Source: http://docplayer.fi/1630252-Kivitalojen-aaneneristys-mikko-kylliainen.html
Timestamp: 2016-12-03 19:55:09+00:00
Document Index: 15614363

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen
Download "Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen"
1 Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 20112 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy Wienerberger Oy Finnsementti Oy RT Valmisbetonivaliokunta RT Muottiryhmä (Doka Finland Oy, Peri Suomi Oy, Ramirent Oy) Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Betoniteollisuus ry Isbn Isbn (pdf ) Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Graafinen Palvelu Martti Lepistö Paino: Tammerprint Oy, Tampere 20113 Sisältö Esipuhe Akustiikka talonrakentamisessa Äänen merkitys ja vaikutukset Ääniolosuhteita koskevat määräykset ja ohjeet Määräysten kehitys ja asuntojen luokittelun tarve Mitä ääni on? Ilmaääneneristys Ilmaääneneristysluku Yksinkertainen rakenne Kytkemätön kaksinkertainen rakenne Kytketty kaksinkertainen rakenne Lämpörapatut ulkoseinät Tiiviyden vaikutus Rakennusosien ilmaääneneristävyyden mallintaminen Ilmaääneneristävyys rakennuksessa Sivutiesiirtymä Ilmaääneneristävyyttä koskevat määräykset ja ohjeet Koettu ilmaääneneristävyys Ilmaääneneristysluvun mittausmenetelmän ongelmat Ongelmien tausta Rakennustarkastusyhdistyksen suositukset Rakennuksen ulkovaipan ääneneristys Liikennemelun merkitys Asemakaavamääräyksen muodostuminen Rakennusosan ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan Ulkovaipan ääneneristävyyden muodostuminen Ulkoseinän ja yläpohjan valinta Ikkunoiden ääneneristävyys Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus ulkovaipan ääneneristykseen Askelääneneristys Askeläänitasoluku Askeläänitasoluvun mittausmenetelmän ongelmat Askelääneneristävyyttä koskevat määräykset ja ohjeet Askeläänitasolukujen laskennallinen arviointi Välipohjarakenteiden toiminta Joustavat lattianpäällysteet Kelluvat lattiat LVIS-tekniikka Rakennuksen tekniset järjestelmät äänilähteinä Viemärijärjestelmät Ääneneristys ilmanvaihtokanavan kautta... 694 6. Rakenne-esimerkkejä Luokan C asuinkerrostalo Luokan B asuinkerrostalo Luokan A asuinkerrostalo Kivirakennusten eri rakenneosien ääneneristysarvoja Lähteet... 795 Esipuhe Rakennusten ääneneristävyyteen vaikuttavat hyvin monet eri osatekijät. Rakenneosien ääneneristävyyden lisäksi koko rakennuksessa eri rakenneosien välillä tapahtuvat äänen sivutiesiirtymät vaikuttavat merkittävästi rakennuksen käyttäjien kokemaan tilojen ääneneristävyyteen. Asukkaat vaativat kodeiltaan yhä parempaa ääneneristävyyttä huoneistojen välillä. Ympäristön liikennemelun, kuten tie- ja lentoliikenteen lisääntyessä, rakennusten ulkoseinien ja yläpohjien ääneneristävyys on asumisen viihtyisyyden kannalta yhä oleellisempi kysymys. Rakennusten akustiikka ja äänitekniikka ovat monimutkaisia ilmiöitä, ja niitä on hankala hallita ja hahmottaa käytännön suunnittelutyössä. Tässä julkaisussa pyritään selventämään käytännön työtä tekeville rakennusalan ammattilaisille rakennuksissa esiintyviä ääniteknisiä ilmiöitä ja niiden vaikutuksia rakenneosien ja rakennusten ääneneristävyyteen. Paikallavalettu betoni ja paikallamuurattu tiilirakenne ovat tunnetusti hyvin ääntä eristäviä rakenteita. Tämän julkaisun lopussa olevaan lukuun on koottu paikallarakennettujen rakenneosien ääneneristävyysarvoja koskien yläpohjaa, ulkoseiniä ja rakennuksen sisärakenteita. Julkaisun kirjoittaja on tekn. lis. Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:stä. Julkaisun on tuottanut Kestävä Kivitalo -yritysryhmä, jonka osakasyrityksiä ovat Celsa Steel Servise Oy, Rudus Oy, Wienerberger OyAb, Finnsementti Oy, RTT ry/valmisbetonijaos, RTT ry/muottiryhmä (Doka Finland Oy, Peri Suomi Oy, Ramirent Oy). Kestävä Kivitalo -ryhmän puolesta toivon että tämän julkaisun avulla voimme edistää entistä laadukkaampien ja hyvin ääntä eristävien rakennusten toteuttamista tulevina vuosina. Helsingissä Pentti Lumme 56 7 1. Akustiikka talonrakentamisessa Paikalla muuratuilla tiiliseinillä ja paikalla valetuilla betonirakenteilla on ääneneristyksen kannalta monia hyviä ominaisuuksia. Ääniolosuhteet ovat yksi merkittävimmistä asumismukavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Määräyksissä asetetaan asuinrakennuksille vähimmäisvaatimukset, mutta paikalla rakennettu kivitalo voidaan suunnitella ja rakentaa määräystasoa paremmaksi. 1.1 Äänen merkitys ja vaikutukset Ääni on niin tuttu ilmiö jokapäiväisessä kokemusympäristössämme, että emme aina huomaa, kuinka merkittävässä asemassa se on. Jos jollain keinolla maailmasta voitaisiin vaimentaa kaikki ääni, saataisiin poistetuksi äänen aiheuttamat kielteiset ilmiöt melu eli haitallinen, häiritsevä tai tarpeeton ääni mutta paljon suurempi vaikutus olisi sillä, että myönteisetkin ääni-ilmiöt häviäisivät. Esimerkiksi luonnonääniä, merkki- ja hälytysääniä, musiikkia, äänielokuvaa ja monta muuta taiteen ja viihteen osa-aluetta ei enää olisi. Myös tärkeimmän ihmisten keskinäisen viestinnän muodon eli puheen tilalle olisi keksittävä jokin toinen menetelmä. Akustiikka on tieteen ja tekniikan alue, joka tutkii kaikkia ääneen liittyviä ilmiöitä. Se on toisin sanoen työkalu, jonka avulla ihmisen kokemusympäristöä voidaan hallita ja muokata. Koska ääneen liittyy pääasiassa myönteisiä, mutta myös kielteisiä ilmiöitä, rakennusten akustisen suunnittelun tärkein tavoite on tarkoituksenmukaisten ääniolosuhteiden aikaansaaminen. Siten suunnittelu tähtää rakennuskohteesta riippuen joko melun torjumiseen tai hyödyllisten äänten kuuluvuuden parantamiseen, joskin tavallisesti rakennushankkeissa akustiikkasuunnittelu koskee näitä molempia seikkoja. Esimerkiksi elokuvateatteria suunniteltaessa pyritään siihen, että elokuvan ääniraita kuullaan salissa juuri sellaisena kuin äänisuunnittelija on ajatellut. Jotta tämä olisi mahdollista, saliin on muodostettava sellaiset olosuhteet, että tilan ominaisuudet vaikuttavat mahdollisimman vähän kuuloaistimukseen ja katsoja kuulee vain äänentoistolaitteiden kautta tulevan äänen. Salista on siten poistettava kaiunta suunnittelemalla sen pintamateriaalit mahdollisimman hyvin ääntä vaimentaviksi. Toisaalta saliin ei saa kuulua häiriöääniä muista tiloista eli ääneneristyksen on oltava riittävän hyvä. Myös rakennusten teknisten järjestelmien, erityisesti ilmanvaihdon aiheuttaman taustaäänen on oltava riittävän alhainen. [22, 29] Rakennuksen ääniolosuhteet, joista voidaan käyttää nimitystä akustiikka, ovat monimutkainen kokonaisuus, joka muodostuu neljästä 78 osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue on huoneakustiikka, joka tutkii sitä, miten ääni saman tilan sisällä leviää, vaimenee, hajoaa ja heijastuu. Huoneakustiikan keinoin voidaan pyrkiä rajoittamaan äänen leviämistä tai tehostamaan äänen kuuluvuutta. Ääneneristys tutkii äänen siirtymistä tilasta toiseen. Se jakautuu kahteen osaan: ilmaääneneristykseen ja askelääneneristykseen. Ilmaääneneristyksen avulla