Source: http://docplayer.fr/8860217-Notice-technique-baltic-512-01_cmsmc_nt002-rev-a2-cmsi-baltic-type-b-adressable-adressage-automatique-des-declencheurs-manuels.html
Timestamp: 2018-07-21 14:28:11+00:00
Document Index: 241529795

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arte 16', 'arte 16', 'arrêt ', 'arte 230', 'arte 230']

Notice technique BALTIC _CMSMC_NT002 rév A2. CMSI BALTIC type B (adressable) Adressage automatique des déclencheurs manuels - PDF
Notice technique BALTIC _CMSMC_NT002 rév A2. CMSI BALTIC type B (adressable) Adressage automatique des déclencheurs manuels
Download "Notice technique BALTIC 512. 01_CMSMC_NT002 rév A2. CMSI BALTIC type B (adressable) Adressage automatique des déclencheurs manuels"
1 Notice technique 01_CMSMC_NT002 BALTIC 512 CMSI BALTIC type B (adressable) Normes de références : CMSI : NFS61932 / NFS / NFS / NFS Alimentation : EN 54-4 N NF/SSI : SSI 102 A2 Adressage automatique des déclencheurs manuels Fonctionnement en 12V Autonomie 72 heures Paramétrage par PC 52 rue Paul Lescop NANTERRE t. +33 (0) f. +33 (0) BaLtic 512
2 Table des matières Lexique...4 Présentation générale...5 CMSI...5 BALTIC 512 «type B»...6 Caractéristiques générales...6 Présentation (carte US)...7 Caractéristiques techniques (US)...7 Commandes et signalisation de l US...8 Présentation (carte UGA/ CMSI)...9 Caractéristiques techniques (fonctions mise en sécurité)...9 Caractéristiques techniques (fonction d alarme)...10 Commandes et signalisation de l UGA/ CMSI...11 Description des commandes de l UGA/ CMSI...11 Signalisation de l UGA/ CMSI...12 Présentation (carte relais B512-16R)...13 Composants de la carte B512-16R interne...13 Description de la carte B512-16R interne...13 Bornier de raccordement Carte B512-16R...13 Présentation (carte relais B512-16R)...14 Composants de la carte B512-16R externe...14 Description de la carte B512-16R externe...14 Connexion de la carte B512-16R externe...15 Positionnement du module B512-OI2C...15 Adressage des cartes B512-16R externes...15 Caractéristiques des cartes B512-16R...16 Fixation du coffret...16 Perçage...16 Directive basse tension...16 Raccordement...17 Rappel concernant l installation des câbles...17 Raccordement (carte US)...17 Raccordement des bus de déclencheurs manuels...17 Raccordement des déclencheurs manuels de la gamme Finsécur...18 Raccordement des contacts «Alarme/ dérangement»...19 Raccordement des relais programmables...19 Raccordement sortie 12 V «utilisateur»...20 Raccordement report d information...20 Raccordement sortie RS232 (n 1)...20 Description du câble de liaison CMSI/ PC (port n 1)...21 Raccordement sortie RS232 (n 2)...21 Description du câble de liaison CMSI/ PC (port n 2)...21 Raccordement d une imprimante (BR16)...22 Description du câble de liaison CMSI. / imprimante port n 1)...22 Raccordement (UGA)...23 Raccordement des lignes de diffuseurs sonores...23 Raccordement de la sirène «Buccin»...23 Raccordement du diffuseur sonore «FI-AGS»...24 Raccordement de la sirène «AS2»...24 Raccordement du DSAF «sirroco-c»...25 Raccordement de la sirène à message enregistré «sirroco-me»...25 Raccordement des sirènes à message parlé AMP Raccordement des sirènes à message parlé synchro. AMP Raccordement des sirènes symphony - classe B & B/ME...27 Raccordement des sirènes symphony - classe C...27 Raccordement des sirènes roshni Classe B -étanches...28 Raccordement des sirènes conventionnelles Axendis 10110LST...28 Raccordement des sirènes à message enregistré AXENDIS Raccordement des feux à éclats PA 1280 C /57
3 Raccordement des feux à éclats SOLISTA MAXI...30 Raccordement des diffuseurs lumineux Axendis (rouge) et (blanc)...31 Raccordement des reports d exploitation AVISO LCD...31 Raccordement de l interface E/IP...32 Raccordement de l interface E/I2P...33 Raccordement des contacts auxiliaires de l UGA...33 Raccordement (carte CMSI)...34 Raccordement des lignes de télécommande à «rupture» (sans contrôle de position)...34 Raccordement de DAS à rupture sans contrôle de position (bornier standard de raccordement IT247)...34 Raccordement des lignes de télécommande à «rupture» (avec contrôle de position)...35 Raccordement de DAS «rupture» avec contrôle de position (bornier standard de raccordement IT247)...35 Raccordement des lignes de télécommande à «émission» (avec contrôle de position)...36 Raccordement de DAS «émission» avec contrôle de position (bornier standard de raccordement IT247)...36 Raccordement alimentations externes...37 Raccordement de l AES externe...37 Raccordement de l alimentation externe standard...37 Raccordement (alimentations)...38 Raccordement de l alimentation principale...38 Raccordement des alimentations secondaires...38 Mise en service...39 Première mise sous tension...39 Paramétrage...39 Paramétrage «Progiciel»...39 Paramétrage (UGA)...40 Paramétrage de la source d alimentation de l UGA...40 Paramétrage du délai de déclenchement de l UGA...40 Paramétrage (CMSI)...41 Paramétrage de la source d alimentation des fonctions CMSI...41 Essais 42 Essai des alimentations/ signalisation sonore et visuelle...42 Passage en mode «Essai»...42 Essai des déclencheurs manuels...43 Essai du signal d évacuation générale...44 Essai de la commande manuelle d évacuation générale...45 Essai des fonctions de mise en sécurité incendie...45 Exploitation...46 état de veille...46 état d alarme «feu»...46 état de dérangement...46 Exploitation...47 Clavier et écran de la carte US...47 Mise hors service des zones de déclencheurs manuels...48 Mise en service des zones de DM...48 Mise en/hors service des diffuseurs sonores...49 Mise en/hors service des contacts auxiliaires de l UGA...49 Mise à l arrêt de l UGA...49 Mise en veille restreinte de l UGA...49 Modification des codes d accès...50 Maintenance...51 Entretien...51 Contrôles périodiques...51 Annexes...52 Annexe A...52 Annexe B...53 Annexe C...54 Annexe D...55 Annexe E...56 Annexe F - menu contextuel du CMSI Baltic /57
4 Lexique SSI SMSI SDI EA CMSI UGA DAS Ligne de télécommande Ligne de contrôle Système de sécurité incendie. Ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d un bâtiment ou d un établissement. Système de mise en sécurité incendie. Système constitué de l ensemble des équipements qui assurent, à partir d information ou d ordre reçus, les fonctions, préalablement établies, nécessaire à la mise en sécurité d un bâtiment ou d un établissement en cas d incendie. Système de détection incendie. Système constitué de l ensemble des équipements nécessaire à la détection d incendie et comprenant: Les détecteurs d incendie (DI) L équipement de contrôle et de signalisation (ECS) L équipement d alimentation électrique Les déclencheurs manuels (DM) équipement d alarme. Ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l émission des signaux sonores d évacuation d urgence. L équipement d alarme fait partie du système de mise en sécurité incendie (SMSI). Centralisateur de mise en sécurité incendie. Ensemble de dispositif qui, à partir d informations ou d ordre de commande manuelle, émet des ordres électriques de commandes à destination des matériels assurant les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie d un bâtiment ou d un établissement. Le CMSI permet de gérer la mise en sécurité par fonction et par zone depuis un point central du bâtiment ou de l établissement, aussi bien en émission d ordre qu en contrôle des informations en retour. Il appartient au SMSI. Unité de gestion d alarme. Sous ensemble de l EA, faisant partie intégrante du CMSI, ayant pour mission de collecter les informations en provenance de DM ou du SDI, de les gérer et de déclencher le processus d alarme. Dispositif actionné de sécurité. Dispositif commandé qui, par changement d état, participe directement et localement à la mise en sécurité incendie d un bâtiment ou d un établissement dans le cadre du SMSI. Ligne assurant le transport de l ordre de commande en sortie du CMSI à destination d un ou plusieurs DAS télécommandés. Ligne assurant le transport des informations d état d un ou plusieurs DAS à destination du centralisateur de mise en sécurité incendie. 4/57
5 Présentation générale CMSI Figure Description de la vue générale N Désignation 1 Carte Unité de Signalisation (US) 2 Fusible de protection de l alimentation principale de la carte US (160mA temporisé) 3 Fusible de protection de l alimentation secondaire (batterie) de la carte US (1,6A) 4 Bornier de raccordement de l alimentation principale 5 Passage des câbles 6 Bornier de raccordement de la carte US 7 Bornier de raccordement de la carte CMSI. 8 Fusible de protection de l alimentation principale de la carte CMSI. (160mA temporisé) 9 Fusible de protection de l alimentation secondaire (batterie) de la carte CMSI. (1,6A) 10 Fusibles de protection des lignes de télécommande de la carte CMSI (1A temporisé) 11 Batterie de secours de la carte CMSI. (12V 1,3Ah) 12 Batterie de secours de la carte US (12V 7,2Ah) 13 Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie ( CMSI.) 14 Fusible de protection de l alimentation principale de l UGA (160mA) 5/57
6 Liste des pièces détachées Référence Désignation Code article ECS-A8 Carte mère US Baltic 512 type B CA.0082 ECS-UP Carte mère UGA/CMSI. Baltic 512 CA.0074 B512-16R int Carte 16 relais interne CA B512-16R ext Carte 16 relais externe CA B512-OI2C Module de communication opto-isolé CA BALTICPC Progiciel de paramétrage (vers 3.10 ou supérieure) - Accessoires Référence Désignation Code article NE.0025 Bombe aérosol de test NE Imprimante LX300+ NE.0010 BALTIC 512 «type B» Le CMSI Baltic 512 type B permet l élaboration d un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie B avec équipement d alarme (EA) de type 2A. Il intègre dans un même boîtier une carte Unité de Signalisation (US) de 512 points de détection, 512 zones de déclencheurs manuels et une carte CMSI proprement dite composé d une unité de gestion d alarme (UGA) et de 3 fonctions de mise en sécurité paramétrables en émission ou rupture de courant (avec ou sans contrôle de position). Cet ensemble est conforme aux normes en vigueur. Le CMSI Baltic 512 dispose au choix de 8 bus ouverts de 32 points ou de 4 bus «rebouclés» de 128 points. Le CMSI Baltic 512 innove par son fonctionnement sous une tension 12 V. Une batterie de secours suffit pour l alimentation secondaire de chaque carte (US et CMSI). La carte US est dotée d une autonomie de 72 heures en veille. Le paramétrage du CMSI s effectue par PC (progiciel Baltic PC). Seuls des déclencheurs manuels doivent être raccordés sur une Baltic 512 type B. Caractéristiques générales Capacité Nombre de bus de déclencheurs manuels Nombre de zone de déclencheurs manuels Nombre d UGA 1 Nombre de fonctions de mise en sécurité Condition d environnement Hygrométrie Température Boîtier 8 bus ouverts ou 4 bus rebouclés 512 zones de déclencheurs manuels 3 (émission / rupture) - avec ou sans contrôle de position 93% max Indice de protection IP 30 Dimensions Poids -5 C à +50 C 506 x 300 x 117 mm 6,6 kg (avec batterie) 6/57
7 Matière Couleur Normes de référence NFS61932 / NFS / NFS / NFS ABS coffret mural : blanc CMSI. Présentation (carte US) Caractéristiques techniques (US) Alimentation Source principale Source secondaire Bus Nombre de bus Nombre de déclencheurs manuels / bus Distance Câble Fonctionnalités annexes Contact d alarme Contact de dérangement Contact programmable Relais 1 Contact programmable Relais 2 Sortie 12 V réarmable Sortie report d alarme Communication RS 232 Normes de référence EN 54-4 Fonctions Optionnelles Hors service de point adressé Condition Essai Fonctions Supplémentaires 230 Vac 50 Hz 0,16 A max 12 V 1 batterie de 7,2 Ah sans entretien au plomb (fournie), 72h d autonomie en veille 8 bus ouverts (max) ou 4 bus rebouclés (max.) 32 max. (bus ouvert) ou 128 max (bus rebouclé) 1600 m max. SYS1-1 paire 8/10 ème (sans écran) Inverseur, 30 V max., 1A max. Inverseur, 30 V max., 1A max. Inverseur, 30 V max., 1 A max. Inverseur, 30 V max., 1 A max. Courant maximum disponible 100 ma (protection électronique réarmable) 2 reports «AVISO» Max. utilisables (protection électronique réarmable) Masse, Rxd, Txd pour liaison PC pour configuration Pour la partie alimentation Sortie utilisation 12 V programmable fonctionne soit mode en continue soit en mode réarmable Sortie report liaison informatique 2 relais programmables 2 sorties séries RS232 dont une programmable en port série RS485. (format J-Bus) Autonomie 72 h (Sortie utilisation non utilisée) 7/57
8 Commandes et signalisation de l US Figure Description des commandes de l US N Désignation Explication Niveau 1 Touche A,B,C et D Permet d accéder aux menus contextuels et de saisir les codes d accès 2 Touche Echap Permet de sortir des menus contextuels - 3 Touche OK Permet de valider les données entrées - 4 Essai signalisations Allume l afficheur LCD, tous les voyants de la carte US et fait retentir le signal sonore interne pour vérifier leur bon fonctionnement Note: affiche la version de programme de la carte ECS-A8 5 Réarmement Réarme le CMSI. 2 6 Arrêt signaux sonores 7 hors service (Jaune) 8 Ecran LCD 16 x 40 caractères Acquitte le signal sonore interne lié au dérangement ou à l alarme - Allumé fixe : Point ou zone hors service Visualisation des donnée du SDI. (alarmes, défaut.) 9 Essai (Jaune) Allumé fixe : au moins un point a été mis en essai. 10 Sous tension (vert) Allumé fixe : coffret sous tension /57
9 11 FEU (Rouge) Allumé fixe : au moins un point en alarme. 12 Défaut général (Jaune) 13 Défaut système / tableau hors service (Jaune) 14 Défaut secteur (Jaune) 15 Défaut batterie ECS (Jaune) 16 Défaut batterie CMSI (Jaune) Présentation (carte UGA/ CMSI) Allumé fixe : au moins un défaut est présent sur le CMSI. 01_cmsmc_NT002 Allumé fixe : tableau hors service ou problème au niveau du microprocesseur. Allumé fixe : défaut secteur de l alimentation interne des cartes US ou CMSI ou défaut secteur sur l AES externe. Allumé fixe : défaut batterie sur l alimentation interne de la carte US ou CMSI. Allumé fixe : défaut batterie sur l alimentation interne de la carte CMSI. Caractéristiques techniques (fonctions mise en sécurité) Alimentation Source principale Source secondaire Zones / fonctions (mise en sécurité) Nbr zones de mise en sécurité 1 Nombre de Fonctions 3 Type de fonction Compartimentage Désenfumage Arrêt technique (lié à la fonctions compartimentage ou désenfumage) Lignes de télécommande (mise en sécurité) Nbr ligne de télécommande 3 Tension Puissance Nombre de DAS / ligne Information d état de l AES Raccordement (mise en sécurité) 230 Vac, 50 Hz - 0,16 A max 1 batterie sans entretien au plomb 12 V 1,3 Ah.(fournie) Émission / Rupture avec contrôle de position (non temporisée). Émission / Rupture sans contrôle de position (non temporisée). Émission / Rupture avec contrôle de position (temporisée). Émission / Rupture sans contrôle de position (temporisée). 24 V à 48 V (alimentation électrique externe obligatoire). limitée à 55 W par ligne 5 (si contrôle de position) 55 W (sans contrôle de position) défaut batterie et défaut secteur ème Type de câbles CR1-C1-1paire 8/10 pour la surveillance des contacts début et fin de course. Longueurs des câbles CR1-C1-1paire 1,5 ou 2,5 mm² pour la télécommande des DAS à émission. U1000 RO2V - 1paire 1,5 ou 2,5 mm² pour la télécommande des DAS à rupture. Les câbles de commande et de contrôle doivent être séparés. Fonction de la tension de télécommande et de la consommation sur la voie de télécommande Voir paragraphe: raccordement des lignes de télécommande à «rupture» (sans contrôle de position) 1000 m (max) pour les lignes de contrôles 9/57
10 Divers (mise en sécurité) Normes de référence NFS et NFS Paramétrage Progiciel / pontets Caractéristiques techniques (fonction d alarme) Zone / fonction (alarme) Nombre de zone d alarme 1 Nombre de fonction (UGA) 1 Temporisation Ligne de télécommande (alarme) Nombre de lignes de diffuseurs sonores 2 Tension Courant Nombre de diffuseurs sonores / ligne Raccordement (alarme) Type de câbles Longueur des câbles Fonctionnalités annexes (alarme) Contact auxiliaire Divers (alarme) Normes de référence NFS Paramétrage Réglable de 0 à 5 minutes 12V (alimentation interne) 24V ou 48V nominale (AES certifiée NFS61940 impérative) 1 A / ligne (alimentation externe) 700 ma (pour les deux lignes en alimentation interne) 50 max.(marque Finsécur) 2 x 1,5 ou 2,5 mm² type CR1- C1 Fonction de la tension de télécommande et de la consommation sur la ligne de télécommande Voir paragraphe : raccordement des lignes de diffuseurs sonores. Inverseur 30V max., 1A max Progiciel / pontets 10/57
11 Figure 3 Commandes et signalisation de l UGA/ CMSI 01_cmsmc_NT Description des commandes de l UGA/ CMSI 8 N Désignation Explication Niveau 1 Acquittement processus 18 Permet de stopper le processus d alarme pendant la temporisation précédent le déclenchement du signal sonore d évacuation générale 2 Veille restreinte Empêche la mise en route du signal sonore d évacuation générale après une détection feu (détecteur automatique ou déclencheur manuel) (la commande «évacuation générale» reste fonctionnelle). 3 Evacuation générale Permet de lancer le signal sonore d évacuation générale manuellement (maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes) 4 Bilan Permet de vérifier si les fonctions avec contrôle de position sont en état d attente et sans défaut. 5 Commande manuelle (x3) 6 Sélection alim. extérieure Active la fonction de mise en sécurité correspondante (sans temporisation) Sélectionne l entrée d alimentation (AES ou alim. standard) pour la fonction correspondante 7 Sélection AES Sélectionne l AES externe pour la télécommande des diffuseurs sonores (fonction UGA) 8 Sélection des paramètres UGA Sélectionne la temporisation, la mise en/hors service des diffuseurs sonores, la mise en/ hors service du contact auxiliaire et la mise à l arrêt de l UGA bis 3 bis 3 bis 11/57
12 Signalisation de l UGA/ CMSI N Désignation Couleur Explication 9 Veille restreinte Jaune Allumé fixe : mise en veille restreinte (Le signal d évacuation ne se déclenche pas sur une alarme feu). 10 Evacuation générale Rouge Allumé fixe : signal d évacuation générale en cours d émission. 11 Défaut diffuseurs sonores 12 Diffuseurs sonores Hors services 13 Contact auxiliaire hors service Jaune Jaune Jaune Allumé fixe : présence d un court-circuit ou d une coupure ligne sur au moins l une des deux lignes de diffuseurs sonores. Allumé fixe : les diffuseurs sonores ont été mis hors service. Allumé fixe : le contact auxiliaire lié aux diffuseurs sonores a été mis hors service. 14 Sécurité Rouge Allumé fixe pour les fonctions avec contrôle de position : les DAS commandés ont atteint leur position de sécurité. Allumé fixe pour les fonctions sans contrôle de position : les DAS associés ont été commandés. Allumé clignotant pour les fonctions avec contrôle de position : les DAS commandés n ont pas tous atteint leur position de sécurité. 15 Dérangement Jaune Allumé fixe : au moins une liaison avec les DAS associés (ligne de télécommande ou contrôle) est en défaut (coupure ou court-circuit). Allumé clignotant : les DAS associés (avec contrôle de position) ne sont pas tous en position d attente 16 Bilan Vert Allumé fixe : les DAS associés sont en position d attente et aucun défaut de ligne n est présent. Note 1 : Allumé pendant la pression sur le bouton bilan. Note 2 : Valable uniquement pour des fonctions avec contrôle de position.t 17 Alarme Rouge Allumé fixe: signale la réception par l UGA de l information «alarme feu» en provenance de la carte US. 18 Indicateur (x3) Rouge (visible capot ouvert) 19 Espace de dénomination des fonctions Signale la présence d une tension (fusibles en bon état) sur les lignes de télécommande. Rupture = allumé en veille. Émission = clignote pendant la commande. Permet d indiquer le nom de la fonction de mise en sécurité. 12/57
13 Présentation (carte relais B512-16R) Composants de la carte B512-16R interne Cette carte se positionne en lieu et place de la carte UGA/CMSI 1 3 Cette carte optionnelle met à disposition 16 contacts libres de potentiel pouvant être activés lors du passage en alarme feu d un point ou d une zone de déclencheurs manuels. Chacun de ces contact peut être paramétré en position «normalement ouvert» ou «normalement fermé» à l aide des pontets. Voir schéma exemple ci-contre (contact n 1). 2 Contact normalement fermé 4 Contact normalement ouvert Description de la carte B512-16R interne N Désignation Explication 1 Connecteur Permet de se connecter à la carte US. 2 Pontet de sélection Permet de paramétrer la sortie relais correspondante en contact libre de potentiel normalement fermé (R) ou normalement ouvert (T). 3 Voyant rouge Signale lorsqu il est allumé l état actif du relais correspondant. 4 Bornier de raccordement Permet le raccordement au contact libre de potentiel du relais correspondant. Bornier de raccordement Carte B512-16R 13/57
14 Présentation (carte relais B512-16R) Composants de la carte B512-16R externe Cette carte optionnelle met à disposition 16 contacts libres de potentiel pouvant être activés lors du passage en alarme feu d un point ou d une zone de déclencheurs manuels. Chacun de ces contacts peut être paramétré en position «normalement ouvert» ou «normalement fermé» à l aide des pontets. Voir schéma exemple ci-contre (contact n 1). Contact normalement fermé 3 2 Contact normalement ouvert 4 Note 1 : 8 cartes max. B512-16R ext peuvent être raccordées (128 relais max.). Note 2 : une alimentation extérieure est nécessaire au fonctionnement de ces cartes. Description de la carte B512-16R externe N Désignation Explication 1 Micro interrupteurs d adressage Permet d adresser la carte relais (n 1 à n 8). 2 Pontet de sélection Permet de paramétrer la sortie relais correspondante en contact libre de potentiel normalement fermé (R) ou normalement ouvert (T). 3 Voyant rouge Signale lorsqu il est allumé l état actif du relais correspondant. 4 Bornier de raccordement Permet le raccordement au contact libre de potentiel du relais correspondant. 5 Bornier d alimentation extérieure Entrée 24 V de l alimentation extérieure. 6 Connecteur du câble nappe Permet le raccordement du câble nappe inter-cartes. 14/57
15 Connexion de la carte B512-16R externe Seu l e la p r e m i è r e c a r t e e s t a l i m e n t é e e n 24 v. Positionnement du module B512-OI2C Le module B512-OI2C permet la communication entre la carte US et le réseau de cartes B512-16R ext. Il se positionne sous la carte US sur le connecteur 20 points (dirigé vers le fond du coffret) comme indiqué ci contre. Adressage des cartes B512-16R externes Micro-switch d adressage Carte relais n Micro switch OFF OFF OFF OFF 2 OFF OFF OFF ON 3 OFF OFF ON OFF 4 OFF OFF ON ON 5 OFF ON OFF OFF 6 OFF ON OFF ON 7 OFF ON ON OFF 8 OFF ON ON ON Carte n 1 : relais 1 à 16 Carte n 2 : relais 17 à 32 Carte n 3 : relais 33 à 48 Carte n 4 : relais 49 à 64 Carte n 5 : relais 65 à 80 Carte n 6 : relais 81 à 96 Carte n 7 : relais 97 à 112 Carte n 8 : relais 113 à /57
16 Caractéristiques des cartes B512-16R Capacité Nombre de relais 16 Pouvoir de coupure 1A - 40Vcc Nombre de cartes B512-16R / Baltic max. (B512-16R int) 8 max. (B512-16R ext) Caractéristiques électriques Tension d alimentation 21,6 Vcc à 27,5 Vcc Consommation 6,45 ma (en veille) 160 ma (les 16 relais activés) Fixation du coffret Pe r ç a g e Coffret mural Directive basse tension Ce coffret est destiné à être uniquement monté sur une surface en béton ou sur tout autre surface non combustible. «Paragraphe de la norme NF EN Octobre 2000 (Directive Basse Tension)» 16/57
17 Raccordement Rappel concernant l installation des câbles Un soin tout particulier sera accordé au choix, cheminement et raccordement des câbles. 01_cmsmc_NT002 Les câbles de détection et télécommande seront éloignés au maximum des câbles (énergie) basse et haute tension afin de minimiser les perturbations d ordre électromagnétique (voir les prescriptions UTE C en note 1). L utilisation de dispositif de jonction est à éviter. En cas d impossibilité, les dispositifs de jonction et leur enveloppe devront satisfaire à l essai au fil incandescent (960 ). Note : obligatoire dans le cadre d une installation devant respecter la règle R7. Respecter les longueurs et types de câble prescrits dans cette notice. Consulter le tableau des caractéristiques techniques page 6, 8 et 9 ainsi que les courbes de calcul des longueurs des lignes de télécommande des diffuseurs sonores (D.S.) et dispositifs actionnés de sécurité (DAS) en annexe. Note : UTEC Guide pratique «Cohabitation entre réseaux de communication et d énergie» [Paragraphe ] Séparation minimale des câbles de communication et des câbles d énergie Type d installation Support non métallique Support métallique Câble énergie sans écran Câble de communication sans écran Raccordement (carte US) 200 mm 50 mm Raccordement des bus de déclencheurs manuels Bus de détection ouvert *ICC: Interface de Court Circuit Caractéristiques du bus Nombre Points/ bus Alarmes/ bus Courant 8 (bus ouvert) 4 (bus rebouclé) 32 max. (bus ouvert) 128 max. (bus rebouclé) 128 max. 100mA Max Tension 11 13V (+ ou 1V) Impédance Distance Type de câble Catégorie (câble) 80 Ohms 1600m max. 1 paire 8/10 ème (sans écran) C2 ou CR1 suivant le type d installation Note : ne pas oublier : seuls des déclencheurs manuels doivent être raccordés sur une Baltic 512 Type B. 17/57
18 Bus de déclencheurs manuels «rebouclé» Le départ se raccorde sur un bus impair et le retour sur le bus pair suivant. Ex: BUS 1 et BUS 2, BUS 5 et BUS 6, etc. * ICC : Interface de Court Circuit Raccordement des déclencheurs manuels de la gamme Finsécur Note : en câblage "rebouclé" utiliser du câble type CR1 si les tronçons "aller" et "retour" cheminent dans la même zone. Câble à utiliser pour le raccordement des DM Diamètre 1 paire 8/10 ème rigide sans écran. Type C2 (non propagateur de flamme). 18/57
19 Raccordement des contacts «Alarme / dérangement» veille. Le contact «dérangement général» est à sécurité positive. Il est inversé lorsque le CMSI est en Caractéristiques des contacts Contact inverseur Tension max. : 30V Courant : 1A max. Fonctionnement Le contact «alarme» change d état sans temporisation après l activation d un déclencheur manuel. Le contact «dérangement» change d état sans temporisation lors de toute détection de défaut. Raccordement des relais programmables Caractéristiques des contacts Contact inverseur Tension : 30 V max. Courant : 1 A max. Fonctionnement Les relais programmables 1 et 2 sont paramétrables de façon à être activés au choix par l activation en alarme feu d une ou plusieurs zones de déclencheurs manuels Paramétrage par défaut Les relais ne sont associés à aucune zone de déclencheurs manuels. 19/57
20 Raccordement sortie 12 V «utilisateur» Caractéristiques Tension : 11 13V (+ ou 1 V) Fonctionnement Paramétrage par défaut Courant : 100 ma max. Sortie 12 V mise à disposition de l utilisateur. Cette sortie dispose de deux modes de fonctionnement paramétrables : 1. Mode permanent. 2. Mode réarmable (le courant se coupe lors du réarmement du CMSI) (5s). Mode permanent. Raccordement report d information Si le report d exploitation est hors du domaine de surveillance de l installation, utiliser du câble type CR1 Caractéristiques 2 reports (réf : AVISO) max. Liaison informatique sur deux fils Longueur : 1000 m max. ème Type de câble : 1 paire 8/10 (sans écran) Catégorie (câble) : C2 Fonctionnement Renvoi sur un report des informations : Feu général Dérangement général Synthèse UGA/ CMSI Raccordement sortie RS232 (n 1) RS-232 n 1 Caractéristiques Fonctionnement Paramétrage Liaison «série» sur 3 fils Longueur : 15 m max. Type de câble : 2 paires 8/10 Type de com. : série Catégorie (câble) : C2 Transmission : bauds 8 bits 1 bit de stop sans parité Sert à raccorder le PC pour le paramétrage du tableau par le progiciel BALTIC PC ou une imprimante. Paramétrer la sortie RS232 n 1 en «PC» dans le menu PORT SERIE ème 20/57
21 Description du câble de liaison CMSI/ PC (port n 1) Raccordement sortie RS232 (n 2) RS-232 (n 2) Caractéristiques Fonctionnement Liaison «série» sur 3 fils Longueur : 15 m max. Type de câble : 3 fils 8/10 Type de com. : série Catégorie (câble) : C2 Transmission : bauds 8 bits 1 bit de stop sans parité ème Sert à raccorder le PC pour le paramétrage du tableau par le progiciel BALTIC PC, une imprimante, une supervision J-Bus ou un report. Paramétrage Paramétrer la sortie RS232 n 2 en «PC» dans le menu : PORT SERIE Description du câble de liaison CMSI/ PC (port n 2) 21/57
22 Raccordement d une imprimante (BR16) Caractéristiques Liaison «série» sur 3 fils Longueur : 15 m max. Type de câble : 2 paires 8/10 Type de com. : série Catégorie (câble) : C2 Transmission & paramètres : bauds 8 bits 1 bit de stop sans parité saut de ligne auto. ème Paramétrage Paramétrer la sortie RS232 n 1 en «IMPRIMANTE» dans le menu PORT SERIE Description du câble de liaison CMSI. / imprimante port n 1) 22/57
23 Raccordement (UGA) Raccordement des lignes de diffuseurs sonores Note: pour déterminer la longueur max. exacte des lignes et le nombre de diffuseurs max. par ligne consulter les annexes A, B ou C Caractéristiques de la ligne Nbr de lignes : 2 Nbr de sirènes : 50 max. (Finsécur) Tension : 12 V (AES interne) 24/48 V (AES externe) Courant : 700mA (AES interne) 1A / ligne (AES externe) Longueur (tension = 24 V) section 1.5 mm² : 476 m (max) section 2.5 mm² : 883 m (max) Longueur (tension = 48 V) section 1.5 mm² : 1473 m (max) section 2.5 mm² : 2733 m (max) Type (câble) : CR1 Fin de ligne : Résistance 10 kohms 1/4W Paramétrage par défaut Temporisation : 0s Déclenchement sur toute alarme feu Raccordement de la sirène «Buccin» Caractéristiques électriques des sirènes Tension 9 à 55 Vcc Conso. 17 ma (12 V) 24 ma (24 V) 30 ma (48 V) Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5 mm² mini. Type : CR1 (résistant au feu) RFL = 10 kohms - 1/4W 23/57
24 Raccordement du diffuseur sonore «FI-AGS» Caractéristiques électriques des sirènes Tension 10 à 55 Vcc Conso. 7 ma (12 Vcc) 11 ma (24 Vcc) 15 ma (48 Vcc) Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5 mm² Type : CR1 (résistant au feu) RFL= 10 kohms - 1/4W Raccordement de la sirène «AS2» Consommation d'une sirène 13 ma - 12 Vcc 45 ma - 24 Vcc 35 ma - 48 Vcc Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5mm² Type : CR1 (résistant au feu) RFL= 10 kohms 24/57
25 Raccordement du DSAF «sirroco-c» Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) Type 2 x 1,5mm² min. 3 x 1,5 mm² min. CR1 (résistant au feu) RFL = 10 kohms - 1/4W Caractéristique maximale AES externe 24 V AES externe 48 V AES externe 24 V (interface E/I2P) Quantité Longueur (m) max 1,5 mm² Longueur (m) max 2,5 mm² AES externe 48 V (interface E/I2P) Raccordement de la sirène à message enregistré «sirroco-me» Caractéristiques électriques des sirènes Sirènes à gain variable Voir notice Sirroco-Me : réf. 01.AVSCB.NT001 RFL = 10 kohms - 1/4W Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) 2 x 1,5mm² min. 3 x 1,5 mm² min. Type CR1 (résistant au feu) 25/57
26 Raccordement des sirènes à message parlé AMP1 Caractéristiques électriques des sirènes AMP1 Tension 10 à 58Vcc Conso. 130 ma (24 Vcc) 140 ma (48 Vcc) Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5 mm² Type : CR1 (résistant au feu) RFL = 10 kohms - 1/4W Raccordement des sirènes à message parlé synchro. AMP2 Caractéristiques électriques des sirènes AMP2 Tension 10 à 58Vcc Conso. 130 ma (24 Vcc) 140 ma (48 Vcc) Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5 mm² Type : CR1 (résistant au feu) RFL = 10 kohms - 1/4W 26/57
27 Raccordement des sirènes symphony - classe B & B/ME Caractéristiques électriques des sirènes Classe B Tension : 10 à 60 Vcc Conso : 10 ma (12 Vcc) 3 ma (24 Vcc) 8 ma (48 Vcc) Classe B + message enregistré Tension : 10 à 60 Vcc Conso : 0,2 A (12 Vcc) 7 ma (24 Vcc) Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5 mm² Type : CR1 (résistant au feu) 35 ma (48 Vcc) RFL = 10 kohms - 1/4W Raccordement des sirènes symphony - classe C Caractéristiques électriques des sirènes Classe B Tension : 10 à 60 Vcc Conso : 620 ma (12 Vcc) 200 ma (24 Vcc) 110 ma (48 Vcc) Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5 mm² Type : CR1 (résistant au feu) RFL = 10 kohms - 1/4W 27/57
28 Raccordement des sirènes roshni Classe B -étanches Caractéristiques électriques des sirènes Classe B Tension : 9 à 30 Vcc Conso : 30 ma Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5 mm² Type : CR1 (résistant au feu) RFL = 10 kohms - 1/4W Raccordement des sirènes conventionnelles Axendis 10110LST Caractéristiques électriques des sirènes conventionnelles Tension : 15 à 60 Vdc Conso. : 12,2 à 29,4 ma Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes conventionnelles 1 câble type CR1, 2 conducteurs 1,5mm² à 2,5mm² (non propagateur de l incendie) RFL (résistance fin de ligne : facultatif (en cas de surveillance de ligne), 10kOhms Nombre de sirènes conventionnelles 10110LST par ligne Interface E/IP Interface E/I2P AES interne AES externe AES externe AES externe 12 V 24 V 48 V 24V 48V Quantité / /57
29 Raccordement des sirènes à message enregistré AXENDIS Caractéristiques électriques des sirènes à message enregistré Tension : 10 à 60 Vdc Conso. : 80 à 375 ma Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes à message enregistré câble type CR1, 2 conducteurs 1,5mm² à 2,5mm² (non propagateur de l incendie) RFL (résistance fin de ligne : facultatif (en cas de surveillance de ligne), 10kOhms Nombre de sirènes à message enregistré par ligne Interface E/IP Interface E/I2P AES interne AES externe AES externe AES externe 12 V 24 V 48 V 24V 48V Quantité / Raccordement des feux à éclats PA 1280 C0.5 Caractéristiques électriques des feux à éclats Tension 10 à 55 Vcc Conso. 55 ma (12 Vcc) 37 ma (24 Vcc) 30 ma (48 Vcc) Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes Section (min.) : 2 x 1,5 mm² Type : CR1 (résistant au feu) Diode type 1N4004 (non fournie) RFL = 10 kohms - 1/4W 29/57
30 Raccordement des feux à éclats SOLISTA Raccordement des feux à éclats SOLISTA MAXI de la sortie diffuseurs sonores du CMSI - UGA + UGA - DS + DS Interface "EIP" 1 2 OPEN OPEN OPEN Caractéristiques électriques des feux à éclats 6 ma - 12 Vcc 6 ma - 24 Vcc Caractéristique maximale Caractéristiques électriques des feux à éclat Solista 32 feux à éclats max. par ligne Câble à utiliser pour le raccordement des feux à éclats Section RFL= 10 (min.) kohms : 2 x Câble 1,5 à mm² utiliser pour le raccordement des feux à éclats Section(min.) Type marron 6 ma - 12Vcc Type : CR1 (résistant au feu) noir orange 6 ma - 24Vcc or AES externe 24 V AES externe 48 V (interface E/IP) (interface E/IP) AES interne 12 V RACCORDEMENT Quantité U.G.A Page 35 sur Diffusion et reproduction interdite sans l accord de Finsécur RFL = 10 kohms 2 x 1,5mm² CR1(résistant au feu) AES externe 24 V (interface E/I2P) AES externe 48 V (interface E/I2P) DISTANCE (m) /57
31 Ra c c o r d e m e n t d e s d i f f u s e u r s l u m i n e u x Ax e n d i s (r o u g e) et (b l a n c) Caractéristiques électriques des diffuseurs lumineux Tension : 9 à 60 Vcc Conso. : 4,5 à 46 ma (selon la configuration des switchs) Câble à utiliser pour le raccordement des diffuseurs lumineux Section (min.) : 2 x 1,5 mm² Type : CR1 (résistant au feu) RFL = 10 kohms - 1/4W RACCORDEMENT E.C.S 1.ECMSI.NT002 Raccordement des reports d exploitation AVISO LCD t du report «AVISO - LCD» actéristiques 5 reports (réf: AVISO-LCD) max. ongueur : 1000m max. ype de câble : 1 paire/ 8/10ème min. (sans écran) atégorie (câble): C2 Fonctionnement Renvoi sur Afficheur LCD des informations : - Alarme feu de zone, de points - Dérangements - Mise en hors service - Synthèse U.G.A./C.M.S.I - identification des adresses par libellé Programmation individuel de chaque AVISO-LCD à l aide du configurateur BALTIC PC Rév.B3 Caractéristiques 32 reports (réf : AVISO-LCD 2) max Longueur : 1000 m max Fonctionnement Renvoi sur l afficheur LCD des informations telles que Alarme feu de zone, de points Dérangements Mise hors service Synthèse UGA/CMS Identification des adresses par libellé Programmation individuelle de chaque AVISO-LCD à l aide du configurateur BALTIC PC. Ne peut être associé avec l AVISO sur la même ligne. NE PEUT PAS ÊTRE ASSOCIÉ AVEC L AVISO SUR LA MÊME LIGNE ma de raccordement du report de synthèse AVISO - LCD 230 V 31/57 Alimentation Carte 230 V 4 LN Alimentation Carte 230 V 4
32 Schéma de raccordement du report de synthèse AVISO-LCD Caractéristique des reports d exploitation Tension : 12 à 48 V Conso. en veille : 40 à 20 ma Type de câble 1 paire 8/10 ème, 1,5 mm² ou 2,5 mm² CR1 (résistant au feu) Raccordement de l interface E/IP L interface E/IP permet d adapter le mode de surveillance par élévation de tension des lignes UGA de la carte ECS-UP à des diffuseurs sonores fonctionnant en mode «inversion de polarité». Note: la sirène, réf : BUCCIN, fonctionne dans les deux modes de surveillance de ligne. 32/57
33 - + Vers diffuseurs sonores et/ou feux à éclats Raccordement de l interface E/I2P Raccordement de l interface E/I2P 01_cmsmc_NT002 L interface E/I2P : adapte le mode de surveillance par élévation de tension des lignes L interface E/I2P : UGA de la carte ECS-UP à des diffuseurs sonores fonctionnant en mode - adapte «inversion le mode de de surveillance polarité». par élévation de amplifie tension des le courant lignes UGA de de la la ligne carte de ECS-UP télécommande à des des diffuseurs sonores diffuseurs (jusqu sonores à 2 fonctionnant A) en permettant en mode la «inversion connexion de la sortie 24V de polarité». ou 48V d une AES. Note: - Amplifie l interface le courant E/I2P de est la à ligne utiliser de télécommande lorsque le courant sur la ligne de télécommande des diffuseurs sonores des diffuseurs (jusqu à 2 A) sonores en permettant et/ou la des feux à éclat est supérieure connexion à 1A. de la sortie 24V ou 48V d une A.E.S UGA AES D.A.S. Note: L interface E/I2P est à utiliser lorsque le courant sur la ligne de télécommande des diffuseurs sonores et/ ou des feux à éclat est supérieure à 1A Sortie UGA de la carte ECS-UP Vers diffuseurs sonores ou feux à éclat Entrée AES 24V ou 48V ACCORDEMENT Raccordement U.G.A. des contacts Page 36 sur 68 auxiliaires de l UGA Contact auxiliaire UGA Diffusion et reproduction interdite sans l accord de Finsécur Caractéristique des contacts Contact inverseur : 1 Tension : 30 V max. Courant : 1A max. Fonctionnement Le changement d état du contact auxiliaire de l UGA se produit simultanément avec le déclenchement du signal sonore d évacuation générale. Temporisation : 0s Déclenchement sur toute alarme feu en provenance de toutes les boucles. 33/57
34 Raccordement (carte CMSI) Raccordement des lignes de télécommande à «rupture» (sans contrôle de position) * diode non fournie Caractéristiques de la ligne télécommande Nbr de lignes : 3 possibilités Tension : 24 V à 48 V (Alim. externe) Courant : 1A/ ligne (Alim. externe) Longueur (tension = 24V) section 1.5 mm² : 91 m (max) section 2.5 mm² : 169 m (max) Longueur (tension = 48 V) section 1.5 mm² : 221 m (max) section 2.5 mm² : 411 m (max) Type (câble) : C2 Note : pour déterminer la longueur max. exacte des lignes et le nombre de DAS max. par ligne, consulter les annexes D ou E. Ra c c o r d e m e n t d e DAS à r u p t u r e s a n s c o n t r ô l e d e p o s it i o n (b o r n i e r standard de raccordement IT247) Raccorder impérativement la diode de «roue libre» sur chaque système de commande automatique (solénoïde, bobine, etc) des DAS (effectuer le raccordement au plus près du DAS). Câble à utiliser pour le raccordement des trappes de désenfumage Section (min.) : 2 x 1,5 mm² mini. Type : C2 (non propagateur de flamme Diode type 1N /57
35 01_cmsmc_NT002 Raccordement des lignes de télécommande à «rupture» (avec contrôle de position) Caractéristiques de la ligne télécommande Nbr de lignes : 3 possibilités Puissance : 55 W / ligne max Tension : 24/48 V (Alim. externe) Courant : 1A/ ligne (Alim. externe) Nbr de DAS : 5 max. Longueur : voir paragraphe précédent Type (câble) : C2 Caractéristiques des lignes de contrôle de position Nbr de lignes : 2 (par fonction) CPA = contrôle de position attente CPS = contrôle de position sécurité Câble : 1 paire 8/10ème / ligne Type (câble) : C2 RFL* = 10kOhms 1/4W Contact (Rc)* = 10kOhms 1/4W *non fournie Ra c c o r d e m e n t d e DAS «r u p t u r e» a v e c c o n t r ô l e d e p o s it i o n (b o r n i e r standard de raccordement IT247) Câble à utiliser pour le raccordement des trappes de désenfumage Section (min.) Type 2 x 1,5 mm² mini. (télécommande) 2 x 1 paire 8/10 ème (contacts) C2 non propagateur de flamme (télécommande) C2 non propagateur de flamme (contacts) Note : vérifier avant tout raccordement la conformité du bornier du DAS avec l instruction technique /57
36 Raccordement des lignes de télécommande à «émission» (avec contrôle de position) Caractéristiques de la ligne télécommande Nbr de lignes : 3 possibilités Puissance : 55 W / ligne max Tension : 24/48 V (AES externe) Courant : 1A/ ligne (AES externe) nbr de DAS : 5 max. Longueur : voir paragraphe précédent Type (câble) : CR1 Caractéristiques des lignes de contrôle de position Nbr de lignes : 2 (par fonction) CPA = contrôle de position attente CPS = contrôle de position sécurité Câble : 1 paires 8/10éme / ligne Type (câble) : C2 RFL* = 10kOhms 1/4W Contact (Rc)* = 10kOhms 1/4W * non fournie Ra c c o r d e m e n t d e DAS «émission» a v e c c o n t r ô l e d e p o s it i o n (b o r n i e r standard de raccordement IT247) Câble à utiliser pour le raccordement des trappes de désenfumage Section (min.) Type 2 x 1,5 mm² mini. (télécommande) 2 x 1 paire 8/10 ème (contacts) CR1 résistant au feu (télécommande) C2 non propagateur de flamme (contacts) Note : vérifier avant tout raccordement la conformité du bornier du DAS avec l instruction technique /57
37 Raccordement alimentations externes Raccordement de l AES externe L entrée AES permet: 01_cmsmc_NT002 le raccordement d une alimentation électrique de sécurité (AES) pour la télécommande des DAS à émission de courant et des diffuseurs sonores, la reprise en synthèse des défauts «batterie» et «secteur» de l AES. Note : dans le montage ci contre, le fait de connecter l entrée AES avec l entrée «alimentation standard» permet aussi d alimenter les DAS à rupture de courant. Raccordement de l alimentation externe standard L entrée «alimentation standard» permet le raccordement d une alimentation de préférence secourue pour la télécommande de DAS à rupture de courant. Note : «shunter» les contacts «défaut secteur» et «défaut batterie» pour éliminer une signalisation défaut injustifiée. Ne jamais raccorder une alimentation standard sur l entrée AES pour la télécommande des DAS à émission de courant ou des diffuseurs sonores 37/57
38 Raccordement (alimentations) Raccordement de l alimentation principale Caractéristiques Tension : 230 Vac 50 à 60 Hz (+10%, -15%) Courant : 0,16 A max Protection : fusible 160 ma Câble : 2 x 2.5 mm² Type (câble) : C2 L alimentation du tableau se fait sur une ligne à part qui dispose d une protection directement à l aval du sectionneur principal. Note : raccordement à effectuer hors tension avec les fusibles «alimentation principale» (2 et 8 figure n 1) débrochés. Raccordement des alimentations secondaires Caractéristiques Carte US Batterie : 1 Type : plomb étanche (12V 7,2 Ah) Protection : fusible 1,6 A Autonomie : 72h Carte UGA/ CMSI Batterie : 1 Type : plomb étanche (12 V 1.3 Ah) Protection : fusible 1,6A Note : raccordement à effectuer sur fusible «alimentation secondaire» débroché. 38/57
39 Mise en service Première mise sous tension La mise sous tension s effectue avec les raccordements entièrement terminés et vérifiés (pas de court circuit, coupure, mise à la terre des différentes liaisons de l installation). Actions 1. Mettre sous tension la carte US et la carte UGA/ CMSI 2. Insérer les fusibles «alimentation secondaire» des cartes US et UGA/ CMSI. 3. Insérer les fusibles «alimentation principale» des cartes US et CMSI. Constat Le voyant vert «sous tension» s allume. Le paramétrage par défaut du CMSI convient... Le paramétrage par défaut du CMSI ne convient pas... Modifier le paramétrage du CMSI (voir chapitre «Paramétrage» et la notice de paramétrage NT 043 PT). Procéder aux essais de l installation. Voir chapitre «Essais». Paramétrage Paramétrage «Progiciel» Le paramétrage du CMSI Baltic 512 ne peut se faire que par l intermédiaire d un PC! But : réaliser le scénario de déclenchement du CMSI. Action 1 Mettre sous tension les cartes US et UGA/ CMSI Insérer les fusibles «batterie» et «secteur» des cartes US et UGA/CMSI. 2 Raccorder le câble liaison CMSI/ PC. Voir chapitre «Raccordement RS232». 3 Lancer le progiciel BALTIC PC. Voir notice de paramétrage. 4 Modifier/ créer et télécharger un nouveau paramétrage. Voir notice de paramétrage. Constat Le voyant vert «sous tension» s allume. 5 Déconnecter le PC /57
40 Paramétrage (UGA) Paramétrage de la source d alimentation de l UGA Ces réglages sont primordiaux. Ils conditionnent les seuils de détection de surcharge au delà desquels l UGA disjonctera les lignes de télécommande des diffuseurs sonores. Buts : Permettre la sélection du type d AES utilisée (interne ou externe). Permettre d ajuster le seuil de traitement des défauts sur les lignes de télécommande des diffuseurs sonores. Fonctionnement : AES utilisée, le seuil de courant max. à partir duquel les protections de l UGA réagiront sera différent. Paramétrage par défaut : AES externe. Paramétrage «matériel» du type d AES AES interne : 700 ma max. (12 V) pour l ensemble des deux lignes de télécommande des diffuseurs sonores. AES externe : 1A / ligne max. (24 / 48 V). Paramétrage «progiciel» du type d AES Voir paragraphe «Paramétrage progiciel». Paramétrage du délai de déclenchement de l UGA But : régler le délai de déclenchement des diffuseurs sonores. Fonctionnement : à la suite d une alarme feu, les diffuseurs sonores sont déclenchés à l issue d une temporisation réglable de 1 à 5 min et ce pour une durée (fixe) de 5 min. Paramétrage par défaut : 0 min. Si les modifications des interrupteurs ne change pas la temporisation, alors vérifier que l on se trouve bien en mode de déclenchement temporisé (voir paragraphe «Paramétrage du mode de déclenchement de l UGA») Seuls les interrupteurs 1, 2, 3, 4 et 5 sont utilisés. Valider la temporisation en basculant l interrupteur correspondant au délai choisi sur la position «ON» Ex: interrupteur n 1 : 1 minute ; interrupteur n 2 : 2 minutes...etc Note : si plusieurs interrupteurs sont validés, l UGA retient la valeur la plus élevée. 40/57
41 Paramétrage (CMSI) 01_cmsmc_NT002 Paramétrage de la source d alimentation des fonctions CMSI La puissance électrique nécessaire à la télécommande des DAS ne peut être fournie que par une des deux alimentations extérieures. AES pour les fonctions à émission de courant. Alimentation standard pour les fonctions à rupture de courant. Le choix de la source d alimentation se fait pour chaque fonction CMSI à l aide des pontets de sélection du schéma ci contre. 41/57
42 Essais Essai des alimentations/ signalisation sonore et visuelle Alimentation principale Action Constat Si la signalisation est différente... Mettre les cartes US et UGA/ CMSI sous tension. Insérer les fusibles des alimentations principales et secondaires des cartes US, UGA/ CMSI et de l AES externe (si cette dernière est présente). Alimentation secondaire Le voyant vert «sous tension» est allumé. en rechercher la raison (fusible grillé, etc). Action Constat Si la signalisation est différente... Couper l alimentation principale des cartes US, UGA/ CMSI et de l AES. Retirer les fusibles des alimentations principales des cartes US, UGA/ CMSI et de l AES (si cette dernière est présente). Signalisation sonore et visuelle Le voyant jaune «défaut secteur» s allume en fixe et le buzzer du tableau sonne en discontinu. en rechercher la raison (fusible grillé, etc). Action Constat Si la signalisation est différente Maintenir la touche «Essai signalisation» appuyée. Passage en mode «Essai» Durant la pression sur la touche, les voyants du CMSI Baltic 512 s allument en fixe et le buzzer du tableau sonne en continu. But : faciliter le test d une utilisation en évitant au technicien des déplacements inutiles. une des cartes électroniques du système est défectueuse ou la carte UGA/ CMSI n a pas été déclarée lors du paramétrage. Fonctionnement : la CEDM réarme automatiquement une zone ou se réarme en entier suite à une alarme après avoir émis un «bip» (0,1 s) sur l ensemble des diffuseurs sonores de l installation. ATTENTION : Aucun relais n est activé. Aucune information n est envoyée à l UGA/ CMSI. 42/57
43 Essai des déclencheurs manuels 01_cmsmc_NT002 Action Constat Si la signalisation est différente... Passer les boucles à tester en mode essai. Voir menu contextuel. Actionner un DM et attendre quelques secondes. Réarmer le DM. Pour cela utiliser la clé de réarmement. Répéter cette opération sur l ensemble des DM. Les voyants jaunes «Essai» s allument fixes. L indication «alarme» apparaît sur la membrane. Le voyant rouge «feu» du DM s allume quelques secondes et s éteint. Un bip sonore retentit sur l ensemble des diffuseurs sonores de l installation. L indication «alarme» disparaît de la membrane. vérifier : que le DM ou sa zone est en mode essai, que la zone est associée à l UGA, le raccordement des DM. Note : entre chaque essai, attendre que la remise en veille automatique soit effectuée (indicateur rouge du détecteur éteint). à l issue de ces essais, remettre le CMSI en mode «veille». 43/57
44 Essai du signal d évacuation générale Pour cette essai, le CMSI Baltic 512 doit être en mode «veille». Seul le voyant vert «sous tension» est allumé. Ces essais sont réalisés avec les alimentations principales coupées (après 24h de charge). But : vérifier pour chaque zone sollicitée : l enclenchement du processus d alarme, l activation des fonctions de mise en sécurité associées. Action Constat Si la signalisation est différente... Déclencher une alarme sur une zone desservant la zone d alarme et/ ou de mise en sécurité. Vérifier l absence d alarme sur la boucle. Réarmer les DM. Réarmer le tableau : Saisir le code de niveau 2 (BBBB par défaut). Appuyer sur «Réarmement». Répéter cette opération pour chaque zone de DM. Afin de limiter la diffusion du signal sonore d évacuation d urgence, les autres essais pourront se faire en mode veille «restreinte». Le voyant rouge «Feu» de la carte US s allume et le buzzer du tableau sonne en continu. Le voyant rouge «sécurité» des fonctions de mise en sécurité associés à la zone sollicitée s allume. à l issue du délai de déclenchement de l UGA (réglable de 0 à 5 min) le voyant rouge «évacuation générale» s allume et les diffuseurs sonores émettent le signal d évacuation générale durant 5 min. Le voyant rouge «évacuation générale» s éteint. Les diffuseurs sonores s arrêtent. Le voyant rouge «Feu» s éteint. Le voyant rouge «Alarme» s éteint. vérifier : le raccordement des diffuseurs sonores l association zone/ UGA l association zone/ fonction/ CMSI 44/57
Notice technique 01_ECSAD_NT001 rév B5 ECS Adressable BALTIC 512 ECS. équipement de contrôle et de signalisation 512 points 0333-CPD-075286
Notice technique 0_ECSAD_N00 rév B5 ECS Adressable BALIC 5 ECS équipement de contrôle et de signalisation 5 points Coffret mural Coffret mural ou rack 5, rue Paul Lescop 9000 NANEE t. 33 (0) 4 37 9 9 f.
E.C.S. / C.M.S.I. BALTIC 512 (Adressable type A ) NOTICE MISE EN SERVICE PARAMÉTRAGE UTILISATION
E.C.S. / C.M.S.I. BALTIC 512 (Adressable type A ) NOTICE MISE EN SERVICE PARAMÉTRAGE UTILISATION Indépendance fonctionnelle E.C.S. / C.M.S.I / U.GA Adressage automatique des points Fonctionnement en 12V