Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-d266-2004.html
Timestamp: 2020-06-06 02:42:44
Document Index: 290038243

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 47', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 15']

Vigencia desde 14 de Diciembre de 2004. Esta revisión vigente desde 19 de Julio de 2006
Artículo 5 Medición y evaluación del ruido
Artículo 6 Medición y evaluación de vibraciones
Artículo 7 Instrumentos de medida
Artículo 8 Condiciones de la medición
Artículo 9 Nivel de evaluación sonora
Artículo 10 Valores límite del nivel de recepción sonora
Artículo 11 Usos dominantes
Artículo 12 Valores límite del nivel de emisión sonora
Artículo 13 Valores límite del nivel de vibración
Artículo 14 Medidas correctoras de las instalaciones en la edificación
Artículo 15 Certificados de aislamiento acústico
Artículo 16 Actividades colindantes con edificios de uso residencial
Artículo 17 Estudios acústicos
Artículo 18 Auditorías acústicas
Artículo 19 Libro de control
Artículo 20 Locales cerrados
Artículo 21 Locales al aire libre
Artículo 22 Efectos acumulativos
Artículo 24 Sistemas de alarma
Artículo 25 Comportamiento de los ciudadanos
Primera Coordinación con la normativa básica estatal
Segunda Disciplina ambiental y régimen sancionador
Tercera Situaciones especiales
Cuarta Espectáculos pirotécnicos
Quinta Certificados acreditativos para licencias de ocupación
Primera Actividades perturbadoras
Segunda Ordenanzas municipales
Tercera Código Técnico de la Edificación
ANEXO II . Medida y evaluación del nivel sonoro de las actividades o instalaciones
2. PERIODO DE EVALUACIÓN
3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RECEPCIÓN EL AMBIENTE EXTERIOR
4. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RECEPCIÓN EL AMBIENTE INTERIOR
5. NIVEL DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES O INSTALACIONES
ANEXO III . Medida y evaluación de los niveles de vibraciones
2. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
3. CONDICIONES EN LA MEDICIÓN
4. EVALUACIÓN DE LAS VIBRACIONES
ANEXO IV . Medida y evaluación del aislamiento acústico
2. CONDICIONES EN LA MEDICIÓN
3. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
4. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE MAGNITUDES GLOBALES
DOCV 9 Marzo 2005. Corrección de errores D 266/2004 de 3 Dic. CA Valenciana (normas de prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios)
D 104/2006 de 14 Jul. CA Valenciana (planificación y gestión en materia de contaminación acústica)
Párrafo tercero del apartado 4.1.1 del Anexo II redactado por el número 1 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio). Párrafo segundo del apartado 4.2 del Anexo II redactado por el número 2 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio). Párrafo tercero del apartado 4.2 del Anexo II redactado por el número 2 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio). Apartado 5.1 del Anexo II por el número 3 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio). Último párrafo del apartado 4 del Anexo IV redactado por el número 4 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio).
D [COMUNIDAD VALENCIANA] 266/2004, 3 diciembre, rectificado por Corrección de errores («D.O.G.V.» 9 marzo 2005; 8 junio).
El presente decreto tiene por objeto desarrollar los preceptos contenidos la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, estableciendo los mecanismos de control del ruido originado en actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios, así como las limitaciones y procedimientos de evaluación.
1. El presente decreto será de aplicación, en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, a cualquier actividad, instalación, edificación, obra o servicio de titularidad pública o privada y, en general, a cualquier elemento susceptible de generar niveles sonoros y/o de vibraciones que puedan causar molestias a las personas, generar riesgos para su salud o bienestar o deteriorar la calidad del medio ambiente, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de seguridad y salud laborales en su ámbito correspondiente y otras normativas de aplicación.
1. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, la Generalitat y las Administraciones Locales ejercerán de forma coordinada las competencias que respectivamente se les atribuyan.
Los ayuntamientos deberán desarrollar las prescripciones contenidas en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, y en el presente decreto, mediante las correspondientes ordenanzas municipales de protección contra la contaminación acústica, debiendo regular, en especial, los aspectos siguientes:
Niveles de evaluación y valores límite
Evaluación del ruido y vibraciones
1. Los niveles de ruido se medirán en decibelios con ponderación normalizada A, que se expresará con las siglas dB(A).
1. La vibración se expresará mediante el índice de molestia K, calculado a partir de la medición de la aceleración eficaz (a) expresada en m.s-2.
1. Conforme establece el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, las mediciones de los niveles sonoros se realizarán utilizando sonómetros, sonómetros integradores-promediadores y calibradores sonoros que cumplan con la Orden 16 de diciembre de 1998, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible, en sus diferentes fases de aprobación de modelo, verificación primitiva, verificación postreparación y verificación periódica anual o aquella normativa que la sustituya. Dichos instrumentos dispondrán del certificado que acredite su verificación periódica anual o postreparación, por los servicios de las administraciones públicas competentes o por los órganos autorizados por éstas.
1. Calibración.
Los sonómetros y acelerómetros empleados en las mediciones deberán ser calibrados con un calibrador de clase 1, antes y después de cada medición.
2. Influencia del técnico
4. Respuesta del detector sonoro.
Las mediciones se realizarán seleccionando el sonómetro en modo de respuesta rápida Fast. En caso de realizar pruebas de determinación de componentes impulsivas, se realizarán también mediciones en el modo de respuesta Impulse.
El nivel de evaluación (LE) es nivel sonoro que se toma como referencia para evaluar el cumplimiento de los límites sonoros y objetivos de calidad acústica indicados en el anexo II de la Ley 7/2002. Se determina añadiendo a los resultados de las mediciones las correcciones debidas al ruido ambiental, presencia de tonos puros y componentes impulsivas, que se especifican en el anexo II del presente decreto.
Los niveles de recepción externos e internos establecidos en el anexo II de la Ley 7/2002, expresados como LAeq.T, se considerarán valores límite para la transmisión del nivel sonoro producido por cada una de las actividades, comportamientos, instalaciones, maquinaria, y otros usos que generen ruidos, evaluados individualmente.
Los usos dominantes de cada zona establecidos en la planificación urbanística municipal determinarán los niveles de recepción sonora aplicables a cada una de las zonas de acuerdo con lo establecido en el anexo II de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica.
Los niveles de emisión sonora vienen limitados por los niveles de recepción sonora establecidos en el anexo II de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, salvo los supuestos establecidos expresamente en los ámbitos de regulación específica.
1. Los niveles de vibraciones establecidos en el anexo III de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, se considerarán valores límite para la transmisión individualizada de cada una de las actividades, comportamientos, instalaciones, maquinaria y otros usos.
1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 y 15 de la Ley 7/2002, en aquellas instalaciones y maquinarias que puedan generar transmisión de ruido y vibraciones a los elementos rígidos que las soporten o sus conexiones de servicio, deberá proyectarse sistemas de corrección y justificar la viabilidad técnica de la solución propuesta, conforme a los niveles exigidos en este Decreto.
En lo referente al sistema de verificación acústica de las edificaciones, para la obtención de la licencia de primera ocupación de los edificios o bien para posteriores licencias de ocupación, siempre y cuando sean consecuencia de obras que requieran proyecto técnico de edificación conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, previsto en la mencionada Ley.
1. Los titulares de las actividades a las que se refiere el artículo 35 de la Ley 7/2002 que se desarrollen en locales situados en edificios de uso residencial o colindantes con edificios de uso residencial, además de respetar los límites establecidos en el mismo, están obligados a que los elementos constructivos y de insonorización de que se dote a los recintos en que se alojen actividades o instalaciones industriales, comerciales y de servicios, posean el aislamiento necesario para evitar que se superen los límites de transmisión al exterior o al interior de otras dependencias o locales, del ruido que se origine en su interior.
