Source: http://docplayer.cz/118699-Metodicky-pokyn-k-aplikaci-vyhlasky-c-453-2012-sb-o-elektrine-z-vysokoucinne-kombinovane-vyroby-elektriny-a-tepla-a-elektrine-z-druhotnych-zdroju.html
Timestamp: 2017-05-25 12:45:56+00:00
Document Index: 14914987

Matched Legal Cases: ['zákona č. 165', 'zákona č. 165', 'čl. 5', 'zákona č. 505', 'zákona č. 505', 'zákona č. 505', 'zákona č. 165', 'zákona č. 505', 'zákona č. 383', 'zákona č. 165', 'zákona č. 165', 'zákona č. 265', 'zákona č. 265', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'Čl. 1', 'Čl. 2', 'Čl. 1', 'zákona č. 265', 'zákona č. 359', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 458', 'zákona č. 265', 'zákona č. 407', 'zákona č. 406', 'zákona č.67']

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů - PDF
Download "Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů"
1 Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 12 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy: Příslušné části zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie v platném znění a vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů jsou transpozicí ustanovení uvedených ve směrnici EP a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004, o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS, rozhodnutí Komise 2008//952/ES ze dne 19. listopadu 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice EP a Rady 2004/8/ES, rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinností pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice EP a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí komise 2007/74/ES, směrnici EP a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012, o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. Platí základní pravidlo, že v případě nejednoznačností v národní legislativě je třeba postupovat podle ustanovení, která jsou uvedena v dotčené evropské legislativě, týkající se vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 2 3 Konkrétní zásady: Vymezení pojmu kogenerační jednotka Bilanční hranice kogenerační jednotky je vymezena hranicemi kombinované výroby elektřiny a tepla podle části I v bodu 2 rozhodnutí komise č. 2008/952/ES stanovující pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice EP a Rady 2004/8/ES (Obr. 1). Obr. 1 Dále je v části I v bodu 2 rozhodnutí komise uvedeno, že energie přivedená a odvedená z kotlů pouze pro ohřev vody (doplňkových, záložních zdrojů), které jsou často součástí místní technické instalace, bude z hranice pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla vyloučena. Z obr. 1 je zřejmé, že některé kogenerační jednotky jsou schopny vyrábět část elektrické energie bez vazby na užitečné teplo. Může k tomu dojít tím, že teplo, které z tohoto procesu vychází, se dále nevyužívá způsobem, který splňuje definici užitečného tepla. Výroba elektřiny, která nepochází ze společné (kombinované) výroby elektřiny a tepla je oddělená výroba elektřiny. Obr. 1 ukazuje ještě další důležitou skutečnost. Kotel (ale také např. redukční stanice), který vyrábí pouze tepelnou energii, nepatří do bilančního okruhu kogenerační jednotky, a proto musí být vyloučeny z posuzování kogenerační jednotky. Z obrázku je zřejmé rozdělení paliva na část, kterou spotřebovává kogenerační jednotka a na část, která slouží pouze pro oddělenou výrobu tepla. Palivo, které přísluší kogenerační jednotce, se pak dělí na palivo spotřebované ve společném procesu výroby tepla a elektřiny a na palivo spotřebované pro oddělenou výrobu elektřiny. Podle ustanovení 2 odst. 2 vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů (dále jen vyhláška) se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla stanovuje pro kogenerační jednotku nebo sériovou sestavu kogeneračních jednotek, v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, přičemž vymezení technologií pro kogenerační jednotky je uvedeno v 2 odst. 1 vyhlášky. 3 4 Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se určuje podle ustanovení 2 odst. 2 vyhlášky na základě skutečně dosažených provozních hodnot spotřeby energie v palivu, výroby elektřiny, případně mechanické energie a užitečného tepla. Je tedy zřejmé, že pro určení elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla je nutné brát v úvahu celý technologický proces kombinované výroby elektřiny a tepla začínající spotřebou paliva vstupujícího do tohoto procesu. V případě sběrnicového uspořádání, kdy pára z jednoho nebo více kotlů vstupuje do několika paralelních kogeneračních jednotek, případně do turbín bez kombinované výroby elektřiny a tepla nebo je přímo využita pro dodávku tepla, je nezbytné spotřebu energie v palivu rozdělit mezi jednotlivé kogenerační jednotky, případně oddělit energii v palivu, která byla použita v parním turbosoustrojí bez dodávky užitečného tepla nebo byla dodána přímo z kotle bez využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Podle bodu 2. Přílohy č. 1 k vyhlášce se množství energie v palivu dělí v poměru podle množství páry spotřebované kogeneračními jednotkami nebo parními kondenzačními turbínami. Kogenerační jednotce musí být přiřazena spotřeba energie v palivu odpovídající celkové spotřebě páry na vstupu do kogenerační jednotky. A to i v případě, že část tepla vyrobeného kogenerační jednotkou není užitečným teplem. Přestože se výpočet množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla provádí samostatně pro jednotlivé kogenerační jednotky uvedené v 2 odst. 1 vyhlášky, nelze kogenerační jednotku vytrhávat z funkčního celku, jehož je součástí a při výpočtu celkové účinnosti nebo úspory primární energie uvažovat pouze energii v páře nebo horkých plynech na vstupu do kogenerační jednotky. Výpočet účinnosti a úspory primární energie je vždy nutné provádět pro stejný celek zařízení. Přístup u sekundárně zapojené parní turbíny (sériové sestavy turbín) Za kogenerační jednotku je považována také sériová kombinace kogeneračních jednotek. Jsou-li kogenerační jednotky zapojeny tak, že výstupní pára nebo plyny z jedné kogenerační jednotky jsou vstupem do následující kogenerační jednotky, pak se jedná o jeden celek, který je