Source: http://docplayer.pl/29638149-Instalacje-elektryczne-opracowanie-zawiera.html
Timestamp: 2019-10-17 21:08:17+00:00
Document Index: 113237913

Matched Legal Cases: ['k 1/7\n', 'k 2/7\n', 'k 3/7\n', 'k 4/7\n', 'k 5/7\n', 'k 6/7\n']

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA - PDF
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Informacje ogólne i stan istniejący Zasilanie i pomiar energii elektrycznej Główny Wyłącznik Pożarowy Instalacja oświetlenia 230V,50Hz Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 230V,50Hz/6V= Instalacja gniazd wtykowych 230V, 50Hz Instalacja siły dla odbiorów technologicznych Instalacja siły sterowania i sygnalizacji pracy dla wentylacji Ochrona przed przepięciami Połączenia wyrównawcze Dodatkowa ochrona od porażeń Instalacja telefoniczna Uwagi końcowe ZAŁĄCZNIKI Obliczenia oświetlenia Bilans mocy dla tablicy TK Bilans mocy dla tablicy TP RYRSUNKI E-1 Plan instalacji oświetlenia - PIWNICA E-2 Plan instalacji siły - PIWNICA E-3 Plan instalacji Zmywalnia PARTER E-4 Plan instalacji Zmywalnia PIĘTRO E-5 Tablica TP E-6 Tablica TK E-7 Rozdzielnica RW E-8 Sterowanie pracą zespołu wentylacyjnego nr Opracował : mgr inż. Z. Baranek 1/7
2 1 OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla modernizacji kuchni i zaplecza kuchennego wraz z adaptacją pomieszczenia magazynowego kuchni na salę dydaktyczną w Przedszkolu Nr 174 przy ul. Markowskiej 8 w Warszawie. 1.2 Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : Zlecenie Inwestora Projekty i uzgodnienia branżowe Inwentaryzacja do celów projektowych Uzgodnienia rzeczoznawców BHP i P.POŻ. Aktualne katalogi Obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i rozporządzenia 1.3 Zakres opracowania Opracowanie obejmuje : GWP główny wyłącznik pożarowy istniejący na istniejącej głównej tablicy zasilającej linię zasilającą tablice TP i TK w PIWNICY tablicę TP tablicę TK linie zasilające rozdzielnice wentylacyjne rozdzielnice wentylacyjne instalację oświetlenia podstawowego 230V,50Hz instalację oświetlenia miejscowego 230V,50Hz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 230V,50Hz/6V= instalacja gniazd wtykowych 230V,50Hz instalacja gniazd wtykowych 400V/230V,50Hz dla odbiorów technologicznych instalację siły dla odbiorów technologicznych grzejnych instalacja siły i sterowanie dla wentylacji i klimatyzacji ochrona przed przepięciami dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym oraz instalacja telefoniczna Opracował : mgr inż. Z. Baranek 2/7
3 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący Budynek istniejący zasilany z sieci STOEN. Istniejąca tablica główna zlokalizowana we wnęce na PARTERZE przy głównym wejściu do budynku. W tablicy głównej zainstalowane są 2 bezpośrednie układy pomiarowe, jeden z nich przeznaczony jest dla odbiorów w PIWNICY. W PIWNICY zainstalowane są 2 rozdzielnice główne dla odbiorów kuchni żeliwne zainstalowane n.t.. W budynku funkcjonuje układ sieciowy typu TN-C. 1.5 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej Zasilanie i pomiar energii elektrycznej dla odbiorów w PIWNICY pozostają bez zmian. Nową linię wyprowadzić do PIWNICY z zacisków istniejącego licznika. Również zasilanie i pomiar energii elektrycznej dla PARTERU pozostają bez zmian. 1.6 Główny Wyłącznik Pożarowy Główny Wyłącznik Pożarowy dla budynku istniejący zainstalowany jest na istniejącej tablicy głównej TG we wnęce na PARTERZE obok głównego wejścia do budynku. 1.7 Instalacja oświetlenia 230V,50Hz Instalacja oświetlenia i poziomy natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Instalacje będzie wykonana przewodami typu YDYpżo-2,5mm 2 750V, liczba żył zgodnie z miejscem przewodu w obwodzie układanymi w.t., podejścia od puszek do opraw wykonać przewodami YDYpżo3x1,5mm 2 750V. Połączenia przewodów w puszkach za pomocą złączek. Wszystkie łączniki oświetlenia instalować na wysokości h=1,4m od poziomu podłogi. Pozostałe szczegóły na planie instalacji. 1.8 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 230V,50Hz/6V= Obwody oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego wyprowadzone będą z projektowanych tablic TP i TK. Przewody typu YDYpżo5x1,5mm 2 750V, zastosowane będą oprawy z wbudowanymi akumulatorami i układami sterowniczymi świecenia awaryjnego. Czas świecenia awaryjnego 3h. Opracował : mgr inż. Z. Baranek 3/7
