Source: http://docplayer.fr/516315-Referentiel-verifications-et-controles-reglementaires.html
Timestamp: 2017-02-21 08:25:21+00:00
Document Index: 28147621

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'arrêt ', 'art.10', 'art.7', 'arrêt ', 'art.3', 'art.4', 'art 12', 'art 12', "l'article 2"]

Référentiel Vérifications et contrôles réglementaires - PDF
Référentiel Vérifications et contrôles réglementaires
Download "Référentiel Vérifications et contrôles réglementaires"
Danièle Lebel
1 Inspection Santé et Sécurité au Travail Christian PEYMAUD Bâtiment Gergovia Bureau 101 Rectorat 3, avenue Vercingétorix Clermont-Ferrand Cedex 1 Tel : Fax: Site internet : Référentiel Vérifications et contrôles réglementaires Document à l intention du chef d établissement pour diffusion : - Au gestionnaire - A l assistant de prévention Verifications_controles.doc 12/06/15 12 Définitions des vérifications techniques Les vérifications techniques peuvent être dictées par : 1. Le code de la construction et de l habitation pour les établissements recevant du public (ERP) 2. Le code du travail (partie IV du nouveau code du travail) 3. Le code de la santé public (amiante, radon, tabagisme ) 4. Le code de l environnement (DTQD, bac à graisse ) 5. Le règlement sanitaire départemental (ambiances, sanitaires, hébergement ) 6. Le code rural (protection des végétaux avec l utilisation de produits phytosanitaires) 7. Les autres textes réglementaires : règlement européen, loi, décret, arrêté c est le code le plus restrictif qui s applique. Les vérifications techniques ne sont que des contrôles réglementaires d une installation à un moment donné : elles doivent donner lieu à des actions de maintenance en interne ou par des entreprises extérieures par la levée des prescriptions en inscrivant la date et le nom de l entreprise ou de l agent ayant effectué les travaux. Il faut donc dissocier ce qui est actions de maintenance et contrôles réglementaires Code de la construction et de l habitation article R : «Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s assurer que les installations, ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés d les conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement». Règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique d les établissements recevant du public (ERP) pris par arrêté du 25 juin 1980 article GE 6 : «Les vérifications techniques prévues par l article R du code de la construction et de l habitation doivent être effectuées soit par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l intérieur, soit par des techniciens compétents». Il existe donc deux types de contrôles et vérifications par : L organisme agréé Le technicien compétant 1. L organisme (ou personne) agréé a son agrément délivré pour une période déterminée et renouvelable par arrêté du ministère concerné pour la décision d agrément. La liste des organismes et personnes agréés, les périodes d agréments ainsi que les renouvellements sont publiés chaque année par arrêté au Journal officiel (voir tableau des organismes agréés par département en pages 3 à 5). L arrêté du 7 novembre 1990 définit la liste des agréments pour les installations suivantes des ERP : Installations électriques et éclairage ; Fonctionnement des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ; Comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, cloisonnements et dégagements, dispositifs d alarme et d alerte, moyens de secours, équipements de désenfumage naturel Installations de gaz, de fluides médicaux, de ventilation, de chauffage, de réfrigération et de conditionnement d air, équipements de désenfumage mécanique. L arrêté du 28 mars 2007 définit les vérifications techniques assurées par l organisme agréé : Verifications_controles.doc 12/06/15 23 I - Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur (Arr. 28 mars 2007, art. 1er) Art. GE 7 Conditions d'application (Arr. 28 mars 2007, art. 1er). Entrée en vigueur : le 19 novembre Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur : - d les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R du code de la construction et de l'habitation; - d tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent; - lorsque, en application de l'article R du code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours d'exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés. 2 - Obligations du constructeur ou de l'exploitant : Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les pl et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité. Art. GE 8 - Types de vérifications (Arr. 28 mars 2007, art. 1er). Entrée en vigueur : le 19 novembre Les vérifications à l'occasion de travaux: Les vérifications d les établissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par le(s) vérificateur(s) technique(s) au sein de l'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent. Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, d le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes: - examen des documents de conception et d'exécution; - examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, pl et schémas, notes de calcul, etc.). Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT). 2 - Les vérifications d les établissements en exploitation : Ces vérifications sont effectuées d des établissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées. Ces vérifications, dont le contenu est défini d les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas: - de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.); - de l'état d'entretien et de maintenance des installations; - du bon fonctionnement des installations de sécurité; - de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs; - de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'établissement. A cet effet, l'exploitant doit communiquer à l'organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l'article GE 7, 2, qui lui sont nécessaires. Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas: - par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance; - par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur; - par des essais de fonctionnement. Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un établissement selon la demande formulée par l'exploitant ou le chef d'établissement. Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R et R du code de la construction et de l'habitation. Les vérifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE). 3 - Les vérifications d les établissements existants sur mise en demeure : Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent: - à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés; - à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières; Verifications_controles.doc 12/06/15 34 - à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières. La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées. Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD). Art. GE 9 - Rapports de vérifications (Arr. 28 mars 2007, art. 1er). Entrée en vigueur : le 19 novembre 2007 Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente section 2. Le technicien compétant peut être : soit un personnel qualifié interne à l établissement (pour certaines opérations seulement) soit une entreprise extérieure qualifiée L arrêté du 28 mars 2007 définit les vérifications techniques assurées par les techniciens compétents : II - Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens compétents (Arr. 28 mars 2007, art. 1 er ) Art. GE 10 - Obligations des techniciens compétents lors des vérifications (Arr. 28 mars 2007, art. 1er) Entrée en vigueur : le 19 novembre 2007 Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées d les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant. La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité. Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité. Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées d la suite du présent règlement, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées. APPENDICE CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 1-1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT): Le RVRAT comporte au minimum deux parties: - des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'établissement; - les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l'article GE 8, Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport: - identification de l'organisme agréé; - référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités; - identification du (des) vérifïcateur(s); - identification du maître d'ouvrage ou de l'exploitant; - date de la fin des vérifications; - date d'émission du rapport; - désignation et adresse de l'établissement; - nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant; - caractéristiques de l'établissement: - classement: type(s) et catégorie; - description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité); - réglementation applicable; - nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé; - nature et étendue des vérifications effectuées; - références du rapport; - identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés; - liste des documents examinés Avis relatifs à la conformité: Forme des avis: Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes: - conforme (C); - non conforme (NC); - s objet (SO); - hors mission (HM); - pour mémoire (PM). Verifications_controles.doc 12/06/15 45 NC: Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage. SO: Les avis SO sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées d le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont s objet. HM: L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé. PM: L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité d le cadre de la mission en cours Emission des avis : Les avis relatifs à la conformité sont émis d l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières d les dispositions générales afférentes. Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de trformation d'un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 du règlement de sécurité. Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de nonconformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport. Le contenu du rapport est complété, le cas échéant: - par des documents fournis par le maître d'ouvrage: - attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes conformément aux textes en vigueur; - attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage; - par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, d la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité; - par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l'autorité administrative et prévues aux articles R du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du règlement de sécurité. Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire. 2 - Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE): Il comporte au minimum deux parties: - des renseignements généraux et administratifs concernant l'établissement; - les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) Renseignements d'ordre général et administratif: - identification du propriétaire ou de l'exploitant; - référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités; - références du rapport; - date de l'émission du rapport; - désignation et adresse de l'établissement; - classement de l'établissement (type[s] et catégorie), en précisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prévus à l'article GE 7, 2, ayant permis de déterminer ce classement; - identification de l'organisme agréé; - identification du (des) vérificateur(s); - description sommaire de l'établissement et de(s) l'installation(s) vérifiée(s) comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant; - nature et étendue de la vérification effectuée; - date de la vérification; - identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés; - existence de mise à jour ou non d'un registre de sécurité Résultat des vérifications: Forme des avis: Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants: - satisfaisant (S); - non satisfaisant (NS); - non vérifié (NV). Verifications_controles.doc 12/06/15 56 S: l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une trformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement. Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. D ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public. NV: la non-vérification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport. NS: cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié Emission des avis: Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées. Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif. L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées. Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées. 3 - Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD): Le rapport comporte au minimum trois parties: - les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procèsverbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure; - les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cités à l'article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont trmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité d son rapport; - le contenu des vérifications réglementaires en exploitation d les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus. Contrat d entretien : Il est constitué de 2 parties principales : Conditions générales Conditions particulières D un contrat doit se trouver tous les éléments principaux suivant : Objet du contrat, identification des contractants, durée du contrat, condition de résiliation, conditions financières ; Obligations de l entreprise, obligations du client, fournitures diverses, prestations non comprises, pénalités ; Description des installations concernées. Verifications_controles.doc 12/06/15 67 Vérifications et contrôles ACCESSIBILITE AUX PMR Obligation d un diagnostic accessibilité avant le 01/01/2011 pour les ERP de 1 ère à 4 ème catégorie Obligation de travaux pour tous les ERP avant le 01/01/2015 AMIANTE DTA = Dépistage des matériaux (friables et non friables) contenant de l amiante Flocages, calorifugeages et faux-plafonds Avant mise en service hebdo 15 jours Mens. Trim. Sem. Ann. 18 mois les 2 les 3 les 5 les 10 Contrat d entretien obligatoire Observations/réglementation Propriétaire CCH R.III-19-9, Décret n du 17/05/2006, Arrêté du 21/03/2007 CCH R.III-19-9, Décret n du 17/05/2006, Arrêté du 21/03/2007 Propriétaire et maître d ouvrage Document Technique Amiante Formation obligatoire pour les agents de maintenance. Fiche d exposition annuelle CSP R à 29 - avant 31/12/2003 pour ERP avant 31/12/2005 pour ERP 5 Arrêté du 22/08/2002 CT R à 118 Si cotation 1 ou cotation 2 avec < 5 fibres/litre Si cotation 2 avec > 5 fibres/litre ou cotation 3 = obligation de travaux d les 36 mois avec mesures compensatoires pour limiter le taux d exposition APPAREILS DE CUISSON Arrêté du 10 octobre 2005 les appareils (électrique et gaz) : RS GC 22 de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils; des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils de cuisson ou de remise en température: conditions d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses, fonctionnement de l'installation d'extraction des fumées; de la signalisation des dispositifs de sécurité; de la manœuvre des dispositifs d'arrêt d'urgence Ramonage et nettoyage des ventilateurs RS GC 21 Nettoyage des filtres RS GC 21 Verifications_controles.doc 12/06/15 78 Vérifications et contrôles ASCENSEURS et ASCENSEURS DE CHARGE Avant mise en service hebdo Verifications_controles.doc 12/06/ jours Mens. Trim. Sem. Ann. 18 mois les 2 les 3 les 5 les 10 Contrat d entretien obligatoire Observations/réglementation Décrets n du 24/08/2000 et du 09/09/2004 : obligation d un rapport d activité annuel et d un carnet d entretien Mise en conformité obligatoire selon les dates d installation : voir CCH R Réglages et serrures des portes palières 6 semaines RS AS 9 Câbles et chaînes RS AS 9 RS AS 9 (arrêté du 06/03/2006) et Organes de sécurité et nettoyage (cuvette ) arrêté 18/11/2004 Vérifications Arrêté du 29/12/2010 (contrôle différent du contrat de maintenance) pompage BAC A GRAISSE CSP L35-8, RSD art Dépend du nombre de repas et des dimensions des bacs CHAUFFERIE Livret de chaufferie Nettoyage et ramonage RS CH 57 Brûleurs et foyers RS CH 58 Dispositifs de protection et de régulation RS CH 58 Etanchéité des appareils et canalisations RS CH 58 Si générateur compris entre 400 et kw Calcul de rendement et contrôle de conformité Contrôle du fonctionnement des appareils de mesures Contrôle distribution de l énergie thermique Contrôle de la qualité de combustion Contrôle de la tenue du livret de chaufferie CE article R à 28 Contrôle efficacité énergétique CE article R à 35 Si butane ou propane : Contrôle de l étanchéité des tuyauteries et organes accessoires effectué à la pression de service Fonctionnement des accessoires de tuyauterie (vannes, régulateurs, filtres, moto-pompes ) CLIMATISATION/POMPE A CHALEUR REVERSIBLE Si puissance frigorifique nominale utile > 12 kw RS CH 58 RS CH 58 Décret n du 31/03/2010 Rapport d inspection gardé 10 et envoyé d le mois de l inspection. CE article R9 Vérifications et contrôles Avant mise en service hebdo 15 jours Mens. Trim. Sem. Ann. CT R INDIVIDUELLE Registre EPI Harnais de sécurité Arrêté du 19/03/ 1993 stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils Arrêté du 19/03/ 1993 de protection respiratoire Verifications_controles.doc 12/06/ mois les 2 les 3 les 5 les 10 Contrat d entretien obligatoire Observations/réglementation Habilitation du personnel EQUIPEMENTS SOUS PRESSION Registre appareils sous pression Autoclave > 25 litres Arrêté du 15/03/2000 art Déclaration préfectorale Cuve de gaz (propane, ) Arrêté du 15/03/2000 art.10 3 Si le produit Pression x Volume (P.V) > 200 Arrêté du 15/03/ bars.litres et une pression maximale > 4 bars Si la pression PMS <= 10 bars et un volume V <= Arrêté du 15/03/ litres Arrêté du 01/03/2004 EQUIPEMENTS DE LEVAGE Carnet de maintenance Formation obligatoire Elévateurs de personnel mus à la main Autres élévateurs de personnel CACES + autorisation de conduite Appareils de levage mobiles Chariot automoteur CACES + autorisation de conduite Autres appareils de levage de charge (monte-charge, pal, ) Organe de suspension des ponts de véhicules Arrêté du 27/07/61 modifié Accessoires de levage (élingues, crochets,..) Echafaudage Arrêté du 21/12/2004 Echelle en bois Arrêté du 15/07/1963 art.7 EQUIPEMENT-MACHINES Dossier de mise en conformité et plan de maintenance pour chaque machine les équipements Mise en conformité obligatoire Compacteur à déchets Arrêté du 05/03/93 Massicot Arrêté du 05/03/93 Presse Arrêté du 05/03/93 Centrifugeuse > 1500 joules et panier Ǿ>400mm ELEVATEUR DE PERSONNE A MOBILITE REDUITE Arrêté du 05/03/93 Note technique 02/08/95 DRT Arrêté du 29/12/2010 Si < 3 m Si > 3 m CT R EQUIPEMENTS DE PROTECTION10 Vérifications et contrôles INCENDIE Avant mise en service hebdo 15 jours Mens. Trim. Sem. Ann. 18 mois les 2 les 3 les 5 les 10 Contrat d entretien obligatoire Observations/réglementation Registre de sécurité SSI de catégorie A ou B / EA de type 1 ou 2a RS MS 68 et 73 Détection Règle R7 APSAD, RS MS 58 3 EA RS de type R article R33 Batteries 4 Norme NF S Déverrouillage des issues de secours RS MS 53, Norme NF S Eclairage de sécurité RS EC 14 avec étiquette de maintenance, norme NFS Installation complète RS EL 19 Communication radioélectrique RS MS71 1 et 3 Extincteur à sparklet Règle R4 APSAD, RS MS 73 2, Norme NF S juillet 2004 Extincteur à pression constante CO² Arrêté du 20/05/1963 RIA (2.5 bars au minimum) Règle R5 APSAD, RS MS 17 Poteaux d incendie (60m3/h à 1 bar minimal) RS MS 5 et 6 Désenfumage : Règle R17 APSAD, RS DF 8 Fonctiont dispositifs de commandes Fonctiont des bouches, exutoires, ouvrants Fonctiont des trmissions et signalisations l arrêt des ventilations mécaniques permanentes Fonctiont des ventilateurs de désenfumage Mesures de pression, de débit et de vitesse Si désenfumage mécanique et SSI A ou B RS DF 10 (arrêté 4/07/2007) INSTALLATIONS ELECTRIQUES Habilitation du personnel Installation complète (RS ou CT) RS EL 19 + Arrêté du 26/12/2011 Groupe électrogène de sécurité RS EL 18 Trformateur PCB (pyralène) Décret 18/01/2001, Arrêté du 13/02/ 2001.Déclaration avant le 