Source: http://akademikita.blogspot.com/2017/01/calculos-para-instalacion-electrica.html
Timestamp: 2018-02-25 17:15:43
Document Index: 174240095

Matched Legal Cases: ['artículo 220', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 220', 'artículo 250', 'artículo 230']

Calculos para instalacion electrica residencial segun el NEC (National Electric Code) - Akademikita
Beranda Calculos para instalacion electrica residencial segun el NEC (National Electric Code)
Calculos para instalacion electrica residencial segun el NEC (National Electric Code)
Oleh Jack Diterbitkan January 23, 2017
Judul: Calculos para instalacion electrica residencial segun el NEC (National Electric Code)
Penulis: M. Martínez Rodrí...
Departamento de Técnica Industrial con Orientación en Electricidad
PROYECTO DE CALCULO DE INSTALACION ELECTRICA DE UNA CASA DE HABITACION FAMILIAR
Licenciado Javier Nolasco
El siguiente documento muestra el cálculo realizado para una instalación eléctrica de una casa de habitación familiar de 1000 pies2, para lo cual se toma como base teórica el NEC (National Electric Code) de Estados Unidos y varias tablas para su uso. Se dará a conocer los cálculos para conductores de entrada, dispositivos de protección, materiales, y el presupuesto de material eléctrico de la casa de habitación antes mencionada, etc.
El desarrollo de este proyecto fue desarrollado en la clase de Instalaciones Eléctricas Residenciales e Industriales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
Para este cálculo se toman en cuenta todas las normas que establece el NEC en algunos de sus artículos, como el uso de los aparatos (en porcentajes) y otras recomendaciones. En primer lugar establece que los primeros 3000 VA de la carga de alumbrado se toman al 100% y el resto al 35%.
La demanda de lavandería y pequeños aparatos se incluye en la carga general de alumbrado. La estufa eléctrica tiene un trato algo diferente pero este está definido en la tabla 220-19 y sus notas. Siempre hay que tomar todas las cargas al 100% a menos que el NEC determine lo contrario.
Ahora se calculara, siguiendo los lineamientos dados por el artículo 220-30, el servicio de entrada y los circuitos ramales para una unidad habitacional con las siguientes características:
El área total es de 50 pies x 20 pies = 1000 pies2
Una estufa de 11.8 KW, 240V
2 ducha eléctricas de 5KW, 120V
Una lavadora eléctrica de 10A, 120V
-1079531115Primero que nada hay que estimar la carga por alumbrado general, refiriéndose a la tabla 220-3(a), se encuentra que para unidades habitacionales se necesitan para iluminación en general 3VA/pies2, por lo que para un área calculada de 1000 pies2 se obtiene:
1000pies23VApies2 = 3000 VAAhora se estima el número de circuitos de alumbrado que habrá ya sean de 15A o 20A a 120V, de acuerdo al artículo 210-11 para 15A:
numero de circuitos=3000 VA120V15A =1.66≈2Que es un total de 2 circuitos para iluminación de toda el área de la casa.
Para mayor versatilidad y uso comercial se usaran solamente los circuitos de 15 A
Ahora, para aparatos pequeños conectados a los tomacorrientes el NEC en el artículo 210.11(c) (1) y 210.52 (B) (3) requiere dos circuitos de 20 A, con una cara de 1500 VA cada uno:
Carga por aparatos pequeños 21500VA =3000VAPara la lavandería el NEC en el articulo 220.52(A) y (B) requiere un circuito de 20 A con una carga de 1500 VA
Carga por lavandería : 1500 VA
Para baños el NEC requiere al menos un circuito de 20 A para tomacorriente. Aunque esto puede ser opcional
Carga por alumbrado general 3000 VA
Carga por aparatos pequeños 3000 VA
Carga por lavandería 1500 VA
Carga total 7500 VA
Primeros 3000 VA al 100% 3000VA
Restantes 4500 VA al 35% 1575 VA
CARGA EFECTIVA 4575 VA
-412115850265El resto de las cargas entran al 100%, a menos que haya 4 o más aparatos fijos en el mismo alimentador, en este caso el artículo 220-17 del NEC permite la aplicación de un factor de demanda del 75% del valor de placa de carga, exceptuando el equipo de acondicionamiento de aire.
Ya terminado el cálculo para luces y tomacorrientes generales, ahora se procede con el cálculo de la estufa eléctrica utilizando la tabla 220-19 de NEC:
A los 12 KW o menor se le aplica una demanda de 8 KW solamente, pues es el uso estimado por el NEC
Por lo tanto la corriente demandada a 240 V será:
I = 8KW240V =33.333 A
Esto nos hace utilizar un interruptor termomagnético bipolar de 40 A
15240508000Para las dos duchas eléctricas se hace solamente el cálculo de la corriente, ya que las dos son de la misma potencia:
I = 5KW120V =41.666 ALo cual da como resultado el uso de un interruptor termo magnético unipolar de 50 A, uno para cada ducha eléctrica, esto significa que un interruptor termomomagnetico controlara una ducha eléctrica, independientemente del otro interruptor, ese controlara la "ducha eléctrica 2" por así decirlo, cada una tendrá su protección individual y su control en el centro de carga.
Quedando esto claro se prosigue con el cálculo de la lavadora que tiene unas especificaciones de fabricante: 10 A, 120 V
-3411855241935Para la lavadora el cálculo será solo la potencia puesto que ya se conoce la corriente:
P= VI=120 V10 A=1200 VAYa sabiendo la corriente (10 A) se sabe que el interruptor debe ser un termo magnético de 10 A., pero… Ya que comercialmente los de 10 A son muy poco frecuentes de encontrar, se usara uno de 15 A.
Cálculos para los conductores de fase
Para calcular los conductores de fase se deben sumar todas las cargas que se calcularon anteriormente, se asume un factor de potencia unitario, por lo que los vatios (W) serán iguales a los voltamperios:
En un servicio de tres líneas ya sea de 120 V o 240 V, asumiendo que la carga esta balanceada, la corriente de demanda será:
I= 20825 VA240 V=86.770 ARefiriéndose a la tabla 310-16 del NEC, se calcula el calibre MINIMO de los conductores de servicio:
Los conductores eléctricos deben ser #3 THHN de cobre considerándose hasta los 750C
Calculo para conductor neutro
Para el cálculo del conductor neutro no se considera la carga en 240 V y la carga de la estufa se toma al 70% solamente
Para un servicio de tres líneas ya sea de 120 V o 240 V asumiendo que la carga esta balanceada, la corriente en el conductor neutro será:
I= 18425 VA240 V=76.770 ARefiriéndose a la tabla 310-16 del NEC, se calcula el calibre MINIMO del conductor de servicio:
El conductor eléctrico debe ser #4 THHN de cobre considerándose hasta los 750 C
3874135109855
Para seleccionar el diámetro del ducto se obtiene de la tabla 3B del NEC que especifica que un conduit de 1 pulgada es recomendable para 3 conductores #3 o #2, recordemos que son solo: 2 #3 para cada fase y uno #4 para el neutro, con lo que el ducto de 1 pulg. Satisface muy bien con las áreas de los conductores de fase.
2004060-257175
El calibre para el conductor de aterrizaje se obtiene de la tabla 250-66 del NEC para este caso el conductor debe ser un #8 de cobre desnudo. El electrodo de aterrizaje requerido por el NEC en el artículo 250-52, es de 5/8" de sección y a una profundidad mínima de 8 pies.
215901064895Calculo de la base del medidor de energía
La base para el medidor de energía se calcula mediante la corriente que pasara a través de los conductores de fase, esto es la demanda total de la carga, según los cálculos efectuados siguiendo las normas del NEC; por lo tanto debe ser clase 100 pues la corriente de demanda total no supera los 100 Amperes, sino que llega a 86.770 A lo que da una diferencia de 13.23 Amperes que pueden añadirse para llegar a los 200 A, cuando esto ocurra, se debe cambiar la base por una clase 200 ya que de lo contrario se dañaría la base, recalentando los contactos y pudiendo provocar un accidente grave.
Selección de un centro de carga
-40640614680La selección del centro de carga se hace en base a la capacidad de las barras, números de polos, montaje y el requerimiento o no de un interruptor general. Para esto se debe sumar el cálculo anterior y después buscar en los catálogos de los fabricantes de equipo eléctrico el que mejor se adecue a los requerimientos.
Para estimar el número de polos o espacios que se necesitan para el centro de carga, se resume lo calculado anteriormente:
De acuerdo al artículo 230-71 del NEC no se debe hacer más de 6 movimientos para desconectar una instalación eléctrica de su fuente de energía, por lo que se requiere un desconectador general, mismo que puede estar integrado en el centro de carga o totalmente separado. Y debe ser mayor o igual a la capacidad de las barras del tablero.
Con los datos anteriores, que se resume a continuación se busca un centro de carga que cumpla todos los requisitos:
Centro de carga con:
Barras principales de más de 86.777 A
12 polos o espacios
Montaje bajo repello
Presupuesto del proyecto de instalación de la casa de habitación
A CONTINUACION SE PRESENTA UN CUADRO DONDE ESTAN RESUMIDOS TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, APARATOS Y DISPOSITIVOS QUE SERAN UTLIZADOS EN LA INSTALACION ELECTRICA RESIDENCIAL DE LA CASA DE HABITACION , TODOS ELLOS CON SU PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO, SUS CARACTERISTICAS TECNICAS, SUS DESCRIPCIONES, ETC. TERMINANDO CON EL TOTAL, MANO DE OBRA Y POR ULTIMO EL GRAN TOTAL.
Download Calculos para instalacion electrica residencial segun el NEC (National Electric Code).docx
Terimakasih telah membaca Calculos para instalacion electrica residencial segun el NEC (National Electric Code). Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.