Source: http://docplayer.fi/2637798-Lammitysoljysailioiden-kartoitusprojekti-kissanmaalla-ja-kalevassa.html
Timestamp: 2016-10-24 12:31:39+00:00
Document Index: 15252822

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa
Download "Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa"
1 Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Kissanmaalla ja Kalevassa Teija Käpynen Tampere2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tavoite Lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta Kartoitus Kartoituksen tulokset Käytössä olevat säiliöt Käytöstä poistetut säiliöt Yhteenveto...7 Liite 1: Kartoituslomake Liite 2: Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje Liite 3: Kartta: Öljysäiliöiden sijainti Kissanmaan ja Uudenkylän kohdealueella Liite 4: Kartta: Öljysäiliöiden sijainti Kalevan kohdealueella 13 1 Johdanto Pirkanmaan ympäristökeskus kartoitti yhteistyössä Tampereen kaupungin ympäristöpalveluiden ja Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa lämmitysöljysäiliöiden määrän, sijainnin ja tarkastustilanteen Kissanmaan ja Uudenkylän vanhalla pientaloalueella sekä Kalevan vanhalla kerrostaloalueella. Kartoituksen kohteena olivat sekä käytössä olevat että käytöstä poistetut lämmitysöljysäiliöt. Projekti toteutettiin Tampereen kaupungille vuonna 2006 tehdyn Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojektin pohjalta, jotta eri alueprojektien tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Projektissa oli myös mukana Öljyalan Palvelukeskus. Tampereen alueella sattuneet useat öljyvahingot muodostivat tarpeen lämmitysöljysäiliöiden kartoitukselle. Kartoituksella edistettiin alueen viranomaisten, Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Tampereen kaupungin ympäristöpalveluiden ja Tampereen aluepelastuslaitoksen, yhteistä tavoitetta, maaperän ja pohjaveden suojelua. Öljyvahingot ovat johtuneet vanhoista tarkastamattomista käytössä olevista öljysäiliöistä sekä käyttämättömistä öljysäiliöistä, joita ei ole asianmukaisesti huollettu ja poistettu käytöstä. Vaikka tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia maanalaisia öljysäiliöitä ja kaikkialla olevia maanpäällisiä öljysäiliöitä ei koske pakollinen tarkastusvelvollisuus, tarkastus kannattaa kuitenkin tehdä kaikkiin yli kymmenen vuotta vanhoihin öljysäiliöihin mahdollisten vahinkojen estämiseksi. Vastuu öljysäiliöstä on kiinteistön omistajalla, joka myös vastaa öljyvahingon sattuessa puhdistuskustannuksista. Onkin tärkeää, että kiinteistön omistajalla on oikea käsitys öljysäiliönsä huollosta ja kunnosta. Pirkanmaan ympäristökeskus sekä Tampereen aluepelastuslaitos halusivat projektin yhteydessä kerätä Pirkanmaan alueella toimiville viranomaisille, öljysäiliöiden tarkastajille sekä alueen kiinteistöjen omistajille paketin, joka helpottaa alueella toimimista sekä yhtenäistää toimintatapoja ja edistää maaperän ja pohjaveden suojelua. Viranomaisille suunnatun osan on tarkoitus edistää yhteistyötä pelastus ja ympäristöviranomaisen kesken, helpottaa tiedon keruuta kunnan öljysäiliöiden tilanteesta ja jakaa tietoa viranomaisten kesken. Öljysäiliöiden tarkastajille suunnattuun osuuteen kerätään sekä Pirkanmaan kuntien ympäristönsuojelumääräykset ja viranomaisten yhteystiedot helposti löydettäviksi, tiedotetaan Pirkanmaan toimintatavoista ja jaetaan tietoa öljysäiliöihin liittyen esim. vakuutuksista. Kiinteistöjen omistajien oppaaseen on tarkoitus kerätä tietoa öljysäiliöiden huoltoon ja sijoittamiseen liittyen. 1.1 Tavoite Projektin lähtökohtana oli pohjaveden ja maaperän suojelu. Projektissa keskityttiin ympäristönsuojelun edistämiseen ja neuvontaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi neuvottiin öljysäiliön omistajia ja haltijoita öljysäiliöiden huoltotoimenpiteissä sekä kartoitettiin öljysäiliöiden määrä, sijainti ja tarkastustilanne kohdealueilla. Tavoitteena oli myös öljysäiliötarkastajien, öljylämmityksen asentajien, palotarkastajien, palomestarien sekä kuntien ympäristöviranomaisten tiedottaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen, jotta heidän toimintansa tukisi pohjavesien ja maaperän suojelua. Projektin tuloksena tuotettiin öljysäiliöiden kunnossapitoon neuvoa antavat ohjeet (Liite 1). Projektin tulosten perusteella haluttiin saada alustava käsitys vanhojen kerrostalo ja pientaloalueiden lämmitysöljysäiliöiden määrä, sijainti ja tarkastustilanteesta Tampereella. 24 1.2 Lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta Öljylämmityslaitteistojen yleisestä lainsäädännöstä vastaa tällä hetkellä Elinkeino ja työllisyysministeriö. Aikaisemmin vastaava ministeriö on ollut Kauppa ja teollisuusministeriö. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, Asetus öljylämmityslaitteistoista (1211/1995), Kauppa ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistosta (314/85) ja alan standardit antavat tarkat määräykset öljysäiliön asentamiseen. Öljysäiliön saa asentaa vain TUKES:n hyväksymä ammattitaitoinen asennusliike. Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa paikallisia määräyksiä öljysäiliön sijoittamiseen. Tärkeillä pohjavesialueilla on tarkempia velvoitteita öljysäiliöiden omistajille. KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) vastaa valtakunnallisista määräyksistä pohjavesialueilla. Päätös määrää kaikki pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt määräaikaistarkastettavaksi. Taulukossa 1. on esitetty KTM:n päätöksessä 344/83 määrätyt pohjavesialueiden määräaikaistarkastusten tarkastusvälit ja säiliöiden kuntoluokat. Taulukko 1. Lämmitysöljysäiliöiden kuntoluokat ja suositellut tarkastusvälit pohjavesialueen ulkopuolella. Säiliöluokka A luokka B luokka C luokka D luokka Tarkastusväli 5 vuotta (terässäiliö) 10 vuotta (muovisäiliö) 2 vuotta ½ vuotta Säiliö pitää välittömästi nostaa ylös! Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä on yleensä annettu paikallisia määräyksiä öljysäiliöiden sijoittamiseen ja huoltoon pohjavesialueilla. Valtakunnallisella tasolla määräyksien noudattamista valvoo Turvatekniikan keskus ja paikallisella tasolla pelastusviranomainen sekä ympäristöviranomainen. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttuessa muuttuivat myös lämmitysöljysäiliöiden omistajien velvoitteet Tampereen kaupungin alueella. Ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistettua maanalaista säiliötä ei saa jättää maaperään vaan se on puhdistettava ja poistettava maaperästä. Myös öljysäiliöiden putkistot sekä ilma ja täyttöputket on poistettava. Ennen poistotoimenpiteitä pitää tehdä ilmoitus sekä Tampereen aluepelastuslaitokselle että Tampereen kaupungin ympäristöpalveluihin. Öljysäiliön puhdistamisesta ja maaperästä poistamisesta on toimitettava todistus Tampereen aluepelastuslaitokselle. Tampereen ympäristöviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikea tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuslupaa voi anoa Tampereen kaupungin ympäristöpalvelusta. Poikkeuksena ovat myös ennen uusien määräysten voimaantuloa käytöstä poistetut, puhdistetut ja hiekalla tai muulla hyväksyttävällä materiaalilla täytetyt säiliöt. Kuitenkin öljysäiliöstä, jota ei edellytetä nostettavaksi, on poistettava ilma ja täyttöputket mahdollisten täyttöjen estämiseksi sekä tarkastettava säiliön kunto. Puhdistuksen ja tarkastuksen suorittajalla on oltava tehtävän vaatima ammattitaito. Säiliöiden tarkastaminen ja puhdistaminen kuuluu TUKESin valtuuttamille yrityksille. Tampereen aluepelastuslaitos toimii öljysäiliöitä sekä öljylämmityslaitteistoja valvovana viranomaisena Pirkanmaan alueella. Asennusliike lähettää öljylämmityslaitteiston asennuksesta todistuksen aluepelastuslaitokselle. Palotarkastaja tekee laitteistolle katsastuk 35 sen kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöön ottamisesta. Palotarkastajat tekevät kiinteistöihin palotarkastuksia, joiden yhteydessä he tarkkailevat ja neuvovat myös öljylämmityslaitteiston käyttöä esim. testaamalla ylitäytön estimen toimivuuden. Jos öljysäiliölle tehdään määräaikaistarkastus, tarkastusliike toimittaa pöytäkirjasta kopion aluepelastuslaitokselle. Määräaikaistarkastus on virallisesti suoritettu, kun tarkastuspöytäkirjan kopio on toimitettu aluepelastuslaitokselle. Aluepelastuslaitos ylläpitää öljysäiliörekisteriä, johon kirjataan esim. säiliöiden sijainti, asennuspäivämäärä, tilavuus, materiaali, tarkastuspäivämäärä, kuntoluokka sekä käytöstä poistettujen säiliöiden poistopäivämäärä ja säiliöille tehdyt jatkotoimenpiteet kuten hiekalla täyttö tai ylöskaivaminen. Öljysäiliön poistosta ja vaihdosta pitää ilmoittaa aluepelastuslaitokselle. 2 Kartoitus Projekti toteutettiin Kissanmaan ja Uudenkylän vanhalla pientaloalueella sekä Kalevan vanhalla kerrostaloalueella. Kissanmaan ja Uudenkylän kohdealue oli Teiskontien Ritakadun Takahuhdintien Hippoksenkadun välinen alue. Kiinteistöjä alueella oli 276. Kalevan kohdealue oli Kalevantien Salhojankadun Kalevan puistotien Sammonkadun Kaupinkadun välinen alue. Alueella oli 14 kiinteistöä. Kartoitus ja neuvontakäyntien kohteena olivat kaikki lämmitysöljysäiliön omaavat kiinteistöt. Kissanmaan ja Uudenkylän kohdealueen pienkiinteistöille lähetettiin asukastiedote projektista. Kiinteistöjen omistajiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja sovittiin kartoituskäynnin ajankohta. Kerrostalojen isännöitsijöihin oltiin yhteydessä puhelimitse ja kartoituskäynnit tehtiin tapauskohtaisesti. Pienkiinteistöjen omistajien sekä kerrostalojen isännöitsijöiden kanssa sovittiin kartoituskäyntiaika touko ja kesäkuun aikana. Neuvonta ja kartoituskäynneillä jaettiin Öljyalan palvelukeskuksen esitteitä öljylämmityksestä ja täytettiin kartoituslomake (Liite 2). Käynnit sijoittuivat suurimmaksi osaksi ajalle Projektissa kartoitettiin öljysäiliötarkastajat ja öljylämmityksen asentajat. Järjestettiin heille sekä Pirkanmaan alueen palotarkastajille, palomestareilla ja kuntien ympäristöviranomaisille seminaaripäivä, jotta heidän toimintansa tukisi maaperän ja pohjaveden suojelua. Koulutuspäivään osallistuivat yhteistyöviranomaisten lisäksi myös TUKESin, Öljy ja Kaasulämmitys yhdistyksen, kuljetusalan ja vakuutusyhtiön edustajat. Projektin yhteydessä tehtiin öljysäiliöiden huolto ohje, joka on raportin liitteenä (Liite 1). 3 Kartoituksen tulokset Kaikkiaan projektin kohdealueilla on 290 kiinteistöä, joista 226 on yksityisten omistamia kiinteistöjä. Asunto osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön omistuksessa on 64 kiinteistöä. Kaikista kiinteistöistä kartoittamatta jäi 104 kiinteistöä. Käytössä oleva ja/tai käytöstä poistettu öljysäiliö on 189 kiinteistöllä. Näistä kartoitettiin 122 kiinteistöä. Käytössä olevia ja käytöstä poistettuja säiliöitä kiinteistöillä on 210, joista kartoitettiin 131. Näistä puhelimitse kartoitettiin 25. 