manchon à l intérieur de l élément traversé jusqu à ce que son extrémité soit arasante, 3. sceller le manchon dans la traversée, sans recouvrir son extrémité. 4. accoler l étiquette d identification, 5. noter les éléments nécessaires à l autocontrôle. Configurations possibles selon les différents modèles En mur En applique En dalle Encastré Traversant en blanc, le tuyau - en gris, la paroi - en rouge, le manchon Pour les montages particuliers se référer aux notices de pose spécifiques. RP4 Rév 3 18/25
19 A.5 Blocs préformés coupe-feu Les blocs préformés souples sont destinés à restituer l intégrité coupe-feu d une paroi, dalle ou voile, au niveau : des traversées de câbles électriques et/ou tubes de petites dimensions, des vides de construction. Il peut s agir de bouchons tronconiques ou de parallélépipèdes. Parallélépipèdes pour trémies rectangulaires 1. Nettoyer la trémie, 2. découper convenablement les blocs qui seront en contact avec les éléments traversants, 3. empiler les blocs dans la trémie en veillant à décaler les joints, 4. accoler l étiquette d identification, 5. noter les éléments nécessaires à l autocontrôle. bouchons tronconiques pour carottage 1. Faire un carottage de diamètre convenable, 2. nettoyer la trémie, 3. découper convenablement les blocs qui seront en contact avec les éléments traversants, 4. rentrer à force les bouchons de chaque côté de la paroi, 5. accoler l étiquette d identification, 6. noter les éléments nécessaires à l autocontrôle. RP4 Rév 3 19/25
20 A.6 Mortiers coupe-feu Les mortiers coupe-feu sont destinés à restituer l intégrité coupe-feu d une paroi, dalle ou voile, au niveau : des traversées de câbles électriques ou de chemins de câbles, des vides de construction. 1. Nettoyer la trémie, 2. veiller à ce que les éléments traversants soient exempts de poussière et de graisse, 3. humidifier l intérieur de la trémie, 4. mettre un coffrage sur l un des côtés du mur (ou en sous face de dalle pour les trémies en plancher), 5. préparer le mortier en respectant le rapport mortier/eau indiqué par le fabricant, 6. bien mélanger, 7. remplir la trémie avec le mortier à la truelle ou la pompe et le compacter, 8. accoler l étiquette d identification, 9. noter les éléments nécessaires à l autocontrôle. RP4 Rév 3 20/25
21 A.7 Sacs coupe-feu Les sacs coupe-feu sont destinés à restituer l intégrité coupe-feu d une paroi, dalle ou voile, au niveau : de traversées de câbles électriques ou de chemins de câbles, des vides de construction. 1. Nettoyer la trémie, 2. disposer les sacs en les aplatissant bien et en décalant les joints, 3. accoler l étiquette d identification, 4. noter les éléments nécessaires à l autocontrôle. Pour les trémies en sol, prévoir une grille pour maintenir les sacs. RP4 Rév 3 21/25
22 A.8 Passe câbles coupe-feu Ces produits sont destinés à restituer l intégrité coupe-feu d une paroi, dalle ou voile, au niveau de traversées de câbles. Les passe câbles ou boites à câbles coupe-feu doivent être solidarisés à la paroi soit par scellement soit par fixation avec des vis et des chevilles acier. Les principes de pose sont semblables à ceux des manchons ou colliers coupe-feu cf.. A.4 Configurations possibles selon les différents modèles En mur En dalle En applique Traversant en blanc, l élément traversant - en gris, la paroi - en rouge, le passe câbles ou la boite à câbles Pour les montages particuliers se référer aux notices de pose spécifiques Les photos et représentations des manchons ne sont pas contractuelles, elles peuvent être différentes selon les gammes proposées. RP4 Rév 3 22/25
23 A.9 Joints linéaires coupe-feu Les joints linéaires coupe feu sont destinés à restituer l intégrité coupe-feu des vides de construction entre parois devant présenter un classement de résistance au feu. Ils peuvent être composés d un bourrelet, d une colle et d un mastic. 1. Nettoyer les lèvres du support en éliminant les bavures éventuelles de béton, 2. appliquer la colle indiquée sur les lèvres du support si prévu dans la fiche technique du produit, 3. introduire le bourrelet dans l espace jusqu à la position telle que prévue dans la fiche technique. Pour faire un raccordement entre deux longueurs, introduire le second bourrlet de sorte qu ils soient mis bout à bout, 4. couvrir le bourrelet du mastic tel que prévu dans la fiche technique, 5. accoler l étiquette d identification, 6. noter les éléments nécessaires à l autocontrôle. RP4 Rév 3 23/25
24 A.10 Mousses coupe-feu Les mousses coupe-feu sont destinées à restituer l intégrité coupe-feu d une paroi, dalle ou voile, au niveau : de traversées de câbles électriques de petites dimensions des vides de construction. 1. Nettoyer la trémie, 2. réaliser un coffrage léger à l aide d un carton par exemple, 3. remplir complètement l ouverture de la trémie de mousse coupe-feu en respectant les températures d application indiquées sur la fiche technique de la mousse, 4. après séchage, découper si nécessaire la mousse en excès, 5. accoler l étiquette d identification, 6. noter les éléments nécessaires à l autocontrôle. Note : Pour les mesures de sécurité et d hygiène, se référer à la fiche de données et de sécurité de la mousse notamment en ce qui concerne le port de gants et de lunettes de protection adaptés ainsi qu en ce qui concerne la ventilation correcte du local. RP4 Rév 3 24/25
25 A.11 Panneaux coupe-feu Les panneaux coupe-feu sont de plaques de laines de roche haute densité enduite d un revêtement intumescent ou ablatif destinés à restituer l intégrité coupe-feu : de traversées de câbles électriques et de chemins de câbles, des vides de construction. Ces plaques peuvent être enduites en atelier ou sur site. 1. Nettoyer la trémie, 2. découper le panneau de laine de roche de manière à combler les parties libres de la trémie, en prenant soin de réaliser les «formes» pour le passage des éléments traversants (calepinage), 3. enduire les bords de la trémie à l aide du produit prévu dans la fiche technique, 4. placer les panneaux préalablement découpés dans la trémie en les collant entre eux à l aide du produit prévu dans la fiche technique, 5. recouvrir les éléments traversants de part et d autre de la laine de roche dans les conditions (épaisseurs et longueurs) prévues dans la fiche technique, 6. réaliser un complément d enduit sur les joints «laine de roche/laine de roche» et «laine de roche/maçonnerie», l enduction peut être réalisée soit au pinceau soit à l aide d une pompe de projection type Airless, 7. accoler l étiquette d identification, 8. noter les éléments pour l autocontrôle. Note : Répéter les opérations 2 à 8 pour l éventuel second panneau. i Les photos et schémas des produits de cette annexe ne sont pas contractuels, ils peuvent varier d un fabricant à l autre. RP4 Rév 3 25/25