pyritään estämään suoraan ilmaan synnytetyn äänen siirtymistä; askelääneneristys koskee rakennuksen runkoon kohdistuvien iskujen, kuten kävelyn, aiheuttaman äänen siirtymistä. Meluntorjunnan tavoitteena on vaimentaa rakennuksen teknisten järjestelmien aiheuttamaa ääntä tai estää ympäristömelun, kuten liikenteen tai teollisuuden aiheuttaman melun, leviämistä ulkona tai ulkoa sisään. Neljäs akustiikan osa-alue on tärinäneristys. Kaikki tekniset laitteet, joissa on pyöriviä tai liikkuvia osia, on irrotettava rakennuksen rungosta joustavin liitososin. Muutoin niiden liike saisi rakennuksen rungon värähtelemään. Tämä puolestaan aiheuttaisi ilmassa liikettä, joka kuultaisiin ilmaäänenä. Jos jossakin näistä neljästä osa-alueesta on jokin ongelma, tilan ääniolosuhteet eivät enää ole tarkoituksenmukaiset. Asuinkerrostalohuoneiston ääniolosuhteet muodostuvat naapureista ja porrashuoneesta kuuluvista äänistä, rakennuksen teknisten järjestel mien tuottamista äänistä sekä ulkoa sisään pyrkivistä äänistä. Siten asuinrakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu edellyttää huomion kiinnittämistä erityisesti ääneneristyksen ja meluntorjunnan suunnitteluun. Kuuloaisti on aikanaan kehittynyt varoituselimeksi, joka vaaran uhatessa laukaisee ihmisessä stressireaktion. Vaikka ihminen tarvitsee kuuloaistia tähän tarkoitukseen nykyisin varsin harvoin, kuuloaistin toiminta ei sinänsä ole muuttunut. Esimerkiksi voimakkuudeltaan suuret äänet koetaan häiritseviksi, samoin äkilliset, taustaäänestä poikkeavat äänet. Hyvin voimakas äkillinen ääni tai pitkään jatkuva voimakas ääni aiheuttaa kuulovaurion, mutta myös hiljaisemmilla äänillä on terveysvaikutuksia: ääni voi aiheuttaa esimerkiksi nukahtamis- tai keskittymisvaikeuksia. Häiriön kokeminen on kuitenkin suuresti yksilöllistä ja se riippuu myös muista olosuhteista: ääni, jota päivän aikana esimerkiksi työpaikalla ei koeta häiritseväksi tai edes huomata, voi olla hyvin häiritsevä kotona nukkumaan mentäessä. [4] Rakennuksen ääniolosuhteet voivat olla puutteelliset, ja ne voivat aiheuttaa jopa terveyshaittaa myös muulla tavalla kuin melun vuoksi. Jos esimerkiksi opetustilan ääniolosuhteet ovat huoneakustiikan puutteiden vuoksi sellaiset, että opettaja joutuu jatkuvasti korottamaan ääntään saadakseen sen kuuluviin, voi seurauksena olla lopulta äänihäiriö eli ongelma äänenmuodostuksessa [31]. Tarkoituksenmukaisia eivät ole esimerkiksi auditoriot, joissa puheesta ei pinnistelemättä saa selvää, eivätkä kokoushuoneet, joissa luottamuksellisten neuvottelujen pitäminen ei ole mahdollista huonon ääneneristyksen vuoksi. Puutteelliset ääniolosuhteet aiheuttavat kustannuksia jo olemassaolollaan: esimerkiksi työteho voi huonoissa toimitiloissa heikentyä merkit- 89 tävästi, samoin äänihäiriön tai kuulovaurion saaneen työntekijän kuntouttaminen tai pahimmillaan sairaseläkkeelle joutuminen aiheuttaa kansantaloudellisia kustannuksia. Kustannuksia aiheutuu myös tilojen ääniolosuhteiden korjaamisesta. Niitä alkaa syntyä jo siinä vaiheessa, kun rakennuksen käyttäjä joutuu käyttämään aikaansa asioiden selvittelyyn. Lisäksi tavallisesti on pidettävä kokouksia ja palkattava asiantuntijoita [29]. Ongelmien ratkaisemiseksi vaadittava suunnittelu- ja rakennustyö on myös tavallisesti kallista. Useimmiten nämä kustannukset ovat turhia, sillä rakennuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tarkoituksenmukaisten ääniolosuhteiden aikaansaaminen on huomattavasti halvempaa ja helpompaa kuin rakennuksen valmistuttua havaittavien ongelmien korjaaminen. Vaikka ongelmat olisivatkin teknisesti ratkaistavissa, voi käydä myös niin, että taloudellisia resursseja niiden korjaamiseen ei enää ole. Puutteellisilla ääniolosuhteilla on terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, jotka voivat pahimmillaan muodostua kansanterveydellisiksi ja kansantaloudellisiksi ongelmiksi. Ääniolosuhteilla voi olla myös sosiaalisia vaikutuksia, jos esimerkiksi asuntojen hinta riippuu siitä, sijaitseeko asunto liikennemelualueella vai hiljaisella alueella. Tällöin meluisille alueille hakeutuvat asumaan ne, joilla asunnon hankkimiseen käytettävät taloudelliset mahdollisuudet ovat rajallisia [1]. 1.2 Ääniolosuhteita koskevat määräykset ja ohjeet Rakentamista koskevaa lainsäädäntöä ohjaa Euroopan unionin jäsenmaissa rakennustuotedirektiivi, joka määrittelee rakennuksia koskevat niin sanotut olennaiset vaatimukset. Niiden joukossa on meluntorjuntaa koskeva vaatimus. Sen toteutumiseksi vaadittavat olosuhteet määritellään kansallisesti. Suomessa rakennustuotedirektiivin vaatimuksia on täsmennetty maankäyttö- ja rakennuslaissa, jonka nojalla ympäristöministeriö antaa tarkempia teknisiä määräyksiä ja ohjeita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa [29]. Eritasoisten säädösten ja ohjeiden hierarkia on esitetty taulukossa 1.1. Taulukko 1.1. Uudisrakennusten ääniolosuhteita koskevat tärkeimmät määräykset ja ohjeet sekä niiden asema. Asema Asiakirja Merkitys Säädös Rakennustuotedirektiivi Velvoittava, ohjaa lainsäädäntöä Säädös Maankäyttö- ja rakennuslaki Velvoittava Säädös Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C1 Velvoittava Suositus SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus Velvoittava, jos määritelty noudatettavaksi urakka- tai kauppa-asiakirjoissa Suunnitteluohje RIL 243 Rakennusten akustinen suunnittelu Edustaa hyvää rakentamistapaa 910 Asuinrakennusten ääniolosuhteita koskevat vaatimukset on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C [39]. Siinä esitetään kaikkia rakennuksia koskeva määräys, jonka mukaan rakennus on suunniteltava ja toteutettava siten, että melu, jolle rakennuksessa tai sen lähellä olevat altistuvat, pysyy niin alhaisena, että se ei vaaranna näiden henkilöiden terveyttä ja antaa mahdollisuuden nukkua, levätä ja työskennellä riittävän hyvissä olosuhteissa. Lisäksi rakentamismääräyskokoelman osa C1 edellyttää, että rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on hyvien ääniolosuhteiden saavuttamiseksi otettava huomioon ääneneristyksen lisäksi kaikki rakennuksen ääniolosuhteisiin vaikuttavat tekijät, kuten melulähteen voimakkuus ja tilojen keskinäinen sijoittelu. Rakentamismääräyskokoelman osassa C on annettu teknisinä mittalukuina määräyksiä asuinhuoneistoille, ääniolosuhteiden toteuttamista koskevia ohjeita sekä ohjeita selventäviä selostuksia. Rakentamismääräyskokoelman ääneneristys- ja meluntorjuntavaatimuksen katsotaan riittävässä määrin täyttyvän, kun rakennus suunnitellaan ja rakennetaan määräyksissä ja ohjeissa esitetyllä tavalla. Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat näiden määräysten toteutumista. Asuinrakennuksessakin voi olla muita tiloja kuin asuntoja tai niihin liittyviä varastotiloja ja yhteisiä tiloja. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi päivittäistavarakaupat ja ravintolat, joiden toiminta voi olla hyvinkin äänekästä. Näiden tilojen suunnittelemiseksi rakentamismääräyskokoelmassa ei ole teknisinä mittalukuina annettuja vaatimuksia, vaan ne on suunniteltava tapauskohtaisesti. Rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt vaatimukset hyvin ääniolosuhteiden saavuttamiseksi johtavat tällöin viisivaiheiseen prosessiin: 1. vaihe: selvitetään, millaista toimintaa tilan käyttäjällä on. 2. vaihe: selvitetään, millaisia ääniolosuhteita toiminta edellyttää tai millaista haittaa eli melua se aiheuttaa rakennuksen muille käyttäjille tai viereisille rakennuksille. 3. vaihe: Määritellään suunnittelulle tavoitearvot teknisinä mittalukuina. Mittaluvut ovat tärkeitä siksi, että rakennuksen valmistuttua voidaan tarvittaessa selvittää, vastaako rakennus suunnitelmia. 4. vaihe: suunnitellaan asetettuja tavoitearvoja vastaavat rakenneratkaisut. 5. vaihe: Toteutetaan rakennus siten, että se vastaa suunnitelmia. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että urakoitsijat eivät voi vaihtaa suunnittelijoiden esittämiä ratkaisuja muihin ilman, että muutoksen vaikutus ääniolosuhteisiin tutkitaan. Standardi SFS 5907 [38] on Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n vuonna 2004 julkaisema asiakirja, joka laajan lausuntokierroksen jälkeen on saanut rakennusalalla yleisesti hyväksytyn aseman. Standardi ei ole luonteeltaan määräys, vaan suositus. Siten se on tarkoitettu rakentamista ohjaavaksi asiakirjaksi, ja sen käyttö on vapaaehtoista. Standardia käy- 1011 tetään runsaasti erityisesti toimistorakentamisessa, jota koskevia teknisiä mittalukuja ei Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole lainkaan. Sitä on käytetty myös mm. oppilaitosten, päiväkotien ja ter veys keskusten suunnittelussa, sillä standardin ohjeet kattavat niiden tilat monipuolisemmin kuin rakentamismääräyskokoelman suppeat ohjeet. Standardi SFS 5907 jakaa teknisten mittalukujen perusteella rakennukset neljään akustiseen luokkaan A D. Standardin mukaan rakennuksen voidaan todeta kuuluvan johonkin luokkaan, kun siinä on tehty standardin määrittelemä määrä akustisia mittauksia. Standardissa esitettyjen luokkien vaatimuksia voidaan kuitenkin käyttää suunnittelussa ohjearvoina aina, vaikka standardin määrittelemiä mittauksia ei tehtäisikään. Rakennuksen voidaan kuitenkin todeta kuuluvan johonkin luokkaan vain mittausten perusteella. Standardin määrittelemä luokka D on tarkoitettu vanhojen rakennusten akustisten ominaisuuksien toteamiseen. Uudisrakentamisessa tai vanhojen rakennusten käyttötarkoituksen muutoksissa on aina noudatettava luokan C vaatimuksia, jotka vastaavat rakentamismääräyskokoelman osan C1 vaatimuksia. Luokkien A ja B rakennuksissa ääniolosuhteet ovat luokan C rakennuksia parempia. Standardin SFS 5907 yksi tarkoitus on vastata suunnitteluohjeiden tarpeeseen, joka on syntynyt viranomaismääräysten supistumisesta [38]. Standardissa esitetään teknisinä mittalukuina ohjearvoja erilaisten rakennustyyppien suunnittelemiseksi ääniolosuhteiden osalta. Ratkaisuja näiden olosuhteiden saavuttamiseksi ei standardissa ole. Sitä vastoin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisemassa kirjasarjassa RIL 243 Rakennusten akustinen suunnittelu [9, 28, 29] esitetään rakenne- ja muita standardin vaatimuksia vastaavia suunnitteluratkaisuja, joiden voidaan katsoa edustavan hyvää rakentamistapaa. 1.3 Määräysten kehitys ja asuntojen luokittelun tarve Suomessa on ollut teknisinä lukuarvoina annettuja ääneneristystä ja meluntorjuntaa koskevia viranomaismääräyksiä 1970-luvulta saakka. Lainsäädäntö on kuitenkin tuntenut melusta ja tärinästä aiheutuvan haitan paljon kauemmin, mutta aiemmin ääniolosuhteille määritellyt vaatimukset kuvattiin sanallisesti, mikä koettiin riittämättömäksi [1, 26] luvun puolivälissä rakentamista koskevat viranomaismää räykset ja osa erilaisten järjestöjen julkaisemista ohjeista koottiin Suomen rakentamismääräyskokoelmaksi. Rakentamismääräyskokoelman osassa C1 esitettiin määräykset äänen eristyksestä rakennuksissa. Määräykset koskivat asuinrakennuksia, majoitusliikkeitä, sairaaloita, toimistorakennuksia ja teollisuuden työhuoneita. Asuinrakennusten ääniolosuhteille asetettu vaatimustaso säilyi muuttumattomana vuoteen 1998 saakka [8, 26, 32]. 1112 1990-luvulla rakentamismääräyksiä on muutettu niin sanottuun toiminnalliseen suuntaan. Ääneneristyksen osalta tämä on merkinnyt sitä, että rakentamismääräyskokoelman osassa C1 vuodelta 1998 on enää mää räyksiä vain asuinrakennusten askel- ja ilmaääneneristyksestä sekä sallituista äänitasoista [39]. Muista rakennustyypeistä on vain suppeita ohjeita. Samanaikaisesti myös rakennusvalvonnan velvollisuudet ovat muuttuneet. Suunnitelmia ei enää tarkasteta yhtä laajasti kuin aiemmin. Sen sijaan rakennusvalvonnan tehtäväksi on tullut valvoa sitä, että rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusorganisaatiolla on riittävä pätevyys hankkeen läpiviemiseksi. Muiden kuin asuinrakennusten ääneneristyksen, huone akustiikan ja meluntorjunnan suunnittelu ja tavoitearvojen määrittely on siten siirtynyt kokonaan suunnitteluorganisaation vastuulle. [8] Viranomaismääräykset ovat luonteeltaan vähimmäisvaatimuksia; mikään ei ole estänyt suunnittelemasta ja rakentamasta akustiikaltaan määräystasoa parempia rakennuksia. Käytännössä viranomaismääräykset on kuitenkin mielletty enimmäistasoksi, joka on pyritty saavuttamaan, mutta ei ylittämään. Omistusasuntojen ostajien käsitys rakentamismääräysten tarkoituksesta on yleisesti se, että niiden tulisi taata, että naapurista ei koskaan kuulu mitään. Määräyksillä voidaan kuitenkin vaikuttaa vain rakenteiden teknisiin ominaisuuksiin, mutta ei äänilähteisiin. Niinpä normaaleja asumisen ääniä voimakkaammat äänet kuuluvat, vaikka rakenteet olisivatkin määräysten mukaiset. Lisäksi kaikki asuinrakennukset on toteutettu teknisesti samalla tavalla riippumatta asuntotyypistä. Varsinkin laadukkaimpien asuntojen ostajat ovat usein kokeneet pettymyksiä, vaikka määräysten vaatimukset täyttyisivät [28]. Teknisesti ja taloudellisesti on täysin mahdollista toteuttaa määräysten tasoa parempia asuinrakennuksia. Rakennusliikkeet eivät kuitenkaan kovin paljon ole käyttäneet määräystasoa parempaa ääneneristystä hyödykseen. Rakennusliikkeen kannalta standardissa SFS 5907 esitetyn akustisen luokittelun käyttäminen mahdollistaisi tavanomaista paremmin ääneneristettyjen rakennusten markkinoinnin. Standardin mukaan rakennuksen tai siinä olevan tilan voidaan ilmoittaa kuuluvan johonkin akustiseen luokkaan vain, kun sen on mittauksin todettu täyttävän standardissa asetetut vaatimukset. Siten akustisen luokan määrittäminen mittausten perusteella varmistaisi myös sen, että mahdolliset puutteet havaittaisiin ja ehdittäisiin korjata jo ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennuksen käyttäjää akustinen luokittelu hyödyttäisi siten, että se antaisi nykyistä paremman varmuuden rakennuksen laadusta myös ääneneristyksen kannalta. Toisaalta luokittelu mahdollistaisi asunnonostajalle myös valintojen tekemisen eritasoisten rakennusten välillä, ja rakennusliikkeet voisivat suunnata tuotantoaan kysynnän mukaan. 