z hlediska určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nutno posuzovat dohromady (Obr. 2). Obr. 2 45 Dle části II v bodu 5 rozhodnutí komise je uvedeno, že sekundární parní turbíny jsou považovány za součást kogenerační jednotky (obr. 2 uvádí správné určení systémových hranic u tohoto zapojení turbín). Z uvedeného vyplývá, že sériově řazené turbíny (viz obr. 2) se fyzicky od sebe neoddělují a tvoří jednu systémovou hranici. Obě turbíny se v těchto případech považují za jedno zařízení. Toto pravidlo pro stanovení hranic platí i pro situaci, kdy je jako sekundární parní turbína zapojena turbína kondenzačního typu. Nutnost samostatného měření veličin jednotlivých sekundárních turbín pro možnost rozlišení poměru výroby z důvodu uplatnění odlišných podpor není výše uvedeným dotčeno Postup výpočtu u sekundárně zapojené parní turbíny (sériové sestavy turbín): Obr. 3 K T 1 T 2 G1 Q už1 Q už2 Kondenzát G2 Kondenzátor Varianta I, celková účinnost je nejméně 80 % E KVET = E sv1 + E sv2 Varianta II, celková účinnost je méně než 80 % E KVET = E KVET1 + E KVET2 = Q už1. C SKUT1 + Q už2. C SKUT2 E sv1+2 = E sv1 + E sv2 ; E sv1+2 se dělí na E KVET a E NEKVET, Q už1+2 = Q už1 + Q už2, Q pal1+2 se dělí na palivo Q palkvet a Q palnekvet Vymezení pojmu užitečné teplo Základní podmínkou kombinované výroby elektřiny a tepla je výroba elektřiny, která je přímo svázána s dodávkou užitečného tepla. Pojem užitečné teplo vymezuje zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a to v ustanovení 2 písm. h). V zákoně je uvedeno, že pro účely zákona č. 165/2012 Sb. se rozumí užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii, 56 T. zn., že užitečným teplem je pouze teplo, které současně splňuje dvě podmínky: a) bylo vyrobeno v kombinované výrobě elektřiny a tepla, b) slouží pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu užití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje nebo využití pro další přeměnu na elektrickou nebo mechanickou energii. Předpokladem pro to, aby vyrobené teplo bylo považováno za užitečné je jeho využití v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie, které je v podmínkách České republiky charakterizováno především ekonomicky odůvodnitelnou poptávkou po teple a po chlazení. Množství užitečného tepla nesmí překročit požadavky na potřebu tepla nebo chlazení, která je v České republice pro daný druh potřeby tepla nebo chlazení obvyklá, případně normativně či jinak stanovená. Ekonomicky odůvodnitelnou poptávkou po teple je (v souladu s Evropskou směrnicí 2004/8/ES a směrnici 2012/27/EU) poptávka, která nepřekračuje potřeby tepla a chlazení a která by byla za tržních podmínek uspokojována jinými procesy výroby energie než kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Na základě toho lze předjímat, že pokud v některých případech již existovala potenciální poptávka po teple a chlazení a za tržních podmínek nebyla realizována, pak se s největší pravděpodobností nejednalo o ekonomicky odůvodnitelnou poptávku, která by byla za tržních podmínek uspokojena jiným procesem výroby tepla. V takovém případě by se totiž jednalo pouze o uplatnění tepla nebo chlazení za účelem získání finanční podpory, což je v přímém rozporu s definicí užitečného tepla. Užitečným teplem proto například není teplo využité pro výrobu elektřiny nebo teplo pro krytí ztrát a technologické vlastní spotřeby tepla a to i v případě, že tato výroba elektřiny nebo krytí ztrát a technologické vlastní spotřeby tepla probíhá u jiného subjektu, než který je původcem tepla a příjemcem podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Poznámka: Kromě obecného pojmu užitečné teplo je zaveden v legislativě pojem užitečné teplo z obnovitelných zdrojů. Pojem je zaveden v ustanovení 2 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů. Ve vyhlášce č. 347/2012 Sb. je uvedeno, že užitečným teplem z obnovitelných zdrojů je teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo vlastní technologickou spotřebu tepla výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. 67 Postup pro určení množství elektřiny s nárokem na zelený bonus na KVET: Postup je stanoven podle rozhodnutí komise č. 2008/952/ES stanovující pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice EP a Rady 2004/8/ES a přílohy I a II směrnice EP a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012, o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. 1 - Oddělení veškeré výroby tepla a elektřiny, která není kombinovanou výrobou. Je třeba od dodávky tepla i elektřiny oddělit jak dodávku tepla z výtopenských kotlů a redukčních stanic tak samostatnou výrobu elektřiny bez dodávky užitečného tepla. Současně je nezbytné oddělit také palivo, které nevstupuje do procesu kombinované výroby elektřiny a tepla a vztahuje se na oddělenou výrobu elektřiny a tepla uvedenou ve větě první. Palivo, které vstupuje do procesu kombinované výroby elektřiny a tepla nelze v případě kogenerační jednotky před dalším postupem oddělovat, přestože není zcela přeměněno na elektřinu a užitečné teplo. 2 - Výpočet celkové účinnosti kogenerační jednotky podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 453/2012 Sb. Do výpočtu účinnosti vstupuje množství paliva (včetně tepla případně dodaného z externích zdrojů) na vstupu do kotle, plynové turbíny v případě paroplynového zařízení s dodávkou tepla, plynové turbíny, spalovacího motoru atd. a je tedy zahrnut celý řetězec energetických přeměn od vstupního paliva až po svorkovou výrobu elektřiny (eventuálně mechanickou práci) a užitečné teplo. 