Source: https://es.scribd.com/doc/80479874/NORMA-DE-GAS-LP
Timestamp: 2016-08-27 17:35:17
Document Index: 215703225

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 11', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 10']

BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out more34(Primera Sección)
P. los siguientes términos se entenderán como se describen a continuación: 3. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan como combustible para elaborar productos para su venta o proporcionar servicios que se comercializan directamente con el consumidor final de dichos productos o servicios. que produce energía térmica y luminosa.. tipo no portátil.7 K (15.P. en fase vapor por los aparatos de consumo de una casa o departamento habitacional. o la salida del medidor volumétrico que registra el consumo. 3.7 K (15.P. Instalaciones eléctricas (utilización). en su fase líquida ocupa el 20% del volumen nominal de éste.
. El consumo del Gas L. El equipo que contiene los quemadores que utilizan el Gas L. o Gas Licuado de Petróleo. destinados a ser colocados a la intemperie en plantas de almacenamiento. para carburación e instalaciones de aprovechamiento.1 Aparato de consumo. Volumen de agua que contiene un recipiente no portátil lleno al 100%. Combustible en cuya composición predominan los hidrocarburos butano.P. por punto de abasto se entiende el punto de la instalación de aprovechamiento donde se recibe el Gas L.P. Gas no combustible.9 Instalación de aprovechamiento. como resultado de la transferencia de calor entre la fase líquida del propano en un recipiente y el aire ambiente que lo rodea.0330 kgf/cm ) y 288.6 C) para la temperatura. 3.1 Aprovechamiento doméstico. destinados a ser colocados a la intemperie en estaciones de Gas L. 3. Proceso químico de oxidación rápida entre el Gas L. Sistema formado por dispositivos para recibir y/o almacenar Gas L. Conexiones roscadas de hierro maleable Clase 1..07 MPa (300 psi). con objeto de aprovecharlo en condiciones controladas.. estaciones de Gas L.P.9. en su caso.2 Caída de presión por fricción.4 Capacidad de vaporización natural en un recipiente.3 kPa (1.3 kPa (1.9.3 Capacidad de agua de un recipiente no portátil.3 Aprovechamiento industrial. e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 3.P. dirigir y/o controlar su flujo y. Fabricación. cuando el Gas L.7 Gas inerte.P.6 C) de propano gaseoso que se forman por hora.36
Recipientes a presión para contener Gas L. 3. 3. 3.
. El consumo del Gas L.P. y el oxígeno.P.. Recipientes a presión para contener Gas L. 3. 3. Colores y señales de seguridad e higiene. Fabricación. reguladores y medidores.P. accesorios. Las condiciones estándar son: “una atmósfera absoluta” o 101. Pérdida de presión ocasionada por la fricción que se presenta al pasar el Gas L. tipo no portátil.03 MPa (150 psi) y 2. a través de tuberías.P.2 Aprovechamiento comercial.
NOM-026-STPS-1998 NOM-001-SEDE-1999 NMX-H-22-1989 3.P.9. válvulas. efectuar su vaporización artificial y medición. Para efectos de lo anterior. conducirlo hasta los aparatos de consumo.0330 kgf/cm ) para la presión y 288.6 Condiciones estándar de presión y temperatura. para carburación e instalaciones de aprovechamiento.5 Combustión. 3. La cantidad de metros cúbicos estándar a 101.8 Gas L. como combustible. propano o sus mezclas. regular su presión. 3. Definiciones
Para efectos de esta Norma. El sistema inicia en el punto de abasto y termina en los aparatos de consumo.
3.P. 3.13 Metro cúbico estándar. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan para realizar procesos industriales o para elaborar productos que sirvan como materia prima para otros procesos. cuando éste se expresa como porcentaje de la presión de servicio nominal del regulador de baja presión.P. 3.
. 3. y que por sus dimensiones. del valor al cual lo recibe a su entrada. debida a la fricción resultante por el flujo de Gas L.18 Recipiente portátil. y de 2. 3. se considera tiene la presión de servicio en el régimen de presión regulada de que se trate. 3. Es la presión manométrica a la que opera el componente de que se trate. Es aquél donde la presión de servicio nominal es mayor de 2.737 kPa (0. 3. desde la toma de llenado donde se conecta la manguera del autotanque. Aquel metro cúbico medido a las condiciones estándar de presión y temperatura. 3. 3. diseñado y equipado para ser llenado en el sitio de ubicación dentro del predio o inmueble en donde se encuentra el recipiente. Es la presión manométrica controlada por el regulador. Es aquél donde la presión de servicio nominal es de 2.P. a las condiciones de diseño de la instalación.20 Régimen en baja presión regulada.02916 kgf/cm ).21 Regulador de presión.P. Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales. para propósito de clasificar a las tuberías de servicio. para la caída de presión que se presenta entre el valor nominal de la presión de servicio del regulador de baja presión y la presión a la entrada del aparato de consumo. el cual se utiliza para contener Gas L. tales como las que requiera el personal para sus necesidades higiénicas o alimenticias dentro del ámbito laboral.. El consumo del Gas L.86 kPa (0.9. cuyo valor queda establecido por el ajuste del mismo.02916 kgf/cm ) para tuberías que cuenten con medidor volumétrico. hasta el recipiente no portátil.16 Presión de trabajo. medida a su salida en condiciones de cero caudal volumétrico demandado.Jueves 2 de diciembre de 2004
El consumo del Gas L. 3.11 Máxima caída de presión porcentual permisible. y que por su peso y dimensiones. a través de las tuberías de servicio y sus accesorios. en estado de vapor o líquido que fluye a través de éste.P. Es el valor que.86 kPa (0. no puede manejarse manualmente. controlando y limitando la magnitud de la variación de la presión de salida alrededor del valor de ajuste. Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de Gas L.02791 kgf/cm ) para las tuberías de 2 servicio donde no existe medidor volumétrico.10 Máxima caída de presión permisible. puede manejarse manualmente. máximo permitido expresado en kPa (kgf/cm ). en estado líquido.4 Aprovechamiento de servicios.15 Presión de servicio nominal. 3. el cual se utiliza para contener Gas L. 3. Es aquella que conduce Gas L.12 Medidor volumétrico.P. Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales. 3. 3. Dispositivo mecánico que reduce la presión del Gas L. Es el valor que corresponde a la máxima caída de presión permisible.. hasta el valor que su ajuste establece a la salida.P.P.17 Recipiente no portátil. diseñado y equipado para ser llenado controlando su peso. Es el valor.14 Presión de servicio. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan como combustible para dar servicio al comercio o a la industria sin formar parte de los procesos de producción.19 Régimen en alta presión regulada.22 Tubería de llenado.
Se considera subterránea aun cuando la superficie del terreno natural dentro del cual está colocada.38
3.30 Vaporizador. 3.P.25 Tubería enfundada. éstos deberán cumplir con las que les correspondan. y que formen parte de la instalación de aprovechamiento. los aparatos de consumo. 3. Es aquella que conduce Gas L.P. Es aquélla colocada de modo tal que su recorrido se encuentre permanentemente a la vista.P. Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento comercial de Gas L. 3.
5.27 Tubería subterránea.P.P.. Es aquélla colocada bajo la superficie y dentro del terreno natural.P. Las que corran dentro de ductos o trincheras destinadas exclusivamente a contener tuberías también se consideran visibles. Clasificación Las instalaciones de aprovechamiento de Gas L. Tubería de llenado mediante la cual se puede efectuar el suministro simultáneo a varios recipientes no portátiles conectados a ella en paralelo. sin atravesar vías públicas de circulación vehicular.26 Tubería oculta. las cuales son cubiertas posteriormente en forma permanente para ocultarlas de la vista. 3. 3. en: Clase A Clase A1 Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento doméstico de Gas L. Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento en servicios del Gas L.P.1 Cuando se encuentren productos.
. para su propio consumo en una instalación de aprovechamiento. de origen nacional o extranjero. se estará a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.24 Tubería de servicio. 3. cuyo objetivo es alimentar a . Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento industrial del Gas L.P. sea cubierta por un piso artificial.P. en donde se le proporciona calor para llevarlo al estado gaseoso.29 Usuario.. 4.P.P. se clasifican. Aquella sección de una instalación que alimenta a dos o más secciones Clase B que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble o predio que el punto de abasto a las cuales se hace llegar Gas L. de acuerdo al aprovechamiento al que se destina el Gas L. en estado de vapor.. a presión regulada. 3. Equipo que recibe Gas L.28 Tubería visible. Generalidades 5. No se considera oculto el tramo que sólo atraviese transversalmente un muro macizo o losa. La persona que adquiere Gas L. para los cuales existan normas oficiales mexicanas. Es aquella que queda dentro de fundas o ranuras colocadas en muros o pisos. sin atravesar vías públicas de circulación vehicular.23 Tubería de llenado múltiple. en estado líquido. Es aquella que se coloca dentro de fundas con objeto de protegerla de daños mecánicos o para proveer con ellas un medio de ventilación permanente. Aquella sección de una instalación que alimenta a dos o más secciones Clase A que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble o predio que el punto de abasto a las cuales se hace llegar Gas L. En caso de no existir norma para algún producto.
En el caso de las instalaciones de varios usuarios.. Simbología utilizada.4. deben contar con un proyecto (planos y memorias técnico-descriptivas): 5. en caso de que aplique. 5. con indicación de diámetros y longitudes de tuberías. Diagrama isométrico de la instalación sin escala. Especificaciones de diseño de la instalación y resultado del cálculo del diámetro de las tuberías. Nombre y firma del ingeniero que proyecte. Nombre y firma del ingeniero que proyecte. Descripción técnica de las características del sistema de alta presión regulada. Características de las tuberías de llenado. El grado de exigencia se tendrá de menor a mayor en el orden alfabético de la clasificación del punto 4 de esta Norma. además de las clases B y B1 que sobrepasen una capacidad de almacenamiento de 5 000 L. aparatos de consumo. A1 y C. accesorios. Capacidad de los recipientes. Resultado del cálculo por tramos de la línea de máxima caída de presión. control y seguridad de la instalación. si existe. código postal.4 Las instalaciones Clase D. gasto y localización.4. Nombre y ubicación de la empresa. ciudad y estado. de servicio. tuberías. la clasificación de la instalación será la de la Clase más exigente dentro de las que a sus secciones corresponda. Ubicación de la empresa. etc. Tipo de industria o comercio.