25/04/01 Décontamination avant le 31/12/2010 INSTALLATIONS FRIGORIGENES Par un opérateur qualifié Contrôle de l étanchéité (chambres froides et climatisateurs) : CE articles R à 83 Arrêté du 7 mai 2007 > 2 kg > 30 kg > 300 kg Habilitation pour la remise en gaz INSTALLATIONS GAZ Habilitation soudure si > 400 mbar Toutes installations RS GZ 29 et 30 Ramonage ou visite des conduits d évacuation Livret d entretien obligatoire Verifications_controles.doc 12/06/15 1011 Vérifications et contrôles INSTALLATIONS SPORTIVES Avant mise en service hebdo Verifications_controles.doc 12/06/ jours Mens. Trim. Sem. Ann. Buts de basket, foot, hand, hockey, rugby (3) (1) (2) (3) INSTALLATIONS DE VENTILATION Rapport d évaluation des moyens d aération des bâtiments 18 mois les 2 les 3 les 5 les 10 Contrôle de la qualité de l air intérieur par un organisme accrédité tous les 7 : - Ecoles maternelles : avant le 1 er janvier Ecoles élémentaires : avant le 1 er janvier Collèges et lycées : avant le 1 er janvier Contrat d entretien obligatoire Observations/réglementation Registre de vérification avec plan de vérification et d entretien Code du Sport article R et annexe III-2, norme NF S Organisme agréé sur mise en demeure de l IT. Carnet de maintenance. CE R Décret n du 05/01/2012 Organisme accrédité COFRAC Installations Arrêté du 8 octobre 1987 art.3,4 Système de recyclage (pollution spécifique) Arrêté du 8 octobre 1987 art.4 Poussières de bois, benzène, plomb métallique et ses CT R pour les CMR de composés, chlorure de vinyl monomère, fibres catégorie 1 ou 2 disposant d une céramiques réfractaires, N,N-diméthylacétamide VLEP Contraignante LEGIONELLOSE Installations eau chaude sanitaire (douches, douchettes, bains à remous et à jets) Température de l eau Analyse de légionelles (4) Poussières de bois < 1mg/m 3 Fichier sanitaire Arrêté du 01/02/2010 annexe 2 A compter du 01/01/2012 Par un laboratoire accrédité selon la norme NF T : seuil < 1000 UFC MONTE-CHARGES Arrêté du 11 mars 1977 Nettoyage et graissage des organes mécanique Examen des câbles Examen des parachutes et nettoyage de la cuvette Vérifications Arrêté du 29/12/2010 PERFORMANCE ENERGETIQUE Décret n du 19/03/2007 Construction neuve (> 1000 m²) Bâtiment ancien (surface > 1000 m² occupé par une collectivité public ou ERP de 1 ère à 4 ème catégorie) Etude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d approvisionnement en énergie dont celle faisant appel aux énergies renouvelables, devra être réalisée avant le dépôt de la demande de permis de construire A compter du 02/01/2008, affichage du diagnostic de performance énergétique à l entrée de chaque bâtiment puis à refaire tous les 10. PORTES PORTAILS AUTOMATIQUES Directive européenne n 2002/91 de janvier 2003 Installations RS CO 48, Arrêté du 21/12/1993 RADON Responsabilité du propriétaire. Locaux recevant les élèves au moins 1h/jour CSP articles R à 16 Arrêté du 22/07/200412 Vérifications et contrôles Locaux recevant des travailleurs au moins 1h/jour en sous-sol avec des activités de type : - manutention et approvisionnement de marchandises ou de matériels - activités hôtelières et de restauration - maintenance d ouvrage de bâtiment et de génie civil ainsi que de leurs équipements RESERVOIRS ENTERRES (fuel) Avant mise en service hebdo 15 jours Mens. Trim. Sem. Ann. 18 mois les 2 les 3 Réservoir simple paroi en fosse Réservoir simple enveloppe enfoui les 5 les 10 Contrat d entretien obligatoire Observations/réglementation Application avant Aout Présence : - Si < 400 Bq/m 3 = pas de travaux - Si 400 Bq/m 3 < x < 1000 Bq/m 3 = travaux simples de ventilation avec contre-mesure - Si > Bq/m 3 = diagnostic de type 2 et travaux obligatoire d les 2 avec contremesure CT R à 9 Arrêté du 07/08/2008 Même seuil que l arrêté du 22/07/2004 : voir ci-dessus. Application avant septembre Arrêté du 22 juin 1998 : Mise en conformité avant 31/12/2010 Etanchéité avant la 25 ème année et tous les 5 Etanchéité avant la 15 ème année et tous les 5 Technicien interne à l établissement Entreprise qualifiée Organisme (ou personne) agréé par le ministère de l intérieure (1) Contrôle opérationnel si but en accès libre (2) Contrôle opérationnel si but non en accès libre (3) Contrôle principal (4) D le cas ou les réseaux d eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l analyse de légionnelles sont réalisés après la purge des réseaux et d les 2 semaines qui précèdent l accueil du public Abréviations : CCH = Code de la Construction et de l Habitation CE = Code de l Environnement CSP = Code de la Santé Publique CT = Code du travail RS = règlement de sécurité incendie de l arrêté du 25 juin 1980 RS de type R = règlement de sécurité pour les établissements d enseignement des arrêtés du 25 juin 1980 et du 4 juin 1982 APSAD = règlement de l Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages RSD = règlement sanitaire départemental CACES = Certificat d Aptitude de Conduite en Sécurité Verifications_controles.doc 12/06/15 1213 Listes des organismes agréés et leurs agréments par département Département 03 Adresses SOCOTEC 25, rue de la baigneuse Yzeure Bureau VERITAS Villa Montaigut-Coulandon Moulins APAVE Lot Les Landes Perreguines St Victor Tel Fax Radioprotection Electricité Source, rayonnement Vapeur, pression Poussière d amiante Oxyde de carbone Equipement de travail Plomb Eclairement Aération - assainissement Niveau sonore - bruit ERP Poussière de silice cristalline Département 15 Adresses SOCOTEC 24, Rue Gutenberg Aurillac CEBTP Maison du Bât. Avenue Georges Pompidou Aurillac Bureau VERITAS 14, avenue du Garric Aurillac APAVE 14, rue Paul Verlaine Aurillac Tel Fax Radioprotection Electricité Source, rayonnement Vapeur, pression Poussière d amiante Oxyde de carbone Equipement de travail Plomb Eclairement Aération - assainissement Niveau sonore - bruit ERP Poussière de silice cristalline Verifications_controles.doc 12/06/15 1314 Département 43 Adresses Tel SOCOTEC 36, bd A Clair Le Puy APAVE 65, Fb St Jean Le Puy Bureau VERITAS 11 bis, Bd Prés Bertrand Le Puy SERV- ELEC.CONTROLE 34 Lot les Allors BAS EN BASSET Fax Radioprotection Electricité Source, rayonnement Vapeur, pression Poussière d amiante Oxyde de carbone Equipement de travail Plomb Eclairement Aération - assainissement Niveau sonore - bruit ERP Poussière de silice cristalline Département 42 Adresses SOCOTEC Technopole 1, Rue Logistique St-Etienne APAVE Lyonnaise 10, allée Technopole St-Etienne Bureau VERITAS 10, Rue Plateau des Glières St-Etienne NORISKO 81, Rue de la Tour St-Etienne Tel Fax Radioprotection Electricité Source, rayonnement Vapeur, pression Poussière d amiante Oxyde de carbone Equipement de travail Plomb Eclairement Aération - assainissement Niveau sonore - bruit ERP Poussière de silice cristalline Verifications_controles.doc 12/06/15 1415 Département 63 Adresses SOCOTEC Parc technologique La Pardieu 19, Av. L. de Vinci Clermont-Fd GRETCO 15, Rue Pré la Reine Clermont-Fd CEP Parc technologique de la Pardieu 15, rue P-Deapiller Clermont-Fd CEBTP 11, Rue Louis Rosier Clermont Fd Tel Fax Radioprotection Electricité Source, rayonnement Vapeur, pression Poussière d amiante Oxyde de carbone Equipement de travail Plomb Eclairement Aération - assainissement Niveau sonore - bruit ERP Poussière de silice cristalline Département 63 Adresses NORISKO 2, Avenue L de Vinci Clermont-Fd Bureau VERITAS 3, Rue Kepler Clermont-Fd APAVE Lyonnaise 119, Rue Blanzat Clermont-Fd Tel Fax Radioprotection Electricité Source, rayonnement Vapeur, pression Poussière d amiante Oxyde de carbone Equipement de travail Plomb Eclairement Aération - assainissement Niveau sonore - bruit ERP Poussière de silice cristalline Verifications_controles.doc 12/06/15 15 Montrer encore
