Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/118012019007
Timestamp: 2019-08-21 09:46:01+00:00
Document Index: 2360516

Matched Legal Cases: ['§ 64', '§ 66', '§ 1', '§ 65', '§ 31', '§ 7', '§ 9', '§ 65', '§ 16', '§ 291', '§ 65', '§ 1', '§ 2']

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” ja 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” muutmine – Riigi Teataja
RT I, 18.01.2019, 7
Vastu võetud 11.01.2019 nr 3
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 64 lõike 5 ja § 66 lõike 6 alusel.
§ 1. Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruses nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:
„1) tehnosüsteem – küttesüsteem või tarbevee soojendamise süsteem, ventilatsioonisüsteem, jahutussüsteem, valgustussüsteem, automaatikasüsteem, lokaalselt soojusenergiat või elektrit tootev käesoleva määruse järgi energiaarvutuses arvestatav süsteem;
2) sisekliima tagamine – energia kasutamine hoone ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, vastavalt ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud määruses hoone energiatõhususe miinimumnõuete kohta sätestatud ventilatsiooni- ja ruumitemperatuuri nõuetele ning valgustamiseks vastavalt hoone tüüpilisele kasutusele;”;
2) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 6–8 sõnastatakse järgmiselt:
„6) SPF (Seasonal Performance Factor) – hooajaline kasutegur ehk soojuspumba aasta keskmine soojustegur ruumide kütmisel, mis arvutatakse kütte energiakasutuse suhtena elektrikasutusse ning milles on arvestatud kõikide abiseadmete elektritarvet;
8) SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) – hooajaline jõudluskoefitsient ehk soojuspumba aasta keskmine soojustegur, mis arvutatakse kütte energiakasutuse suhtena elektrikasutusse standardtingimustel.”;
3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „või kinnistul” sõnadega „, kinnistul või hoone lähiümbruses”;
4) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:
„4) tarnitud energia – energiavõrkudest aastas hangitud energia või kütuse energiasisaldus kilovatt-tundides (kWh/a);
5) summaarne energiakasutus – hoone sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks ja tüüpilises kasutuses sisalduvate elektriseadmete kasutamiseks vajalik tehnosüsteemide aastane elektri- ja soojusenergia kasutus kilovatt-tundides, millest on maha arvatud lokaalselt toodetud taastuvenergia;”;
5) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 11 ja 12 sõnastatakse järgmiselt:
„11) tüüpiline kasutus – hoone tavapärane kasutus energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamisel, mille kindlaksmääramisel võetakse arvesse hoone kasutamise otstarvet, välis- ja sisekliimat, hoone ja tehnosüsteemi kasutusaega ning vabasoojust;
12) energiatõhususarv – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone tüüpilisel kasutusel, mis kajastab hoone kompleksset energiakasutust nii sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja muude elektriseadmete kasutamiseks hoone köetava pinna ruutmeetri kohta hoone tüüpilisel kasutamisel ja mida väljendatakse kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta aastas;”;
6) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:
„20) netoenergiavajadus tarbevee soojendamiseks – hoones tarbitava sooja vee soojendamiseks vajalik soojusenergia;”;
7) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 25–28 järgmises sõnastuses:
„25) tuulutusasend – osaliselt avatud akna või ukse fikseerimine ruumi õhutamiseks, mis toimub selleks otstarbeks tarindi valmistaja poolt tarindi külge kinnitatud spetsiaalse furnituuri või muu tehnilise tootega;
28) energiakasutus – tehnosüsteemi või selle osa soojusenergia ja elektrienergia kasutus kilovatt-tundides.”;
8) määruse 2. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt
Energiatõhususe arvutuse lähteandmed ja etapid”;
9) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Suure energiatarbega hoone energiatõhususe arvutus tehakse ehitusprojektile vastavate kasutusandmete ja sisekliima tingimuste alusel.”;
10) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:
„§ 31. Energiaarvutuse etapid ja üldpõhimõtted
(4) Käesolevas määruses nimetamata tehnosüsteemi, elektritarviti ja madala temperatuuriseadega pinna energiakasutust energiaarvutuses arvesse ei võeta.”;
11) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „seade” sõnaga „seadearv” vastavas käändes;
12) paragrahvi 6 lõike 1 tabel 1 sõnastatakse järgmiselt:
„Tabel 1. Hoone tüüpiline kasutus ja sellele vastav suurim vabasoojus köetava pinna ruutmeetri kohta
e arvestuslikul koolivaheajal 15. juuni kuni 15. august kasutusaste on 0,1 ja ventilatsioon vastab kasutusaja välisele režiimile.”;
13) paragrahvi 6 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõna „valgustuse” sõnaga „valgustuspaigaldise”;
14) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Kui hoones toimub valgustuse nõudluspõhine juhtimine, siis tabelis 1 toodud andmete kasutamine ei ole nõutav, kuid energiaarvutuses tuleb kasutatud metoodikat põhjendada.”;
15) paragrahvi 6 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Elamu, kasarmu, kontorihoone, haridushoone, koolieelse lasteasutuse hoone, majutushoone, kaubandushoone, ravihoone, laohoone ja tööstushoone dünaamilises energiaarvutuses kasutatakse tabelis 2 ja tabelis 21 sätestatud hoone detailset kasutusprofiili.
16) paragrahvi 6 lõikes 11 asendatakse sõnad „koolieelse lasteasutuste ruumi” lauseosaga „koolieelse lasteasutuse mängu- ja magamisruumi” ja sõna „vabasoojusi” sõnadega „vabasoojuse väärtusi”;
17) paragrahvi 6 lõike 11 tabelis 4 asendatakse sõna „Vabasoojused” sõnaga „Vabasoojuse väärtused”;
18) paragrahvi 6 lõike 12 teine lause sõnastatakse järgmiselt:
„Haridushoones kasutatakse laste kogusoojuseraldusena 110 vatti (ilmne soojus 75 vatti).”;
19) paragrahvi 6 lõiget 12 täiendatakse uue neljanda lausega järgmises sõnastuses:
„Koolieelse lasteasutuse hoones kasutatakse inimese kogusoojuseraldusena 60 vatti (ilmne soojus 35 vatti).”;
20) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 7. Sooja vee tarbimine
21) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
22) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) elekterküttel kerist.”;
23) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 9. Hoone välispiirde õhuleke
24) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kui netoenergiavajaduse arvutus järgib standardi EVS-NE ISO 52016-1 põhimõtteid, mida rakendatakse vastavalt käesolevale paragrahvile, siis eeldatakse, et netoenergiavajaduse arvutus on läbi viidud nõuetekohaselt.”;
25) paragrahvi 10 lõiked 7–10 sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Suvise ruumitemperatuuri nõude kontrollimiseks tehakse suvise ruumitemperatuuri simulatsioonarvutused käesoleva määruse §-s 6 sätestatud lähteandmetega.
(10) Tuulutamisel võetakse arvesse vaid tuulutusakna või -ukse avamist tuulutusasendisse ning ruumi- ja välisõhu temperatuurivahest tekkivat õhuvahetust. Ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud määruses toodud suvise ruumitemperatuurinõude kontrollimisel võetakse arvesse, et kraadtundide nõue kehtib üksnes hoone kasutusaja perioodil.”;
26) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
„(11) Kui eluruumis eelduslikult ei avata aknaid tulenevalt mürast või välisõhu kvaliteedist, siis tehakse suvise ruumitemperatuuri simulatsioonarvutus suletud akendega käsitledes tervet korterit ühe tüüpruumina.