46 Taulukko 2. Kaikki lämmitysöljysäiliöt Käytössä olevat säiliöt Käytöstä poistetut säiliöt Säiliöt Pienkiinteistöt As. Oy/Kiint. Oy Pienkiinteistöt As. Oy/Kiint. Oy yhteensä Kissanmaa Säiliöiden kokonaismäärä Kartoittamattomat* säiliöt Kaleva Säiliöiden kokonaismäärä Kartoittamattomat* säiliöt 0 0 Yhteensä * säiliöiden tiedot saatiin Tampereen aluepelastuslaitoksen öljysäiliörekisteristä. Kalevan kohdealueella vanhoja kerrostalokiinteistöjä on 14. Nämä kaikki ovat asuntoosakeyhtiöiden omistuksessa. Kaikki kiinteistöt kartoitettiin. Käytöstä poistettuja öljysäiliöitä alueella on 12. Kahdella kiinteistöllä ei isännöitsijän mukaan ole ollut öljylämmitystä. Kissanmaan ja Uudenkylän kohdealueella on 276 kiinteistöä, joista kartoittamatta jäi 104 kiinteistöä. Kartoitetuista kiinteistöistä käytössä oleva ja/tai käytöstä poistettu öljysäiliö on 110 kiinteistöllä. Tampereen aluepelastuslaitoksen öljysäiliörekisterin mukaan kartoittamattomista kiinteistöistä 67:llä on käytössä oleva ja/tai käytöstä poistettu öljysäiliö. Kissanmaan ja Uudenkylän alueella on käytössä olevia lämmitysöljysäiliöitä 152. Näistä maanpäällisiä terässäiliöitä on 38 % (n=58), maanalaisia terässäiliöitä on 34 % (n=51), maanpäällisiä muovisäiliöitä on 20 % (n=31) ja maanalaisia muovisäiliöitä on 8 % (n=12). Kalevan alueella ei ole käytössä olevia öljysäiliöitä. Säiliöiden sijainnit merkittiin kohdealueiden karttoihin, jotka ovat raportin liitteinä (Liite 3 ja Liite 4). Taulukko 3. Käytössä olevat lämmitysöljysäiliöt. Säiliön sijainti Maanalainen säiliö Maanpäällinen säiliö Säiliöitä Säiliön materiaali Teräs Muovi Teräs Muovi yhteensä Säiliöiden kokonaismäärä Kartoittamattomat säiliöt* Yhteensä * Säiliöiden tiedot saatiin Tampereen aluepelastuslaitoksen öljysäiliörekisteristä Kartoituksella kerättiin myös tietoa liittimistä ja testattiin säiliöiden ylitäytön estimet. Mustat laatikot tarkistivat ylitäytön estimen anturin toimivuuden. Ylitäytön estin toimi suurimmassa osassa kohteista, vain kolmessa se oli rikki (Taulukko 4). Ei testattujen määrä selittyy puhelimitse tehdyillä kartoituksilla. Säiliöiden täyttöyhteiden liittimistä 72 % (n=62) on vanhan mallisia sakara liittimiä. Tätä mallia ei saada täytettäessä yhtä tiiviiksi kuin uutta kamlock liitintä. Taulukko 4. Säiliöiden varusteet. Säiliön sijainti Maanalainen säiliö Sisäsäiliö Säiliöitä Säiliön materiaali Teräs Muovi Teräs Muovi yhteensä Sakara liitimen määrä Kamlock liitimen määrä Ylitäytön estin rikki Ylitäytön estintä ei testattu Ylitäytön estin toimiva Lämmitysöljysäiliöiden laitteistojen ja varusteiden määrässä ei ole mukana kartoittamattomien säiliöiden laitteistot ja varusteet. 57 Käytössä olevien öljysäiliöiden putkistoista 83% on 2 putkijärjestelmiä. Nykyään suositellaan 2 putkijärjestelmät vaihdettavaksi palautuskiertolaitteen sisältävään 1 putkijärjestelmään, koska 2 putkijärjestelmien paluuputken vuodot ovat aiheuttaneet monia öljyvahinkoja. TUKESin rekisteröimät ja päteväksi arvioimat öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet vaihtavat 2 putkijärjestelmän 1 putkijärjestelmään esimerkiksi öljypolttimen huollon yhteydessä. 3.1 Käytössä olevat säiliöt Suorassa maakosketuksessa olevat säiliöt ovat KTM:n päätöksessä (344/1983) määritelty maanalaisiksi säiliöiksi. Maanalaisia säiliöitä kohdealueella on 63 kappaletta. Näistä kartoitettiin 28. Kartoitetuista maanalaisista säiliöistä 22 (79%) on terässäiliöitä ja 6 (21%) on muovisäiliöitä. Taulukko 5. Käytössä olevat maanalaiset lämmitysöljysäiliöt. Säiliön asennusvuosi Säiliön materiaali Säiliöiden kokonaismäärä Säiliöt, joita ei ole tarkastettu 10 vuoden sisällä Teräs Muovi Teräs Muovi Teräs Muovi Teräs Muovi Teräs Muovi Teräs Muovi Säiliön kuntoluokka A Säiliön kuntoluokka B Pinnoitetut säiliöt Taulukossa ei ole mukana kartoittamattomat säiliöt ei tietoa Yhteensä säiliöitä: Yksi käytössä oleva maanalainen terässäiliö on asennettu 1950 luvun lopulla. Säiliön tarkka asennusvuosi ei ole tiedossa. Säiliö on kokonaan pinnoitettu. Maanalaisista säiliöistä 16 eli 57% on asennettu vuosina Näistä säiliöistä kahdeksaa ei ole tarkastettu kuluneen kymmenen vuoden sisällä, mutta 11 kuuluu edellisen tarkastuksen mukaan kuntoluokkaan A. Näistä säiliöistä 9 on pinnoitettu joko osittain (3) tai kokonaan (6). Kaksi 1960 luvulla asennettua säiliötä ei ole omistajan tietojen mukaan koskaan tarkastettu. Kaikki viisi vuosina asennettua maanalaista säiliötä kuuluvat kuntoluokkaan A ja ovat tarkastettu viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Näistä viidestä maanalaisesta säiliöstä kolme on pinnoitettu asennetuista neljästä säiliöstä kaikki ovat muovisäiliöitä. Näistä neljästä yksi kuuluu kuntoluokkaan A, muita ei ole tarkastettu. Yhdestä maanalaisesta säiliöstä ei ole tiedossa asennusvuotta, koska kiinteistön omistajat ovat vaihtuneet useaan otteeseen. Tämä säiliö poistetaan käytöstä vuoden 2008 aikana ja kiinteistöllä vaihdetaan lämmitysjärjestelmä maalämpöön. Kuntoluokkaan B kuuluu vain yksi säiliö. Säiliöiden joukossa ei ollut yhtään C tai D luokan säiliötä. Maanpäällisiä terässäiliöitä on 58, joista kartoittamatta jäi 21. Maanpäälliset terässäiliöt eivät ole maanalaisia säiliöitä, vaikka ne olisivat kellarissa tai bunkkerissa maanpinnan alapuolella. Maanpäällisistä terässäiliöistä 21 (57%) on tarkastettu viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Kuuden säiliön tarkastus on tehty yli kymmenen vuotta sitten. A luokan säiliöitä on 16 ja B luokan säiliöitä on 9. Kahden säiliön kohdalla kuntoluokasta ei ollut tietoa, koska tarkastuspöytäkirjoja ei löytynyt. Maanpäällisistä terässäiliöistä on pinnoitettu kymmenen säiliötä, joista kahdeksaan on tehty osapinnoitus ja kaksi on pinnoitettu kokonaan. Maanpäällisten terässäiliöiden keski ikä on 40 vuotta. Säiliöistä 23 on asennettu 68 1960 luvulla ja 13 säiliötä on asennettu 1970 luvulla. Yhden säiliön asennusvuosi/vuosikymmenen ei ollut tiedossa. Muovisia maanpäällisiä säiliöitä alueella on 31, joista kartoitettiin 21. Kymmenen jäi kartoituksen ulkopuolelle. Näistä säiliöistä kolme on asennettu 1970 luvulla, neljä 1980 luvulla, viisi 1990 luvulla ja yhdeksän 2000 luvulla. Yhtään säiliötä ei ole tarkastettu. 