Source: https://fr.readkong.com/page/pompe-a-chaleur-fdc71vn-a-fdc140vn-vs-dc-inverter-air-eau-5821081
Timestamp: 2019-08-17 12:51:09+00:00
Document Index: 79729843

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'art 1', 'art 2', 'art 57', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 1', 'art 3', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 1', 'arrêt ']

POMPE A CHALEUR - FDC71VN à FDC140VN/VS DC INVERTER AIR / EAU
La page est créée Elodie Henry
24 YMOH-02G-5 FDC71VN à FDC140VN/VS POMPE A CHALEUR DC INVERTER AIR / EAU N O T I C E D ’ I N S T A L L A T I O N & D ’ U T I L I S A T I O N Version mai 2009
SOMMAIRE Instructions d'installation . 3 Caractéristiques techniques . 4 Limites de fonctionnement . 5 Installation Unité Intérieure . 6 Installation Unité Extérieure . 7 Connexions frigorifiques . 8 Raccordements hydrauliques . 8 Installation électrique . 9 Plan de câblage interne YMOH-02G-5 . 10 Procédure de mise en service / réglages . 12 Aide au diagnostic . 22 ANNEXE I . 24 Schémathèque des installations hydrauliques type avec Modul'O Génius ANNEXE II .
44 Régulateur Modul'O Génius : manuel de l'utilisateur ANNEXE III . 86 Paramétrage des applications standards du régulateur de Modul'O Génius ANNEXE IV . 93 Relevé de mise en service Installation Modul'O Génius
3 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Inspection Dès sa réception, inspecter la marchandise et suivre les recommandations figurant sur l’étiquette de l’emballage. Sécurité L'installation et les opérations de maintenance de cet équipement de climatisation ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Il faut effectuer des opérations de maintenance périodiques telles que le nettoyage du circuit hydraulique, la vérification des circuits électriques (exemple resserrage des bornes) et frigorifiques pour que le rendement des unités soit toujours optimum. Précautions Cet appareil doit être installé et utilisé conformément aux : - Directives électrotechniques de basse tension.
- Directives relatives aux appareils à pression. - Normes fondamentales relatives à la construction. - Règlements municipaux. Avertissement ♦ Il s'agit d'un appareil électrique. Avant toute manipulation, s'assurer que l'appareil n'est pas alimenté électriquement. ♦ Lire les instructions avant toute manipulation de l'appareil. ♦ Une installation incorrecte pourrait entraîner une fuite d'eau ou de réfrigérant. .
ATTENTION LORS DE L’INSTALLATION OU DE LA MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL NE JAMAIS APPUYER SUR LE BOUTON ON/OFF ET METTRE LES DEUX SELECTEURS DE LA REGULATION SUR VEILLE. …… VOIR PROCEDURE REGLAGE DE CONFIGURATION DE LA TELECOMMANDE RC-E3.
4 Caractéristiques techniques Modul'O Genius 30 Modul'O Genius 40 Modul'O Genius 50 Modul'O Genius 60 U.Int. YMOH-02G-5 YMOH-02G-5 YMOH-02G-5 YMOH-02G-5 U.Ext FDC71VN FDC100VN FDC125VN ou FDC125VS FDC140VN ou FDC140VS Puissance calorifique +7° C/35° C kW 9 12.5 15.8 16.8 Puissance absorbée +7° C/35° C kW 2.18 3.24 4.18 4.66 COP +7° C/35°C 4.17 4.1 3.83 3.76 COP -7° C/35° C 2.87 2.78 2.57 2.52 Puissance calorifique +7° C/45° C kW 7.6 11.1 13.3 14.6 Puissance absorbée +7° C/45° C kW 2.14 3.22 4.15 4.65 COP +7° C/45°C 3.55 3.45 3.2 3.14 COP -7° C/45° C 2.43 2.33 2.17 2.09 Puissance calorifique +7° C/55° C kW 7.4 10.82 12.83 13.5 COP +7° C/55°C 2.4 2.3 2.13 2.05 Mode Chauffage COP -7° C/55° C 1.82 1.71 1.72 1.68 Puissance frigorifique +35° C/18°C kW 8 10 12.5 14 Puissance absorbée +35° C/18°C kW 2.15 2.86 3.95 4.69 Mode Rafraîchis- sement EER +35° C/18° C 3.3 3.5 3.16 2.99 Module 35 Pression sonore à 1m Unité extérieure dB A 48 50 52 53 Module 552x697(+100 : raccords)x285 Dimensions (LxHxP) Unité extérieure mm 968x750x340 970x845x370 Module 55 Poids Unité extérieure kg 60 74 74 74 Débit d'eau mini m 3 /h 1.6 2.3 2.8 3 Circuit hydraulique Raccordements entrée/sortie " mm 1"/1" (26 mm int/34 mm ext) 1"/1" (26 mm int/34 mm ext) 1"/1" (26 mm int/34 mm ext) 1"/1" (26 mm int/34 mm ext) Circuit frigorifique Diamètre tube gaz / tube liquide " 5/8"-3/8"
5 Limites de fonctionnement Froid Chaud Température sortie d'eau Mini = 4°C Max : 55°C Unité extérieure Mini/Maxi -15° C/43° C -20° C/25° C Caractéristiques pertes de charge de la pompe (tenant compte des pertes de charges propres au modulo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m3/h H(m) v1 v2 v3 Perte de charge de l’échangeur à plaques en fonction du débit : Débit (m3/h) Pertes de charges (mCE) 1.6 0.10 2 0.15 2.65 0.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Plage d’utilisation de la pompe UPS 25 80-180 dans le cas d’un modul’o (NE PAS METTRE LE CIRCULATEUR SUR LA VITESSE 1) ARRET PAR LE CONTROLEUR DE DEBIT
6 Dimensions Fixation murale arrière Installation Unité Intérieure (Modul'O Génius) Emplacement Avant d'ouvrir l'emballage, vérifiez que les inscriptions portées sur l’emballage correspondent au produit commandé.
L'unité doit être placée sur un plan parfaitement vertical. S'assurer que le mur choisi peut supporter le poids de l'unité et choisir des chevilles de fixation adaptées au poids de l'unité (YMOH-02G-5 : 55kg).
Espaces de service à respecter. Au moment de l'installation de chaque unité, il faut laisser un espace libre pour : Le service de maintenance. La connexion au réseau électrique. >150 >150 >500 >1000 >300 !
7 Espaces de service à respecter (FDC71VN ; 100VN ; 125VN ; 140VN/VS) Installation Unité extérieure FDC71VN FDC100VN, FDC125VN/VS, FDC140VN/VS ATTENTION Les unités extérieures doivent être positionnées sur un support horizontal et plan. Il est conseillé de mettre un résiliant sous les points supports de l’appareil,afin de ne pas répercuter les vibrations émises par l’unité,à la structure les recevant.
8 Connexions frigorifiques Distances autorisées BOUCLE FRIGORIFIQUE INTERDITE POUR EVITER DE PIEGER DE L’HUILE. Raccordements hydrauliques Les raccordements hydrauliques d'entrée et de sortie de l'eau entre l'YMOH-02G-5 et l'installation de chauffage/climatisation doivent être faits en respectant les sens indiqués d'entrée et de sortie. Modul'O 30 Modul'O 40 Modul'O 50 Modul'O 60 Pression disponible maxi mCE 6 5.5 4 3.9 Débit d'eau mini m3 /h 1.6 2.3 2.8 3 Raccordements entrée/sortie " mm 1"/1" (26mm int/34 mm ext) On peut employer de la tuyauterie en acier ou en cuivre ayant des dimensions non inférieures à celles qui sont indiquées, tout en tenant compte des pertes de charge dans lesdits raccordements et dans l'échangeur interne de l'installation.
Il faut dimensionner la pompe en fonction d'un débit nominal qui permette un ∆T (écart entre les températures d’entrée et de sortie d’eau) dans les limites de fonctionnement (vitesse 1 interdite). Le contrôleur de débit est intégré de série sur le modul'O, pour éviter la possibilité de fonctionnement sans circulation d'eau. Modul'O intègre également un filtre à tamis, des vannes de service, une soupape de sécurité tarée à 3 bars et un vase d'expansion de 8 litres. Il est nécessaire de s'assurer que celui-ci est conforme au volume d'eau total de l'installation.
50 m UE au dessus 30 m UE au dessous 15 m Différence de hauteur max.
Longueur max. de tuyauterie Modul'O 30 Modul'O 40 Modul'O 50 Modul'O 60 YMOH- 02G-5 YMOH- 02G-5 YMOH- 02G-5 YMOH- 02G-5 FDC71 FDC100 FDC125 FDC140 Diamètre tube gaz/tube liquide Pou ce 5/8"-3/8" 5/8"-3/8" 5/8"-3/8" 5/8"-3/8" Pré-chargé en R410A pour 30 ml kg 2.95 3.8 3.8 3.8 Complément ! Une distance minimale de 5 mètres est recommandée entre l'unité extérieure et l'YMOH-02G-5 :
9 Installation électrique Connexions électriques MODUL'O GENIUS Modul'O Genius 30 Modul'O Genius 40 Modul'O Genius 50 Modul'O Genius 60 U.Int. YMOH-02G-5 YMOH-02G-5 YMOH-02G-5 YMOH-02G-5 U.Ext. FDC71 FDC100 FDC125 FDC140 Alimentation électrique sur unité extérieure 230V-1ph-50Hz 230V-1ph-50Hz ou 400V-3 ph-50Hz Protection alimentation 20A courbe D 25A courbe D (monophasé) 16 A courbe D (tri-phasé) Section câbles d'alimentation sur U.E. 3 x 2,5 3 x 4 (monophasé) 5 x 2,5 (tri-phasé) Liaison YMOH-unité extérieure mm2 4G 1,5 REGULATION ET ACCESSOIRES Alimentation électrique indépendante sur YMOH-02G-5 pour accessoires de l'installation de chauffage (vannes, circulateurs…) sur YMOH-02G-05 230V-1ph-50Hz Section câbles alimentation indépendante Accessoires installation chauffage mm2 3G 1,5 Il faudra, dans tous les cas, s'assujettir aux règles et normes nationales établies.
Avertissement Les fils mal serrés peuvent occasionner la surchauffe des bornes ou le fonctionnement incorrect de l'unité.
Paramétrage de la puissance de l'installation sur la platine électronique de l'YMOH-02G-5 HORS TENSION Micro-interrupteurs SW6 sur YMOH-02G-5 Installation SW6-1 SW6-2 SW6-3 SW6-4 Modul'O 30 ON OFF OFF ON Modul'O 40 ON ON OFF ON Modul'O 50 OFF OFF ON ON Modul'O 60 ON OFF ON ON La platine du module YMOH-02G-5 doit être configurée en fonction de la puissance de l'installation selon le tableau suivant
5 6 7 8 9 = précâblage pour marche/arrêt déporté signal de marche = contact ouvert 10 11 12 Terre N2 13 L2 14 15 G1 G2 G3 41 42 43 44 45 X Y 16 17 P44 +42 -41 C45 C5 6 3 S26 S29 S25 S25 S27 S30 S31 S32 S33 Plan de câblage interne YMOH-02G-5 S25 S25 S25 S21 PM N1 L1 TERRE S25 S22 FS 13 +10 -11 P15 C12 P8 P9 30 31 27 29 Unité extérieure 32 33 34 35 28 23 24 25 26 1 2 3 4 C43 7 REGULATEUR 21 22 Télécomande RC-E3 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes CnW1 CnH CNN Y CnT CnW2 CnB CnW0 TRANSFOR- MATEUR Thi-R1,R2,R3 Thi-A Contrôleur de débit 1 Circulateur Interrupteur Marche/arrêt Interrupteur Eté/Hiver sonde départ eau sonde retour eau * * 6 2 1 CnI KA 12 V DC 10
11 MODELE 30 40 50 60 Off 63 63 63 63 Protection surchauffe (° C) On 56 56 56 56 Off 1 1 1 1 Prévention Givre (° C) On 10 10 10 10 Off 115 115 115 115 Prévention (° C) manque de gaz On 85 85 85 85 Off 41,5 41,5 41,5 41,5 HP (Bars) On 31,5 31,5 31,5 31,5 Off 2,27 2,27 2,27 2,27 BP (Bars) On 0,79 0,79 0,79 0,79 Off 2,5 2,5 2,5 2,5 Antigel (° C) Off 15,03 15,03 15,03 15,03 Controleur de débit d’eau (l/min) On 16,7 16,7 16,7 16,7 La sécurité antigel se trouve sur la sonde départ, câblée sur la régulation entre S25 et S31. PAR1E6 (non modifiable) : 3° C.
Cela signifie que si la température de départ d’eau froide passe en dessous de 3° C, la PAC s’arrête.
Valeur nominale de coupure : 1,6 m3/h La schémathèque en annexe donne des exemples d'installation de chauffage et climatisation pouvant être gérées grâce à un Modul'O Genius. Pour chaque type d'installation, le schéma indique les composants hydrauliques recommandés pour l'installation ainsi, que leur raccordement électriq ue.
SECURITE ANTIGEL CONTROLEUR DE DEBIT
12 Procédure de mise en service I. Remplissage et purge de l'installation hydraulique. II. Paramétrage des switches de puissance sur l’unité intérieure. III. Mise sous tension du groupe extérieur IV. Mise en épreuve du circuit frigorifique sous 35 bars d'azote pendant 4 heures minimum. V. Tirage au vide de l’installation. L’air et l’humidité qui restent dans un circuit frigorifique ont des effets nuisibles : - Augmentation de la haute pression.
- Augmentation de la consommation électrique. - Diminution du rendement de l’équipement.
Mise en service du circuit frigorifique  Mise en épreuve à l’azote du circuit frigorifique sous 30 bars pendant 4 heures minimum.  Vérifier l’étanchéité du circuit, voir les manomètres.  Raccorder la pompe à vide et les manomètres de service sur le circuit frigorifique.  Tirage au vide de l’installation pendant 12 heures. Vérifier l’étanchéité. Lecture des manomètres.
 Casser le vide en ouvrant les vannes, compléter la charge frigorifique comme indiqué dans le tableau Ouverture des vannes de service  Lorsque le tirage au vide est terminé et que le maintien du vide a été contrôlé, retirer l’écrou borgne sur la tige de chacune des deux vannes et ouvrir les vannes de service (côté liquide et côté gaz à la fois).  S’assurer que les vannes sont dans la position complètement ouverte, avant de serrer les écrous borgnes (pour les tiges des vannes et les ports de charge).
13 Réglage de la charge de réfrigérant Les unités extérieures sont chargées pour 30 mètres linéaires de tuyauterie frigorifique.
En deçà ou au-delà de cette longueur, la charge frigorifique doit être rectifiée. Le retrait ou l'ajout de charge doit être calculé selon les valeurs ci-dessous : CHARGE R410A Modul’O 30 Modul’O 40 Modul’O 50 Modul’O 60 Base pour 30 ml kg 2.95 3.8 3.8 3.8 Plus ou moins/ml g/m 60 60 60 60 Attention : pour la récupération ou l'ajout de charge, l'unité doit être sous tension afin de permettre l'ouverture des détendeurs.
Mise en service circuit hydraulique  Remplissage en eau et purge du module hydraulique. - L’eau contenue peut prendre en glace et endommager l’échangeur à plaques. - L’eau peut provoquer la corrosion de certaines parties du circuit et détériorer le compresseur. - Par conséquent, l’air doit être complètement éliminé.
14 VI. Réglages de configuration sur la télécommande RC-E3 Ces réglages doivent s'effectuer avec l'YMOH-02G-5 sous tension,mais télécommande éteinte. FUNCTION I/U FUNCTION 02 AUTO RUN SET AUTO RUN ON I/U000 03 FILTER SIGN SET INDICATION OFF AUTO RUN OFF I/U001 TYPE 1 03 TEMP SW VALID I/U002 TYPE 2 INVALID I/U003 TYPE 3 04 MODE SW VALID I/U004 TYPE 4 INVALID 05 EXTERNAL INPUT LEVEL INPUT 09 SENSOR SET SENSOR OFF PULSE INPUT SENSOR ON 06 OPERATION PERMISSION PROHIBITION INVALID SENSOR + 3,0° VALID SENSOR + 2,0° SENSOR + 1,0° SENSOR - 1,0° SENSOR - 2,0° SENSOR - 3,0° 10 AUTO RESTART INVALID VALID Vérifier ou modifier les paramètres de façon à ce que les paramètres marqués d’une croix soient bien validés.
LES DEUX SELECTEURS DE LA REGULATION DOIVENT ETRE SUR VEILLE Appui sur la touche reset
15 VII. Réglages du régulateur VII.1. Charger l'application et en modifier les paramètres tel qu'indiqué sur le schéma type correspondant à l'installation réalisée (voir Annexe "Schémathèque") PROCEDURE DE CHARGEMENT DE L'APPLICATION (régulateur sous tension) :
17 (1= lundi, 2 = mardi , 7 = dimanche)
18 PROCEDURE DE MODIFICATION DE PARAMETRES DE L'APPLICATION :
19 VII.2. Procéder si nécessaire au réglage des consignes de fonctionnement, de la loi d'eau, et de la programmation horaire du régulateur.
Suivre les indications de réglage données dans l'annexe "Régulateur : manuel de l'utilisateur". Les réglages d'usine sont les suivants : - Températures de consigne o Température ambiante : o Température ECS : La consigne recommandée pour l'ECS est de 50°C avec résistance électrique pour contrôle anti-légionelle (fonction anti-légionellose = paramètre 192) (exemple : valeur initiale paramètre 116 = 1, valeur modifiée = 0) e
20 Loi d'eau en mode chauffage o Point de référence :  Température extérieure = -10° C (paramètre 161)  Température consigne ambiante = 20° C (paramètre 160)  Température départ d'eau circuit direct (K 1)= 60° C (paramètre 162 1)  Température départ d'eau circuit sur vanne (K 2) (après vanne) = 40° C (paramètre 162 2) Figure 1.. Température extérieure Température d'eau cible sur sonde 3 plancher (valeurs données à titre indicatif) -10 40 -7 38 -4 37 -1 35 2 33 5 30 8 28 11 27 14 26 17 23 20 20 Température extérieure Température d'eau cible sur sonde retour (valeurs données à titre indicatif) -10 54 -7 52 -4 50 -1 47 1 45 6 41 8 39 11 37 14 34 17 31 20 20 Circuit régulé sur vanne mélangeuse Circuit direct Les températures extérieures conditionnent le régime d’eau suivant la loi de la figure 1 ci contre -
21 Exemple de câblage de relai. Pilotage vanne 3 voies par relai. . VIII. Mise en fonctionnement. Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande RC-E3. Si tous les réglages ont été effectués correctement, la télécommande va s'allumer puis s'éteindre au bout de quelques secondes. La télécommande ne se rallumera que lorsque le régulateur lui donnera l'ordre de marche. Vérifier que la position de l'interrupteur Eté/hiver en façade de l'YMOH-02G-5 correspond au mode de fonctionnement souhaité.
Mettre le régulateur en demande : positionner le curseur du régulateur en demande ( )pour chacun des 2 circuits.
Si les conditions de température le permettent (hors plage neutre), le régulateur enclenchera automatiquement le groupe en mode chauffage ou en mode froid (selon la configuration) après 10 minutes d'intégration. Vérifier que la télécommande RCE3 soit paramétrée en grande vitesse de ventilation et sur 23°C, mode automatique : Réglage du circulateur de l'YMOH-02G-5: Pour un rendement optimal, assurer une différence de température entre l’entrée et la sortie d’eau de 4 à 6°C, cette valeur est réglable par action sur le variateur 3 vitesses du circulateur et action sur la vanne de sortie d’eau.
IX. Relevé de mise en service Réaliser un relevé des paramètres de fonctionnement 30 minutes après la mise en marche et remplir la fiche de mise en service en annexe. Ce document devra absolument être laissé sur l'installation afin de permettre son contrôle lors de la maintenance. S'assurer que le contact entre les bornes 25 et 35 est ouvert (sauf dans le cas d'une installation avec ECS solaire, voir page de câblage interne YMOH-02G-5 page 12).
22 Aide au diagnostic Côté Unité Intérieure Signification des Codes défaut sur la télécommande RC-E3 LED sur unité intérieure LED sur unité extérieure Code erreur sur télécommande verte rouge verte rouge Cause clignote en continu éteinte clignote en continu éteinte Fonctionnement normal.
éteinte éteinte Eteinte éteinte Système hors tension, câble de phase (L) non connecté, coupure de courant.
Pas d’indication clignote en continu 3 clignotements clignote en continu éteinte Défaut de câblage de la télécommande, inversion de fils entre les bornes X et Y. clignote en continu éteinte clignote en continu 2 clignotements Câbles déconnectés ou mauvaise connexion entre les unités intérieure/extérieure. clignote en continu éteinte clignote en continu éteinte Défaut de câblage de la télécommande ou quand plusieurs télécommandes sont utilisées, pas d’alimentation sur certaines unités intérieures.
E1 clignote en continu éteinte clignote en continu éteinte Défaut de communication sur unité intérieure.
E5 clignote en continu 2 clignotements clignote en continu éteinte Erreur de transmission entre unité intérieure et unité extérieure. clignote en continu 2 clignotements Eteinte ou clignote en continu éteinte Défaut de communication sur l’unité extérieure. E6 clignote en continu 1 clignotement clignote en continu éteinte Défaut de la thermistance d’échangeur de l’unité intérieure. E7 clignote en continu 1 clignotement clignote en continu éteinte Défaut de la thermistance de reprise d’air de l’unité intérieure. E8 clignote en continu 1 clignotement clignote en continu éteinte Surcharge en chaud (la température sur l’échangeur intérieur est trop élevée) ou la thermistance de l’échangeur intérieur est défectueuse.
E9 clignote en continu 1 clignotement clignote en continu éteinte Défaut du contrôleur de débit d’eau ou du thermostat antigel.
E28 clignote en continu éteinte clignote en continu éteinte Défaut de la thermistance de température ambiante déportée dans la télécommande.
23 LED sur unité intérieure LED sur unité extérieure Code erreur sur télécommande verte rouge verte rouge Cause E32 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Inversion de phase ou phase non raccordée. E34 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut alimentation PCB unité extérieure. E35 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement La température sur l'échangeur extérieur est trop élevée ou la thermistance de l'échangeur est défectueuse.
E36 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Température de refoulement anormale. E37 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut de la thermistance de l'échangeur de l'unité extérieure. E38 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut de la thermistance de l'air extérieur. E39 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut de la thermistance de refoulement.
