Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_14_13_BImSchV_Messverfahren_und_Messeinrichtungen-d356690,15.html
Timestamp: 2016-10-25 05:41:13
Document Index: 217977496

Matched Legal Cases: ['§ 14', '§ 14', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 19', '§ 19', '§ 20', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 14', '§ 14', '§ 30', '§ 13', '§ 15']

§ 14 13. BImSchV, Messverfahren und Messeinrichtungen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 14 13. BImSchV, Messverfahren und Messeinrichtungen Suche
Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Vero...…§ 14 13. BImSchV, Messverfahren und Messeinrichtungen§ 15 13. BImSchV, Kontinuierliche Messungen§ 16 13. BImSchV, Auswertung und Beurteilung von kontinuierlichen Messungen§ 17 13. BImSchV, Einzelmessungen§ 18 13. BImSchV, Berichte und Beurteilung von Einzelmessungen§ 19 13. BImSchV, Jährliche Berichte über Emissionen§ 19a 13. BImSchV, Ermittlung der Jahresmittelwerte, Überwachung und Berichterst...§ 20 13. BImSchV, Übergangsregelung§ 20a 13. BImSchV, Übergangsregelungen für die Einhaltung von Jahresmittelwerten§ 21 13. BImSchV, Zulassung von Ausnahmen§ 22 13. BImSchV, Weiter gehende Anforderungen§ 23 13. BImSchV, Zugänglichkeit der Normen- und Arbeitsblätter§ 24 13. BImSchV, Ordnungswidrigkeiten§ 25 13. BImSchV, In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-TretenAnhang 1 13. BImSchV, ÄquivalenzfaktorenAnhang 2 13. BImSchV, Anforderungen an die kontinuierlichen Messeinrichtungen un...
§ 14 13. BImSchV, Messverfahren und Messeinrichtungen
§ 14 13. BImSchVDreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen - 13. BImSchV) BundesrechtDritter Teil – Messung und ÜberwachungTitel: Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen - 13. BImSchV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 13. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-13-1Normtyp: Rechtsverordnung(1) Red. Anm.:Außer Kraft am 2. Mai 2013 durch Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 1021). Zur weiteren Anwendung s. § 30 Absatz 3 und 4 der Verordung vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 1021, 1023).(1) 1Für Messungen zur Feststellung der Emissionen sowie zur Ermittlung der Bezugs- oder Betriebsgrößen sind die dem Stand der Messtechnik entsprechenden Messverfahren und geeigneten Messeinrichtungen nach näherer Bestimmung durch die zuständige Behörde anzuwenden oder zu verwenden. 2Die Probenahme und Analyse aller Schadstoffe sowie die Referenzmessverfahren zur Kalibrierung automatischer Messsysteme sind nach CEN-Normen durchzuführen. 3Sind keine CEN-Normen verfügbar, so werden ISO-Normen, nationale Normen oder sonstige internationale Normen angewandt, die sicherstellen, dass Daten von gleichwertiger wissenschaftlicher Qualität ermittelt werden.(2) Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Einbau von Messeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung vor ihrer Inbetriebnahme der zuständigen Behörde durch die Bescheinigung einer für Kalibrierungen von der dafür zuständigen Behörde bekannt gegebenen Stelle nachzuweisen.(3) 1Der Betreiber hat Messeinrichtungen, die zur kontinuierlichen Feststellung der Emissionen und der Betriebsgrößen eingesetzt werden, durch eine für Kalibrierungen von der dafür zuständigen Behörde bekannt gegebene Stelle kalibrieren und jährlich einmal auf Funktionsfähigkeit prüfen (Parallelmessung unter Verwendung der Referenzmethode) zu lassen. 2Die Kalibrierung nach Errichtung oder wesentlicher Änderung ist nach Erreichen des ungestörten Betriebes, jedoch frühestens nach dreimonatigem Betrieb und spätestens sechs Monate nach Inbetriebnahme, und anschließend wiederkehrend spätestens alle drei Jahre durchführen zu lassen. 3Die Berichte über das Ergebnis der Kalibrierung und der Prüfung der Funktionsfähigkeit sind der zuständigen Behörde innerhalb von zwölf Wochen nach Kalibrierung und Prüfung vorzulegen.
§ 13 13. BImSchV, Messplätze§ 15 13. BImSchV, Kontinuierliche Messungen