3.2 Käytöstä poistetut säiliöt Kaikkiaan käytöstä poistettuja säiliöitä kohdealueilla on 58, joista 13 jäi kartoittamatta. Käytöstä poistetuista säiliöistä 25 (56%) on poistettu kiinteistöltä, 17 (38%) on paikallaan tyhjänä ja kolme (6%) on paikallaan täytettynä. Taulukko 6. Käytöstä poistetut öljysäiliöt. Maanalainen Maanpäällinen Säiliön sijainti säiliö säiliö Säiliötä Viety pois Täytetty Tyhjä Yhteensä Kaikkiaan käytöstä poistettuja säiliöitä on 58, joista kartoittamattomia 13. Kartoittamattomat eivät ole taulukossa mukana. Käytöstä poistetuista säiliöistä 37:stä (82%) täyttöyhteet on poistettu ja 24 (53%) myös putkistot on poistettu. Kiinteistöistä yhdeksällä on öljysäiliöt uusittu ja kaikilla uudet säiliöt on laitettu sisälle. Kiinteistöistä 22:lla öljylämmitys on vaihdettu kaukolämpöön ja kahdeksalla kiinteistöllä öljylämmitys on vaihdettu sähkölämmitykseen. Kiinteistöistä neljä on vaihtanut öljylämmityksestä maalämpöön ja yksi pellettiin. Yhden kiinteistön nykyistä lämmitysmuotoa ei tiedetä. 4 Yhteenveto Kartoituksessa selvisi, että kohdealueilla käytössä olevista öljysäiliöistä on suurin osa alkuperäisiä terässäiliöitä. Maanpäällisiä terässäiliöitä kohdealueilla on 38% ja maanalaisia teräksisiä öljysäiliöitä on 34%. Näiden säiliöiden keski ikä on tällä hetkellä noin 40 vuotta. Terässäiliön käyttöiän arvioidaan olevan noin 30 vuotta, joten säiliöiden uusimista suositellaankin tehtäväksi ainakin vanhimpiin 1950 luvulla ja 1960 luvulla asennettuihin. Tämä vähentää öljyvahinkoriskiä erittäin paljon. Tarkastustilanne käytössä olevien Kissanmaan ja Uudenkylän öljysäiliöiden kohdalla on kohtalainen. Maanalaisista terässäiliöistä 68% on tarkastettu kuluneen kymmenen vuoden sisällä. Maanpäällisistä terässäiliöistä 57% on tarkastettu viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Tarkastukset olisi hyvä tehdä säännöllisesti säiliön kuntoluokan mukaan (ks. taulukko 1). Tarkastetuista teräksisistä öljysäiliöistä 70% kuuluu kuntoluokkaan A. Loput 30% ovat B luokan säiliöitä. Yhtään C tai D luokan säiliötä ei ollut mukana kartoituksessa. Pinnoitettuja säiliöitä on 39% terässäiliöistä. Näistä 48% on osapinnoitettuja ja 52% on kokonaan pinnoitettuja. Muutama edellisessä tarkastuksessa C luokan saanut öljysäiliö on pinnoituksella nostettu A luokan säiliöksi. Maanpäällisiä muovisäiliöitä kartoituksessa on mukana 79 21. Maanalaisia muovisäiliöitä kartoituksessa on mukana 6. Näiden muovisten säiliöiden keski ikä on hieman alle 20 vuotta. Maanalaisista muovisista säiliöistä 1 on tarkastettu. Kartoituksessa selvisi, että säiliöiden ylitäytön estimet ovat kunnossa. Vain kolme ylitäytön estintä on rikki. Muut säiliöiden varusteet ovat yleisesti saman ikäisiä kuin itse säiliöt. Esimerkiksi öljysäiliöiden täyttöyhteistä vanhan mallisia sakara liittimiä on 72%. Öljysäiliöiden putkistoista 83% on 2 putkijärjestelmiä. Käytöstä poistetuista öljysäiliöistä hieman yli puolet (56%) on poistettu käytöstä poiston yhteydessä paikaltaan. Käytöstä poistetuista säiliöistä 38% on edelleen paikallaan tyhjänä. Näistä suurimman osan puhdistuksesta ei ole tietoa. Suurimmasta osasta käytöstä poistetuista säiliöistä täyttöyhteet on poistettu. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät, että käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö puhdistetaan ja poistetaan paikaltaan. Öljysäiliön putkistot ja täyttöyhteet pitää myös poistaa paikaltaan. Mikäli poistaminen on teknisesti tai taloudellisesti vaikeaa, voi Tampereen kaupungin ympäristöpalvelusta hakea poikkeuslupaa, jotta säiliön voi jättää tarkastettuna paikalleen. Maanpäälliset säiliöt tulisi puhdistaa ja niiden virheellinen käyttö estää poistamalla tai tukkimalla täyttöliittimet. Yleensä maanpäällinen säiliö poistetaan paikaltaan tilan tarpeen takia. Useimmiten (49%) säiliön käytöstä poiston yhteydessä lämmitysmuoto on vaihdettu kaukolämpöön. Öljylämityksellä on jatkettu 20%:lla säiliön vaihdon suorittaneista kiinteistöistä. Sähkölämmitykseen ovat vaihtaneet 18% säiliön vaihdon suorittaneista kiinteistöistä. Muutamat kiinteistöt ovat vaihtaneet öljylämmityksen maalämpöön (9%) ja pellettiin (2%). 810 LIITE 1 Kartoituslomake KARTOITUSLOMAKE Öljysäiliön omistaja: Osoite: Öljysäiliön haltija: Puhelin: Kiint.rek.nro: Kaupungin vuokratontti Kiinteistön omistajan tontti Talousvesikaivo tontilla: on ei ole Säiliön sijainti: maan alla ulkorakennuksessa maan alla bunkkerissa maan päällä bunkkerissa säiliöhuoneessa kellarissa kattilahuoneessa kellarissa säiliöhuoneessa kerroksessa kattilahuoneessa kerroksessa muu, mikä: Säiliön sijainti tontilla (jos säiliö on maan alla): Rakennusaine: teräs muovi muu, mikä: Tyyppi: vaakalieriö pystylieriö suorakulmainen muu, mikä: Suojaukset: suoja allas kaksoisvaippasäiliö ei suojausta Suoja altaan/ säiliöhuoneen betonirakenteinen metallirakenteinen materiaali: muu, mikä: suoja kammio/säiliöhuone on pinnoitettu, millä ja kuinka suurelta osin: Liittimen tyyppi: sakara liitin kamlock liitin Ylitäytön estin on ei ole Jos on, toimiiko: (kartoittaja testaa) kyllä ei ei tarkastettu11 LIITE 1 Kartoituslomake Valmistaja: Valmistusnumero: Hyväksymismerkintä: tunnuskilpi puuttuu ei hyväksyntää Asennusvuosi: Tilavuus: Edellinen tarkastus: Luokka: A B C D Seuraava tarkastus (suunniteltu/suositus) : Nähty viimeisin tarkastuspöytäkirja Onko säiliö pinnoitettu: on ei ole ei tietoa Kuinka suurelta osin: Säiliölle tehtyjä toimenpiteitä (korjaukset esim. onko hitsattu korjauslevyjä jne.) : Muita huomioita: (1 vai 2 putkijärjestelmä, onko kattila /säiliöhuoneessa viemäröinti, yms.) Onko kiinteistöllä käytöstä poistettu öljysäiliö? kyllä ei ei tietoa Missä sijainnut / sijaitsee? maan alla maan päällä rakennuksessa viety pois Onko säiliö puhdistettu? kyllä ei ei tietoa Onko säiliö täytetty hiekalla? (maanalaiset) kyllä ei ei tietoa Onko täyttöyhteydet poistettu? kyllä ei ei tietoa Onko täyttöyhteydet tukittu? kyllä ei ei tietoa Onko putkisto poistettu? kyllä ei ei tietoa Jos on vaihdettu lämmitysmuotoa, mikä se on tällä hetkellä?12 LIITE 1 Kartoituslomake Muuta tietoa säiliöistä: Onko tapahtunut ylitäyttöjä? Kyllä ei ei tietoa Onko tapahtunut muita vahinkoja? Kyllä ei ei tietoa Onko tehty maaperätutkimuksia? Kyllä ei ei tietoa Lisätietoa (muita tapahtumia, mahdollisia kysymyksiä, palautetta, tms.): Kartoittaja