1.4 Mitä ääni on? Fysikaalisesti ääni on ilmanpaineen vaihtelua staattiseen ilmanpaineeseen nähden. Värähtelevä kappale, kuten ihmisen äänihuulet, saa ympä- 1213 ristössään aikaan ilman tihentymiä ja harventumia. Ilmahiukkasten liike saa seuraavat hiukkaset liikkeeseen, ja näin ääni etenee pitkittäisaaltona äänilähteestä ympäristöön. Kuuloaistimus syntyy, kun ilmanpaineen vaihtelu saa korvan rumpukalvon värähtelemään. Jos värähtely on tiheää, ääni koetaan korkeaksi. Harvaan tapahtuvat värähtelyt ovat matalia ääniä. Ääni tarvitsee edetäkseen väliaineen: tyhjiössä ääni ei voi edetä. Ilmassa etenevästä äänestä käytetään nimitystä ilmaääni. Sitä aiheuttavat esimerkiksi puhe, musiikki, äänentoistolaitteet, rakennuksen LVIS-laitteet ja erilaiset koneet. Äänen nopeus ilmassa on taajuudesta riippumaton. Äänen etenemisen väliaineena voi olla myös kiinteä aine, kuten rakennuksen runkorakenteet. Ilmaääni saa ympäristön rakenteet värähtelemään, jolloin ääni etenee rakennuksen rungossa erityisesti taivutusaaltona. Taivutusaallossa rakenteeseen syntyy taipumia äänen etenemissuuntaan kohtisuorassa suunnassa. Rakenteissa etenevä ääni on runkoääntä, jonka voi synnyttää myös rakenteeseen kiinnitetty laite värähtelyllään tai rakenteeseen kohdistuvat iskut. Runkoääntä synnyttäviä iskuja aiheuttavat esimerkiksi kävely, esineiden putoaminen, lasten leikkiminen ja huonekalujen siirtely. Näiden äänilähteiden aiheuttamia runkoääniä sanotaan askelääniksi. Runkoäänen vaikutuksesta värähtelevä rakenne saa ympäristössään olevan ilman värähtelemään, mikä voidaan aistia ilmaäänenä. Toisin kuin äänen nopeus ilmassa, taivutusaallon nopeus rakenteessa ei ole vakio, vaan se riippuu taajuudesta sekä materiaali ominaisuuksista. Äänenä aistittavat ilmanpaineen vaihtelut ovat staattiseen ilmanpaineeseen verrattuna hyvin pieniä. Ilmakehän ilmanpaine on noin 100 kpa, mutta kuulokynnys eli pienin ilmanpaineen muutos, jonka ihminen pystyy aistimaan, on 20 μpa. Äänenä aistittavasta ilmanpaineen muutoksesta käytetään nimitystä äänenpaine p [Pa]. Ääniaistimus muuttuu kipuaistimukseksi, kun äänenpaine on noin 20 Pa. Koska äänenpaineet ovat lukuarvoina hyvin pieniä, mutta kuulokynnyksen ja kipukynnyksen ero suhteellisesti hyvin suuri miljoonakertainen, äänenpaineita olisi hankalaa käyttää käytännön suunnittelu- ja laskentatyössä. Siksi tarkasteltavaa äänenpainetta p verrataan vertailuäänenpaineeksi otettuun kuulokynnykseen p 0. Tällöin äänen voimakkuutta voidaan kuvata äänenpainetasona L p [db]. Äänenpainetason määritelmän mukaan pienimmän kuultavissa olevan äänenpaineen äänenpainetaso on 0 db ja kipukynnyksen äänenpaineen äänenpainetaso on noin 120 db (taulukko 1.2). Äänenpainetaso L p kuvaa fysikaalisen äänenpaineen voimakkuutta. Useimmissa akustiikan ilmiöissä, kuten rakenteiden ääneneristyskyvyssä, ihmisen puheäänessä tai teknisten laitteiden tuottamassa melutasossa, tarkasteltavan suureen arvo riippuu taajuudesta. Siksi akustiikan ilmiöt mitataan ja lasketaan sekä ilmoitetaan suhteessa taajuuteen. Toisaalta ihmisen kuuloaisti ei ole yhtä herkkä koko taajuusalueella. Herkimmillään kuulo on taajuusalueella Hz. Tämän alueen molemmilla puolilla kuulon herkkyys alenee. Tästä syystä äänen häiritsevyyttä ar vioitaessa ei kaikkia taajuusalueita ole järkevää arvostella samalla tavalla. Kuuloaistin herkkyys otetaan huomioon A-painotuksella (kuva 1.1). A-painotus lisätään keskitaajuuksittain äänenpainetasoihin L p. 1314 Taulukko 1.2. Erilaisten äänilähteiden äänenpainetasoja. Äänenpainetaso L p Tila tai äänilähde 20 db Äänitysstudio 25 db Hiljainen asuinhuoneisto 30 db Kuiskaus 40 db Toimistotyöympäristö 60 db Normaali puheääni 70 db Voimakas puheääni 80 db Hetkellinen melu vilkkaan kadun vieressä 100 db Piikkaus 120 db Kipukynnys 140 db Suihkumoottori Äänenpainetaso [db] , , Painottamaton keskiäänitaso A-painotettu keskiäänitaso A-painotus Terssikaistan keskitaajuus [Hz] Kuva 1.1. Kuva esittää melumittauksen tuloksia ilmoitettuna taajuuksittain. Harmaat pylväät esittävät äänenpainetasoja L p [db], mustalla piirretty käyrä kuvaa korvan herkkyyttä (A-painotus). Kun äänenpainetasoista vähennetään A-painotus, saadaan A-painotetut äänenpainetasot (mustat pylväät), jotka kuvaavat sitä, kuinka voimakkaalta ääniaistimus tuntuu. Yhdellä luvulla ilmoitettuna kuvan äänispektrin A-äänitaso L A on 86 db. Koska akustiikan ilmiöt ovat taajuusriippuvaisia, tarkka tapa kertoa ilmiöstä on käyrä. Käytännön suunnittelutyössä tämä on kuitenkin hankalaa. Siksi A-painotettujen äänenpainetasojen voimakkuus ilmoitetaan yleensä yhtenä lukuna, josta käytetään nimitystä äänitaso L A [db]. Se saadaan summaamalla eri taajuuksilla määritetyt A-painotetut äänenpainetasot logaritmisesti yhteen. Osa rakennetussa ympäristössä toimivista äänilähteistä tuottaa melua jatkuvasti, eikä niiden kehittämä ääni juuri muutu ajan suhteen. Esi- 1415 merkiksi rakennuksen ilmanvaihto ja vilkasliikenteinen liikenneväylä tuottavat suunnilleen samanlaisen äänitason ajasta riippumatta. Toiset äänilähteet vaikuttavat hetkellisesti tai jaksoittain, kuten hissi. Ihmisen subjektiivinen kokemus äänestä riippuu äänen kestoajasta. Hetkellinen voimakas ääni koetaan häiritsevämpänä kuin pitkäkestoinen tasainen ja hiljainen kohina. Äänilähteiden äänenhallinnassa on siksi otettava huomioon sekä pitkäaikainen keskiäänitaso L A,eq,T [db] että hetkellinen enimmäisäänitaso L A,max [db]. Keskiäänitaso ei ole vaihtelevan äänitason keskiarvo eikä aikapainotettu keskiarvokaan, vaan logaritmisen asteikon johdosta hetkelliset äänitason huiput korostuvat keskiäänitasoa laskettaessa. Enimmäisäänitasoa L A,max mitattaessa käytetään F- eli fast-aikapainotusta. Tällöin äänitasomittari laskee vaihtelevan äänitason keskiäänitasoa 250 ms jaksoissa. Tämän on todettu vastaavan varsin hyvin sitä, kuinka kuuloaisti arvioi lyhytaikaisten äänten voimakkuutta. Vaihtelevaa ääntä tuottavan äänilähteen enimmäisäänitaso on suurin mittausajanjakson kuluessa havaittu hetkellinen enimmäisäänitaso. Esimerkiksi asuinrakennuksen viemärijärjestelmän aiheuttamaa melua mitattaessa keskiäänitason mittaaminen aloitetaan siitä, kun WC-allas vedetään, ja päätetään, kun viemärijäte on poistunut putkistosta eikä äänitaso enää erotu taustaäänestä. Enimmäisäänitaso syntyy tavallisesti silloin, kun viemärijäte iskeytyy viemäriputken alamutkaan. 1516 Paikallavaletut seinät, välipohjat ja yläpohja tuottavat rakennuksen asukkaille hyvän ääneneristävyyden kaikissa huoneistoissa. 1617 2. Ilmaääneneristys Rakenteiden ilmaääneneristävyyden perustana on massa: mitä suurempi rakenteen massa on, sitä parempi rakenteen ilmaääneneristävyys on. Tiiliseinät ja betonirakenteet tuottavat suuren massansa ansiosta lähtökohtaisesti hyvän ilmaääneneristävyyden. Suhteessa elementtitekniikkaan paikalla valettujen rakenteiden etuna on se, että ääneneristystä heikentäviä rakoja ei juuri synny. 2.1 Ilmaääneneristysluku Ilmaääneneristyksen tarkoituksena on vähentää puheen, musiikin, soitinten, äänentoiston tai teknisten laitteiden huonetilaan synnyttämän äänen siirtymistä toiseen huonetilaan. Ilmaääntä tuottava äänilähde saa ympärillään olevan ilman värähtelemään. Huonetta rajaavat seinä-, katto- ja lattiapinnat värähtelevät niihin kohdistuvan äänitehon vaikutuksesta. Rakenteen värähtely saa sen toisella puolella olevan huonetilan ilman värähtelemään, jolloin toiseen huonetilaan välittyy jokin ääniteho. Ilmaääneneristävyys R [db] on suure, joka kuvaa rakenteen kykyä vähentää sen pinnalle kohdistuvan äänen siirtymistä rakenteen toiselle puolelle. Se on määritelty pinnalle kohdistuvan äänitehon ja rakenteen toiselle puolelle siirtyvän äänitehon suhteena. Ääniteho puolestaan on suure, joka kuvaa äänienergian absoluuttista määrää. Sitä ei ole mahdollista määrittää suoraan mittauksilla, vaan se on selvitettävä välillisesti. [29] Laboratoriossa ilmaääneneristävyys mitataan siten, että vierekkäin on kaksi toisistaan eristettyä betonikammiota. Niiden välinen ääneneristävyys on erittäin suuri. Vierekkäisten kammioiden seinät muodostavat kaksinkertaisen rakenteen, jossa olevaan aukkoon tutkittava rakenne asetetaan. Koska kammioiden välinen ilmaääneneristävyys on erittäin suuri, ääniteho siirtyy kammiosta toiseen pääasiassa vain tutkimusaukkoon asennetun rakenteen kautta. Tosiasiallisesti äänitehoa siirtyy kammioiden välillä myös lukuisia muita reittejä pitkin eli sivutiesiirtymänä. Laboratoriossa sivutiesiirtymänä kulkevan äänitehon määrä on kuitenkin niin pieni, että se on merkityksetöntä. Näin ollen laboratoriomittauk sissa pääosa kammiosta toiseen siirtyneestä äänitehosta on peräisin rakenteen pinnalle kohdistuneesta äänitehosta ja tuloksena saatu ilma ääneneris tävyys kuvaa tarkasti tutkitun rakenteen ominaisuuksia. [11, 29] Ilmaääneneristävyys on taajuudesta riippuva suure. Siksi ilmaääneneristävyydet lasketaan tai mitataan tavallisesti 16 keskitaajuudella välillä 100 Hz 3150 Hz. Näistä eri taajuuksilla määritetyistä ilmaääneneristävyyksistä määritetään suunnittelun helpottamiseksi vertailukäyrämenettelyllä ilmaääneneristysluku R w (kuva 2.1). Vertailukäyrän muoto on määritelty aikanaan tekemällä suuri määrä mittauksia kivirakentei- 1718 80 70 Ilmaääneneristävvys R [db] Mittaustulos Vertailukäyrä Kolmasosaoktaavikaistan keskitaajuus [Hz] Kuva 2.1. Taajuuskaistoittain määritetyistä ilmaääneneristävyyksistä R saadaan lasketuksi ilmaääneneristysluku R w vertailukäyrän avulla. Tässä tapauksessa ilmaääneneristysluku on 60 db luettuna vertailukäyrältä 500 Hz kohdalta. sissa asuinkerrostaloissa ja haastattelemalla suuri joukko ihmisiä. Kun ilmaääneneristävyys noudattelee vertailukäyrän muotoa, se koetaan yleensä hyväksi puheääntä vastaan. Ilmaääneneristysluku R w saadaan mittaustuloksista siten, että vertailukäyrää siirretään sen muotoa muuttamatta 1 db portain sellaiseen asemaan, että taajuuksittain mitattujen ilmaääneneristävyyksien R poikkeamat vertailukäyrästä epäsuotuisaan suuntaan ovat yhteensä enintään 32 db. Epäsuotuinen poikkeama tarkoittaa sitä, että mitattu ilmaääneneristävyys on pienempi kuin vertailukäyrän arvo. Vertailukäyrän aseman määräävät siten vertailukäyrän arvoja pienemmät ilmaääneneristävyydet. Kun vertailukäyrä on saatu sijoitetuksi ylimpään mahdolliseen asemaan, jossa epäsuotuisten poikkeamien summa on enintään 32 db, ilmaääneneristysluku luetaan vertailukäyrältä 500 Hz kohdalta. Rakenteen kyky eristää ilmaääntä on sitä parempi, mitä suurempi ilmaääneneristysluku on. [14] 2.2 Yksinkertainen rakenne Useimmat muuratut rakenteet tai paikalla valetut betonirakenteet ovat akustisen toimintansa kannalta yksinkertaisia rakenteita. Tärkein yksinkertaisen rakenteen ääneneristävyyteen vaikuttava tekijä on sen massa pinta-alayksikköä kohti m [kg/m 2 ]. Ääneneristävyyden kannalta kiinnostavalla taajuusalueella yksinkertaisten rakenteiden ilmaääneneristä- 1819 vyys R [db] noudattaa massalakia, jonka mukaan ilmaääneneristävyys paranee 6 db rakenteen pintamassan tai taajuuden kaksinkertaistuessa (kuva 2.2). Massalain mukaan rakenteen ilmaääneneristävyys on siis sitä parempi, mitä suurempi rakenteen massa on. Ilmaääneneristävyys ei kuitenkaan lisäänny taajuuden kasvaessa massalain mukaan ikuisesti, vaan ilmaääneneristävyyden kasvua rajoittaa kaksi rajataajuutta, josta rakenteen käyttökelpoisuuden kannalta tärkeämpi on koinsidenssin rajataajuus f c [Hz]. Koinsindenssi-ilmiö tarkoittaa sitä, että rakenteeseen kohdistuva ääni taivuttaa rakennetta, johon syntyy taivutusaalto. Toisin kuin äänen nopeus ilmassa, taivutusaallon nopeus rakenteessa on taajuudesta riippuvainen. Koinsidenssin rajataajuudella f c äänen nopeus ilmassa on yhtä suuri kuin taivutusaallon nopeus rakenteessa. Tällä rajataajuudella äänienergia välittyy tehokkaasti rakenteen puolelta toiselle, jolloin rakenteen ääneneristyskyky heikkenee. Ilmaääneneristävyyden kasvu hidastuu jo rajataajuutta lähestyttäessä, ja rajataajuudella saavutetaan minimi. Rajataajuuden jälkeen ilmaääneneristävyys lähenee jälleen massalain ennustamaa arvoa. Massalain ennustamaa ilmaääneneristävyyttä tarkempi arvio rakenteen ääneneristyskyvystä saadaan ottamalla huomioon koinsidenssin vaikutus (kuva 2.2). 80 Laskettu ilmaääneneristävyys Ilmaääneneristävyys R [db] Massalaki, Rw = 64 db Massalaki ja koinsidenssi, Rw = 59 db Massalaki, koisidenssi, leikkausaalto, 59 db Mittaustulos, Rw = 60 db Keskitaajuus [Hz] Kuva mm paksun betoniseinän laskettu ilmaääneneristävyys verrattuna rakenteen laboratoriossa mitattuun ääneneristävyyteen. Koinsidenssin ja leikkausaaltoalueen ottaminen huomioon tuottaa paremman laskennallisen arvion ilmaääneneristävyydestä. Koinsidenssin rajataajuus f c on noin 120 Hz ja leikkausaaltoalueen rajataajuus f h noin 850 Hz. 1920 Taivutusaaltojen lisäksi rakenteessa esiintyy leikkausaaltoja, kun rakenteen paksuus h [m] on suuri. Leikkausaalto vaikuttaa ilmaääneneristävyyteen rajataajuuden f h yläpuolella. Rajataajuus riippuu koinsidenssin rajataajuudesta ja rakenteen paksuudesta ja on sitä suurempi, mitä suurempi on koinsidenssin rajataajuus ja mitä ohuempi on rakenne. Leikkausaaltoalue vaikuttaa lähinnä hyvin raskaiden rakenteiden ääneneristävyyteen, mutta vaikutus on vain muutamien desibelien luokkaa suurilla taajuuksilla (kuva 2.2). [16] Koinsidenssin rajataajuus on sitä alhaisempi, mitä suurempia ovat rakenteen kimmomoduuli ja rakennepaksuus ja mitä pienempi on rakenteen pintamassa. Raskaan ja jäykän rakenteen, kuten paksun betoniseinän, koinsidenssin rajataajuus on pieni; kevyen ja joustavan rakenteen, kuten kipsilevyn, rajataajuus on suuri. Kuvassa 2.3 on esitetty erilaisten rakennusaineiden koinsidenssin rajataajuuksia paksuuden funktiona. Paksut vaakaviivat esittävät taajuusalueen, jonka ylä- tai alapuolelle koinsidenssin rajataajuuden tulisi asettua. Kuva selittää esimerkiksi sen, että ikkunalasin paksuus on harvoin yli 6 mm, ja sen, että kipsilevyn paksuus on 13 mm; tällöin näiden materiaalien koinsidenssin rajataajuus on ääneneristävyyden kannalta edullisella alueella. Betonirakentei Kipsilevy Koinsidenssin rajataajuus [Hz] Teräs Lasi Puu Kevytbetoni Savitiili Betoni Paksuus [mm] Kuva 2.3. Rakennusaineiden koinsidenssin rajataajuuksia f c rakenteen paksuuden funktiona. Kuvaan on merkitty vaakasuorilla viivoilla taajuusalue, jonka ulkopuolella rajataajuuden tulisi yleensä olla. 20 Näytä lisää
Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy Lisätiedot Hirsiseinien ilmaääneneristysluvut
Lausunto 4005-3a 1(6) Tilaaja: Hirsitaloteollisuus ry Aarne Jussila Atomitie 5 C 00370 Helsinki Hirsiseinien ilmaääneneristysluvut 1 Kohde Hirsitaloteollisuus ry on tilannut lausunnon eristämättömien, Lisätiedot Terveydenhuollon tilojen akustiikka
Terveydenhuollon tilojen akustiikka Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Erikoisalana rakennushankkeen hallinta kokonaisuutena akustiikan kannalta Lisätiedot ERISTERAPATUN BETONIELEMENTTIULKOSEINÄN ILMAÄÄNENERISTÄVYYS
ERISTERAPATUN BETONIELEMENTTIULKOSEINÄN ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Jussi Rauhala Helimäki Akustikot Pinninkatu 58 A, 33100 TAMPERE jussi.rauhala@helimaki.fi 1 JOHDANTO Betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon Lisätiedot Pilkku merkitsee, että kysymyksessä on rakennusmittaus (in situ) R W (db) vaaka/pysty. L n,w (db) Rakennus
Rakenteiden ääneneristävyys Tiiviyden vaikutus äänen eristävyyteen 12.2.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ilmaääneneristävyys R / Ilmaääneneristysluku R W Rakenteen ilmaääneneristävyys Lisätiedot Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu
Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Erikoisalana rakennushankkeen hallinta kokonaisuutena akustiikan Lisätiedot RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, Lisätiedot Palkkivälipohjan äänitekniikka
1.0 KEVYEN VÄLIPOHJAN ÄÄNITEKNINEN TOIMINTA Kevyen välipohjan (esim. puuvälipohja) äänitekninen toiminta poikkeaa merkittävästi massiivisen välipohjan (esim. betonivälipohja) ääniteknisestä toiminnasta. Lisätiedot Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella
YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2014 Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning Lisätiedot Akustiikka ja toiminta
Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely Lisätiedot Julkisivukorjaus voi vaikuttaa myös rakennusakustiikkaan. TkK Jaakko Koskinen
Julkisivukorjaus voi vaikuttaa myös rakennusakustiikkaan TkK Jaakko Koskinen Taustalla Tampereen teknillisessä yliopistossa vuosina 2010-2011 tehty diplomityö tutkimuksen tavoitteena oli selvittää raskaan Lisätiedot ASUINHUONEISTOJEN VÄLISEN ÄÄNENERISTYKSEN
ASUINHUONEISTOJEN VÄLISEN ÄÄNENERISTYKSEN KEHITTYMINEN SUOMESSA VUOSINA 1955 2008 Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos PL 600 33101 Tampere etunimi.sukunimi@tut.fi Lisätiedot Talonrakentamisen akustiikka
Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos. Tutkimusraportti 137 Tampere University of Technology. Institute of Structural Engineering. Research Report 137 Mikko Kylliäinen Talonrakentamisen Lisätiedot RAKENNUKSEN ULKOKUOREN RAKENNUSOSILTA VAADITTAVA ÄÄNENERISTÄVYYS
RAKENNUKSEN ULKOKUOREN RAKENNUSOSILTA VAADITTAVA ÄÄNENERISTÄVYYS Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Hermiankatu 6-8 H 33720 Tampere mikko.kylliainen@helimaki.fi 1 JOHDANTO Melualueille Lisätiedot a s k e l ä ä n i e r i s t e
askeläänieriste AKTIIVISEN ELÄMÄN ÄÄNIÄ Kävely, tanssi, korkokengät, koneet... Ilman kunnollista askeläänieristystä äänet kantautuvat helposti kerroksesta toiseen. Sen sijaan, että rajoittaisimme äänien Lisätiedot Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut
Koulurakennusten akustiset ratkaisut Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma, C1-1998 osa Ääneneristys ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava niin, että toimintaa Lisätiedot STANDARDI SFS 5907 RAKENNUSTEN AKUSTISESTA LUOKITUKSESTA
STANDARDI SFS 5907 RAKENNUSTEN AKUSTISESTA LUOKITUKSESTA Markku Hirvonen 1, Valtteri Hongisto 2, Mikko Kylliäinen 3, Kalle Lehtonen 4 1 Saint-Gobain Ecophon Oy PL 250 05801 Hyvinkää markku.hirvonen@ecophon.fi Lisätiedot Kyseessä on kokonaisuuden suunnittelu, jossa kaikki asiaan vaikuttavat tekijät tulee ottaa huomioon.
Rakenteiden ääneneristävyys MASSIIVISET RAKENTEET 1 7..013 LUT CS0A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Äänitekninen suunnittelu Rakennuksen ääniteknisellä suunnittelulla pyritään luomaan olosuhteet, Lisätiedot ASUMISTERVEYSOHJEEN VAIKUTUKSET RAKENTAMISEEN: ESIMERKKINÄ ASUINKERROSTALON YHTEYDESSÄ OLEVA ELOKUVAKESKUS
ASUMISTERVEYSOHJEEN VAIKUTUKSET RAKENTAMISEEN: ESIMERKKINÄ ASUINKERROSTALON YHTEYDESSÄ OLEVA ELOKUVAKESKUS Mikko Kylliäinen 1 ja Heikki Helimäki 2 Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Pinninkatu 58 A, Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje syyskuu 2009
Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje syyskuu 2009 Sivu 1 Esipuhe Tässä ohjeessa esitetään uusimmat asuinrakennusten äänitekniset kannanotot ja täydennetään vuonna 2000 julkaistua Rakennustuoteteollisuus Lisätiedot Akustiikan opetus rakennusalalla
Rakenteiden Mekaniikka Vol. 41, Nro 1, 2008, s. 74 78 Akustiikan opetus rakennusalalla Heikki Helimäki Tiivistelmä. Rakennusalan oppilaitoksista tai yliopistoista valmistuvilla ei ole valmiuksia havaita Lisätiedot Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007
Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti Lisätiedot Melulukukäyrä NR=45 db
Rakenteiden ääneneristävyys LEVYRAKENTEET 1..013 LUT CS0A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melulukukäyrä NR=45 db Taajuus mitattu Lin. A-painotus A-taso 63 Hz 61 db 6 db= 35 db 15 Hz 50 db 16 Lisätiedot Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.
3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja Lisätiedot Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta
1(3) Tilaaja: SRV Westerlund Oy Sami Somero PL 515 02201 Espoo sami.somero@srv.fi Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen Lisätiedot Vanhojen välipohjarakenteiden äänitekninen korjaussuunnittelu
Riikka Mitrunen Vanhojen välipohjarakenteiden äänitekninen korjaussuunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 13.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Lisätiedot ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET
Rakennusakustiikka Raportti PR3701 R04 Sivu 1 (5) Virpi Toivio Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Turku 6.11.2015 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Mittaukset tehty 21.10.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, Lisätiedot ö ø Ilmaääneneristävyys [db] 60 6 mm Taajuus [Hz]
Aalto-yliopisto. ELEC-E564. Meluntorjunta L. Laskuharjoituksien -5 ratkaisut... a) Johda normaalitulokulman massalaki lg(m )-4 yhtälöstä (.6.). ½p. b) Laske ilmaääneneristävyys massalain avulla 6 ja 3 Lisätiedot ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE.
28.10.2004 HUONEISTOJEN VÄLISEN ACO-SEINÄN ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. YHTEISTYÖSSÄ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka KATMI Consulting Oy 28.10.2004 ESIPUHE Huoneistojen Lisätiedot Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1
Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012 Lisätiedot RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET
VANTAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTA Rakentamisohje Ympäristömelua ja sen aiheuttamia haittoja voidaan torjua vähentämällä melulähteen päästöjä, estämällä melun leviämistä, sijoittamalla melua aiheuttavat Lisätiedot AKUSTINEN KAMERA ILMAÄÄNENERISTÄVYYSONGELMIEN SEL- VITTÄMISESSÄ
AKUSTINEN KAMERA ILMAÄÄNENERISTÄVYYSONGELMIEN SEL- VITTÄMISESSÄ Kai Saksela 1 ja Jonas Nyberg 1 1 Noiseless Acoustics Oy Keskustakuja 3 D 17, 01150 Söderkulla etunimi.sukunimi@nlacoustics.com Tiivistelmä Lisätiedot Matrix kilpailuehdotuksen parvekkeiden lasitus
Lausunto 3853-2 1(6) Tilaaja: Skanska Kodit Oy Toni Tuomola PL 114 00101 Helsinki 020 719 4623 toni.tuomola@skanska.fi Matrix kilpailuehdotuksen parvekkeiden lasitus 1 Kohde Skanska Kodit Oy on tilannut Lisätiedot Opetustiloista. Ääniympäristöpalvelut, TTL Turku. Valtteri Hongisto 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi
Opetustiloista Valtteri Hongisto 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi Ääniympäristöpalvelut, TTL Turku TYÖPAIKKAMELU Mittaukset Teollisuus, toimistot, koulut Melu ja värähtelymittaus Huone ja rakennusakustiikka Lisätiedot Melun vaikutukset asuinkerrostaloissa
Melun vaikutukset asuinkerrostaloissa Valtteri Hongisto, Maria Mäkilä, Annu Haapakangas, Mikko Kylliäinen ja Jukka Hyönä +358405851888 valtteri.hongisto@ttl.fi Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Helsinki Rakennusten Lisätiedot Ääneneristyksen parantaminen. Peruskorjaus
Ääneneristyksen parantaminen Peruskorjaus Aito Gyproc takuusi siitä, että valitsemasi järjestelmä: koostuu aina parhaista komponenteista, jotka ovat suunniteltu toimimaan niin yksittäisinä kuin järjestelmän Lisätiedot 2.1 Ääni aaltoliikkeenä
2. Ääni Äänen tutkimusta kutsutaan akustiikaksi. Akustiikassa tutkitaan äänen tuottamista, äänen ominaisuuksia, soittimia, musiikkia, puhetta, äänen etenemistä ja kuulemisen fysiologiaa. Ääni kuljettaa Lisätiedot TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET
TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena Lisätiedot Ääniratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Esitys 4.10.2012
Ääniratkaisut suunnittelusta toteutukseen Esitys 4.10.2012 PROMETHOR OY - Akustiikan ja värähtelyn asiantuntijayritys - Henkilölukumäärä 11 - Päätoimialat: 1) rakennus- ja huoneakustiikka, 2) ympäristömelun Lisätiedot 1.1 Ilmastoinnin ja laitteiden melun arviointi
1.1 Ilmastoinnin ja laitteiden melun arviointi Kuuluuko ilmastointimelu selvästi? kuulu selvästi Onko muita äänekkäitä LVIS-laitteita? vesijohdot viemärit valaisimet hissit ole Onko muita äänekkäitä laitteita? Lisätiedot 11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1
Ympäristömelun arviointi ja meluohjearvot 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melun mittaaminen 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Melun luokittelu Lisätiedot AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA
HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä Lisätiedot PARVEKELASITUSTEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITUS
PRVEKELSITUSTEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITUS LIIKENNEMELULUEILL Mikko Kylliäinen 1 ja Pekka Taina 2 1 Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Pinninkatu 58 331 TMPERE mikko.kylliainen@helimaki.fi 2 Insinööritoimisto Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011. Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011 Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia Tilaaja: Fescon Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02770-11 1 (4) Tilaaja Lisätiedot Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05397-10 23.6.2010 Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Termex-Eriste Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-05397-10 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot 12129 Mixed Penetration Seal BARRA Flame DMA/DMK palokatkojen ja palotiivisteiden akustinen arvio
12129 Mixed Penetration Seal BARRA Flame DMA/DMK palokatkojen ja palotiivisteiden akustinen arvio Toimeksiantaja: BASF Personal Care and Nutrition GmbH Fire Protection 89257 Illertissen Päiväys: 17.12.2013 Lisätiedot Lue! FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset
FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset 1. Tausta 2. Mittausmenetelmät 3. Mittauslaitteet 4. Määräysarvot 5. Mittaustulokset ja havainnot 6.Tulosten tarkastelu 7. Lisätietoja Lisätiedot ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI.
ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. Benoît Gouatarbès, Uli Jetzinger Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI benoit.gouatarbes@akukon.fi 1 JOHDANTO Lisätiedot TIELIIKENNEMELUN SPEKTRIPAINOTUSTERMI YLIKOROSTAA PIENTAAJUISEN MELUN OSUUTTA
YLIKOROSTAA PIENTAAJUISEN MELUN OSUUTTA Valtteri Hongisto, Vesa Koskinen Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 14-18 B, 5 Turku valtteri.hongisto@ttl.fi 1 TAUSTA JA TAVOITE Julkisivurakenteen Lisätiedot Läpivientien vaikutuksen testaaminen ja arvio niiden vaikutuksesta betoni- ja kaksoisrunkoisten kipsilevyseinien ääneneristävyyteen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01855-15 12.5.2015 Läpivientien vaikutuksen testaaminen ja arvio niiden vaikutuksesta betoni- ja kaksoisrunkoisten kipsilevyseinien ääneneristävyyteen Tilaaja: Sewatek Oy TESTAUSSELOSTE Lisätiedot Ä Ä N E N E R I S T Y S
Ä Ä N E N E R I S T Y S P U U T A L O S S A Ääneneristys puutalossa Ääneneristys puutalossa Puurakenteisen asuinrakennuksen ääneneristävyyden suunnitteluohje Ääneneristys puutalossa Puurakenteisen asuinrakennuksen Lisätiedot PUUKERROSTALON VÄLIPOHJAN TOTEUTTAMINEN ILMAN
PUUKERROSTALON VÄLIPOHJAN TOTEUTTAMINEN ILMAN KELLUVAA LATTIAA Mikko Kylliäinen 1, Jussi Björman 2, Jouni Hakkarainen 2 1 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 TAMPERE mikko.kylliainen@ains.fi Lisätiedot AKUSTIIKKASUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA 1 JOHDANTO 2 AKUSTISET VAATIMUKSET KORJAUSHANKKEISSA
AKUSTIIKKASUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA Jussi Rauhala, Mikko Kylliäinen, Ilkka Valovirta, Timo Huhtala A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 TAMPERE etunimi.sukunimi@ains.fi Tiivistelmä Lisätiedot Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan
Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo
2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto... Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattianpäällysteet ja lattian pintarakenteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattianpäällysteiden ja lattian pintarakenteiden tyyppihyväksynnästä Lisätiedot PARVEKELASIEN JA KAITEEN ILMAÄÄNENERISTÄVYYDEN
PARVEKELASIEN JA KAITEEN ILMAÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITTAMINEN TIELIIKENNEMELUALUEELLE LABORATORIOMITTAUSTEN PERUSTEELLA Anttoni Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Temppelikatu 6 B 00100 HELSNKI anttoni.kananen@helimaki.fi Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)
4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan Lisätiedot 4.1 Rakennusakustiikka ja korjausrakentaminen
Rakennusakustiikka ja korjausrakentaminen .1 Ääneneristysvaatimukset ja suositukset Yleistä RakMK:n osa C1:ssä on esitetty määräykset ja ohjeet rakenteellisesta ääneneristyksestä ja meluntorjunnasta uudisrakennuksessa Lisätiedot TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT
TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön Lisätiedot Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu
Kuuloaisti Ääni aaltoliikkeenä Tasapainoaisti Korva ja ääni Äänen kulku Korvan sairaudet Melu Kuuloaisti Ääni syntyy värähtelyistä. Taajuus mitataan värähtelyt/sekunti ja ilmaistaan hertseinä (Hz) Ihmisen Lisätiedot PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394
PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 A-Insinöörit lyhyesti Lähes 600 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnitteluja Lisätiedot Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen
Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Henri Leppämäki*, David Oliva, Jukka Hyönä* Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, Lisätiedot TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ
TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ Olavi Lilja Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, rakentamisen tulosalue Kasarminkatu 23, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO Tiivistelmä Tällä kirjoituksella esitellään Lisätiedot Lauttasaarentie 25, meluntorjunta
Lausunto 83-2a 1(3) 12.2.2015 Tilaaja: Anneli Keränen YIT Rakennus Oy Kerrostalot Pääkaupunkiseutu PL (Panuntie 11), 00621 Helsinki puh. 0 195 83 anneli.keranen@yit.fi Lauttasaarentie 25, meluntorjunta Lisätiedot LUONNOSTEKSTIÄ 1/JL 30.10.2012, päivitetty 16.1.2014
IV-kuntotutkimus LUONNOSTEKSTIÄ 1/JL 30.10.2012, päivitetty 16.1.2014 ÄÄNITEKNISET TARKASTELUT VTT Expert Services Oy 1 IV-JÄRJESTELMIEN ÄÄNIONGELMIEN TUTKIMINEN Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Lisätiedot Rak-43.3415 Building physical design 2 - Acoustical design Autumn 2015 Exercise 2. Solutions.