3 - Stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla Krok A. celková účinnost 75 %, (popř. 80 % - dle kogenerační jednotky) E SV - celkové množství elektřiny vyrobené v zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla (nebo sériové sestavě) měřené na svorkách generátorů E kvet - množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla => E KVET = E SV Krok B. celková účinnost < 75 % (popř. 80 %- dle kogenerační jednotky) Q UŽ množství užitečného tepla E kvet - množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla => E KVET pouze část Esv vázané na užitečné teplo stanovení: E KVET = Q UŽ * C SKUT 78 C SKUT poměr elektřiny a tepla vyjadřující poměr mezi E KVET a množstvím Q UŽ při jeho nejvyšší výrobě v běžném provozu - tedy Q UŽ, max V případě, že kogenerační jednotka dodává na svém výstupu pouze užitečné teplo, pak z uvedeného vztahu vyplývá, že je opět E KVET = E sv. V případě, že část tepla na výstupu z kogenerační jednotky není užitečným teplem (dochází k uvolňování tepla do okolí nebo jeho využití pro technologickou vlastní spotřebu), pak je možné celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce rozdělit na množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny, které z kombinované výroby elektřiny a tepla nepochází. V tomto případě je potřeba rozdělit také celkové množství energie v palivu použité pro proces kombinované výroby elektřiny a tepla v kogenerační jednotce na množství energie v palivu přiřazené kombinované výrobě elektřiny a tepla a na množství energie v palivu na výrobu elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla. Způsob rozdělení množství této energie v palivu je uveden v příloze č. 2 vyhlášky. Krok C. podmínka pro maximální hodnotu E kvet pro stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (tedy pro krok A i B) platí vždy podmínka E kvet E sv (E kvet může být maximálně E sv ). 4 - Stanovení úspory primární energie ÚPE Úspora primární energie se vypočte podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 453/2012 Sb. za vysokoúčinné jsou považovány zdroje s instal.výkonem 1 MW e pokud ÚPE > 0 %, za vysokoúčinné jsou považovány zdroje s instal. výkonem > 1 MW e pokud ÚPE 10 % Určení elektřiny pocházející z KVET a elektřiny nepocházející z KVET Podmínku rozdělení celkového množství elektřiny v kogenerační jednotce na množství elektřiny pocházející z KVET a na množství elektřiny nepocházející z KVET (podle 2 odst. 4 a přílohy 1 odst. 7 vyhlášky) je nutné posuzovat ve vazbě na užitečné teplo. Tedy množství elektřiny je nutné vázat vždy na množství vyrobeného užitečného tepla. Pokud je množství vyrobené elektřiny vázané na výrobu užitečného tepla, jedná se o elektřinu pocházející z KVET resp. o množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla E kvet Pokud není množství vyrobené elektřiny vázané na výrobu užitečného tepla, jedná se o množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla E NEkvet V části I bodu 7.1 rozhodnutí komise 2008/952/ES je uvedeno, že pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší než prahové hodnoty (75 80 %), může se uskutečnit výroba elektrické energie nepocházející z KVET a jednotka se může rozdělit na dvě virtuální části část s KVET a část bez KVET. 89 Z uvedeného rozhodnutí komise vyplývá pouze možnost tohoto postupu, kterou je však nutné posoudit s ohledem na vazbu na vyrobené užitečné teplo. Výše uvedený postup je třeba aplikovat také na ustanovení v 2 odst. 4 a přílohy 1 odst. 7 vyhlášky č. 453/2012 Sb. V případě, že se jedná o kogenerační jednotky, jejichž celková účinnost za vykazované období je sice nižší, než je uvedeno v 2 odst. 3 vyhlášky č. 453/2012 Sb. (75 % resp. 80 % - podle druhu technologie), ale veškeré množství vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce se váže k užitečnému teplu, pak v důsledku aplikace vztahu v bodě 7. přílohy č. 1 vyhlášky nedochází v tomto případě k rozdělení na elektřinu pocházející z KVET a na elektřinu nepocházející z KVET. V tomto případě se tedy množství elektřiny z KVET rovná svorkové výrobě elektřiny. V bodu 1 přílohy rozhodnutí komise 2008/952/ES je uvedeno: Kogenerační jednotka pracující s maximálně technicky možnou rekuperací tepla (s maximálně technicky možným využitím tepla) ze samotné kogenerační jednotky je charakterizována jako fungující při plném kombinovaném režimu. Teplo musí být vytvářeno v úrovních tlaku a teploty odpovídajících potřebě místa s ohledem na poptávku nebo trh s užitečným teplem. V případě plného kombinovaného režimu je všechna elektrická energie považována za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla). V případě, kdy se část vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce neváže k užitečnému teplu. Pak je možné například kondenzační odběrovou turbínu rozdělit na část kondenzační a část odběrovou. Měření veličin vstupující do výpočtu parametrů ÚPE a celkové účinnosti: Parametry vstupující do výpočtu ÚPE a celkové účinnosti -uvedené níže - musí být buď přímo měřeny nebo stanoveny z měřených hodnot. Q pal,kj - celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla v zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla (nebo sériové sestavě), které tvoří spotřeba energie v palivu E SV - celkové množství elektřiny vyrobené v zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla (nebo sériové sestavě) měřené na svorkách generátorů Q UŽ množství užitečného tepla Evropská legislativa v rámci povinnosti měření: V čl. 5.3 přílohy rozhodnutí komise č. 2008/952/ES stanovující pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice EP a Rady 2004/8/ES je uvedeno: Výpočet celkové účinnosti musí vycházet ze skutečných provozních údajů získaných ze skutečných naměřených hodnot určité kogenerační jednotky za příslušné období. Kmenové nebo certifikované hodnoty poskytované výrobcem nelze použít. 