saa ottaa kuvia säiliöstä ja sen varusteista Hyväksyn kuvien käytön koulutuksessa, henkilö /osoitetietoja ei näytetä. Tiedot tarkistettu Kiinteistön omistajan/haltijan allekirjoitus: Kartoituspäivä: Kartoittaja:13 LIITE 2 Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen14 LIITE 2 Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Öljysäiliön sijoittaminen ja varusteet Maanpäällinen säiliö Maanalainen säiliö Pohjavesialueelle sijoittaminen Täyttöpaikan vaatimukset Öljysäiliön varusteet Öljysäiliöiden huolto ja määräaikaistarkastukset Öljysäiliöstä huolehtiminen Öljysäiliön kunnostaminen ja pinnoittaminen Energia avustukset ja kotitalousvähennykset Öljysäiliön käytöstä poistaminen Öljyvahinkotilanne Öljysäiliöiden vakuutukset ja kiinteistökauppa Öljysäiliö kotivakuutuksessa Finanssialan keskusliiton suojeluohje Kiinteistökauppa Viranomaistoiminta Pelastusviranomainen Ympäristöviranomainen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen...10 LIITTEET LIITE 1. Pirkanmaan kuntien yhteystiedot 115 LIITE 2 Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje Johdanto Öljyvahingot ovat johtuneet vanhoista tarkastamattomista käytössä olevista öljysäiliöistä sekä käyttämättömistä öljysäiliöistä, joita ei ole tyhjennetty öljystä ja puhdistettu öljyisestä jätteestä. Vaikka tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia maanalaisia öljysäiliöitä ja kaikkialla olevia sisäsäiliöitä ei koske pakollinen tarkastusvelvollisuus, tarkastus kannattaa kuitenkin tehdä kaikkiin yli kymmenen vuotta vanhoihin öljysäiliöihin mahdollisten vahinkojen estämiseksi. Vastuu öljysäiliöstä on kiinteistön omistajalla, joka myös vastaa öljyvahingon sattuessa puhdistuskustannuksista. Siksi onkin tärkeää, että kiinteistön omistajalla on oikea käsitys öljysäiliönsä huollosta ja kunnosta. Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa öljysäiliön omistajille ja haltijoille ohjeita öljysäiliöiden sijoittamiseen ja huoltoon. Asetus öljylämmityslaitteistoista (1211/1995), Kauppa ja Teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistosta (314/85) ja standardit antavat tarkat määräykset öljysäiliön asentamiseen. Öljysäiliön saa asentaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä ammattitaitoinen asennusliike. Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa paikallisia määräyksiä öljysäiliön sijoittamiseen. Tärkeillä pohjavesialueilla on tarkempia velvoitteita öljysäiliöiden omistajille. KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) antaa tiettyjä velvoitteita valtakunnallisesti pohjavesialueilla sijaitseville maanalaisille öljysäiliöille. Valtakunnallisella tasolla määräyksien noudattamista valvoo TUKES ja paikallisella tasolla pelastusviranomainen sekä ympäristöviranomainen. Liitteenä lista Pirkanmaan kunnista, joilla tällä hetkellä on ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitteita öljysäiliön omistajalle. 1. Öljysäiliön sijoittaminen ja varusteet Öljylämmityslaitteiston saa asentaa vain TUKES:n hyväksymä ammattitaitoinen asennusliike. Öljylämmityslaitteiston asennuksia tekeville asennusliikkeille on annettu lupanumero, jonka voi tarvittaessa tarkistaa TUKES:sta. Öljylämmityslaitteiston asennuksesta asennusliike lähettää todistuksen aluepelastuslaitokselle. Palotarkastaja tekee laitteistolle katsastuksen kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöönottamisesta. Öljylämmityslaitteiston katsastuspöytäkirja on oltava kattilahuoneessa. Öljysäiliötä asennettaessa pitää varmistaa kyseisen kunnan ympäristönsuojelumääräykset, jotta säiliö tulee asennettua oikein. 1.1 Maanpäällinen säiliö Maanpäällisellä säiliöllä tarkoitetaan maan pinnalla, huonetilassa tai suojakammiossa olevaa öljysäiliötä. Määritelmä on KTM:n päätöksestä 314/1985 öljylämmityslaitteistosta. Maanpäällistä säiliötä asennettaessa on otettava huomioon: Säiliö pitää sijoittaa niin että se on helposti huollettavissa ja tarkastettavissa. Säiliö on sijoitettava aina osastoituun tilaan, myös lämmityslaitteen kanssa. Vuototilanteissa lämmitysöljyn pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty. Säiliöt pitää olla standardien SFS 2733, SFS 2734, SFS 2735 ja SFS 3915 mukaisia tai/ja rakennehyväksyttyjä tunnuskilvellä varustettuja säiliöitä. Suositellaan yksiputkijärjestelmää. 216 LIITE 2 Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje! Säiliö, jossa ei ole tunnuskilpeä tai se on asennettu ennen vuotta 1974 ja säiliölle ei ole tehty tarkastusta, suositellaan tarkastamaan välittömästi, koska säiliö ylittää säiliöiden käyttöiän ja on valmistettu ennen säiliönormien voimaan tuloa. 1.2 Maanalainen säiliö Maanalainen säiliö määritellään KTM:n päätöksessä (314/1985) säiliöksi, jonka ulkopinta on kosketuksissa maaperään kaikkialta muualta paitsi hoitokuilun kohdalta. Maanalaista säiliötä asennettaessa on otettava huomioon: Suositellaan asennettavaksi vain kaksoisvaippasäiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä ja ylitäytön estin. Suositellaan yksiputkijärjestelmää Vuototilanteissa lämmitysöljyn pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty. Säiliöt pitää olla standardien SFS 2736 ja SFS 2770 mukaisia tai/ja rakennehyväksyttyjä tunnuskilvellä varustettuja säiliöitä.! Maanalainen säiliö, jossa ei ole tunnuskilpeä tai se on asennettu ennen vuotta 1974 ja säiliölle ei ole tehty tarkastusta, suositellaan tarkastamaan välittömästi, koska säiliö ylittää säiliöiden käyttöiän ja on valmistettu ennen säiliönormien voimaan tuloa. 