Source: http://docplayer.it/24847498-Trm-s-p-a-maggio-giugno-2015.html
Timestamp: 2019-02-21 21:04:38+00:00
Document Index: 186206866

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 2', 'arte 1', 'arte 4', 'arti 2', 'arte 4']

TRM S.p.A. Maggio - Giugno PDF
Download "TRM S.p.A. Maggio - Giugno 2015"
1 Prot del 5 agosto 2015 POLO MICROINQUINANTI DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO Via Sabaudia Grugliasco (TO) RELAZIONE TECNICA TRM S.p.A. Via Gorini Torino (TO) Controllo microinquinanti in emissione Maggio - Giugno 2015 Funzione: Collaboratore Nome: Simona Possamai Redazione Funzione: Collaboratore Nome: Nicola Santamaria Funzione: Collaboratore Nome: Carla Cappa Verifica Funzione: Collaboratore Nome: Simona Possamai Approvazione Funzione: Dirigente Responsabile Nome: Ivana Bottazzi Il sistema di gestione qualità è certificato ISO 9001:2008 da SAI-GLOBAL ITALIA ARPA Piemonte Codice Fiscale - Partita IVA Polo Microinquinanti Via Sabaudia n Grugliasco (TO) - Tel Fax PEC:
2 1. PREMESSA Nell ambito del programma di attività del Polo Microinquinanti, come previsto dal piano di monitoraggio dell AIA, in data 12 maggio, 21 maggio e 18 giugno 2015 sono stati effettuati i controlli dei microinquinanti presso i punti di emissione in atmosfera denominati E1-1, E1-2 e E1-3 ed a servizio delle caldaie di combustione rifiuti 1, 2 e 3 della ditta T.R.M. S.p.A. di Torino. I controlli realizzati rappresentano il secondo intervento di verifica di parte pubblica del contenuto di microinquinanti nelle emissioni dei tre camini, relativamente al secondo anno di esercizio dell impianto. Con schede di prelievo emissioni in atmosfera rispettivamente n. EM 51/15/0606 del 12/05/2015, EM 59/15/0606 del 21/05/2015 e EM 74/15/0606 del 18/06/2015, sono stati prelevati i campioni di emissione aventi numero di registrazione ARPA 2015/24283 (caldaia n 1), 2015/25562 (caldaia n 2) e 2015/33396 (caldaia n 3), nonché il bianco di campionamento n 2015/24282, dei quali si riportano i risultati analitici nella presente relazione. Il campionamento alle emissioni è stato condotto per la verifica del rispetto dei limiti in emissione relativi ai microinquinanti organici come stabiliti nella Determina di Autorizzazione N /2012 del 06/02/ POSIZIONE AUTORIZZATIVA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO Nella tabella seguente sono riportati i limiti fissati per le emissioni al paragrafo 2.4 PRESCRIZIONI E LIMITI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA dall autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Torino ai sensi della parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. Tabella 1: Valori limite per diossine, furani e IPA Tabella 6 Determina N /2012 del 6/02/2012 Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore fase iniziale Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore fase di regime Parametro A A1 Diossine e furani (PCDD + PCDF) 0,1 ng I-TEQ/m 3 0,05 ng I-TEQ/m 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/m 3 0,005 mg/m 3 Per i limiti alle emissioni sono state previste due soglie, I valori limite di emissione per gli effluenti provenienti dai forni di incenerimento sono riportati nelle tabelle 4, 5, 6 e 7. I valori limite di emissione indicati nelle colonne A delle citate tabelle sono in vigore per i primi due anni (730 giorni) dall inizio delle operazioni di incenerimento rifiuti; i valori indicati nelle colonne A1 delle citate tabelle entrano in vigore dopo 2 anni (a partire dal 731 giorno) dall inizio delle operazioni di incenerimento rifiuti. Per la campagna di controlli relativa al primo anno di esercizio il limite di riferimento è pertanto quello riportato in colonna A. Tutti i limiti di emissione, devono essere riferiti a gas secco con contenuto di ossigeno residuo pari all 11% in volume a 0 C e 1013 kpa. Per il parametro PCB (policlorobifenili) l autorizzazione integrata ambientale non ha fissato un limite in emissione. L autorizzazione integrata ambientale riporta una capacità nominale dell impianto (come definita dall art. 2 del D. Lgs. 133/2005) pari a 67,5 t/h (3 linee da 22,5 t/h) e un carico termico nominale dell impianto (come definito dall art. 2 del D. Lgs. 133/2005) pari a 206,25 MWt (3 linee da 68,75 MWt); il potere calorifico inferiore dichiarato è pari a KJ/kg. 2
3 3. PRELIEVI IN EMISSIONE Le misure e il prelievo sono stati effettuati secondo le specifiche dei seguenti metodi: UNI EN :2006 Emissioni da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB diossina simili. Parte 1: Campionamento. Variante filtrocondensatore UNI EN :2014 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB diossina simili - Parte 4: Campionamento e analisi di PCB diossina simili ISO Emissioni da sorgente fissa. Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici in fase gassosa e particellare UNI EN Emissioni da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni. Metodo gravimetrico. UNI EN Emissioni da sorgente fissa. Determinazione del vapore acqueo in condotti. UNI :2013 Emissioni da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. UNI EN 15259:2007 Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione. UNI EN Emissioni da sorgente stazionaria Determinazione della concentrazione in volume dell ossigeno metodo di riferimento: paramagnetico. Le misure relative al prelievo vengono adottate per la normalizzazione del volume campionato (T= 273 K, p= kpa, gas secco) utilizzato per la definizione delle concentrazioni dei microinquinanti ricercati. I campionamenti sono stati realizzati utilizzando linee di prelievo in cui tutte le parti a contatto con il fluido sono in vetro e titanio. Per l aspirazione dei fumi è stato utilizzato un campionatore di tipo isocinetico. 3
4 Tabella 2: MISURE campione n. 2015/24283 (caldaia n 1) SCHEDA DI MISURA E CAMPIONAMENTO - PCDD/DF, PCB, IPA Camino n. E1-1 Verbale n. EM 51/15/0606 Data campionamento 12/05/15 Campione n. 2015/24283 Campione bianco di campo n. 2015/24282 Caratteristiche chimico-fisiche dell'emissione misurate Portata fumi Attuale mc/h ,6 Normale Nmc/h ,1 Anidra Nmc/h ,1 rif. O2 Nmc/h ,5 Umidità % v/v 16,6 O 2 rif. % v/v 11 O 2 % v/v 8,6 +/- 0,5 CO (rif. O2) mg/nmc 6,0 +/- NOx (come NO2 - rif. O2) mg/nmc +/- CO2 (rif. O2) % v/v 2,2 Polveri