Source: http://docplayer.it/2431620-Att-84-alberghi-raccolta-di-quesiti-e-chiarimenti.html
Timestamp: 2016-10-22 22:13:15+00:00
Document Index: 170819473

Matched Legal Cases: ['art. 22', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 2', 'art. 4', 'art. 21', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6']

⭐Att Alberghi - Raccolta di quesiti e chiarimenti
Att Alberghi - Raccolta di quesiti e chiarimenti
Download "Att. 84 - Alberghi - Raccolta di quesiti e chiarimenti"
1 Att Alberghi - Raccolta di quesiti e chiarimenti Lettera Circolare prot. n P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001 Attività ricettive turistico alberghiere. Precisazioni e chiarimenti sull applicazione del D.M. 9 aprile Nel recente periodo sono pervenuti a questa Amministrazione centrale, da parte di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di Associazioni di categoria, numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito all applicazione di specifici punti dell allegato tecnico al D.M. 9 aprile 1994, con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti. Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito le risposte già formulate sulla base dei quesiti pervenuti. 1. Ampliamenti di strutture ricettive esistenti Sistemi di vie di esodo Nelle attività ricettive, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell attività, lo stesso dovrà essere rispondente al Titolo II, parte seconda attività esistenti del D.M. 9 aprile Resistenza al fuoco dei tramezzi A modifica della tabella 2 della circolare n 91 del 14 settembre 1961, sulla base di sperimentazioni a suo tempo condotte dal Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F., si precisa che ad una muratura realizzata con laterizi forati da 8 cm. di spessore ed intonacata su entrambe le facce, per uno spessore complessivo di 10 cm, è da attribuire una resistenza al fuoco pari a REI Resistenza al fuoco delle strutture di copertura Fermo restando il rispetto delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti stabilite dal D.M. 9 aprile 1994 in funzione dell altezza antincendio dell edificio, è consentito che gli elementi strutturali della copertura, qualora non collaborino alla statistica complessiva del fabbricato ma debbano garantire unicamente la propria stabilità, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti, con un minimo di R 30, indipendentemente quindi all altezza del fabbricato. Quanto sopra potrà essere realizzato a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale evenienza (come ad esempio nel caso di adiacenza con edifici di maggiore altezza) dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell incendio. 4. Struttura alberghiere esistenti servite da una sola scala Nel caso di strutture ricettive esistenti servite da una sola scala che immette nell atrio di ingresso, quest ultimo costituirà parte del percorso di esodo e pertanto, sulla base delle disposizioni previste dal D.M. 9 aprile 1994, andranno rispettate le seguenti specifiche misure: a) Reazione al fuoco dei materiali La reazione al fuoco dei materiali installati nell atrio deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.2, lettera a). Si ritiene inoltre che nel locale in questione non devono essere installate apparecchiature da cui possono derivare pericoli d incendio. Qualora nell atrio sia prevista una zona bar, è consentita l installazione di macchina per caffè di tipo elettrico. b) Percorso di esodo b1) Se il D.M. 9 aprile 1994 consente che la scala possa essere protetta, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all uscita sull esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito al punto del decreto (40-45 m); b2) Se invece la scala è di tipo protetto, il percorso dallo sbarco della stessa nell atrio di ingresso fino all uscita all esterno, unidirezionale e come tale equiparabile ad un corridoio cieco. Sulla base delle limitazioni previste dal decreto per i corridoi ciechi, la lunghezza del suddetto percorso va limitata di norma a 156 metri, mentre l area dell atrio deve essere separata dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 oppure, in alternativa alle suddette misure di separazione, le aeree dell atrio e di tutti i Pag. 12 locali adiacenti e con esso comunicanti devono essere protette da un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio. La lunghezza del suddetto percorso potrà essere incrementata fino ad un massimo di 25 m; in tale circostanza si renderà necessaria sia la separazione dell atrio dai locali adiacenti, come sopra indicato, che il rispetto del punto del decreto per quanto attiene la reazione al fuoco dei materiali e l installazione dell impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio; c) Compartimentazione Per quanto attiene la necessità di compartimentare l atrio rispetto agli altri locali con esso comunicanti, fatto salvo quanto richiesto al precedente capoverso b2), si richiama in generale l osservanza del punto 19.3 nonché del punto per i locali destinati a riunioni, trattenimenti e simili. 5. Scale non facenti parte del sistema di vie di esodo Si chiarisce che le scale che servono più piani dell edificio all interno di uno stesso compartimento, e che non fanno parte del sistema di vie di uscita, non sono tenute ad osservare le prescrizioni dettate dal D.M. 9 aprile 1994 per la protezione delle scale stesse in funzione del numero dei piani della struttura ricettiva. Idonea segnaletica di sicurezza dovrà evidenziare che tali scale, non facendo parte del sistema di vie di esodo, non devono utilizzare per l evacuazione dell edificio in caso di emergenza. 