5. que incluya recipientes. vaporizadores.1 Los planos deben contener lo siguiente: a) b) c) d) Clase de instalación. además de las clases B y B1 con capacidad de almacenamiento de 5000 L o menores. sin escala. colonia. en caso de que aplique. adjuntando copia de la misma. adjuntando copia de la misma. Simbología utilizada. en caso de que aplique. Localización de los recipientes y Clase de instalación. ocultas en muros o subterráneas. delegación o municipio. sin escala.2 Cuando una instalación de un solo usuario esté constituida por secciones destinadas a diferentes usos. en su caso. deben contar con un diagrama isométrico a 30 grados. Características de los accesorios de medición. Capacidad y presión de servicio nominal del (los) regulador(es) de presión que se usen.
. con su número de cédula profesional. o manzana y lote. tendido de tuberías y además. Datos de las tuberías visibles. Croquis de localización de la industria. en caso de que aplique. indicando la localización y capacidad de los recipientes. a escala. Uso del Gas L. de vapor. a línea sencilla y un informe que contenga como mínimo lo siguiente: a) Nombre del usuario y domicilio de la instalación indicando calle y número.2 La memoria técnico-descriptiva debe contener: a) b) c) d) e) f) Clase de la instalación. tipo. equipo contra incendio. Un plano en planta.P. los recipientes de combustible sustituto. Características de los aparatos de consumo. el nombre del usuario en particular. con su número de cédula profesional.Jueves 2 de diciembre de 2004
5. En caso de que las tuberías requieran sujeción o protección especial. indicarlo. aparatos de consumo y longitud de la tubería por tramo.3 Las instalaciones de las clases A.
P. 6.00 m. dejando paso libre y permanente para personas cuando menos en dos lados.6 Si la instalación se modifica. bases de concreto o estructuras debidamente sustentadas.1.6 Las construcciones ubicadas hasta una distancia horizontal de 0. B.P. Presión de salida y capacidad de los reguladores. Existencia o no de fluidos que puedan reaccionar peligrosamente con el Gas L. que permitan el desalojo de agua. 6. de protección.2 Los recipientes y el acceso a ellos deben estar ubicados en el mismo predio o inmueble donde se encuentre la instalación que se abastece.1. Descripción del sistema empleado para desalojar los gases de la combustión de Gas L.1 Los recipientes deben estar ubicados a la intemperie.1. con su número de cédula profesional. si se proyecta su uso. capacidad de vaporización de los recipientes..1. indicando sus accesorios.1. con un claro máximo entre elementos de 1. 6.1.5 El piso que se coloque sobre terreno natural debe evitar la transmisión de la humedad hacia dicho recipiente.7 Las instalaciones industriales Clase D deben de contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Descripción de los aparatos de consumo. tipo y gasto.1. 6.9 Cuando se usen muros para ocultar la vista de los recipientes.1 Recipientes.60 m y sección transversal de 0.20 m por 0. Iguales datos para el vaporizador.1. o muretes de concreto armado de 0. en su caso. cubrir como máximo tres lados del recipiente. Cálculo para determinar la capacidad del vaporizador. distancias de acuerdo con esta Norma. deberán contar con medios que limiten el acercamiento a 1. Especificaciones de los componentes de la instalación 6. que sean distintas a la Clase A. 6. 5.1.7 Cuando los recipientes o la estructura que los soporte se encuentren en lugares de circulación de vehículos. Descripción del equipo contra incendio proyectado y. 5.1. 6.1. no sobresalir más de 0.5 Las nuevas instalaciones de aprovechamiento de Gas L. 6.1 Especificaciones generales. zona .P. acreditada y aprobada en esta Norma. Simbología utilizada.60 m por encima de la parte superior del recipiente y presentar un claro entre su cara interior y la pared del recipiente no menor a 0.
.P. sobre plataformas.
5.20 m. B1 y D.8 En las instalaciones para aprovechamiento clases A1. adjuntando copia de la misma.60 m del paño de los recipientes. 6.60 m.1.00 m como máximo al paño del tanque.20 m de espesor y altura mínima de 0. 6. en aquellos casos en que esta Norma lo permite.1. así como con un formato de libro bitácora donde se registrarían estos mantenimientos.1. así como la presión a la que deben funcionar los aparatos de consumo.1. cálculos del mismo.1. deben ser de materiales no combustibles. 6.1. Cálculo de la vaporización que proporcione(n) el (los) recipiente(s).4 Los recipientes se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o. cuando los recipientes se ubiquen en lugares donde el público pueda tener acceso a ellos.3 No se permite colocar los recipientes utilizando medios de soporte diferentes a aquellos para los que fueron construidos (silletas o patas).1. 6.40 g)
Localización y capacidad de los recipientes que se proyecte instalar. se tendrá que efectuar otro dictamen que avale que las modificaciones realizadas cumplen con esta Norma. deben quedar protegidos por medios adecuados tales como postes de concreto armado con altura mínima de 0. Nombre y firma del ingeniero que proyecte. dichos muros deben ser de material incombustible y contar con ventilación en la parte inferior.1.60 m. deben contar con un dictamen de una Unidad de Verificación en materia de Gas L.
2 Especificaciones particulares para recipientes portátiles.8 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles con capacidad de 45 kg en planta baja. 6. deben colocarse de modo que sus proyecciones en planta no se toquen y la distancia entre las paredes de ambos recipientes sea de 1. 6.1.1. deben colocarse de modo que sus proyecciones en planta no se toquen y la distancia entre las paredes de ambos recipientes sea de 1. el número de serie y el espesor de la placa del recipiente.3.1 Los recipientes no portátiles deben estar construidos conforme a las normas oficiales mexicanas NOM-012/2-SEDG-2003 y NOM-012/3-SEDG-2003 o las vigentes en la fecha de su fabricación.1. 6.3.1. balcones.1. 6. sea necesario cambiar de nivel.1.7 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles en la azotea de edificios de cuatro niveles o menos y la capacidad del recipiente no debe de exceder de 30 kg.6 Cuando los recipientes en una estructura queden ubicados a diferentes niveles. nombre del fabricante.2. deben ser colocados sobre las bases de sustentación apoyados en esta placa y quedar soportados en un ángulo de apoyo no menor a 120 grados. 6. 6.1.50 m como mínimo. No se permite que dicho acceso sea por medio de escalera marina o escaleras que no sean fijas y permanentes.4 No se permite ubicar los recipientes no portátiles en cubos de luz.1 Aquellos dotados con placa de soporte. o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión.1.1. 6.3.1.3 Cuando el recipiente se ubique en azotea.3 Especificaciones particulares para recipientes no portátiles. para llegar al lugar de ubicación de los recipientes portátiles.50 m como mínimo.3.2.1.60 m de espacio libre alrededor del mismo.3.2.9 A excepción de las instalaciones para aprovechamiento Clase A.3 Se considera que una placa es legible cuando pueda determinarse la fecha de fabricación. 6. 6.1.4 Al quedar el recipiente colocado sobre sus bases de sustentación.00 m y el área del piso donde se localicen sea menor a 9. así como tampoco en descansos de escaleras.6 Cuando.2 Los cubos de luz en donde se ubiquen los recipientes.1. 6.4.1. deberá contar con el dictamen referido en el numeral 6. 6.7 Colocación.1.7.1.10. 6.60 m para permitir su intercambio.4 El sitio donde se ubiquen los recipientes debe tener cuando menos al frente y a uno de los lados.3.60 m y el recipiente deberá quedar sujeto a los mismos con materiales no combustibles.1.2. debe existir un acceso permanente a ella.1.1.5 Para que las operaciones de llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras.7. 6. o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión. 6. estructuras adosadas a muros o fachadas.7.2.
. marquesinas. así como tampoco en descansos de escaleras.2.7. el sitio donde se ubique el recipiente debe tener como mínimo 0.2 Entre la placa de soporte y la base de sustentación debe colocarse material impermeabilizante.3.2.1. deben tener acceso y mantenerse libres de materiales combustibles. el sitio para la ubicación de los recipientes debe elegirse de modo que no se requiera pasar con ellos por cocinas o por áreas destinadas al público dentro del inmueble.3. en caso de no contar con ésta o que la misma no sea legible. 6. 6. 6. marquesinas.1. 6. 6. 6.3.1.3 No se permite el apoyo de los recipientes no portátiles en forma diferente a aquélla para la que fueron diseñados y construidos.3.2. un espacio libre mínimo de 0.5 Cuando su colocación sea junto a pretiles.3. balcones. 6.2 El recipiente no portátil debe contar con placa de identificación. éstos deben ser de material incombustible con altura no menor de 0. este cambio debe hacerse transitando por escaleras fijas e inclinadas del inmueble.2.10 Cuando los recipientes queden ubicados a diferentes niveles en una estructura.1.1.1. estructuras adosadas a muros o fachadas.3. el desnivel longitudinal máximo aceptable es de 2% de su diámetro exterior. 6.00 m2.1 No se permite ubicar los recipientes portátiles en cubos de luz donde existan calentadores de agua o la altura de los muros sea mayor a 2.Jueves 2 de diciembre de 2004
6.7 Cuando el recipiente cuente con patas y se encuentre sobre una estructura.3. será de 0. 6.1.1.3.1. Se permite reemplazar con éstas la válvula de servicio. el claro mínimo entre el fondo del recipiente y el nivel de piso terminado.3. Los recipientes así interconectados deberán contar con línea de igualación de presiones por su zona de vapor. 6.3.9 Debe existir un acceso seguro hacia los controles del recipiente. y los barrenos deben ser ovalados o circulares holgados.3. 6.5 Cuando se extraiga Gas L. y los domos de los recipientes quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente de menor capacidad.3.13 Cuando el recipiente se instale en azotea.2 Deben construirse de acuerdo a los resultados de la mecánica de suelos del lugar y en ausencia de ésta. cuya densidad es de 0.9. debe existir una distancia mínima de 2.1.2 Cuando se requiera la interconexión de dos o más recipientes no portátiles por su zona de vapor. existe la posibilidad de que el recipiente caiga de esa altura. se debe considerar que el terreno tiene una resistencia de 5.7.8 Bases de sustentación para los recipientes. entre el fondo del recipiente y el nivel de piso terminado.3 Las bases tipo cuna deben de proporcionar un ángulo de apoyo no menor a 120 grados. 6. 6. 6.7.1. cuando dicha salida no exista o no se utilice. 6.1. Si se usan escaleras y pasarelas.1.6 kg/L.12 Cuando el recipiente se encuentre colocado sobre una estructura.3.1.1.00 m.10 Si el piso sobre el que se coloque el recipiente queda 2. 6.9.3. deben contar con marca del fabricante y fecha de fabricación legibles. 6. colocando válvulas de cierre que permitan la desconexión individual de alguno de los recipientes sin interrumpir el servicio. pueda pasar de uno a otro.4 En el caso de interconectar dos o más recipientes no portátiles de modo que la fase líquida del Gas L.1.1. o si al desplazarse fuera del piso donde se encuentra. las cuatro patas del recipiente deben sujetarse a ésta mediante unión atornillada de cuando menos 0.11 Los recipientes no portátiles fabricados para descansar sobre sus patas.9.1. exista un claro mínimo de 1.7. o también se puede utilizar una válvula interna que incluya de fábrica esas dos funciones. considerando el peso del recipiente y estando totalmente lleno con Gas L.3.9.6 Para recipientes.8 No se permite soldar ninguna de las patas del recipiente a la base de sustentación.7.1.7.1.42
6.3. Para recipientes con capacidad menor a 2 000 L no existe requisito de distancia mínima. 6.1.1 No se permite la interconexión de recipientes portátiles con no portátiles.10.P.1. ésta debe hacerse mediante un tubo rígido de acero al carbono cédula 40 como mínimo.3.0127 m.1 Todas las válvulas conectadas directamente al recipiente. Estos tanques también se pueden colocar sobre bases de sustentación y sus patas deben descansar sobre dichas bases. 6.1.8.3. en su fase líquida por el fondo del recipiente. se permite que el acceso a ella sea por medio de escalera marina o por escaleras que no sean fijas y permanentes. 6. éstas deben ser fijas y de material no combustible.8.20 m. 6.7. 6. o de cobre rígido Tipo “L”.7.P.