BTS Réglementation des chaufferies de plus de 70kW. Nom : Prénom : Classe : 1 Vérifications et contrôles réglementaires : Les vérifications techniques peuvent être dictées par : 1. 2. 3. 4. 5. 6.. 7. C Plus en détail Relevé des avis rendus au cours de la réunion du 7 décembre 2006 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité ***
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Paris le Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante DDSC/SDGR/DDSC6/BN Affaire suivie Plus en détail Principales vérifications périodiques
Note HYGIENE & SECURITE Principales vérifications périodiques 004 005 2011 Etablissements soumis au Code du Travail (ateliers, locaux de travail) Aération - Installations de ventilation Local à pollution Plus en détail Les contrôles et vérifications obligatoires dans les ERP. APAVE - Diffusion interdite Pilote : P Date : 03/2012
Les contrôles et vérifications obligatoires dans les ERP Pilote : P Date : 03/2012 Généralités sur les ERP Définition de l ERP et généralités en sécurité contre l incendie Qu est-ce qu un E.R.P.? Art. Plus en détail GUIDE DES PRINCIPALES OBLIGATIONS
GUIDE DES PRINCIPALES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ERP Mise à jour 2013 Plus d informations sur www.alpes-controles.fr Principes généraux de prévention Evaluation des risques : Document unique Plus en détail REGLES GENERALES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Direction des Lycées REGLES GENERALES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) Avril 2002 I. Réglementation en vigueur. Code de la construction et de l'habitation. ( CCH ) Arrête du 25 juin 1980 modifié Plus en détail Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH)
1 Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH) Conformément à Article R*111-19-17 du CCH, la présente notice fait partie du dossier permettant de vérifier la conformité Plus en détail LES REGISTRES OBLIGATOIRES Hygiène - Sécurité. C. Ecolivet I. Fouquart 12 avril 2012 14 septembre 2012
LES REGISTRES OBLIGATOIRES Hygiène - Sécurité C. Ecolivet I. Fouquart 12 avril 2012 14 septembre 2012 1-REGISTRE DE SECURITE 2-REGISTRE DES AIRES DE JEUX et Équipements sportifs 3-REGISTRE SANTE SECURITE Plus en détail RAPPORT DE VERIFICATION REGLEMENTAIRE APRES TRAVAUX
AREA 29, Boulevard Charles Nédélec 13331 MARSEILLE CEDEX 03 À l'attention de Monsieur L. PESENTI RAPPORT DE VERIFICATION REGLEMENTAIRE APRES TRAVAUX CONSTRUCTION DU POLE ENERGETIQUE DU LYCEE DE ST MAXIMIN Plus en détail doit également perme PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P)
Ce document d information doit également perme PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P) (débits de boissons, restaurants, hôtels, commerces.) Ce document Plus en détail ENTRETIENS, CONTROLES ET VERIFICATIONS TECHNIQUES
ENTRETIENS, CONTROLES ET VERIFICATIONS TECHNIQUES 1 SOMMAIRE SOMMAIRE PAGE 1 INTRODUCTION PAGE 2 I ENTRETIEN CONTROLE ET VERIFICATION TECHNIQUES PAGE 3-4 II CLASSEMENTS ET CATEGORIES DES ETABLISSEMENTS Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Objet de la consultation : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES VERIFICATIONS PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES Plus en détail PAGE DE GARDE R. 123-51
PAGE DE GARDE R. 123-51 Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne Plus en détail Lycée J. Perrin : Cage d'ascenseur
DEKRA Inspection SAS ATIVITE T AUBAGNE hemin de l'aumône Vieille Parc de l'angevinière 13400 AUBAGNE Tel : 04.91.36.42.36 Fax : 04.91.36.05.37 Destinataire : Louis Resseguier AREA PAA 29, BD HARLES NEDELE Plus en détail OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D UN ERP EN MATIERE D ENTRETIEN ET DE VERIFICATIONS TECHNIQUES DES INSTALLATIONS Etablissements du 1 er groupe
Page 1 / 11 1 PUBLIC VISE Exploitant(e) d un établissement recevant du public (ERP) du 1 er groupe (1 ère à 4 ème catégorie) et membres des commissions de sécurité 2 OBJECTIFS L exploitant(e) est responsable Plus en détail Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public
Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public Version 2015-1 Sommaire Préambule Page 3 Renseignements principaux Page 4 Renseignements nécessaires à la bonne compréhension du Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Dénomination de l'établissement : Gymnase des Closeaux Adresse principale : Petite voie des Fontaines 94.150 RUNGIS Maîtrise d ouvrage (Nom ou raison sociale) : Ville de Plus en détail RAPPORTS PROCES VERBAUX REGISTRES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
RAPPORTS PROCES VERBAUX REGISTRES DOCUMENTS OBLIGATOIRES Document unique d'évaluation des risques professionnels Règlement intérieur de la commission hygiène et sécurité Procès verbaux des commissions Plus en détail Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil
Notice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP A joindre à la demande de permis de construire, déclaration de travaux ou d aménagement Cette notice n est pas exhaustive ; tous renseignements complémentaires doivent Plus en détail NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE
MODELE N 2 Document disponible sur http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements _recevant_public/sec_incendie_erp/procedure.php NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE Etablissement Recevant Plus en détail MARCHE PUBLIC RELATIF A L ENTRETIEN ET AU DEPANNAGE DES CHAUFFERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX ET DES CHAUDIERES INDIVIDUELLES DES LOGEMENTS COMMUNAUX
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE VILLE DE SANVIGNES-LES-MINES MARCHE PUBLIC RELATIF A L ENTRETIEN ET AU DEPANNAGE DES CHAUFFERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX ET DES CHAUDIERES INDIVIDUELLES DES LOGEMENTS COMMUNAUX Plus en détail Préfecture de l Allier. Que dois-je faire en ma qualité d exploitant?