6. Numero dei piani fuori terra Per la corretta applicazione del D.M. 9 aprile 1994, laddove vengono poste limitazioni in funzione del numero dei piani fuori terra, occorre fare riferimento al piano di uscita dell edificio inteso come il piano dal quale, attraverso un percorso orizzontale, sia possibile l evacuazione degli occupanti direttamente all esterno dell edificio, ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un attività ricettiva quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall edificio, compreso quest ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall edificio. Si precisa altresì, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, che possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dall edificio fino a 1 metro. Inoltre, nel caso di strutture turistico alberghiere ubicate in edifici in cui sono presenti anche altre attività a diversa destinazione, ammissibili ai sensi del punto 5.1 del D.M. 9 aprile 1994, il numero dei piani fuori terra da prendere a riferimento per l attività ricettiva si calcola sommando i piani interessati dall attività medesima e quelli eventualmente sottostanti ad essa. 7. Larghezza totale delle scale e delle uscite A chiarimento di quanto riportato al punto 7.6 del D.M. 9 aprile 1994, si precisa che la larghezza complessiva delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto nei due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi il piano di uscita dall edificio in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di esodo. Il dimensionamento delle uscite al piano di uscita dall edificio dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori e/o inferiori qualora queste non immettano direttamente all aperto bensì conducano nell atrio dell albergo. 8. Lunghezza dei percorsi di esodo Il sistema di vie di uscita deve consentire di raggiungere un luogo sicuro o una scala esterna con un percorso massimo di 40 m, e/o una scala protetta con un percorso di esodo non superiore a 30 metri, stante l inferiore livello di sicurezza garantito da tale via di esodo. Si precisa che nel caso di collegamento verticale costituito da scala protetta, il limite di 30 metri è riferito al percorso al piano fino a raggiungere detta scala, non dovendosi computare la lunghezza del percorso all interno del vano scala. 9. Impianti di produzione calore Il D.M. 9 aprile 1994 stabilisce al punto dell allegato che gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato con ciò significando che le apparecchiature di produzione calore (caldaie) devono essere installate in appositi locali ad uso esclusivo (centrali termiche) e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. Pag. 23 Pertanto il riscaldamento e la climatizzazione di un edificio adibito ad attività alberghiera può essere frazionato in più centrali termiche, ciascuna delle quali a servizio di distinte volumetrie del fabbricato. Lo stesso D.M. 9 aprile 1994, fatti salvi i casi previsti per le residenze turistiche ed i villaggi turistici, fa invece espresso divieto di installare apparecchiature di produzione calore all interno delle unità abitative (camere) e delle aree comuni aperte al pubblico. 10. Condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione Si chiarisce che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti degli edifici, di cui ai punti 6.3 e 19.3 del D.M. 9 aprile Poiché le camere degli ospiti non costituiscono compartimenti antincendio, l attraversamento da parte delle suddette condotte dei tramezzi che separano le camere dai corridoi non deve essere provvisto delle citate serrande tagliafuoco. Nota prot. n P304/4122/1 sott. 3 del 8 aprile 2002 Attività turistico-alberghiere Successione di provvedimenti normativi. Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Comando VV.F. nella nota a margine, si forniscono i seguenti chiarimenti. 1) CHIARIMENTI SULL ART. 22 DEL D.P.R. N. 577/1982 L art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 577/1982, ha stabilito che, fino a quando non entreranno in vigore le norme e le specifiche tecniche di cui all art. 11 dello stesso decreto, si applicano le norme ed i criteri tecnici previgenti in materia di prevenzione incendi. Il Ministro dell Interno con decreto 9 aprile 1994, emanato ai sensi dell art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 577/1982, ha provveduto a rielaborare ed aggiornare i criteri tecnici di sicurezza antincendio degli edifici destinati ad attività alberghiere stabiliti con lettera-circolare n /4122/1 del 21 ottobre Il suddetto decreto ministeriale, abroga pertanto la previgente normativa e stabilisce in particolare per le attività esistenti specifiche misure di sicurezza da attuare entro termini temporali che in atto risultano prorogati sino al 31 dicembre 2004, ai sensi della legge 31 dicembre 2001, n ) CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA VERIFICARE NEL- LE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI le strutture ricettive esistenti al D.M. 9 aprile 1994, nelle more dell attuazione dei necessari adeguamenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di sicurezza