Source: https://www.tzb-info.cz/1205-platna-csn-73-0540-2-2002-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
Timestamp: 2020-01-18 08:39:37+00:00
Document Index: 28665815

Matched Legal Cases: ['zákona č. 406', 'čl. 1', 'čl. 4', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 7', 'čl. 8', 'čl. 8', 'čl. 9', 'zákona č. 406']

Platná ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky - TZB-info
TZB-info / Platná ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Platnost a závaznost normy
Od konce října je norma vytištěna s datem "listopad 2002". Termín zahájení účinnosti je 1.12.2002 (viz Věstník ÚNM).
Norma je ve svých jednotlivých ustanoveních závazná pro budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí v důsledku odkazů vyhlášky MMR č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (ke stavebnímu zákonu), a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Celsiova teplota t → θ
Součinitel prostupu tepla k → U
čl. 1 Předmět normy
Přesnější vymezení věcné platnosti, omezené platnosti či neplatnosti normy ve vztahu k budovám s požadovaným stavem vnitřního prostředí.
Omezená platnost - přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání budov (pro památky a budovy po živelných katastrofách, např. po povodních).
čl. 4 Všeobecně
Obecná upřesnění platná pro všechny další články s požadavky.
Požadované hodnoty (průkaz při stavebním řízení - vazba na vyhl. MMR č.137/1998 Sb. a zákon č. 406/2000 Sb.)
Doporučené hodnoty (energeticky úsporné budovy)
Návaznost na celý soubor tepelně technických norem
Definice lehké a těžké konstrukce (pro tuto normu)
Definice výplně otvorů, stavební konstrukce a konstrukce(pro tuto normu)
čl. 5.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce θsi
Vazba na ČSN EN 13788:2002 (73 0544) "Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody".
Místo teploty rosného bodu θω rozhoduje u stavebních konstrukcí tzv. kritická povrchová teplota θsi,cr při kritické relativní vlhkosti φsi,cr = 80 % (vnitřní vzduch ochlazený na kritickou teplotu je takový, u kterého stoupne relativní vlhkost právě na 80 %). Důvod - od 80 % relativní vlhkosti vzduchu startuje růst plísní.
Souběžně se mění okrajová podmínka - relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi klesá z 60 na 50 %. Důvod - soulad s předpoklady výpočtové metody, zvyklostmi v zemích EU, převažujícím skutečným stavem i s hygienickou horní mezí vhodných vlhkostních podmínek pro pobyt lidí.
Bezpečnostní přirážka Δθsi (jediná, kumulovaná) zohledňuje u stavebních konstrukcí v tab.1 časové kolísání teploty vnitřního vzduchu, u výplní otvorů v tab. 2 kromě toho i místní proměnnost teplot (umístění otopných těles - zde v souladu s praxí dokonce i záporná přirážka).
čl. 5.2 Součinitel prostupu tepla U
Požadavek na součinitel prostupu tepla UN společný pro stavební konstrukce a výplně otvorů.
Požadavek vázán na převažující návrhovou vnitřní teplotu θim (užívá ji i vyhl. MPO č.291/2001 Sb.)
Většina budov se navrhuje podle tabulky 3 (pro θim od 18 °C do 24 °C včetně).
Výpočtové stanovení požadavku UN pro ostatní budovy je jednodušší a jednoznačnější.
Požadované a doporučené hodnoty zpřísněny na již dříve avizované hodnoty (problém cihelných zdiv byl vyřešen jejich vývojem - viz reklamy na For Arch a v tisku).
Výplně otvorů bez 15 % přirážky, jedině u nich rozlišeny nové a upravené konstrukce.
Graficky jednoznačněji určeny konstrukce přilehlé k terénu, na které se vztahuje požadavek platný pro vnější stěny.
Změkčení požadavku při změnách staveb - vázáno na prokázání pomocí energetického auditu, nicméně vždy zůstává požadavek, že prokazatelně nesmí docházet k poruchám a vadám při užívání (tedy mimo jiné požadavek na vnitřní povrchovou teplotu).
čl. 5.3 Pokles dotykové teploty podlahy Δθ10
Doplněn o výjimky, kdy není nutno ověřovat. Jinak beze změn v tab. 4.
čl. 6 Kondenzace uvnitř konstrukce GK a roční bilance vlhkosti
Nemění se, umožňuje se výpočet bilance podle ČSN EN 13788.
čl. 7.1 Průvzdušnost konstrukcí iLV
Zcela nově formulováno podle přejímaných EN i nových poznatků.
Funkční spáry vstupních dveří, dveří mezi zónami, vnějších oken aj. výplní otvorů mají limitovanou průvzdušnost - u budov s přirozeným nebo kombinovaným větráním mohou být méně těsné než u budov s pouze nuceným větráním nebo klimatizací (pro které je též požadavek na velmi nízkou intenzitu výměny vzduchu celé místnosti n do 0,1 h-1).
Ostatní spáry a konstrukce musí být těsné. Požaduje se ochrana konstrukcí proti náporu větru.
Doporučuje se kontrola celkové průvzdušnosti budovy měřením při přetlaku 50 Pa.
čl. 7.2 Výměna vzduchu v místnostech n
Intenzity výměny vzduchu v místnostech n v zimních návrhových podmínkách:
- v neužívané místnosti n do 0,1 h-1,
- v užívané místnosti n od 0,3 až 0,6 h-1 do 0,45 až 0,9 h-1,
popř. vyšší podle hygienických předpisů.
čl. 7.3 Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu při nuceném větrání a klimatizaci
Požaduje se při větších výměnách (n nad 2 h-1), popř. lze nahradit energeticky odpovídajícím řešením. Doporučuje se při výměnách n nad 1 h-1.
čl. 8.1 Pokles výsledné teploty v zimním období Δθr(τ)
Nemění se.
čl. 8.2 Tepelná stabilita v místnosti v letním období (LO)
K nejvyšším dennímu vzestupu teploty vzduchu v charakteristické místnosti Δθai,max v LO se doplňuje obdobný požadavek na nejvyšší denní teplotu θai,max, stanovenou postupy podle EN.
Doporučení provádět budovy s klimatizací jen výjimečně (s ohledem na vysokou energetickou náročnost).
Požadavek na alespoň minimální tepelnou stabilitu místností v LO u budov s klimatizací (konkretizace obecného požadavku na nízkou energetickou náročnost budov).
čl. 9 Energetická náročnost budovy
Jednoznačná vazba požadavků na vyhl. MPO č.291/2001 Sb. Hodnotí se měrná potřeba tepla eV, vázaná na objem budovy (shodná s měrnou spotřebou tepla eV podle vyhlášky).
Budovy, které nejsou hodnoceny podle vyhl. MPO č.291/2001 Sb. (tedy nemají energetickou náročnost sledovanou pod sankcí ze strany SEI), ale které musí mít prokazatelně nízkou energetickou náročnost podle vyhl. MMR č.137/1998 Sb. norma upřesňuje požadavek takto:
- pro novostavby platí požadavky uvedené ve vyhl. MPO č.291/2001 Sb.,
- pro změny dokončených staveb se hodnoty podle vyhl. MPO č.291/2001 Sb. doporučuje splnit.
Vypuštěno avizované jednoduché hodnocení pomocí průměrného součinitele prostupu tepla (aby nedocházelo ke kolizím ve výkladu)
Příloha A (informativní) - Pokyny pro navrhování
Nově formulovaná s ohledem na nové materiály, konstrukce, technologie a zkušenosti s nimi.
Důraz na budovy s nízkou energetickou náročností.
Příloha B (informativní) - Písemný dokument k prokázání splnění požadovaných hodnot nízké energetické náročnosti a tepelné ochrany budov
Přehled vyžadovaných údajů, které musí být podle zákona č. 406/2000 Sb. písemně doloženy v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení (s ohledem na vyhl. MMR č.137/1998 Sb. v tomto rozsahu povinnost projektanta); upřesněny přitom některé záměny veličin.
Se souhlasem SEI může takto zpracovaný písemný dokument nahradit energetický průkaz (který jako příklad písemného dokumentu podle zákona 406/2000 uvádí vyhl. MPO č.291/2001 Sb.)
Příloha C (informativní) - Energetický štítek budovy
Příklad formy zpracování závěru hodnocení energetické náročnosti budov (uvedený pro jednotnost), klasifikace pomocí stupně energetické náročnosti SEN = 100 × eV / eV,N .
Tato forma prezentace energetické náročnosti budov vhodná pro komunikaci s laickou veřejností, známá z jiných energetických spotřebičů (např. bílá technika). Možnost použití v realitní činnosti.
Normu lze koupit v prodejnách ČSNI, u smluvních prodejců ČSNI
nebo si ji objednat na www stránkách ČSNI.
Adresa ČSNI: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10.
© ŠÁLA-MODI 10/2002
Autor: Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI všechny články autora
Řekněte svůj názor v diskuzi!11 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Dům W - novostavba nízkoenergetického rodinného domu s dřevěnou konstrukcí