E40 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut HP (enclenchement pressostat 63H1). E41 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Surchauffe transistor de puissance.
E42 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Sur-Intensité. E45 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut de communication PCB Inverter. E48 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut moteur de ventilation DC. E49 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut BP (basse pression). E51 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut PCB Inverter. E53 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut de la thermistance d'aspiration.
E54 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut BP. E55 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut de la sonde de température de la cloche du compresseur. E56 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Défaut de la thermistance du transistor de puissance. E57 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Manque de fluide frigorigène. E59 clignote en continu éteinte clignote en continu 5 clignotements Erreur de démarrage du compresseur.
E60 clignote en continu éteinte clignote en continu 1 clignotement Erreur de détection de la position de charge du compresseur.
24 ANNEXE I SCHEMATHEQUE DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES TYPES AVEC MODUL'O GENIUS 24
Indique pour chaque schéma hydraulique type d'installation : * Les raccordements électriques * L'application à charger sur le régulateur et les paramètres à modifier * Les options de contrôles additionnels (sondes, module auxiliaire) nécessaires Page 1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et ECS 26 2 circuit direct, 1 circuit sur vanne et ECS avec appoint par chaudière 27 1 circuit direct et 1 circuit sur vanne 28 2 circuits sur vanne et ECS 29 2 circuits sur vanne 30 1 circuit sur vanne et ECS 31 1 circuit sur vanne 32 1 circuit direct et ECS 33 1 circuit direct 34 1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et chauffage piscine 35 1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et ECS solaire 36 1 circuit sur vanne et ECS solaire 37 1 circuit direct et ECS solaire 38 1 circuit direct, 1 circuit sur vanne, ECS 39 1 circuit direct et 1 circuit sur vanne 40 1 circuit direct et ECS 41 1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et chauffage piscine 42 Raccordement d'un circuit de chauffage supplémentaire 43 SCHEMATHEQUE Ces schémas sont donnés à titre purement indicatif.
Toute installation hydraulique doit être réalisée selon les règles de l'art et en conformité avec la réglementation existante.
Un YMOH GENIUS est livré avec 2 sondes de départ d'eau, 1 sonde extérieure et 1 sonde ambiante. Les éléments de contrôle indiqués en tant qu'option sur les schémas sont des accessoires supplémentaires qui doivent être ajoutés à la commande. Les accessoires des circuits hydrauliques (circulateurs, vannes hydrauliques…) ne sont pas inclus dans la fourniture. Installations avec appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien (Application 37) Installations avec appoint de chauffage par chaudière avec vanne régulée (Application 38) 25
1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et ECS avec appoint électrique Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact.
Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) FS P9 S29 S30 S31 S32 P15 Ballon tampon S27 S21 S22 S25 S25 S25 S25 S25 S26 ECS PM 7 C43 C5 6 13 3 C12 +10 14 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre P8 S33 -11 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 5* 3 4 Pompe 1 Moteur Vanne (M) Pompe 2 Pompe ECS Contacteur Appoint Chauffage Contacteur Appoint ECS 1 M Pompe 1 Pompe 2 Moteur Vanne 3 points Pompe ECS 5* 4 2 3 1 2 3 5* 4 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne Sonde d'ambiance D bus circuit direct (accessoire non fourni.
Indispensable si fonction rafraichissement sur circuit 1) Sonde ballon ECS Paramétrage du régulateur : Application 37 Paramètres à modifier selon configuration : 151 = 60 152 = 60 196 = 2 (priorité ECS totale) 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) - Ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = - Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit direct; la sonde 5 doit être raccordée et : 167(circuit (K)1) = 1 183(circuit (K)1) = 25 - Installation de chauffage uniquement : 1J0 (circuit (K)1) = 1J0 (circuit (K)2) = 1c1 = 1 - Rafraîchissement sur circuit 1 et 2 1J0 (circuit (K)1) = 1 1J0 (circuit (K)2) = 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - + - = Ouverture = Fermeture Appoint électrique ECS CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 ECS Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) sondes pré câblées (cf page 10) 26 APPLICATION 37 Sonde d'ambiance RFT510A non fournie Chauffage* Appoint
1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et ECS avec appoint par chaudière Appoint de chauffage par enclenchement de la chaudière Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) FS P9 S29 S30 S31 S32 P15 Ballon tampon S27 S21 S22 S25 S25 S25 S25 S25 S26 ECS PM 7 C43 C5 6 13 3 C12 +10 14 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre P8 S33 -11 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 5* 3 4 Pompe 1 Moteur Vanne (M) Pompe 2 Pompe ECS Contacteur Appoint Chauffage Contacteur Appoint ECS 1 M Pompe 1 Pompe 2 Moteur Vanne 3 points Appoint Chauffage* Dans cette co,figuration, la chaudière s'enclenche via la sortie 6 sur le bornier du modul'o genius Pompe ECS 5* 4 2 3 1 2 3 5* 4 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne Sonde d'ambiance D bus circuit direct (accessoire non fourni.
Indispensable si fonction rafraichissement sur circuit 1) Sonde ballon ECS Paramétrage du régulateur : Application 37 Paramètres à modifier selon configuration : 151 = 60 152 = 60 196 = 2 (priorité ECS totale) 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) - Ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = - Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit direct; la sonde 5 doit être raccordée et : 167(circuit (K)1) = 1 183(circuit (K)1) = 25 - Installation de chauffage uniquement : 1J0 (circuit (K)1) = 1J0 (circuit (K)2) = 1c1 = 1 - Rafraîchissement sur circuit 1 et 2 1J0 (circuit (K)1) = 1 1J0 (circuit (K)2) = 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - + - = Ouverture = Fermeture Appoint électrique ECS CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 ECS Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) sondes pré câblées (cf page 10) CHAUDIERE APPLICATION 37 Sonde d'ambiance RFT510A non fournie 27
1 circuit direct et 1 circuit sur vanne Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. -11 P15 14 P8 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 +10 S25 S25 S25 S26 S21 S22 S25 S25 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon PM 7 C43 C5 6 S27 13 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 4* 3 Pompe 1 Moteur Vanne (M) Pompe 2 1 M Pompe 1 Pompe 2 Moteur Vanne 3 points 4* 2 3 1 2 3 4* Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne Sonde d'ambiance D bus circuit direct (accessoire non fourni.
Indispensable si fonction rafraichissement sur circuit 1) Paramétrage du régulateur : Application 37 Avec modifications des paramètres : 116 = - Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit direct; la sonde 4 doit être raccordée et 167(circuit (K)1) = 1 183(circuit (K)1) = 25 - Installation de chauffage uniquement : 1J0 (circuit (K)1) = 1J0 (circuit (K)2) = - Rafraîchissement sur circuit 1 et 2 : 1J0 (circuit (K)1) = 1 1J0 (circuit (K)2) = 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - + - = Ouverture = Fermeture CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 Contact EJP Contacteur Appoint Chauffage *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) sondes pré câblées (cf page 10) 28 APPLICATION 37 Sonde d'ambiance RFT510A non fournie Chauffage* Appoint
2 circuits sur vanne et ECS avec appoint électrique Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. -11 P15 14 PM 7 C43 C5 6 P8 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 +10 S25 S25 S25 S26 S21 S22 S25 S25 S27 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre 13 SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon ECS 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 5* 3 4 Moteur Vanne M 1 Pompe 1 Pompe ECS Contacteur Appoint Chauffage 1 Pompe 2 Pompe ECS 4 2 1 2 3 5* 4 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne 2 Sonde départ circuit sur vanne 2 Sonde d'ambiance D bus circuit sur vanne 1 (Accessoire non fourni) Indispensable pour cette configuration.
Sonde ballon ECS Paramétrage du régulateur : Application 37 Avec modification des paramètres : 11J = 118 = 4 110 = 4 128 = 21 196 = 2 ( priorité ECS totale) 151 = 60 152 = 60 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) 162(circuit (K)1) = 40 (si plancher : loi d'eau 40° C pour -10° C extérieur) Si utilisation en chauffage uniquement : 1J0 = pour tous les circuits 1c1 = 1 Pour fonction rafraichissement sur tous les circuits : 1J0 (circuit (K)1) = 1 Si ballon ECS sans résistance électrique : 192 = 118 = Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit 1, la sonde 5 doit être raccordée et 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - + - = Ouverture = Fermeture M 1 Pompe 1 5* 6* M 2 6* 6* Sonde départ circuit sur vanne 1 (Accessoire non fourni) Indispensable pour cette configuration.
Pompe 2 Moteur Vanne M 2 + - Appoint électrique ECS CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 ECS Contact EJP 3 *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) Dans le cas où une sonde d'ambiance ne serait pas raccordée, régler 1J0 du circuit correspondant sur 0.
sondes pré câblées (cf page 10) Contacteur Appoint ECS Moteur Vanne 3 points Moteur Vanne 3 points 29 APPLICATION 37 Sonde d'ambiance RFT510A non fournie Sonde d'eau RFT203 additionelle non fournie Chauffage* Appoint
2 circuits sur vanne Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact.
Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon S27 S21 S22 S25 S25 S25 PM 7 C43 C5 6 13 3 C12 +10 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre S25 S25 S26 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 -11 P15 14 P8 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 4* 3 Moteur Vanne M 1 Pompe 1 1 Pompe 2 2 1 2 3 4* Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne 2 Sonde départ circuit sur vanne 2 Sonde d'ambiance D bus circuit sur vanne 1 (Accessoire non fourni. Indispensable pour cette configuration) Paramétrage du régulateur : Application 37 Avec modification des paramètres : 11J = 118 = 4 110 = 4 116 = 128 = 21 162(circuit (K)1) = 40 (si plancher : loi d'eau 40° C pour -10° C extérieur) Si utilisation en chauffage uniquement : 1J0 = pour tous les circuits Pour fonction rafraichissement sur tous les circuits : 1J0 (circuit (K)1) = 1 1J0 (circuit (K)2) = 1 Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit 1, la sonde 4* doit être raccordée et 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - + - = Ouverture = Fermeture M 1 Pompe 1 4* 5 M 2 5 5 Sonde départ circuit sur vanne 1 Pompe 2 Moteur Vanne M 2 + - CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 Contact EJP 3 *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) Contacteur Appoint Chauffage Dans le cas où une sonde d'ambiance ne serait pas raccordée, régler 1J0 du circuit correspondant sur 0.
sondes pré câblées (cf page 10) Moteur Vanne 3 points Moteur Vanne 3 points 30 APPLICATION 37 Sonde d'ambiance RFT510A non fournie Chauffage* Appoint
1 circuit sur vanne et ECS avec appoint électrique Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact.
Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. -11 P15 14 PM 7 C43 C5 6 P8 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 +10 S25 S25 S25 S26 S21 S22 S25 S25 S27 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre 13 SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon ECS 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 3 4 Moteur Vanne (M) Pompe 1 Pompe ECS Contacteur Appoint ECS 1 M Pompe 1 Moteur Vanne 3 points Pompe ECS 4 2 3 1 2 3 4 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne Sonde ballon ECS Paramétrage du régulateur : Application 37 avec modification des paramètre: 110 = 1 125 = 3 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 196 = 2 (priorité ECS totale) 151 = 60 si ECS 152 = 60 si ECS 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) 162(circuit (K)1) = 40 (si plancher : loi d'eau 40° C pour -10° C extérieur) Si utilisation en chauffage uniquement : 1J0 = 1c1 = 1 Si ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = Pour fonction rafraichissement : 1J0 (circuit (K)1) = 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - + - = Ouverture = Fermeture Appoint électrique ECS CIRCUIT (K) 1 ECS Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) Contacteur Appoint Chauffage *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) sondes pré câblées (cf page 10) 31 APPLICATION 37 Chauffage* Appoint
1 circuit sur vanne Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon PM 7 C43 C5 6 S27 13 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre S21 S22 S25 S25 S25 S25 S25 S26 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 +10 -11 P15 14 P8 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 3 Moteur Vanne (M) Pompe 1 1 M Pompe 1 Moteur Vanne 3 points 2 3 1 2 3 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne Paramétrage du régulateur : Application 37 avec modification des paramètre: 110 = 1 116 = 125 = 3 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 162 (circuit (K)1) = 40 (si plancher : loi d'eau 40° C pour -10° C extérieur) Si utilisation en chauffage uniquement : 1J0 = Pour fonction rafraichissement : 1J0 (circuit (K)1) = 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - + - = Ouverture = Fermeture CIRCUIT (K) 1 Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) Contacteur Appoint Chauffage sondes pré câblées (cf page 10) 32 APPLICATION 37 Chauffage* Appoint
1 circuit direct et ECS avec appoint électrique Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) -11 P15 14 +10 S25 S25 S25 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 S21 S22 S25 S25 S26 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre Ballon tampon ECS 13 PM 7 C43 C5 6 P8 S27 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 3 Pompe 1 Pompe ECS Contacteur Appoint ECS 1 Pompe 1 Pompe ECS 2 3 1 2 3 Sonde extérieure Sonde d'ambiance Sonde ballon ECS Paramétrage du régulateur : Application 37 avec modification des paramètres 110 = 125 = 3 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 151 = 60 152 = 60 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) Si utilisation en chauffage uniquement : 1J0 = 1c1 = 1 Si ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = Pour fonction rafraichissement : 1J0 = 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - = Ouverture = Fermeture Appoint électrique ECS CIRCUIT (K) 1 ECS Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) Contacteur Appoint Chauffage sondes pré câblées (cf page 10) 33 APPLICATION 37 Chauffage* Appoint
1 circuit direct et ECS avec appoint électrique Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. Ballon tampon 13 PM 7 C43 C5 6 P8 S27 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre SONDES S21 S22 S25 S25 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) -11 P15 14 +10 S25 S25 S25 S26 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 Pompe 1 1 Pompe 1 2 1 2 Sonde extérieure Sonde d'ambiance Paramétrage du régulateur : Application 37 avec modification des paramètres: 110 = 116 = 125 = 3 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 Si utilisation en chauffage uniquement : 1J0 = Pour fonction rafraichissement : 1J0 = 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - = Ouverture = Fermeture CIRCUIT (K) 1 Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) Contacteur Appoint Chauffage sondes pré câblées (cf page 10) 34 APPLICATION 37 Chauffage* Appoint
1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et chauffage piscine Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. -11 P15 14 P8 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 +10 S25 S25 S25 S26 S21 S22 S25 S25 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon PM 7 C43 C5 6 S27 13 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 5* 3 4 Pompe 1 Moteur Vanne (M) Pompe 2 Pompe Piscine 1 M Pompe 1 Pompe 2 Moteur Vanne 3 points Pompe Piscine 5* 4 2 3 1 2 3 5* 4 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne Sonde d'ambiance circuit direct (accessoire non fourni) Sonde retour eau bassin Paramétrage du régulateur : Application 37 Avec modification des paramètres suivants : 118 = 154 = 50° C 162 = 45° C 192 = 196 = 190 = 32° C (consigne maximale de température du bassin, contrôlée par la sonde 4) 191 = 1 193 = 20 1J0 = pour tous les circuits (pas de rafraîchissement) Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit direct, la sonde 5 doit être raccordée et 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 Pour un chauffage permanent de la piscine : 175 = 2 Pour interdire le chauffage de la piscine: 121 = 52 Dans cette configuration : La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - + - = Ouverture = Fermeture Echangeur Piscine Eau Bassin - interrupteur blanc en position basse = chauffage seul - interrupteur blanc en position haute = chauffage + piscine CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 Piscine Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) Contacteur Appoint Chauffage *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) sondes pré câblées (cf page 10) 35 APPLICATION 37 Chauffage* Appoint
1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et ECS solaire avec appoint électrique Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) P9 S32 Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) -11 P15 14 +10 S25 S25 S33 3 C12 S29 S30 S31 S21 S22 S25 S25 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre PM 7 C43 C5 6 Sonde ECS2 à raccorder directement sur le bornier à l'arrière du régulateur entre les bornes 25 et 35 (précâblage existant entre les 2 bornes prévues pour ce raccordement) Ballon tampon ECS 13 P8 S27 S26 S25 FS 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 Pompe 1 Pompe ECS Appoint électrique ECS 7* 4 1 2 3 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne Paramétrage du régulateur : Application 37 avec modification des paramètres 10J = 2 (pompe sur ballon ECS) 120 = 22 (sonde ECS bas de ballon à raccorder entre S25 et S35 à l'arrière du régulateur (utiliser pour cela de la gaine thermorétractable)) 128 = 28 (sonde Elesta référence RFT303) 1A9 = 10 (pompe charge des panneaux solaires) 151 = 60 152 = 60 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) Si ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - = Ouverture = Fermeture Pompe solaire 6* 4 Sonde ballon ECS 1 5* 5* Sonde ballon ECS 2 (partie basse).
Accessoire non fourni. Indispensable pour cette configuration M 2 Pompe 2 3 2 1 2 *7 3 4 M Pompe 2 Pompe ECS Pompe 1 + - Pompe solaire 6* 5* 6* Sonde capteurs solaires. Accessoire non fourni. Indispensable pour cette configuration 7* Sonde ambiance circuit direct. Accessoire non fourni. CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 ECS Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) Contacteur Appoint Chauffage *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) sondes pré câblées (cf page 10) Contacteur Appoint ECS Moteur Vanne 3 points 36 APPLICATION 37 Sonde d'ambiance D-Bus RFT510A non fournie Sonde panneaux (RFT303), sonde d'eau additionelle (RFT203) à prévoir Chauffage* Appoint
1 circuit sur vanne et ECS solaire avec appoint électrique Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. Ballon tampon ECS 13 PM 7 C43 C5 6 P8 S27 S26 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre S21 S22 S25 S25 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) -11 P15 14 +10 S25 S25 S25 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 Pompe ECS Appoint électrique ECS 4 Paramétrage du régulateur : Application 37 avec modification des paramètres 10J = 2 110 = 1 120 = 22 (sonde ECS bas de ballon à raccorder entre S25 et S35 à l'arrière du régulateur (utiliser pour cela de la gaine thermorétractable)) 125 = 3 128 = 28 (sonde Elesta référence RFT303) 1A9 = 10 151 = 60 152 = 60 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) 162 (circuit K(1))= 40 (si plancher : loi d'eau 40° C pour -10° C extérieur) Si ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - = Ouverture = Fermeture Pompe solaire 6* 5* M 2 Pompe 1 3 2 1 2 3 4 Contacteur Appoint ECS M Pompe 1 Pompe ECS + - Pompe solaire 6* 5* 1 2 3 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne 4 Sonde ballon ECS 1 5* Sonde ballon ECS 2 (partie basse).
Accessoire non fourni. Indispensable pour cette configuration 6* Sonde capteurs solaires. Accessoire non fourni. Indispensable pour cette configuration.(sonde Elesta référence RFT303) ECS CIRCUIT (K) 1 Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) Contacteur Appoint Chauffage sondes pré câblées (cf page 10) *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) Sonde ECS2 à raccorder directement sur le bornier à l'arrière du régulateur entre les bornes 25 et 35 (précâblage existant entre les 2 bornes prévu à ce raccordement) Moteur Vanne 3 points 37 APPLICATION 37 Sonde d'ambiance D-Bus RFT510A non fournie Sonde panneaux (RFT303), sonde d'eau additionelle (RFT203) à prévoir Chauffage* Appoint
1 circuit direct et ECS solaire avec appoint électrique Appoint de chauffage par résistance électrique ou vanne de chaudière tout ou rien Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. Ballon tampon ECS 13 PM 7 C43 C5 6 P8 S27 Unité extérieure C45 P44 +42 -41 N1 L1 Terre SONDES S21 S22 S25 S25 FS P9 S29 S30 S31 S32 S33 3 C12 PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) -11 P15 14 +10 S25 S25 S25 S26 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 3 Pompe 1 Pompe ECS 1 Pompe 1 Pompe ECS Appoint électrique ECS 2 3 1 2 3 Sonde extérieure Sonde d'ambiance Sonde ballon ECS 1 Paramétrage du régulateur : Application 37 avec modification des paramètres 10J = 2 110 = 125 = 3 127 = 22 128 = 28 (sonde Elesta référence RFT303) 1A9 = 10 151 = 60 152 = 60 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) Si ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) + - = Ouverture = Fermeture Pompe solaire 5* 4 Sonde ballon ECS 2 (partie basse).
4 5* Sonde capteurs solaires. Accessoire non fourni. Indispensable pour cette configuration (sonde Elesta référence RFT303) 4 5* Pompe solaire ECS CIRCUIT (K) 2 Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) Contacteur Appoint Chauffage sondes pré câblées (cf page 10) *: Pour enclencher un contact de chaudière, 126=107 (L'enclenchement de la PAC est dans ce cas interdit les jours d'EJP) Contacteur Appoint ECS 38 APPLICATION 37 Sonde d'ambiance D-Bus RFT510A non fournie Sonde panneaux (RFT303), sonde d'eau additionelle (RFT203) à prévoir Chauffage* Appoint
1 circuit direct, 1 circuit sur vanne, ECS avec appoint électrique Appoint de chauffage par chaudière avec vanne régulée Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon Terre S30 P44 PM N1 L1 C43 +42 -41 C45 13 C5 6 7 -11 P15 14 FS S29 ECS S31 S32 S33 3 C12 P8 P9 +10 Unité extérieure S21 S22 S25 S25 S25 S25 S25 S26 S27 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 6* 3 4 Pompe 2 M1 Pompe 1 Pompe ECS Contacteur Appoint ECS 1 M 2 Pompe 1 Pompe 2 Pompe ECS 6* 4 2 3 1 2 3 5* 4 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit avec vanne Sonde départ circuit avec vanne Sonde départ circuit direct .
Accessoire non fourni. Indispensable Sonde ballon ECS Paramétrage du régulateur : Application 38 Paramètres à modifier selon configuration : 151 = 60 152 = 60 196 = (pas de priorité ECS) 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit direct, la sonde 6 doit être raccordée et : 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 - Utilisation en chauffage uniquement : 1JO = sur les circuits K(1) et K(2) - Ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = - Absence de sonde d'ambiance sur circuit K(2) : 167 (K2) = 2 1J0 (K2) = Chaudière + - + - = Ouverture = Fermeture M2 + - Relais externe 230V 5* 5* 6* Sonde d'ambiance D-bus circuit direct.