910 Národní legislativa v rámci povinnosti měření: Používaná měřidla (elektřiny, tepla nebo paliva) musejí splňovat požadavky uvedené v zákoně č. 505/1990 Sb., o metrologii a jeho prováděcích předpisech. Jedná se o vyhlášku č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření a vyhlášku č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Zákon č. 505/1990 Sb. rozlišuje pracovní měřidla stanovená (dále jen "stanovená měřidla") a pracovní měřidla nestanovená (dále jen "pracovní měřidla"). Stanovená měřidla jsou měřidla, která jsou stanovena vyhláškou (č. 345/2002 Sb.) k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, nebo při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou stanoveným měřidlem. V pochybnostech určí případné zařazení měřidla do uvedené kategorie měřidel podle Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že provozovatel kogenerační jednotky používá pro měření elektřiny, tepla a paliva pouze měřidla stanovená, jelikož se tato měřidla používají v rámci finančního vypořádání a zúčtování podpory elektřiny vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla jak u závazkových vztahů, tak pro stanovení poplatků i při ochraně veřejných zájmů a jsou uvedena v příloze vyhlášky č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu i přílohy č. 1 vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. Stanovených měřidel může být podle zákona č. 505/1990 Sb. používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření a Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u uživatelů plnění povinností předkládat stanovená měřidla k ověření. Uživatel stanoveného měřidla je podle zákona č. 505/1990 Sb. povinen a) vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření; b) zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření a jsou povinny vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřeně ke své činnosti. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví může podle zákona č. 505/1990 Sb. uložit pokutu až do výše Kč subjektu, který použil stanovené 1011 měřidlo bez platného ověření k účelu, neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední nebo kalibrační značku měřidla. a) měření elektřiny Měření elektřiny musí být prováděno pouze stanovenými měřidly (Uvedeno v příloze vyhlášky č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování. Zde je uveden druhový seznam stanovených měřidel a doba platnosti jejich ověřování). Platí ustanovení 9 odst. 6 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, kde je uvedeno, že vyúčtování zeleného bonusu na elektřinu se uskutečňuje na základě naměřených hodnot vyrobené elektřiny. b) měření tepla Měření užitečného tepla musí být prováděno pouze stanovenými měřidly (Uvedeno v příloze vyhlášky č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování. Zde je uveden druhový seznam stanovených měřidel a doba platnosti jejich ověřování). Pro stanovení množství užitečného tepla existuje přímá a nepřímá metoda. a) Přímá metoda spočívá ve využití měřidel v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 505/1990 Sb. (měřidlo-kalorimetr). b) Nepřímá metoda stanovení vychází z fyzikálních veličin, jejichž prostřednictvím lze množství užitečného tepla určit. Tyto fyzikální veličiny musí být věrohodně zjištěné a doložené (jedná se o měření hmotnostních a objemových veličin ve vazbě k nosnému médiu tepla). Za relevantní nepřímé měření není možno považovat převzetí informací uvedených na štítku kogenerační jednotky, jelikož nelze počítat s tím, že se kogenerační jednotka v reálném provozu chová podle jmenovitých parametrů uvedených v dokumentaci výrobce kogenerační jednotky. Při použití tohoto způsobu je následný výpočet celkové účinnosti a úspory primárních paliv vždy vyšší než skutečné hodnoty a nelze tak přesně zjistit, zda je kogenerační jednotka skutečně v daném období provozována v režimu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a zda je tedy nárok na podporu. Dále nelze z výše uvedeného stanovení určit, zda bylo vyrobené teplo efektivně využito, což je základní podmínka definice užitečného tepla. Provozovatel kogenerační jednotky používá při stanovení množství tepla přímou metodu. Pouze pokud není použití přímé metody technicky možné, pak je možné použít náhradní nepřímé metody a to na základě řádného odůvodnění (předloženého Státní energetické inspekci), doplněného stanoviskem energetického specialisty oprávněného ke zpracování energetického auditu a energetického posudku. 1112 c) Měření spotřebovaného paliva a stanovení množství energie v palivu Měření spotřebovaného paliva musí být prováděno pouze stanovenými měřidly (Uvedeno v příloze vyhlášky č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování. Zde je uveden druhový seznam stanovených měřidel a doba platnosti jejich ověřování). Výrobce energie (elektřiny a tepla) je zodpovědný za věrohodné stanovení množství energie spotřebované na výrobu energie resp. obsahu energie ve spotřebovaném palivu. K tomuto stanovení hodnoty množství energie spotřebované na výrobu energie - se využije údaj o množství spotřebovaného paliva a údaj o výhřevnosti paliva. Údaje o spotřebě paliva musí být konzistentní s energetickou bilancí zdroje. Pro stanovení údaje o množství spotřebovaného paliva a údaje o výhřevnosti paliva lze využít metody přímého nebo nepřímého stanovení. Stanovení množství spotřebovaného paliva pro výrobu energie: a) Přímá metoda stanovení množství spotřebovaného paliva vychází z přímého měření množství paliva a je stanovením hmotnosti paliva s využitím měřidla - váhy u tuhých paliv a objemová (hmotností) měřidla u kapalných a plynných paliv. b) Nepřímá metoda stanovení množství spotřebovaného paliva vychází z fyzikálních veličin, jejichž prostřednictvím získáme množství spotřebovaného paliva. Těmito fyzikálními veličinami jsou věrohodně zjištěné hodnoty objemu a hustoty paliva. Nepřímé měření může být založeno např. na měření rozdílu hladin v zásobních nádržích nebo v zásobnících. Spotřebu paliva je možné stanovit například z integrálu otáček podavačů vynásobených měrnou spotřebou paliva na otáčku podavače (vypočtené z delšího úseku otáček). Případně je možné stanovit množství spotřebovaného paliva s využitím komínové ztráty podle technické normy ČSN Hodnocení kotlových ztrát. Provozovatel kogenerační jednotky používá při stanovení množství spotřebovaného paliva přímou metodu. Pouze pokud není použití přímé metody technicky možné, pak je možné použít náhradní nepřímé metody a to na základě řádného odůvodnění (předloženého Státní energetické inspekci), doplněného stanoviskem energetického specialisty oprávněného ke zpracování energetického auditu a energetického posudku. Stanovení výhřevnosti paliva: Stanovení výhřevnosti paliva a způsob odběru vzorků pro stanovení výhřevnosti se provádí podle ustanovení přílohy č. 23 vyhlášky č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a dle platných norem, které s tímto stanovením souvisí. Výhřevnost