Source: https://pt.larsonelectronics.com/articles/detail/478
Timestamp: 2019-10-23 20:58:48+00:00
Document Index: 92270435

Matched Legal Cases: ['Artigo 501', 'Artigo 380', 'Artigo 388', 'Artigo 348', 'Artigo 501', 'Artigo 501']

Artigo - Dezembro 31, 2018 Por LarsonElectronics.com
Protegendo luzes de locais perigosos de danos físicos
“Cada luminária deve ser protegida contra danos físicos por uma proteção adequada ou por localização (Artigo 501.13 da NEC).”
A diretriz contém termos vagos, incluindo “dano físico”, “guardas adequados” e “por localidade”. Essas frases estão abertas para interpretação e exigem uma quebra da decisão a fim de determinar o melhor método de cumprimento da provisão.
Interpretando Danos Físicos
O NEC não fornece uma definição clara para o termo "dano físico". Além dos Artigos 501 e 502 da NEC, o termo aparece em outras partes do manual de segurança para descrever a proteção necessária para conjuntos de tomadas (Artigo 380.12 da NEC). pistas metálicas (Artigo 388.12 da NEC), etc. O termo “danos físicos severos” também aparece no livro para descrever instalações relativas à tubulação metálica elétrica (Artigo 348 da NEC).
Sem uma definição oficial do NEC, a frase deve ser interpretada com base no tipo de instalação e nos perigos a serem encontrados na área. Devido à ampla gama de ambientes de trabalho dentro do setor industrial, bem como à infinidade de maneiras diferentes de utilizar um local de trabalho, seria difícil fornecer uma definição abrangente para “danos físicos”. Na maioria dos casos, um A definição do termo é necessária a partir de uma Autoridade competente com Jurisdição (AHJ) ou inspetor local.
Também é importante ressaltar que os pedidos formais ao NEC foram feitos para definir “danos físicos” em relação a provisões específicas de NEC, como visto no 1-69 Log # 1455 NEC-P01 (2010 Annual Revision Cycle). O painel do NEC rejeitou a proposta, embora houvesse uma recomendação para aceitá-la.
O motivo da rejeição:
"O remetente não forneceu qualquer evidência de que existe um problema com o termo, como é usado atualmente no código."
Condições e métodos adequados de proteção
A próxima parte da diretriz da NEC foca na proteção por uma “guarda adequada”. Com base na interpretação geral, uma proteção adequada para impedir danos físicos poderia incluir o uso de escudos que incorporam materiais que não provocam faíscas. UMA guarda de malha Também pode ser usado para proteger luzes de montagem fixa em locais de Classe I, Divisão 2, se a unidade estiver instalada em um local que a chame. Condições perigosas em que um “invólucro adequado” pode servir como proteção adequada contra danos físicos é definido no Artigo 501.13 (b) (2) da NEC:
“Onde houver perigo de que faíscas ou metais quentes caírem das lâmpadas ou luminárias possam inflamar concentrações localizadas de vapores ou gases inflamáveis, invólucros adequados ou outros meios de proteção eficazes devem ser fornecidos.”
Um invólucro adequado poderia ser um invólucro com classificação NEMA sem faíscas (classificado como NEMA para conformidade, já que as classificações NEMA são claramente definidas com base em tipos específicos de ambientes e riscos, por exemplo, borrifo de água, corrosão, poeira, formação de gelo externo). A diretriz é frouxa quanto aos tipos de métodos de proteção a serem utilizados, contanto que sejam “efetivos” e não contradigam outras diretrizes relacionadas à NEC aplicáveis ​​à instalação.
Proteção por localização
No contexto de “danos físicos”, a interpretação de “por localização” pode se referir à localização física do sistema de iluminação. A frase provavelmente foi incluída na diretriz para desencorajar a exposição a elementos perigosos (físicos) no local. As recomendações em torno da proteção de luzes nas áreas de Classe I, Divisão 2 “por localização” não estão totalmente elaboradas no manual da NEC.
Curiosamente, o Artigo 501.13 da NEC sugere que “guarda adequada” ou “por localidade” podem servir como métodos de proteção suficientes contra danos físicos para luzes de locais perigosos. Parece que qualquer um dos dois métodos, seja aplicando uma proteção adequada ou instalando fisicamente a luz em uma área que não é suscetível a danos físicos, é adequado para conformidade com base na linguagem utilizada.