1.3 Pohjavesialueelle sijoittaminen KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) velvoittaa pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön omistajan tai haltijan tarkastuttamaan säiliönsä ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliö pitää tarkastaa säiliön kuntoluokituksen mukaan. Tarkastaja määrittelee säiliön kuntoluokan tarkastuksen perusteella. Seuraavassa taulukossa on kuntoluokitukset. Säiliöluokka A luokka, terässäiliö A luokka, muu säiliö B luokka C luokka D luokka Tarkastusväli 5 vuoden kuluttua 10 vuoden kuluttua 2 vuoden kuluttua 6 kk:n kuluttua poistettava käytöstä Taulukko perustuu Kauppa ja teollisuusministeriön päätökseen 344/83 sekä Öljy ja kaasulämmitys Yhdistys ry:n Teknilliseen suositukseen TS 7, Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla säiliön sijoittamiseen on joidenkin kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä annettu tarkennettuja määräyksiä. Yleisin määräys on ettei maan alle saa sijoittaa kuin kaksoisvaippasäiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä ja ylitäytön estin. Tärkeät pohjavesialueet ja ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan kunnan ympäristöviranomaiselta tai pelastusviranomaiselta. 317 LIITE 2 Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje Säiliön sijoittaminen pohjavesialueella: Maan alle suositellaan kaksoisvaippasäiliöitä, joissa vuodonilmaisujärjestelmä ja ylitäytön estin.* Suositellaan maanpäällisiä säiliöitä, joissa suoja altaan koko 100% suurimman säiliön tilavuudesta.* Suositellaan yksiputkijärjestelmää* Maanalainen säiliö pitää määräaikaistarkastaa kuntoluokkansa mukaisesti (ks. edellinen taulukko). Pohjavesialueilla on usein kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tarkennuksia ja velvoitteita öljysäiliön sijoittamiselle, huollolle ja asennuksille. Nämä pitää huomioida!!! *Pirkanmaalla useiden kuntien ympäristönsuojelumääräykset velvoittavat tähän. 1.4 Täyttöpaikan vaatimukset Suurin osa öljyvahingoista liittyy säiliön täyttötilanteisiin. Täytön yhteydessä säiliö ja sen varusteet joutuvat pumpattavan öljyn aiheuttaman rasituksen alaiseksi. Jo täytön tilausvaiheessa on hyvä kertoa tilaukseen liittyvät poikkeukselliset seikat, kuten esimerkiksi täyttöpaikan muutokset, säiliön ensimmäinen täyttö ja täyttöliittimen tyyppi. Turvallinen täyttöpaikka täyttää seuraavat vaatimukset: Öljysäiliön ylitäytönestin on toimiva Ilmaputki ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50 millimetriä Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla, tai säiliöauton kuljettajalle on varattu turvallinen työtaso Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä liitinnipalla Täyttöliittimen vieressä oltava kevytöljy kilpi Öljyalan Palvelukeskus Oy, huolehdi öljysäiliöstäsi esite. 1.5 Öljysäiliön varusteet Maanpäällisten säiliöiden suoja altailla/ kammioilla on tärkeä tehtävä estää öljyä pääsemästä talon rakenteisiin ja talon alle maaperään mahdollisen öljyvahingon tapahtuessa. Tällä hetkellä monet vanhat betoniset suoja altaat/ kammiot vaatisivat kunnostusta, jotta ne estäisivät mahdollisen öljyvahingon sattuessa öljyn valumisen rakenteisiin ja maaperään. Suoja altaassa/ kammiossa huomioitavaa: Säiliön suoja altaan koko vähintään 20% säiliön tilavuudesta, suositus on 100%. Säiliön suoja altaaseen ei saa laittaa sinne kuulumattomia esineitä. Suoja altaan/ kammion tulisi olla niin tilava, että säiliön vaippaa voitaisiin silmämääräisesti tarkastella ja pohjalta voitaisiin havaita mahdolliset öljyvahingot. Säiliöt, joita on mahdoton tarkastuttaa tilan ahtauden vuoksi, tulisi vaihtaa uusiin. 418 LIITE 2 Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje Paluuputken syöpymät ovat yleisiä öljyvahinkojen syitä. Näissä vahingoissa voi öljyä tihkua maaperään monia vuosia ennen kuin vahinko huomataan. Näitä vahinkoja ehkäistään vaihtamalla öljysäiliöiden kaksiputkijärjestelmät yksiputkijärjestelmiksi, jolloin öljyä ei enää kierrätetä öljysäiliön ja polttimen välissä moninkertaisia määriä. Yksiputkijärjestelmä toimii palautuskiertolaitteella, joka asennetaan polttimen viereen tekniseen tilaan. Öljysäiliössä pitää olla tunnuskilpi, josta ilmenee seuraavaa: valmistaja, valmistusnumero, valmistusvuosi, säiliöstandardi, tilavuus, koepaine Jos imu tai paluuputken murtumisesta voi aiheutua öljyn valuminen kattilahuoneeseen, putki on varustettava venttiilillä, joka on suljettavissa kattilahuoneeseen menemättä. Tämä sulku on hyvä merkitä kilvellä esim. öljysulku tai hätäsulku. 2. Öljysäiliöiden huolto ja määräaikaistarkastukset Kiinteistön öljysäiliö on kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla. Säännöllisesti tehdyt huollot ja tarkastukset pidentävät niin öljysäiliön kuin koko öljylämmitysjärjestelmän käyttöikää. Jos öljysäiliötä ei ole koskaan tarkastettu, siitä puuttuu tunnuskilpi ja/tai sen ikä lähestyy kolmeakymmentä ikävuotta, tarkastus pitäisi tehdä mahdollisimman pian. Öljylämmityslaitteiston olennaisista muutostöistä pitää tehdä ilmoitus aluepelastuslaitokselle. Ilmoituksen tekee tarkastusliike. Oleellisista muutoksista on kyse silloin, kun säiliötilavuutta lisätään, säiliö tai sen sijoituspaikka vaihdetaan, öljyputkistoa oleellisesti muutetaan tai öljypoltin vaihdetaan suurempi tehoiseen. Katsastusta ei tarvita, jos kyseessä on polttimen vaihto vastaavaan tai pienempitehoiseen, putkiston, säiliön tai laitteiston pienet korjaukset, varusteiden kunnostus tai vaihto vastaaviin. 2.1 Öljysäiliöstä huolehtiminen Maanpäällisten muovisten säiliöiden kohdalla tärkeää on, että kiinteistön omistaja tai haltija tarkkailee vaipan kuntoa silmämääräisesti tasaisin väliajoin. Jos vaippaan ilmestyy halkeamia tai viiltoja, säiliö pitää uusia. Säiliön vaipan ja suoja altaan välissä ei saa olla rakenteeseen kuulumattomia esineitä. Nämä voivat aiheuttaa vaippaan halkeamia tai viiltoja. Muovisten säiliöiden huoltotoimenpiteet kannattaa varmistaa säiliövalmistajalta. Säiliön asennuksen yhteydessä huolloista voi kertoa myös säiliöasentaja. Terässäiliön tärkein huoltotoimenpide on säännöllinen ammattitaitoinen tarkastus. Säännölliset tarkastukset suositellaan tehtäväksi kaikille terässäiliöille sekä maanalaisille että maanpäällisille säiliöille. Kuntien öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmissa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla oleville maanalaisille säiliöille määräaikaistarkastukset ovat pakollisia. Muualla kuin pohjavesialueella säännölliset tarkastukset olisi hyvä tehdä säiliön kuntoluokan mukaan samoin kuin pakolliset määräaikaistarkastukset tehdään pohjavesialueella. Tarkastuksen lisäksi maanpäällisten säiliöiden ja suoja altaiden/ kammioiden ulkopuolista kuntoa on hyvä tarkkailla silmämääräisesti säännöllisin väliajoin. 