5 50 500 000 000 4000 Ilmaääneneristävyys, R [db] Rak-43.345 Building physical design - Acoustical design Autumn 05 Exercise. Solutions.. a) aske 4 mm paksun teräslevyn (tiheys 7850 kg/m3) ja 3 mm paksun Lisätiedot Kaksinkertaisen seinärakenteen ääneneristävyys - laboratoriotutkimus
Kaksinkertaisen seinärakenteen ääneneristävyys - laboratoriotutkimus Valtteri Hongisto, Riikka Helenius, Mika Lindgren 45 x 12 puu LR 12 mm TC 125 mm AWS 125 mm TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN RAPORTTISARJA 1 Lisätiedot JOUSTAVARANKAISEN LEVYRAKENNESEINÄN ÄÄNENLÄPÄISY. Petra Virjonen, Valtteri Hongisto
JOUSTAVARANKAISEN LEVYRAKENNESEINÄN ÄÄNENLÄPÄISY Petra Virjonen, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos Lemminkäisenkatu 14 18 B, 5 TURKU petra.virjonen@ttl.fi, valtteri.hongisto@ttl.fi 1 JOHDANTO Levyrakenteisten Lisätiedot ML-umpiseinä Seinäjärjestelmä
ML-umpiseinä Seinäjärjestelmä Tekninen tuotekortti Muotolevy Tilaratkaisut valmistaa ja maahantuo muuntojoustavia järjestelmäseiniä ja alakattoja. Järjestelmäseinämme sisältävät erilaisia seinä- ja oviratkaisuja. Lisätiedot Aaneneristyksen tavallisimpia puutteita rakennuksissa Reijo Heinonen, Pauli Sysio TIIVISTELMA
Aaneneristyksen tavallisimpia puutteita rakennuksissa Reijo Heinonen, Pauli Sysio TIIVISTELMA Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 24 No 1 1991, ss. 21-31 Vuosina 1976-1978 selvitettiin pitkalaattatalojen aaneneristavyytta Lisätiedot Päivärinteen monitoimitalon akustiikka
Ohje 6026-1a Akustiikka-suunnitteluohje Päivärinteen monitoimitalon akustiikka Ohjeen muutokset Numero Päiväys Muutokset Raportti 6026-1a 2(13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Rakennuskohde... 3 1.2 Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla
Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Lisätiedot PUURAKENTEET RAKENTEIDEN MITOITUS. Lattioiden värähtelysuunnittelu euronormin EC5 mukaan
Lattioiden värähtelysuunnittelu euronormin EC5 mukaan 1 Luentorunko Kirjallisuus Yleistä Kävely häiriölähteenä 2 Kirjallisuus Standardi SFS-EN 1991 RIL 205-1-2007 Puurakenteiden suunnitteluohje Standardin Lisätiedot Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää
Lausunto 3809-5 1(2) 28.7.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi Lisätiedot SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA
1 SEISOVA AALTOLIIKE MOTIVOINTI Työssä tutkitaan poikittaista ja pitkittäistä aaltoliikettä pitkässä langassa ja jousessa. Tarkastellaan seisovaa aaltoliikettä. Määritetään aaltoliikkeen etenemisnopeus Lisätiedot Knauf Soundboard 06/2009. näkymätön. Knauf Soundboard. Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin
06/2009 Knauf Soundboard näkymätön Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin Nyt tulee musiikkia seinistä ja katoista Arkkitehtoninen vapaus on nyt mahdollista - myös silloin kun suunnitellaan äänimaailmaa. Lisätiedot Kaavan 8231 meluselvitys
Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus- Lisätiedot 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.
Akustiikan perussuureita, desibelit. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Tsunamin synty 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Tasoaallon synty 3.1.2013 Lisätiedot KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT
KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot Suomen Rakennusinsinöörien Liiton lausunto akustisen suunnittelun tehtäväluettelon uudistuksesta
SAATE 11.11.2011 Sivu 1 (1) Vastaanottaja: juho.kess@rakli.fi Viite: Lausuntopyyntönne 17.10.2011 Suomen Rakennusinsinöörien Liiton lausunto akustisen suunnittelun tehtäväluettelon uudistuksesta Kiitämme Lisätiedot SPEKTRISOVITUSTERMIEN KÄYTTÖ VÄLIPOHJIEN ASKELÄÄNENERISTYKSEN ARVIOINNISSA. Mikko Kylliäinen
SPEKTRISOVITUSTERMIEN KÄYTTÖ VÄLIPOHJIEN ASKELÄÄNENERISTYKSEN ARVIOINNISSA Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy mikko.kylliainen@helimaki.fi 1 JOHDANTO Rakenteiden askelääneneristystä Lisätiedot Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto
Sisältö Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen Yleistä, Kantavuus, jäykkyys, akustiikka, palonkestävyys, liitosdetaljit Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Lisätiedot Akustiikka musiikille
Akustiikka musiikille Hyvät akustiset olosuhteet puhesaleihin on suhteellisen helppo luoda, mutta akustisien olosuhteiden luominen musiikki tiloille on jo hieman monimutkaisempaa. Usein musiikkitilojen Lisätiedot 143081-1.1 1(5)+liitteet
1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET Lisätiedot Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka Lisätiedot Saimaankatu 29, Lahti
Lausunto 6265-1a 1(8) 30.1.2015 Meluselvitys Saimaankatu 29, Lahti Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 6265-1a 30.1.2015 Ensimmäinen versio. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi Lisätiedot ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä
1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde Lisätiedot Ääneneristyksen parantaminen Peruskorjaus
Ääneneristyksen parantaminen Peruskorjaus Tavoitteena asumismukavuus ja viihtyvyys Remontti mahdollistaa tilojen uudelleen suunnittelun, jonka toteuttamiseen kevytrakennetekniikka on omiaan Peruskorjauksen Lisätiedot 6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.
Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen Lisätiedot ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL
ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta- Lisätiedot Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset
25.10.2012 1 (6) Tilaaja Suomen Tuulivoima Oy y-tunnus 24098903 Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset Savonrannan Syvälahden tuulivoimalat 25.10.2012 2 (6) Turbiinien varjovaikutus Turbiinin pyörivä roottori Lisätiedot Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA
Puhetilojen akustiikka Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puheen ominaisuudet Äkilliset äänet ja soivat äänet Soinnilliset ja soinnittomat konsonantit (esim. lmn ja kpt) Vokaalit Normaali Lisätiedot Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen
Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2 Lisätiedot Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla
Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla Irja Korhonen Ylilääkäri, Työterveys Aalto Lähteet: Suomen Lääkärilehti 36/2012 v sk 67 sivut 2445 2450b; Carter & Beh 1989; Miedema 2007; 3T Työturvallisuus Lisätiedot Finnmap Consulting Oy SSM
1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen Lisätiedot Juhani Parmanen, Pauli Sysio TIIVISTELMA
Voiko erishivyyden esithi.a yhdella luvulla? Juhani Parmanen, Pauli Sysio TIIVISTELMA Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 24 No 1 1991, ss. 13-20 AanenerisHivyydella tarkoitetaan yleisimmassa mielessa rakennusosan Lisätiedot Ilmaääneneristävyyden määrittäminen
Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Suomen Terveysilma Oy Sänkitie 21 PL 89 00391 Helsinki Peter Schlau 19.02.01, tarjous 98//01/TE eijo Heinonen VTT akennus- ja yhdyskuntatekniikka Lämpömiehenkuja 3, Lisätiedot TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