Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/641885-rd-244-2019-de-5-abr-condiciones-administrativas-tecnicas-y-economicas-del.html
Timestamp: 2019-04-24 11:54:48
Document Index: 152971786

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 22']

CAPÍTULO II. Clasificación y definiciones
CAPÍTULO III. Régimen jurídico de las modalidades de autoconsumo
Artículo 7 Acceso y conexión a la red en las modalidades de autoconsumo
Artículo 9 Contratos de suministro de energía en las modalidades de autoconsumo
CAPÍTULO IV. Requisitos de medida y gestión de la energía
Artículo 10 Equipos de medida de las instalaciones acogidas a las distintas modalidades de autoconsumo
Artículo 11 Requisitos generales de medida de las instalaciones acogidas a las distintas modalidades de autoconsumo
Artículo 12 Requisitos particulares de medida de las instalaciones acogidas a las distintas modalidades de autoconsumo
CAPÍTULO V. Gestión de la energía eléctrica producida y consumida
Artículo 13 Régimen económico de la energía excedentaria y consumida
Artículo 14 Mecanismo de compensación simplificada
CAPÍTULO VI. Aplicación de peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y cargos a las modalidades de autoconsumo
Artículo 16 Peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de aplicación a los productores de energía eléctrica
Artículo 17 Peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de aplicación a los consumos en las modalidades de autoconsumo
Artículo 18 Cargos del sistema eléctrico de aplicación a las modalidades de autoconsumo
CAPÍTULO VII. Registro, inspección y régimen sancionador
Artículo 21 Modificación y cancelación de las inscripciones en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica
Artículo 22 Inspección de la aplicación de las modalidades de autoconsumo
Disposición adicional primera Mandatos al operador del sistema y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Disposición adicional segunda Remisión de información relativa a las instalaciones de autoconsumo
Disposición transitoria primera Adaptación de los sujetos acogidos a la modalidad de autoconsumo existentes al amparo de lo regulado en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre
Disposición transitoria segunda Configuraciones singulares de medida de las cogeneraciones
Disposición transitoria tercera Aplicación de peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y cargos del sistema eléctrico a las modalidades de autoconsumo
Disposición transitoria cuarta Facturación de consumidores acogidos a una modalidad de autoconsumo que no dispongan de contadores de telegestión efectivamente integrados
Disposición transitoria quinta Elementos de almacenamiento
Disposición transitoria sexta Término de facturación de energía reactiva
Disposición transitoria séptima Adaptación de contadores tipo 4
Disposición transitoria octava Puesta en marcha del registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica
Disposición transitoria novena Ubicación especial de equipos de medida
Disposición final primera Modificación del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica
Disposición final segunda Modificación de la ITC-BT-40 sobre instalaciones generadoras de baja tensión del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión
Disposición final tercera Modificación del Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
Disposición final cuarta Modificación del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
ANEXO I . Cálculo de las energías y potencias a efectos de facturación y liquidación para el autoconsumo colectivo o asociado a una instalación a través de la red
ANEXO II . Estructura del registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica y de los datos que deberán ser remitidos por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla
5. (sic) La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica incorporará en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica aquellas instalaciones de producción no superiores a 100 kW asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes con base en la información procedente del registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
Régimen de conexión Fase R Fase S Fase T
Monofásico. 90÷100%
Trifásico. 90÷100% 90÷100% 90÷100%
10÷20% 10÷20% 10÷20%
90÷100% 60÷70% 60÷70%
60÷70% 60÷70% 60÷70%
30÷40% 60÷70% 60÷70%
0 60÷70% 60÷70%
El sistema de limitación de potencia deberá garantizar que, ante una desconexión de carga, el generador reajusta su producción llegando de nuevo al régimen permanente en menos de 2 segundos.
Prueba Carga inicial Carga final
1 90÷100% 60÷70%
2 90÷100% 30÷40%
3 90÷100% 0%
4 60÷70% 30÷40%
5 60÷70% 0%
6 30÷40% 0%
El generador debe dejar de generar en caso de pérdida de la comunicación entre los diferentes elementos del sistema en un tiempo inferior a 2 segundos. En caso de que el elemento de control esté integrado en uno de los dispositivos requeridos (equipo de medida de potencia o generador) no será preciso comprobar la comunicación entre los elementos integrados en un mismo dispositivo.
La prueba se repetirá 3 veces.
En este caso se medirán los tiempos de respuesta del sistema y se compararán con los tiempos obtenidos en caso de un único generador. La diferencia de tiempos resultante permitirá determinar el número máximo de generadores que se podrán conectar en la instalación de acuerdo a:
t1: Tiempo de respuesta con un único generador. Se tomará el tiempo de respuesta máximo obtenido.
ΣPcj: Suma de las potencias máximas contratadas por todos los consumidores que participan del autoconsumo colectivo.