Source: http://docplayer.fi/11131349-Savon-voima-verkko-oy-sahkontuotantolaitteiston-verkkoon-liittamisen-tekniset-ehdot.html
Timestamp: 2018-09-20 17:23:30+00:00
Document Index: 255796

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Savon Voima Verkko Oy Sähköntuotantolaitteiston verkkoon liittämisen tekniset ehdot - PDF
Download "Savon Voima Verkko Oy Sähköntuotantolaitteiston verkkoon liittämisen tekniset ehdot"
1 Ohje 1(10) Ari Salovaara Savon Voima Verkko Oy Sähköntuotantolaitteiston verkkoon liittämisen tekniset ehdot 1 Yleistä Savon Voima Verkko Oy:n (jatkossa Savon Voiman) jakelujärjestelmän käyttövarmuus edellyttää, että jakeluverkkomme ja siihen liitetyt sähköntuotantolaitokset toimivat kokonaisuutena luotettavasti ja turvallisesti kaikissa käyttötilanteissa. 2 Sähköntuotantolaitteistojen luokittelu Sähköntuotantolaitteiston haltijan tulee suunnitella ja rakentaa tuotantolaitoksensa automatiikka, relesuojaus ja liittäminen Savon Voiman jakeluverkkoon näiden ehtojen mukaisesti. Myös vanhojen laitteistojen muutostöissä tulee noudattaa näissä ehdoissa esitettyjä periaatteita ja menettelyjä. Tuotantolaitteiston suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito on toteutettava niin, että tuotantolaitoksesta ei aiheudu häiriötä jakeluverkolle ja sen välityksellä muille sähkön käyttäjille tai vaaraa jakeluverkon kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Savon Voiman tietämättä syntyvät takajännitteet ja yleisen jakeluverkon eroaminen erillisiksi asiakkaan sähköntuotantolaitteistojen syöttämiksi saarekkeiksi tulee olla estetty. Sähköntuotantolaitteistoihin rinnastetaan näissä ehdoissa pyörivien generaattoreiden lisäksi myös erilaiset staattiset sähkönjakeluverkkoon sähköä syöttävät laitteistot, kuten akut, aurinkopaneelit, polttokennolaitokset jne. Nämä ehdot sisältävät vähimmäisvaatimukset alle 110 kv verkkoihin liitetyille sähköntuotantolaitoksille. Sähköntuotantolaitokset jaetaan Energiateollisuus ry:n suosituksen Pienvoimaloiden liittäminen jakeluverkkoon mukaisesti neljään eri luokkaan: Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Yleisestä jakeluverkosta aina erossa käyvät toteutetut sähköntuotantolaitteistot, jotka kytketään liittyjän omaan verkostoon Yleisestä jakeluverkosta erossa käyvät automaattisella syötönvaihdolla toteutetut sähköntuotantolaitteistot Yleisen jakeluverkon kanssa rinnan käyvät sähköntuotantolaitteistot, joiden tuotantoa ei siirretä yleiseen jakeluverkostoon (syöttö jakeluverkostoon on tehokkaasti estetty) Yleisen jakeluverkon kanssa rinnan käyvät sähköntuotantolaitteistot, joiden ylijäämäenergia voidaan siirtää jakeluverkostoon
2 2(10) 3 Sopimus- ja ilmoitusmenettelyt Luokka 1 Ei edellytetä ennakkoilmoitusta Savon Voimalle. Liittymis- ja verkkosopimus tehdään sähkönkäyttäjien yleisiin, Energiamarkkinaviraston hyväksymiin liittymis- ja verkkopalveluehtoihin LE05 ja VPE05 perustuen. Luokka 2 Luokka 3 Ennakkoilmoitus Savon Voimalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen tuotantolaitteiston verkkoon kytkentää. Liittymis- ja verkkosopimus tehdään sähkönkäyttäjien yleisiin, Energiamarkkinaviraston hyväksymiin liittymis- ja verkkopalveluehtoihin LE05 ja VPE05 perustuen. Ennakkoilmoitus