musí být stanovena akreditovanou laboratoří. Pokud lze spotřebované palivo jednoznačně přiřadit k dodávkám paliva (např. dle schváleného Monitorovacího plánu CO 2 ), lze použít výhřevnost stanovenou 12 13 dodavatelem paliva. Předpokladem je, že dodavatel paliva používá ke stanovení výhřevnosti odpovídající vzorkovací postupy a akreditovanou laboratoř. Vazba měření na zdroje zařazené do systému EU ETS: Pokud jsou zdroje (kogenerační jednotky) zařazeny do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS) podle zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, pak musejí vykazovat spotřebu paliva pro účely zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů postupem podle Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Postup zjišťování spotřeby paliva (vážení, vzorkování) odpovídá národním a mezinárodním předpisům a technickým normám a musí být schválen Ministerstvem životního prostředí. Rozbory vzorků paliva provádí laboratoř uvedená ve schváleném plánu pro monitorování a vykazování emisí. Údaje o spotřebě paliva zdrojů (kogeneračních jednotek), které jsou zařazeny do systému EU ETS, musí být konzistentní s jejich energetickou bilancí. Stejné údaje musí být proto použity i pro stanovení množství energie v palivu KVET. V čl přílohy rozhodnutí komise č. 2008/952/ES stanovující pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice EP a Rady 2004/8/ES je uvedeno, že kondenzát vracený z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla (v případě parního výstupu) není považován za spotřebu paliva. Stanovování účinnosti kogenerační jednotky V návaznosti na část Vymezení pojmu kogenerační jednotka je nutné stanovit v bodě 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 453/2012 Sb. celkovou účinnost z celé části zařízení podle popsaných bilančních hranic kogenerační jednotky. Obr. 4 Ilustrační schéma k výpočtu účinnosti: 13 14 Příklad použití: Q pal = 100 jednotek E SV = 20 jednotek Q tep = 70 jednotek A) Veškeré vyrobené teplo splňuje definici užitečného tepla Q tep = Q UŽ B) Pouze polovina vyrobeného tepla splňuje definici užitečného tepla: 50 % Q tep = Q UŽ Obr. 5 V případě sériové sestavy kogeneračních jednotek je nutné účinnost výroby energie stanový pro celou sériovou sestavu viz rozhodnutí komise 2008/952/ES. V případě kogeneračních jednotek (sériových sestav kogeneračních jednotek) využívajících společnou parní sběrnici je nezbytné rozdělit vstupní palivo připadající na jednotlivé kogenerační jednotky (sériové sestavy kogeneračních jednotek) v poměru množství páry spotřebované jednotlivými kogeneračními jednotkami (sériovými sestavami kogeneračních jednotek) ze společné parní sběrnice. V našem případě tedy účinnost bude stanovena na zařízení a 3 + 4, zařízení 5 není kombinovaná výroba elektřiny. Pro stejné celky zařízení, pro které je stanovena účinnost, se stanoví i ukazatel úspory primární energie (ÚPE). Výpočet v bodě 4 písm. a) přílohy č. 2 vyhlášky: (Stanovení účinnosti výroby elektřiny nepocházející z KVET pro kogenerační jednotky kromě paroplynového zařízení s dodávkou tepla a kondenzační odběrové turbíny) 1415 Účinnost výroby elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla kogenerační jednotky je vypočtena z množství elektřiny vyrobené v zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla měřené na svorkách generátorů E sv a množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla v zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla, které tvoří spotřeba energie v palivu Q pal,kj, přičemž Q pal,kj = Q pal,kvet + Q pal,nekvet. Jedná se tedy o celkovou spotřebu paliva kogenerační jednotky před jeho rozdělením na část připadající na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a na část připadající na výrobu elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla. Výpočet v bodě 4 písm. b) přílohy č. 2 vyhlášky: (Stanovení účinnosti výroby elektřiny nepocházející z KVET pro paroplynové zařízení s dodávkou tepla a kondenzační odběrové turbíny) Celková účinnost kogenerační jednotky bez dodávky užitečného tepla (nebo blížící se stavu, kdy bude užitečné teplo blízké nulové hodnotě za respektování technických možností daného zařízení technologie a její nepoškozování) se stanoví na základě množství energie v palivu. Tato účinnost může být stanovena z měsíčních průměrných hodnot nebo jednorázově z provozních údajů. Výpočet v bodě 4 písm. c) přílohy č. 2 vyhlášky: (Stanovení účinnosti výroby elektřiny nepocházející z KVET pro kogenerační jednotky - paroplynové zařízení s dodávkou tepla a kondenzační odběrová turbína) Z důvodu velké obtížnosti a citlivosti na nepřesnosti postupu stanovení účinnosti výroby elektřiny nepocházející z KVET pro paroplynové zařízení s dodávkou tepla a kondenzační odběrové turbíny dle bodu b) je možné použití tohoto postupu u zařízení s převažující výrobou elektřiny a malými dodávkami tepla v poměru E sv /Q už rovným nebo větším než je hodnota 4,4 (Hodnota vychází z přílohy č. 18 k vyhlášce č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie). V případě stanovení účinnosti výroby elektřiny nepocházející z KVET se pro uvedené kogenerační jednotky používá parametr s pal, který je definován jako měrná spotřeba energie v palivu na výrobu tepla. Výrobou tepla se v tomto případě myslí teplo na výstupu z kogenerační jednotky. Parametr s pal se vypočte jako součin měrné spotřeby paliva na výrobu tepla (mpal) a koeficientu vlastní spotřeby a ztrát tepla (kq). s pal = m pal * k q kde m pal je obrácená hodnota účinnosti kotle (mpal = 1/eta k ), zahrnuje ztráty v kotli k q je koeficient vlastní spotřeby a ztrát tepla (zahrnuje ztráty tepla v technologii teplárny tepelné ztráty potrubí, napájecích nádrží apod.) 1516 Používání mechanické energie Podle zákona č. 165/2012 Sb. je podporována pouze elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Přepočet množství mechanické energie na ekvivalent v množství elektrické energie pro účel získání podpory pro elektřiny z KVET, není dle zákona č. 165/2012 Sb. možný. Mechanickou energii lze uplatnit jen při výpočtu ÚPE podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 