antincendio. a) Attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi o del Nulla Osta Provvisorio - le attività in possesso del C.P.I. devono essere rispondenti alla normativa di sicurezza antincendio vigente al momento della loro realizzazione; - le attività in possesso del N.O.P. devono essere rispondenti alle misure minime ed essenziali di cui all allegato A della legge n. 406/1980, ai sensi del disposto dell art. 2 della legge n. 818/1984. b) Attività sprovvista del Certificato di Prevenzione incendi e del Nulla Osta Provvisorio Caso b1 Le predette attività, se risultano preesistenti al 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 818/1984), devono essere rispondenti almeno alle misure minime ed essenziali di cui all allegato A della legge n. 406/1980. Caso b2 Per le attività realizzate nel periodo successivo al 10 dicembre 1984 e prima della entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, la normativa di riferimento è quella riportata nella letteracircolare n /4122 del 21 ottobre Occorre tuttavia evidenziare che il D.M. 9 aprile 1994, prevede, per le attività ad esso preesi- Pag. 34 stenti, misure di sicurezza antincendio che in taluni casi risultano meno gravose di quelle stabilite nella circolare del 1974 (p.e.= la non obbligatorietà in taluni casi della 2 scala). Pertanto in sede di verifica-sopralluogo, occorre prendere a riferimento, in via generale, le misure previste nella predetta circolare e, laddove esse risultano più gravose rispetto a quelle stabilite nel D.M. 9 aprile 1994, possono ritenersi accettabili queste ultime. Il Comando VV.F., accertata la rispondenza della struttura ai requisiti sopra riportati, rilascerà all interessato apposita attestazione, prescrivendo altresì la presentazione di un progetto di a- deguamento al D.M. 9 aprile 1994, entro precisi termini temporali, qualora l interessato non abbia già provveduto. In sede di sopralluogo, il Comando è tenuto altresì ad accertare che da parte del datore di lavoro siano stati attuati gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendio, stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal collegato D.M. 10 marzo ) CHIARIMENTI SUL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI I certificati di prevenzione incendi delle attività alberghiere vanno rinnovati secondo le procedure stabilite dall art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, tenuto conto dei chiarimenti forniti con letteracircolare n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio Si precisa che la validità non potrà superare il 31 dicembre 2004, se l attività deve adeguarsi alle misure previste nel D.M. 9 aprile Lettera Circolare prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004 Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 "Approvazione della regola tecnica recante l aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 1994" Chiarimenti.- A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell allegato tecnico al suddetto decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti. - In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l utilizzo in caso di incendio. - Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che nel caso in cui le scale immettano nell atrio di ingresso, i materiali installati nell atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell allegato A al D.M. 6 ottobre Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la zona di attesa soggiorno facente parte dell atrio di ingresso, destinata all accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE I locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1, allegato B del D.M. 6 ottobre La realizzazione dello "spazio calmo", previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, non è prescritta per le attività esistenti. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l assistenza a tale tipologia di ospiti. - Si conferma che le attività turistico alberghiere sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, indipendentemente dal numero dei posti letto, dal Decreto ministeriale 9 aprile 1994 secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3. - Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, non si applica al banco bureau, al banco bar Pag. 45 ed agli arredi in genere. - Si precisa, infine, che le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre Nota prot. n P2817/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 1995 D.M. 9 Aprile Con riferimento ai quesiti formulati con la nota indicata a margine, si fa presente che: 1) il valore minimo di resistenza al fuoco indicato nel punto per le pareti dei corridoi deve essere valutato secondo le disposizioni vigenti in materia, nella fattispecie la circolare 91/61. Valori inferiori possono essere accettati solo se secondo le procedure di deroga previste dall art. 21 del D.P.R. 577/82; 2) nell aumentare la lunghezza massima dei corridoi ciechi da 15 a 20 m, oltre a quanto disposto per la condizione normale (corridoio non superiore a 15 m) dovrà essere previsto che i materiali a parete e a soffitto siano di classe 0. Nella fattispecie, pertanto, le porte dei corridoi dovranno possedere le caratteristiche di resistenza al fuoco RE 15 previste dal punto 19.5, tranne nei casi in cui si verifichino le circostanze previste al secondo e terzo comma dello stesso punto; 3) possono essere autorizzati più impianti centralizzati di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti e del decreto in oggetto. Nota prot. n P1568/4122/1 sott. 3 del 4 agosto 1997 D.M. 9 Aprile Edificio di 7 piani f.t. da adibire a struttura ricettiva - Quesito. In riscontro al quesito formulato si comunica che le scale a servizio dell edificio di che trattasi dovranno essere del tipo a prova di fumo qualora ci siano locali aperti al pubblico ubicati oltre il 6 piano fuori terra. Nota prot. n P870/4122/1 del 2 agosto 1999 D.M. 9 Aprile Quesito. Con la nota a margine indicata codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se la trasformazione in camere per ospiti di un area di un albergo esistente, precedentemente adibita ad altro uso (depositi, locali tecnici, aree comuni, ecc.) costituisca o meno ampliamento della struttura ricettiva e come tale debba essere realizzata nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività. Al riguardo si ritiene che l intervento previsto, comportando un aumento del numero dei posti letto, costituisca un ampliamento della struttura ricettiva e pertanto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività.(*) È fatta salva la possibilità di richiedere l autorizzazione in deroga, secondo le procedure di cui all art. 6 del DPR n 37/1998. Nota prot. n P846/4122/1 sott. 3 del 19 maggio 1999 D.M. 9 Aprile Norme applicabili in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali. Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine, lo scrivente Ufficio è del parere che qualora in attività alberghiere esistenti si apportino modifiche interne, con cambio di destinazione d uso di alcuni ambienti per destinarli a camere per ospiti, vadano applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte prima, (Attività di nuova costruzione)(*) del DM 9/4/94, limitatamente ai locali interessati dalle suddette variazioni, sebbene non si verifichi un aumento del volume complessivo dell attività. In caso di aumento della capacità ricettiva occorre inoltre verificare che il numero e la larghezza delle scale, per le quali restano valide le disposizioni previste nella parte seconda (attività esistenti) siano calcolate sulla base del massimo affollamento previsto. Pag. 56 Si precisa infine che essendo variate le preesistenti condizioni globali di sicurezza antincendio, il titolare dell attività dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37. (*) I criteri riportati sui due quesiti sopraindicati sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 "Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell attività, può essere applicato il Titolo II Parte II." Nota prot. n P1404/4122/1 sott. 32 del 10 dicembre 1999 D.M. 9 Aprile Capacità di deflusso Quesito. Codesto Comando provinciale con la nota a margine indicata, ha chiesto di conoscere se, per il dimensionamento delle vie di uscita nelle strutture ricettive e similari, sia corretto applicare, indipendentemente dal piano considerato, il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50), qualora le uscite dei piani immettano direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne. Al riguardo, condividendo in via di principio la proposta formulata, si ritiene che la stessa, stante l attuale quadro normativo, possa essere autorizzata in deroga secondo le procedure previste dall art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n 37,(*) precisando comunque che le scale costituenti luoghi sicuri dinamici, devono immettere direttamente all esterno dell edificio servito, e che la lunghezza del percorso orizzontale al piano sia limitata a 40 metri, come stabilito dalla normativa in oggetto. (*) Non è consentito applicare il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50) agli altri piani, anche se le uscite dei piani immettono direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne Nota prot. n P1406/4122/1 sott. 3 del 16 dicembre 1999 D.M. 9 Aprile Punto 7.6 Larghezza totale delle uscite Quesito. Con la nota indicata a margine, codesto Comando Provinciale VV.F. ha posto un quesito in merito al corretto dimensionamento delle uscite che immettono all aperto e delle scale a servizio di un attività alberghiera, nel caso in cui i due piani consecutivi di massimo affollamento siano il piano terra ed il primo piano. La larghezza delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto in due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi al piano terra, in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di uscita. Il dimensionamento delle uscite al piano terra dovrà invece tener conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all aperto bensì conducano nella hall dell albergo. Nota prot. n P326/4122/1 sott. 3 del 11 maggio 2000 Quesito. Manufatto galleggiante destinato a struttura ricettiva. Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine si precisa che l attività di che trattasi non è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto la sicurezza antincendio delle strutture galleggianti, fluviali o marine, non rientra tra le competenze di questa Amministrazione. Codesto Comando potrà, in ogni caso, esprimere un parere tecnico, non vincolato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prendendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza per gli o- spiti ed i dipendenti che possono evincersi dal D.M. 9 aprile 1994 per le attività ricettive turistico alberghiere. Pag. 67 Nota prot. n P117/4122/1 sott. 3 del 13 marzo 2000 D.M. 9 Aprile Quesito. In relazione al quesito posto dal Servizio Antincendi in indirizzo e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che le norme del D.M. 9 aprile 1994, Titolo II, parte II, hanno per scopo quello di dettare condizioni di sicurezza applicabili a situazioni esistenti e non di ridurre condizioni di sicurezza in atto. (*) Il quesito chiedeva se un'attività, soggetta al D.M. 9/4/1994 titolo II parte II, dotata oltre che della scala interna, anche di una scala di sicurezza esterna, poteva eliminare tale ulteriore scala adeguandosi al punto del decreto. Nota prot. n P747/4101/1 sott. 72 del 18 giugno 2001 D.M. 9 Aprile Caratteristiche idrauliche della rete idranti. Le caratteristiche idrauliche della rete idranti stabilite al punto dell allegato al DM 9/4/94, sono le stesse previste al punto 9.1 dell allegato al DM 26/08/92 (norme di Prevenzione Incendi per l edilizia scolastica). In entrambi i decreti è stabilito che l alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 lt/1 cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Qualora l acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Pertanto il requisito minimo richiesto per l impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di almeno 360 lt/min. per una durata di 60 minuti. Nota prot. n P706/4122/1 sott. 3 del 21 luglio 1999 D.M. 9 Aprile Dispositivo di autochiusura delle porte delle camere nelle attività ricettive esistenti. Quesito. Si riscontrano le note di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto esposto da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.(*) (*) le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26 aprile 1994 devono comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura. Nota prot. n P1020/4122/1 sott. 3 del 19 settembre 2000 D.M. 9 Aprile Definizione del numero dei piani fuori terra. Facendo seguito alla nota prot. n. P1270/4122/1 sott. 3 del 23 novembre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi. Al riguardo il suddetto Comitato si è espresso stabilendo che le definizioni di piano interrato previste in altre normative di Prevenzione Incendi (DM 1 febbraio 1986, DM 12 a- prile 1996) non possono essere trasposte al settore delle attività ricettive turisticoalberghiere. Nota prot. n P119/4122/1 sott. 3 del 23 febbraio 2000 D.M. 9 Aprile punto Reazione al fuoco dei materiali Con riferimento ai quesiti posti con le note indicate a margine, si precisa quanto segue: 1. I chiarimenti forniti con lettera-circolare n 3588/4109 del 3 marzo 1990, in merito all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali installati nei locali di pubblico spettacolo, sono applicabili, per gli aspetti comuni, anche alle attività ricettive alberghiere; 2. il DM 9 aprile 1994, al punto 6.2, lettera e), stabilisce che i mobili imbottiti e i materassi Pag. 78 devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco. Pertanto per i materiali e gli arredi presso attività alberghiere, non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi, (quali, ad esempio, guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte) non deve essere comprovata la classe 1 IM di reazione al fuoco. Il contributo di detti materiali combustibili va, in ogni caso, valutato in termini di carico d'incendio presente nelle camere. Nota prot. n P53/4122/1 sott. 3 del 3 febbraio 2001 D.M. 9 Aprile Applicazione art Allegato al DM 9/4/94. In relazione al quesito posto con le note che si riscontrano, si fa presente che il limite massimo di due piani costituenti un compartimento antincendio posto dal DM 9 aprile 1996 al punto 19.3, è una formulazione di carattere generale. La stessa norma, in presenza di predeterminate condizioni (carico d incendio in ogni piano non superiore a 30 kg/mq ed installazione di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi in tutti gli ambienti), per le attività turistico alberghiere esistenti ammette l eccezione e consente compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 mq, articolati su più piani. Da quanto si evince dalla nota del Comando in indirizzo, sembrerebbe che i casi prospettati rientrino nella fattispecie derogata dalla norma in questione Nota prot. n P783/4122/1 sott. 3 del 11 agosto 2000 Ubicazione degli apparecchi di manovra degli impianti elettrici nelle attività ricettive turistico-alberghiere Art. 9 DM Nel riscontrare le note a margine, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici sul quesito del Comando VV.F. relativo alla ubicazione in posizione protetta dei quadri di manovra degli impianti elettrici a servizio di strutture ricettive. (*) (*) per posizione protetta è da intendersi la collocazione degli apparecchi di manovra in locali/luoghi in cui non sussista un particolare rischio d incendio per materiali presenti, utilizzazione dei locali, accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc., anche in relazione al fatto che tale disposto trova tra l altro origine da una regola tecnica appunto di prevenzione incendi e non relativa specificatamente e/o esclusivamente all impiantistica elettrica. Nota prot. n P1190/4122 sott. 54 del 14 novembre 2000 D.M. 9 Aprile 1994 e D.M. 19 agosto Aerazione permanente in sommità ai vani scala Richiesta di chiarimenti interpretativi. Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio, prot. n P834/4122 sott. 54/1 dell' 11 agosto 2000, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che l'aerazione permanente debba essere realizzata in tutti i vani scala presenti nelle attività ricettive turistico alberghiere, di trattenimento e di pubblico spettacolo, senza alcuna esclusione. (*) Per "Alberghi" e "Locali di pubblico spettacolo" l'aerazione permanente deve essere realizzata anche nei vani scala a prova di fumo o a prova di fumo interno (oltre che nei vani scala non facenti parte del sistema di vie d'esodo). Per le "Scuole" il punto 4.1. dell'allegato al DM 29 agosto 1992 consente che tale l'aerazione non venga realizzata nei vani scala a prova di fumo o a prova di fumo interno. Pag. 89 Nota prot. n P1147/4122/1 sott. 3 del 13 novembre 2000 Applicabilità del titolo II del DM 9/4/94 ad ampliamenti di attività alberghiere iniziate prima di questa data e ultimate dopo tale data. Con riferimento al quesito posto, si chiarisce che, come riportato nella lettera-circolare n. P1226/4122/1 del 20 maggio 1994, le attività ricettive i cui progetti di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento sono stati presentati ai competenti Comandi Provinciali VV.F. prima dell entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, devono osservare le norme previste al Titolo II, parte II, attività esistenti del citato decreto, fermo restando l obbligo dei necessari adeguamenti previsti al punto Nota prot. n. P891 / 4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000 D.M D.M D.M D.M D.M Circ. n 91/1961 e D.P.R. n 246/1993 Richiesta di chiarimenti.- Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base del pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. omissis Quesito n 3 Si ritiene che gli studentati, fermo restando l osservanza delle misure tecniche stabilite dal D.M. 9 aprile 1994, sono da considerarsi strutture turistico alberghiere, e pertanto soggetti ai controlli di prevenzione incendi, se superano i 25 posti letto. Quesito n 4 Si conferma l impossibilità di installare cucine a servizio di singoli piani eccettuato che per gli impianti individuali di riscaldamento/cottura a uso delle singole unità abitative nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere. omissis Nota prot. n P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001 D.M. 9 Aprile Quesito. Quesito n. 1 Si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando provinciale VV.F. con la precisazione che, qualora le modifiche interne non comportino cambi di destinazione d uso di locali (magazzini, depositi, lavanderie, locali tecnici, ecc.) per destinarli a camere per ospiti ma riguardino modesti spostamenti di tramezzi all interno delle camere, come sembrerebbe e- vincersi dai grafici allegati per il caso specifico in esame, devono essere applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte seconda, attività esistenti del DM 9 aprile Quesito n. 2 In merito alla problematica esposta, si trasmette copia della nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001 con la quale lo scrivente Ufficio ha riscontrato ad analogo quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. che di seguito si riporta: si ritiene che, per la corretta applicazione della normativa vigente, occorre fare riferimento al piano di uscita dell edificio inteso come il livello più basso dal quale sia possibile l evacuazione degli occupanti, direttamente all aperto, in caso di emergenza ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un attività ricettiva turistico-alberghiera, tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall edificio, compreso quest ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall edificio. Al riguardo, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del DM 19 agosto 1996, possono non Pag. 910 considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dell edificio fino a 1 metro. Nota prot. n P226/4122/1 sott. 3 del 10 maggio 2001 D.M. 9 Aprile Quesito. Con riferimento alla nota indicata a margine, si concorda con l'avviso di codesto Comando VV.F. (*) con la precisazione, relativa al quesito B, che tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, anche alla luce del chiarimento fornito con lettera-circolare n 3588/4109 del 3 marzo 1990 per i locali di pubblico spettacolo ed applicabile, per tale aspetto, anche all'attività ricettive turistico alberghiere. (*) Tutti i locali destinati a contenere materiali combustibili (anche i piccoli ripostigli privi di ventilazione, nei quali vengono conservati attrezzi per la pulizia, detersivi, coperte, biancheria, ecc.) devono avere i requisiti tecnici di cui al punto del DM 9/4/94; I mobili, i quadri ecc. non rientrano tra i materiali per i quali è richiesta la reazione al fuoco e quindi l'unica condizione è che non riducano la capacità di deflusso del sistema di via di uscita. Nota prot. n P268/4122/1 sott. 3 del 14 marzo 2001 Combinato disposto dell art. 6.3, dell art. 6.5 e dell art del D.M. 9 aprile 1994 per le attività alberghiere di nuova costruzione. Con riferimento alla nota riportata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, questo Ufficio è del parere che, alla luce del combinato disposto dei punti 6.3 e dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, le condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti delle strutture ricettive turistico alberghiere. Quanto sopra in considerazione del fatto che le singole camere per gli ospiti non costituiscono compartimento antincendio e le caratteristiche di resistenza al fuoco previste al punto 6.5 per le porte e per i tramezzi di separazione tra camere e corridoi hanno lo scopo di proteggere le vie di uscita dagli effetti dell'irraggiamento termico e della rapida diffusione dei prodotti della combustione in caso di incendio nelle camere.(*) (*) Non è necessario installare serrande tagliafuoco in corrispondenza degli attraversamenti delle camere per gli ospiti. Nota prot. del 5 settembre 1997 D.M. 9 Aprile Numero dei piani in Alberghi inseriti in edifici a destinazione mista. In relazione al quesito posto dal Comando con la nota che si riscontra, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato circa la computabilità ai fini della determinazione dei piani fuori terra di un edificio ad uso promiscuo comprendente attività ricettive turistico-alberghiere dei soli piani sottostanti delle attività oltre, naturalmente, quelli interessati dalle medesime. Nota prot. n P1307/4122/1 sott. 3 del 14 dicembre 2000 D.M. 9 Aprile Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere. Richiesta chiarimento Si riscontra la nota indicata a margine per chiarire che il punto 17.3 del D.M. 9 aprile 1994, i- nerente le istruzioni da esporre in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta espressamente l utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici essendo questi apparecchi con resistenza non in vista. Si ritiene pertanto che l impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli alber- Pag. 1011 ghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione. Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere. Nota prot. n P401 del 23 aprile 1998 Quesiti vari. Si ritiene che i locali deposito con superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale dipendente Nota prot. n P901/4122/1 sott. 3 del 16 agosto 2000 D.M. 9 Aprile Quesiti. Con riferimento al quesito formulato, si esprime il seguente parere. Il punto 6.6 dell allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce che le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra devono essere almeno di tipo protetto e pertanto la loro protezione deve essere garantita in tutti i piani serviti. Per quanto attiene il caso particolare prospettato di una scala che collega, all interno dello stesso compartimento, il piano terra con il primo piano fuori terra e non fa parte del sistema di vie di esodo, si ritiene che la stessa possa essere realizzata di tipo aperto. Nota Prot. n P1230/4122/1 sott. 3 del 8 novembre 2001 Case ed appartamenti per vacanze. Applicabilità del D.M. 9 aprile Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come case ed appartamenti per vacanze dall Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto. Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n 36 dell 11 dicembre 1985, non sono soggette ai controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell attività. Prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26 marzo 2003 Residenze religiose Quesito in materia antincendio.- In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le comunità religiose non rientrano fra le attività, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Premesso quanto sopra si chiarisce che l incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell anno non incide sulla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose. Nota Prot. n. P1014/4122/1 sott. 3 del 12 settembre 2003 D.M. 9 aprile 1994 Regola tecnica di Prevenzione Incendi per la costruzione e l esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere Quesito.- Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene che nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), le misure di sicurezza antincendio previste dall allegato al D.M. 9 aprile 1994 devono essere Pag. 1112 applicate facendo riferimento alle specifiche caratteristiche dimensionali (altezza, nr. di piani, nr. di posti letto, ecc.) di ogni singolo corpo di fabbrica. Nota Prot. n P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003 Seminari Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio Quesito. - Con riferimento all argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti. Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turisticoalberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti. Nota Prot. n P145/4122/1 sott. 3 del 21 giugno 2004 D.M. 9 aprile Aerazione vani scala. In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, a prescindere dalla tipologia delle scale stesse, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile Pag. 12 Vedere altro
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio Dettagli Ministero dell 'Interno. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA
TERMINI, DEFINIZIONI E SIMBOLI GRAFICI Testo del D.M. 30 novembre 1983 coordinato con le modifiche introdotte dal DM 9 marzo 2007 (in rosso scuro) relativo alle prestazioni di resistenza al fuoco delle Dettagli Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreto Ministeriale del 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. PREVENZIONE INCENDI - Norme generali - Prevenzione e Protezione SOMMARIO Dettagli Impianti di rivelazione incendi Guida alla progettazione secondo la UNI 9795:2010 e aggiornata con le disposizioni del D.P.R. n.
Spaziani - PROVA 2:Copia di Legge 10.qxp N T Q u a d e r n i I N C p e r l a E 16.32 N Pagina 1 D I O ANTINCENDIO p r o g e t t a z i o n e altri titoli l'autore Guida alla progettazione secondo la UNI Dettagli Linee Guida per la progettazione dei luoghi di lavoro
(Codice Fiscale Partita I.V.A. 01641020068) DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Versione del 14.6.02 (ultima) M.R. Linee Guida per la progettazione dei luoghi di lavoro SOMMARIO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 3 Pag. Dettagli Sommario 1. Definizione ed oggetto 2. Fonti normative 3. Requisiti tecnici.
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA Prot. n P 810 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4 Roma, 2 LUGLIO 2003 Allegati: n 1 -AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI -AI Dettagli Città di Marsala Medaglia d oro al Valore Civile Provincia di Trapani
Città di Marsala Medaglia d oro al Valore Civile Provincia di Trapani DISCIPLINARE INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 S.O.G.U. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 S.O.G.U. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Il Ministro Dettagli PREMESSA: MOTIVAZIONI E FINALITÀ DEL PROGETTO
D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569 Preambolo Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno: Vista la legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, Dettagli RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 1 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDO NORME, LEGGI E DIRETTIVE IN VIGORE 2 1. CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO 2. CERTIFICAZIONE Dettagli Uscite di sicurezza Vie di esodo
Corpo Nazionale VVF - Comando di Vicenza Uscite di sicurezza Vie di esodo Vicenza 13.11.2007 CORSO L.818/84 Giuseppe Ruffino, Funzionario VVF Vicenza SISTEMI DI VIE DI USCITA Si tratta di una misura di Dettagli SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO
SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO Parma 16 novembre 2012 S.D.A.C. Arch. Fabrizio Finuoli L evoluzione della Prevenzione Incendi 2 Panorama normativo della Prevenzione incendi Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO
TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire : A per la richiesta del parere di conformità B per il rilascio del Dettagli NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI A GAS
IDRAULICA PUBBLICAZIONE PERIODICA DI INFORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE SPED. IN A.P. - COMMA 34, ART. 2, LEGGE 549/95 - NOVARA NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI A GAS NUMERO SPECIALE Nuove Dettagli VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DM 10 MARZO 1998
CITTA DI ALESSANDRIA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE P.ZZA DELLA LIBERTA N. 1 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DM 10 MARZO 1998 Servizio Cultura BIBLIOTECA SALE D ARTE P.ZZA V. VENETO 1 - ALESSANDRIA.DOC. Dettagli Prevenzione incendi e sicurezza: risponde l'esperto
Prevenzione incendi e sicurezza: risponde l'esperto Semplice, veloce e di particolare utilità per gli utenti meno esperti, questo servizio è offerto gratuitamente dal coordinamento Nazionale Fp-Cgil Vigili Dettagli LA SICUREZZA ANTINCENDIO
LA SICUREZZA ANTINCENDIO IL D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro dott. ing. Emilio Milano pagina 1 IL D.M. 10 MARZO 1998 ART. Dettagli 1. SCHEDA INFORMATIVA 3 2. ATTIVITA PRINCIPALE 3 3. ATTIVITA SECONDARIA 3 4. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE 3
Sommario 1. SCHEDA INFORMATIVA 3 2. ATTIVITA PRINCIPALE 3 3. ATTIVITA SECONDARIA 3 4. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE 3 5. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL D.P.G.P 14/01/1992 E DEL D.M. 26/08/1992 6 6. PROVVEDIMENTI Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back