(12) Jahutussüsteemiga varustatud hoone korral arvutatakse ruumide jahutuse netoenergiavajadus ja jahutussüsteemi energiakasutus. Jahutuse netoenergiavajaduse ja jahutussüsteemi energiakasutuse arvutamisel võetakse arvesse kogu ajaperiood, mille jooksul on seadmete kasutamine ette nähtud.”;
27) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
28) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „meetrit” sõnadega „ja korruselisuse määramisel arvestatakse üksnes maapealsete korrustega”;
29) paragrahvi 14 lõikes 10 esitatud tabelis 8 asendatakse sõnad „Kaugkütte soojussõlm” sõnaga „Kaugküte” ja esimeses reas arv „1,0” arvuga „0,9”;
30) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 16. Soojuspumpsüsteemiga kombineeritud küttesüsteemi arvutus
2,5 on energiamärgise sesoonse kasuteguri arvutamisel kasutatud elektri primaarenergiategur.”;
31) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse termin „ESEER” terminiga „SEER” vastavas käändes;
32) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Elektrienergiat tarbivate abiseadmete elektrienergia kasutus Ea kilovatt-tundides aastas arvutatakse valemiga:
Qj on süsteemi poolt teenindava ruumi jahutuse jahutusperioodi netoenergiavajadus (kWh/a) koos kadudega.”;
33) paragrahvi 26 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
34) paragrahvi 27 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Täpsemate andmete puudumisel võib kasutada kollektorist saadava sooja tarbevee soojuse arvutamiseks valemit:
35) paragrahvi 28 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Päikesepaneeli pinnale tulev aastane päikeseenergia arvutatakse valemiga:
ksuund on suunategur, mis arvestab päikesepaneeli suunatust ilmakaare ja horisondi suhtes (ksuund väärtused on toodud tabelis 16).”;
36) määrust täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:
„§ 291. Hoone toimimiseks ette nähtud päikesepaneeliga toodetud elektrienergia
37) määruse 6. peatükki täiendatakse §-ga 292 järgmises sõnastuses:
„292. Energiaarvutuseks kasutatav arvutustarkvara
(4) Ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud määruse § 1 lõikes 2 nimetatud elamus, milles puudub jahutussüsteem, olulisel rekonstrueerimisel energiaarvutuse läbi viimiseks võib kasutada tarkvara, millega saab arvutada lihtsustatult, kuude kaupa või kraadpäevade järgi.”;
38) paragrahvi 30 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Energiaarvutuses kasutatud lähteandmed esitatakse käesoleva määruse lisas 2 „Energiaarvutuse lähteandmete esitamine” sätestatud kujul. Väikeelamu lihtsustatud tõendamismeetodi kasutamise puhul esitakse lähteandmed ja arvutustulemus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatori väljatrükina.”;
39) paragrahvi 30 lõiked 6–8 sõnastatakse järgmiselt:
(8) Tulemuste esitamisel on käesoleva määruse lisades 2–4, 6 ja 61 toodud vormides varjutatud ridade ja veergude täitmine kohustuslik.”;
40) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;
41) määruse lisad 2, 4 ja 6 asendatakse lisadega käesoleva määruse sõnastuses (lisatud);
42) määruse lisad 3 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;
43) määrust täiendatakse lisaga 61 „Suvise ruumitemperatuuri kontrolli tulemuste esitamine” (lisatud).
§ 2. Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgnevas sõnastuses:
„14) köetav pind – sisekliima tagamisega ruumide suletud netopindade summa, millest on maha arvestatud madala temperatuuriseadega pind;
15) madala temperatuuriseadega pind – sisekliima tagamisega ruumide netopind, mille kütmise seadeväärtus on oluliselt madalam kui energiatõhususe miinimumnõuete määruse lisas 1 sätestatud väärtus.”;
3) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:
„51) hoone madala temperatuuriseadega pind (m²);”;
4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Lõike 3 punktides 1–5 nimetatud kaalutud energiaerikasutuse komponentidest lahutatakse hoone energiatõhususe arvutamise metoodika määruse kohaselt energiaarvutuses arvesse mitte võetud tehnosüsteemi, elektritarviti või madala temperatuuriseadega pinna energiakasutus, mis on energiaarvestiga mõõdetud.”;
5) paragrahvi 12 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad „köetav pind” sõnadega „köetav pind ja madala temperatuuriseadega pind” vastavas käändes;
„(11) Juhul kui ehitisregistris või ehitusprojektis madala temperatuuriseadega pinna suuruse kohta andmed puuduvad, tehakse energiaarvutus köetava pinna andmetega.”;
7) määruse lisa 3 asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).