453/2012 Sb. je v odst. 1) a při výpočtu celkové účinnosti KJ podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 453/2012 Sb. Stanovení poměru elektřiny a tepla c skut Výpočet množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla E kvet (pokud je celková účinnost nižší, než je uvedena v 2 odst. 3 vyhlášky č. 453/2012 Sb.) musí být založen na skutečném poměru elektřiny a tepla C skut. Je nutné postupovat přednostně podle varianty 1. Pokud není použití varianty 1 technicky možné nebo by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, lze potom postupovat podle varianty 2. Výjimečně lze, na základě řádného odůvodnění (předloženého Státní energetické inspekci) doplněného stanoviskem energetického specialisty a to na základě řádného odůvodnění (předloženého Státní energetické inspekci), doplněného stanoviskem energetického specialisty oprávněného ke zpracování energetického auditu a energetického posudku, využít variantu 3. Varianta 1 (stanovení parametru z měření): C skut se podle přílohy č. 1 bodu 8 vyhlášky stanoví na základě skutečně změřeného množství užitečného tepla a elektřiny vázané na výrobu užitečného tepla v období, kdy kogenerační jednotka pracuje v plném kombinovaném režimu s dodávkou pouze užitečného tepla. Jedná se o jednorázové měření hodnot, ze kterých je stanoven poměr C skut. Měření pro stanovení poměru elektřiny a tepla C skut je potřeba provést v ustáleném stavu kogenerační jednotky tak, aby získané hodnoty C skut mohly být považovány za věrohodné. Doba měření má být obdobná jako u topné zkoušky, která je definovaná v příslušné technické normě. Doba 1 až 4h by měla být dostatečná. Pro maximální eliminaci chyb měření je nutno měření provádět pokud možno při maximálním odběru užitečného tepla (Q užmax ). Pokud s ohledem na poptávku po užitečném teple nebo vlastnosti kogenerační jednotky (nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek) není provoz při plném kombinovaném režimu s dodávkou pouze užitečného tepla možný, stanoví se poměr elektřiny a tepla C skut podle vzorce a postupu uvedeného v bodě 9 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 453/2012 Sb., kdy se měří dva stavy E sv (E sv1 odpovídá provoznímu stavu s nejvyšší v běžném provozu dosažitelnou výrobou Quž a současně při nejvyšším v běžném provozu dosažitelném příkonu energie v palivu a E sv2 odpovídá provoznímu stavu, kdy je zastavena dodávka Q už a příkon vstupní energie v palivu je snížen takovým způsobem, aby produkce jiného než Q už byla totožná s provozním stavem při stanovení E SV1 ). Je nutné stanovit všechny vstupní a výstupní 1617 parametry pro stanovení C skut na základě přímého nebo nepřímého měření. Toto je nutné zajistit u všech specifických případů zapojení kogenerační jednotky včetně například případu, kdy jde o dodávku tepla do společné parní sběrnice. Parametr C skut stanovený měřením se stanovuje na začátku vykazování, a následně pouze při změnách technologie (výměna TG, přechod pára/horká voda, významná změna protitlaku, nebo po velkých generálních opravách). Podmínkou je dodržování normálních provozních parametrů parní turbíny předepsaných výrobcem. Příklad měření odběrové kondenzační turbíny se dvěma regulovanými odběry: Na začátku měření se průtok kondenzátorem nastaví tak, aby byl po celou dobu měření konstantní. Při uzavřených odběrech užitečného tepla se nejdříve změří spotřeba paliva a elektrický výkon při čistě kondenzačním provozu. Následně se maximálně zatíží první regulovaný odběr turbíny (většinou teplo pro základní ohřívák výměníkové stanice horkovodu). Z rozdílu spotřeby paliva a svorkového výkonu ve srovnání s čistě kondenzačním provozem se vypočte C pro první regulovaný odběr. V dalším kroku se zatíží druhý odběr (teplo pro špičkový ohřívák nebo pro technologii) a z rozdílu spotřeby paliva a svorkového výkonu oproti předcházejícímu stavu se určí C pro druhý regulovaný odběr. Měření podle příkladu je možné prakticky provést dvěma způsoby: 1. Změříme stav s maximálním možným odběrem tepla a změříme množství hlavního turbínového kondenzátu. Pak v provozních datech najdeme provoz v kondenzačním režimu se stejným (obdobným) množstvím kondenzátu za stejných (obdobných) klimatických podmínek. nebo 2. Z provozních dat z období minimálně 1 roku vytvoříme závislosti množství admisní páry, Esv a množství páry do kondenzátoru (množství čerpaného hlavního turbínového kondenzátu) v čistě kondenzačním provozu. Změříme stav s maximální možným odběrem tepla a změříme množství hlavního turbínového kondenzátu. Odstavíme dodávku tepla. Poté ze závislostí Esv a množství kondenzátu při kondenzačním provozu odečteme odpovídající stav Esv, množství admisní páry, při stejném množství kondenzátu, jako u měření s odběrem tepla. Pro teplárenské kondenzační odběrové turbíny s velmi malým odběrem tepla je vztah a postup pro určení C skut uvedený v příloze 1 bodu 9 vyhlášky č. 453/2012 Sb. technicky obtížně proveditelný a neposkytuje objektivní výsledky odpovídající provoznímu režimu. Doporučuje se proto rozdělit kogenerační jednotku na dva virtuální oběhy: na čistě kondenzační oběh bez odběru užitečného tepla a na zbývající část protitlakého oběhu. Výpočet E sv2 pro kondenzační oběh se provede na základě podrobného provozního měření energetické bilance kogenerační jednotky. Varianta 2 (stanovení parametru výpočtem z energetické bilance): Pokud není možné stanovit parametr C skut z naměřených hodnot v rámci jednorázového měření podle varianty 1, pak je možné parametr C skut stanovit výpočtem s použitím (využitím) energetické bilance (měsíční). To se provádí na základě dlouhodobého měření (např. 1718 měsíčního) užitečného tepla a elektřiny vázané na výrobu užitečného tepla. Z těchto hodnot se následně stanoví výpočtem za dané období průměrná hodnota parametru C skut. Jedná se tedy o dlouhodobé měření hodnot, ze kterých je stanoven poměr C skut. Varianta 3 (stanovení parametru z dokumentace kogenerační jednotky): V případě, že nelze použít variantu 1 ani variantu 2, lze v mimořádných a řádně odůvodněných případech použít hodnotu parametru C skut v plném kombinovaném režimu (Q užmax ), který uvádí výrobce (projektant) kogenerační jednotky (bod 12 přílohy č. 1 k vyhlášce). Obecné podmínky pro variantu 1, variantu 2 i variantu 3: stanovení parametru C skut (z měření, výpočet, projektant) = E sv /Q užmax, uplatnění parametru C skut ve výpočtu E kvet = C skut * Q už (Do výpočtu E kvet se zadává skutečná hodnota Q už nikoli hodnota Q užmax, která slouží pouze pro stanovení parametru C skut. Dále viz. postup podle části Postup pro určení množství elektřiny s nárokem na ZB na KVET uvedený v tomto materiálu.)