.3.00 m o más sobre el nivel de piso terminado del lugar.8. dicha interconexión debe hacerse por el fondo.1. 6. cuya densidad es de 0.3. con capacidad de 2 000 L o mayor.3.9 Interconexión de recipientes.1 Las bases de sustentación deben permitir libremente los movimientos de expansión y contracción térmica del recipiente. se deberán fijar al piso las patas del recipiente para prevenir su deslizamiento. éste debe quedar colocado de forma tal que. deben colocarse sobre piso suficientemente firme para evitar su hundimiento o flexión.3.3.7.3. siempre y cuando el indicador de máximo llenado permisible sea un elemento independiente.P.7. 6.3. 6.1. seguida en el sentido de su cierre de una válvula de cierre manual del mismo diámetro nominal que la automática que la precede.. en los cuales deberá colocarse una válvula automática de exceso de flujo.10 Valoración de recipientes no portátiles. 6.1.3 Las interconexiones en la parte superior e inferior del recipiente no portátil deben hacerse en coples expresamente destinados para ellas.6 kg/L.00 ton/m2 y que el recipiente estará totalmente lleno con un Gas L.P.3.00 m entre la estructura y las líneas eléctricas de alta tensión.
2774 0.2. De acuerdo a su función. se determinarán midiendo la esprea del quemador y con la ayuda de la tabla número 1. Que conducen Gas L.0464 Esprea No.P.3.0092 0.009 0.2 Tuberías.1395 0.0074 0. las válvulas conectadas directamente al recipiente no deben tener más de 5 años de instaladas y no más de 7 años a partir de la fecha de fabricación marcada en la válvula. los cuales están calculados a nivel del mar. por ellos circulará el caudal volumétrico demandado por todos los aparatos que esa tubería alimente.4 Si el recipiente no portátil tiene diez años o más de fabricado.1324 0. las tuberías de la instalación y sus accesorios deben dimensionarse considerando que como mínimo.1467 0.10.2341 1. 6. 6.2. Que conducen Gas L.011 0.1 Clasificación.2.1 Especificaciones generales para el cálculo de los diámetros mínimos. o bien asignándole los consumos típicos de la tabla número 2. en fase líquida y en fase vapor en alta presión no regulada.3. aun cuando su operación no sea simultánea.0059 0.1983 0.P.2 Para que los recipientes no portátiles puedan ser puestos o continuar en servicio. deben contar con válvula de llenado.0193 0.10. TABLA No. Si el calculista elige usar un factor de sobredimensionamiento aplicado al caudal volumétrico.1.0367 0. La capacidad de desfogue de las válvulas de alivio de presión debe estar de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-012/1-SEDG-2003 o la que la sustituya y sea vigente en la fecha de construcción del recipiente.2480 0.1696 0. el factor elegido debe indicarse en la memoria de cálculo.9920 1. 1 Esprea No. deben tomarse preferentemente de su placa de especificaciones.3698 0.0167 0.9080 0.P.2 Requisitos para el cálculo de los diámetros de las tuberías.0235 0.3207 1.5144 1.3 En todos los casos. Que conducen Gas L.2.8105
. en fase gaseosa en baja presión regulada.008 0.1618 0.1542 0. en fase líquida.0404 0. en fase gaseosa en alta presión no regulada.0403 1.1711 1.1.10.1.1098 1. 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 m3 std/h 0.1. 6.0132 0. De no ser posible esto. se clasifican de la siguiente manera: a) b) c) d) e) f) De llenado.
6. realizado por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002 o la que la sustituya.012 80 79 78 77 76 75 74 m3 std/h 0.2.2.3247 0.6964 1.P. las tuberías de una instalación Gas L.4117 Esprea No.010 0.1300 1. en fase gaseosa en alta presión regulada.2 Los caudales volumétricos demandados por cada aparato.0111 0. 0.2. el recipiente debe contar con válvula de máximo llenado y válvulas de alivio de presión.2. 6.Jueves 2 de diciembre de 2004
6. los recipientes con una capacidad de almacenamiento menores de 5 000 L. De servicio.0297 0. 6.
6.P. 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 m3 std/h 0. Que conducen Gas L.1 Con excepción de las tuberías que conducen Gas L. En todos los casos.1.3. debe contar con un dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas.
.9449 0.P.
00 6 388.0719 0.75 98 607. se calcularon considerando el siguiente valor: Q = 0.0999 0.6350 2.14 m3std/h(C3H8) 0.6783 0.6964 2.0528 0.24 4 440. Aparato Kcal/h Estufa doméstica Quemador (Q) [70] Comal o Plancha (C) [70] Horno (H) [56] Asador (A) [56] Rosticero (R) [56] Estufa restaurante Quemador [66] Plancha o asador [56] Horno [50]
.88 1 038.0782 0.29 8 876.1256
DIARIO OFICIAL 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 TABLA No.1983 0.5297 0.1189 0.29 17 619.9819 2.5297 1.2774 0.29 32 857.0719 0.43 4 122.90 24 647.46 47 064.5273 0.0573 0.6117 0.1757 2.
Consumo típico (BTU/h) 1 609.95 6 388.88 56 587.05 10 062.8452 0.1098 1.92 2 662.04 8 819.5662 0.1190 2.3773 2.3186 2.29 39 929.15 11 860.1983 0.1983 0.0881 0.05 2 236.4494 0.7265 0.6017 0.72 10 564.30 24 849.9018 1.1124 0.0499 2.17 6 388.0620 0.46 17 619.0719 0.05 8 280.44
(Primera Sección) 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 0.88 4 440.43 17 619.2607 2.41 53 229.4887 0.88 1 609.8018 0.0939 0.7449
Consumos típicos en baja presión regulada.3698 0.201112 AK En donde:
.0719 0.0999 0.1189 0.29 17 619.05 4 440.82 4 440.62 150 728.5273 2.02 211 227.0719 2.43 224 554.1983 0.0464 0.08 37 983.43 6 388.33 1 609.36 35 000. 2 0.4494 0.05 4 440.28 17 619.76 6 211. Los números entre corchetes indican la esprea considerada.3939 0.00 1 609.1983 0.8808
Jueves 2 de diciembre de 2004 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 1.3773
Los valores de las tablas 1 y 2.
de acuerdo al diámetro y material utilizados. válvulas y otras resistencias colocadas en ella. en régimen de baja presión regulada. Pole aplicando los factores Fb. geográfica en donde se encuentre el quemador esté a una altura mayor a dicho nivel.52 (aire = 1). cuando se trate de un codo.2.2.2. será la que resulte de sumar a la de la tubería recta la equivalente representada por las conexiones.P. Pueden despreciarse los cambios de diámetro cuando no sean simultáneos con cambio de dirección.7 La longitud de cálculo de la tubería.6 Para el cálculo de las tuberías de servicio se despreciará la influencia de los cambios de nivel. 6. si se trata de una "T". 6.2. deben calcularse bajo las bases de cálculo generales y las específicas que correspondan de acuerdo a la fase en que fluye el Gas L. y en el que lo contiene.2.P.4 Los diámetros para las tuberías de servicio y las que alimentan de Gas L. 6. 6.2. debe usarse la fórmula del Dr. Se consideró 0. 6.2.2. así como las válvulas de esfera. líquido a los vaporizadores. La presión manométrica en la esprea es de 2.9365 MJ (88 851.9. la localidad.6 Kcal/m3 = 2 516 BTU/pie 3 std).2.2.2. y propano como fluido conducido. Pole a utilizar para el cálculo de la caída de presión porcentual es: %Hb = Q x Fb x L En donde: %Hb = Caída de presión porcentual en baja presión regulada Q = Caudal volumen conducido en m estándar/h (propano) Fb = Factor de cálculo de tubería en baja presión regulada L = Longitud de cálculo de la tubería en metros
. La densidad relativa (S) del propano a esas condiciones se tomó como 1.02791 kgf/cm ).2.8 Cuando el cambio de diámetro sea simultáneo con uno de dirección.2 La expresión matemática de la fórmula del Dr. aun cuando en realidad. éste debe considerarse en el cálculo del tramo que sigue.1 Para el cálculo de la caída de presión en las tuberías de servicio en baja presión regulada.1.1. 6.2. Debe asignársele la longitud equivalente que le corresponde en el diámetro mayor.2.Jueves 2 de diciembre de 2004 A = Area de la esprea en mm
Q = m3 estándar de propano puro considerando un poder calorífico alto de 0. Presión atmosférica 101.2.2.001054 MJ/BTU (0.3 Cuando se opte por utilizar los consumos típicos debe considerarse el correspondiente al nivel del mar.1.2. 6.2.P. y al régimen de presión regulada en que trabaje la tubería calculada.325 kPa. 6.2.1.7 BTU/m3) (22 390.5 El cálculo de la tubería debe efectuarse considerando flujo isotérmico a una sola base. 6.2 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas L.2519576 Kcal/BTU) K = Coeficiente de la esprea 0.737 kPa (0.1.2.1.