totali (rif. O2) mg/nmc 0,0 Densità aeriforme kg/nmc 0,81 Pressione ambiente kpa 98,58 Temperatura ambiente C 20,0 Temperatura normalizzazione K 273,15 Pressione normalizzazione kpa 101,34 Campionamento - UNI EN e 4; ISO Durata (min) 480 Ora inizio (hh.min.) Ora fine (hh.min) Prove di tenuta (< 5%) 3,3 Velocità fumi al punto di prelievo (m/s) 12,5 Temperatura fumi al punto prelievo ( C) 121,4 Pressione assoluta (kpa) 98,350 Flusso di aspirazione (l/min) 14,4 Flusso isocinetico teorico (l/min) 14,4 Rapporto isocinetico % (-5% < R < +15%) 0,3 Volume al contatore volumetrico (mc) 6,931 Volume campionato (Nmc) 5,727 Volume campionato corretto O2 rif. (Nmc) 7,102 Note: - L'incertezza associata alla misura di O2 % v/v rispetta il limite del 6% del misurando - Il campionamento ha rispettato le condizioni isocinetiche previste dal metodo - La tenuta pneumatica della linea di prelievo rispetta il 5% richiesto dal metodo - I valori riferiti ai parametri CO, NO x, CO 2 e polveri sono puramente indicativi e non sono soggetti a processi di validazione 4
5 Tabella 3: MISURE campione n. 2015/25562 (caldaia n 2) SCHEDA DI MISURA E CAMPIONAMENTO - PCDD/DF, PCB, IPA Camino n. E1-2 Verbale n. EM 59/15/0606 Data campionamento 21/05/15 Campione n. 2015/25562 Campione bianco di campo n. 2015/24282 Caratteristiche chimico-fisiche dell'emissione misurate Portata fumi Attuale mc/h ,6 Normale Nmc/h ,5 Anidra Nmc/h ,1 rif. O2 Nmc/h ,9 Umidità % v/v 17,3 O 2 rif. % v/v 11 O 2 % v/v 8,5 +/- 0,5 CO (rif. O2) mg/nmc 5,0 +/- n.r. NOx (come NO2 - rif. O2) mg/nmc 51,7 +/- n.r. CO2 (rif. O2) % v/v 2,7 Polveri totali (rif. O2) mg/nmc 0,1 Densità aeriforme kg/nmc 0,80 Pressione ambiente kpa 97,73 Temperatura ambiente C 20,0 Temperatura normalizzazione K 273,15 Pressione normalizzazione kpa 101,34 Campionamento - UNI EN e 4; ISO Durata (min) 480 Ora inizio (hh.min.) 9.50 Ora fine (hh.min) Prove di tenuta (< 5%) 2,0 Velocità fumi al punto di prelievo (m/s) 13,9 Temperatura fumi al punto prelievo ( C) 123,0 Pressione assoluta (kpa) 97,442 Flusso di aspirazione (l/min) 15,5 Flusso isocinetico teorico (l/min) 15,3 Rapporto isocinetico % (-5% < R < +15%) 1,2 Volume al contatore volumetrico (mc) 7,430 Volume campionato (Nmc) 6,276 Volume campionato corretto O2 rif. (Nmc) 7,845 Note: - L'incertezza associata alla misura di O2 % v/v rispetta il limite del 6% del misurando - Il campionamento ha rispettato le condizioni isocinetiche previste dal metodo - La tenuta pneumatica della linea di prelievo rispetta il 5% richiesto dal metodo - I valori riferiti ai parametri CO, NO x, CO 2 e polveri sono puramente indicativi e non sono soggetti a processi di validazione 5
6 Camino n. E1-3 Tabella 4: MISURE campione n. 2015/33396 (caldaia n 3) SCHEDA DI MISURA E CAMPIONAMENTO - PCDD/DF, PCB, IPA Verbale n. EM 74/15/0606 Data campionamento 18/06/15 Campione n. 2015/33396 Campione bianco di campo n. 2015/24282 Caratteristiche chimico-fisiche dell'emissione misurate Portata fumi Attuale mc/h ,4 Normale Nmc/h ,7 Anidra Nmc/h ,0 rif. O2 Nmc/h ,1 Umidità % v/v 17,8 O 2 rif. % v/v 11 O 2 % v/v 8,1 +/- 0,5 CO (rif. O2) mg/nmc 4,1 +/- 0,4 NOx (come NO2 - rif. O2) mg/nmc 44,8 +/- 4,5 CO2 (rif. O2) % v/v 8,7 Polveri totali (rif. O2) mg/nmc 0,2 Densità aeriforme kg/nmc 0,83 Pressione ambiente kpa 98,00 Temperatura ambiente C 25,0 Temperatura normalizzazione K 273,15 Pressione normalizzazione kpa 101,34 Campionamento - UNI EN e 4; ISO Durata (min) 480 Ora inizio (hh.min.) 10.00/15.30 Ora fine (hh.min) 11.00/22.30 Prove di tenuta (< 5%) 2,7 Velocità fumi al punto di prelievo (m/s) 12,1 Temperatura fumi al punto prelievo ( C) 124,4 Pressione assoluta (kpa) 97,823 Flusso di aspirazione (l/min) 14,3 Flusso isocinetico teorico (l/min) 13,5 Rapporto isocinetico % (-5% < R < +15%) 6,0 Volume al contatore volumetrico (mc) 6,877 Volume campionato (Nmc) 5,688 Volume campionato corretto O2 rif. (Nmc) 7,338 Note: - L'incertezza associata alla misura di O2 % v/v rispetta il limite del 6% del misurando - Il campionamento ha rispettato le condizioni isocinetiche previste dal metodo - La tenuta pneumatica della linea di prelievo rispetta il 5% richiesto dal metodo - I valori riferiti ai parametri CO, NO x, CO 2 e polveri sono puramente indicativi e non sono soggetti a processi di validazione 6
7 4. MICROINQUINANTI ORGANICI IN EMISSIONE 4.1. METODI ANALITICI Le determinazioni analitiche sono state eseguite utilizzando rispettivamente il metodo UNI EN parti 2 e 3:2006 e parte 4:2014 (U.RP.M984) per PCDD/DF e PCB e il metodo ISO :2003 (U.RP.M995) per IPA. La descrizione delle fasi di estrazione, purificazione e analisi strumentale è riportata nelle relazioni precedenti. I risultati analitici dei singoli composti e dei totali tengono conto della normalizzazione del volume campionato alle seguenti condizioni: - temperatura 273 K - pressione 101,3 kpa - gas secco - ossigeno 11%. I congeneri non quantificabili contribuiscono alla concentrazione totale di PCDD/DF, delle somme di PCB e del totale IPA per un valore uguale alla metà dei rispettivi limiti di quantificazione (criterio del Medium Bound) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD-PCDF) Il totale di PCDD e PCDF è espresso in termini di Tossicità Equivalente. Per il calcolo sono stati utilizzati i fattori di tossicità equivalente (I-TEF: Fattori Internazionali di Tossicità Equivalente NATO/CCMS 1988) caratteristici dei 17 congeneri più tossici. Nella tabella sottostante si riportano anche i recuperi percentuali degli standard marcati di campionamento ed estrazione. Tabella 5: PCDD-PCDF (singoli congeneri) CAMPIONE 2015/ / /33396 PUNTO DI EMISSIONE E1-1 E1-2 E1-3 Verbale/ data EM 51/15/06.06 del EM 59/15/06.06 del EM 74/15/06.06 del 12/05/ /05/ /06/2015 Parametro Fattore Tossicità Equivalente I-TEF marcati marcati marcati 2,3,7,8 TETRA-CDD 1 < 0, < 0, < 0, ,2,3,7,8 PENTA-CDD 0,5 < 0, < 0, < 0, ,2,3,4,7,8 ESA-CDD 0,1 < 0, < 0, < 0, ,2,3,6,7,8 ESA-CDD 0,1 < 0, < 0, < 0, ,2,3,7,8,9 ESA-CDD 0,1 < 0, < 0, < 0, ,2,3,4,6,7,8 EPTA-CDD 0,01 0, , < 0, OCTA-CDD 0,001 0, , , ,3,7,8 TETRA-CDF 0,1 0, < 0, , ,2,3,7,8 PENTA-CDF 0,05 < 0, < 0, < 0, ,3,4,7,8 PENTA-CDF 0,5 0, < 0, < 0, ,2,3,4,7,8 ESA-CDF 0,1 0, < 0, < 0, ,2,3,6,7,8 ESA-CDF 0,1 0, < 0, < 0, ,3,4,6,7,8 ESA-CDF 0,1 < 0, < 0, < 0, ,2,3,7,8,9 ESA-CDF 0,1 < 0, < 0, < 0, ,2,3,4,6,7,8 EPTA-CDF 0,01 0, , < 0, ,2,3,4,7,8,9 EPTA-CDF 0,01 < 0, <0, < 0, OCTA-CDF 0,001 0, , < 0, PCDD/DF Totali rif. O 2 (ng I-TEQ/Nm 3 ) 0, , ,
8 L autorizzazione prevede un limite di emissione per PCDD/PCDF riferito all ossigeno pari a: 0,1 ng I-TEQ/Nm Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Gli IPA ricercati e quantificati nei campioni sono riportati nella tabella sottostante. Si riportano anche i recuperi percentuali degli standard deuterati di estrazione. Tabella 6: IPA (singoli composti) CAMPIONE 2015/ / /33396 PUNTO DI EMISSIONE E1-1 E1-2 E1-3 Verbale/ data EM 51/15/06.06 del 12/05/2015 EM 59/15/06.06 del 21/05/2015 EM 74/15/06.06 del 18/06/2015 Parametro deuterati deuterati deuterati Benzo(a)Antracene 0, , , Benzo(b)Fluorantene 0,316 0,573 0,408 Benzo(k)Fluorantene 0,101 0,182 0,162 Benzo(j)Fluorantene 0,201 0,314 0,272 Benzo(a)Pirene 0, , < 0, Indeno[1,2,3-cd]Pirene 0,284 0,364 < 0,00544 Dibenzo(a,h)Antracene < 0, < 0, , Dibenzo(a,l)Pirene < 0,0109 < 0, ,0562 Dibenzo(a,e)Pirene 0,0471 0,104 0,0305 Dibenzo(a,i)Pirene < 0, , < 0, Dibenzo(a,h)Pirene < 0,0109 < 0,00906 < 0,00962 IPA totali rif. O 2 1,73 2,50 2,28 IPA totali rif. O 2 (mg/nm 3 ) 0, , , L autorizzazione prevede un limite di emissione per gli IPA riferito all ossigeno pari a: 0,01 mg/nm Policlorobifenili (PCB) I PCB ricercati e quantificati nei campioni sono riportati nella tabella sottostante. Sono stati determinati i 12 PCB diossina - simili (DL) e il loro totale espresso in WHO-TEQ (Fattori di Tossicità Equivalente WHO 2005), i 6 PCB marker (MK) con il loro totale, 11 PCB non diossina - simili (NDL), rilevanti dal punto di vista ambientale, con il loro totale, il totale dei 29 congeneri di PCB determinati, i singoli gruppi omologhi a diverso grado di clorurazione e il totale espresso come sommatoria da triclorobifenili a octaclorobifenili. Sono riportati anche i recuperi percentuali degli standard marcati di estrazione. L autorizzazione non prevede un limite di emissione per i policlorobifenili. I risultati ottenuti rientrano comunque nei limiti previsti dal recente D. Lgs n. 46 del 4/3/14 che prevede un limite per i PCB-DL pari a 0,1 ng WHO-TEQ/Nm 3. 8
9 Tabella 7: PCB (singoli congeneri e gruppi omologhi) CAMPIONE 2015/ / /33396 PUNTO DI EMISSIONE E1-1 E1-2 E1-3 Verbale/ data EM 51/15/06.06 del EM 59/15/06.06 del EM 74/15/06.06 del 12/05/ /05/ /06/2015 Parametro WHO-TEF 2005 marcati marcati marcati 77 3,3',4,4' TETRA-CB 0,0001 0, , , ,4,4',5 TETRA-CB 0,0003 < 0, , < 0, ,3',4,4',5 PENTA-CB 0,1 < 0, , < 0, ,3',4,4',5,5' ESA-CB 0,03 < 0, < 0, < 0, ,3,3',4,4' PENTA-CB 0, , , , ,3,4,4',5 PENTA-CB 0,00003 < 0, , , ,3',4,4',5 PENTA-CB 0, , , , ,3,4,4'5 PENTA-CB 0,00003 < 0, , , ,3,3',4,4',5 ESA-CB 0, , , , ,3,3',4,4',5' ESA-CB 0,00003 < 0, , , ,3',4,4',5,5' ESA-CB 0, , , , ,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB 0,00003 < 0, , , Totale PCB DL rif. O 2 (ngwho-teq/nm 3 ) 0, , , ,4,4' TRI-CB 0, , , ,2',5,5' TETRA-CB 0, , , ,2',4,5,5' PENTA-CB 0, , , ,2',3,4,4',5' ESA-CB 0, , , ,2',4,4',5,5' ESA-CB 0, , , ,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB 0, , , Totale PCB Marker rif. O 2 0,623 4,01 5, ,2',3,5',6 PENTA-CB 0,0464 0,820 0, ,2',4,4',5 PENTA-CB 0,0254 0,273 0, ,3,3',4',6 PENTA-CB 0,0418 0,600 0, ,2',3,3',4,4' ESA-CB < 0, ,0475 0, ,2',3,4',5,5' ESA-CB 0,0124 0,119 0, ,2',3,4',5',6 ESA-CB 0,0424 0,839 1, ,2',3,5,5',6 ESA-CB < 0,0141 0,249 0, ,2',3,3',4,4',5 EPTA-CB < 0,0174 0,0542 0, ,2',3,3',4,5',6' EPTA-CB 0, ,0683 0, ,2',3,4,4',5',6 EPTA-CB 0, ,0662 0, ,2',3,4',5,5',6 EPTA-CB 0,0144 0,122 0,505 Totale PCB NDL rif. O 2 0,220 3,26 4,12 Totale 29 PCB (DL+MK+NDL) rif. O 2 0,935 7,95 9,72 Triclorobifenili 1,26 2,71 0,746 Tetraclorobifenili 1,54 4,07 0,801 Pentaclorobifenili 0,244 3,33 1,80 Esaclorobifenili 0,224 3,00 6,36 Eptaclorobifenili 0,128 0,914 3,84 Octaclorobifenili 0, ,0437 0,210 PCB Totali rif. O 2 3,40 14,1 13,8 5. CONCLUSIONI Le concentrazioni rilevate di PCDD/PCDF e IPA in emissione, relative ai campioni prelevati in data 12 e 21 maggio e 18 giugno 2015 (rispettivamente ai punti di emissione E1-1, E1-2 e E1-3 per le caldaie n 1, 2 e 3) presso la ditta T.R.M. S.p.A., rispettano i limiti previsti dall autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Torino con Determina N /2012 del 6/02/2012. L autorizzazione integrata ambientale non ha fissato un limite in emissione per il parametro PCB. 9
VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA
VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA Impianto di coincenerimento E1 Controllo periodico mensile effettuato per TERNI BIOMASSA S.r.l. STABILIMENTO DI TERNI (TR) Marzo 2016 Eco Chimica Romana
IL RUOLO DEL POLO MICROINQUINANTI NEI CONTROLLI PER LA TUTELA DELL AMBIENTE E DELLA SALUTE
CANCEROGENI ALIMENTARI E INQUINAMENTO CHIMICO Prima pagina IL RUOLO DEL POLO MICROINQUINANTI NEI CONTROLLI PER LA TUTELA DELL AMBIENTE E DELLA SALUTE Ivana Bottazzi - Arpa Piemonte Polo Microinquinanti
RELAZIONE TECNICA. CONTROLLO PERIODICO DELLE EMISSIONI D.Lgs. 152/2006 s.m.i. AUTORIZZAZIONE : N 76 del 18/06/13
Dr. Tommaso Antonio Lanza Chimico Industriale Tecnico Competente in Acustica Ambientale Via Bellini, 21 Grottaminarda (AV) Cell. 338.7410554 e.mail: tommasolanza@libero.it RELAZIONE TECNICA CONTROLLO PERIODICO
kj/kg. max 25% " 20%
ALLEGATO 2 - Suballegato1 Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 1. Tipologia: Combustibile derivato da rifiuti (CDR)[190501]
Progetto GAST: Analisi degli impianti di gassificazione di piccola taglia in Alto Adige Fiera Klimaenergy - Venerdì 27 marzo 2015 I risultati del progetto: campagna di misurazione e conclusioni Karl Mair
CAMPIONAMENTO IN CONTINUO DELLE DIOSSINE E DEI PCB
Workshop: Orientamenti emergenti in campo nazionale e internazionale del monitoraggio dei microinquinanti organici e inorganici alle emissioni Rimini 29 ottobre 2009 CAMPIONAMENTO IN CONTINUO DELLE DIOSSINE
DALL AMBIENTE ALLA TAVOLA: L IMPRONTA DELL AMBIENTE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
DALL AMBIENTE ALLA TAVOLA: L IMPRONTA DELL AMBIENTE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE Prima pagina I controlli per la tutela dell ambiente Ivana Bottazzi - Arpa Piemonte Polo Microinquinanti ARPA Piemonte Sede