Source: http://docplayer.it/15682221-Oggetto-informazioni-relative-agli-impianti-di-distribuzione-gestiti-criteri-adottati-per-il-dimensionamento-e-la-verifica-dell-assetto-distributivo.html
Timestamp: 2018-12-19 08:44:57+00:00
Document Index: 85958008

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 7']

OGGETTO: INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI. Criteri adottati per il dimensionamento e la verifica dell assetto distributivo - PDF
Download "OGGETTO: INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI. Criteri adottati per il dimensionamento e la verifica dell assetto distributivo"
1 OGGETTO: INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI Criteri adottati per il dimensionamento e la verifica dell assetto distributivo Punti di consegna (cabine RE.MI): o D.M Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 o Norma UNI 9167:2009 Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Progettazione, costruzione e collaudo o Codice di Rete Dimensionamento degli Impianti RE.MI o Codice di Rete Misura del Gas o Norma UNI :2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 1: Termini e definizioni o Norma UNI :2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 2: Impianti di odorizzazione - Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza o Norma UNI :2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 3: Depositi di odorizzanti - Progettazione, costruzione ed esercizio Reti in media pressione di 4 a, 5 a e 6 a specie e reti in bassa pressione di 7 a specie: o D.M Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 con s.m.i. o Norma UNI 9165:2004 Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento ; Valori limite da rispettare: o media pressione di 4 a e 5 a specie: - velocità di transito del gas V 25 m/s - pressione di esercizio P 5 bar se di 4 a specie e P 1,5 bar se di 5 a specie o media pressione di 6 a specie: - velocità di transito del gas V 15 m/s - pressione di esercizio P 0,5 bar o bassa pressione di 7 a specie: - velocità di transito del gas V 5 m/s - pressione di esercizio P 25 mbar (per 25 mbar < P 40 mbar si ricorre
2 all installazione di stabilizzatori); Simulazione del funzionamento fluidodinamico con l ausilio del programma elettronico InfoWorks/ReteGas, sviluppato da HR Wallingford, leader mondiale nel settore della modellazione idraulica, previa schematizzazione delle reti mediante nodi e tronchi. La risoluzione del sistema di equazioni non lineari, di continuità delle portate ai nodi (Kirchhoff) e di congruenza alle maglie, permette di determinare pressioni e portate in una rete interessata da moto in regime stazionario. Il sistema di equazioni non lineari viene risolto per via iterativa, previa linearizzazione locale delle equazioni con il metodo di Newton Raphson; il solutore del sistema opera per mezzo della eliminazione gaussiana in forma sparsa con pivot parziale, particolarmente indicata anche per reti di rilevante complessità. Per il calcolo delle perdite di carico distribuite si utilizza la formula di Fergusson, valida per qualunque gas, per qualsiasi valore di temperatura e pressione, nonché per qualsivoglia condotta; Gruppi di riduzione GR (GRF, GRI e GRU): o D.M Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 con s.m.i. o Norma UNI 8827: A1:1991 Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo o Norma UNI 10390:1994 Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo o Norma UNI 10619:1997 Impianti di riduzione e misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e assimilabile e per utilizzo civile con pressione a valle compresa tra 0,04 e 0,5 bar. Progettazione, costruzione, installazione e collaudo ; Derivazioni (o allacciamenti) d utenza: o Norma UNI 9860:2006 Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento o Norma UNI 9036:2001 Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili - Prescrizioni di installazione. Rif. Descrizione impianti di distribuzione.doc.doc Pagina 2 di 6
3 Norme di riferimento per la realizzazione, conduzione e manutenzione Punti di consegna (cabine RE.MI): - Norma UNI 9167:2009 Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Progettazione, costruzione e collaudo - Codice di Rete Dimensionamento degli Impianti RE.MI - Codice di Rete Misura del Gas - Norma UNI :2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 1: Termini e definizioni - Norma UNI :2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 2: Impianti di odorizzazione - Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza - Norma UNI :2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 3: Depositi di odorizzanti - Progettazione, costruzione ed esercizio o Esercizio: - Norma UNI :2012 Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Parte 1: Sorveglianza - Norma UNI :2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 2: Impianti di odorizzazione - Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza - Norma UNI :2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 3: Depositi di odorizzanti - Progettazione, costruzione ed esercizio Reti in media pressione di 4 a, 5 a e 6 a specie e reti in bassa pressione di 7 a specie: - D.M Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 con s.m.i. - Norma UNI 9165:2004 Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento - Norma UNI 9034:2004 Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio minore o uguale 0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione - Norma UNI CEI 70030:1998 Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa - Norma UNI EN :2009 (ex UNI 8488) Tubi di acciaio per condotte di fluidi Rif. Descrizione impianti di distribuzione.doc.doc Pagina 3 di 6
4 combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescrizione A - Norma UNI 9099:1989 Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione - Norma UNI 9734:1991 Dispositivi di intercettazione per condotte di gas. Valvole di acciaio con otturatore a sfera - Norma UNI EN ISO 15607:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Regole generali - Norma UNI EN ISO :2006 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco - Norma UNI EN ISO :2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Saldatura a gas - Norma UNI 10611:1997 Rivestimenti isolanti di strutture metalliche interrate da associare alla protezione catodica. Criteri di progettazione e controllo - Norma UNI EN 12068:2002 Protezione catodica - Rivestimenti organici esterni per la protezione dalla corrosione delle tubazioni di acciaio interrate o immerse da associare alla protezione catodica - Nastri e materiali termorestringenti - Norma UNI 9783:1990 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate - Norma UNI EN 12954:2002 Protezione catodica di strutture metalliche interrate o immerse - Principi generali e applicazione per condotte - Norma UNI 11094:2004 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Criteri generali per l'attuazione, le verifiche e i controlli ad integrazione della UNI EN anche in presenza di correnti disperse - UNI EN :2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità ; - UNI EN :2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi ; - UNI EN :2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi ; - UNI EN :2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole ; - UNI EN :2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema ; - UNI EN :2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformi- Rif. Descrizione impianti di distribuzione.doc.doc Pagina 4 di 6
5 tà - Norma UNI 10520:2009 Saldatura di materie plastiche - Saldatura ad elementi termici per contatto - Saldatura di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione - Norma UNI 10521:2012 Saldatura di materie plastiche - Saldatura per elettrofusione - Saldatura di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione - D.M. n 2445 del 23 Febbraio 1971 modificato secondo il D.M 10 Agosto 2004 Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto - Circolare FF.SS. n 216/173 del dell Azienda Autonoma FF.SS. Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti gas e liquidi con ferrovie o Esercizio: Norma UNI 9165:2004 Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento Gruppi di riduzione GR (GRF, GRI e GRU): - D.M Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e s.m.i. - Norma UNI 8827: A1:1991 Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo - Norma UNI 10390:1994 Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo - Norma UNI 10619:1997 Impianti di riduzione e misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e assimilabile e per utilizzo civile con pressione a valle compresa tra 0,04 e 0,5 bar. Progettazione, costruzione, installazione e collaudo o Esercizio: UNI 10702:1998 Impianti di riduzione della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 e 12 bar - Conduzione e manutenzione Derivazioni d utenza (o allacciamenti): o Norma UNI 9860:2006 Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento o Norma UNI EN 10255:2007 (ex UNI 8863) Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura Rif. Descrizione impianti di distribuzione.doc.doc Pagina 5 di 6
6 e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura o UNI 9783:1990 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate Protezione catodica: - Norma UNI EN 12954:2002 Protezione catodica di strutture metalliche interrate o immerse - Principi generali e applicazione per condotte - Norma UNI 11094:2004 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Criteri generali per l'attuazione, le verifiche e i controlli ad integrazione della UNI EN anche in presenza di correnti disperse - Norma UNI 10835:1999 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Anodi e dispersori per impianti a corrente impressa - Criteri di progettazione e installazione o Esercizio: - UNI EN 13509: 2004 Tecniche di misurazione per la protezione catodica - Linea Guida APCE Protezione Catodica della rete in acciaio di distribuzione gas - quarta edizione gennaio Linea Guida APCE Metodologia di valutazione dell efficacia dei sistemi di protezione catodica di un impianto di distribuzione gas terza edizione gennaio Gruppi di misura: Norma UNI 9036:2001 Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili - Prescrizioni di installazione. I contatori utilizzati appartengono alle seguenti tipologie: volumetrici a pareti deformabili, volumetrici a pistoni rotanti, a turbina, massici. Rif. Descrizione impianti di distribuzione.doc.doc Pagina 6 di 6
ACOS S.p.A. Ufficio Tecnico Distribuzione Gas Via Altiero Spinelli 15067 Novi Ligure (AL)
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E LORO GESTIONE Di seguito vengono descritti gli impianti gestiti da ACOS SpA. Altre informazioni di carattere tecnico e descrittivo degli impianti sono reperibili, su istanza
RETE GAS METANO (ENEL RETE GAS S.P.A.)
RETE GAS METANO (ENEL RETE GAS S.P.A.) Premesse e definizioni Nella rete di distribuzione del gas naturale (metano), l allacciamento d utenza prende il nome di Impianto di Derivazione di Utenza (IDU).
2.0 Febb_2015 F.B. D.M. P.B. Emissione Dic_2014 F.B. D.M. P.B. Emissione REV. DATA (DATE) REDATTO (DRWN.BY) FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) CONTROL. (CHCK D) APPROVATO (APPR D) DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio
NORMA ITALIANA Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio UNI 10682 OTTOBRE 2010 Small bulk LPG facilities for distribution network
2.0 Febb_2015 C. I.M. M.B. Progetto esecutivo Dic_20 C. I.M. M.B. Progetto esecutivo REV. DATA (DATE) REDATTO (DRWN.BY) FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) CONTROL. (CHCK D) APPROVATO (APPR D) DESCRIZIONE