519 LIITE 2 Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje Määräaikaistarkastuksesta tarkastusliike tekee pöytäkirjan, josta toimitetaan kappaleet kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja pelastusviranomaiselle yhden kappaleen jäädessä tarkastuksen tekijälle. Pelastusviranomainen kirjaa tarkastuspöytäkirjasta öljysäiliörekisteriin tärkeimmät tiedot säiliöstä. Määräaikaistarkastus on virallisesti tehty, kun kopio pöytäkirjasta on toimitettu pelastusviranomaiselle. Tarkastuksia tekevät TUKES:n hyväksymät tarkastusliikkeet. TUKES:n kotisivuilta löytyy lista tarkastuksia tekevistä liikkeistä. Myös erilaisista yrityshakemistoista (esim. keltaiset sivut, yritystele, jne.) löytyy tarkastusliikkeiden yhteystietoja. Ennen varsinaista tarkastusta säiliö tyhjennetään. Säiliössä oleva öljy varastoidaan väliaikaisesti. Tarkastuksen jälkeen öljy palautetaan säiliöön. Säiliön pohjalla oleva öljyinen sakka poistetaan säiliöstä ja toimitetaan ongelmajätteenä jätteen käsittelylaitokselle. Säiliö tuuletetaan hyvin tyhjennyksen jälkeen ennen kuin tarkastaja aloittaa säiliön sisäpuolisen tarkastuksen. Säiliössä tarkastaja ensimmäiseksi puhdistaa säiliön vaipan öljystä. Mahdolliset syöpymäkohdat paljastetaan teräspiikillä ja syöpymät mitataan työntömitalla tai syvyysmikrometrillä. Syöpymät ja niiden sijainti sekä muut mahdolliset vaipan vauriot merkitään tarkastuspöytäkirjaan. Tarkastaja mittaa ultraäänilaitteella säiliön vaipan levypaksuudet muutamista pisteistä. Nämä merkitään tarkastuspöytäkirjaan. Maanalaisen säiliön vaippaa vasaroidaan pallopäävasaralla mahdollisten ulkopuolisten syöpymien selville saamiseksi. Ulkopuolisten pistesyöpymien selville saaminen on usein sattumanvaraista johtuen mitattavan pinta alan suuruudesta. Ainoa tapa luotettavasti selvittää ulkopuolisten syöpymien tilanne olisi nostaa säiliö ylös ja tutkia sen vaipan ulkopuolinen kunto.! Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastuttaa KTM:n päätöksen mukaan ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliön tarkastus tulee suorittaa tarkastuksessa todetun säiliön kuntoluokan mukaisesti. 2.2 Öljysäiliön kunnostaminen ja pinnoittaminen Vanha säiliö, varsinkin ennen vuotta 1974 asennettu säiliö, kannattaa enemmin uusia kuin korjata. Ennen vuotta 1974 valmistetut säiliöt eivät ole valmistettu säiliönormien mukaisesti, jolloin rakenne ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin uudemmilla standardien mukaan rakennetuilla säiliöillä. Näiden säiliöiden ikä ylittää yleisesti käyttöikänä pidetyn 30 ikävuoden, joten säiliöt olisi tämänkin perusteella jo hyvä uusia. Myös säiliöt, joissa ei ole tunnuskilpeä, on hyvä ennemmin vaihtaa uuteen kuin korjata. Uusimisen yhteydessä säiliön varusteet uusitaan, mikä vähentää öljyvahinkoriskiä huomattavasti. Kaksiputkijärjestelmän vaihtaminen yksiputkijärjestelmään säiliön uusimisen tai muun öljylämmityslaitteiston huollon yhteydessä myös vähentää öljyvahinkoriskiä huomattavasti. Pinnoitus ei tee vanhasta säiliöstä uutta eikä muovisäiliötä. Pinnoituksen saa tehdä vain puhdistetulle, tarkastetulle ja ehjälle säiliölle. Säiliöiden pinnoittamisen edellytyksenä on säiliöiden ulkoja sisäpuolisen kunnon toteaminen. Säiliötä ei saa pinnoittaa ennen kuin syöpymät on korjattu. Suositus on, että vanha säiliö vaihdetaan uuteen. Muualla kuin pohjavesialueella korjatun, kunnostetun ja kauttaaltaan lujitemuovilla pinnoitetun A luokan säiliön seuraava kuntotarkastus tulisi tehdä kymmenen vuoden kuluttua pinnoittamisesta. Tämä on Teknillisen tarkastuskeskuksen ohjeesta Poltto ja dieselöljysäiliöiden korjaus ja kunnostus ( 8/84/Y ). On myös huomattava, että ohje koskee kokopinnoitettuja säiliöitä. Pohjavesialueella kuitenkin korjatun, kunnostetun ja kauttaaltaan pinnoitetun A luokan maanalaisen 620 LIITE 2 Lämmitysöljysäiliöiden sijoitus ja huolto ohje öljysäiliön seuraava määräaikaistarkastus pitää tehdä KTM:n päätöksen (344/1983) mukaisesti viiden vuoden kuluttua säiliön pinnoituksesta. Koko tai osapinnoituksen saa tehdä tarkastusliike, jolla on TUKES:n myöntämä lupa tai vastaava. Tarkastuspöytäkirjaan tarkastajat yleensä kirjaavat oman lupa numeronsa. Jos pöytäkirjaan tätä ei ole merkitty, kannattaa kiinteistön omistajan kysyä tarkastusliikkeeltä pinnoituslupaa. Öljyalan Palvelukeskus on antanut ohjeen, jonka mukaan pohjavesialueella pinnoitetun terässäiliön kuntoa ei pystytä luokittelemaan, koska pinnoituksen alta ei voida todeta säiliön todellista kuntoa. 2.3 Energia avustukset ja kotitalousvähennykset Pientalojen energia avustusta öljylämmitteinen kotitalous voi hakea, jos öljylämmitysjärjestelmän vaihtaa aurinko öljyjärjestelmää, jossa osa lämmitysenergiasta tuotetaan aurinkokeräimillä. Energia avustusta saa uuden öljykattilan, öljypolttimen, aurinkokeräinten, aurinkolämpövaraajan sekä ohjausautomatiikan hankintaan. Avustuksen suuruus on maksimissaan 15 prosenttia laiteinvestointikustannuksista. Avustusta haetaan vuoden alussa omasta kunnasta. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista. Yksityishenkilö voi vähentää yksityistaloudessaan teettämästään työstä aiheutuneita kuluja verotuksessaan ns. kotitalousvähennyksenä. Öljylämmitysjärjestelmän kunnostuksesta saa verotuksessa takaisin 60 prosenttia työn arvosta. 