laitteiston pää- ja suojauskaavioineen Savon Voimalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen tuotantolaitteiston verkkoon kytkentää. Ennen laitteiston hyväksymistä Savon Voimalle toimitetaan relesuojauksen toiminnan testauspöytäkirja, jossa on esitettävä releiden asetteluarvot. Liittymis- ja verkkosopimus tehdään sähkönkäyttäjien yleisiin, Energiamarkkinaviraston hyväksymiin liittymis- ja verkkopalveluehtoihin LE05 ja VPE05 perustuen. Sähköntuotantolaitteistolla on oltava paikallinen vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot tulee toimittaa Savon Voimalle. Sähköntuottaja huolehtii voimassa olevien sähköveromääräysten mukaisista mittauksista ja ilmoituksista. Luokka 4 Ennakkoilmoitus laitteiston pää- ja suojauskaavioineen Savon Voimalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen tuotantolaitteiston verkkoon kytkentää. Ennen laitteiston hyväksymistä Savon Voimalle toimitetaan relesuojauksen toiminnan testauspöytäkirja, jossa on esitettävä releiden asetteluarvot. Liittymissopimus tehdään sähköntuottajan yleisiin, Energiamarkkinaviraston hyväksymiin liittymisehtoihin TLE05 perustuen, mikäli liittymän takana on ainoastaan sähköntuotantolaitos omakäyttölaitteineen. Savon Voima tekee tuottajan kanssa sähköntuotannon verkkosopimuksen, joka tehdään sähköntuottajan yleisiin, Energiamarkkinaviraston hyväksymiin verkkopalveluehtoihin TVPE05 perustuen. Ilmoitus sähkön ostajasta ja myyjästä on tehtävä Savon Voimalle ennen tuotantolaitoksen kytkemistä jakeluverkkoon. Sähköntuottaja huolehtii voimassa olevien sähköveromääräysten mukaisista mittauksista ja ilmoituksista. Sähköntuotantolaitteiston nimellistehon ollessa yhteensä vähintään yksi megavolttiampeeri (1 MVA) tuottaja ilmoittaa joka kuukausi Savon Voimalle edellisen kuukauden nettotuotannon määrän viimeistään seuraavan kuukauden kolmanteen (3.) arkipäivään klo mennessä. Savon Voimalle tulee toimittaa luokan 4 laitteistosta seuraavat tiedot hyvissä
3 3(10) ajoin ennen suunniteltua verkkoon liittymistä: - voimakoneen ja generaattorin valmistaja ja sarjanumero - voimakoneen laji (vesi, tuuli, kaasu, diesel jne.) - generaattorin laji - generaattorin arvot, vähintään seuraavat: - nimellisteho S N - nimellisjännite U N - reaktanssit x d, x d, x d, x 2 - aikavakiot T do, T do - särökerroin - magnetointilaitteiston tyyppi - mahdollisimman tarkat tiedot oikosulkukäyttäytymisestä (oikosulkuvirran muutokset ajan funktiona säätölaitteiden toiminta huomioon ottaen) - jos generaattori on blokkikytkentäinen, lisäksi blokkimuuntajan arvot: o nimellisteho S N o muuntosuhde o kytkentäryhmä o oikosulkuimpedanssi u k - asiakkaan verkon kytkentäkaavio - generaattorin suojauskaavio toiminta-arvoineen - asiakkaan keskijänniteverkon suojauskaavio toiminta-arvoineen 4 Sähköntuotantolaitteiston yleiseen jakeluverkkoon liittämisen tekniset ehdot Luokka 1 Yleisestä jakeluverkosta aina erossa käyvät mekaanisella tai automaattisella syötönvaihdolla toteutetut sähköntuotantolaitteistot Rinnankäynti jakeluverkon kanssa tulee olla estetty erotuskytkinvaatimukset täyttävällä mekaanisella vaihtokytkimellä (kuormitus joko jakeluverkon tai tuotantolaitteiston syöttämä). Periaatekuva automaattisella syötönvaihdolla toteutetun sähköntuotantolaitteiston kytkennästä on esitetty liitteessä 1. Pääkytkimen viereen laitetaan kyltti, jossa lukee: VAROITUS! pääkytkimen avaaminen käynnistää generaattorin. Ohjauskeskus sijoitetaan lähelle (enintään muutama metri) sähköpääkeskusta. Sähkönlaskutusmittaukseksi riittää yksisuuntaisesti kulutusta mittaava laitteisto (muilla kuin tehosähköasiakkailla). Luokka 2 Yleisestä jakeluverkosta erossa käyvät automaattisella syötönvaihdolla toteutetut sähköntuotantolaitteistot
4 4(10) Tähän luokkaan luetaan sekä pelkällä kontaktori- tai katkaisijavaihtoautomatiikalla että tahdistimella toteutetut sähköntuotantolaitteistot. - asiakkaan generaattorin ja jakeluverkon rinnankäyntiaika tulee rajoittaa releautomatiikalla enintään 5 sekunniksi. Automatiikan tulee olla sellainen, ettei sitä rinnankäyntiajan pidentämiseksi käyttötoimenpitein voida ohittaa. - sähköntuotantolaitteiston käynnistyessä Savon Voiman verkon häiriötilanteessa tulee asiakkaan varmistetun verkon yhteys Savon Voiman jännitteettömään verkkoon katketa luotettavasti ennen generaattorin kytkeytymistä asiakkaan verkkoon - Savon Voiman jakeluverkon jännitteen palatessa saa tuotantolaitteiston syöttämä asiakkaan verkko kytkeytyä jakeluverkkoon tahdistumalla sen jälkeen, kun Savon Voiman jännite on ollut normaaliarvoissaan vähintään 10 minuuttia - asiakkaan jakelulaitteistoon tulee sisältyä lukittava erotuskytkin (aukiasentoon lukittava pääkytkin), jolla voidaan tarvittaessa estää tahaton sähkön syöttö myös Savon Voiman verkkoon. Kytkin on oltava yksiselitteisesti tunnistettavissa ja sijaittava paikassa, johon Savon Voiman henkilöstöllä on helppo pääsy (esim. pääkeskuksessa). - sähkönlaskutusmittaukseksi riittää yksisuuntaisesti kulutusta mittaava laitteisto (muilla kuin tehosähköasiakkailla) Luokka 3 Yleisen jakeluverkon kanssa rinnankäyvät sähköntuotantolaitteistot, joiden tuotantoa ei siirretä yleiseen jakeluverkostoon: Sähköntuotantolaitteisto voidaan liittää Savon Voiman verkkoon liittämiskohdan oikosulkutehon ollessa vähintään 25-kertainen generaattorilaitteiston nimellistehoon verrattuna. S k 25 i suhde S N missä Yleisohjeet: i suhde on epätahtigeneraattorilaitteiston käynnistyshetken virran (A) suhde nimellisvirtaan (A) S k on liittämiskohdassa vaadittava oikosulkuteho (kva) S N on generaattorilaitteiston nimellisteho (kva) - sähköntuotantolaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät laitteiston tai tämän syöttämän saarekkeen irti yleisestä jakeluverkosta, jos Savon Voiman verkkosyöttö katkeaa, jännite tai taajuus sähköntuotantolaitteiston liitäntänavoissa poikkeaa verkon normaalikäyttötilanteen ilmoitetuista arvoista - pääsääntöisesti tulee tahdistuksiin käyttää automaattitahdistinta. Tahdistusehdot sekä sähköntuotantolaitteistojen ja Savon Voiman yleisen jakeluverkon välisen liittämiskohdan suojareleiden asetteluarvot on esitetty kohdassa 5. - sähkönkäyttöpaikan pääkatkaisijalle tulee järjestää tehon suunnan valvonta, jonka tulee laukaista käyvä generaattorilaitteisto eroon Savon Voiman jakeluverkon syöttämästä verkosta alle 5 sekunnin kuluttua virran suunnan
5 5(10) kääntymisestä Savon Voiman verkkoon päin - em. kohdan aikarajoitusta voidaan erikoistapauksissa pidentää tahdistustapahtuman ajaksi lisäautomatiikalla 10 sekunniksi, jos voimalaitteiston säätöominaisuudet niin vaativat. - Savon Voima suosittelee voimalaitteiston suojaukselle ja rakenteelle sellaisia vaatimuksia, että sähköntuotantolaitteisto sietää rinnankäyntitilanteissa rikkoutumatta yleisen jakeluverkon käyttöhäiriöt, so. oikosulut, maasulut pikajälleenkytkentöineen, jännitekuopat, yllättävät jakelukeskeytykset ja taajuushäiriöt. Em. häiriöt voivat aiheuttaa voimalaitteistolle jännitteen palatessa tahdistamattoman jälleenkytkeytymisen elleivät suojareleet ole erottaneet voimalaitteistoa Savon Voiman verkosta. Savon Voiman 20 kv (ja 10 kv) verkon automaattinen pikajälleenkytkentä voi tapahtua s keskeytyksen jälkeen syöttävästä sähköaseman suojausasetuksista riippuen. - sähköntuotantolaitteisto ei saa kytkeytyä yleiseen jakeluverkkoon, mikäli jakeluverkon jännite ja taajuus ei pysy suojalaitteiden asetteluarvojen sisäpuolella - Savon Voiman jakeluverkon jännitteen palatessa saa varavoimalaitteiston syöttämä asiakkaan verkko kytkeytyä jakeluverkkoon tahdistumalla sen jälkeen, kun Savon Voiman jännite on ollut normaaliarvoissaan vähintään 10 minuuttia - asiakkaan jakelulaitteistoon tulee sisältyä lukittava erotuskytkin (aukiasentoon lukittava pääkytkin), jolla voidaan tarvittaessa estää tahaton sähkön syöttö myös Savon Voiman verkkoon. Kytkin on oltava yksiselitteisesti tunnistettavissa ja sijaittava paikassa, johon Savon Voiman henkilöstöllä on helppo pääsy (esim. pääkeskuksessa). - Savon Voimalla on oikeus erottaa sähköntuotantolaitteisto verkosta, jos Savon Voiman verkostotyöt niin edellyttävät. Laitteisto voidaan erottaa verkosta myös, jos se ei täytä sähköntuotantolaitteistolle asetettuja vaatimuksia tai se aiheuttaa häiriöitä muille Savon Voiman asiakkaille. Erottamisesta Savon Voima ilmoittaa tuottajalle mahdollisuuksiensa mukaan. - asiakkaan sähköntuotantolaitteiston koeajot tulee suorittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omaan kuormaan ja erikseen sovittaessa Savon Voiman jakeluverkkoon - sähkönlaskutusmittaukseksi riittää yksisuuntaisesti kulutusta mittaava laitteisto (muilla kuin tehosähköasiakkailla) Luokka 4 Yleisen jakeluverkon kanssa rinnankäyvät sähköntuotantolaitteistot, joiden ylijäämäenergia voidaan siirtää jakeluverkostoon: Sähköntuotantolaitteisto voidaan liittää Savon Voiman verkkoon liittämiskohdan oikosulkutehon ollessa vähintään 25-kertainen generaattorilaitteiston nimellistehoon verrattuna. S k 25 i suhde S N missä i suhde on epätahtigeneraattorilaitteiston käynnistyshetken virran (A) suhde nimellisvirtaan (A)
6 6(10) Yleisohjeet: S k on liittämiskohdassa vaadittava oikosulkuteho (kva) S N on generaattorilaitteiston nimellisteho (kva) - sähköntuotantolaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät laitteiston tai tämän syöttämän saarekkeen irti yleisestä jakeluverkosta, jos Savon Voiman verkkosyöttö katkeaa, jännite tai taajuus sähköntuotantolaitteiston liitäntänavoissa poikkeaa verkon normaalikäyttötilanteen ilmoitetuista arvoista - pääsääntöisesti tulee tahdistuksiin käyttää automaattitahdistinta. Tahdistusehdot sekä sähköntuotantolaitteistojen ja Savon Voiman yleisen jakeluverkon välisen liittämiskohdan suojareleiden asetteluarvot on esitetty kohdassa 5. - generaattoreiden tulee rinnankäytön aikana toimia suuremmalla tehokertoimella kuin cos = 0,95 ind kap ellei muuta erikseen sovita - sähköntuotantolaitteiston aiheuttamat sallitut yliaaltovirrat on esitetty kohdassa 6 - sähköntuotantolaitteisto ei saa kytkeytyä yleiseen jakeluverkkoon, mikäli jakeluverkon jännite ja taajuus pysy suojalaitteiden asetteluarvojen sisäpuolella - Savon Voiman jakeluverkon jännitteen palatessa saa varavoimalaitteiston syöttämä asiakkaan verkko kytkeytyä jakeluverkkoon tahdistumalla sen jälkeen, kun Savon Voiman jännite on ollut normaaliarvoissaan vähintään 10 minuuttia - asiakkaan jakelulaitteistoon tulee sisältyä lukittava erotuskytkin (aukiasentoon lukittava pääkytkin), jolla voidaan tarvittaessa estää tahaton sähkön syöttö myös Savon Voiman verkkoon. Kytkin on oltava yksiselitteisesti tunnistettavissa ja sijaittava paikassa, johon Savon Voiman henkilöstöllä on helppo pääsy (esim. pääkeskuksessa). - Savon Voimalla on oikeus erottaa sähköntuotantolaitteisto verkosta, jos Savon Voiman verkostotyöt niin edellyttävät. Laitteisto voidaan erottaa verkosta myös, jos se ei täytä sähköntuotantolaitteistolle asetettuja vaatimuksia tai se aiheuttaa häiriöitä muille Savon Voiman asiakkaille. Erottamisesta Savon Voima ilmoittaa tuottajalle mahdollisuuksiensa mukaan. - asiakkaan sähköntuotantolaitteiston koeajot tulee suorittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omaan kuormaan ja erikseen sovittaessa Savon Voiman jakeluverkkoon - sähköntuotantolaitteistolla täytyy olla nimetty käytönjohtaja ja paikallinen vastuuhenkilö mikäli voimalaitoksen liittämisteho on yli 1600 kva tai sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia (KTMp 516/1996). - sähkönlaskutusmittauksen tulee perustua kaksisuuntaiseen tuntimittaukseen
7 7(10) Voimalaitoslaitteisto on varustettava vähintään seuraavilla turvallisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan edellyttämillä suojalaitteilla: - yksinään syötön estämiseksi jänniterele, joka laukaisee generaattorin irti verkosta, kun jännite poikkeaa enemmän kuin 15 % nimellisjännitteestä, tai taajuusrele, joka laukaisee generaattorin irti verkosta, kun taajuus poikkeaa enemmän kuin 3 Hz nimellistaajuudesta (50 Hz). Jännitettä tai taajuutta valvova rele tarvitaan paitsi synkronigeneraattoreilla myös asynkronigeneraattoreilla, koska jännitettä yllä pitävää kondensaattoritehoa voi olla kytkettynä verkon osaan, jota se voi jäädä yksinään syöttämään. - kuluttajalaitteiden suojaus vaarallisilta jännite- ja taajuuspoikkeamilta: o ylijännitesuoja U> o alijännitesuoja U< o ylitaajuussuoja f> o alitaajuussuoja f< - oikosulkusuoja: o ylivirtarele - ylikuormitussuoja. - koneisto on sen oman suojauksen kannalta tarpeen varustaa muillakin suojalaitteilla. Savon Voima ei vastaa sähköverkkonsa häiriöiden mahdollisista vaikutuksista asiakkaan voimalaitokseen. - Savon Voima suosittelee voimalaitteiston suojaukselle ja rakenteelle sellaisia vaatimuksia, että sähköntuotantolaitteisto sietää rinnankäyntitilanteissa rikkoutumatta yleisen jakeluverkon käyttöhäiriöt, so. oikosulut, maasulut pikajälleenkytkentöineen, jännitekuopat, yllättävät jakelukeskeytykset ja taajuushäiriöt. Em. häiriöt voivat aiheuttaa voimalaitteistolle jännitteen palatessa tahdistamattoman jälleenkytkeytymisen elleivät suojareleet ole erottaneet voimalaitteistoa Savon Voiman verkosta. Savon Voiman 20 kv (ja 10 kv) verkon automaattinen pikajälleenkytkentä voi tapahtua s keskeytyksen jälkeen syöttävästä sähköaseman suojausasetuksista riippuen. - suojareleiden toiminta-arvojen asetteluarvojen määritys tapahtuu yhteistyössä Savon Voiman kanssa. Laitos saadaan kytkeä Savon Voiman verkkoon vasta sitten, kun Savon Voima on antanut siihen luvan. Ennen käyttöönottoa Savon Voimalle on toimitettava suojareleiden koestuspöytäkirjat. - releiden tulee olla kolmivaiheisia taajuusreleitä lukuunottamatta 5 Tahdistusehdot ja suojareleiden asetteluohje Generaattoreiden tai generaattorin syöttämän asiakasverkon kytkennässä jakeluverkon jännitteeseen tulee noudattaa seuraavia tahdistusehtoja: - synkronigeneraattori: U < ±8% UN, f < ±0,5 Hz, < ±10
8 8(10) - asynkronigenerattori: Tahdistamaton verkkoonkytkentä sallittu jos kierroslukuero n ±5% nn. Muutoin sovelletaan synkronigeneraattoreille annettuja arvoja. - Vaihtosuuntaajalaitteet: Vaihtosuuntaaja voidaan kytkeä verkkoon ilman erillistä tahdistinta, jos verkko-osa synkronoituu automaattisesti ja kytkeminen ei aiheuta haitallista käynnistysvirtasysäystä. Muutoin sovelletaan synkronigeneraattoreille annettuja arvoja Luokkien 3 ja 4 sähköntuotantolaitteistojen ja Savon Voiman yleisen jakeluverkon välisen liittämiskohdan suojareleiden ohjeelliset asetteluarvot: Suojarele Asetteluarvo Kokonaisaikahidastus / s Ylijännite (porras 1) Un + 10% 1.5 Ylijännite (porras 2) Un + 15% 0.15 Alijännite (porras 1) Un - 15% 2-10 Alijännite (porras 2) Un - 50% 0.15 Ylitaajuus 51.0 Hz 0.2 Alitaajuus 48.0 Hz 0.5 Yksin syötön esto *) 0.15 *) Laukaisuraja-asettelut sovitaan jakeluverkon haltijan kanssa riippuen valitusta YSE-suojatyypistä. Taulukon aikahidastus muodostuu releen ja katkaisijan yhteenlasketusta toiminta-ajasta. Releiden tulee olla 3-vaiheiset, paitsi taajuusreleiden, jotka voivat olla yksivaiheiset. Generaattorilaitteistoille joiden teho on 1 MVA, edellytetään digitaalisia tai numeerisia releitä. Pienemmille laitteistoille hyväksytään teollisuusreleet. Tuotantolaitteiston omaan sisäiseen suojaukseen liittyvien suojareleiden asetteluarvot määrittelee laitteiston toimittaja. Savon Voiman suosittelee, että yllä olevan taulukon suojareleitä ei integroida tuotantolaitteistoautomatiikkaan releiden helpon vaihdettavuuden ja koestettavuuden vuoksi. Savon Voima edellyttää, että em. taulukon poikkeaviin arvoihin johtavista kytkinlaite- ja suojausratkaisuista neuvotellaan ensin Savon Voiman kanssa. 6 Sähköntuotantolaitteiston aiheuttamat sallitut yliaaltovirrat Referenssivirta on sulakepohjaisessa liittymässä pääsulakkeen nimellisvirta. Tehopohjaisessa liittymässä, jossa ei ole suoraan määritelty pääsulakekokoa, referenssivirta on liittymissopimuksen mukainen pätöteho muutettuna virraksi kaavalla: I ref P 3U N
9 9(10) missä P on liittymissopimuksen pätöteho (tilausteho) ja U N on verkon nimellisjännite. Taulukko 1. Pienjänniteverkkoon liittyneen sähkönkäyttäjän suurimmat sallitut yliaaltovirrat liittämiskohdassa tarkasteltuna. Referenssi- Sallittu raja virta 25 A Saa käyttää laitestandardien mukaisia laitteita. > 25A 200A Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 10 % referenssivirrasta. > 200A Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 8 % referenssivirrasta, mutta kuitenkin vähintään 20 A sallitaan. Lisäksi yksittäisten yliaaltojen osalta: järjestysluku n sallittu arvo referenssivirrasta <11 7,0 % ,5 % ,5 % ,0 % >34 0,5 % Taulukko 2. Keskijänniteverkkoon liittyneen sähkönkäyttäjän suurimmat sallitut yliaaltovirrat liittämiskohdassa tarkasteltuna. Referenssi- Sallittu raja virta kaikki Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 8 % referenssivirrasta. Lisäksi yksittäisten yliaaltojen osalta: järjestysluku n sallittu arvo referenssivirrasta <11 7,0 % ,5 % ,5 % ,0 % >34 0,5 %
10 Liite 1
Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15)
Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Tuotantolaitteistojen
TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka OPINNÄYTETYÖ HAJAUTETUN SÄHKÖNTUOTANNON LIITTÄMINEN SÄHKÖNJAKELUVERKKOON
TEKNIIKKA JA LIIKENNE Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka OPINNÄYTETYÖ HAJAUTETUN SÄHKÖNTUOTANNON LIITTÄMINEN SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Työn tekijä: Petri Juhala Työn ohjaaja: Tkl Jarno Varteva Työn ohjaaja:
OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI KEMIN ENERGIA JA VESI OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON
OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI KEMIN ENERGIA JA VESI OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Yleistä Ohjeen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joiden avulla mahdollistetaan asiakkaiden omistamien,
Pientuotannon liittäminen Tornion Energia Oy:n verkkoon 01/09
1 Pientuotannon liittäminen Tornion Energia Oy:n verkkoon 01/09 Voimassa 1.1.2009 alkaen (päivitetty 1.12.2016) OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN PIENTUOTANTOLAITTEISTON LIITTÄMISEKSI TORNION ENERGIAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOON
Pientuotannon liittäminen Tornion Energia Oy:n verkkoon 01/09 Voimassa alkaen
Pientuotannon liittäminen Tornion Energia Oy:n verkkoon 01/09 Voimassa 1.1.2009 alkaen OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN PENTUOTANTOLATTESTON LTTÄMSEKS TKE:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON 1 Yleistä Näissä ohjeissa luetaan
Janne Haapala TAHTIGENERAATTORIN VERKKOON TAHDISTAMINEN SYNKRONOSKOOPIN AVULLA
Janne Haapala TAHTIGENERAATTORIN VERKKOON TAHDISTAMINEN SYNKRONOSKOOPIN AVULLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ
Verkostosuositus YA9:09. Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon
SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 1. MERKINNÄT JA MÄÄRITTELYT...2 2. MIKROTUOTANNON MÄÄRITTELY JA YKSIVAIHEISEN TUOTANNON RAJAUS...2 2.1. Mikrotuotannon määrittely...3 2.2. Yksivaiheisen tuotannon rajaus...3
PIENVESIVOIMAN TOTEUTUSPROSESSI
PIENVESIVOIMAN TOTEUTUSPROSESSI Oulunkaaren kuntayhtymä 27.4.2011 26.4.2011 AAA KBO SISÄLTÖ Taustaa Vesivoimahankeen edellytykset Prosessin vaiheet Selvitykset Lupaprosessi Hankesuunnitelma Toteutus Turpiinit