Accessoire non fourni. Appoint électrique ECS CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 ECS La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) sondes pré câblées (cf page 10) Moteur Vanne 3 points M 1 39 APPLICATION 38 Sonde d'eau additionelle (RFT203) à prévoir Sonde d'ambiance D-Bus RFT510A non fournie
1 circuit direct et 1 circuit sur vanne Appoint de chauffage par chaudière avec vanne régulée Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. S26 S27 +10 7 Terre S30 P44 PM Unité extérieure P8 -11 P15 14 FS C45 13 C5 6 S21 S22 S25 S25 S25 S25 S25 P9 S29 S31 S32 S33 3 C12 N1 L1 C43 +42 -41 SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 5* 3 Pompe 2 M1 Pompe 1 1 M 2 Pompe 1 Pompe 2 5* 2 3 1 2 3 4 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit avec vanne Sonde départ circuit avec vanne Sonde départ circuit direct (sonde départ d'eau).
Paramétrage du régulateur : Application 38 Avec modification des paramètres : 116 = Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit direct, la sonde 5 doit être raccordée et : 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 Pour une utilisation en mode chauffage uniquement 1J0 = sur tous les circuits (K(1) et K(2) Chaudière + - + - = Ouverture = Fermeture M2 + - Relais externe 230V 4 4 5* Sonde d'ambiance circuit direct. Accessoire non fourni. Indispensable pour cette configuration. CIRCUIT (K) 2 CIRCUIT (K) 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) sondes pré câblées (cf page 10) Moteur Vanne 3 points M 1 40 APPLICATION 38 Sonde d'ambiance D-Bus RFT510A non fournie
1 circuit direct et ECS avec appoint électrique Appoint de chauffage par chaudière avec vanne régulée Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. Unité extérieure S21 S22 S25 S25 S25 S25 S25 S26 S27 S29 ECS S31 S32 S33 3 C12 P8 P9 +10 -11 P15 14 FS C45 13 C5 6 7 Terre S30 P44 PM N1 L1 C43 +42 -41 SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 3 4 M 1 Pompe 1 Pompe ECS Contacteur Appoint ECS 1 Pompe 1 Pompe ECS 2 4 1 2 3 4 Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit direct Sonde départ circuit direct Sonde ballon ECS Paramétrage du régulateur : Application 38 avec modification des paramètres : 110 = 1 125 = 3 167 = 1 183 = 25 151 = 60 152 = 60 196 = 175 = 2 charge ECS autorisée sur 24 h (pas de programme horaire) Si ballon ECS sans résistance électrique : 118 = 192 = Si pas d'ECS : 116 = Si circuit plancher en K1: 162(K1) = 40 Chaudière + - + - = Ouverture = Fermeture 3 Appoint électrique ECS ECS CIRCUIT (K) 1 La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) KA sondes pré câblées (cf page 10) M 1 41 APPLICATION 38
1 circuit direct, 1 circuit sur vanne et chauffage piscine Appoint de chauffage par chaudière avec vanne régulée Terre N2 L2 G1 G2 G3 ATTENTION : Lors de la mise en service s'assurer que : > le contact entre bornes 25 et 35 à l'arrière du régulateur est ouvert > le contact entre les bornes 3 et L1 sur le bornier de raccordement est fermé (hors EJP) Le signal EJP (effacement des jours de pointe) doit ouvrir le contact. Shunt à réaliser même en l'absence d'EJP. S26 S27 +10 7 Terre S30 P44 PM Unité extérieure P8 -11 P15 14 FS C45 13 C5 6 S21 S22 S25 S25 S25 S25 S25 P9 S29 S31 S32 S33 3 C12 N1 L1 C43 +42 -41 SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour circulateurs et vannes 1 2 6* 3 4* Pompe 2 M1 Pompe 1 Pompe piscine 1 M 2 Pompe 1 Pompe 2 Pompe piscine 6* 2 3 1 2 3 5 4* Sonde extérieure Sonde d'ambiance circuit avec vanne Sonde départ circuit avec vanne Sonde départ circuit direct Sonde retour eau bassin.
Accessoire non fourni. Paramétrage du régulateur : Application 38 Avec modification des paramètres suivants : 118 = 154 = 50° C 162 = 45° C 190 = 32° C (consigne maximale de température du bassin, contrôlée par la sonde 4) 191 = 1 192 = 193 = 20 196 = Pour loi d'eau autoadaptative sur circuit direct,la sonde 6 doit être raccordée et 167 (circuit (K)1) = 1 183 (circuit (K)1) = 25 Pour un chauffage permanent de la piscine : 175 = 2 Pour interdire le chauffage de la piscine: 121 = 52 Dans cette configuration : Chaudière + - + - = Ouverture = Fermeture M2 + - Relais externe 230V 5 5 6* Sonde d'ambiance circuit direct.
Accessoire non fourni.Indispensable pour cette configuration. 4* Echangeur Piscine Eau Bassin CIRCUIT (K) 1 CIRCUIT (K) 2 Piscine La contenance minimum de l'installation devra être calculée suivant la formule suivante : Puissance calorifique en W / 140 (dans le cas où cette contenance ne serait pas atteinte prévoir une capacité tampon de la différence) Contact EJP Les sondes départ et retour d'eau de la PAC sont déjà câblées en S31 et S33 (cf schéma page 10) sondes pré câblées (cf page 13) - interrupteur blanc en position basse = chauffage seul - interrupteur blanc en position haute = chauffage + piscine Moteur Vanne 3 points M 1 42 APPLICATION 38 Sonde d'ambiance D-Bus RFT510A non fournie
Ajout d'un circuit de chauffage grâce à un module de contrôle auxiliaire 30 10 Terre N2 L2 G1 G2 G3 14 S32 S33 3 C12 P8 +10 -11 P15 S25 S25 S25 S26 S21 S22 S25 S25 N1 L1 Terre 13 PM 7 C43 C5 6 S27 C45 P44 +42 -41 FS P9 S29 S30 S31 SONDES PUISSANCE (230V - 1ph - 50Hz) Ballon tampon Installation de base (2 circuits de chauffage et éventuellement ECS) 7 8 28 Bornes 21 et 22 YMOH Genius 25 26 Unité extérieure 1 2 3 4 5 6 11 12 9 31 32 Circuit(s) supplémentaire(s) 21 22 23 24 VOIR CÂBLAGES SELON INSTALLATION DE BASE 34 35 BORNIER MODULE CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE 33 13 14 15 27 29 1 2 3 Alimentation indépendante 230V, 1ph, N, Terre pour Modules circuits supplé- mentaires (option) 1 à 6 M 1 2 1 2 Sonde d'ambiance circuit sur vanne Sonde départ circuit sur vanne Paramétrage du régulateur : Voir configuration de base selon le type d'appoint et de circuits de chauffage 1 et 2.
+ Paramètre 111 = 1 à 6 (nombre de circuits supplémentaires ajoutés) + - = Ouverture = Fermeture 2 1 M + - Pompe circuit Pompe Circuit CIRCUIT (K) 3 à 7 Option pour cette configuration : - module pour circuit supplémentaire - sonde de circuit d'eau - sonde de température ambiante Moteur Vanne 3 points 43
44 ANNEXE II REGULATEUR MODUL'O GENIUS Manuel de l'utilisateur
45 REGULATEUR MODUL'O GENIUS MANUEL DE L'UTILISATEUR 1 Prescriptions de sécurité . . 46 1.1 Les symboles . . 46 1.2 Usage correct . . 46 1.3 Qualité et compétence du personnel et avertissement . . 47 1.4 Dangers spécifiques au régulateur . . 47 2 Maniement . . 48 2.1 Vue d'ensemble . . 48 2.2 Affichage . . 49 2.2.1 Affichage des fonctions spéciales . . 49 2.2.2 Affichage de l'état de l'installation . . 50 2.2.3 Affichage des erreurs . . 51 2.3 Niveau utilisateur I: sélection de programmes .
. 52 2.3.1 Commutateur de programme 1 et 2 . . 52 2.3.2 Charge unique d'ECS (dérogation . . 52 2.3.3 Touche N . . 52 2.3.4 Touche K . . 52 2.4 Niveau utilisateur II: programmation . . 53 2.4.1 Maniement dans le niveau utilisateur II . . 53 2.4.2 Mise à l'heure . . 53 2.4.3 Programme des vacances . . 53 2.4.4 Programme horaire . . 54 2.4.5 Modifier les températures de consigne . . 55 2.4.6 Corriger les écarts de température (courbe de chauffe . . 55 2.4.7 Affichages des données de service . . 56 2.4.8 Programme de chauffage sol (profil . . 57 3 Listes de tests . . 58 3.1 Mise en service . .
58 3.2 Dérangements . . 58 3.3 Mode de secours . . 58 4 Niveau spécialiste l: paramètres . . 59
1 Prescriptions de sécurité 1.1 Les symboles Les symboles représentés ci-dessous sont utilisés dans le document présent. Avertissement: Avertissement, signifie un danger de mort en cas de non respect, avec pour conséquence une destruction de matériel. Ces avertissements doivent être suivis scrupuleusement. Attention: Attention, signifie une destruction de matériel (partie d'installation, bâtiment ) en cas de non respect. Ces avertissements doivent être respectés.
Remarque: Bonsconseils,quifacilitentletravailouquidonnentdesinformationssupplémentair es à l'utilisateur. 1.2 Usage correct Le produit que vous avez acheté correspond aux prescriptions techniques en vigueur au moment de sa production.
Il est conforme aux normes CE. Ce produit ne Ëdoit être utilisé que dans un état impeccable Sivousconstatezundéfaut,informezvotreserviceaprès-vente.Encasdemauvaisfonct ionnement,mettez le régulateur hors service et suivez les instructions citées dans "Dérangements". Ce régulateur ne doit pas être utilisé pour d'autres application que: - Larégulationdugénérateurd'énergie:pompeàchaleur,énergiesolaire - La régulation de la préparation d'eau chaude sanitaire - La régulation du circuit de zone (circuit direct de zone et/ou du circuit de vanne mélangeuse) -Laventilationcontrôlée Les prescriptions de sécurités nationales et internationales concernant la compétence du personnel, les prescriptions concernant les installations électriques (courant fort) et les installations de chauffage sont à suivreimpérativement.
Indications de sécurité Le régulateur permet de gérer des fonctions de protection de la pompe à chaleur. Mais le régulateur n'étant pas certifié comme appareil de sécurité, les mesures de protection contre les pannes ou les dégâts à la pompeàchaleurdoiventêtreadaptéesauxdispositionslocales(p.ex.parlecâblagesup plémentaireexterne des appareils de protection). Le paramétrage des fonctions qui contribuent à la protection de la pompe à chaleur, doit être examiné soigneusement.
Lorsdelamiseàjourdulogicieloudenouveaulogicieldurégulateur,contrôlerleparam étragedesfonctions de la pompe à chaleur.
1.3 Qualité et compétence du personnel et avertissement Montage du régulateur: Branchement par personne qualifiée selon les prescriptions locales. Mise en service et entretien du régulateur: Mise en service et entretien du régulateur par technicien qualifié. Toute modification du régulateur est interdite. Les travaux sur le régulateur (réparations, modifications) ne doivent être exécutés que par le fabricant ou par une personne autorisée. 1.4 Dangers spécifiques au régulateur Nepastoucherauxconnecteurs,ainsiqu'auxfilsbranchésounon,ceux-cipouvantêtres oustension(danger de contact de tension de réseau).
Lorsd'installationsexternes(installationsdesécurité,etc.)lerégulateur,lesmo dulessupplémentaires,ainsi quelesconnecteursetleurslignesélectriquespeuventêtresoustension,mêmesilerég ulateuroulesmodules supplémentaires ne sont pas connectés ou ne sont pas sous tension (voir schéma de connexion de l'installation). Déclencher les fusibles du réseau du système de chauffage avant un travail sur les connecteurs ou sur les liaisons électriques. Le système de chauffage se compose du régulateur, des modules supplémentaires et des composants branchés au régulateur et aux modules supplémentaires (générateur d'énergie, pompes, thermostats de sécurité, limiteurs de température, etc.).
Procéder aux contrôles des liaisons électriques externes et de leurs composants sans régulateur branché.
2.1 Vue d'ensemble 1 Commutateurdeprogramme circuit 1 2 Commutateur de programme circuit 2 3 Interfacedeservice 4 Touche : Charge unique d'ECS 5 Touche : Augmente la valeur 6 Touche : Diminue la valeur 7 Touche : No du paramètre 8 Touche : Jour de la semaine 9 ToucheK : Sélection du circuit ] 10 Touche : Sélection du menu 11 Affichage(LCD)aveclumière 12 Vis de fixation 2 Maniement Lemaniementsefaitautraversdedifférentsniveaux.Cettestructurelimiteleserreur sdeprogrammationpar inadvertance.
En exploitation normale, sans dérangement, l'affichage de base montre l'état de fonctionnement de l'installation.
Les dérangements et les dérogations de programme sont affichés de façon spéciale. L'éclairage de l'affichage du LCD est remis en service par la pression d'une touche quelconque. Si après plusieurs minutes aucune touche n'est pressée, le régulateur retourne dans l'affichage de base et l'éclairage du LCD est mis hors service.
Le maniement du régulateur est décrit dans les chapitres suivants. NiveauutilisateurI: Réglagessimples Avec le volet fermé, seuls le commutateur de programme et le potentiomètre de correction de la consigne d'ambiance sont accessibles. NiveauutilisateurII: Réglagesétendus Avec le volet ouvert, les réglages étendus, la programmation des horloges et des consignes sont possibles. L'affichage des valeurs de sondes et des consignes actuelles sont également possibles. NiveauspécialisteI: Programmationdesparamètres Affichage et modification des paramètres. NiveauspécialisteII: Test des relais Affichage de l'état des entrées logiques et test des relais.
Remarque concernant la représentation dans ce manuel: Touches: et symbole correspondant Affichages: Symbole pour le circuit de zone, l'état ou le mode de programme (par exemple ) ou flèche MANUAL PC-Service 1-7 Service Dat.
Dat. -3 +3 No K 48
2.2 Affichage Cette illustration indique tous les segments de l'affichage (LCD). Symboles de température: : extérieure : ECS : ambiante Symboles de consigne: Chauffage: ECS: : antigel antigel : réduit réduit : normal normal clignote : anti-légionellose A : Affichage1 B : Affichage2 C : Affichaged'état(générateurd'énergie,pompes,vannemélangeuse) D : Symbole de circuit : circuit de zone / : circuit d'ECS E : Programmehoraire(segmentsvisibles=>horlogeactive) F : Heure G : Mode de consigne ( ) H : Pas de fonction I : Jour de la semaine ( ) K : Fonctionnement été automatique , clignotant => rafraîchissement L : Sélection du menu ( ) 2.2.1 Affichagedesfonctionsspéciales Lesfonctionsspéciales(dérogationsdeprogrammes)peuventprovenird'entréesexter nes,delacommande àdistance,detouchesspécialesoudefonctionsspéciales(voirci-après).Danscetéta t,lerégulateurtravaille selon une autre consigne.
Dérogations de programmes (signalisation par clignotement du ou des symboles): : Action sur le circuit de zone : Action sur l'ECS Fonctions spéciales (action sur l'affichage 1 et 2): EC 6h : Fonction économique: ou en service pendant le temps affiché, en fonction de la position du commutateur. Possible avec une commande à distance. PA 3h : Fonctionparty:programme enservicependantletempsaffiché.Possibleavecunecommande à distance. HO15.02 : Fonction de vacances en service (consigne ambiante "antigel" ou "réduit"). 1 Le chauffage est remis en service au matin de la date affichée.
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 A B C D E F G C H I K L 49
2.2.2 Affichagedel'étatdel'installation Lasignalisationdel'étatdel'installation(étatdesrelais)peutêtreobservéesurl' affichagedebaseouenmode service. La touche K permet la commutation sur d'autres circuits. Sortie Q7 en service, ! sortie Q6 en service 1ère alluregénérateurd'énergieenservice 2ème alluregénérateurd'énergieenservice Pompe 1 en service (circuit direct de zone) Pompe 2 en service (ECS) Pompe capteur solaire en service Pompe circuit de vanne mélangeuse en service Symbolevannemélangeuse Vannemélangeuse( fermeture,!ouverture) De plus l'état de fonctionnement de la PàC peut être observé sur l'écran d'affichage 2 (par.131=83; réglage d'usine) ou dans le menu "Service" au no 83 00: PàCarrêtée 01: Protection antigel PàC 02: Dépassement limitation maximale température de départ PàC 03: Verrouillage PàC par une fonction bivalente alternative ou sélection de puissance ECS 04: Verrouillage PàC par la limitation minimale de départ PàC (rafraîchissement) 05: Verrouillage PàC par la fonction "rafraîchissement libre" 06: VerrouillagePàCparlalimitationminimaledetempératured'évaporateur 07: Retard 2ème allure actif 09: RafraîchissementsansPàC (rafraîchissementpassif) 10: PàC en service 11: Dérangementx.1(hautepression) 12: Dérangementx.2(bassepression) 13: Dérangement x.3(chaînedesécurité) 14: Dérangementx.4(pressionprimaire,circulation,ventilateur) 15: Temporisation30s 16: Retardauréenclenchement 17: Interruptionélectrique,verrouillagegénérateurd'énergie 18: Temporisationd'enclenchementpompeprimairePàC 19: TemporisationdedéclenchementpompeprimairePàC 20: Surveillance"#dégivrage 21: Temporisationd'enclenchementdedégivrage 22: Fonctiondedégivrage 23: Temporisationd'arrêtdedégivrage 25: Temporisationdeverrouillagededégivrage 26: Dégivragemanuelenservice 27: Dégivrageexterneenservice 28: Dégivrageavecventilateurenservice 29: Dégivrageexterneavecventilateurenservice 30: RafraîchissementavecPàC (rafraîchissementactif) 31: Rafraîchissement avec PàC et charge ECS passive 40: ECS avec PàC 41: Dangerdegel 42: AspirationPàC 43: DéchargePàC 44: MOP (max.
operating pressure) 45: Temporisationd'arrêtcompresseurlorsdecommutation 50
2.2.3 Affichage des erreurs Leserreurssontsignaléesparclignotementsurl'affichagedebase(affichage1et2)et mémorisées.Ellessont également signalées sur la commande à distance. Il existe des erreurs qui verrouillent et d'autres qui ne verrouillent pas la PàC. Les erreurs que ne verrouillent paslaPàCsontaffichéesaussilongtempsqu'ellessontprésentes.Leserreursquiverro uillentlaPàCdoivent être déverrouillées par pression simultanée des touches "+" et "-" pendant 5 secondes. Des informations concernant la mémoire des erreurs sont à trouver dans le chapitre 3.4.7 "Affichages des donnéesdeservice".
Liste d'erreurs possibles et leur signification: Er 1 : Sonde ECS 1 défectueuse Er 2 : Sonde ECS 2 défectueuse (sonde basse) Er X10 : Sondeextérieuredéfectueuse* Er 11 : Sondeextérieure2défectueuse Er X12 : Sonded'ambiancedéfectueuse* Er X14 : Sonde de départ défectueuse * Er 21 : Sondedetempératurepourgénérateurd'énergie/retourPàCdéfectueuse Er 24 : Sondeaccumulateurtampon1défectueuse Er 25 : Sonde accumulateur tampon 2 défectueuse (sonde basse) Er 28 : Sondecapteursolairedéfectueuse Er 29 : Sonde de départ PàC défectueuse Er 31 : Dérangementgénéraldugénérateurd'énergie Er 32 : Dérangementdugénérateur d'énergie2(hautepression) Er 33 : Dérangementdugénérateur d'énergie2(bassepression) Er 34 : Dérangementdugénérateur d'énergie2(chaînedesécurité) Er 35 : Dérangementgénérateur d'énergie2(pressionsaumure,circulation,etc.) Er 36 : Dérangementdugénérateur d'énergie1(hautepression) Er 37 : Dérangementdugénérateur d'énergie1(bassepression) Er 38 : Dérangementdugénérateur d'énergie1(chaînedesécurité) Er 39 : Dérangementgénérateur d'énergie1(pressionprimaire,circulation,etc.) Er 40 : Dépassementdetempératurecapteursolaire Er 41 : Dépassement de puissance admissible du capteur solaire Er 42 : Protection antigel PàC ou condenseur Er 45 : SondecondenseurPàCdéfectueuse Er 46 : Sondegazd'aspirationPàCdéfectueuse Er 47 : Dégivragesanssuccès Er 48 : SondeévaporateurPàCdéfectueuse Er 49 : SondeprimairePàCdéfectueuse Er 5y : Erreurinternedurégulateur Er X6y : Erreurs sur le bus interappareil (D-bus) Er 7y : Erreurs sur le bus de gestion bâtiments (GTB) Er 8y : Erreurs sur la liaison série *X=1..7=circuit de zone 1..7 y=1..9 46: Protection antigel du condenseur 47: Contrôleur de point de rosée actif 48: Temporistiondedémarrageventilateuraprèsdégivrage 50: Charge de la piscine 60: Charge ECS avec 'seulement allure 3' Format d'affichage pour PàC 2 allures: "xx.yy".
"xx" correspond à la 1ère allure, "yy" à la 2ème .
2.3 Niveau utilisateur I: sélection de programmes 2.3.1 Commutateur de programme 1 et 2 Avec le commutateur de programme on peut sélectionner les programmes suivants: Positionmanuelle:générateurd'énergiehorsservice.Lapompeducircuitdezonefonct ionne(voirpar.11c). La vanne mélangeuse est hors tension. Chauffage et charge ECS sur 3ème allure resp. ECS-électrique. Standby: hors service, la protection antigel est assurée. Modeété:régulationdezonehorsservice,protectionantigelassurée.LachargeECSest déverrouilléeselon leprogrammehoraire.
Régulation de zone automatique " normal ou antigel" selon le programme horaire (zone déclen- chée pendant la nuit).
La charge ECS est déverrouillée selon le programme horaire. Remarque: réglage recommandé . Régulation de zone automatique " normal ou réduit" selon le programmehoraire(zoneréduite pendant la nuit). La charge ECS est déverrouillée selon le programme horaire. Régulation de zone permanente " normal". Le programme horaire n'est pas en service. La charge ECS estdéverrouilléeselonleprogrammehoraire.
Régulationdezonepermanente" réduit".Leprogrammehoraire n'estpasenservice.LachargeECSest déverrouilléeselonleprogrammehoraire. 2.3.2 Charge unique d'ECS (dérogation) Une charge unique du ballon d'ECS est activée, indépendamment du programme horaire d'ECS. Si aucune demande d'ECS n'est présente (température du ballon d'ECS suffisante), la fonction se désactive automatiquement. : Activer une charge unique d'ECS ( clignote) : Désactiver la charge unique d'ECS 2.3.3 Touche No Affichage du type de régulateur et du numéro de la version du logiciel durant la pression sur cette touche. 2.3.4 Touche K La touche K permet de changer de circuit ainsi d'afficher les différentes données.
2.4 Niveau utilisateur II: programmation 2.4.1 Maniement dans le niveau utilisateur II Touche sélection de menu Le niveau II est activé avec la touche de sélection du menu . Le curseur se déplace vers le bas à chaque pression (curseur marqué -> niveau II actif). Sélection possible de menu: : Mise à l'heure : Programmedesvacances : Programme horaire du circuit de zone : Programme horaire du circuit d'ECS : Consigne de température du circuit de zone : Consigne de température du circuit d'ECS : Correctiondecourbedechauffe : Affichages des températures et données de service Touche de sélection de circuit K 1 : Circuit et numéro Touche numéro 1 20.30 : "1" -> numéro du paramètre (chiffre de gauche) Touchemoins/plus / 1 20.30 : "20.30" -> valeur du paramètre (chiffre de droite) La modification d'un paramètre n'est possible que si sa valeur clignote! La modification est immédiatement prise en compte.
Sélection du prochain paramètre ou d'un autre circuit comme décrit plus haut. La touche a une fonction particulière. Sa signification est décrite dans le chapitre en question. 2.4.2 Mise à l'heure Heure,dateetannéedoiventêtreprogramméescorrectement! : Sélectionner : Sélectionnerlavaleursuivante / : Modifierlavaleur Numéroetvaleur(exemple): 1 20.30 : Heure(h.min) 2 20.01 : Date(jour.mois) 3 2002 : Année 2.4.3 Programme des vacances On peut programmer 6 blocs de vacances. Programmer la date de départ (paramètres impaires: 1, 3, 5, 7, 9,11=premièredateavecconsigned'ambiance"antigel"ou"réduit"),etladatederetou r(paramètrespaires: 2, 4, 6, 8, 10, 12=2ème date avec consigne d'ambiance " =normale").
Remarque: pendant les vacances, en mode " normal/réduit", la consigne ambiante "réduit" est active. La charge d'ECS est verrouillée si le programme des vacances de tous les circuits de zone est en fonction. : Sélectionner K 2 : Sélectionner le circuit de zone (par exemple 2) Activer, programmer le programme des vacances: 1 : Programmedesvacancesinactif / 1 29.01 : Activer et modifier la date de départ (jour, mois) 2 30.01 : Activer la date de retour / 2 15.02 : Modifier la date de retour des vacances 53
Effacer un bloc du programme des vacances: 4 15.03 : Sélectionnerunbloc(paramètrepaire=datederetour) 3 : Presser la touche , jusqu'à l'indication bloc du programme des vacances inactif Effacer tous les blocs du programme des vacances: 3 09.03 : Presser la touche pendant 5s 1 : Indicationprogrammedesvacancesinactif 2.4.4 Programme horaire Jour de la semaine, indiqué à l'aide du curseur Mode de consigne actif en fonction de l'heure affichée (p.ex. =normal, / =réduit/antigel) Segmenthoraire / (réduit/antigel) Segmenthoraire (normal) Circuit de zone sélectionné ( 2=circuit de zone et son no ) Heure du point de commutation Point de commutation (6 points possibles par jour) 6pointsdecommutationsontprogrammablesparjour(programmationparpaire).Paramèt resimpaires(1, 3, 5)=début du cycle ( =normal), paramètres paires (2, 4, 6)=fin de cycle ( =réduit ou =antigel).
Sélection du programme horaire: : Menu: circuit de zone ou d'ECS K 2 : Sélection du circuit de zone, p.ex. 2 1234567 : Sélectionner le jour de la semaine; (curseur) 1=lundi..7=dimanche Sélectionner les points de commutation: 1 06.00 : Sélection du point de commutation (paramètre impaire: =normal) 2 22.00 : Sélectionner le prochain point libre (paramètrepaire: =réduit) 3 : Point de commutation suivant (libre) Modifier les points de commutation: 2 22.00 : Sélection du point de commutation / 2 13.30 : Corriger l'heure selon les besoins, p.ex. 13:30 Ajouter des points de commutation: 3 : Sélectionner le prochain point libre; affichage - " / 3 16.00 : Programmer l'heure; p.ex.
depuis 16:00 =normal 4 16.15 : Sélectionner le point de commutation suivant / 4 22.00 : Programmer l'heure; p.ex. depuis 22:00 =réduit Effacer des points de commutation: 4 22.00 : Sélectionner le point de commutation (paramètrepaire) 3 : Diminuer l'heure -> indication - " Copier un jour: Pour copier un jour on utilise en plus la touche : Sélection du jour à copier (source) COPY : Activer la fonction copie -> affichage "COPY" : Sélection du jour (destinataire); le jour choisi clignote : Effectuer la copie : Év. nouvelle sélection du jour (destinataire); etc. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 54
Charger le programme horaire standard (programme d'usine): : Menu: circuit de zone ou d'ECS K 2 : Sélection du circuit de zone, p.ex. 2 COPY : Presser pendant 5s -> affichage "COPY", ensuite un des affichages suivants apparaît: S-UH 2 : : Programme horaire standard chauffage 2 S-Ub : : Programme horaire standard d'ECS S-UF 9 : :Programmehorairestandardauxiliaire Programme horaire standard: Menu Affichage ¦1-5(lun-ven) ¦ 6-7(sam-dim) ¦ - ¦ 2 ¦4:00 -20:00 ¦ 4:00 -20:00 ¦ (circuit de zone) ¦ 3:30 -20:00 ¦ 3:30 -20:00 ¦ (circuitd'ECS) 9 ¦ 3:30 -20:00 ¦ 3:30 -20:00 ¦ (auxiliaire) 2.4.5 Modifier les températures de consigne : Menu circuit de zone ou d'ECS K 2 : Sélection du circuit de zone, p.ex.
2 : Sélectionnerleparamètre / : Modifierlatempérature No de paramètre, programmation d'usine et signification: Températures ambiantes: 1 10.0°C : antigel(consigneminimale5°C) 2 17.0°C : "réduit" 3 20.0°C : "normal" Températures d'ECS: 1 5°C : antigel(consigneminimale5°C) 2 5°C : "réduit" 3 55°C : "normal" 4 65°C : anti-légionellose( clignote) 2.4.6 Corriger les écarts de température (courbe de chauffe) Un écart de température ambiante mesuré peut être corrigé comme suit (pour par.167=2): : Sélectionner le menu K 2 : Sélection du circuit de zone, p.ex. 2 2 0.0°C : Affichage de la correction / 2 +0.5°C : Introduire la correction de température Remarque: La correction de la température ambiante s'effectue par haute et par basse température extérieure, de façon à effectuer une adaptation correcte de la courbe de chauffe.
L'adaptation de la courbe de chauffe ne peut être effectuée qu'une fois par jour. Charger la courbe de chauffe standard: 1 0.0 °C : Presser 55
2.4.7 Affichages des données de service : Sélectionner le menu K : Sélection du circuit [ K, ] : Sélection du paramètre Températures: 1 55°C : Températured'ECS1* 2 53°C : Températured'ECS2* 10 -5°C : Températureextérieure(#températureextérieurebâtiment) 11 -5°C : Températureextérieure2 12 20.1°C : Températureambiante* 14 40°C : Températurededépartmélangeur* 21 42°C : Températuredugénérateurd'énergie/retourPàC* 24 42°C : Température de l'accumulateur tampon 1 * 25 30°C : Température de l'accumulateur tampon 2 * 28 80°C : Températureducapteursolaire(#différencedetempératurecapteursolaire) 29 50°C : T de départ PàC 1 (# température min./max.
de départ 1) 2A 50°C : T de départ PàC 2 (# température min./max. de départ 2) 2b 4°C : TempératureprimairePàC1 2c -6°C : TempératureévaporateurPàC 2d 7K : "#actuel /#"#de référence (pour dégivrage PàC) 2E 4°C : TempératureprimairePàC2 2F -7°C : Température du gaz d'aspiration PàC (# pression du gaz d'aspiration PàC) 2J -9.8°C : TempératureévaporateurPàC2 2L 72°C : TempératureducondenseurPàC * # La touche permet l'affichage de la consigne correspondante * resp. de la valeur alternative #. Compteurs d'heures, etc.: 30 1675 : 1ère allure [h] 31 347 : 2ème allure [h] 33 347 : 3ème allure[h] 34 2535 : Pompe capteur solaire [h] 35 12.20 : Puissance du capteur solaire [kW] 36 1590 : Énergie cumulée du capteur solaire [kWh] 37 347 : ECS électrique [h] Enclenchements,etc.: 40 630 : 1ère allure [10 enclenchements] 41 150 : 2ème allure [10 enclenchements] 43 40 : 3ème allure[10enclenchements] 45 50 : Puissance du générateur d'énergie [%] 47 60 : ECS électrique [10 enclenchements] Donnéessupplémentaires: 81 63.00 : Compteur 1: compteur 1 * facteur 1 1130 Affichagehorloge[compteurtotal113063.00] 82 93.00 : Compteur 2: compteur 2 * facteur 2 0245 Affichagehorloge[compteurtotal24593.00] 83 xx.yy : État de fonctionnement de la PàC 85 50 : PWM1 (vitesse de la pompe du capteur solaire, sortie 0..10V, etc % ] 86 50 : PWM2 (vitesse de la pompe du capteur solaire, sortie 0..10V, etc % ] A0 1 : Numérodel'application A2 : Programmedechauffagesol(profil) 56
Mémoire des erreurs: Liste des erreurs, voir chapitre 3.2.3 "Affichage des erreurs". Lamémoiredeserreurscontientlenuméroetladatedes10dernièreserreurs,leserreurs plusanciennessont effacées. Une erreur n'est pas enregistrée une deuxième fois, mais sa date est mise à jour. 90 YXX : No de l'erreur la plus récente (affichage de la date dans l'affichage de l'heure) : Y=1..7 circuits de chauffage (1..7) : XX=voir les codes des erreurs au chapitre 3.2.3 : 99 YXX : No de l'erreur la plus ancienne La touche permet d'afficher l'année de l'erreur. Effacement de la mémoire des erreurs, voir chapitre 8 "Niveau spécialiste II".
Affichage de l'état des sondes: xx °C : Sonde en court-circuit (xx=numéro de la sonde) xx °C : Sonde non branchée 2.4.8 Programme de chauffage sol (profil) Déroulement du programme: - 6 jours: Interpolation de la consigne de départ entre par.160 et par.A2 - 3 jours: Par.A2 - 6 jours: Interpolation de la consigne de départ entre par.A2 et par.160, ensuite fin du programme et régulationnormale.
Remarque: Pendantleprogrammelesymbole delazonecorrespondanteclignote,affichagedelaconsigne dedépartetducompteurd'heureduprogramme.Sil'écartconsigne/valeuractuelleestp lusgrand que 10K, le déroulement du programme est interrompu, jusqu'à ce que l'écart soit plus petit que 10K. Le programme agit sur toutes les zones dont le commutateur de programme se trouve sur " =réduit". Lacharge ECS est déverrouillée. Le programme PC "RDO History Import" permet le transfertdesdonnéesenregistrées.
Start/Stop programme Commutateurdeprogrammesur =réduit : Sélectionner le menu A2 40°C : Sélectionner le paramètre A2 et programmer la température de consigne (0=Stop) A2 : Presser la touche T [jours] 3 6 9 12 15 Par.151 Par.A2 Par.160 Consigne de départ 57
3 Listes de tests 3.1 Mise en service Déclencher l'alimentation électrique (déclencher les fusibles du réseau). Contrôler, avant de brancher le régulateur aux connecteurs ou sur le socle de base, que tous les branchements aux composants de l'installation, y compris les équipements de sécurité, soient effectués correctement. Brancher les connecteurs ou fixer le régulateur sur la plaque de base. Enclencher le tension du réseau.
Pendant quelques secondes, tous les segments de l'affichage LCD sont enclenchés. Letypederégulateuretlaversiondulogicielpeuventêtreindiquésdansl'affichagede baseenpressantde la touche "No".
Procéder à la mise à l'heure de l'horloge du régulateur (voir le chapitre 3.4.2 "Mise à l'heure"). Contrôler dans le menu "Service" le branchement correct de toutes les sondes (voir le chapitre 3.4.7 "Affichages des données de service").
Sélectionner l'application dans le niveau spécialiste II. À l'aide du paramètre +90 sélectionner l'application, presser la touche " " pendant 5s et les paramètres correspondants à l'application en question sont chargés (voir le chapitre 8 "Niveau spécialiste II"). Programmer les paramètres en fonction de l'installation et des besoins de l'utilisateur (chap. 7 "Niveau spécialiste l").
Contrôlerlebonfonctionnementdesélémentsdel'installationaveclafonctiondetest desrelais(voirchapitre 8 "Niveau spécialiste ll"). Contrôler le bon fonctionnement de l'installation par ex. en mode manuel ou régulation de zone en mode permanentnormalouréduit.
Tournerlecommutateurdeprogrammesurlemodedésiré(positionhabituelle:automatiq uenormal/réduit ouautomatiquenormal/antigel). Introduire le programme horaire du circuit de zone et les consignes de température ambiante selon les besoins (voir chapitre 3.4 "Niveau utilisateur II").
3.2 Dérangements Vérifiez les points suivants avant de faire appel au service après-vente: Si une erreur "Er XXX" apparaît sur le régulateur, essayer de l'effacer en pressant les touches "+" et "-" pendant 5s. Le commutateur est-il dans la bonne position (Auto ) ? Heure et date sont-elles correctes? Lerégulateurreçoit-ilunedemande d'énergie,est-ilenmodechauffage/rafraîchissement? La consigne actuelle est indiquée par les symboles . Si les symboles / clignotent, une autre consigne de dérogation est activée (par régulateur, commande à distance ou commutateur). La limite automatiquedechauffe/rafraîchissementpeutdéclencherlechauffage/rafraîchisse mentsuivantl'étatdes température( =indicationdefonctionnementétéautomatique).
La commande à distance RFB (si existante) est-elle bien programmée? Le générateur d'énergie est-il en dérangement (affichage de l'état de fonctionnement de la PàC)? Tous les commutateurs nécessaires sont-ils enclenchés? Les fusibles sont-ils en ordre, le commutateur principal est-il enclenché? Si vous ne réussissez pas à corriger le dérangement, prévenez votre service après-vente! 3.3 Mode de secours Tournerlecommutateurdeprogrammedurégulateursurpositionmanuelle .Legénérateurd'énergieest déclenché, les pompes sont en service (voir par.11c). Si l'installation dispose d'un générateur d'énergie électrique (chauffage d'appoint), celui-ci régule en fonction de l'application la consigne "réduit" (consignes ambianteetd'ECS).Augmenterlavaleurdeconsigne"réduit".Ouvrirmanuellementlava nnemélangeuseselon les besoins.
Le servomoteur du mélangeur doit être commuté sur position "Automatique". 58
4 Niveau spécialiste l: paramètres Le niveau spécialiste ne doit être accédé que par un technicien autorisé. Unemodificationincorrectedeparamètrespeutentraînerunmauvaiscomportementduré gulateuretcauser des dégâts. Avantleparamétrage,s'assurerqu'uneapplicationsoitsélectionnée(serviceno A0>0).Sinon,àl'aide duparamètre+90sélectionnerl'application,presserlatouche" "pendant5setlesparamètrescorrespondants à l'application en question sont chargés (voir le chapitre 8 "Niveau spécialiste II"). Entrée dans le niveau spécialiste I: Parlatouchedesélectiondemenu,accéderaumenu"Service"(niveauutilisateurII).Pr esserlatouche "No", la maintenir, puis la touche , puis les maintenir pressées pendant 5s.
Les paramètres à partir de 100 s'affichent et peuvent être modifiés. Le maniement et l'affichage sont identiques au niveau utilisateur II. Fonction des touches dans le niveau spécialiste I : Sélection du numéro du paramètre K : Sélection du circuit [ K, ] / : Modifier la valeur (possible seulement si la valeur clignote) et : Remettre l'erreur "Er XXX" à zéro (voir également le chapitre 6.2 "Dérangements") et : Sélection du numéro du bloc de paramètres suivant (presser la touche "No", la maintenir, puis la touche "+") et : Sélection du numéro du bloc de paramètres précédent (presser la touche "No", la maintenir, puis la touche "-") Retour dans le niveau utilisateur II Presser la touche "No", la maintenir, puis la touche , puis les maintenir pressées pendant 5s.
Retour dans l'affichage de base Presser la touche " " Présentation et signification des paramètres: Numérodeparamètre Inscrire votre programmation ici, Symbole de zone (ou ici, s'il y a plusieurs circuits) Par 000 Désignation de paramètre K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..99 0 Description1 9 Description2 Plagedevaleur Les paramètres ci-après sont accessibles seulement s'ils sont utiles à la programmation de l'installation. L'affichage d'un paramètre donné dépend de la programmation d'autres paramètres. 59
Configuration générateur d'énergie/hydraulique Par 100 Énergie 0 Sans générateur d'énergie 50 Pompe à chaleur saumure/eau 51 Pompe à chaleur eau/eau 52 Pompe à chaleur air/eau 53 Pompe à chaleur combinée air/eau 54 Pompe à chaleur avec évaporateur direct 60 Pompe à chaleur combinée air/air (ventilation contrôlée) et eau/eau 62 Pompe à chaleur combinée air/air (ventilation contrôlée) et air/eau 71 Chauffage/rafraîchissement avec 2 générateurs d'énergie Par 102 Type de générateur d'énergie 0 Sans générateur d'énergie 1 Générateur d'énergie à 1 allure 2 Générateur d'énergie à 2 allures 4 2 pompes à chaleur indépendantes 5 2 pompes à chaleur à air indépendantes (2ème PàC contrôlée par RDO3x4 séparé) 6 Comme 4, allure 1 pour chauffage/rafraîchissement, allure 2 pour charge ECS ou chauffage/rafraîchissement Par 108 Stratégie de bivalence (1ère , 2ème allure) 0 Point de commutation bivalent sans fonction (déverrouillage de l'allure indépendant du point de commutation bivalent) 1 Bivalent parallèle (les 2 allures déverrouillées en parallèle) 11 Bivalent parallèle, avec commutation alternative de l'allure à chaque enclenchement du générateur d'énergie 21 Bivalent alternatif (1ère ou 2ème allure) Remarque: Ce paramètre travaille avec le paramètre 10d Par 10d Point de commutation bivalent 2ème allure [°C] -40..60 Température extérieure définissant le déverrouillage de la 2ème allure Par 10F Type d'accumulateur tampon 0 Sans accumulateur tampon 1 Accumulateur tampon avec 1 sonde 11 Accumulateur tampon avec 2 sondes, charge complète seulement sur demande externe (par.12x=12) 12 Comme 11, charge complète active en permanence 13 Comme 11, excepté lors de charge ECS Remarque: Les sondes de l'accumulateur tampon sont à définir dans les paramètres 12x (par.12x=24, 25) Par 10J Type de capteur solaire 0 Sans capteur solaire 1 Pompe sur accumulateur d'énergie 2 Pompe sur ballon ECS 4 Pompe sur ballon ECS, puis sur accumulateur d'énergie * 11 Régulation T autonome * Remarque: La vanne de déviation solaire est active pendant la charge ECS Par 10L Borne de sortie de la vanne capteur solaire Liste des valeurs comme par.118 Par 10P Fonctions supplémentaires pompe à chaleur 0 Sans fonction 1 Danger de gel ( T "température primaire - température d'évaporateur" > par.1EP) 91 Dérangement PàC 2 (basse pression) n'agit pas pendant dégivrage Par 10r Décharge PàC 60
Configuration distribution de l'énergie/hydraulique Par 110 Typed'installationhydraulique 0 Circuit direct de zone seul 1 Circuit de vanne mélangeuse seul 2 Circuit direct de zone et circuit de vanne mélangeuse dans 1 zone (même programme horaire) 3 Comme 2 dans 2 zones (programmes horaires indépendants) 4 2 circuits de vanne mélangeuse dans 2 zones 10 Sans zones Par 111 Zones externes branchés sur le D-bus (bus interappareil) 0..6 Nombre de zones (RZM510A) sur le D-bus Par 112 Action sur le servomoteur (vanne mélangeuse) K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 2 2 points, par ex. vanne thermique (relais vanne, ouverture) 3 3 points Par 113 Temps de course du servomoteur [min] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 1..30 Temps de course en minutes; seulement pour vanne 3 points Par 116 Hydraulique de l'eau chaude sanitaire ECS 0 Sans préparation ECS 1 Pompe de charge ECS (sur le générateur d'énergie ou l'accumulateur tampon) 2 Vanne de déviation (sur la pompe du circuit du générateur d'énergie) 3 Pompe ECS sur colonne de distribution (pompe du générateur d'énergie montée devant colonne de distribution) 5 Pompe de charge ECS (devant l'accumulateur tampon) 6 Vanne de déviation (devant l'accumulateur tampon) 7 Seulement électrique 8 Accumulateur ECS combiné 9 Charge ECS avec condenseur séparé Par 117 Équipement de sondes pour l'ECS 0 Thermostat (contact doré, borne Bww, Bh1, Bh2) 1 Sonde (borne Bww) 2 Deux sondes pour accumulateur à couches (borne Bww, par.12x=22) 3 Comme 2, mais démarrage par les deux sondes et stop par sonde basse Par 118 Borne de sortie de la résistance électrique ECS 0 Sans fonction 1 Borne 24; relais externe Relais externe sur PWM1 2 Borne 23; relais externe Relais externe sur PWM2 3 Borne 15 Pompe ECS 4 Borne 8 Pompe circuit direct de zone 5 Borne 9 Pompe circuit de la vanne mélangeuse 1 6 Borne 10 Vanne mélangeuse 1, ouverture 7 Borne 11 Vanne mélangeuse, fermeture 8 Borne 44 Relais sortie Q44 9 Borne 42 Relais sortie Q42 10 Borne 41 Relais sortie Q41 11 Borne 14 Générateur d'énergie 1ère allure 12 Borne 6 Relais sortie Q6 13 Borne 7 Relais sortie Q7 Par 11b Fonction de la sortie PWM1 0 ON/OFF 1 Régulation de vitesse de la pompe capteur solaire, PWM 2 Régulation de vitesse de la ventilation contrôlée, 0..10V 3 Régulation de vitesse du compresseur, 0..10V 4 Consigne générateur d'énergie, 0..10V (par.1b4 et 1b5) 6 Régulation de vitesse de la pompe d'accumulateur, 0..10V 7 Régulation de vitesse de la pompe primaire, 0..10V 8 Régulation de vitesse du ventilateur PàC, 0..10V 11 Régulation de vitesse de la pompe capteur solaire, 0..10V 61
Par 11c Mode manuel 0 PàC OFF, pompes ON, énergie électrique ON 1 PàC OFF, pompes OFF (protection antigel des pompes ON), énergie électrique ON 2 Mise en service PàC chauffage (simulation de Bext=2°C) 3 Mise en service PàC rafraîchissement (simulation de Bext=25°C) 4 Comme 0, la 3ème allure contrôle une chaudière Par 11J Borne de sortie de la pompe du circuit de zone direct Liste des valeurs comme par.118 Par 11L Fonction de la sortie PWM2 Liste des valeurs comme par.11b Remarque: Le signal de sortie est défini avec les par.1bb, 1bc, 1bE und 1bF Configuration des entrées et sorties Par 120 Entrée universelle Ext.1 (borne 35) 0 Sans fonction 1 Fonction "standby" pour tous les circuits, externe 2 Fonction "été" pour tous les circuits, externe 3 Fonction "charge ECS électrique", externe 4 Fonction "combustible solide", externe 5 Consigne constante de générateur d'énergie (par.158), externe 6 Consigne constante de départ circuit de zone 1, externe (consigne par.159) 7 Consigne permanente "normal" d'ambiance circuit de zone 1, externe 8 Consigne permanente "réduit" d'ambiance circuit de zone 1, externe 9 Verrouillage du générateur d'énergie, externe 11 Dérangement du générateur d'énergie, externe (seulement affichage Er31) 12 Consigne constante de l'accumulateur tampon, externe (consigne par.15A) 13 Activation ext.
du point de commutation bivalent 2ème allure (par.10d) 14 Activation externe de la charge ECS forcée 15 Fonction "standby" circuit de zone 1, externe 16 Fonction "été" circuit de zone 1, externe 17 Compteur 1 (seulement possible avec la borne 35) 19 Activation externe du point de commutation bivalent 3ème allure (par.1F3) 21 Sonde de température de départ mélangeur 2 22 Sonde ECS 2 (sonde basse) 23 Sonde de température de départ mélangeur 1 25 Sonde 1 de l'accumulateur tampon/retour PàC (sans accumulateur tampon) 26 Sonde 2 de l'accumulateur tampon (sonde basse) 28 Sonde capteur solaire (Pt1000) 29 Sonde 2 de l'accumulateur tampon/sonde ECS 2 31 Sonde de protection de départ PàC 1 32 Sonde de protection de départ PàC 2 33 Sonde primaire PàC 1 34 Sonde de pression du gaz d'aspiration PàC 35 Sonde de température de l'évaporateur 36 Sonde primaire 2 PàC 37 Sonde de température du gaz d'aspiration PàC 38 Sonde de température de l'évaporateur 2 39 Sonde du condenseur 40 Fonction "standby" circuit de zone 2, externe 41 Fonction "été" circuit de zone 2, externe 42 Consigne constante de départ circuit de zone 2, externe 43 Consigne permanente "normal" d'ambiance circuit de zone 2, externe 44 Consigne permanente "réduit" d'ambiance circuit de zone 2, externe 45 Activation externe du point de commutation bivalent ECS électr.
(par.1c8) 46 Activation externe du point de commutation bivalent 2, 3ème allure (par.1F6) 47 Activation externe du point de commutation bivalent été (par.1J6) 48 Activation externe de la fonction party (ventilation 3ème allure) 50 Verrouillage rafraîchissement, externe, zone 1 51 Verrouillage rafraîchissement, externe (ouvert=verrouillage chauffage), pour tous les circuits 52 Fonction "standby" ECS, externe Suite à la page suivante 62
53 Consigne permanente "réduit" ECS, externe 54 Consigne permanente "normal" ECS, externe 55 Consigne permanente "anti-légionellose" ECS, externe 56 Pressostat d'aspiration 57 Pressostat d'aspiration 2 58 Verrouillage rafraîchissement, externe, zone 2 61 Déverrouillage de la piscine, externe 62 Consigne constante en rafraîchissement (par.1JJ), externe 63 Pressostat antigel condenseur PàC 64 Contrôleur de point de rosée zone 1 65 Contrôleur de point de rosée zone 2 66 Consigne constante en chauffage (par.158) et en rafraîchissement (par.1JJ), externe 67 Dégivrage externe 71 Consigne générateur d'énergie 0..10V, ext.
(valeur 10V=par.158) avec interface RZB541A000 72 Consigne piscine 0..10V, ext. (valeur 10V=par.1P3) avec interface RZB541A000 103 Déverrouillage de l'augmentation de consigne ambiante, externe 107 Interruption électrique, 1ère allure arrêtée 108 Interruption électrique, 2ème allure arrêtée 109 Interruption électrique, 1ère et 2ème allures arrêtées 110 Interruption électrique, 1ère , 2ème et 3ème allures et ECS électrique arrêtées 111 Fonction de dégivrage (pressostat) 115 Interruption électrique, 3ème allure arrêtée 116 Interruption électrique, ECS électrique arrêtée 117 Interruption électrique, ventilation arrêtée 118 Interruption électrique, 1ère allure et ventilation arrêtées 131 Fonction de dégivrage (pressostat différentiel) 151 Dérangement PàC 1, 1ère allure (haute pression) 152 Dérangement PàC 2, 1ère allure (basse pression) 153 Dérangement PàC 3, 1ère allure (chaîne de sécurité) 154 Dérangement PàC 4, 1ère allure (pression primaire, circulation, etc.) 161 Dérangement PàC 1, 2ème allure (haute pression) 162 Dérangement PàC 2, 2ème allure (haute pression) 163 Dérangement PàC 3, 2ème allure (chaîne de sécurité) 164 Dérangement PàC 4, 2ème allure (pression primaire, circulation, etc.) 171 Dérangement PàC 1, 1ère et 2ème allures (haute pression) 172 Dérangement PàC 2, 1ère et 2ème allures (haute pression) 173 Dérangement PàC 3, 1ère et 2ème allures (chaîne de sécurité) 174 Dérangement PàC 4, 1ère et 2ème allures (pression primaire, circulation, etc.) 181 Comme 151, sans inversion 182 Comme 152, sans inversion 183 Comme 153, sans inversion 184 Comme 154, sans inversion 191 Comme 161, sans inversion 192 Comme 162, sans inversion 193 Comme 163, sans inversion 194 Comme 164, sans inversion 201 Comme 171, sans inversion 202 Comme 172, sans inversion 203 Comme 173, sans inversion 204 Comme 174, sans inversion Par 121 Entrée universelle Ext.2 (borne 34) Liste des valeurs comme par.120 (sans 17) + les suivants: 18 Compteur 2 (seulement possible avec borne 34) 120 Module I/O 2.x: dérangement PàC, agit sur 1ère allure 121 Module I/O 2.x: dérangement PàC, agit sur 2ème allure 122 Module I/O 2.x: dérangement PàC, agit sur 1ère et 2ème allures 123 Module I/O 2.x: dérangement PàC, agit sur 1ère allure, E.4 agit sur 1ère et 2ème allures 124 Comme 120, sans inversion 125 Comme 121, sans inversion 126 Comme 122, sans inversion 127 Comme 123, sans inversion Par 122 Entrée analogique Bag (borne 33) Liste des valeurs comme par.120 (sans 17) 63
Par 123 Entrée analogique Bres (borne 31) Liste des valeurs comme par.120 (sans 17) Par 124 Entrée analogique Ba (borne 26) 0 Sans fonction 1 Sonde de température extérieure 1 (Ba1) 2 Sonde de température extérieure 2 (Ba2) 3 Sonde de température ambiante circuit de zone 1 4 Sonde de température ambiante circuit de zone 2 Par 125 Entrée analogique Bp (Br) (borne 27) 0 Sans fonction 1 Sonde de température extérieure 1 (Ba1) 2 Sonde de température extérieure 2 (Ba2) 3 Sonde de température ambiante circuit de zone 1 4 Sonde de température ambiante circuit de zone 2 33 Sonde primaire pompe à chaleur (PàC eau souterraine: protection antigel) 34 Sonde de pression de l'évaporateur 35 Sonde de température de l'évaporateur 36 Sonde primaire PàC 2 37 Sonde de température du gaz d'aspiration PàC 38 Sonde de température de l'évaporateur 2 39 Sonde du condenseur 71 Consigne générateur d'énergie 0..10V, ext.
(valeur 10V=par.158) avec interface RZB541A001 72 Consigne piscine 0..10V, ext. (valeur 10V=par.1P3) avec interface RZB541A001 101 Module I/O (borne multifonction 9.x) Par 126 Entrée opto Bh2 (borne 4: 230VAC) 0 Compteur d'heures de la 2ème allure 1 Dérangement du générateur d'énergie 2 Thermostat ECS 3 ECS électrique 56 Pressostat d'aspiration 57 Pressostat d'aspiration 2 103 Déverrouillage de l'augmentation de consigne ambiante, externe 107 Interruption électrique, 1ère allure arrêtée 108 Interruption électrique, 2ème allure arrêtée 109 Interruption électrique, 1ère et 2ème allures arrêtées 110 Interruption électrique, 1ère , 2ème et 3ème allures et ECS électrique arrêtées 111 Fonction de dégivrage (pressostat) 115 Interruption électrique, 3ème allure arrêtée 116 Interruption électrique, ECS électrique arrêtée 117 Interruption électrique, ventilation arrêtée 118 Interruption électrique, 1ère allure et ventilation arrêtées 131 Fonction de dégivrage (pressostat différentiel) 151 Dérangement PàC 1, 1ère allure (haute pression) 152 Dérangement PàC 2, 1ère allure (basse pression) 153 Dérangement PàC 3, 1ère allure (chaîne de sécurité) 154 Dérangement PàC 4, 1ère allure (pression primaire, circulation, etc.) 161 Dérangement PàC 1, 2ème allure (haute pression) 162 Dérangement PàC 2, 2ème allure (haute pression) 163 Dérangement PàC 3, 2ème allure (chaîne de sécurité) 164 Dérangement PàC 4, 2ème allure (pression primaire, circulation, etc.) 171 Dérangement PàC 1, 1ère et 2ème allures (haute pression) 172 Dérangement PàC 2, 1ère et 2ème allures (haute pression) 173 Dérangement PàC 3, 1ère et 2ème allures (chaîne de sécurité) 174 Dérangement PàC 4, 1ère et 2ème allures (pression primaire, circulation, etc.) 181 Comme 151, sans inversion 182 Comme 152, sans inversion 183 Comme 153, sans inversion 184 Comme 154, sans inversion 191 Comme 161, sans inversion 192 Comme 162, sans inversion 193 Comme 163, sans inversion 194 Comme 164, sans inversion Suite à la page suivante 64
201 Comme 171, sans inversion 202 Comme 172, sans inversion 203 Comme 173, sans inversion 204 Comme 174, sans inversion Par 127 Entrée analogique Bv (borne 29) 0 Sans fonction 21 Sonde de température de départ mélangeur 2 22 Sonde ECS 2 (sonde basse) 23 Sonde de température de départ mélangeur 25 Sonde 1 de l'accumulateur tampon/retour PàC (sans accumulateur tampon) 26 Sonde 2 de l'accumulateur tampon (sonde basse) 28 Sonde capteur solaire 31 Sonde de protection de départ PàC 1 32 Sonde de protection de départ PàC 2 33 Sonde primaire PàC 34 Sonde de pression de l'évaporateur 35 Sonde de température de l'évaporateur 36 Sonde primaire 2 PàC 37 Sonde de température du gaz d'aspiration PàC 38 Sonde de température de l'évaporateur 39 Sonde du condenseur Par 128 Entrée analogique Brü (borne 30) Liste des valeurs comme par.127 Par 129 Borne de sortie de l'horloge auxiliaire (circuit no 9) Liste des valeurs comme par.118 Par 12A Borne de sortie du point de commutation bivalent 2ème allure Liste des valeurs comme par.118 Par 12b Borne de sortie des dérangements (erreurs) Liste des valeurs comme par.118 Par 12c Entrée Ext.
9.1: borne multifonction (R=10kOhm sur borne 27) 0 Sans fonction 1 Fonction "standby" pour tous les circuits, externe 2 Fonction "été" pour tous les circuits, externe 3 Fonction "charge ECS électrique", externe 4 Fonction "combustible solide", externe 5 Consigne constante de générateur d'énergie, externe (consigne par.158) 6 Consigne constante de départ circuit de zone 1, externe (consigne par.159) 7 Consigne permanente "normal" d'ambiance circuit de zone 1, externe 8 Consigne permanente "réduit" d'ambiance circuit de zone 1, externe 9 Verrouillage du générateur d'énergie, externe 11 Dérangement du générateur d'énergie, externe 12 Consigne constante de l'accumulateur tampon, externe (consigne par.15A) 13 Activation ext.
du point de commutation bivalent 2ème allure (par.10d) 14 Activation externe de la charge ECS forcée 15 Fonction "standby" circuit de zone 1, externe 16 Fonction "été" circuit de zone 1, externe 19 Activation externe du point de commutation bivalent 3ème allure (par.1F3) 40 Fonction "standby" circuit de zone 2, externe 41 Fonction "été" circuit de zone 2, externe 42 Consigne constante de départ circuit de zone 2, externe 43 Consigne permanente "normal" d'ambiance circuit de zone 2, externe 44 Consigne permanente "réduit" d'ambiance circuit de zone 2, externe 45 Activation externe du point de commutation bivalent ECS électr.
(par.1c8) 46 Activation externe du point de commutation bivalent 2, 3ème allure (par.1F6) 47 Activation externe du point de commutation bivalent été (par.1J6) 48 Activation externe de la fonction party (ventilation 3ème allure) 50 Verrouillage rafraîchissement, ext., zone 1 51 Verrouillage rafraîchissement, ext. (ouvert=verrouillage chauffage), pour tous les circuits 52 Fonction "standby" ECS, externe 53 Consigne permanente "réduit" ECS, externe Suite à la page suivante 65
54 Consigne permanente "normal" ECS, externe 55 Consigne permanente "anti-légionellose" ECS, externe 56 Pressostat d'aspiration 57 Pressostat d'aspiration 2 58 Verrouillage rafraîchissement, externe, zone 2 61 Déverrouillage de la piscine, externe 62 Consigne minimale en rafraîchissement, externe (par.1JJ) 63 Pressostat antigel condenseur PàC 64 Contrôleur de point de rosée zone 1 65 Contrôleur de point de rosée zone 2 66 Consigne constante en chauffage (par.158) et en rafraîchissement (par.1JJ), externe 67 Dégivrage externe 103 Déverrouillage de l'augmentation de consigne ambiante, externe 107 Interruption électrique, 1ère allure arrêtée 108 Interruption électrique, 2ème allure arrêtée 109 Interruption électrique, 1ère et 2ème allures arrêtées 110 Interruption électr., 1ère , 2ème et 3ème allures et ECS électrique arrêtées 111 Fonction de dégivrage (pressostat) 115 Interruption électrique, 3ème allure arrêtée 116 Interruption électrique, ECS électrique arrêtée 117 Interruption électrique, ventilation arrêtée 118 Interruption électrique, 1ère allure et ventilation arrêtées 131 Fonction de dégivrage (pressostat différentiel) 151 Dérangement PàC 1, 1ère allure (haute pression) 152 Dérangement PàC 2, 1ère allure (basse pression) 153 Dérangement PàC 3, 1ère allure (chaîne de sécurité) 154 Dérangement PàC 4, 1ère allure (pression primaire, circulation, etc.) 161 Dérangement PàC 1, 2ème allure (haute pression) 162 Dérangement PàC 2, 2ème allure (haute pression) 163 Dérangement PàC 3, 2ème allure (chaîne de sécurité) 164 Dérangement PàC 4, 2ème allure (pression primaire, circulation, etc.) 171 Dérangement PàC 1, 1ère et 2ème allures (haute pression) 172 Dérangement PàC 2, 1ère et 2ème allures (haute pression) 173 Dérangement PàC 3, 1ère et 2ème allures (chaîne de sécurité) 174 Dérangement PàC 4, 1ère et 2ème allures (pression primaire, circulation, etc.) 181 Comme 151, sans inversion 182 Comme 152, sans inversion 183 Comme 153, sans inversion 184 Comme 154, sans inversion 191 Comme 161, sans inversion 192 Comme 162, sans inversion 193 Comme 163, sans inversion 194 Comme 164, sans inversion 201 Comme 171, sans inversion 202 Comme 172, sans inversion 203 Comme 173, sans inversion 204 Comme 174, sans inversion Par 12d Entrée Ext.
9.2: borne multifonction (R=22kOhm sur borne 27) Liste des valeurs comme par.12c Par 12E Entrée Ext. 9.3: borne multifonction (R=47kOhm sur borne 27) Liste des valeurs comme par.12c Par 12F Entrée Ext. 9.4: borne multifonction (R=100kOhm sur borne 27) Liste des valeurs comme par.12c Par 12h Entrée analogique Bk (borne 28) Liste des valeurs comme par.127 + les suivants: 120 Module I/O 2.x: dérangement PàC, agit sur 1ère allure 121 Module I/O 2.x: dérangement PàC, agit sur 2ème allure 122 Module I/O 2.x: dérangement PàC, agit sur 1ère et 2ème allures 123 Module I/O 2.x: dérangement PàC, agit sur 1ère allure, E.4 agit sur 1ère et 2ème allures 124 Comme 120, sans inversion 125 Comme 121, sans inversion 126 Comme 122, sans inversion 127 Comme 123, sans inversion 66
Par 12J Entrée Opto Bh1 (borne 3) Liste des valeurs comme par.126 Par 12P Entrée Ext.2 RZM510 (borne 34) K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 6 Consigne constante de départ, externe 7 Consigne permanente "normal" d'ambiance circuit de zone, externe 8 Consigne permanente "réduit" d'ambiance circuit de zone, externe 15 Fonction "standby" circuit de zone, externe 16 Fonction "été" circuit de zone, externe 50 Verrouillage rafraîchissement de zone, externe 61 Déverrouillage de la piscine, externe 64 Contrôleur de point de rosée Configuration du régulateur Par 130 Affichage de base 1 (Format: -99..199) 0 Sans affichage 1 Température ECS (sonde Bww) 2 Température ECS 2 (sonde basse) 10 Température extérieure (sonde Ba) 12 Température ambiante 14 Température de départ mélangeur (sonde Bv) 21 Température du générateur d'énergie/retour PàC (sonde programmable Bag) 24 Température d'accumulateur tampon 1 (sonde programmable Bag) 25 Température d'accumulateur tampon 2 (sonde basse) 28 Température du capteur solaire 29 Température de départ PàC 1 (sonde programmable Brü) 30 Compteur d'heures, générateur d'énergie 1ère allure 31 Compteur d'heures, générateur d'énergie 2ème allure 33 Compteur d'heures, générateur d'énergie 3ème allure 34 Compteur d'heures, pompe de capteur solaire 35 Puissance du capteur solaire [kW] 36 Énergie cumulée du capteur solaire [kWh] 37 Compteur d'heures, ECS électrique 40 Compteur d'enclenchement, générateur d'énergie 1ère allure [10 enclenchement] 41 Compteur d'enclenchement, générateur d'énergie 2ème allure [10 enclenchement] 43 Compteur d'enclenchement, générateur d'énergie 3ème allure [10 enclenchement] 45 Puissance du générateur d'énergie [%] 47 Compteur d'enclenchement, ECS électrique [10 enclenchement] 51 Consigne ECS 52 Consigne ECS 2 60 Température extérieure bâtiment (Tageb) 62 Consigne ambiante 64 Consigne de départ mélangeur 71 Consigne du générateur d'énergie/retour PàC 74 Consigne d'accumulateur tampon 1 75 Consigne d'accumulateur tampon 2 78 Température différentielle du capteur solaire (Tkoldiff) 79 Température min./max.
de départ PàC 1 81 Année (p.ex. 00 --> 2000) 83 État de fonctionnement de la PàC 85 Consigne de signal de sortie PWM1 [%] 86 Consigne de signal de sortie PWM2 [%] 120 Température de départ PàC 2 121 Température primaire PàC 122 Température de l'évaporateur PàC 123 !actuel (pour dégivrage PàC) 124 Température primaire PàC 2 125 Température du gaz d'aspiration PàC 126 Température de l'évaporateur PàC 2 127 Température du condenseur PàC 170 Température min./max. de départ PàC 2 Consigne 171 Température du gaz d'aspiration PàC 172 !de référence (pour dégivrage PàC) 67
Par 131 Affichage de base 2 (Format: -999..9999) Liste des valeurs comme par.130 + les suivants: 82 Jour, mois (p.ex. 25.12 --> 25.décembre) Par 132 Affichage de l'état des sorties 0 Sans fonction, sans affichage 1 Seulement en position service ou mode manuel 2 Affichage en service permanent Par 133 Origine de l'horloge 0 Horloge interne 1 Horloge provenant du D-bus (horloge pilotée par radio) 2 Horloge provenant du bus GTB Par 135 Commutation automatique sur l'heure d'été (+1h) 0..5.12 0 Sans commutation Exemple: 5.03=dernier dimanche en mars Remarque: Commutation dimanche matin de 02:00 à 03:00 Format: s.mm: s=dimanche du mois (1..5); mm=mois de l'année (1..12) Par 136 Commutation automatique sur l'heure d'hiver (-1h) 0..5.12 0 Sans commutation Exemple: 5.10=dernier dimanche en octobre Remarque: Commutation dimanche matin de 03:00 à 02:00 Format: s.mm: s=dimanche du mois (1..5); mm=mois de l'année (1..12) Par 137 Baudrate (interface RS232 frontal et arrière) Baud (600/1200/2400/4800/9600/9200=19200) Par 138 Adresse du régulateur (interface RS232 frontal et arrière) 1..200 Adresse du régulateur pour l'interface RS232 Par 139 Télécommande des programmes 0 Sans télécommande 1 Télécommande 2 Télécommande, la modification des consignes, programmes horaires et paramètres est bloquée Remarque: La télécommande se fait par interface (p.ex.
RS232). Le commutateur de programme est prioritaire pour les modes "manuel" ou "standby" Par 13A Programme télécommandé, circuit de zone K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 1 Manuel 2 Standby 3 Seulement charge ECS 4 Auto normal/antigel 5 Auto normal/réduit 6 Normal permanent 7 Réduit permanent Par 13E Facteur de compteur 1 0..99.99 Le compteur 1 (borne 35) est multiplié par le facteur 1 Par 13F Facteur de compteur 2 0..99.99 Le compteur 2 (borne 34) est multiplié par le facteur 2 68
Configuration du générateur d'énergie Par 140 Différentiel de régulation du générateur d'énergie (SD1) [K] 2.0..20 Différentiel 1ère allure Par 141 Différentiel de commutation du générateur d'énergie (SD2) [K] 2.0..20 Différentiel de commutation (2ème allure) Par 142 Retard 2ème allure, dépendant de la charge [min] 0..60 Valeur minimale du retard à l'enclenchement Initialisation du retard déterminé par le par.141 Par 143 Temps de fonction minimum du générateur d'énergie [min] 0..30 Temps de fonctionnement minimum du générateur d'énergie Par 144 Compresseur, plage proportionnelle Xp [K] 6..80 Plage proportionnelle du compresseur Par 145 Compresseur, offset de la plage proportionnelle [K] 0..40 Offset de la plage proportionnelle du compresseur Par 146 Compresseur, part I Tn [s] 0..999 Part intégrale Tn du compresseur Par 147 Compresseur, part D Tv [s] 0..99 Part différentielle Tv du compresseur Par 14h Retard au réenclenchement 1ère allure [min] 0..60 Retard au réenclenchement du générateur d'énergie 1ère allure Par 14J Retard au réenclenchement 2ème allure [min] 0..60 Retard au réenclenchement générateur d'énergie 2ème allure Par 14L Temporisation de commutation charge ECS [min] 0..10 Fonction selon le par.14y Par 14n Borne de sortie de la décharge PàC Liste des valeurs comme par.118 Par 14P Pré-temporisation de décharge PàC [s] 0..99 Pré-temporisation de décharge PàC (type de décharge PàC défini par le par.10r) Par 14r Régulateur à valeur constante 0 Sans fonction 1 En fonction (consigne hiver: par.158, consigne été: par.1JJ) Par 14t Borne de sortie de la décharge PàC 2 Liste des valeurs comme par.118 Par 14U Post-temporisation de décharge PàC [s] 0..99 Post-temporisation de décharge PàC (type de décharge PàC défini par le par.10r) Par 14y Mode de la temporisation de commutation charge ECS 0 Post-temporisation avec compresseur ON 1 Pré- et post-temporisation avec compresseur OFF Remarque: Mode de fonctionnement du compresseur pendant la temporisation par.14L 69
Limitations et protections du générateur d'énergie Par 150 Température minimale du générateur d'énergie (Tkmin) [°C] 0..99 Température minimale Par 151 Température maximale du générateur d'énergie (Tkmax) [°C] 0..125 Température maximale Par 152 Température maxi du générateur d'énergie en mode chauffage [°C] 0..125 Température maximale du générateur d'énergie en mode chauffage Par 153 Température minimale de départ mélangeur (Tvmin) [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..99 Température minimale du circuit de vanne mélangeuse Par 154 Température maximale de départ mélangeur (Tvmax) [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..125 Température maximale du circuit de vanne mélangeuse Par 157 Protection de décharge ECS 0 Sans fonction 3 Protection de décharge ECS active Par 158 Consigne constante PàC en chauffage (Tkmin_ext) [°C] 0..125 Activation de la consigne par une entrée par.12x=5 Par 159 Consigne constante de départ externe (Tvmin_ext) [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..125 Activation de la consigne par une entrée par.12x=6 (circuit interne 1) ou 42 (circuit interne 2) Par 15A Consigne constante d'accumulateur externe [°C] 0..99 Activation de la consigne par une entrée par.12x=12 Par 15h Temporisation dérangement haute pression PàC [s] 0..900 Temporisation du dérangement haute pression avant qu'il soit pris en compte Par 15J Temporisation dérangement basse pression PàC [s] 0..900 Temporisation du dérangement haute pression avant qu'il soit pris en compte Par 15L Temporisation dérangement PàC 3 [s] 0..900 Temporisation du dérangement Par 15n Temporisation dérangement PàC 4 [s] 0..900 Temporisation du dérangement Par 15P Mode dérangement PàC 3 0 Erreur immédiate sans verrouillage PàC 1 Verrouillage PàC au 1er dérangement 2 Verrouillage PàC au 2ème dérangement 3 Verrouillage PàC au 3ème dérangement 4 Verrouillage PàC au 4ème dérangement 5 Verrouillage PàC au 5ème dérangement Par 15r Mode dérangement PàC 4 0 Actif seulement pendant le fonctionnement du compresseur 1 Toujours actif 2 Toujours actif, excepté pendant les interruptions électriques 70
Courbe de chauffe Régulation constante (par.150) Remarque: La consigne de départ d'eau est augmentée en basse température par le branchement de la sonde extérieure (régulation glissante) Tksoll: consigne du générateur d'énergie Circuit mélangeur (circuit direct Circuit direct de zone et de vanne de zone => sans par.168) mélangeuse (même programme horaire) Tksoll: consigne du générateur d'énergie Tvsoll: consigne de départ Par 160 Point fixe des courbes de chauffe (Tvfix) [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 10..40 Point fixe des temp. départ des courbes de chauffe (pour Ta=20°C) Par 161 Température extérieure au point de référence (Taausl) [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: -30..0 Température extérieure au point de référence Par 162 Température de départ mélangeur au point de réf.
(Tvausl) [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 20..99 Température de départ mélangeur au point de référence (pour Taausl) Par 163 Température du générateur d'énergie au point de référence (Tkausl) [°C] 20..99 Température du générateur d'énergie au point de référence (pour Taausl) Remarque: Seulement pour par.110=2 Par 164 Point fixe des courbes de chauffe, adapté [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 10..40 Lecture seulement (pour Ta=20°C) Par 165 Température de départ mélangeur au point de référence, adaptée [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..99 Lecture seulement Par 166 Température générateur d'énergie au point de référence, adaptée [°C] 0..99 Lecture seulement Par 167 Adaptation de la caractéristique de la courbe de chauffe K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Sans fonction 1 En fonction (manuel; automatique avec sonde d'ambiance) 2 En fonction (manuel, introduction de la correction) Tk [°C] Text [°C] 80 60 40 20 20 10 0 -10 Par.160 Par.161 Par.162 Tksoll Tv [°C] Tk Text[°C] 80 60 40 20 20 10 0 -10 Tvsoll(S1) Par.168 Tksoll(S1) Par.160 Par.161 Par.162 Par.163 Tksoll(S0) Tksoll Tv [°C] Tk Text[°C] 80 60 40 20 20 10 0 -10 Tvsoll(S1) Par.168 Tksoll Par.160 Par.161 Par.162 71
Par 168 Écart mini générateur d'énergie/départ mélangeur [K] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..30 Augmentation de la température du générateur d'énergie par rapport à la température de départ mélangeur pour un circuit de chauffage Par 169 Assignation de la température extérieure (zone) K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Sans sonde extérieure (régulation par sonde de température ambiante) 1 Sonde extérieure 1 (Ba1) 2 Sonde extérieure 2 (Ba2) 3 Valeur moyenne des sondes extérieures 1+2 (Ba1+Ba2) 4 Sonde branchée sur le module mélangeur RZM510A 5 Température extérieure provenant du bus GTB Par 16A Assignation de la température retour PàC/accumulateur tampon 0 Température provenant de la sonde interne 1 Température provenant du bus GTB Par 16c Consigne ambiante "normal" en fonction de la température extérieure [°C] -30..10 Température extérieure < que cette valeur => consigne ambiante "normal" Par 16d Écart de la consigne ambiante en rafraîchissement en mode "réduit" [K] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..10 Augmentation de la consigne ambiante en rafraîchissement en mode "réduit" Par 16E Écart de la consigne ambiante en rafraîchissement en mode "standby" [K] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..10 Augmentation de la consigne ambiante en rafraîchissement en mode "standby" Optimalisation Par 170 Caractéristiques du bâtiment K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Sans inertie (réservé aux tests) 1 Construction légère (amortissement léger de la température extérieure) 2 Construction normale (amortissement moyen de la température extérieure) 3 Construction lourde (amortissement fort de la température extérieure) Par 171 Température de commutation lors d'une relance accélérée du chauffage (Trsoll) K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Économie (chauffage par le sol), température de commutation -0.75°C 1 Normal (chauffage par radiateurs) température de commutation -0.25°C Par 172 Optimalisation des périodes de chauffage K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Sans fonction, enclenchement/déclenchement du chauffage selon le programme horaire 1 En fonction, enclenchement/déclenchement du chauffage avancé en fonction des conditions Par 173 Avancement maximum de la relance du chauffage [min] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..180 Valeur maximale de l'avancement du temps de relance Par 174 Avancement maximum de l'abaissement du chauffage [min] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..120 Valeur maximale de l'avancement du temps d'abaissement Par 175 Optimalisation de la charge d'ECS 0 Charge selon programme horaire ECS 1 La charge commence 1 heure avant l'enclenchement du chauffage 2 Charge ECS constamment déverrouillée (fonction " " inaccessible) 72
Par 176 Optimalisation des déclenchements de la PàC 0 Sans fonction 1 Abaissement de la consigne selon l'horloge, seulement lorsque la PàC est arrêtée (zone et ECS) Par 177 Optimalisation de la charge ECS avec PàC et électrique 0 Sans fonction 1 Nouvelle charge ECS, seulement lorsque l'ECS est déchargée selon la consigne "réduit" Fonctions particulières Par 180 Limite journalière de chauffage automatique K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: La limite journalière de chauffage automatique déclenche le chauffage lorsque la température de consigne de départ du circuit des vannes mélangeuses est environ 3K plus grande que celle de la consigne ambiante ou lorsque dans le circuit de chauffage direct la température de consigne de retour baisse sous la valeur de consigne de la température ambiante.
0 Limite journalière de chauffage déclenchée 1 Limite journalière de chauffage automatique enclenchée Remarque: Cette fonction est en service si le commutateur de programme est en positions chauffage Par 181 Limite été-hiver automatique [K] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: La limite été-hiver automatique est une fonction d'économie à moyen terme. Elle déclenche le chauffage lorsque la température extérieure amortie (Taged, constante de temps d'amortissement de 21h) passe en dessus de la consigne ambiante "normal" moins la valeur programmée ici.
0.0 Limite été-hiver automatique déclenchée 0.5..10.0 Écart par rapport à la valeur de consigne de la temp. ambiante Remarque: Cette fonction est en service si le commutateur de programme est sur une des 2 positions chauffage auto- matique. Le symbole indique le mode été. Par 182 Sonde d'ambiance de la commande à distance K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Sans fonction 1 En service Par 183 Influence de la température ambiante sur la régulation (Ez) [%] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Pas d'influence 0..150 Influence sur la régulation en % Par 185 Service de pompes et vannes en été 0 Sans fonction 1 Enclenchement des pompes (5s, si présentes) comme suit: - 16:00: pompes primaire PàC, circuit direct de zone, accumulateur tampon, pompe de rafraîchissement (par.1Jc=1, 4, 5) - 16:01: pompes mélangeur (5s), ensuite ouverture mélangeur (30s) Par 186 Temporisation de la pompe mélangeur [min] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0.0..30 Temporisation en minutes (vanne mélangeuse) Par 187 Protection antigel de l'installation [°C] -15..20 Point d'enclenchement de la pompe de chauffage Par 188 Temporisation de la pompe de chauffage direct et de la pompe accu.
tampon [min] 0.0..30 Temporisation de la pompe de chauffage direct et de la pompe de charge de l'accumulateur tampon Par 18A Pré-temporisation de la pompe primaire PàC [min] 0.0..99 Temporisation de la pompe primaire avant l'enclenchement de la PàC Par 18b Post-temporisation de la pompe primaire PàC [min] 0..30 Temporisation de la pompe primaire après le déclenchement de la PàC Par 18c Fonction interne de l'horloge auxiliaire Liste des valeurs comme par.12c 73
Par 18d Test PàC 0 Sans fonction 1 Inertie et diverses temporisation hors service (par.142, 14h, 14J, 170, 186, 188, 18A, 18b, 197, 1F5, 1F8) 2 Comme 1 avec simulation chauffage 3 Comme 1 avec simulation rafraîchissement Remarque: Cette fonction est mise automatiquement hors service après 30 min. Protections antigel Protection antigel des pompes: Enclenchement des pompes de zone, si la température extérieure bâtiment (Tageb) descend en dessous de la valeur du par.187, alors que le chauffage est hors service (hystérésis +0.25°C). Protection antigel du bâtiment: Protection par la limite journalière de chauffage automatique, alors que le chauffage est hors service.
Protection antigel d'ECS: Possible avec une sonde ECS, selon la consigne ECS "antigel" (hystérésis +0.5 * par.191). Protection antigel de la PàC: Si la température du générateur d'énergie tombe en dessous de 5°C, il est régulé sur cette valeur. Automatisme des pompes L'automatisme des pompes prend soin des pompes de circulation selon les modes de fonctionnement du régulateur. Il est défini par des fonctions comme par ex.: la limite de chauffe automatique, la temporisation des pompes, les fonctions de protection antigel et les différentes limitations.
Eau chaude sanitaire Par 190 Consigne maximale d'ECS [°C] 5..99 Température maximale de consigne d'ECS (avec sonde) Par 191 Différentiel d'ECS (SDWW) [K] 1..10 Différentiel enclenchement/déclenchement de la charge d'ECS Par 192 Fonction anti-légionellose ECS pendant la 1ère charge 0 Sans fonction 1..7 Fonction anti-légionellose hebdomadaire (1=lundi..7=dimanche) 8 Fonction anti-légionellose quotidienne Par 193 Augmentation de la consigne du générateur d'énergie (charge d'ECS) [K] 2..60 Augmentation de la consigne du générateur d'énergie par rapport à la consigne d'ECS pendant la charge ECS Par 194 Consigne du générateur d'énergie (charge d'ECS) [°C] 0..99 Température de consigne du générateur d'énergie pendant la charge ECS (thermostat ECS) Par 195 Sélection de la puissance pendant la charge d'ECS 0 En fonction de la demande (point de commutation bivalent pris en compte) 1 Charge ECS à puissance réduite (sans commutation à puissance réduite lors de chauffage à pleine puissance) 2 Charge ECS à pleine puissance 3 Charge ECS seulement avec 1ère allure 4 Charge ECS seulement avec 2ème allure Par 196 Priorité pour la préparation d'ECS 0 Sans priorité, le chauffage continue à fonctionner 1 Priorité partielle, l'excédent énergétique est injecté dans le circuit de chauffage 2 Priorité absolue, le chauffage est interrompu Par 197 Temporisation de la pompe de charge d'ECS [min] 0.0..10 Temporisation de la pompe de charge d'ECS Par 199 Charge ECS forcée (1ère charge ECS de la journée) 0 Sans charge ECS forcée 1 Charge ECS forcée (charge complète du ballon d'ECS à couches) Par 19P Rafraîchissement pendant la charge ECS 0 Sans fonction (rafraîchissement verrouillé pendant la charge ECS) 1 Fonctionnement parallèle (charge ECS et rafraîchissement passif) 2 Rafraîchissement actif et charge ECS passive Paramètres solaire Par 1A1 Température différentielle pour enclenchement pompe solaire [K] 4..20 Point d'enclenchement de la pompe du capteur solaire; enclenchement: Tkoldiff > par.1A1 Remarque: Également pour pompe solaire à vitesse variable 74
Par 1A2 Température différentielle pour déclenchement pompe solaire [K] 0..16 Point de déclenchement de la pompe du capteur solaire; déclenchement: Tkoldiff < par.1A2 Remarque: Également pour pompe solaire à vitesse variable, limitation interne: par.1A2 < par.1A1 - 3K Par 1A3 Fonction lors de dépassement température maxi capteur solaire 0 Sans fonction 1 Vitesse maximale de la pompe du capteur solaire (charge de l'accu) 2 Interruption de la charge (formation de vapeur dans le capteur solaire) Par 1A4 Température maximale du capteur solaire [°C] 0..240 Si dépassement, mise en service de la fonction par.1A3, hystérésis -10% de la valeur programmée Par 1A5 Fonction lors du dépassement température maxi de l'accumulateur tampon 0 Sans fonction 1 Déverrouillage de la fonction de rafraîchissement nocturne du capteur 2 Déclenchement de la pompe capteur solaire, fonction de sécurité: par.1A6 et par.1A7 travaillent selon Tsp1 3 Déclenchement pompe capteur solaire et déverrouillage de la fonction de rafraîchissement nocturne du capteur Par 1A6 Température maximale de l'accumulateur tampon [°C] 0..99 Si dépassement, mise en service de la fonction par.1A5 Remarque: Par.1A5 peu barrer la fonction Par 1A7 Différentiel de "Température maxi de l'accumulateur tampon" [K] 1..30 Terminer la fonction par.1A5 (température relative au par.1A6) Déclenchement fonction par.1A5: Tsp2 < par.1A6 - par.1A7 Par 1A8 Température de protection antigel du capteur solaire [°C] -40..3 Activer la vitesse maximale de la pompe du capteur solaire si: Tkol < par.1A8 (hystérésis: 5K) Par 1A9 Borne de sortie de la pompe capteur solaire (ON/OFF) Liste des valeurs comme par.118 Remarque: Commande d'une pompe conventionnelle TOR (0/230 VAC).
Utilisable également pour enclenchement/ déclenchement d'une pompe à vitesse variable.
Par 1AA Borne de sortie dépassement de la température capteur solaire Liste des valeurs comme par.118 Remarque: Borne de sortie pour fonction "Dépassement température capteur" et "Fonction 1A5 active" Par 1Ab Débit de la pompe du capteur solaire [l/h] 0..2000 Débit de la pompe du capteur solaire pour une vitesse de 100% Par 1Ac Énergie volumétrique du capteur solaire [kJ/l*K] 3.50..4.50 Énergie volumétrique du capteur solaire Par 1Ad Facteur de correction de l'efficacité de l'échangeur solaire [%] 0..100 100=échange parfait Par 1AF Surface du capteur solaire [m2] 0..99.99 Remarque: Puissance maxi du capteur solaire=par.1AF * 0.8kW Paramètres pour la régulation des signaux PWM1 et 2 Par 1b0 Durée de la période du signal PWM1 [s] 0.1..60 Durée de la période du signal PWM1 pour la commande de la pompe à vitesse variable Par 1b1 Signal PWM1 minimal [%] 0..100 Signal PWM1 minimal, lorsque la sortie est active Par 1b2 Signal PWM1 maximal [%] 0..100 Signal PWM1 maximal, lorsque la sortie est active Par 1b3 Mode PWM1 0 Normal 1 Inverse 75
Par 1b4 Température pour signal minimal PWM1 [°C] -125..125 Signal PWM1 minimal en dessous de cette température Par 1b5 Température pour signal maximal PWM1 [°C] -125..125 Signal PWM1 maximal en dessus de cette température Par 1b6 Bande P de la ventilation contrôlée [K] 1.0..5.0 Bande P pour le contrôle de la ventilation (sortie PWM1) Par 1b7 Taux de ventilation pour "manuel" et "standby" [%] 0..99 Sortie PWM1 Par 1bA Durée de la période du signal PWM2 [s] 0.1..60 Durée de la période du signal PWM2 pour la commande de la pompe à vitesse variable Par 1bb Signal PWM2 minimal [%] 0..100 Signal PWM2 minimal, lorsque la sortie est active Par 1bc Signal PWM2 maximal [%] 0..100 Signal PWM2 maximal, lorsque la sortie est active Par 1bd Mode PWM2 0 Normal 1 Inverse Par 1bE Température pour signal minimal PWM2 [°C] -125..125 Signal PWM2 minimal en dessous de cette température Par 1bF Température pour signal maximal PWM2 [°C] -125..125 Signal PWM2 maximal en dessus de cette température Configuration ECS électrique Par 1c1 ECS électrique, entrée externe 0 Sans fonction 1 Entrée ext.