Préfecture de l Allier Que dois-je faire en ma qualité d exploitant? - réaliser les contrôles et vérifications périodiques des installations techniques, tels que prévus par le règlement de sécurité, - Plus en détail CONTROLES PERIODIQUES ET ACCESSIBILITE DES BATIMENTS TYPE LOCAL COMMERCIAL
CONTROLES PERIODIQUES ET ACCESSIBILITE DES BATIMENTS TYPE LOCAL COMMERCIAL Afin de vous aider a appréhender l ensemble des réglementations pour créer ou mettre au norme votre local commercial, voici une Plus en détail Ce document d information est destiné aux responsables d E.R.P afin que ceux-ci puissent mieux connaître les obligations légales qui leur incombent
it également perme Z.I La Bouriette - BP 1053 11870 Carcassonne Cedex 09 Standard : 04.68.79.59.00 Rue Jean Bringer - BP 1053 11836 Carcassonne Standard : 0821 803 011 GUIDE A L USAGE DES EXPLOITANTS Sécurité Plus en détail SOMMAIRE. Annexe 2 Modèle de demande d autorisation de construire (PC) --------------------- p. 8 à 12
SOMMAIRE Annexe 1 Composition d un dossier à soumettre à l avis des sous-commissions de sécurité et d accessibilité Autorisation de Travaux) ---------------------------- p. 3 à 7 Annexe 2 Modèle de demande Plus en détail LES ERP ET LA REGLEMENTATION INCENDIE
REGLEMENT SECURITE INCENDIE ERP LES ERP ET LA REGLEMENTATION INCENDIE REG 04-1 LES ERP 1/ Définition de l'e.r.p. Constituent des E.R.P. tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU MORBIHAN Remarque préliminaire : NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Cette notice descriptive de sécurité Plus en détail 1. GENERALITES. Bases réglementaires. Les différents types de vérifications
1. GENERALITES Bases réglementaires Conformément à l'article 2 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié et à l'article R. 4224-17 du Code du Travail; "l'autorité territoriale doit maintenir en état les Plus en détail LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont définis aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction Plus en détail 1. REGLEMENTATION 2. INTRODUCTION
1. REGLEMENTATION Code du travail articles R. 4222-1 à 26, R. 4412-149 et 150, R. 4722-1, 2, 13, 14, 26, R. 4724-2 et 3 et R. 4212-1 à 7; Arrêté du 8 octobre 1987: contrôle périodique des installations Plus en détail DOSSIER D'ETUDE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC BASE REGLEMENTAIRE
DOSSIER D'ETUDE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Une notice de sécurité est à joindre obligatoirement à tout dossier concernant la construction d'un établissement recevant du public. BASE REGLEMENTAIRE Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Préambule : Cette notice concerne les dispositions essentielles de sécurité à prévoir en fonction du classement de l'établissement Plus en détail TABLE DES MATIÈRES. 2 Index Abréviations Lexique. 3 Adresses utiles et renseignements pratiques. 4 La prévention dans les collectivités territoriales
Table des matières 1 p. 1 1 TABLE DES MATIÈRES 2 Index Abréviations Lexique 2.1 Table des matières 2.2 Index 2.3 Abréviations 2.4 Lexique 3 Adresses utiles et renseignements pratiques 3.1 Table des matières Plus en détail CEP-CICAT 5 Février 2015. Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention
CEP-CICAT 5 Février 2015 Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention EVACUER EN TOUTE SECURITE ESPACES D ATTENTE SECURISES SOLUTIONS EQUIVALENTES CAS D EXONERATION ERP CODE DU TRAVAIL IGH Introduction Plus en détail Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l article GN 3.
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Pour tous les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe (5ème catégorie) Avec locaux à sommeil. (Arrêté du 25/06/1980 modifié Arrêté du 22/06/1990 modifié) La présente Plus en détail Rapport Initial de Contrôle Technique
REIMS Parc d'affaires Reims Champigny Allée Jean Marie Amelin 51370 CHAMPIGNY Tél : 03.26.05.15.25 Fax : 03.26.05.05.04 Mél : jean-luc.finkl@fr.bureauveritas.com PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE L'AISNE 2 Plus en détail Le pétitionnaire veillera à remplir une notice par établissement utilisé et isolé l'un de l'autre.
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE pour les ERP du 1er groupe ou établissement du 2ème groupe (5ème catégorie) avec locaux à sommeil. Arrêté du 25/06/1980 Rappel: art R123-2 du CCH: constituent des établissements Plus en détail NOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le Plus en détail Procès-Verbal de la Commission de Sécurité de l'arrondissement d'yssingeaux
v SERVICE DEPARTEMENTAL o 'INCENDIE ET DE SECOURS Groupement "Prévention" ; Procès-Verbal de la Commission de Sécurité de l'arrondissement d'yssingeaux Le 2 février 2011 COLLEGE - LYCEE INTERNATIONAL CEVENOL Plus en détail A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente
A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente Mise à jour : Septembre 201 2 I Etablissements recevant du public (ERP) Références réglementaires : Code de la construction et de l habitation Plus en détail UNIVERSITE DE CAEN A l'attention de M Olivier HAMELIN ESPLANADE DE LA PAIX CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5
UNIVERSITE DE CAEN A l'attention de M Olivier HAMELIN ESPLANADE DE LA PAIX CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5 RAPPORT DE VERIFICATION Installations et équipements de sécurité incendie Code prestation : PI0001 Plus en détail Rapport Initial Assistance à l'ouverture d'un Etablissement Recevant du Public
AVIGNON Centre d'affaires le Laser 185 Allée de Vire Abeille 84130 LE PONTET Tél : 04.90.03.99.82 Fax : 04 90 03 99 81 Mél : jean-pierre.giroud@fr.bureauveritas.com Mairie ALTHEN DES PALUDS Place de la Plus en détail NOTICE DE SECURITE. SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DE SECURITE POUR LES ERP DE 5 E CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le Plus en détail LA SECURITE INCENDIE
LA SECURITE INCENDIE Prévention et Réglementation Béatrice Kissien-Schmit Inspectrice du travail Formatrice INTEFP Mai 2013 Formation des membres du CHSCT 1 PLAN PREVENTION Objectifs Mesures de prévention Plus en détail CAHIER DES CHARGES RELATIF AU CONTENU DE L EXAMEN DE CERTIFICATION DES PERSONNES HABILITEES A ETABLIR:
CAHIER DES CHARGES RELATIF AU CONTENU DE L EXAMEN DE CERTIFICATION DES PERSONNES HABILITEES A ETABLIR: 1-DES DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE EN GUADELOUPE ( DPEG) 2-DES ATTESTATIONS DE CONFORMITE Plus en détail INTERVENANT : Prénom Nom Commandant Pittorino
Commandant Pittorino Chef de service prévention des risques bâtimentaires du SDIS de la Dordogne Etapes de la création d un établissement Recevant du public Extrait de la règlementation contre les risques Plus en détail Agent de sécurité incendie module complémentaires REF : SSIAP 1 module
Agent de sécurité incendie module complémentaires REF : SSIAP 1 module Public 12 stagiaires maximum Durée totale indicative 43 heures 30 minutes horstemps de déplacement Pré requis Respect des dispositions Plus en détail 83100 TOULON CREATION D UN DESENFUMAGE NATUREL DE L ESCALIER DE SECOURS
Maître d Ouvrage INSPECTION ACADEMIQUE DU VAR RUE MONTEBELLO 83100 TOULON Projet CREATION D UN DESENFUMAGE NATUREL DE L ESCALIER DE SECOURS LOT UNIQUE Maitrise d œuvre BUREAU D ETUDES INGECOM AGENCE VAR Plus en détail PRINCIPALES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DANS LES IAA ENERGIES FLUIDES
PRINCIPALES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ENERGIES FLUIDES Sommaire: - Réglementation sur les chaudières: Décret 2009-648 - Installations soumises à déclaration et autorisation ICPE 2910 - Equipements sous Plus en détail Obligations des propriétaires et gestionnaires ÉTABLISSEMENTS TERTIAIRES ET INDUSTRIELS
Obligations des propriétaires et gestionnaires ÉTABLISSEMENTS TERTIAIRES ET INDUSTRIELS Édition février 2014 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET INCENDIE ÉLECTRICITÉ Ensemble des installations XXvérification Plus en détail ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 2 ème groupe (5 ème catégorie) Effectif < à 20 personnes et sans locaux à sommeil
prevolivier www.ssiap.com Notice descriptive de sécurité ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 2 ème groupe (5 ème catégorie) Effectif < à 20 personnes et sans locaux à sommeil RÉGLEMENTATION APPLICABLE Plus en détail AUTORISATION DE TRAVAUX POUR CONSTRUIRE, AMENAGER OU MODIFIER UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) guide d'aide pour l'instruction
Direction Départementale des Territoires Cher Service Urbanisme Habitat Ville Bureau Construction Accessibilité 6, place de la Pyrotechnie 18019 BOURGES CEDEX AUTORISATION DE TRAVAUX POUR CONSTRUIRE, AMENAGER Plus en détail RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration NOR :IOCE ARRÊTÉ DU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration NOR :IOCE ARRÊTÉ DU portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant Plus en détail PIECE V - NOTICE D HYGIENE ET DE SECURITE
PIECE V - NOTICE D HYGIENE ET DE SECURITE Pièce V Notice d hygiène et de sécurité Page 344 SOMMAIRE I. ORGANISATION GENERALE... 346 A- Effectif et rythme de travail... 346 B- C.H.S.C.T.... 346 C- Formation Plus en détail Réglementation contre les risques d incendie et de paniques dans les ERP. Commerces. Salon IDDEBA Beauvais 19 juin 2014
Réglementation contre les risques d incendie et de paniques dans les ERP Commerces Salon IDDEBA Beauvais 19 juin 2014 Lt/Col GERARD P - SDIS 60- juin 2014 1 Classement des établissements recevant du public Plus en détail LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Roger Cadiergues MémoCad na17.a LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) SOMMAIRE na17.1. Les établissements recevant du public na17.2. Les établissements généraux na17.3. Les établissements spécialisés Plus en détail NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE
MODELE N 3 sur http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements _recevant_public/sec_incendie_erp/procedure.php NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE Etablissement Recevant du Public du 2 ème groupe Plus en détail Notice de sécurité Etablissements recevant du public de 5ème catégorie 2 ème Groupe
Notice de sécurité Etablissements recevant du public de 5ème catégorie 2 ème Groupe Préambule La notice de sécurité est fournie pour permettre à la commission de sécurité de rendre un avis sur les conditions Plus en détail Art. 1er. - Objectif et champ d'application. 1.1. Généralités
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. Prescriptions de sécurité Plus en détail CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis Sous-section 1 : Immeubles construits avant le 1er janvier 1980 Article R1334-14 : Les articles de la présente sous-section Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONCERNANT LES PETITS HOTELS ET LES TRES PETITS HOTELS
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONCERNANT LES PETITS HOTELS ET LES TRES PETITS HOTELS TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES ERP DU 1 er GROUPE ET DE 5 ème CATEGORIE Code de la construction et de l habitation Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 1 er groupe (1 ère à 4 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 Plus en détail A/ CONDITIONS D ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE VERIFICATION : Contrat d entretien est effectué tous les 2ans.
MISE EN SECURITE DES PETITS HOTELS (arrêté du 24 juillet 2006) Prescriptions applicables dans un délai de 5 ans aux établissements existants au 4 août 2006 A/ CONDITIONS D ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET Plus en détail Les Formalités concernant les. Etablissements Recevant du Public. Cahier Technique n 7
Les Formalités concernant les Etablissements Recevant du Public Cahier Technique n 7 Vous êtes exploitant d un Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) par exemple un restaurant, une salle de spectacles, Plus en détail Vendredi 24 septembre 2010
Vendredi 24 septembre 2010 HALL/PAVILLON 6 ATELIER 8 SALLE ORANGE - 10 h 15 / 11 h 00 Premiers enseignements de l entretien obligatoire des chaudières Premiers enseignements de l entretien obligatoire Plus en détail LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE Dernière révision du document : juillet 2012 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique Plus en détail MEET PRO BRETAGNE JEUDI 14 NOVEMBRE 2013
MEET PRO BRETAGNE JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 Sécurité et Réglementation Préventionet Réglementation INTERVENANTS Yann ESTEVE Gérant de CAP EVENEMENTIEL Débats animés par l agence Phares & Balises Préventionet Plus en détail Amiante Protection des travailleurs
P/DN/IJ 7/7/2006 Amiante Protection des travailleurs Le décret n 2006-761 du 30 juin 2006 modifie le Code du travail et introduit de nouvelles règles pour la protection des travailleurs contre les risques Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (Code de la construction et de l habitation Art. R123 à R123.55 arrêté du 22 juin 1990) S agissant d une opération en site existant, en application Plus en détail NOR: IOCE1117012A. Version consolidée au 9 novembre 2012
Le 9 novembre 2012 ARRETE Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d incendie et de panique NOR: Plus en détail Les Établissements Recevant du Public (E.R.P.)
Les Établissements Recevant du Public (E.R.P.) Qu est-ce que c est? L'article R123-2 du Code de la Construction et de l'habitation précise : "... constituent des établissements recevant du public tous Plus en détail CCTP. Vérifications periodiques des ERP. Maître d'ouvrage. Maître d'oeuvre. Mairie de Gradignan Allées Gaston Rodrigues BP 105. 33 173 Gradignan Cedex
Vérifications periodiques des ERP CCTP Maître d'ouvrage Mairie de Gradignan Allées Gaston Rodrigues BP 105 33 173 Gradignan Cedex Maître d'oeuvre Direction des Services Techniques de la Mairie de Gradignan Plus en détail PRÉFECTURE DES YVELINES
PRÉFECTURE DES YVELINES COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE LA SÉCURITÉ ET DE L ACCESSIBILITÉ NOTICES DEVANT ÊTRE TRANSMISES À L APPUI D UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE Plus en détail Calendrier Prévisionnel des Formations Inter-Entreprises 2015 Agence de BORDEAUX (Saint Aubin) (dernière mise à jour : 31/08/15)
Préparations à l'habilitation électrique Electricien B1 B2 B1V B2V BT BR Initial Electricien B1 B2 B1V B2V BT BR Recyclage (1,5 jours) Non électricien exécutant B0 H0 Initial / Recyclage Non électricien Plus en détail LA REGLEMENTATION DES CHAUDIÈRES
Roger Cadiergues MémoCad ml21.a LA REGLEMENTATION DES CHAUDIÈRES SOMMAIRE ml21.1. Les éléments de base ml21.2. Les chaudières de 4 à 400 kw ml21.3. Les chaudières de 0,4 à 20 MW : rendements et équipements Plus en détail Les contrôles réglementaires :
Les contrôles réglementaires : 3 électricité 4 compte rendu Q18 4 attestation Consuel 3 incendie 3 levage DOC 2014 - CIAL 000007 - version 2 Les contrôles réglementaires Descriptif 3 Maintenir vos équipements Plus en détail SQY SAFETY SSIAP 1 PLANNING DES SEQUENCES DISPENSES
SQY SAFETY SSIAP 1 PLANNING DES SEQUENCES DISPENSES 1re Partie : LE FEU ET SES CONSEQUENCES 6h00 FORMATEUR DE LA SESSION : M WITKOWSKI SSIAP 3 SEQUENCE 1 LE FEU 4 h00 Éclosion et développement du feu Théorie Plus en détail Etablissements Recevant du Public ERP de 5 ème catégorie
N O T I C E D E S E C U R I T E Etablissements Recevant du Public ERP de 5 ème catégorie L article R 123-14 du Code de la Construction et de l Habitation stipule que : «les établissements, dans lesquels Plus en détail PRINCIPES FONDAMENTAUX DE SECURITE INCENDIE DANS LES ERP
1 - Les grands principes Les différentes réglementations fixant les règles de sécurité contre l'incendie visent essentiellement à respecter les grands principes suivants : L'évacuation rapide et en bon Plus en détail Centre international d études pédagogiques
Centre international d études pédagogiques 1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres Cedex Tél. : 33 (0)1 45 07 60 22 - Fax : 33 (0)1 45 07 60 31 Site Internet : www.ciep.fr MARCHE DE SERVICES DE VERIFICATIONS Plus en détail DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O. CHAPITRE IV : Établissements du Type O : Hôtels et pensions de famille. Généralités (O 1 à 2) : Etablissements assujettis - Calcul de l'effectif Construction Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PIECE N 4
06/10/2015 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PIECE N 4 PRESTATIONS D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DE SECURITE ET DE PROTECTION INCENDIE AU MEDIPOLE DE KOUTIO : LOT 3 SYSTEMES D EXTINCTION AUTOMATIQUES Plus en détail Les établissements recevant du public - ERP
Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) Les établissements recevant du public - ERP Article EC 7 L éclairage de sécurité doit être à l état de veille pendant l exploitation du bâtiment. L éclairage de sécurité Plus en détail Obligations des propriétaires et gestionnaires
Obligations des propriétaires et gestionnaires Établissements recevant du public Édition février 2014 Installations électriques et incendie Électricité Ensemble des installations XXvérification à l occasion Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du (5 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 01 - PRÉSENTATION Plus en détail Rapport Initial de Contrôle Technique
AURILLAC Village d'entreprises 14 avenue du Garric 15000 AURILLAC Adresse postale : 15000 AURILLAC Tél : 04 71 63 89 30 Fax : 04.71.63.89.31 Mél : philippe.auchabie@fr.bureauveritas.com N. Réf. : PHA/PHA/RICT Plus en détail LA REGLEMENTATION INCENDIE
LA REGLEMENTATION INCENDIE SOMMAIRE 1/ Les objectifs de la règlementation incendie 2/ Les grandes familles de construction soumises à la règlementation incendie 3/ La règlementation incendie en bref 4/ Plus en détail Service départemental d incendie et de secours du Territoire de Belfort
Service départemental d incendie et de secours du Territoire de Belfort Fiche technique 2011 / 01 Nouvelles dispositions prévues par le règlement de sécurité pour l évacuation des personnes en situation Plus en détail 8.3.1. Modèle de registre de sécurité
8.3.1. Modèle de registre de sécurité Dans les établissements/associations recevant du public, doit être tenu un registre de sécurité incendie, sur lequel sont reportés les renseignements indispensables Plus en détail Journée Cotita du 8 octobre 2015 Entretien d anciennes protections anticorrosion
Journée Cotita du 8 octobre 2015 Entretien d anciennes protections anticorrosion Nouvelles exigences de la réglementation amiante Auteur : Serge HAMPARIAN Groupe OASMD Unité Chimie et Protection des Structure Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour Plus en détail Code de la Santé Publique et Arrêté du 22 août 2002
Code de la Santé Publique et Arrêté du 22 août 2002 En tant que propriétaire de votre bâtiment (qu il soit à usage commercial, professionnel ou d habitation collective), vous devez, par l intermédiaire Plus en détail Chauffage central à eau chaude
Chauffage central à eau chaude Le point sur la normalisation en Belgique (2012) Christophe Delmotte, ir Laboratoire Qualité de l Air et Ventilation CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 31/01/2012 N : 04.12 Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie ERP et IGH de Type O L arrêté du 25 octobre 2011 portant Plus en détail La sécurité incendie dans les petits hôtels
La sécurité incendie dans les petits hôtels Collection Entreprises Tourisme et CHR, Janvier 2014 Janvier 2014 Sommaire Introduction 3 Mise en sécurité des petits hôtels existants au 4 août 2006 4 Mesures Plus en détail Nouvelles dispositions relatives au chauffage des logements
Législation Nouvelles dispositions relatives au chauffage des logements arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la L pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l aide de combustibles Plus en détail LES ALARMES INCENDIE
1 LES ALARMES INCENDIE 1. Généralités Les systèmes d'alarme sont destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre Plus en détail LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS Lieux et matériels liés à la pratique des activités physiques et sportives La sécurité GUIDE A L ATTENTION DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS Aspects législatifs et réglementaires Plus en détail Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim. Dossier de demande de permis de construire. Notice de Sécurité (PC40)
Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim Dossier de demande de permis de construire Notice de Sécurité (PC40) NOTICE DE SECURITE E.R.P. Remarque : Cette notice de sécurité comprend Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back