4 Oświetlenie ewakuacyjne załączy się w czasie nie dłuższym niż 2s po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego. Oświetlenie ewakuacyjne zapewni dostateczne oświetlenie wszystkich przejść i dróg komunikacyjnych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego będzie we wszystkich pomieszczeniach większe niż 1,0lx. 1.9 Instalacja gniazd wtykowych 230V, 50Hz Instalacja będzie wykonana przewodami typu YDYpżo3x2,5mm 2 układanymi w.t.. Połączenia przewodów w puszkach za pomocą złączek. Wysokość instalowania gniazdek opisano na planach instalacji. Pozostałe szczegóły na planie instalacji Instalacja siły dla odbiorów technologicznych Obwody gniazd siłowych będą wykonane przewodami dobranymi do obciążenia poszczególnych obwodów układanymi p.t.. Szczegóły wykonania podano na planach instalacji oraz na schematach. Gniazda stałe firmy PCE Instalacja siły sterowania i sygnalizacji pracy dla wentylacji Zasilanie urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. Małe wentylatorki załączane na stałe lub załączane razem z oświetleniem włączono w obwody oświetlenia. Centrale N1 oraz zespół central N2 i W2 dostarczone będą z kompletem automatyki i szafami zasilająco-sterowniczymi. Szczegóły wykonania instalacji podano na planach i schematach Ochrona przed przepięciami Na projektowanej tablicy TP ochrona przed przepięciami 4 ogranicznikami przepięć klasy C typu DEHNguard T 275 z wymiennym modułem Połączenia wyrównawcze W PIWNICY oraz na poziomie PARTERU będą ułożone główne szyny wyrównawcze z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm do której będą metalicznie Opracował : mgr inż. Z. Baranek 4/7
5 przyłączone wszystkie metalowe rurociągi i kanały wentylacji mechanicznej oraz inne metalowe elementy wyposażenia instalacyjnego budynku. Szyny ochronne PE projektowanych tablic, rozdzielnic oraz szaf zasilającosterowniczych wentylacji urządzeń chłodniczych będą połączone metalicznie z głównym przewodem wyrównawczym. Główny przewód wyrównawczy należy uziemić w dwóch miejscach do istniejącego uziomu otokowego instalacji odgromowej. Szczegóły podano na planach instalacji siły Dodatkowa ochrona od porażeń W projektowanym budynku istniejące instalacje pracują w układzie sieciowym TN-C. Z istniejącej tablicy głównej TG doprowadzić do projektowanej tablicy TP w PIWNICY linię 5-cio żyłową z rozdziałem na przewód neutralny N i ochronny PE, przyłączone do szyny ochronno-neutralnej PEN na tablicy TG. Instalacje w PIWNICY wykonać w układzie sieciowym TN-S. Instalacje w całym budynku będą pracować w układzie sieciowym TN-C-S. Szyny ochronne PE projektowanych tablic TP i TK oraz rozdzielnic wentylacyjnych dodatkowo uziemić łącząc z instalacją połączeń wyrównawczych. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zaprojektowano samoczynne wyłączanie zasilania, które realizowane jest za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim przewiduje się zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie I n=30ma. Dodatkowej ochronie podlegają metalowe obudowy opraw oświetleniowych, szafek zasilająco-sterowniczych, skrzynek sterowniczych, obudowy urządzeń podłączonych na stałe oraz bolce ochronne wszystkich projektowanych gniazd wtyczkowych 1-faz. i 3-faz.. Żyły ochronne w przewodach nie mogą być zabezpieczane ani przerywane łącznikami i muszą mieć izolację w kolorze żółto-zielonym. Po wykonaniu instalacji elektroenergetycznych protokóły z pomiarów skuteczności ochrony przekazane będą Użytkownikowi Instalacja telefoniczna Istniejącą linię telefoniczną doprowadzoną do istniejącego pomieszczenia Kuchni (przewód telefoniczny w listwie naściennej) częściowo zdemontować i zabezpieczyć, a następnie ponownie wprowadzić do nowego powiększonego pomieszczenia Kuchni Uwagi końcowe 1. Mogą być stosowane inne materiały niż zaprojektowane w projekcie, muszą jednak to być materiały o odpowiednich parametrach. Każda taka zmiana materiałów musi być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Robót elektrycznych i Użytkownika. Opracował : mgr inż. Z. Baranek 5/7
6 2. Wszystkie materiały dostarczone na budowę musza posiadać świadectwa dopuszczenia i wymagane atesty, a jeśli jest wymagana gwarancje to także ważną gwarancję. 3. W miejscu przejść linii zasilających przez strop z piwnicy na parter (strop jest elementem oddzielenia p.poż.) wykonać uszczelnienie p.poż o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tego stropu. 4. W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI 60 lub EI60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.. 5. Wszystkie roboty instalacyjne objęte niniejszym opracowaniem wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie BHP oraz wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. 6. Prace montażowe instalacji siły, sterowania i sygnalizacji pracy dla wentylacji i klimatyzacji należy skoordynować z dostawcami urządzeń. Opracował : mgr inż. Z. Baranek 6/7
7 2 ZAŁĄCZNIKI 2.1 Obliczenia oświetlenia 2.2 Bilans mocy dla tablicy TK 2.3 Bilans mocy dla tablicy TP 3 RYRSUNKI 3.1 E-1 Plan instalacji oświetlenia - PIWNICA 3.2 E-2 Plan instalacji siły - PIWNICA 3.3 E-3 Plan instalacji Zmywalnia PARTER 3.4 E-4 Plan instalacji Zmywalnia PIĘTRO 3.5 E-5 Tablica TP 3.6 E-6 Tablica TK 3.7 E-7 Rozdzielnica RW 3.8 E-8 Sterowanie pracą zespołu wentylacyjnego nr 1 PROJEKTANT : Opracował : mgr inż. Z. Baranek 7/7