ECS électrique 2 Entrée ext. ECS électrique ou mode été 3 Entrée ext. ECS électrique, seulement en mode été Par 1c2 ECS électrique, en fonction de la température de l'accumulateur tampon 0 Sans fonction 1 Température de l'accumulateur tampon trop basse 2 Température de l'accumulateur tampon trop basse, seulement en mode été Par 1c3 ECS électrique, écart de déverrouillage avec accumulateur tampon [K] -20..20 Écart entre la consigne ECS et la température de l'accumulateur tampon Remarque: La charge ECS électrique est déverrouillée, seulement si la température de l'accumulateur tampon (chauffage) est plus basse que la consigne ECS + par.1c3 Par 1c4 ECS électrique, mode manuel 1 Consigne ECS protection antigel 2 Consigne ECS 'réduit' 3 Consigne ECS 'normal' 4 Consigne ECS anti-légionellose Par 1c5 ECS électrique, dérangement PàC 0 Sans fonction 2 Consigne ECS 'réduit' 3 Consigne ECS 'normal' Remarque: La consigne ECS 'réduit' est prioritaire en cas de dérangement Par 1c6 ECS électrique, en fonction de la température ECS 0 Sans fonction 2 Température ECS > consigne ECS 'réduit' 3 Température ECS > consigne ECS 'normal' Remarque: En mode manuel et en cas de dérangement, cette fonction température n'agit pas Liste des paramètres 76
Par 1c7 ECS électrique, fonction du point de commutation bivalent 0 Hors service 1 En service avec la température primaire 2 En service avec la température extérieure Par 1c8 ECS électrique, point de commutation bivalent [°C] -20..20 Température définissant le déverrouillage d'ECS électrique (20°C=déverrouillage permanent) (voir par.1c7) Par 1c9 ECS électrique, retard [min] 0..600 Retard ECS électrique (agissant seulement si le par.1c7 est activé) Configuration pompe à chaleur Par 1E0 Temporisation de dégivrage 1 [min] 0..99 Dégivrage par pressostat basse pression: temporisation pour Ta=-1°C Autres méthodes de dégivrage: temporisation de dégivrage Par 1E1 Temporisation de dégivrage 2 [min] 0..99 Dégivrage par pressostat basse pression: temporisation pour Ta=-10°C Dégivrage par surveillance : verrouillage du dégivrage Par 1E2 Temps maximal de dégivrage [min] 0..99 Temps de dégivrage maximal (sortie dégivrage active, ventilateur hors service) Par 1E3 Temps d'arrêt de dégivrage [min] 0..99 Temps d'arrêt après dégivrage Par 1E4 Limitation maximale de départ PàC 1 [°C] 0 Déclenchement limitation maximale 1..150 Limitation maximale atteinte: déclenchement PàC 1 Remarque: Pour les limitations au-dessus de 99°C (p.ex.
température gaz chaud), utiliser une sonde PT1000 Par 1E5 Limitation maximale de départ PàC 2 [°C] 0 Déclenchement limitation maximale 1..150 Limitation maximale atteinte: déclenchement PàC 2 Remarque: Pour les limitations au-dessus de 99°C (p.ex. température gaz chaud), utiliser une sonde PT1000 Par 1E6 Température antigel PàC [°C] -35..20 Limitation minimale de la température primaire resp. de la température de départ de la PàC air/eau Pas de 0.5°C Remarque: Plage limitée à 2.0..20.0 pour les PàC eau/eau et air/eau Par 1E7 Limitation maximale consigne ECS pour PàC [°C] 0..99 Réglage maximal de la consigne ECS par charge ECS par PàC Par 1E8 Température antigel PàC 2 [°C] -35..20 Limitation minimale PàC combinée, 2ème allure Par 1E9 Filtre sonde pression évaporateur [s] 0..120 Constante de temps du filtre Par 1EA Borne de sortie de la pompe de charge de l'accumulateur tampon Liste des valeurs comme par.118 Par 1Eb Méthode de dégivrage 0 Pas de dégivrage 1 Différence entre températures évaporateur et gaz d'aspiration 2 Différence entre températures extérieure et évaporateur 3 Différence entre températures extérieure et gaz d'aspiration 4 Pressostat différentiel sur évaporateur 5 Pressostat basse pression Par 1Ec Borne de sortie de la 2ème allure pompe à chaleur Liste des valeurs comme par.118 77
Par 1Ed Borne de sortie de la pompe primaire PàC/ventilateur Liste des valeurs comme par.118 Remarque: Cette sortie commande la vanne magnétique pour les PàC avec évaporateur direct et fonction d'aspiration. Cette fonction nécessite l'entrée configurée avec par.12x=56: pressostat d'aspiration (progr. par.18A et18b=0) Par 1EE Borne de sortie de la pompe primaire PàC 2/ventilateur 2 Liste des valeurs comme par.118 (pour PàC combinée et indépendante) Par1EF Borne de sortie dégivrage/rafraîchissement (inversion) Liste des valeurs comme par.118 Par 1Eh Température extérieure de déverrouillage de dégivrage [°C] 5..30 Température extérieure maximale pour dégivrage par surveillance Par 1EJ Température limite de dégivrage [°C] 2..40 Temp.
limite évaporateur pour dégivrage par surveillance Par 1EL Différentiel surveillance [K] 1..10 Différentiel pour dégivrage par surveillance Par 1En Température minimale évaporateur [°C] -50..10 Température minimale évaporateur pour dégivrage par surveillance Par 1EP Différence de température pour dégivrage et surveillance danger de gel [K] 1..50 Pour les PàC air/eau avec dégivrage par surveillance par T, cette valeur est la valeur de référence pour Ta=-30°C (correspond à la performance de l'évaporateur pour Ta=-30°C). Pour les PàC saumure/eau et eau/eau avec surveillance de danger de gel actif (par.10P=1: danger de gel).
Par 1Er Borne de sortie de la pompe accumulateur tampon 2 Liste des valeurs comme par.118 Par 1Et Mode du ventilateur en dégivrage 0 Sans ventilateur 1 Seulement ventilateur 2 Seulement ventilateur pour température extérieure > par.1EU 3 Avec ventilateur pour température extérieure > par.1EU 4 Comme 2, ensuite sans ventilateur 5 Comme 3, ensuite sans ventilateur Par 1EU Température extérieure de déverrouillage ventilateur [°C] 4..20 Température extérieure > que cette valeur => dégivrage par ventilateur Par 1Ey Mode des pompes en dégivrage 0 Seulement pompe de zone ou pompe d'accumulateur ON 1 Toutes les pompes OFF 2 Toutes les pompes ON 78
figuration chauffage d'appoint, 3ème allure (résistance électrique, brûleur, etc.) Par 1F0 3ème allure, hydraulique 0 Sans fonction 1 Chauffage seul 2 Charge d'ECS seule 3 Chauffage ou charge d'ECS 5 Chauffage seul, sans condition* 6 Charge d'ECS seule, sans condition* 7 Chauffage ou charge d'ECS, sans condition* Sans condition*: par.1F0=1, 2 ou 3: lors de dérangement PàC, régulation sur "réduit" par.1F0=5, 6 ou 7: lors de dérangement PàC, régulation sur "normal" Par 1F1 Borne de sortie de la 3ème allure Liste des valeurs comme par.118 Par 1F2 Fonction du point de commutation bivalent (3ème allure) 0 Point de commutation bivalent sans fonction (déverrouillage de la 3ème allure indépendant du point de commutation bivalent) 1 Bivalent parallèle (3ème allure déverrouillée en parallèle avec 1ère et 2ème allure) 21 Bivalent alternatif (3ème allure déverrouillée au lieu de 1ère et 2ème allure) 31 Bivalent parallèle, ensuite bivalent alternatif (à partir du point de commutation bivalent 2) Par 1F3 Point de commutation bivalent 3ème allure [°C] -30..20 Température extérieure pour le déverrouillage de la 3ème allure Par 1F4 Différentiel 3ème allure (SD3) [K] 2..20 Valeur du différentiel 3ème allure Par 1F5 Retard 3ème allure, dépendant de la charge [min] 0..60 Valeur minimale du retard à l'enclenchement (selon par.1F4) Par 1F6 Point de commutation bivalent 2, 3ème allure [°C] -30..20 Température extérieure pour le verrouillage de la 1ère et 2ème allure, pour le mode "Bivalent parallèle, ensuite bivalent alternatif" Par 1F7 Borne de sortie 3ème allure 3b Liste des valeurs comme par.118 Par 1F8 Retard 3ème allure 3b, dépendant de la charge [min] 0..120 Valeur minimale du retard à l'enclenchement (selon par.1F4) Par 1F9 Position 3ème allure 0 Dans l'accumulateur tampon 1 Dans le circuit de départ de la PàC Par 1FA Charge ECS par 3ème allure 0 PàC ON 1 PàC OFF si dépassement de limite de départ PàC 2 PàC OFF si la température ECS > consigne ECS 'réduit' 3 PàC OFF si la température ECS > consigne ECS 'normal' 79
Configuration des fonctions solaires supplémentaires Par 1h0 Dépassement de la temp. accu. pour l'augmentation de la consigne ambiante [K] 0..80 Dépassement de la température accumulateur 2 pour le déverrouillage de l'augmentation de la consigne ambiante Par 1h1 Déverrouillage de l'augmentation de la consigne ambiante 0 Sans fonction 1 En service 2 En service, également en protection antigel (programmes chauffage ) Par 1h2 Augmentation de la consigne ambiante [K] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..6 Augmentation de la consigne ambiante Par 1h6 Borne de sortie de l'augmentation de la consigne ambiante Liste des valeurs comme par.118 Configuration de la fonction rafraîchissement Par 1J0 Rafraîchissement K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Pas de rafraîchissement 1 Rafraîchissement (sans stratégie de bivalence) 2 Rafraîchissement bivalent parallèle (par.1J6: point de bivalence été) 3 Seulement rafraîchissement (sans stratégie de bivalence) 4 Seulement rafraîchissement bivalent parallèle (par.1J6: point de bivalence été) Par 1J1 Différentiel pour régulation d'ambiance [K] 0.4..3.0 Régulation d'ambiance pour la fonction rafraîchissement et ventilation Par 1J2 Différentiel pour régulation d'ambiance 2ème allure [K] 0.4..5.0 Régulation d'ambiance pour la fonction rafraîchissement et ventilation Par 1J3 Limite automatique de rafraîchissement en été [K] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: -10..10 Enclenchement du rafraîchissement en été Par 1J4 Point fixe de la consigne ambiante rafraîchissement, pour 20°C [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 10..30 Point fixe (pour 20°C) du décalage été de la consigne ambiante Par 1J5 Pente du décalage été de la consigne ambiante (facteur) K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0.0..5.0 Pente du décalage été de la consigne ambiante Par 1J6 Point de bivalence été [°C] 0..40 Température extérieure pour le déverrouillage de la 2ème allure en mode rafraîchissement Par 1J7 Température de départ du circuit mini en rafraîchissement, pour 20°C [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..99 Pour le calcul de la température de départ glissante du circuit en mode rafraîchissement (par.1J7 et 1J8) Par 1J8 Température de départ du circuit mini en rafraîchissement, pour 40°C [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..99 Pour le calcul de la température de départ glissante du circuit en mode rafraîchissement (par.1J7 et 1J8) Par 1J9 Température de départ du circuit mini absolue en rafraîchissement [°C] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0..99 Température de départ minimale du circuit absolue en rafraîchissement Par 1JA Type de limitation en rafraîchissement 0 Limitation agit sur la sonde de départ 1 Limitation agit sur la sonde de retour PàC 80
Par 1Jb Déverrouillage du rafraîchissement K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 0 Automatique en fonction de la température extérieure 1 Avec RFB511 (commande à distance à bouton glissière: "Chauffage", "Rafraîchissement" et "Auto") 2 Avec RFB511 (commande à distance à bouton glissière: "Chauffage", "Rafraîchissement" et "Seul. ventilation") Par 1Jc Rafraîchissement passif 0 Sans fonction 1 Avec pompe primaire, sans pompe de zone 2 Avec pompe primaire, avec pompe de zone 3 Seulement ventilation 4 Sans pompe primaire, avec pompe de zone 9 Sans pompe primaire, sans pompe de zone Par 1Jd Borne de sortie du rafraîchissement passif Liste des valeurs comme par.118 Par 1JE T pour la commutation du rafraîchissement passif [K] 2..20 Différence de température pour le rafraîchissement passif (consigne ambiante - température primaire) Par 1JF Différentiel pour le rafraîchissement passif [K] 2..10 Différentiel pour le rafraîchissement passif Par 1Jh Température minimale absolue en rafraîchissement [°C] 6..99 Température minimale absolue en rafraîchissement (départ ou retour PàC) Par 1JJ Consigne constante PàC en rafraîchissement [°C] 0..99 Consigne constante en été (par.14r) ou "Consigne en rafraîchissement, externe" (par.12x=62, 66) Par 1JL Influence de la température ambiante sur la régulation en rafraîchissement [%] K 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 100..999 Influence de la température ambiante sur la régulation en rafraîchissement Par 1Jn Mode rafraîchissement passif 0 Seulement rafraîchissement passif 1 Pour température ambiante - température primaire > Par.1JE 2 Pour température ambiante - température primaire 2 > Par.1JE Diagramme de consignes en rafraîchissement T (°C) Ta T (°C) 30 40 50 10 20 30 10 0 -10 Par.
181 Par. 1J3 Par. 1J5 Par. 160 Par. 1JL 40 Limitation de consigne de départ Par. 1J8 Par. 1J9 Par. 1J7 Par. 1J4 20 Par. 1Jh Consigne de départ 3x4_dia_hkf.dsf Par. 1E4 Chauffage Rafraîchissement Zone neutre Consigne ambiante 81
Par 1JP Rafraîchissement et accumulateur tampon 0 Rafraîchissement passif derrière l'accumulateur tampon 1 Rafraîchissement avec accumulateur tampon, avec pompe d'accumulateur tampon 2 Rafraîchissement avec accumulateur tampon, sans pompe d'accumulateur en rafraîchissement passif 3 Rafraîchissement sans accumulateur tampon, avec pompe d'accumulateur tampon 4 Rafraîchissement sans accumulateur tampon, sans pompe d'accumulateur en rafraîchissement passif Par 1Jr Rafraîchissement actif, hydraulique 0 Comme en chauffage 1 Sans pompe de zone Configuration de la fonction ventilation contrôlée Par 1L0 Séquence pour PàC avec ventilation contrôlée 0 Sans ventilation contrôlée 1 PàC 2, puissance de base en chauffage 2 PàC 1 et 2, régulation ambiante 3 Seulement ventilation contrôlée Par 1L1 Ventilation intermittente [min/h] 0 Ventilation hors service 1..60 Ventilation intermittente en service [min/h] Par 1L2 Offset air ventilé en été [K] -10..10 Offset de l'air ventilé en rafraîchissement par rapport à la température de départ du circuit d'eau Par 1L4 Rafraîchissement libre [K] 0 Sans fonction 0.1..5.0 Différence Ta/Tr (activation du rafraîchissement libre) Par 1L6 Couplage des allures de ventilation 0 Sans fonction 1 Parallèle 2 Sériel Par 1L7 Borne de sortie de la ventilation 1ère allure Liste des valeurs comme par.118 Diagramme de consignes en ventilation T (°C) Ta T (°C) 30 40 50 10 20 30 10 0 -10 Chauffage Rafraîchissement Par.
181 Par. 1J3 Par. 1J5 Par. 160 Par. 1L2 40 Consigne ambiante Limitation de consigne de départ Par. 1J8 Par. 1J9 Par. 1J7 Par. 1J4 20 Par. 1Jh 3x4_dia_hklf.dsf Par. 1E5 Zone neutre Par. 1E4 Limitation de consigne air ventilé 82
Par 1L8 Borne de sortie de la ventilation 2ème allure Liste des valeurs comme par.118 Par 1L9 Borne de sortie de la ventilation 3ème allure Liste des valeurs comme par.118 Par 1LA Borne de sortie du dégivrage/rafraîchissement 2 (inversion) Liste des valeurs comme par.118 Par 1Lb Borne de sortie du rafraîchissement libre Liste des valeurs comme par.118 Configuration des fonctions supplémentaires PàC Par 1n0 MOP (max. operating pressure) 0 Sans fonction 35 En service avec la température d'évaporateur 37 En service avec la température du gaz d'aspiration Par 1n1 ConsigneMOP[°C] 0..60 Consigne MOP Par 1n2 Différentiel MOP [K] 2..20 Différentiel MOP Par 1n3 Temps d'arrêt lors de la commutation dégivrage/rafraîchissement [s] 0..300 Temps d'arrêt lors de la commutation de la sortie dégivrage/rafraîchissement (voir par.1nA) Par 1n4 Protection antigel condenseur 0 Sans fonction 37 En service avec la température du gaz d'aspiration 39 En service avec la température du condenseur 63 En service avec le pressostat antigel condenseur PàC 80 Protection antigel condenseur et PàC avec sonde du condenseur (Par.12x=39) 137 Comme 37, avec retard au réenclenchement (par.14h) 139 Comme 39, avec retard au réenclenchement (par.14h) 163 Comme 63, avec retard au réenclenchement (par.14h) Par 1n5 Consigne protection antigel condenseur [°C] 1E6..30 Consigne protection antigel condenseur Par 1n6 Différentiel protection antigel condenseur [K] 2..10 Différentiel protection antigel condenseur Par 1n7 Protection antigel condenseur, mode 3ème allure 0 Mise en service 3ème allure avec temporisation (par.1F5) 1 Mise en service 3ème allure sans temporisation ni influence de la fonction bivalente Par 1n8 Mode de la protection antigel PàC 0 Déclenchement PàC 1 La protection antigel PàC verrouille la PàC (la protection antigel condenseur arrête seulement la PàC) 2 La protection antigel condenseur verrouille la PàC (la protection antigel PàC arrête seulement la PàC) 3 Comme 1 et 2 (la protection antigel PàC et la protection antigel condenseur verrouillent la PàC) 10 Protection antigel PàC hors fonction Par 1n9 Différentiel protection antigel PàC [K] 2..10 Différentiel pour par.1E6 et 1E8 Par 1nA Mode du temps d'arrêt lors de la commutation dégivrage/rafraîchissement 1 Pour ON et OFF 2 Pour ON et OFF avec décharge OFF 3 Pour OFF avec décharge 11 Pour ON et OFF avec décharge 83
Par 1nb Borne de sortie chauffage Liste des valeurs comme par.118 Par 1nc Décalage de consigne selon la différence de temp. entre évaporateur et condenseur 0 Sans fonction 39 Différence de température entre évaporateur et condenseur Par 1nd Différence de température maximale pour le décalage de consigne [K] 20..80 Différence de température maximale pour le décalage de consigne Par 1nE Sélection de l'allure de dégivrage 1 Dégivrage avec allure actuelle 1 Dégivrage avec 1ère allure 2 Dégivrage avec 2ème allure 3 Dégivrage avec 1ère et 2ème allure Par 1nF Fonction 2 points 0 Sans fonction 1 Consigne PàC > par.1nJ, excepté en dégivrage 2 Consigne PàC > par.1nJ, y compris en dégivrage 3 Température de départ PàC > par.1nJ Par 1nh Borne de sortie de la fonction 2 points Liste des valeurs comme par.118 Par 1nJ Fonction 2 points, consigne [°C] 0..150 Consigne Par 1nL Fonction 2 points, différentiel [K] 2..20 Différentiel Par 1nn Temporisation de démarrage ventilateur après dégivrage [s] 0..99 Temporisation Configuration pour la régulation de piscine Par 1P0 Circuit de piscine 0 Sans fonction 1..7 Circuit de chauffage utilisé pour la régulation de piscine Par 1P1 Hydrauliquedepiscine 1 Pompe de charge sur générateur d'énergie ou sur accumulateur tampon 2 Vanne de déviation 5 Pompe de charge devant l'accumulateur tampon 6 Vanne de déviation devant l'accumulateur tampon 11 Mélangeur sur accumulateur tampon Par 1P2 Priorité piscine (seulement avec accumulateur tampon avec 2 sondes) 0 Sans fonction 1 Priorité partielle La charge de piscine se produit seulement si l'accumulateur tampon est complétement chargé.
Par 1P3 Limitation maximale de piscine [°C] 10..45 Limitation maximale de la consigne de piscine Par 1P4 Différentiel piscine [K] 1..10 Différentiel de la régulation de piscine Par 1P5 Charge piscine pendant le rafraîchissement passif 0 Sans fonction 1 Fonctionnement parallèle 84
Remarques: Seul un circuit mélangeur peut être configuré comme circuit piscine. Si 2 circuits mélangeur sont configurés (par.110=4), le circuit mélangeur 1 peut être seulement configuré comme circuit piscine. Mesure de la température de piscine: Configurer la sonde ambiante du circuit de chauffage de façon à mesurer la température de piscine. Déverrouillage externe de piscine: Définir un déverrouillage externe de la façon suivante (seulement une entrée): - régulateur YMOH Genius : par.12x=61 - Module pour circuit supplémentaire : par.12P=61 (entrée Ext.2) Affichage de l'état "charge piscine": L'état de l'installation indique pendant la charge piscine "50", excepté pendant la charge par mélangeur.
Paramètres pour la régulation de piscine: Les paramètres suivants sont valables pour la régulation de piscine par mélangeur: - 112: Action sur le servomoteur (vanne mélangeuse) - 113: Temps de course du servomoteur - 153: Température minimale de départ mélangeur - 154: Température maximale de départ mélangeur - 168: Écart minimal générateur d'énergie/départ mélangeur - 180: Limite journalière de chauffage automatique - 183: Influence de la température ambiante sur la régulation (la valeur 0 est interprétée comme 100%) 85
Paramétrage des applications standards du régulateur de Modul'O Genius 86
APPLICATION 37 Programmation d'usine des paramètres Paramètres sans signification pour cette application! Configuration générateur d’énergie/hydraulique 100 52 Energie: Pompe à chaleur air/eau 102 1 Générateur d’énergie à 1 allure 108 0 Stratégie de bivalence 2ème allure: sans fonction 10d 5 Points de commutation bivalent 2ème allure [°C] 10F 1 Accumulateur tampon: avec 1 sonde 10J 0 Capteur solaire: sans fonction 10L 0 Vanne capteur solaire: sans fonction 10P 0 Fonctions supplémentaires PàC: sans fonction 10r 0 Décharge PàC: sans fonction Configuration distribution de l’énergie/hydraulique 110 3 Circuit direct et mélangé dans 2 zones 111 0 Nombre de zones (RZM510A) sur le D-bus 112 3 Action sur le servomoteur: 3 points 113 2 Temps de course du servomoteur 3 points 116 1 ECS: pompe de charge ECS 117 1 Equipement ECS: sonde (borne Bww) 118 8 Sortie ECS électrique: borne 44 11b 0 Sortie PWM1: ON/OFF 11c 0 Mode manuel: PàC OFF, pompes ON, en.
él. ON 11J 4 Pompe de circuit de zone direct: borne 8 11L 0 Sortie PWM2: ON/OFF Configuration des entrées et sorties 120 1 Ext.1 (borne 35): standby tous les circuits 121 51 Ext.2 (borne 34): commande rafraichissement 122 25 Bag (borne 33): dérangement PàC 1, 1ère allure 123 31 Bres (borne 31): sonde de départ PàC 124 1 Ba (borne 26): sonde de température extérieure 1 125 4 Br (borne 27): sonde ambiante zone 2 126 115 Bh2 (borne 4): interruption électrique allure 3 127 23 Bv (borne 29): sonde de départ mélangeur 128 0 Brü (borne 30): sans fontion 129 0 Sortie horloge auxiliaire: sans fonction 12A 0 Sortie point bivalent 2ème allure: sans fonction 12b 0 Sortie dérangements: sans fonction 12c 0 Ext.9.1 (borne 27): sans fonction 12d 0 Ext.9.2 (borne 27): sans fonction 12E 0 Ext.9.3 (borne 27): sans fonction 12F 0 Ext.9.4 (borne 27): sans fonction 12h 0 Bk (borne 28): sans fonction 12J 116 Bh1 (bo 3): interruption électrique ECS électrique 12P 6 Ext.2 RZM510 (bo 34): Consigne de départ, ext.
Configuration du régulateur 130 29 Affichage 1: température de départ PàC 131 21 Affichage 2: temp. générateur d’énergie 132 2 Affichage des états: en service permanent 133 0 Horloge: interne 135 5.03 Commutation sur l’heure d’été: fin mars 136 5.10 Commutation sur l’heure d’hiver: fin octobre 137 9600 Baudrate interface RS232 138 1 Adresse du régulateur pour l’interface RS232 139 0 Sans télécommande 13A 4 Télécommande zone: auto normal/antigel 13E 1.00 Facteur de multiplication du compteur 1 13F 1.00 Facteur de multiplication du compteur 2 Configuration du générateur d’énergie 140 5 Différentiel 1ère allure [K] 141 6 Différentiel 2ème allure [K] 142 3 Retard minimal enclenchement 2ème allure [min] 143 10 Temps de fonction minimal du générateur [min] 144 10 Compresseur, plage proportionnelle Xp [K] 145 2 Compresseur, offset plage proportionnelle [K] 146 180 Compresseur, part I Tn [s] 147 0 Compresseur, part D Tv [s] 14h 10 Retard au réenclenchement 1ère allure [min] 14J 20 Retard au réenclenchement 2ème allure [min] 14L 0 Temporisation de commutation ECS [min] 14n 0 Décharge PàC: sans fonction 87
14P 5 Pré-temporisation de décharge PàC [s] 14r 0 Régulateur à valeur constante: sans fonction 14t 0 Sortie décharge PàC 2: sans fonction 14U 0 Post- temporisation de décharge PàC [s] 14y 0 Mode charge ECS (14L): Post-tempo avec compr. Configurat. limitations et protections du générateur d’énergie 150 0 Température mini du générateur d’énergie [°C] 151 55 Température maxi du générateur d’énergie [°C] 152 55 Température maxi gén. énergie en chauffage [°C] 153 0 Température minimale départ mélangeur [°C] 154 60/50 Température maximale de départ mélangeur [°C] 157 3 Protection de décharge ECS: active 158 0 Consigne constante PàC en chauffage [°C] 159 0 Consigne de départ externe [°C] 15A 0 Consigne constante d’accu externe [°C] 15h 10 Tempo dérangement haute pression PàC [s] 15J 5 Tempo dérangement basse pression PàC [s] 15L 0 Tempo dérangement PàC 3 [s] 15n 0 Tempo dérangement PàC 4 [s] 15P 3 Mode dérang.
PàC 3: verr. au 3ème dérangement 15r 0 Mode dérang. PàC 4: actif seul. avec compress. Configuration courbe de chauffe 160 20 Point fixe des courbes de chauffe [°C] 161 -10 Température extérieure au point de référence [°C] 162 60/40 Température de départ au point de référence [°C] 163 60 Température du gén. d'énergie au point réf. [°C] 164 20 Point fixe des courbes de chauffe, adapté 165 60/40 Température de départ au point de réf., adaptée 166 60 Temp. gén. d'énergie au point de réf. adaptée 167 2/1 Adaptions: sans fonction 168 4 Écart mini générateur d'énergie/dép. mélang. [K] 169 1 Assignat.
temp. ext.:sonde de température ext. 1 16A 0 Assignation température retour PàC: Interne 16c -30 Temp. ext. pour consigne ambiante ‘normal’ [°C] 16d 6 Écart de la consigne en rafraîchiss. ‘réduit’ [K] 16E 10 Écart de la consigne en rafraîchiss. ‘standby’ [K] Configuration optimalisation 170 2 Caractéristique bâtiment: construction normale 171 0 Relance accélérée: mode économie 172 0 Optimalisation chauffage: sans fonction 173 120 Avancement maxi relance du chauffage [min] 174 60 Avancement maxi abaissement du chauff. [min] 175 0 Charge ECS: selon programme horaire ECS 176 0 Optim. des déclenchements.
PàC: sans fonction 177 0 Optim. charge ECS avec PàC électr.: sans fonct. Fonctions particulières 180 1 Limite journalière de chauffage automatique: ON 181 3.0 Limite été-hiver automatique ( T) [K] 182 1 Sonde d’ambiance: en service 183 0/25 Influence de la température ambiante [%] 185 1 Service été de pompes et vannes: en fonction 186 30 Temporisation de la pompe mélangeur [min] 187 1 Temp. de protection antigel de l’installation [°C] 188 30 Temporisation de la pompe de zone directe [min] 18A 0.0 Pré-temporisation pompe primaire PàC [min] 18b 0.0 Post-temporisation pompe primaire PàC [min] 18c 0 Fonction interne horloge auxiliaire: sans fonction 18d 0 Test PàC: sans fonction Configuration eau chaude sanitaire 190 65 Consigne maximale d’ECS [°C] 191 4 Différentiel d’ECS [K] 192 8 Fonction anti-légionellose: quotidienne 193 2 Augmentat.
de la consigne du gén. d'énergie [K] 194 50 Consigne du gén. d’énergie, charge ECS [°C] 195 3 Puiss. charge ECS: en fonction de la demande 196 1 Priorité ECS: partielle, énergie excédante chauff. 197 0 Temporisation de la pompe de charge [min] 199 0 Charge ECS forcée: sans fonction 19P 0 Rafraîchissement pdt charge ECS: sans fonction Configuration paramètres solaires 1A1 6 Différentiel pour pompe solaire ON [K] 1A2 2 Différentiel pour pompe solaire OFF [K] 1A3 0 Dépassement maxi capteur solaire: sans fonction 1A4 240 Température maxi du capteur solaire [°C] 1A5 0 Dépassement maxi accu tampon: sans fonction 1A6 80 Température maxi de l’accumulateur tampon [°C] 1A7 20 Différentiel ‘Température maxi de l’accu’ ( T) [K] 1A8 -20 Température de protection antigel du capteur [°C] 1A9 0 Sortie pompe solaire: sans fonction 1AA 0 Sortie ‘maxi capteur solaire’: sans fonction 1Ab 300 Débit de la pompe du capteur solaire [l/h] 1Ac 3.80 Énergie volumétrique du capteur solaire [kJ/l*K] 1Ad 100 Efficacité échangeur solaire: échange parfait [%] 1AF 10 Surface du capteur solaire [m 2 ] Configuration PWM1 et PWM2 1b0 0.2 Durée de la période du signal PWM1 [s] 1b1 0 Signal PWM1 minimal [%] 1b2 100 Signal PWM1 maximal [%] 1b3 0 Mode PWM1-Signal: Normal 1b4 0 Température pour signal mini PWM1 [°C] 1b5 100 Température pour signal maxi PWM1 [°C] 1b6 2.0 Plage proport.
pour le contrôle de la ventilation [K] 1b7 50 Taux de ventilation pour ‘manuel’ et ‘standby’ [%] 1bA 0.2 Durée de la période du signal PWM2 [s] 1bb 0 Signal PWM2 minimal [%] 1bc 100 Signal PWM2 maximal [%] 1bd 0 Mode PWM2-Signal: Normal 1bE 0 Température pour signal mini PWM2 [°C] 1bF 100 Température pour signal maxi PWM2 [°C] Configuration ECS électrique 1c1 2 Entrée extérieure: entrée ou mode été 1c2 0 En fonction de l’accu tampon: sans fonction 1c3 0 Ecart de déverrouillage avec accu tampon [K] 1c4 3 Mode manuel: consigne ECS antigel 1c5 2 Dérangement PàC: consigne ECS ‘réduit’ 1c6 3 En fonction de la température ECS: TECS.
> consigne ECS ‚normal’ 1c7 0 Fonction point commutat. bivalent: sans fonction 1c8 -5 Point de commutation bivalent [°C] 1c9 0 Retard (actif seulement avec 1c7) [min] Configuration pompe à chaleur 1E0 8 Tempo de dégivrage 1, mesure référence [min] 1E1 30 Tempo de dégivrage 2, verrouillage [min] 1E2 8 Temps maximal de dégivrage [min] 1E3 0 Temps d’arrêt de dégivrage [min] 1E4 60 Limitation maximale de départ PàC 1 (0=OFF) [°C] 1E5 0 Limitation maximale de départ PàC 2 (0=OFF) [°C] 1E6 3 Température de protection antigel PàC [°C] 1E7 55 Limitation maximale consigne ECS pour PàC [°C] 1E8 1 Température de protection antigel PàC 2 [°C] 1E9 20 Filtre sonde pression évaporateur [s] 1EA 0 Sortie pompe de charge accumulateur: borne 6 1Eb 0 Dégivrage: sans fonction 1Ec 0 Sortie PàC 2ème allure: sans fonction 1Ed 0 Sortie pompe prim./vent.
1ère allure: sans fonction 1EE 0 Sortie pompe prim./vent. 2ème allure: sans fonction 1EF 13 Sortie dégivr./rafraîchiss.: borne 7 1Eh 12 Temp. ext. de déverrouillage de dégivrage [°C] 1EJ 12 Température de fin de dégivrage [°C] 1EL 2 Différentiel pour dégivrage par surveillance [K] 1En -40 Température minimale évaporateur [°C] 1EP 2 Dégivrage différence temp., référence de base [K] 1Er 0 Sortie pompe accu 2: sans fonction 1Et 0 Mode ventilateur en dégivrage: sans ventilateur 1EU 8 Temp. ext. de déverrouillage ventilateur [°C] 1Ey 0 Mode pompe en dégivrage: pompe de zone seule Configuration chauffage d’appoint, 3ème allure 1F0 1 Chauffage d'appoint: chauffage seul 1F1 12 Sortie chauffage d'appoint: borne 6 1F2 1 Fonction point commutat.
bivalent: parallele 1F3 0 Point de commutation bivalent [°C] 1F4 6 Différentiel [K] 1F5 30 Retard minimal à l’enclenchement [min] 1F6 -15 Pt de comm. bivalent 2 (bivalent parallèle/alt) [°C] 1F7 0 Sortie allure 3b: sans fonction 1F8 60 Retard allure 3b, valeur min. du retard [min] 1F9 0 Position chauffage d'appoint: dans l’accu 1FA 3 Charg ECS: PàC OFF pour TECS > consigne ECS ‚normal’ 88
Configuration des fonctions solaires supplémentaires 1h0 5 Dépassement température accu pour augmenta- tion consigne ambiante [K] 1h1 0 Déverr. augmentat. de la consigne: sans fonction 1h2 3 Augmentation de la consigne ambiante [K] 1h6 0 Sortie augmentation de la consigne: sans fonction Configuration de la fonction rafraîchissement 1J0 0/1 Rafraîchissement: sans fonction 1J1 0.8 Différentiel régulation d’ambiance [K] 1J2 1.6 Différentiel régulation d’ambiance 2ème allure [K] 1J3 4.0 Limite automat. de rafraîchissement en été [K] 1J4 18 Point fixe été de la consigne ambiante [°C] 1J5 0.6 Pente du décalage été de la consigne [facteur] 1J6 26 Point de bivalence été 2ème allure [°C] 1J7 18 Température de départ PàC mini pour 20°C [°C] 1J8 18 Température de départ PàC mini pour 40°C [°C] 1J9 18 Température de départ PàC mini absolue [°C] 1JA 0 Limitation en rafraîch.: sur la sonde de départ 1Jb 0 Déverrouillage du rafraîchissement: automatique 1Jc 0 Rafraîchissement passif: sans fonction 1Jd 0 Sortie rafraîchissement passif: sans fonction 1JE 10 T pour commutation rafraîchissement passif [K] 1JF 4 Différentiel pour commutation rafraîch.
passif [K] 1Jh 6 Temp. minimale absolue en rafraîchissement [°C] 1JJ 0 Consigne constante en rafraîchissement [°C] 1JL 300 Influence temp. amb. sur la régulation en rafraîchiss. [%] 1Jn 0 Mode rafraîch. passif: seulement rafraîch. passif 1JP 0 Rafraîchissement et accumulateur: rafraîchisse- ment passif derrière l’accumulateur 1Jr 0 Hydraulique rafraîch. actif: comme chauffage Configuration de la fonction ventilation contrôlée 1L0 0 Ventilation contrôlée : sans fonction 1L1 30 Ventilation intermittente en mode neutre [min/h] 1L2 0 Offset air ventilé en rafraîchissement [K] 1L4 0 Delta pour rafraîchissement libre (0=OFF) [K] 1L6 1 Couplage des allures de ventilation: parallèle 1L7 0 Sortie ventilation 1ère allure: sans fonction 1L8 0 Sortie ventilation 2ème allure: sans fonction 1L9 0 Sortie ventilation 3ème allure: sans fonction 1LA 0 Sortie dégivrage/rafraîchiss.
2: sans fonction 1Lb 0 Sortie rafraîchissement libre: sans fonction Configuration des fonctions supplémentaires PàC 1n0 0 MOP (Max. Operating Pressure): sans fonction 1n1 22 Consigne MOP [°C] 1n2 9 Différentiel MOP [K] 1n3 0 Arrêt lors de la commut. dégivrage/rafraîchiss. [s] 1n4 0 Protection antigel condenseur: sans fonction 1n5 10 Consigne protection antigel condenseur [°C] 1n6 4 Différentiel protection antigel condenseur [K] 1n7 0 Prot. antigel cond., mode 3ème allure: avec tempo 1n8 1 Mode de la prot. antigel PàC: déclench. PàC 1n9 2 Différentiel protection antigel PàC [K] 1nA 1 Mode arrêt (par.1n3): pour ON et OFF 1nb 0 Sortie chauffage: sans fonction 1nc 0 Décalage de consigne selon T: sans fonction 1nd 55 T max.
pour le décalage de consigne [K] 1nE 0 Allure de dégivrage: avec l’allure actuelle 1nF 0 Fonction 2 points: sans fonction 1nh 0 Sortie fonction 2 points: sans fonction 1nJ 45 Consigne fonction 2 points [°C] 1nL 4 Différentiel fonction 2 points [K] 1nn 0 Tempo de démarrage ventil. après dégivrage [s] Configuration pour la régulation de piscine 1P0 0 Circuit de piscine: sans fonction 1P1 2 Hydraulique de piscine: vanne de déviation 1P2 1 Priorité piscine: priorité partielle 1P3 25 Limitation maximale de consigne de piscine [°C] 1P4 2 Différentiel de la régulation de piscine [K] 1P5 0 Charge de la piscine en rafraîch.
passif: sans fonction 89
APPLICATION 38 Programmation d'usine des paramètres Paramètres sans signification pour cette application! Configuration générateur d’énergie/hydraulique 100 52 Energie: Pompe à chaleur air/eau 102 1 Générateur d’énergie à 1 allure 108 0 Stratégie de bivalence 2ème allure: sans fonction 10d 5 Points de commutation bivalent 2ème allure [°C] 10F 1 Accumulateur tampon: avec 1 sonde 10J 0 Capteur solaire: sans fonction 10L 0 Vanne capteur solaire: sans fonction 10P 0 Fonctions supplémentaires PàC: sans fonction 10r 0 Décharge PàC: sans fonction Configuration distribution de l’énergie/hydraulique 110 4 2 circuits de vanne mélangée 111 0 Nombre de zones (RZM510A) sur le D-bus 112 3 Action sur le servomoteur: 3 points 113 2 Temps de course du servomoteur 3 points 116 1 ECS: pompe de charge ECS 117 1 Equipement ECS: sonde (borne Bww) 118 4 Sortie ECS électrique: borne 8 11b 0 Sortie PWM1: ON/OFF 11c 0 Mode manuel: PàC OFF, pompes ON, en.
él. ON 11J 0 Pompe de circuit de zone direct: sans fonction 11L 0 Sortie PWM2: ON/OFF Configuration des entrées et sorties 120 1 Ext.1 (borne 35): standby tous les circuits 121 51 Ext.2 (borne 34): commande rafraichissement 122 25 Bag (borne 33): dérangement PàC 1, 1ère allure 123 31 Bres (borne 31): sonde de départ PàC 124 1 Ba (borne 26): sonde de température extérieure 1 125 4 Br (borne 27): sonde ambiante zone 2 126 107 Bh2 (borne 4): interruption électrique 1ère allure 127 23 Bv (borne 29): sonde de départ mélangeur 1 128 21 Brü (borne 30): sonde de départ mélangeur 2 129 0 Sortie horloge auxiliaire: sans fonction 12A 0 Sortie point bivalent 2ème allure: sans fonction 12b 0 Sortie dérangements: sans fonction 12c 0 Ext.9.1 (borne 27): sans fonction 12d 0 Ext.9.2 (borne 27): sans fonction 12E 0 Ext.9.3 (borne 27): sans fonction 12F 0 Ext.9.4 (borne 27): sans fonction 12h 0 Bk (borne 28): sans fonction 12J 116 Bh1 (bo 3): interruption électrique ECS électrique 12P 6 Ext.2 RZM510 (bo 34): Consigne de départ, ext.
Configuration du régulateur 130 29 Affichage 1: température de départ PàC 131 21 Affichage 2: temp. générateur d’énergie 132 2 Affichage des états: en service permanent 133 0 Horloge: interne 135 5.03 Commutation sur l’heure d’été: fin mars 136 5.10 Commutation sur l’heure d’hiver: fin octobre 137 9600 Baudrate interface RS232 138 1 Adresse du régulateur pour l’interface RS232 139 0 Sans télécommande 13A 4 Télécommande zone: auto normal/antigel 13E 1.00 Facteur de multiplication du compteur 1 13F 1.00 Facteur de multiplication du compteur 2 Configuration du générateur d’énergie 140 5 Différentiel 1ère allure [K] 141 6 Différentiel 2ème allure [K] 142 3 Retard minimal enclenchement 2ème allure [min] 143 10 Temps de fonction minimal du générateur [min] 144 10 Compresseur, plage proportionnelle Xp [K] 145 2 Compresseur, offset plage proportionnelle [K] 146 180 Compresseur, part I Tn [s] 147 0 Compresseur, part D Tv [s] 14h 10 Retard au réenclenchement 1ère allure [min] 14J 20 Retard au réenclenchement 2ème allure [min] 14L 0 Temporisation de commutation ECS [min] 14n 0 Décharge PàC: sans fonction 90
temp. ext.:sonde de température ext. 1 16A 0 Assignation température retour PàC: Interne 16c -30 Temp. ext. pour consigne ambiante ‘normal’ [°C] 16d 6 Écart de la consigne en rafraîchiss. ‘réduit’ [K] 16E 10 Écart de la consigne en rafraîchiss. ‘standby’ [K] Configuration optimalisation 170 2 Caractéristique bâtiment: construction normale 171 1/0 Relance accélérée: mode économie 172 1/0 Optimalisation chauffage: en fonction/sans 173 120 Avancement maxi relance du chauffage [min] 174 60 Avancement maxi abaissement du chauff. [min] 175 0 Charge ECS: selon programme horaire ECS 176 0 Optim. des déclenchements.
bivalent: parallele 1F3 0 Point de commutation bivalent [°C] 1F4 6 Différentiel [K] 1F5 30 Retard minimal à l’enclenchement [min] 1F6 -15 Pt de comm. bivalent 2 (bivalent parallèle/alt) [°C] 1F7 0 Sortie allure 3b: sans fonction 1F8 60 Retard allure 3b, valeur min. du retard [min] 1F9 0 Position chauffage d'appoint: dans l’accu 1FA 3 Charg ECS: PàC OFF pour TECS > consigne ECS ‚normal’ 91
passif: sans fonction 92
RELEVE DE MISE EN SERVICE INSTALLATION MODUL'O GENIUS 93
L'unité est préchargée pour d'usine pour 30 mètres de tuyauterie. La charge doit être ajustée lors de la mise en service. Précharge: Longueur de tuyauterie: Retrait/ajout de charge: Charge réelle: Lecture des pressions de fonctionnement de l'installation hydraulique: Lecture de la pression du réseau hydraulique en amont et en aval de l'échangeur par ouverture/fermuture des vannes de lecture Pression Départ Eau: Pression Retour Eau: - Accès à la lecture des paramètres de fonctionnement par appui sur la touche CHECK.
Valider le N° de l'unité intérieure (IU N°00) par appui sur SET. Affichage de OPERATION DATA. Valider par SET. DATA LOADING s'affiche puis le paramètre 01. Passage d'un paramètre à l'autre par appui sur Attendre l'actualisation de la valeur (au 2ème défilement du paramètre) avant de la noter. * : Attention si l'unité est en petite vitesse de ventilation (LOW), la fréquence de fonctionnement du compresseur et la restitution de l'unité seront limitées.
MODUL'O GENIUS Relevé de mise en service Client: Date de mise en service: Modèle N° de série Unité extérieure: Unité intérieure: Durée du test d'étanchéité (mise sous pression d'azote 35 bars): Durée du tirage au vide: Charge en R410A: Paramètre Signification Valeur relevée 01 Mode de fonctionnement 02 SET TEMP__°C Température de consigne 03 RETURN AIR__°C Température de reprise 04 SENSOR__°C Température de la sonde de télécommande 05 THI-R1__°C Température de la sonde d'échangeur intérieur 1 06 THI-R2__°C Température de la sonde d'échangeur intérieur 2 07 THI-R3__°C Température de la sonde d'échangeur intérieur 3 08 I/U FANSPEED__ Vitesse de ventilation unité intérieure 09 DEMAND __Hz Fréquence requise 10 ANSWER__Hz Fréquence obtenue 12 TOTAL I/U RUN__H Nombre d'heures de fonctionnement de l'unité int.
21 OUTDOOR __°C Température extérieure 22 THO-R1__°C Température de la sonde d'échangeur extérieur 1 23 THO-R2__°C Température de la sonde d'échangeur extérieur 2 24 COMP__Hz Fréquence compresseur 26 LP___MPa Basse pression 27 Td___°C Température de refoulement 28 COMP BOTTOM __°C Température cloche compresseur 29 CT___AMP Intensité absorbée 30 TARGET SH___°C Surchauffe cible 31 SH___°C Surchauffe 32 TDSH___°C Surchauffe tuyauterie de refoulement 33 Protection N°___ Protection du compresseur 34 O/U FANSPEED___ Vitesse de ventilation unité extérieure 35 63H1 Etat Pressostat 63H1 36 DEFROST Contrôle de dégivrage 37 TOTAL COMP RUN__H Nombre d'heures de fonctionnement du compresseur 38 O/U EEV1___P Nombre de pas d'ouverture du détendeur EEVC 39 O/U EEV2___P Nombre de pas d'ouverture du détendeur EEVH 95 RELEVE DES PARAMETRES SUR LA TELECOMMANDE RCE-3
IMPORTATEUR FRANCE / YACK SAS W W W . Y A C K . F R
Guide de rédaction de la - Pharmacopée Européenne →
La mort des thiazides en HTA : vive les non-thiazides! →
Sauvegarder, importer, exporter les paramètres et fichiers AutoCAD →
21 avril 2018 - 33ième édition - Règlement particulier →
Big stage - Festival International du Film d'Aubagne →
La régulation →
DeltaSol CS/4 - Régulateur solaire Manuel pour le technicien habilité →