06041 0.00138 0.0291 kgf/cm2) (0.3. y sea válida para las condiciones de diámetros. redondeando el último.2 Para la fórmula anterior aplican los siguientes factores. la presión de servicio nominal debe ser de 2. 6.0074 4.2.4629 0. la presión de servicio debe ser de 2. para el cálculo de la caída de presión .00202 0.737 kPa 2.2.04662 0.2.2 101. siempre que considere el carácter compresible del Gas L.2. porcentual DIAMETRO NOMINAL FACTOR “Fb” TUBO DE ACERO CEDULA 40 mm (pulg) TUBO DE COBRE TIPO “L” TUBO DE COBRE FLEXIBLE
9.2.75521 0.86 kPa 2.2.86 kPa 2. Los resultados se expresarán hasta el cuarto decimal.2.7846 0.P.00460 0. 6.00309 0.737 kPa 2 (0.000010 0.8 76.6
Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor Presión de servicio Presión de servicio Presión de servicio Presión de servicio 2.01592 0.737 kPa (0.4 Cuando exista medidor volumétrico.02916 2 kgf/cm ) y la máxima caída de presión porcentual permisible entre el regulador de baja presión y el aparato de consumo es del 9% de ésta.0000109
Datos de la referencia bibliográfica número 5.01430 0.000009 1. en régimen de alta presión regulada.000011 1.79039 0.00041 0.86 kPa (0.1 50.7 19.2.000048 0.00193 0.1 Se permite utilizar cualquier fórmula.02791 kgf/cm2) (0.46
DIARIO OFICIAL TABLA No. Los resultados se expresarán hasta el cuarto decimal.3.2. caudales y longitudes que se pretendan usar. de acuerdo al diámetro y material utilizados.5 12.00481 0.01496 0.01666 0. redondeando el último.P.000039 0.000041 0.00035 0. Pole.00033 0.06323 0.4 32. Por ejemplo: En donde: Pi Pf Q Fa L = = = = = Ha = Pi – Pf
6.43710 5.00295 0.2.5502 2.5310 0. 6.04879 0.2. 6.00144 0.3 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas L. 3
Factores de baja presión para usarse en la fórmula del Dr.000050 0.0291 kgf/cm2) (0.00042 0.0 38.02791 kgf/cm ) y la máxima caída de presión porcentual permisible entre el regulador de baja presión y el aparato de consumo es del 5% de ésta. FACTOR “Fa” NOMINAL ACERO CEDULA 40 mm (pulg) TUBO DE COBRE TIPO “L”
.1 25.02791 kgf/cm2) 2.3 Cuando no exista medidor volumétrico.2.
2.806 7.4.2.580 1.1 50.5 kgf/cm no se requerirá justificarla en función de la posibilidad de recondensación.0 38. Pérdida de energía por fricción metros metros kgf/m2 kgf/m2 m/s m/s 9. una pérdida de energía por fricción al menos igual a la diferencia de nivel que exista entre los puntos inicial y final de la tubería.588 21. En caso contrario.2.2.1 25.
En donde: Z1 Z2 Pi Pf V1 V2 g γ Hf = = = = = = = = = Altura del punto inicial respecto del nivel Z = 0 Altura del punto final respecto del nivel Z = 0 Presión inicial absoluta Presión final absoluta Velocidad en el punto 1 (inicial) Velocidad en el punto 2 (final) Aceleración debida a la gravedad Peso específico del Gas L. en fase líquida debe usarse la ecuación de Bernoulli. el caudal volumétrico que circule.072 673. el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual. el caudal volumétrico que impulse la bomba permita que.359 0. el caudal volumétrico que impulse la bomba ocasione a la temperatura de flujo considerada. el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual.2. a la entrada del vaporizador. 6.2 101.0050
Datos de la referencia bibliográfica número 5.6328 0.504 347. 6.P.4 Para la descarga de una bomba.2.3 Cuando la presión de servicio nominal en el régimen de alta presión regulada sea hasta 2 1.2. 6.4 La máxima caída de presión admisible en las tuberías será aquélla para la cual la presión final sea suficiente para el correcto funcionamiento del regulador de presión o de los aparatos de consumo que alimente. considerando que la caída de presión a través del filtro que precede la bomba es la máxima.4.326 2. 6.2.289 27. una pérdida de energía por fricción igual a la diferencia de nivel que exista entre los puntos inicial y final de la tubería.4 Especificaciones de cálculo para tuberías que conducen Gas L.3 Requisitos para los materiales de tuberías y conexiones.0043
(Primera Sección) 2 202. 6. se tenga la presión manométrica que el fabricante establece como la menor para el correcto funcionamiento de su equipo.1868 0.2. 6.2.P.2.7 19.6 3/8 ½ 3/4 1 1¼ 1½ 2 3 4
DIARIO OFICIAL 1 121.456 6.3.2 Para flujo por gravedad.0181 0.3 Para la succión de una bomba.115 0.2.4.4 32.2.Jueves 2 de diciembre de 2004 9. ocasione a la temperatura de flujo considerada.4.8872 0.1526 0. en fase líquida.2.0221 0.P.1 Para el dimensionamiento de las tuberías que conduzcan Gas L. la máxima presión de servicio nominal permisible es la que corresponda a la presión de vapor de una mezcla propano-butano al 50% a la menor temperatura ambiente alcanzable en el lugar de ubicación de la instalación.8 76.3.2. el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual. 6.5 12.81 m/s2 kgf/m3 metros
2.3.2.1.1. 6.2.1.2.99 kgf/cm ).7 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo. 6. 6.3. con o sin costura. 6.3.1.3.P.3. con o sin refuerzo metálico.2. Para este tipo de conexiones no se permite el uso de sellador.11 El uso de mangueras de látex únicamente se permite para la conexión de mecheros Bunsen o Mecker en laboratorios. 6.P.3.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 40 o mayor. de acuerdo con la normatividad vigente.2. Sus accesorios y conexiones deben ser compatibles y unidos mediante termofusión.P.2. no debe ser menor de 511 K (237.2. 6.49 MPa (4.4 Las conexiones roscadas deben ser de hierro maleable Clase I para 1. 6.1. de acuerdo con la Norma vigente.2.2.2.2.3.2.P.8 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.3.1.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 40 o mayor.8 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.3.2.7 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas.10 Mangueras termoplásticas de polietileno.1. buna-n o neopreno cuya presión mínima de 2 diseño sea de 0.3. 6. 6. 6.9 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo.6 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L. 6.2.2.3.1 Tuberías de cobre rígido Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad de estaño-plomo 50/50. 6.3 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor.2. en alta presión regulada.2. cuya presión mínima de diseño sea de 0. 6. fabricadas específicamente para conducir Gas L.49 MPa (4.503 kgf/cm ) de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya.5 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas. Sus accesorios unidos y conexiones deben ser compatibles y mediante termofusión.3.1 Tubería de cobre rígido Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad.
.85 C).2. El punto de fusión de la soldadura. con o sin refuerzo metálico.2.99 kgf/cm ). electrofusión o anillo de compresión.4 Tubería de polietileno de mediana o alta densidad.2. 6.P.2. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya.5 Mangueras termoplásticas de polietileno. 6. con conexiones en acero forjado cédula 40 o mayor.2.3.3. PVC.2.2.2.03 MPa). 6. buna-n o neopreno con conexiones premontadas 2 o fijas con abrazaderas.03 MPa (10.85 C).3 Tubería de polietileno de mediana o alta densidad.2.3.1.3. 6. 6. con o sin costura. y conexiones en hierro maleable como mínimo Clase I (para 1.1. PVC.2. unidas mediante soldadura de arco eléctrico y empaques metálicos. con conexiones premontadas o fijas con abrazaderas.3. electrofusión o anillo de compresión.2 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.1.3.P. soldadas o bridadas. con o sin costura y con conexiones roscadas.2.6 Las conexiones soldables deben ser de acero cédula 40 y unidas mediante soldadura de arco eléctrico.3.3.1 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.1. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714. 6. 6. 6.9 Cobre flexible Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce tipo asiento de compresión (flare).3. en baja presión regulada. construidos de metal o cualquier otro material adecuado.2..2.3.48
6. fabricadas específicamente para conducir Gas L.
2.3. 6.85 C).2. construidos de metal o cualquier material adecuado.2.3. sin costura y conexiones en acero o hierro maleable Clase 2 2 para 2.3.9 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.8 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo.2. hierro dúctil. 6.7 Las conexiones soldadas deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico. 6.4.9 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.3.3. 6.3.3. 6.3.3.3. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya. 6.2.3. en alta presión no regulada.3.4 Tubería de cobre rígido Tipo “L”.4 Especificaciones para los materiales de las válvulas en tuberías.6 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador.1 El uso de mangueras para conducir Gas L.4. 6.P.4. con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad. 6.3.. 6.1 kgf/cm2).473 kgf/cm ) (las válvulas 400 WOG cumplen con esta condición).3. y conexiones soldables cédula 40 o mayor unidas mediante soldadura de arco eléctrico.P.3. éstas deben 2 ser para una presión de operación mínima de 2.3 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor.1 Las válvulas deben de ser de acero.P.4 MPa (24.3 Tubería de acero negro cédula 80 sin costura y conexiones roscadas en hierro maleable Clase 2 para 2.10 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.2.4 MPa (24. y las bridadas deben ser con bridas Clase 300 como mínimo.2.2.4. 6. construidos de metal o cualquier material adecuado.4. 6.7 Las bridas utilizadas deben ser Clase 300 como mínimo.3. líquido deben ser adecuadas para una presión 2 de trabajo de cuando menos 2.4.2 Tubería de acero negro cédula 80.4 Tubería de cobre rígido Tipo “L”.2 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor.3 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.P..2.P. 6.P.P.2.3.4.P.P. 6. 6.00 m y resistir la acción del Gas L. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya.5 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714.3.3. en alta presión no regulada.5 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L.2.3.Jueves 2 de diciembre de 2004
6.2.614 kgf/cm ).1 Cuando se utilicen mangueras para conducir Gas L.2..07 MPa (21.85 C).2.6 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas. con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura con punto de fusión no menor de 511 K (237.4. 6. sin costura.
. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714. 6.2. no mayores de 1. en fase líquida. hierro maleable o bronce.473 kgf/cm ) especiales para su uso con Gas L.3.2 Las usadas en las tuberías que conducen Gas L.3. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714.61 MPa (26.85 C). 6.P. construidos de metal o cualquier otro material adecuado.2.3.4.2.2.3.4.8 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.2.2.85 C).4 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.2.07 MPa (21.3. únicamente se permite en las 2 instalaciones clases C o D. 6.85 C). 6. El punto de fusión de la soldadura no debe ser menor de 511 K (237.2.P.3. 6. 6. 6. sin costura y conexiones soldables cédula 40 o mayor unidas mediante soldadura de arco eléctrico.2.3.1 kgf/cm ).2.3. 6. las cuales deben ser para una presión de trabajo de 2.2.4. en fase líquida.3.P.3.
4 Las tuberías deben quedar separadas 10 cm.2.16 No se permite la instalación en el interior de construcciones de tuberías que conduzcan Gas L.1.5. se puede utilizar tubería metálica rígida.5.1. puertas.
.2 V o 0. tubería de polietileno de mediana o alta densidad.1.5 Requisitos para la instalación de las tuberías.2.2.9 2 MPa (9.2.2. cajas de cimentación.8 No se permite realizar dobleces en tuberías metálicas rígidas con objeto de sustituir una conexión. 6. 6.575 kgf/cm ).2.2. 6. tiros de chimenea ni lugares que atraviesen cisternas.41 MPa (24. Para tuberías que conduzcan fluidos no corrosivos a temperaturas mayores de 333 K (59. se clasifican en tuberías visibles.2.5. 6. 6.P.1.50
6.3 No se permite la instalación de tuberías en cubos o casetas de elevadores.2.12 Los extremos terminales de las tuberías deben estar conectados al aparato de consumo o.5.50 m. Debe instalarse una válvula de cierre manual en un punto de fácil acceso fuera del sótano.5. 6.1. deben ser adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 1.5.17 Se permite la instalación de tuberías en sótanos. huecos formados por plafones. como mínimo. 6.5.2 De acuerdo con su presión de servicio nominal.14 Las mangueras no deben pasar a través de muros.1. 6. la longitud de la misma no debe exceder 1. 6. en trinchera y subterráneas. 6.7 MPa (17.2. en fase vapor en alta presión no 2 regulada.2.1.1.85 C).5.5. 6. 6.5 Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos. se debe usar manguera.2. 6.2. Estas tuberías deben ser visibles y el sótano debe contar con ventilación natural. 6.18 Las tuberías deben estar protegidas contra daños mecánicos.1.4 Las válvulas que se usen en tuberías que conducen Gas L.1.
6.5.6 Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y no estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos. enfundadas.1. 6.335 kgf/cm ).P.85 C).1.5. la separación mínima debe ser de 20 cm.2. divisiones.1 De acuerdo con su ubicación.4. líquido se debe 2 colocar una válvula de relevo hidrostático. 6.2.1. 6. con o sin refuerzo metálico.5. en fase líquida.5.5.7 Para los conductores eléctricos que manejan hasta 1.1.9 Las tuberías que conducen Gas L. con presión de apertura no menor de 2. la separación debe ser de 50 cm independientemente de la temperatura.1. 6.1. 6. ventanas o pisos ni quedar ocultas. 6.11 Para instalaciones aparentes únicamente se permite tuberías metálicas.1 amperes. deben quedar perimetralmente separadas 10 cm como mínimo de otras tuberías que conduzcan fluidos no corrosivos a temperaturas hasta 333 K (59. cimientos.13 Para la conexión de aparatos de consumo sujetos a vibración o móviles.1.5. no existe distancia mínima de separación.5.1 Requisitos generales.4. seguida de un manómetro de rango adecuado.177 kgf/cm ).3 Las válvulas que se usen en tuberías que conduzcan Gas L.2.2.P. ocultas.5.2.2.P. Sólo se permiten dobleces suaves menores de 45° y solamente en las tuberías que operen a presión regulada.P. y para tuberías que conduzcan fluidos corrosivos.5.1.15 Entre dos válvulas de cierre colocadas en tuberías que manejen Gas L.177 kgf/cm ). en su fase de vapor a presiones que 2 no excedan 0. se clasifican en tuberías en alta presión regulada y tuberías en baja presión regulada.9 MPa (9. en su caso. deben ser adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 0.2.5. de conductores eléctricos cuya tensión nominal sea menor o igual a 127 V. la separación mínima debe de ser 50 cm. esta separación mínima debe ser de 20 cm.
.2.10 Para instalaciones ocultas o subterráneas. taponados.2. exclusivamente para abastecer los aparatos de consumo que en ellos se encuentren. registros eléctricos o electrónicos.
ahogadas en concreto o medios similares. las tuberías no queden a la intemperie.P. se deben soportar en ambos extremos.5.3 Las tuberías metálicas deben protegerse contra la corrosión tomando en cuenta la naturaleza del subsuelo y su resistividad eléctrica. grapas.5. sólo se permite su instalación sobre el piso de la losa y ahogada en concreto.P.2. Si todos los aparatos de consumo trabajan en baja presión regulada. que conduzcan Gas L.2. vapor en alta presión no regulada.3.6.P. éstos deben ser específicos para el propósito de ventilar su recorrido y quedar abiertos permanentemente al exterior.5 Las que corran en patios o jardines deben quedar protegidas contra daños producidos al excavar.5.5.3. 6.2.5 Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir Gas L.P.2.5.5.2.2.5. Los extremos de dicho alambre deben quedar visibles en los puntos donde la tubería aflora.5.4. 6. la ranura debe hacerse como mínimo a una altura de 10 cm sobre el nivel de piso terminado. 6. pero ahogadas en mortero o argamasa.4. 6.3. se debe dotar de flexibilidad a la tubería mediante rizos. el cambio de régimen debe hacerse en el exterior de la construcción. y a cuando menos 1. 6.2.4 Requisitos para la instalación de tuberías subterráneas. fibra de vidrio.4 En instalaciones ocultas no se permite el uso de uniones roscadas o bridadas. 6. protección catódica o una combinación de ellas. debe utilizarse tubería adecuada a dicho ambiente.2 Cuando la tubería se localice sobre losas y deba quedar oculta.6 Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir Gas L. instaladas en ranuras hechas en tabique macizo o tendidas en tabique hueco sin ranura.2.5.5.5. 6. B y B1.5. con soportes.5.5. felpa. no se permite el uso de mangueras para este fin.00 m en los casos de existir circulación de vehículos. la tubería debe ahogarse en mortero o argamasa en la parte que se aloje en el muro.2.2. 6.2 Su parte superior debe estar a una profundidad mínima de 0. 6. a aparatos de consumo instalados en ambientes corrosivos. sólo se permite alta presión regulada en el interior de las construcciones en los casos destinados a abastecer aparatos de consumo que funcionen a esta presión.1 Se permiten en alta o en baja presión regulada. en alta presión regulada.2 Las tuberías se deben soportar a cada 3.5.P.1 Se consideran aceptables las tuberías que recorren muros en cualquier dirección. curvas omegas.1 Sólo se permiten instalarlas en forma visible.4.5. líquido o Gas L.4 Cuando se requiera alimentar de Gas L. 6. 6. adosado a las tuberías no metálicas que se instalen subterráneas.2 Cuando en las instalaciones clases A.00 m como máximo.2.5. 6. Cuando la trayectoria de la tubería sea horizontal en muro. A1.2. pueden ahogarse en concreto o utilizarse materiales bituminosos.4.2. usando fundas metálicas.2. o enfundarse. Para su protección.2.4 Debe instalarse un alambre de cobre número 12 AWG con forro. 6.1 Sólo se permiten en baja presión regulada. en ambos extremos. 6. desalineamientos o vibraciones por asentamientos o movimientos desiguales.5. en baja presión regulada.2 Cuando recorran ductos.3 En los sitios donde sean previsibles esfuerzos mecánicos.4. protegiéndola en función del ambiente corrosivo a la que vaya a estar expuesta.2.2.5. y las ocultas.Jueves 2 de diciembre de 2004
6. 6.2. 6. 6.2. 6. 6.6.2.3 Si el muro es hueco. juntas de expansión o conexiones.3.2 Requisitos para la instalación de tuberías visibles.60 m del nivel de piso terminado.1 En instalaciones subterráneas no se permite el uso de uniones roscadas o bridadas. 6.5.2.3 Requisitos para la instalación de tuberías ocultas.5. que permitan el deslizamiento de las mismas y eviten su flexión por peso propio y las que por condiciones de diseño atraviesen claros o queden separadas de la construcción. cuando sobre ellas no exista tráfico vehicular.2.
.2. o abrazaderas.5.5.2.2.
6.2. cinta plástica.
2 Estas tuberías no deben atravesar juntas de expansión. colocados de modo que alcancen su máximo nivel de llenado permisible a la misma altura.5.50 m del nivel de piso terminado y a cuando menos 1.2 Las tuberías de llenado pueden ser individuales o múltiples. 6.5.5.2.4 Deben instalarse en el exterior del inmueble donde se localice el recipiente.2.2.7. Cuando el recipiente se ubique a una altura mayor de 7.00 m. 6.3 Todos los recipientes que estén abastecidos por esta tubería deben encontrarse ubicados en una misma construcción.8 No se permite ubicar la boca de la toma en áreas cerradas o cubos de luz.5.2.52
6. 6. 6. 6.2.2.2.00 m del costado de la construcción que da al autotanque. no quede a la vista del personal que efectúa la maniobra de llenado. a una altura no menor de 2.5.5.5.7.5.8.2. en todo su recorrido. utilizadas en la construcción del inmueble.8.7. seguidas estas últimas por válvulas de globo.7 La boca de la toma donde se conecta la manguera del autotanque se debe situar en el exterior de la construcción.
. La interconexión de las zonas de líquido debe hacerse con coples protegidos por válvulas internas o de exceso de flujo.2. la manguera tenga que pasar por el interior de la construcción.
6.8.2.1 Se debe contar con tubería de llenado en los siguientes casos: a) b) c) d) e) f) Cuando la manguera del autotanque. 6. junto al acoplador de la válvula de llenado del recipiente.5.8 Requisitos adicionales para la instalación de tuberías de llenado múltiple.8.5.5.2.11 En todo su recorrido la tubería debe quedar sujeta a la construcción mediante soportes adecuados.7 Requisitos para la instalación de tuberías de llenado. 6.00 m sobre el nivel de la banqueta o del piso terminado.5 La tubería debe ir colocada en el inmueble del usuario de la instalación y en ningún caso se instalará sobre zona colindante de otra propiedad. Cuando el tendido de la manguera desde el autotanque hasta la fachada de la construcción donde está localizado el recipiente. no se haga sobre el nivel de piso terminado de dicha construcción.5.9 La distancia mínima de la boca de la toma a una flama debe ser de 3.5.73 MPa (27. En ningún caso al recipiente se le debe de quitar la válvula de llenado.10 El uso de tuberías de retorno de vapores es opcional.5.9.2.9.5.00 m.5.73 MPa (27.6 No se permite que ninguna parte de estas tuberías esté dentro de una junta sísmica.3 No se permiten mangueras ocultas y su conexión con las tuberías metálicas debe quedar visible. 6.838 kgf/cm ).2. debe señalarse en un rótulo visible la siguiente identificación “toma de llenado múltiple”. 6.2. 6. 6.2. 6.2 Una válvula de globo para una presión de trabajo de 2. 6.2.7.7.5. 6. 6.4 En la boca de la toma donde se conecta la manguera a la tubería.6.00 m de un medidor o tablero eléctrico. e interconectados en sus zonas de vapor y de líquido.5.2.5.2. Cuando la válvula de llenado del recipiente esté ubicada a más de 10.9 Las tuberías de llenado deben tener los siguientes accesorios: 6.1 Una válvula de cierre manual para una presión de cuando menos 2.7. o de cualquier otro tipo. 6.5 No se permiten tuberías de llenado múltiple para abastecer recipientes de varias instalaciones.5.2.8.7.5.2. 6.7.2.1 Todos los recipientes alimentados por esta tubería deben ser de la misma capacidad.2. 6. estar .5.838 kgf/cm ) y una válvula de llenado.7. en la boca de la toma.3 Sólo se permiten instalarlas en forma visible. Cuando para el llenado del recipiente.7. 6. Cuando la distancia entre los cables de alta tensión y el paso de la manguera sea menor a 3.7.
236 kPa (0.9.6. 6.P.2 Se deben instalar precedidos y seguidos por una válvula individual de cierre de operación manual. 6. en estado líquido Amarillo con bandas blancas 6. 6. 6.2 Toda instalación de aprovechamiento debe contar al menos con un regulador de presión.3.2.6 El diafragma de los reguladores de presión que reciban Gas L.P.1 Para su identificación.5.3.1. de los reguladores de baja presión debe ser de 2 3.4 Se deben instalar de tal manera que las operaciones de lectura y mantenimiento se lleven a cabo en forma segura. se puede instalar un regulador por cada recipiente o un solo regulador que reciba la alimentación de todos ellos.9.5 Debe instalarse una válvula de cierre de operación manual antes de la entrada del regulador a no más de 0.2.1 Se permite instalarlos en el interior de construcciones.033 kgf/cm ) como máximo.2. proveniente de un vaporizador debe ser adecuado para resistir la temperatura a la cual el Gas L.Jueves 2 de diciembre de 2004
6. 6. a cero caudal demandado.4.1 Se deben instalar en sitios con ventilación natural.2.2.6. 6.3.1. Queda prohibido instalarlos en el interior de construcciones. 6. 6.6 Colores para la identificación de las tuberías.2 Se deben instalar precedidos por una válvula individual de cierre de operación manual.2 Las bandas de color se colocarán de acuerdo a lo establecido con la NOM-026-STPS-1998.2.3.61 MPa (26.4. 6.4.3 Medidores volumétricos.
. a la intemperie o bajo cobertizo.4 Reguladores de presión.1 Especificaciones generales.2.615 kgf/cm ) como mínimo.3 Se deben instalar en sitios de libre acceso.3.3 Como mínimo. las tuberías deben pintarse con los siguientes colores: Gas L.1.1.5.3.5.1. no se permite retirar la válvula de servicio cuando ésta lleve integrado el indicador de máximo nivel de llenado permisible.6. 6.4.4.3. únicamente en sitios con ventilación natural. a la salida de cada recipiente debe existir una válvula de exceso de flujo.5 No se permite la colocación de desfogues o purgas en las tuberías de llenado. 6. 6. 6.3.3. 6.3 Cuando se instalen en grupos de dos o más medidores. 6.1. 6.1. Para la colocación de las válvulas de exceso de flujo.3.3 En caso de tener más de un recipiente conectados en paralelo. 6.P. 6.1 El uso de medidores es optativo.3. 6. No se permite el uso de válvulas de servicio para esta aplicación. en estado de vapor Amarillo Gas L. 6.2 Los medidores deben estar soportados adecuadamente.3 Una válvula de relevo hidrostático entre las dos válvulas de cierre manual. 6.2. 6.25 m del mismo.3.1.3. cuya calibración de apertura debe ser de 2. 6.3 Medidores en fase líquida.4 En ningún caso se permite utilizar en la tubería de llenado válvulas que se usen para recipientes portátiles. cada grupo debe estar precedido de una válvula de seccionamiento tipo globo o de cierre rápido.3. sale del vaporizador.1 Requisitos generales. 6.9.4.P. colocada en la parte 2 más alta de la tubería.1. 6. 6. deben pintarse de color blanco los 30 cm posteriores a la boca de la toma de llenado.2.2 Medidores en fase vapor. seguida de una válvula de corte de acción manual.1 La presión de servicio.4.2.1.4 Cuando se opte por tener un solo regulador que reciba la alimentación de todos los recipientes conectados en paralelo.
La medida del orificio de la esprea fija de los quemadores de los aparatos de consumo.3. 6. 6.6 Si los aparatos de consumo fijos.5.P. 6. etc. cuando los aparatos de consumo sean de uso colectivo (escuelas.1.1 Los reguladores de primera etapa y todos aquellos que no tengan conexión roscada para venteo.1. 6.2. etc.2 Cuando se use un regulador con entrada doble.5 Aparatos de consumo. 6. precedido en su instalación por una válvula de aguja. se debe instalar una válvula de cierre general de operación manual localizada de forma visible en el mismo nivel arquitectónico que los aparatos de consumo.5. huecos formados por plafones. se deben ubicar a la intemperie.4.2. debe ser la adecuada para su uso con Gas L.54
6.3 Calefactores. natural o forzado para desalojar al exterior los gases de la combustión y proveer los medios adecuados para permitir la entrada permanente de aire del exterior. 6.5. cajas de cimentación. deben hacerse mediante conexión flexible que cumpla con la NOM-018/3-SCFI-1993 o la que la sustituya.7 En locales con instalaciones clases B. 6. 6.5. calentadores de agua.2. cimientos.5. laboratorios. conectado a un solo recipiente portátil. tales como hornos empotrados.5. cuando las condiciones de la instalación no permitan la colocación de una válvula de cierre de operación manual para cada aparato.2. 6. deben de contar con chimenea que descargue los gases de combustión al exterior. 6..023 kgf/cm2).1.4 Cuando los aparatos de consumo se instalen en lugares cerrados. 6.2 La localización de estos aparatos se debe efectuar a la intemperie o en sitios con ventilación permanente. 6.3 Conexión del regulador a los recipientes. cisternas.1.3 Cuando el regulador se ubique en recintos cerrados.1. colocado en el cuerpo del regulador o en la tubería a no más de 0.3. se debe instalar un tubo que conecte mediante rosca la ventila del regulador con la atmósfera.2.3.5.2.3 Cuando no queden a la intemperie.10 m de éste.5.2 Calentadores para agua.). la cual debe quedar colocada en un lugar visible y de fácil acceso. cocinas integrales. se conectan con tubo flexible. 6.1. 6. 6. 6.4. 6.2 Ubicación.P. claramente identificada y de fácil acceso para su operación.1.50 m. en los orificios de las espreas de aparatos que trabajan en baja presión regulada debe ser de 2. de tal forma que asegure su hermeticidad. se debe instalar una válvula que controle la totalidad de los aparatos. la abertura no utilizada debe obturarse con tapón roscado.4.4.5 Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de cada aparato de consumo o.2 No se permite la instalación de reguladores en cubos o casetas de elevadores. 6.4. a fin de que el desfogue se haga a un lugar seguro.4. éste debe conectarse directamente a la válvula de servicio del recipiente portátil mediante una conexión POL.5. tiros de chimenea. 6.4.5.3.1 Cuando en la instalación se use regulador de una sola entrada.
.1 No se permite instalar calentadores para agua en el interior de cuartos de baño.7 Se debe contar con manómetro que indique la presión de salida de los reguladores que descargan en alta presión regulada. 6.4.1. éste no debe exceder de 1.5. baños.5.3 Si se tiene un regulador con doble entrada. 6.4. 6. registros eléctricos o electrónicos.2 Los aparatos de consumo deben instalarse en lugares que cuenten con ventilación natural permanente.5.1 Especificaciones generales.1 La menor presión de Gas L. las conexiones con las válvulas de servicio de los recipientes portátiles. es obligatorio instalar chimeneas con tiro directo. recámaras o dormitorios. B1 y C.24 kPa (0.
6.4 La descarga de los gases de combustión debe hacerse a la intemperie.3 Si se instalan dentro de gabinetes. 6. mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1.1. la instalación eléctrica que los alimente debe ser Clase 1 División 1. 6. 6. debe dotársele de una chimenea que los descargue al exterior.9 Para efectos de clasificar eléctricamente el área perimetral adyacente a los recipientes que abastecen vaporizadores.1 Sólo se permiten los externos.6. directamente al recipiente del cual lo extrajo.2 Vaporizadores a fuego directo. cuyo diseño permita desalojar al exterior los gases de combustión y deben quedar instalados de forma permanente.00 m a partir de ésta.7 Se deben instalar entre válvulas de cierre de operación manual.5. 6.3. eléctricos.3.6.00 m a partir de la entrada del vaporizador y en la misma distancia a partir del cople del recipiente de donde se alimenta el vaporizador.2.1.1 Se deben conectar mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1.059 MPa (0 a 21 kgf/cm2). deben estar protegidas con válvula de exceso de flujo seguida por una válvula de cierre de operación manual.6. 6.1.1.4.1. Quedar conectadas a Tierra.2 Se permite usar vaporización directa o retro vaporización.1 Los que se usen para calentar recámaras o dormitorios.6 En una longitud no menor a 10. a) b) c) d) Estas deben instalarse sobre bases firmes. la comprendida entre la tangente del recipiente y 3. 6. alejados de materiales combustibles.6. 6.50 m.50 m.6.6.3 Los vaporizadores se deben instalar en sitios de fácil acceso.6.2 En una distancia no menor de 3.2 No se permite la instalación de vaporizadores a fuego directo en recintos cerrados sin ventilación natural permanente.1. 6.6. 6.00 m. 6.3 Vaporizadores eléctricos. 6.2. 6.6.50 m.1 Especificaciones generales.
6.8 Cuando se usen bombas para alimentarlos. 6. En su descarga debe instalarse una válvula automática de desvío que retorne el Gas L. Entre ambas válvulas se debe instalar un manómetro con rango de 0.6.1.1.1 Deben ser adecuados para atmósferas Clase 1 División 1. éstos deben contar con orificios para ventilación en al menos dos de sus lados. 6. por agua caliente o vapor de agua. 6.0 a 2.4 Estufas. a fuego directo.6. Tanto sus motores como la instalación eléctrica deben ser Clase 1 División 1.6.4 Deben instalarse fijos sobre una base de concreto metálica.5.6.6.00 m después de la salida de un vaporizador. Cuando el vaporizador se instale en recintos cerrados o en gabinete.6.6 Vaporizadores.6.5.2 Los calefactores móviles se deben conectar mediante manguera con una longitud máxima de 2. 6.5 Las salidas de líquido de los recipientes no portátiles que alimentan a los vaporizadores. 6. No se permite el uso de tubería de cobre para los primeros 10.3.
.6. debe considerarse Clase 1 División 1.6.1. 6.5.3. deben ser del tipo ventilado. la tubería de vapor a la salida del vaporizador debe ser de acero al carbono de la cédula que corresponda de acuerdo a su forma de unión.2.P. 6.2. 6. 6.1 No se permite la instalación en sótanos de vaporizadores a fuego directo.
resistencias eléctricas no blindadas.00 m 10.P.P.1. Las capacidades indicadas son individuales.00 m
7. Al paño de un recipiente portátil De un recipiente portátil al paño de un recipiente no portátil Entre recipientes no portátiles 0.60 m 1. cuando el recipiente está hasta 5 000 litros instalado al nivel de piso 5 001 a 20 000 litros 20 001 a 60 000 litros mayor a 60 000 litros hasta 5 000 litros mayor a 5 000 litros 0.50 m 6. aparatos de consumo o quemadores. las distancias indicadas deben cumplirse para todas ellas.00 m 1. Medios de protección cuando aplique según inciso 6.1 Generalidades.00 m 15.4 Distancias mínimas entre paños de recipientes contiguos medidos. ésta no se considera un material combustible. interruptores. válvulas de relevo de presión.00 m
7. pueden medirse con una tolerancia máxima del 2%. 7.2 Distancias mínimas de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente.7 Puertas.00 m 1.70 m 1. o una superficie con una temperatura igual o superior a 313 K (480 C).1.56
7.3 Cuando la vegetación se mantenga verde.00 m
7.1.00 m 3.50 m 1. líquido. contactos eléctricos. 7.25 mJ.00 m
. a la tangente de la parte media.) Toma de llenado Cualquier abertura al interior del edificio Domos 6. Las distancias que refieren este punto.00 m 5. tales como: anuncios luminosos. aberturas en los muros Boca de salida de chimeneas Ventilas de casetas de elevador Succión de aire acondicionado o ventiladores Vaporizador con quemador Lindero del predio (hasta 5 000 litros) Lindero del terreno.5 Distancias mínimas de la tangente del costado del vaporizador de fuego directo o del costado donde se encuentra la entrada del Gas L.00 m 3.1. 7.00 m 7.50 m 1. ventanas.50 m 6. Las capacidades indicadas son individuales.1 Las distancias a las que se refieren las siguientes tablas son el radio de una esfera en cuyo centro se encuentra colocada la boca de la válvula de relevo de presión.00 m 1. cables energizados no entubados. 7.50 m 1. etc. Recipientes de hasta 180 litros (45 kg) en espacios abiertos Recipientes mayores de 180 litros en espacios abiertos o cualquiera en cubo de luz 1. Distancias mínimas de separación entre elementos de la instalación 7.3 Distancias mínimas de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente. a una fuente de ignición. Cuando un recipiente tenga dos o más .1.50 m 3.2 Se considera una fuente de ignición cualquier evento capaz de desprender una energía igual o mayor a 0. motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión. a un vaporizador eléctrico: Materiales combustibles o inflamables (diferentes al Gas L.
176 MPa (10. 8.2.00 a 12.2.2.1.6 La hermeticidad de la tubería se dará por aceptada si durante el tiempo de revisión no se registra disminución alguna de la presión de revisión. quien debe incluir en su dictamen el resultado de la prueba.1 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapores de Gas L. 8.4. 8.1 Requisitos generales. 8.7 La revisión de la hermeticidad de la conexión entre la tubería y los aparatos de consumo. deben contar con al menos dos extintores de polvo químico seco de 9 kg de capacidad. 8.2 Medios utilizados para la presurización.00 2 kgf/cm ). impulsado por un compresor debe quedar comprendida entre 0. o no se detecta fuga. provenientes de la salida de un vaporizador y de aquellas que lo manejan sin un medio mecánico que lo 2 impulse debe quedar comprendida entre 0. 8.040 kgf/cm ). Sólo pueden ser puestas en servicio las tuberías que resulten herméticas.1. 8. deben ser Clase 1 División 1 y cumplir con la NOM-001-SEDE-1999. Sistemas de protección contra incendio 10.980 MPa y 1. 10.Jueves 2 de diciembre de 2004 8. 8. 8.P. el fluido para la presurización debe ser aire. 9. las instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado dentro de un perímetro de 3.4 Una vez que el manómetro registra la presión requerida.00 kgf/cm ).
.P.2. 10.035 a 0.490 MPa y 0.1.1 Con excepción de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas.176 MPa (10.2 La hermeticidad de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas debe revisarse antes de cubrirlas.
8. 8. B1 y C cuya capacidad de almacenamiento sea igual o mayor a 5 000 L y todas aquellas donde existan vaporizadores.1.5 y 2 veces la presión de servicio nominal de la tubería que se revise. las conexiones deben estar libres de recubrimiento y las tuberías deben presurizarse mediante un fluido compresible.3 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías de llenado y otras que manejan 2 Gas L.00 m a partir de las válvulas de llenado. 8. 8.1. 8.4.
.4 Presión para la revisión de la hermeticidad.980 MPa y 1. la fuente de presión debe desconectarse del sistema e iniciar el tiempo de prueba.1. Instalaciones Eléctricas (utilización).4. en fase líquida debe quedar comprendida entre 0. o detector de fugas.1.00 a 6.3 El tiempo de duración de la revisión de hermeticidad debe ser de 30 min como mínimo por cada 14 m3 de volumen geométrico que presenten las tuberías a revisar.P.2 No se permite el uso de oxígeno ni de Gas L.4.1.4.2 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapor de Gas L. dióxido de carbono (CO2) o gas inerte.2 Para las tuberías en baja presión regulada. Instalación eléctrica
En las instalaciones clases B.1 Las instalaciones clases B.1. la presión manométrica para la revisión de la 2 hermeticidad debe ser entre 3.5 La revisión de hermeticidad se debe llevar a cabo en presencia de una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en esta Norma.P.43 y 3.1 Para las tuberías en alta presión regulada. 8.4.4. Prueba de hermeticidad 8.1 Para todas las tuberías. 8.1. la hermeticidad de toda conexión debe revisarse antes de poner la tubería en servicio.00 kgf/cm ).588 MPa (5.2 Tuberías que operan a presión no regulada.1 Tuberías que operan a presión regulada.92 kPa (0. debe hacerse a la presión y condiciones de operación del aparato de consumo. 8.3 Para la revisión de la hermeticidad.00 a 12.1 Requisitos generales. B1 y C abastecidas con recipientes no portátiles. aplicación de solución jabonosa. 8.
8.2. La detección de las fugas puede hacerse mediante manómetro. la presión para la revisión de la hermeticidad debe ser entre 1.
cubierta por el cono de agua que hacia él se proyecte desde dicha boquilla. deben contar además con al menos dos hidrantes y/o monitores en el área donde se ubique el almacenamiento.2.2.5.1 y 10.4. 10. 10.7. ambos parámetros evaluados según su cálculo hidráulico. En este caso.6 El agua debe introducirse al sistema mediante equipo de bombeo. 10.4.3 Las instalaciones B. 10. en la descarga del elemento hidráulicamente más desfavorable.1 El equipo de bombeo contra incendio debe estar compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna.1.2 Las instalaciones clases B.4.2.3 Equipos de bombeo.2 Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión.2. calculado de acuerdo con el inciso 10.3. se tenga una presión manométrica de 3 kgf/cm2 para hidrantes y 2 7 kgf/cm para monitores.P.3 El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos.3.58
10.2. en la boquilla hidráulicamente más desfavorable indicada en el numeral 10. deben contar con un sistema de enfriamiento por aspersión de agua.7.3 Se debe instalar una toma siamesa en el exterior de la construcción en un lugar de fácil acceso.5 Si se toma agua de la cisterna o tanque de agua contra incendio para otros usos.4 Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores.1. el volumen útil de la cisterna o tanque de agua será de 21. como mínimo. debe ser: 10. 10. 10. calculados siguiendo los criterios establecidos en los apartados 10. para inyectar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos. 10. El gasto mínimo abastecido por el equipo de bombeo impulsado por motor eléctrico o de combustión interna considerado independientemente. 10. y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema.4 y 10. 10. de modo que el volumen útil destinado al combate de incendios no pueda verse disminuido. igual o mayor a 20 000 L de capacidad de agua. 10.1 Sistema de hidrantes o monitores: 350 L por minuto por cada hidrante o monitor. 10. deben proveerse medios para limitar la cantidad que puede ser extraída.2. se alcancen las condiciones de caudal ahí
. 10. La presión mínima de bombeo para los sistemas de agua contra incendio debe ser como sigue: a) Sistema de hidrantes y monitores: la necesaria para que.1.1 En el caso de que el agua sea aplicada mediante hidrantes o monitores.4 Gasto de bombeo.1. 10.3. como al de enfriamiento por aspersión de agua.2 Es aceptable el uso de únicamente equipo de bombeo con motor eléctrico siempre y cuando exista un sistema de generación eléctrica para el uso exclusivo del sistema contra incendio.2 Sistema de enfriamiento por aspersión de agua: el requerido según el cálculo hidráulico para que se cubra con aspersión directa el área indicada en el apartado 10. B1 y C con almacenamiento de Gas L.2 Capacidad mínima de la cisterna o del tanque de agua. el volumen mínimo útil de la cisterna o tanque de agua será el que resulte del cálculo hidráulico para la operación durante 30 minutos del sistema de enfriamiento del recipiente de mayor superficie. deben de estar acordes con los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen.2. 10.1.4 El agua contra incendio debe tomarse de una cisterna o tanque de agua cuya capacidad esté de acuerdo a lo indicado en los apartados 10. B1 y C con almacenamiento total igual o mayor a 90 000 L de capacidad de agua.3. Sistema de enfriamiento por aspersión de agua: la necesaria para que. 10.5 Presión de bombeo. 10.2.2. partiendo de que por la boquilla hidráulicamente más desfavorable se debe tener el caudal necesario para aplicar 10 L de agua por minuto a cada metro cuadrado de la superficie del recipiente.000 L. el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema.
los siguientes términos se entenderán como se describen a continuación: 11.2. 10. deben establecerse usando como base el recipiente que presente la mayor superficie. 10. Operación automática.4 Ley.2 En la operación automática de las válvulas se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio. 11.1. 10.
establecidas. con chiflón que permita surtir neblina.2.4 El área correspondiente a la superficie mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente expresión:
3. Al documento que emite la Unidad de Verificación mediante el cual se determina el grado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana. Operación manual remota.2 Si se usan monitores. La presión mínima requerida en esta boquilla para alcanzar dicho caudal establecerse de acuerdo con el coeficiente de descarga de la boquilla utilizada.7.1.7 Especificaciones del sistema de enfriamiento por aspersión de agua.7. 11.3 Para establecer dicha cobertura.
10.7.6.1 La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión se podrá efectuar por: a) b) c) Operación manual local.2 Especificaciones de cálculo del sistema de enfriamiento por aspersión de agua.1.
. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 11.
10.P. D = Diámetro exterior del recipiente (m).2.1 Para efectos de este procedimiento. 10.3 Evaluación de la conformidad.1416 x D x Lt x 0. 10.3 Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada recipiente.1.7. éstos deben ser estacionarios.7. de la Secretaría de Energía. 10.1.1.7.90 2
Sm = Superficie mínima a cubrir con aspersión directa (m ).7. de una o dos cremalleras.Jueves 2 de diciembre de 2004
. 10.1.7.00 m y diámetro nominal de 0.1 DGGLP. de diámetro nominal de 0. 10. 10.6 Hidrantes o monitores.063 m. Dirección General de Gas L.1 El sistema de hidrantes debe contar con mangueras de longitud máxima de 30.1 Válvulas del sistema de aspersión.2 Dictamen. A la determinación del grado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana mediante verificación.P. Lt = Longitud total del recipiente incluyendo las tapas (m).6.2. en fase líquida al 50% de su capacidad. los círculos proyectados por el agua de los aspersores sobre el recipiente deben tocarse cuando menos en un punto.2 El agua debe rociar directamente cuando menos el 90% de la superficie de la zona de vapor cuando el recipiente se encuentre con Gas L. tipo corazón o similar. 11. 10. 11.038 m.1 El caudal y la presión de bombeo mínimo requeridos para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua. 10.7.
clases A1.1.P. C y D. B. Artículo 4. Artículo 6.7 Verificación..2 Procedimiento. El usuario debe contar con la evaluación de la conformidad con esta Norma en las instalaciones nuevas de las clases A1. a las instalaciones nuevas. que realiza actos de verificación. en la dirección: www. C y D ya dictaminadas que posteriormente se modifiquen.P. B1. El usuario de una instalación de aprovechamiento de Gas L. A la constatación ocular. Artículo 8.1.P. B1. ya construida. México.energia.gob. B. 11. Los gastos que se originen de las verificaciones a petición de parte serán a cargo de las personas a quienes se efectúen éstas. Artículo 5.P. en su caso. Diseño y construcción.P. de cualquier Clase. Evaluación de la conformidad a petición de parte. cuarto piso. debe solicitar el dictamen al usuario. No obstante el dictamen que emitan debe contener por lo menos lo siguiente: a) b) c) d) e) Nombre del usuario. Clase de instalación. En las instalaciones de las clases A1. en la forma y términos que esta dependencia establezca. vía Internet. colonia Del Valle. Domicilio donde se localiza la instalación de aprovechamiento. El dictamen citado en el artículo anterior debe indicar que la instalación de aprovechamiento sí está de conformidad con esta Norma. código postal 03100..
. El interesado debe requerir la evaluación de la conformidad con esta Norma y conservar el dictamen de la conformidad que deberá estar a la disposición de la DGGLP o de otra autoridad competente conforme a sus atribuciones.1. Artículo 1. el distribuidor de Gas L.6 Unidad de Verificación. capacidad de almacenamiento y número de serie de los recipientes no portátiles.60
A la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. a petición de parte. puede solicitar la evaluación de la conformidad con esta Norma. mediante la verificación de los proyectos (planos y memorias técnico-descriptivas) y. El dictamen de la conformidad con esta Norma debe obtenerse de una Unidad de Verificación. B1. C y D. 11. Artículo 2. fecha de fabricación.mx. A la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004. El presente procedimiento es aplicable para las instalaciones nuevas de aprovechamiento de Gas L.P. Artículo 7.P. Capacidad total de almacenamiento de Gas L. en la verificación de instalaciones ya construidas de aprovechamiento de Gas L. indicando la cantidad de recipientes. o en la página de la Secretaría de Energía.P. el distribuidor de Gas L. Las Unidades de Verificación que dictaminan estas instalaciones deben reportar a la DGGLP sobre las verificaciones realizadas. A la persona física o moral acreditada y aprobada conforme lo establece la Ley. Artículo 3. de cualquier Clase. D. En estos casos. Instalaciones de aprovechamiento de Gas L. y comprobación mediante medición y examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad con esta Norma.5 Norma. el interesado obtendrá el directorio de Unidades de Verificación en la oficialía de partes de la DGGLP. no debe surtir gas a la instalación del usuario final. sección directorio de Unidades de Verificación. Para obtener el dictamen de conformidad con esta Norma. Este requisito se debe cumplir previo al surtido de la primera carga de Gas L. En caso contrario. B.F. el usuario tendrá la obligación de solicitar una nueva evaluación de la conformidad con esta Norma. 11. 11. Marca. ubicada en Insurgentes Sur número 890.
Bibliografía I. No Reelección. conforme a sus atribuciones.Jueves 2 de diciembre de 2004 f)
Relación de aparatos de consumo..El Director General de Gas L. Artículo 11. tales como diagrama isométrico.7 de esta Norma. Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. . Atentamente Sufragio Efectivo. Las instalaciones Clase D deberán contar además con un dictamen anual referente exclusivamente al cumplimiento del punto 5. Martínez Rubalcaba. 12. cuando así lo requiera la autoridad competente podrá solicitar al usuario de la instalación. por el autor. Artículo 9. Concordancia con normas internacionales La presente Norma Oficial Mexicana no es concordante con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su publicación. R. anotando su nombre. Los documentos a que se refiere el numeral 5 de esta Norma. Artículo 12. IV. Vigilancia La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de Energía. en su caso. II.
Asimismo.. sin perjuicio de las sanciones que. número de registro. . Artículo 13. Ed. por cada verificación. el dictamen de conformidad de la instalación con la presente Norma.P. deberán ser firmados por la Unidad de Verificación que dictamine sobre la instalación que en ellos se describa. emitido por Unidad de Verificación debidamente acreditada y aprobada conforme a la Ley. V. D. III.
. 13. en donde se registren los resultados de la intervención. Ed. 1993 Transitorio Unico. 1a. Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de Gas Licuado de Petróleo NFPA 54 National Fuel Gas Code. García Díaz. 1a. César Alejandro Monraz . 1995 Sistema Internacional de Unidades.P. informe y proyecto (planos y memorias técnico-descriptivas). 14. En aquellos casos en los que del resultado de la verificación se determine incumplimiento a esta Norma. incluyendo tipo. condiciones inseguras de la instalación. en su caso. en su caso. Sustaita.. y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Gas Licuado de Petróleo. fecha de revisión y referencia del dictamen a emitirse. la Unidad de Verificación dará aviso de inmediato a la DGGLP. Limusa.Rúbrica. E. . Edición 1999 El cálculo de las tuberías de servicio de las instalaciones para aprovechamiento de Gas L. procedan. México. marca y modelo. deben levantar un acta de verificación. a 1 de octubre de 2004. Artículo 10. o cuando la verificación no pueda llevarse a cabo por causa imputable al propietario. VI. Para las instalaciones en uso. Las evaluaciones de la conformidad de seguimiento se podrán efectuar por parte de la DGGLP en cualquier momento.F.
Manual de Civil Cadpavimentos rigidos
NORMA DE GAS LP by Ale Fg150 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less