1. El estudio acústico al que se refiere el artículo 36 de la Ley 7/2002 deberá ser firmado por técnico competente y se presentará en capítulo aparte, en el estudio de impacto ambiental, al solicitar la correspondiente licencia administrativa, o en la solicitud de autorización ambiental integrada o del instrumento de intervención ambiental que corresponda, según el tipo de actividad de que se trate.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 7/2002 será responsabilidad de los titulares de actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones el llevar a cabo un control de las emisiones acústicas y de los niveles de recepción en el entorno, mediante la realización de auditorías acústicas, al inicio del ejercicio de la actividad o puesta en marcha y, al menos, cada cinco años o en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento en que se evaluara el estudio acústico.
1. Los titulares de actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones deberán disponer del libro de control al que se refiere el artículo 37.3 de la Ley 7/2002.
Normas adicionales para espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas
1. En el proyecto presentado para obtener la licencia de actividad y funcionamiento de las actividades incluidas en esta sección, se deberá incluir el diseño del aislamiento acústico exigible a los elementos constructivos delimitadores del local conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 7/2002.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, los niveles máximos de potencia sonora que los locales al aire libre puedan producir según sus correspondientes licencias o autorizaciones municipales no deben transmitir en viviendas o locales contiguos o próximos niveles sonoros de recepción superiores a los establecidos en la referida ley, en cuyo caso, la administración competente podrá acordar la suspensión temporal de la licencia o autorización.
A los efectos de lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, y para evitar los efectos acumulativos, la administración municipal, en zonas de uso dominante residencial o de uso sanitario y docente, y en cuanto la implantación de actividades destinadas a discoteca, sala de fiesta, pubs, bares, restaurantes y similares que cuenten con ambientación musical, así como aquellas otras productoras de ruidos y vibraciones, fijará, mediante ordenanzas o planes acústicos municipales, las distancias mínimas que se deberán respetar.
1. Se adoptará las medidas oportunas para evitar que los trabajos en la vía pública y en la edificación, que produzcan ruidos, superen los valores límite de recepción fijados para la zona respectiva.
1. Se prohibe la activación voluntaria de los sistemas de alarma, salvo en caso de pruebas y ensayos que sean realizados por empresas homologadas.
1. En relación con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, queda prohibida la realización de trabajos, reparaciones y otras actividades domésticas susceptibles de producir molestias por ruidos y vibraciones durante el horario nocturno.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, se deberá respetar los objetivos de calidad a los que se refiere su artículo 8, los valores límite de emisión e inmisión a los que se refiere su artículo 12, y los métodos de evaluación y régimen de homologación de instrumentos y procedimientos a los que se refiere su artículo 13, que sean establecidos por el Gobierno, de acuerdo con los citados artículos, siempre que sean más exigentes que los previstos en la normativa autonómica valenciana que sea de aplicación.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este decreto se calificará y se sancionará como infracción leve, grave o muy grave según el caso, de conformidad con lo establecido en el título V de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica.
1. El acuerdo de eximir del cumplimiento de los valores límite en actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogos a los que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, deberá hacerse público y delimitar tanto la zona como el periodo de vigencia de la excepción.
Dada su particular naturaleza, los espectáculos pirotécnicos están exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, siempre que dispongan de las autorizaciones o licencias que le correspondan de conformidad con su normativa sectorial.
Se faculta al conseller competente en materia de edificación para regular, mediante orden, el contenido, formato y estructura del certificado acreditativo necesario para la obtención de las licencias de ocupación, en los supuestos contenidos en el presente decreto.
1. Las actividades e instalaciones industriales, comerciales o de servicio, así como aquellas sujetas a la normativa específica de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas con licencia otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, deberán adaptarse a lo dispuesto en el mismo, con carácter general, en un plazo de 6 meses.
Los Ayuntamientos que hayan aprobado ordenanzas municipales de protección contra el ruido y las vibraciones antes de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán adaptarlas a los criterios en él establecidos en el plazo máximo de un año desde la misma. En caso contrario, se considerarán derogadas en lo que se oponga al mismo.
En tanto se apruebe el Código Técnico de la Edificación, para la obtención de las licencias de ocupación a que se refiere el artículo 15, además de los certificados que determina la normativa vigente, el Ayuntamiento exigirá un certificado acreditativo de que el diseño, los materiales empleados y la ejecución de la obra se ajustan a la legislación vigente en materia de condiciones acústicas en edificación.
Medida y evaluación del nivel sonoro de las actividades o instalaciones
Uso Locales Día Noche
Cultural Salas de conciertos 30 30
3.1. Localización de los puntos de medición
3.1.1. En las edificaciones En el exterior de las edificaciones (balcones, terrazas) los puntos de medición se situarán, al menos, a 1,5 metros del suelo y lo más alejado posible de la fachada (a ser posible, a 2 metros), y en una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes.
3.1.2. A nivel de calle En la calle se localizarán los puntos de medición, al menos, a 2 metros de la fachada, a una altura de 1,5 metros del suelo y en una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes.
3.1.3. En campo abierto En campo abierto se localizarán los puntos de medición, al menos, a 10 metros de la fuente de ruido, a una altura preferentemente entre 3 y 11 metros y nunca inferior a 1,5 metros del suelo, y en una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes.
3.2. Duración de las mediciones
4.1. Localización de los puntos de medición
4.1.1. Transmisión por vía estructural
- Se repetirá la medición, al menos, en tres puntos diferentes, de cada una de las dependencias, lo más alejados posible entre ellos. Los puntos de medición han de estar situados al menos a 1,5 metros de las paredes. Si por las dimensiones de la dependencia esto no es posible, el punto de medición se situará en el centro de la dependencia Párrafo tercero del apartado 4.1.1 del Anexo II redactado por el número 1 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006
4.1.2. Transmisión por vía aérea
4.2. Duración de las medidas
- Si el ruido es uniforme, deberán realizarse, al menos, 3 mediciones, de una duración mínima de 1 minuto, con intervalos mínimos entre medidas de 1 minuto, en cada uno de los puntos de medición. Párrafo segundo del apartado 4.2 del Anexo II redactado por el número 2 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006
- Si el ruido es variable, deberán realizarse, al menos, 3 series de mediciones, con 3 mediciones en cada serie de una duración mínima de 5 minutos, con intervalos mínimos entre cada serie de 5 minutos, en cada uno de los puntos de medición. Párrafo tercero del apartado 4.2 del Anexo II redactado por el número 2 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006
5.1. Corrección por ruido de fondo
Es necesario realizar una medición previa y otra posterior del nivel de ruido de fondo (ambiental) existente sin la fuente de ruido a estudiar en funcionamiento. Cada medida deberá tener una duración mínima de 5 minutos y deberá realizarse en la misma dependencia donde se mida la fuente de ruido a estudiar. Entre la medida previa y posterior del ruido de fondo no deberá existir una diferencia superior a los 3 dBA, tomándose como valor de referencia la media de ambas. En caso contrario, y a criterio del técnico debidamente justificado, deberá elegir la que sea más representativa de la situación.
dónde L P , es el nivel de presión sonora debido a la fuente de ruido; L PT , el nivel de presión sonora conjunto de la fuente de ruido y el ruido ambiental; y L P1 , el nivel de presión sonora del ruido ambiental correspondiente a la medición previa.
Apartado 5.1 del Anexo II por el número 3 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006
5.2. Corrección por tonos puros
5.3. Corrección por componentes impulsivas
5.4. Corrección por efecto de la reflexión
Medida y evaluación de los niveles de vibraciones
Situación Día Noche Día Noche
Sanitario 2 1,4 16 1,4
Industria 8 8 128 128
Medida y evaluación del aislamiento acústico
3.1. En el local emisor
3.2. En el local receptor
Magnitud global Término
Diferencia de nivel ponderada Dw Diferencia de niveles D
Diferencia de nivel estandarizada ponderada DnT,w Diferencia de niveles estandarizada DnT
Podrá utilizarse como índice para valorar el aislamiento a ruido aéreo, la diferencia de niveles Dw, siempre que el tiempo de reverberación no supere el valor de 0,5 s en ninguna de las bandas de tercio de octava en los ensayos Último párrafo del apartado 4 del Anexo IV redactado por el número 4 de la Disposición Adicional Primera del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 104/2006, 14 julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica («D.O.G.V.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006