!! Používání harmonizovaných referenčních hodnot účinností pro oddělenou výrobu elektřiny a oddělenou výrobu tepla V tabulce č. 1 v příloze č. 2 k vyhlášce č. 453/2012 Sb. jsou uvedeny referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny. U dřevěných paliv je uveden odkaz na poznámku 1, který stanoví, že dřevní hmotou se rozumí hmota s vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty. Při používání této účinnosti neprovádí výrobce elektřiny (provozovatel kogenerační jednotky) žádný přepočet účinnosti na jinou relativní vlhkost. Hodnoty vycházejí přímo z příslušné evropské legislativy (rozhodnutí komise 877/2011) a jedná se pouze o jasné vymezení resp. rozřazení paliv a upřesnění pojmu dřevěná paliva. V případě, že bude vlhkost vyšší než 30 %, pak je nutné ve výpočtu použít účinnost, která je uvedena v položce ostatní biomasa jinde neuvedená. Stejný postup platí také pro tabulku č. 3 v příloze 2 vyhlášky č. 453/2012 Sb., kde jsou uvedeny referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla. Bod 6 resp. bod 16 před zmíněnými tabulkami 1 a 3 v příloze č. 2 k vyhlášce výrobce elektřiny (provozovatel kogenerační jednotky) nijak nevyužívá. Jedná se pouze o informace, jakým způsobem Evropská komise stanovila hodnoty, které jsou uvedené v příslušné tabulce č19 Postup uplatňování harmonizovaných referenčních účinností do výpočtů ve smyslu termínu uvedení do provozu kogenerační jednotky: Bod 7 přílohy č. 2 k vyhlášce - Pro výpočet úspory primární energie se použije harmonizovaná referenční hodnota účinnosti uvedená v tabulce č. 1 v této příloze vztažená k roku uvedení do provozu kogenerační jednotky. Tato harmonizovaná referenční hodnota účinnosti se použije v období 10 let od uvedení do provozu kogenerační jednotky. Rokem uvedení do provozu kogenerační jednotky se rozumí kalendářní rok, ve kterém byla zahájena společná výroba elektřiny a tepelné energie. Bod 8 přílohy č. 2 k vyhlášce - Od jedenáctého roku od uvedení do provozu kogenerační jednotky se použije harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny, která se podle bodu 7 použije pro kogenerační jednotku, která je stará 10 let. Tato harmonizovaná referenční hodnota účinnosti se použije po dobu jednoho roku. Příklad použití: Kogenerační jednotka uvedená do provozu v roce 1963, palivo hnědé uhlí, lignitové brikety. Kogenerační jednotka je v roce 2014 starší více než 11 let (skutečné stáří 51 let), a proto se z tabulky č. 3 vyhlášky použije hodnota pro kogenerační jednotku, která je stará 10 let ( let = 2004), tj. 41,4 %. V roce 2015 to bude hodnota pro rok 2005 ve výši 41,6 %. Pokud je zařízení nové, tj. do 10-let uvedení do provozu (uvedení do provozu v roce např. 2005) použije se hodnota pro rok 2005 (41,6 %) a 10 let (podle bodu 7 přílohy č. 2 vyhlášky) se bude tato hodnota používat (tj. do roku 2015). Od 11 roku provozu (tj. v roce 2016) se použije hodnota jako by zařízení v tomto roce bylo staré 10 let, tj. hodnota pro rok 2006 (41,8 %). Tuto hodnotu účinnosti bude (podle bodu 8 přílohy č. 2 k vyhlášce), používat provozovatel kogenerační jednotky jeden rok. V roce 2017 se přesune na harmonizovanou referenční účinnost roku 2007 a každý následující rok provozu se harmonizovaná referenční účinnost posune vždy o jeden rok. Zařízení uvedené do provozu do konce roku 2002 se považuje za staré 10 let v roce Harmonizovaná referenční hodnota účinnosti roku 2002 (40,7 %) bude resp. byla v tomto případě použita do konce roku Pro rok 2013 se použije harmonizovaná referenční hodnota účinnosti roku Pro rok 2014 se použije harmonizovaná referenční hodnota účinnosti roku Zobrazit více
Strana 4814 Sbírka zákonů č. 344 / 2009 344 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2009 o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném Více VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
Strana 394 Sbírka zákonů č. 37 / 2016 37 VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví Více Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie
Prováděcí vyhlášky k zákonu o 1. vyhláška o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině DEZ 2. vyhláška o stanovení minimální účinnost užití energie 3. vyhláška o zárukách původu elektřiny z OZE Aktualizace Více Metodický postup pro určení úspor primární energie
Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení Více VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy
478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších Více VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. Více Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu
Pořadové číslo: 3/2013 Vydáno dne: 23. prosince 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných Více Metodický postup pro určení úspor primární energie
Metodický postup pro určení úspor primární energie eplárna s plynovou turbínou ORGRZ, a.s., DIIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 1 eplárna s plynovou turbínou Obsah Více vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,
Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých Více Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla Více Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále Více PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC
PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou Více energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a Více REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA
List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 Více Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla Více Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.
Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických Více Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 22. 12. 2016 ČÁSTKA 13/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým Více Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Více 1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh cenového rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2015 ze dne Y. listopadu 2015, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb., Více 3 Přiřazení příslušného typu měření (1) Měřením typu A se vybavují měřicí místa. 1. zahraniční plynárenskou soustavou,
108 VYHLÁŠKA ze dne 14. dubna 2011 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci Více Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES
Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, únor 2007 Obsah zprávy Str. 1. Úvod 2 1.1 Současný stav Více znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla Více EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA
EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA OBSAH Přehled legislativy Nařízení o ekodesignu č. 813/2013 Předmět nařízení Požadavky na účinnost Stanovení sezonní účinnosti ƞ s SPER pro palivová Více EU ETS Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů
EU ETS Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů Eva Hejralová Seminář Vápno, cement, ekologie Hotel Skalský Dvůr, 17. května 2016 EU ETS a biomasa EU ETS Více Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark
Sbírka zákonů č. 477 / 2012 Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 477 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení druhů a parametrů podporovaných Více 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST
210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle Více REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA
Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006 Více znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla Více VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov
Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Více Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů
Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená Více Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu
Pořadové číslo: x/2013 Vydáno dne:... července 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných Více METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných Více Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených Více Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku
480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona Více ČÁST PRVNÍ Obecná část
210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický Více Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým Více Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení
Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě Více Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4
METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo Více Energetická náročnost budov
HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností Více SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 20. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H :
Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 20. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 453. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných Více Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - b c d e f.
Návrh cenového rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne Y. listopadu 2013, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb., Více Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:
Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5 Více 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.
Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob Více Příloha č. 8 Energetický posudek
Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti Více Předběžná verze cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X ze dne Y, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie,
Předběžná verze cenového rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X ze dne Y, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie, které nejsou uvedeny v oznámení Evropské komise ze dne 11. června Více Smlouva o DÍLO na realizaci akce
ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité Více Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,
Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle Více ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE
Zdroj: Knihovna připravované legislativy - https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=rack9kthavjw Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu vloženo 12.6.2014 Meziresortní připomínkové řízení Platné znění Více USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016
Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 100 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., Více SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:
Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007 Více SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro Více Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 7/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým Více Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003 Více SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 29. ledna 2016 Cena Kč 59, O B S A H :
Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 29. ledna 2016 Cena Kč 59, O B S A H : 37. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Více ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a Více Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově Více Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.
Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností. Více Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.
Potenciál KVET v ČR Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o. Účel stanovení potenciálu KVET Dne 11. února 24 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 24/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla Více I. Obsah energetického posudku
Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický Více METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA
METROLOGIE...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA cena elektřiny odvíjí od spotřeby změřené elektroměrem zboží v obchodě se váží na vahách prodejce čas od času seřizujeme a tedy kalibrujeme své hodiny při Více (3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,
Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu Více Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR
Energetická efektivita v ČR Základní rizika energetické bezpečnosti technická politická ekonomická: globální rizika: měnící se struktura mezinárodní ekonomiky, cena energie a její volatilita na energetických Více Bioplynové stanice ve světle vypsaných podpor a prováděných kontrol
Bioplynové stanice ve světle vypsaných podpor a prováděných kontrol Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Energetický regulační úřad pavlina.volakova@eru.cz Cenová rozhodnutí pro POZE Obě cenová rozhodnutí stanovují Více Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 29. 9. 2016 ČÁSTKA 8/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se Více Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným Více 1 Předmět úpravy. veškerého nabytého množství obnovitelného
Strana 2610 Sbírka zákonů č. 145 / 2016 145 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2016 o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích Více Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování Více Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné Více 1/62 Zdroje tepla pro CZT
1/62 Zdroje tepla pro CZT kombinovaná výroba elektřiny a tepla výtopny, elektrárny a teplárny teplárenské ukazatele úspory energie teplárenským provozem Zdroje tepla 2/62 výtopna pouze produkce tepla kotle Více Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.
Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění Více 23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35
23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign Více SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA
Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška, Více 1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh cenového rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb., Více 9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.
9. funkční období 171 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony (Navazuje Více SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011 Více VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví
VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení Více Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR
Metrologický řád (1) Metrologický řád Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským Více AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE
AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV Více Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný Více REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA
List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání Více EPBD Semináře Články 8 & 9
EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná Více Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy Spotřeba PEZ svět 2004 Výroba el. energie svět 2004 Výroba el. energie ČR 2004 Využit ití tepla KVET Vytápění Ohřev TUV Technologie Více ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti
ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky, Více Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU
Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé Více Elektroenergetika 1. Termodynamika
Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický Více Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,
165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování Více Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy
Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický Více Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5
Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5 Více 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013
165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování Více ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES
V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE Více Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 12 V JIHLAVĚ 27. 11. 2012 ČÁSTKA 8/2012 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012 ze dne 26. listopadu 2012, kterým Více Smlouva o DÍLO na realizaci akce
ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité Více Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR
Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář