Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0703(01)&amp;from=EN
Timestamp: 2019-05-20 22:55:36+00:00
Document Index: 5494216

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 3', '§ 9', '§ 3', '§ 8', '§ 3', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 8', '§ 5', '§ 5', '§ 4', '§ 5', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7']

C_2014207FI.01000201.xml
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 813/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 811/2013 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto
1. Väliaikaisesti sovellettavien mittaus- ja laskentamenetelmien (1) nimet ja viitetiedot asetuksen (EU) N:o 813/2013 ja erityisesti sen liitteiden III ja IV sekä asetuksen (EU) N:o 811/2013 ja erityisesti sen liitteiden VII ja VIII täytäntöönpanoa varten.
2. Kursivoidut parametrit määritellään asetuksessa (EU) N:o 813/2013 ja asetuksessa (EU) N:o 811/2013.
3. Viitetiedot
Viite/nimi
Kaasumaista polttoainetta käyttävät kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet
η, P, laitetyypit, Pstby , Pign
EN 15502-1:2012 Kaasulämmitteiset lämmityskattilat. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testaus
EN 15502-1:2012 korvaa standardit EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836 ja EN 15420.
Hyötylämpöteho nimellislämpöteholla P4 ja hyötysuhde nimellislämpöteholla η4 lämpötilassa 80/60 °C
§ 3.1.6 Nimellisteho (määritelmä, symboli Pn);
§ 3.1.5.7 Hyötysuhde (määritelmä, symboli ηu);
§ 9.2.2 (testi)
Kaikki hyötysuhdearvot ilmoitetaan ylemmän lämpöarvon perusteella.
Laitetyypit, määritelmät
§ 3.1.10. Kattilatyypit ja määritelmät ”yhdistelmäkattila”, ”matalalämpökattila” ja ”kondenssikattila”;
§ 8.15. Kondensaatin muodostuminen (vaatimukset ja testi)
Hyötylämpöteho 30 %:ssa nimellislämpötehosta P1 ja hyötysuhde 30 %:ssa nimellislämpötehosta η1 osapolttoaineteholla ja matalilla lämpötila-asetuksilla
§ 3.1.5.7. Hyötysuhde (määritelmä, symboli ηu);
§ 9.3.2. Hyötysuhde osakuormalla, testit
Testit tehdään 30 %:ssa nimellisestä polttoainetehosta, ei pienimmällä jatkuvalla polttoaineteholla.
Testien paluulämpötilat ovat 30 °C (kondenssikattila), 37 °C (matalalämpökattila) tai 50 °C (vakiokattila).
Standardin prEN 15502-1:2013 mukaan
η4 on hyötysuhde nimellisellä polttoaineteholla tai vaihtuvatehoisilla kattiloilla suurimman ja pienimmän hyötypolttoainetehon aritmeettisella keskiarvolla;
η1 on hyötysuhde 30 %:ssa nimellisestä polttoainetehosta tai vaihtuvatehoisilla kattiloilla 30 %:ssa suurimman ja pienimmän hyötypolttoainetehon aritmeettisesta keskiarvosta.
Valmiustilan lämpöhäviö Pstby
§ 9.3.2.3.1.3 Valmiustilan häviöt (testi)
Sytytyspolttimen tehonkulutus Pign
§ 9.3.2 Taulukot 6 ja 7: Q3 = jatkuvatoiminen sytytyspoltin
Koskee sytytyspolttimia, jotka toimivat pääpolttimen ollessa pois päältä -tilassa.
Typen oksidien päästöt NOx
EN 15502-1:2012
§ 8.13. NOX (luokittelu, testi- ja laskentamenetelmät)
NOX-päästöt ilmoitetaan ylemmän lämpöarvon perusteella.
Nestemäistä polttoainetta käyttävät kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet
Yleiset testiolosuhteet
EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Lämmityskattilat. Testausohje sumutusöljypolttimella varustettuja lämmityskattiloita varten;
Jakso 5 (Testit)
EN 304 kuten edellä;
§ 5.7 Valmiustilan häviön määrittäminen
Pstby = q × (P4/η4), ”q” on määritelty EN 304:ssa.
EN 304:ssa kuvattu testi tehdään arvolla Δ30K.
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa ηson , testitulokset hyötyteholle P
Kondenssikattiloilla:
EN 15034:2006. Lämmityskattilat. Polttoöljykäyttöiset kondenssikattilat; § 5.6 Hyötysuhde.
EN 15034:2006 koskee öljykäyttöisiä kondenssikattiloita.
Vakio- ja matalalämpökattiloilla:
Lämmityskattiloihin, joiden polttimot on varustettu palamisilmapuhaltimella, sovelletaan standardien EN 303-1, EN 303-2 ja EN 303-4 vastaavia osia. Injektiopolttimiin, jotka eivät ole puhallinavusteisia, sovelletaan standardia EN 1:1998.
Parametrien η1 ja η4 testiolosuhteet (teho- ja lämpötila-asetukset) ovat samat kuin edellä kuvatuilla kaasulämmitteisillä kattiloilla.
Nestemäisiä polttoaineita käyttävät automaattiset palamisilmapuhaltimella varustetut polttimot;
§ 4.8.5. NOX- ja CO-päästöjen raja-arvot;
§ 5. Testaus. LIITE B. Päästöjen mittaukset ja korjaukset.
Sovelletaan polttoaineen viitetyppipitoisuutta 140 mg/kg. Jos mitataan jokin muu typpipitoisuus, ainoastaan lämmityspetrolia lukuun ottamatta, sovelletaan seuraavaa korjausyhtälöä:
NOX(EN 267) on NOX-arvo korjattuna viiteolosuhteisiin, kun polttoöljyn typpipitoisuudeksi on valittu 140 mg/kg;
NOXref on B.2 kohdan mukaisesti mitattu NOX-arvo;
Nmeas on polttoöljyn typpipitoisuus (mg/kg);
Standardin vaatimusten noudattamisen todentamisessa käytetään arvoa NOX(EN 267).
Sähkökattilatilalämmittimet ja sähkökattilayhdistelmälämmittimet
Sähkökattilatilalämmittimien ja sähkökattilayhdistelmälämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
Tämän tiedonannon 4 kohta
Lisätekijöitä kattilatilalämmittimien, kattilayhdistelmälämmittimien ja yhteistuotantotilalämmittimien tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen liittyviä mittauksia ja laskelmia varten.
Yhteistuotantotilalämmittimet
Yhteistuotantotilalämmittimen hyötylämpöteho nimellislämpöteholla lisälämmitin kytkettynä pois päältä PCHP100+Sup0 . Yhteistuotantotilalämmittimen hyötylämpöteho nimellislämpöteholla lisälämmitin kytkettynä päälle PCHP100+Sup100 .
Yhteistuotantotilalämmittimen hyötysuhde nimellislämpöteholla lisälämmitin kytkettynä pois päältä ηCHP100+Sup0 . Yhteistuotantotilalämmittimen hyötysuhde nimellislämpöteholla lisälämmitin kytkettynä päälle ηCHP100+Sup100 .
Yhteistuotantotilalämmittimen sähköhyötysuhde nimellislämpöteholla lisälämmitin kytkettynä pois päältä ηel,CHP100+Sup0 . Yhteistuotantotilalämmittimen sähköhyötysuhde nimellislämpöteholla lisälämmitin kytkettynä päälle ηel,CHP100+Sup100 .
Kaasulaitteet. Yhdistetyt lämmön- ja sähköntuotantolaitteet, joiden nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW
Lämpötehot:
6.3 Polttoaineteho ja lämpö- ja sähköteho; 7.3.1 ja 7.6.1;
7.6.1 Hyötysuhde (Hi) ja 7.6.2.1 Hyötysuhde – Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus – muuntaminen ylempään lämpöarvoon perustuvaksi hyötysuhteeksi
PCHP100+Sup0 vastaa arvoa
standardissa FprEN 50465:2013
PCHP100+Sup100 vastaa arvoa
ηCHP100+Sup0 vastaa arvoa ηHs,th CHP_100+Sup_0
ηCHP100+Sup100 vastaa arvoa ηHs,th,CHP_100+Sup_100
ηel,CHP100+Sup0 vastaa arvoa ηHs,el,CHP_100+Sup_0
ηel,CHP100+Sup100 vastaa arvoa ηHs,el,CHP_100+Sup_100
FprEN 50465 on viiteasiakirja ainoastaan laskettaessa arvoja PCHP100+Sup0 , PCHP100+Sup100 , ηCHP100+Sup0 , ηCHP100+Sup100 , ηel,CHP100+Sup0 ja ηel,CHP100+Sup100 .
Yhteistuotantotilalämmittimien arvojen ηs ja ηson käytetään tässä tiedonannossa kuvattua menetelmää.
§ 7.6.4 Valmiustilan häviöt Pstby
§ 7.6.5 Jatkuvatoimisen sytytyspolttimen polttoaineteho Qpilot
Pign vastaa arvoa Qpilot standardissa FprEN 50465:2013.
§ 7.8.2 NOX (Muut epäpuhtaudet)
NOX-päästöarvot mitataan milligrammoina polttoainepanoksen kilowattituntia kohti ja ilmaistaan ylempänä lämpöarvona. Testin aikana tuotettua sähköenergiaa ei oteta huomioon NOX-päästöjen laskennassa.
Kattilatilalämmittimet, kattilayhdistelmälämmittimet ja yhteistuotantotilalämmittimet
Lisäsähkönkulutus täydellä kuormalla elmax, osakuormalla elmin ja valmiustilassa PSB
EN 15456:2008: Lämmityskattilat. Lämmöntuottolaitteiden sähkönkulutus
EN 15502:2012 kaasulämmitteisille kattiloille
Yhteistuotantotilalämmittimille
§ 7.6.3 Energiaan liittyvien tuotteiden lisäsähkönkulutus
Mittaus ilman kiertovesipumppua.
elmax vastaa arvoa Pelmax standardissa FprEN 50465:2013
elmin vastaa arvoa Pelmin standardissa FprEN 50465:2013
Arvoja elmax, elmin ja PSB määritettäessä otetaan huomioon päälämmönkehittimen lisäsähkönkulutus.
Äänitehotaso LWA
Äänitehotaso sisällä mitattuna:
EN 15036-1: Lämmityskattilat. Lämmönkehittimien ilmassa kantautuvia melupäästöjä koskevat testausohjeet. Osa 1: Lämmönkehittimien ilmassa kantautuvat melupäästöt
Akustiikan osalta EN 15036-1:ssä viitataan standardiin ISO 3743-1 Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 1: Vertailumenetelmä kovaseinäisessä mittaushuoneessa, sekä muihin sallittuihin menetelmiin, joista kullakin on omat tarkkuutensa.
Kattilatilalämmittimien, kattilayhdistelmälämmittimien ja yhteistuotantotilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
Tämän tiedonannon 4 kohta.
Lämpöpumpputilalämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet
Testimenetelmät, sähkökäyttöiset höyry-puristuslämpöpumput
Sisätilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointilaitteet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput. Testaus ja luokitus osakuormaolosuhteissa ja kausittaisen suorituskyvyn laskenta
Jakso 8: Testimenetelmät kapasiteettien ja EERbin(Tj)- ja COPbin(Tj)-arvojen testaamiseksi aktiivitilassa osakuormaolosuhteissa
Jakso 9: Testimenetelmät sähkönkulutukselle termostaatti pois päältä-, valmius- ja kampikammion lämmitys -tilassa
Testimenetelmät, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävät moottorikäyttöiset höyry-puristuslämpöpumput
Jakso 9: Testimenetelmät sähkönkulutukselle termostaatti pois päältä-, valmius- ja kampikammion lämmitys ‐tilassa
Kunnes uusi eurooppalainen standardi julkaistaan. Työasiakirjaa laaditaan CEN/TC299 WG3 -asiantuntijaryhmässä.
Testimenetelmät, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävät sorptiolämpöpumput
Lämmitykseen ja/tai jäähdytykseen käytettävät kaasukäyttöiset sorptiolaitteet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Testimenetelmät
Sähkökäyttöiset tai nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävät moottorikäyttöiset höyry-puristuslämpöpumput
Ilma-vesi-, suolavesi-vesi- ja vesi-vesi-laitteiden testiolosuhteet keskilämpötilan sovelluksille keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa lämmityskauden lämpökertoimen SCOP laskemiseksi sähkökäyttöisille lämpöpumpuille ja lämmityskauden primäärienergiakertoimen SPER laskemiseksi nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäville moottorikäyttöisille lämpöpumpuille
Luku 5.4.4, taulukot 18,19 ja 20 (ilma-vesi)
Luku 5.5.4, taulukot 30,31 ja 32 (suolavesi-vesi, vesi-vesi)
Palstalla ”muuttuva ulostulo” ilmoitettuja ulostulolämpötiloja sovelletaan lämpöpumppuihin, jotka säätävät ulostuloveden (virtauksen) lämpötilaa lämmöntarpeen mukaan. Lämpöpumpuilla, jotka eivät säädä ulostuloveden (virtauksen) lämpötilaa lämmöntarpeen mukaan, vaan joiden ulostulolämpötila on kiinteä, ulostulolämpötilan on asetettava palstan ”vakioulostulo” mukaisesti.
Standardia EN 14825:2013 sovelletaan nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviin moottorikäyttöisiin lämpöpumppuihin uuden eurooppalaisen standardin julkaisemiseen saakka.
Keskilämpötila vastaa standardin EN 14825:2013 korkeaa lämpötilaa.
Testit tehdään standardin EN 14825:2013 jakson 8 mukaisesti:
Kiinteän kapasiteetin laitteilla testejä sovelletaan standardin EN 14825:2013 luvun 8.4 mukaisesti. Testin aikaiset ulostulolämpötilat ovat joko ne, joilla saavutetaan standardin EN 14825:2013 mukaisia ilmoituspisteitä vastaavat keskimääräiset ulostulolämpötilat, TAI nämä tiedot on johdetaan lineaarisella interpolaatiolla / ekstarpolaatiolla standardin EN 14511-2:2013 testauspisteistä, täydennettynä tarvittaessa muilla ulostulolämpötiloilla tehdyillä testeillä.
Muuttuvan kapasiteetin laitteilla sovelletaan standardin EN 14825:2013 lukua 8.5.2. Testiolosuhteet ovat joko samat kuin mainitussa standardissa määritellyissä ilmoituspisteissä TAI testit voidaan suorittaa muissa ulostulolämpötiloissa ja osakuormaolosuhteissa ja tulokset voidaan interpoloida / ekstrapoloida lineaarisesti standardin EN 14825:2013 mukaisia ilmoituspisteitä koskevien tietojen määrittämiseksi.
Testiolosuhteiden A–F lisäksi, ”jos TOL on alle -20 °C, on otettava ylimääräinen laskentapiste olosuhteita -15 °C vastaavalla kapasiteetilla ja COP-arvolla” (EN 14825:2013, § 7.4). Tämän tiedonannon soveltamiseksi tätä pistettä kutsutaan nimellä ”G”.
Nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävät sorptiolämpöpumput
Ilma-vesi-, suolavesi-vesi- ja vesi-vesi-laitteiden testiolosuhteet keskilämpötilan sovelluksille keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa lämmityskauden primäärienergiakertoimen SPER laskemiseksi
Lämmitykseen ja/tai jäähdytykseen käytettävät kaasukäyttöiset sorptiolaitteet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Osa 3: Testiolosuhteet
Luku 4.2, taulukot 5 ja 6
Keskilämpötila vastaa standardin prEN 12309-3:2012 korkeaa lämpötilaa.
Ilma-vesi-, suolavesi-vesi- ja vesi-vesi-laitteiden testiolosuhteet matalan lämpötilan sovelluksille keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa lämmityskauden lämpökertoimen SCOP laskemiseksi sähkökäyttöisille lämpöpumpuille ja lämmityskauden primäärienergiakertoimen SPER laskemiseksi nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäville moottorikäyttöisille lämpöpumpuille
Luku 5.4.2, taulukot 11,12 ja 13 (ilma-vesi)
Luku 5.5.2, taulukot 24,25 ja 26 (suolavesi-vesi, vesi-vesi)
Samat huomautukset kuin keskimääräisillä ilmasto-olosuhteilla ja keskilämpötilan sovelluksilla, lukuun ottamatta huomautusta ”Keskilämpötila vastaa standardin EN 14825:2012 korkeaa lämpötilaa”.
Ilma-vesi-, suolavesi-vesi- ja vesi-vesi-laitteiden testiolosuhteet matalan lämpötilan sovelluksille keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa lämmityskauden primäärienergiakertoimen SPER laskemiseksi
Sähkökäyttöiset höyry-puristuslämpöpumput
Lämmityskauden lämpökertoimen SCOP laskeminen
Jakso 7: Viitearvojen SCOP, SCOPon ja SCOPnet laskentamenetelmä
Nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävät moottorikäyttöiset höyry-puristuslämpöpumput
Lämmityskauden primäärienergiakertoimen SPER laskeminen
Uusia eurooppalaisia standardeja laaditaan.
SPER-kaavat määritellään analogisesti sähkökäyttöisten höyry-puristuslämpöpumppujen SCOP-kaavojen kanssa: arvot COP, SCOPnet , SCOPon ja SCOP korvataan arvoilla GUEGCV , PER, SPERnet , SPERon ja SPER.
prEN12309-6:2012
Lämmitykseen ja/tai jäähdytykseen käytettävät kaasukäyttöiset sorptiolaitteet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Osa 6: Kausittaisten kertoimien laskeminen
Arvo SPER vastaa arvoa SPERh standardissa prEN12309-6:2012.
Lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
Tämän tiedonannon 5 kohta.
Lisätekijöitä lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen liittyviä laskelmia varten
Uutta eurooppalaista standardia laaditaan CEN/TC299 WG3 -asiantuntijaryhmässä.
Ainoastaan muuttuvan kapasiteetin laitteilla NOX-päästöt mitataan komission asetuksen 813/2013 liitteessä III olevassa taulukossa 3 määritellyissä nimellisolosuhteissa käyttäen ”moottorin ekvivalenttia kierroslukua (Erpmequivalent)”.
Erpmequivalen lasketaan seuraavasti:
Xi= moottorin kierrosluku 70 %:ssa, 60 %:ssa, 40 %:ssa, 20 %:ssa nimellisestä polttoainetehosta
X1, X2, X3, X4 = moottorin kierrosluku 70 %:ssa, 60 %:ssa, 40 %:ssa, 20 %:ssa nimellisestä polttoainetehosta
Fpi = standardin EN15502-1:2012 kohdassa 8.13.2.2 määritellyt painotuskertoimet
Jos Xi on pienempi kuin laitteen moottorin vähimmäiskierrosluku (Emin), Xi = Xmin.
Uutta eurooppalaista standardia laaditaan CEN/TC299 WG2 -asiantuntijaryhmässä.
Kohta 7.3.13 ”NOX-mittaukset”
NOX-päästöarvot mitataan milligrammoina polttoainepanoksen kilowattituntia kohti ja ilmaistaan ylempänä lämpöarvona.
Mitään vaihtoehtoista menetelmää NOX-päästöjen ilmaisemiseksi milligrammoina tehon kilowattituntia kohti ei saa käyttää.
Lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien äänitehotaso (LWA )
Äänitehotaso sisällä ja ulkona mitattuna:
EN 12102:2013 Sisätilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointilaitteet, nestejäähdyttimet, lämpöpumput ja kuivaimet. Ilmassa kantautuvan melun mittaaminen. Äänitehon määrittäminen
Käytetään myös nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävillä sorptiolämpöpumpuilla.
Lämmönsäätölaitteiden luokkien määrittely, lämmönsäätölaitteiden vaikutus tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen ηs
Tämän tiedonannon 6 kohta.
Lisätekijöitä laskelmiin, jotka liittyvät lämmönsäätölaitteiden vaikutukseen tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen
Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ηwh , Qelec ja Qfuel
Komission asetus 814/2013, liitteessä IV olevan 3 kohdan a alakohta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta vedenlämmittimien ja kuumavesisäiliöiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 814/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto 2014/C 207/03.
Arvojen Qfuel ja Qelec mittaaminen ja laskeminen: ks. tiedonanto 2014/C 207/03 saman vedenlämmitintyypin ja energialähteen(-lähteiden) osalta.
4. Lisätekijöitä kattilatilalämmittimien, kattilayhdistelmälämmittimien ja yhteistuotantotilalämmittimien tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen liittyviä mittauksia ja laskelmia varten
4.1 Testauspisteet
kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet: hyötysuhteen arvot η4 , η1 ja hyötylämpötehon arvot P4 , P1 mitataan;
yhteistuotantotilalämmittimet:
yhteistuotantotilalämmittimet, joita ei ole varustettu lisälämmittimillä: hyötysuhteen arvo ηCHP100+Sup0 , hyötylämpötehon arvo PCHP100+Sup0 ja sähköhyötysuhteen arvo ηel,CHP100+Sup0 mitataan;
yhteistuotantotilalämmittimet, jotka on varustettu lisälämmittimillä: hyötysuhteen arvot ηCHP100+Sup0 , ηCHP100+Sup100 , hyötylämpötehon arvot PCHP100+Sup0 , PCHP100+Sup100 ja sähköhyötysuhteen arvot ηel,CHP100+Sup0 , ηel,CHP100+Sup100 mitataan.
4.2 Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden laskeminen
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs määritellään seuraavasti:
ηson on 4.3 kohdan mukaisesti laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa prosentteina ilmaistuna;
F(i) on 4.4 kohdan mukaisesti laskettu korjaustekijä prosentteina ilmaistuna.
4.3 Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden aktiivitilassa laskeminen
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa ηson lasketaan seuraavasti:
polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet ja polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet:
sähkökattilatilalämmittimet ja sähkökattilayhdistelmälämmittimet:
η4 = P4 / (EC × CC), ja jossa
EC = hyötylämpötehon P4 tuottamisesta aiheutuva sähkönkulutus
yhteistuotantotilalämmittimet, joita ei ole varustettu lisälämmittimillä:
yhteistuotantotilalämmittimet, jotka on varustettu lisälämmittimillä:
4.4 Korjaustekijän F(i) laskeminen
Korjaustekijä F(1) vastaa sitä negatiivista vaikutusta lämmittimien tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, joka johtuu 6.2 kohdassa esitetystä lämmönsäätölaitteiden mukautetusta vaikutuksesta tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen. Kattilatilalämmittimillä, kattilayhdistelmälämmittimillä ja yhteistuotantotilalämmittimillä korjaustekijä F(1) = 3 %.
Korjaustekijä F(2) vastaa lisäsähkönkulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen. Se ilmaistaan prosentteina ja määritetään seuraavasti:
F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB ) / (0,15 × P4 + 0,85 × P1 )
TAI voidaan soveltaa standardissa EN 15316-4-1 annettua oletusarvoa.
Korjaustekijä F(3) vastaa valmiustilan lämpöhäviön negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen. Se määritetään seuraavasti:
Korjaustekijä F(4) vastaa sytytyspolttimen tehonkulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen. Se määritetään seuraavasti:
Korjaustekijä F(5) vastaa yhteistuotantotilalämmittimillä sähköhyötysuhteen positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen. Se määritetään seuraavasti:
F(5) = - 2,5 × (0,85 × ηel,CHP100+Sup0 + 0,15 × ηel,CHP100+Sup100 )
5. Lisätekijöitä lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen liittyviä laskelmia varten
5.1 Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden laskeminen
sähkökäyttöiset lämpöpumpputilalämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet:
ηs = (100/CC) × SCOP - ΣF(i)
polttoainekäyttöiset lämpöpumpputilalämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet:
ηs = SPER - ΣF(i)
F(i) on 5.2 kohdan mukaisesti laskettu korjaustekijä prosentteina ilmaistuna. SCOP ja SPER lasketaan 5.3 kohdassa olevien taulukoiden mukaisesti ja ilmaistaan prosentteina.
5.2 Korjaustekijän F(i) laskeminen
Korjaustekijä F(1) vastaa sitä negatiivista vaikutusta lämmittimien tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, joka johtuu 6.2 kohdassa esitetystä lämmönsäätölaitteiden mukautetusta vaikutuksesta tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen. Lämpöpumpputilalämmittimillä ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimillä korjaustekijä F(1) = 3 %.
Korjaustekijä F(2) vastaa lämmönkeruupiirin vesipumpun(-pumppujen) sähkönkulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna. Vesi-/suolavesi-vesi-lämpöpumpputilalämmittimillä ja -lämpöpumppuyhdistelmälämmittimillä korjaustekijä F(2) = 5 %.
5.3 SCOP- ja SPER-arvojen laskennassa käytettävät tuntimäärät
SCOP- ja SPER-arvojen laskemiseksi käytetään seuraavia viitetuntimääriä, joiden ajan laite on aktiivi-, termostaatti pois päältä-, valmius-, pois päältä - ja kampikammion lämmitys -tilassa.
Pelkän lämmityksen osalta käytettävä tuntimäärä
aktiivinen toimintatila
termostaatti pois päältä -tila
pois päältä -tila
kampikammion lämmitys -tila
Keskimääräiset ilmasto-olosuhteet (h/v)
Lämpimät ilmasto-olosuhteet (h/v)
Kylmät ilmasto-olosuhteet (h/v)
Kaksitoimisilla lämpöpumpuilla käytettävä tuntimäärä
HHE , HTO, HSB, HCK, HOFF = Tuntimäärä, jonka laitteen katsotaan olevan aktiivi-, termostaatti pois päältä-, valmius-, kampikammion lämmitys - ja pois päältä -tilassa.
6. Lisätekijöitä laskelmiin, jotka liittyvät lämmönsäätölaitteiden vaikutukseen tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen
Komission asetuksessa (EU) N:o 813/2013 ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 811/2013 annettujen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:
’Moduloivalla lämmittimellä’ tarkoitetaan lämmitintä, joka pystyy muuttamaan lämpötehoaan jatkuvassa toiminnassa.
Lämmönsäätölaitteiden luokkien määritelmät
— Luokka I – Kaksiasentoinen huonetermostaatti: Huonetermostaatti, joka ohjaa sitä, onko lämmitin päällä vai pois päältä. Suorituskykyparametrit, kuten kytkentäero ja huonelämpötilan säädön tarkkuus, riippuvat termostaatin mekaanisesta rakenteesta.
— Luokka II – Sääolosuhteita kompensoiva säätölaite, joka on tarkoitettu käytettäväksi moduloivien lämmittimien kanssa: Lämmittimen virtauslämpötilan säätölaite, joka muuttaa lämmittimestä lähtevän veden virtauslämpötilan asetusarvoa siten, että lämmittimen toiminta riippuu vallitsevasta ulkolämpötilasta ja valitusta säätilan kompensointikäyrästä. Säätö toteutetaan muuttamalla lämmittimen antotehoa.
— Luokka III – Sääolosuhteita kompensoiva säätölaite, joka on tarkoitettu käytettäväksi kaksiasentoisten lämmittimien kanssa: Lämmittimen virtauslämpötilan säätölaite, joka muuttaa lämmittimestä lähtevän veden virtauslämpötilan asetusarvoa siten, että lämmittimen toiminta riippuu vallitsevasta ulkolämpötilasta ja valitusta säätilan kompensointikäyrästä. Lämmittimen virtauslämpötilaa säädetään ohjaamalla sitä, onko lämmitin päällä vai pois päältä.
— Luokka IV – TPI-huonetermostaatti, joka on tarkoitettu käytettäväksi kaksiasentoisten lämmittimien kanssa: Elektroninen huonetermostaatti, joka ohjaa sekä termostaatin syklien taajuutta että lämmittimen syklin aikaista auki-/kiinni-suhdetta suhteessa huonelämpötilaan. TPI-säätöstrategia alentaa keskimääräistä veden lämpötilaa ja parantaa huonelämpötilan säädön tarkkuutta ja järjestelmän tehokkuutta.
— Luokka V – Moduloiva huonetermostaatti, joka on tarkoitettu käytettäväksi moduloivien lämmittimien kanssa: Elektroninen huonetermostaatti, joka muuttaa lämmittimestä lähtevän veden virtauslämpötilaa sen mukaan, kuinka paljon mitattu huonelämpötila poikkeaa huonetermostaatin asetusarvosta. Säätö toteutetaan muuttamalla lämmittimen antotehoa.
— Luokka VI – Sääolosuhteita kompensoiva säätölaite ja huoneanturi, joka on tarkoitettu käytettäväksi moduloivien lämmittimien kanssa: Lämmittimen virtauslämpötilan säätölaite, joka muuttaa veden virtauslämpötilaa siten, että lämmittimen toiminta riippuu vallitsevasta ulkolämpötilasta ja valitusta säätilan kompensointikäyrästä. Huonelämpötilasensori seuraa huonelämpötilaa ja säätää kompensaatiokäyrän yhdensuuntaissiirtymää huoneen lämpömukavuuden parantamiseksi. Säätö toteutetaan muuttamalla lämmittimen antotehoa.
— Luokka VII – Sääolosuhteita kompensoiva säätölaite ja huoneanturi, joka on tarkoitettu käytettäväksi kaksiasentoisten lämmittimien kanssa: Lämmittimen virtauslämpötilan säätölaite, joka muuttaa veden virtauslämpötilaa siten, että lämmittimen toiminta riippuu vallitsevasta ulkolämpötilasta ja valitusta säätilan kompensointikäyrästä. Huonelämpötilasensori seuraa huonelämpötilaa ja säätää kompensaatiokäyrän yhdensuuntaissiirtymää huoneen lämpömukavuuden parantamiseksi. Lämmittimen virtauslämpötilaa säädetään ohjaamalla sitä, onko lämmitin päällä vai pois päältä.
— Luokka VIII – Monianturinen huonelämpötilan säätölaite, joka on tarkoitettu käytettäväksi moduloivien lämmittimien kanssa: Elektroninen säätölaite, joka on varustettu kolmella tai useammalla anturilla ja joka muuttaa lämmittimestä lähtevän veden virtauslämpötilaa sen mukaan, kuinka paljon mitattu yhdistetty huonelämpötila poikkeaa huoneantureiden asetusarvoista. Säätö toteutetaan muuttamalla lämmittimen antotehoa.
6.2 Lämmönsäätölaitteiden vaikutus tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen
Arvo prosentteina
7. Energiapanokset
’Mittauksen tarkkuudella’ tarkoitetaan tarkkuutta, jolla laite tai laiteketju pystyy edustamaan tarkasti kalibroidulla mittausreferenssillä määriteltyä todellista arvoa.
’Sallitulla poikkeamalla (testausjakson keskiarvona)’ tarkoitetaan suurinta joko negatiivista tai positiivista eroa, joka sallitaan testausjakson keskiarvona määritetyn mitatun parametrin ja asetusarvon välillä.
’Yksittäisten mitattujen arvojen sallituilla poikkeamilla keskiarvoista’ tarkoitetaan suurinta joko negatiivista tai positiivista eroa, joka sallitaan mitatun parametrin ja kyseisen parametrin testausjakson ajalta määritetyn keskiarvon välillä.
a) Sähkö ja fossiiliset polttoaineet
Mitattava parametri
Sallittu poikkeama (testausjakson keskiarvo)
Jännite, testausjakso > 48 h
Jännite, testausjakso < 48h
Jännite, testausjakso > 1 h
Testikaasut EN 437
Alempi lämpöarvo (NCV) ja
Ylempi lämpöarvo (GCV)
m3/s tai l/min
Koostumus, hiili/vety/rikki
Typpifraktio
Alempi lämpöarvo (NCV, Hi)
Ylempi lämpöarvo (GCV, Hs)
Tiheys ρ15 lämpötilassa 15 °C
b) Aurinkoenergia aurinkokeräintesteissä
Testisäteilyvoimakkuus (kokonais-G, lyhytaalto)
± 50 W/m2 (testi)
± 10 W/m2 (sisällä)
Hajasäteily (osa kokonais-G:stä)
Lämpösäteilyn vaihtelu (sisällä)
Fluidin lämpötila keräimen sisääntulossa/ulostulossa
°C/ K
välillä 0–99 °C
Fluidin lämpötilaero sisääntulo/ulostulo
Kohtauskulma (pystytasoon nähden)
Keräimen kanssa yhdensuuntainen ilmannopeus
Fluidin virtausnopeus (myös simulaattorilla)
0,02 kg/s keräimen valoaukon pinta-alan neliömetriä kohtia
± 10 % testien välillä
Keräinpiirin putkiston lämpöhäviö testissä
c) Ilman lämpöenergia
Sallitut poikkeamat (yksittäiset testit)
Suolavesi- tai vesilämmönlähde
Veden/suolaveden sisääntulolämpötila
Staattinen paine-ero
± 5 Pa/ 5 %
Ilmalämmönlähde
Ulkoilman kuivalämpötila Tj
Poistoilman lämpötila
d) Testiolosuhteet ja tuotosten toleranssit
°C tai K
Puhallusnopeus, lämpöpumppu (vedenlämmitys pois päältä)
Puhallusnopeus, muu
Kylmän veden lämpötila, aurinkolämpö
Kylmän veden lämpötila, muu
Kylmän veden paine, kaasulämmitteiset vedenlämmittimet
Kylmän veden paine, muu (paitsi sähkökäyttöiset läpivirtauslämmittimet)
Kuuman veden lämpötila, kaasulämmitteiset vedenlämmittimet
Kuuman veden lämpötila, sähkökäyttöiset läpivirtauslämmittimet
Veden lämpötila (sisään-/ulostulo), muu
Tilavuusvirta, lämpöpumppuvedenlämmittimet
Tilavuusvirta, sähkökäyttöiset läpivirtauslämmittimet
Tilavuusvirta, muut vedenlämmittimet
(1) Nämä väliaikaiset menetelmät on tarkoitus myöhemmin korvata yhdenmukaistetu(i)lla standard(e)illa. Hyväksytyn standardin tai standardien viitetiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 2009/125/EY 9 ja 10 artiklan mukaisesti.
(2) Oletusarvo, jos arvoa ei ole määritelty kalorimetrisesti. Vaihtoehtoisesti, jos tilavuuspaino ja rikkipitoisuus tunnetaan (esim. perusanalyysin tuloksena), alempi lämpöarvo (Hi) voidaan määrittää seuraavasti:
Hi = 52,92 - (11,93 × ρ15) - (0,3 - S); MJ/kg