3. Öljysäiliön käytöstä poistaminen Käytöstä poistetut öljysäiliöt, erityisesti maanalaiset, ovat osoittautuneet ongelmallisiksi varsinkin tilanteessa, jossa pitkän ajan kuluttua törmää tällaiseen säiliöön. Useimmiten säiliön aiemmista huolloista, puhdistamisesta, tarkastuksesta tai mahdollisista vuodoista maaperään ei ole tietoa. Joissakin tapauksissa öljysäiliöistä on myös löydetty öljyistä sakkaa pohjalta, vaikka säiliön on pitänyt olla tyhjä. Kun öljysäiliö poistetaan käytöstä se pitää ainakin tyhjentää, puhdistaa ja täyttöyhteet tukkia tai poistaa. Säiliön erheellinen käyttö on estettävä. Säiliön puhdistajalla pitää olla tehtävän edellyttämä ammattitaito. Pirkanmaalla säiliön käytöstä poistosta on tehtävä ilmoitus aluepelastuslaitokselle. Maanalaiset säiliöt suositellaan poistettavaksi paikaltaan, sillä tyhjä säiliö aiheuttaa sortumavaaran maaperässä. Pirkanmaan useissa kunnissa on ympäristönsuojelumääräyksissä velvoite poistaa käytöstä poistettava säiliö maaperästä. Vanhoja käytöstä poistettuja öljysäiliöitä putkistoineen pidetään jätteenä, johon sovelletaan jätelain säännöksiä. Säiliöiden maaperään jättäminen ei täytä jätelain mukaisia vaatimuksia jätteen käsittelystä. Ympäristönsuojelulaissa lisäksi säädetään jätteestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä. Kunnissa, joissa säiliön maaperästä poistaminen on määrätty ympäristönsuojelumääräyksissä, voi hakea ympäristöviranomaiselta poikkeuslupaa, jolla tarkastetun ja puhdistetun säiliön voi jättää maaperään. Tämä luvan ympäristöviranomainen voi myöntää, jos säiliön poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Ohjeen liitteenä on yhteystiedot Pirkanmaan kuntien ympäristöviranomaisille. 7 Näytä lisää
ASUKASOPAS Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen 1 ALKUSANAT Hankkeen tarve ja tausta Tampereen aluepelastuslaitos, Pirkanmaan elinkeino-, Lisätiedot Tampereen kaupunki. Johanna Narvi. Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2010, vaihe II
Tarja Asikainen ja Päivi Kärnä Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B, Oppimateriaalia, osa 20 Tarja Asikainen Lisätiedot Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden
Tampereen kaupunki Veera Kajanus Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 5/2009 2 Teksti, kuvat, taulukot ja liitekartta: Lisätiedot Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos
Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011 Tampereen aluepelastuslaitos 1 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SÄILIÖ MAASTOSSA JA TYÖMAILLA 4 Lisätiedot AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011
FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön Lisätiedot Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan Lisätiedot HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät... Lisätiedot Maatilan kemikaaliturvallisuusopas
Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset... Lisätiedot 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet
1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde Lisätiedot ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
1 (33) ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Valtuusto Voimaan 2 (33) LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sisältävät Lisätiedot Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet
Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen Lisätiedot Tukesille uudet verkkosivut 2/2007
2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa Lisätiedot TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten Lisätiedot LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
Liite 1/kv 14.1.2015 5 LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUPUNGINVALTUUSTO 14.1.2015 5 Voimaantulo: 1.3.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen Lisätiedot 10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat
ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien Lisätiedot KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Lisätiedot NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT
Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet Lisätiedot Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.
Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden Lisätiedot Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Nilsiän kaupunki Yleinen osa I
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Nilsiän kaupunki Yleinen osa I SKVSY 14.06.2012 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY ESIPUHE Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on rakenteeltaan jaettu kahteen osaan. Lisätiedot Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet
Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille Lisätiedot POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright Lisätiedot ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT
Liite nro 2, Ymp.ltk 20.2.2013 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Äänekosken kaupunginvaltuusto Voimaan 2 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite Ympäristönsuojelulain Lisätiedot Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien Lisätiedot 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet
LEMPÄÄLÄN KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen Lisätiedot ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Äänekosken kaupunginvaltuusto Voimaan 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite Ympäristönsuojelulain (86/2000)19 :n mukaan Lisätiedot opas Vaarallisten kemikaalien varastointi
opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen Lisätiedot MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto 10.10.2011 Voimaan 17.11.2011 Kansikuva: Pyörätie Vilppulankoskelle 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute