Source: http://docplayer.fr/1329093-Sommaire-faq-normes-reglementation.html
Timestamp: 2017-01-20 12:47:50+00:00
Document Index: 132957684

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art. 2']

⭐Sommaire. FAQ Normes- réglementation
Download "Sommaire. FAQ Normes- réglementation"
1 K www w.gesop.f fr Sommaire FAQ Normes- réglementation www gesop fr E mail: fr2 3 FAQ Réglementation et normes Compartimentage et cantonnement de fumée K1-1 www w.gesop.f fr -Qu est ce que c est un écran de cantonnement conforme? -Qu est ce que le marquage CE? -Qu est ce que IT246 (Instruction Technique 246) -Qu est ce que la norme ? -Comment justifier la conformité NFS 61937? -Qu est ce qu une porte issue de secours? -Qu est ce que le compartimentage? -Qu est ce qu une porte coupe-feu? -Qu est ce qu un rideau coupe-feu? DAS NFS (Dispositif Actionné de Sécurité) -Qu est ce que la conformité DAS? -Qu est ce que c est la NFS : généralité? - Qu est ce que c est la NFS : Porte battante à fermeture automatique? - Qu est ce que c est la NFS : : Porte coulissante à fermeture automatique? - Qu est ce que c est la NFS : : Rideau et porte à dévêtissement vertical? La réglementation incendie des parkings souterrains. -Nouvelle réglementation des parkings souterrains, quel changement? Les normes de la sécurité incendie / et installation classée ICPE -Quelles sont les normes relatives à la sécurité incendie? -Qu est ce que c est ICPE (Installation Classée pour la protection de l environnement)? Les certifications, PV feu et avis de chantier - Qu est ce que l Apsad? -Qu est ce qu un avis de chantier? -Qu est ce qu une certification I16? - Qu est ce qu une certification F16? -Quel est le rôle du CNPP? www gesop fr E mail: fr4 FAQ Réglementation et normes Qu est ce qu une fermeture coupe-feu? K1-2 www w.gesop.f fr Pv -Que signifie le terme coupe-feu ou EI? - Que signifie le terme pare-flamme ou E? -Que signifie le classement M / Euroclasse? -A quoi sert le système de désenfumage? -Que signifie l ERP? -Quel rôle joue le FFMI / GIF? -Quel signifie les acronymes S.S.I - S.D.I - S.M.S.I? PV européen, PV français référentiel commun, norme produit -PV européen, PV français -Marquage CE sur les fermetures qui résistent au feu ² ² -Référentiel commun -Les article GN et GN14 -l arrêté du 22 mars En 1634 et la NF EN FAQ -J ai une fermeture coupe-feu avec un PV européen, est-il conforme à la réglementation incendie française? -Ma porte répond à la courbe ISO 834, est-elle valable pour l ensemble des tunnels français? -Est-ce qu un ferme porte est obligatoire sur une porte coupe-feu? - Quel sont les critères de classement d un ouvrage de fermeture coupe-feu? -Porte coupe-feu, choix des quincailleries? -Est-ce que j ai besoin d un PV DAS pour des fermetures à installer sur un site industriel? www gesop fr E mail: fr5 Réglementation et normes K2 Qu est ce que c est un écran de cantonnement conforme? Séparation verticale placée en sous face de la toiture ou du plafond pour s'opposer à l'écoulement latéral des fumées et des gaz de combustion. Pour un écran de cantonnement soit conforme, celui-ci doit être soumis aux différentes normes et réglementations françaises et européennes à savoir: 1) Le marquage CE Il garantie aux clients que le produit est conforme aux normes de sécurité et de qualité.depuis 1 er Octobre 2004, le marquage est obligatoire pour la mise sur le marché. 2) IT246 (Instruction Technique 246) L instruction technique 246 a pour objet de préciser les règles d exécution du désenfumage en décrivant les solutions qui permettent d assurer : - la mise à l abri des fumées ou le désenfumage des escaliers, - le désenfumage des circulations horizontales, -le désenfumage des locaux accessibles au public. 3) La norme EN EN prescrit les exigences de performances du produit, les classifications et les méthodes d'essai relatives aux écrans de cantonnement de fumée, à savoir l'écran lui-même, avec ou sans les dispositifs associés de déclenchement et de commande, conçu pour être utilisé dans les systèmes d'évacuation des fumées et de la chaleur - Fiabilité et durabilité - Défaut de fonctionnement en position de sécurité - Temps de réponse - Perméabilité - Essais de tenue à la chaleur -La déviation des écrans de cantonnement de fumée doit être calculée selon l annexe E de la norme. 4) Justifier un PV DAS conforme à la NFS Un PV DAS n est pas n est pas un rapport d essai ou un rapport de visite -De manière générale avec la NFS La conformité à l annexe NFS pour les écrans à dévêtissement vertical. Pour avoir la conformité DAS, un écran de cantonnement doit avoir le PV DAS assurant la conformité à la NFS avec une dimension couverte par la plage dimensionnelle décrite dans le PV DAS. Attention: Un écran de cantonnement avec un rapport d essai ou un rapport de visite n est pas conforme sur le territoire français, il doit obligatoirement posséder un PV d essai DAS NFS K16 K3 LA REGLEMENTATION DEVANT LE RISQUE D INCENDIE : La réglementation vise d une part, à supprimer les causes de départ d incendie, et d autre part, d assurer la sécurité des personnes par des moyens techniques, ou limiter le risque de panique, et de faciliter l accès des secours extérieurs. Conception des bâtiments : Tout est fait pour limiter la propagation d un incendie et des fumées en cas de sinistre, en protégeant les tiers à l intérieur des locaux, ou en évitant la propagation du feu au bâtiment voisin. Dans son implantation, un bâtiment ne doit pas être situé à moins de 8 mètres d un bâtiment voisin, dans le cas contraire, la façade devra avoir un caractère coupe feu. Les abords extérieurs seront dégagés pour faciliter l accès aux moyens de secours extérieurs. Pour éviter la propagation d un feu d étage à étage sur une façade comportant des ouvertures, on impose un C+D d une certaine distance à observer. La distance maçonnée est calculée de la manière suivante, allège maçonnée + épaisseur de la dalle + retombée de linteau = C+D. Cette disposition impose une certaine distance à parcourir par les flammes pour éviter de se propager à l étage supérieur. Dans l éventualité ou le C+D ne pourrait être respecté, il existe la possibilité d intégrer un rideau pare flamme ou coupe feu sur la fenêtre de l étage supérieur. En cas de stockage de produits très facilement inflammable, hormis la déclaration auprès des organismes compétents, ce local devra être isolé dans une cellule construite et prévue à cet effet. Un soin particulier sera apporté à l évacuation des personnes en tenant compte du cheminement probable d un feu et de ces fumées toxiques générées par l incendie. Qu est ce qu une porte issue de secours? ERP et IGH sont conçus pour recevoir généralement un nombre important de personnes. Leur gabarit est ainsi adapté pour fournir un maximum de confort. Mais toute structure qui s'apprête à recevoir des foules doit aussi prévoir ses infrastructures en terme de sécurité : en cas de danger -incendie, alertes diverses- nécessitant une évacuation, les mouvements de foules doivent être prévus et encadrés afin que le bâtiment soit vidé au plus vite. Le but est : -Les portes des issues de secours doivent toujours être reconnaissables comme telles. -Les portes des issues de secours doivent être marquées très visiblement, p.ex. par des pictogrammes éclairés ou fluorescents Les marquages ne peuvent pas être cachés par des rideaux, installations etc.. -Les portes des issues de secours doivent toujours pouvoir s ouvrir rapidement dans le sens de la fuite. Selon les normes EN 179 et EN 1125, une serrure de porte d issue de secours doit être construite de manière à pouvoir ouvrir la porte de l intérieur en moins d une seconde en un seul mouvement de main, sans qu une clé ou autre dispositif comparable doive être utilisé. Les portes des issues de secours doivent toujours être utilisables en sécurité L ouverture des portes ne doit pas être empêchée par des objets, par exemple la neige. Ceci doit être assuré par des mesures appropriées. Les portes doivent être réalisées en fonction du lieu de montage. Elles ne peuvent pas sortir de leurs guidages et ne peuvent se déformer en cas normal (résistances aux différences climatiques, influence de l humidité etc.) de manière à ne plus pouvoir les ouvrir. Pour les locaux avec risque accru d explosion ou d incendie, seules des portes à vantail tournant sont admisses, qui s ouvrent dans le sens de la fuite (pas de portes coulissantes ou s ouvrant vers l intérieur). Les portes de panique doivent pouvoir s ouvrir sous une charge de 1000 N. Pour les portes de secours s ouvrant automatiquement, la commande et l actionnement doivent présenter une sécurité de fonctionnement et une redondance suffisantes. En cas de coupure de courant ou de panne, la porte doit s ouvrir automatiquement ou manuellement. L ouverture d urgence doit se faire par une énergie intégrée dans la porte. Une surveillance continue du fonctionnement de l ouverture d urgence doit être assurée, pour que la porte puisse s ouvrir à tout moment et rester ouverte.7 Pour les issues de secours quelques points incontournables à observer : K4 Les unités de passage (1UP = 60cm, sauf pour 1 porte à 1 vantail ou largeur de passage et de 90cm, ou pour une porte à 2 vantaux ou la largeur minimale sera de 140cm) Le sens de fuite vers la sortie L aménagement de refuges ou la prise en compte de personnes à mobilité réduite La signalisation des issues de secours avec un éclairage spécifiques, avec ou sans message sonore. Les issues de secours doivent s ouvrir de l intérieur par une simple manœuvre sans clé comme un bec de cane simple, une poignée tournante, une crémone à levier, ou une barre anti panique. Le compartimentage : Il empêche la propagation d un feu et de ses fumées toxiques, à l intérieur d un bâtiment ou vers un bâtiment voisin situé en périphérie, tout en laissant la possibilité aux occupants d évacuer les lieux. Il compartimentera également les locaux à risques, les trémies d escalier ou les cages d ascenseur, etc. On entend par compartimentage un volume dont les 6 faces sont résistantes au feu, généralement un niveau. Les portes battantes, coulissantes, ou les rideaux, sont des éléments constituant un compartimentage. Elles sont soit maintenue fermées mais obligatoirement équipées d un dispositif assurant la refermeture automatique du vantail, en l occurrence un ferme porte (NOTA : Dans le cas d une porte à 2 vantaux avec 2 unités de passage minimun le vantail semi-fixe sera équipé d un ferme porte ainsi qu une crémone automatique assurant la condamnation automatique de ce vantail). Soit elles sont maintenues ouvertes, elles sont alors DAS (Dispositf Actionné de Sécurité) dans ce cas les vantaux sont maintenus en position de sécurité (normalement ouvert) par une ventouse électromagnétique relié à la détection incendie, et se referme automatiquement (énergie intrinsèque) en cas de détection incendie. Qu'est ce que c'est qu'une porte coupe-feu? Une porte coupe feu est un moyen pour lutter contre les incendies. Elle évite la propagation des flammes et des gazs chauds à l'ensemble du bâtiment et peut résister jusqu'à 800 C C. Les portes coupe-feu permettent de compartimenter les zones enflammées. Il faut savoir que l'homologation de la porte coupe-feu fait l'objet d'un procès-verbal(pv), délivré par les laboratoires essais agrées telques Efectis, CSTB... La température de la face opposé au feu ne doit pas excéder les 140 C Qu'est ce que c'est qu'un rideau coupe-feu? Un rideau ou une porte à dévêtissement vertical est un dispositif à fermeture automatique à translation verticale dans le plan de la baie à obturer, avec enroulement (rideau) ou sans enroulement (porte à dévêtissement vertical, horizontal ou verticale en position ouverte). Il existe 2 grandes familles de rideaux coupe-feu, métalliques, souples Au même titre qu un porte coupe-feu, le rideau coupe-feu est une solution alternative pour lutter contre les incendies. Il évite la propagation des flammes et des gazs chauds à l'ensemble du bâtiment et peut résister jusqu'à 800 C. Les portes coupe-feu permettent de compartimenter les zones enflammées. Il faut savoir que l'homologation d un rideau coupe-feu fait l'objet d'un procès-verbal(pv), Délivrés par les laboratoires essais agrées telques Efectis, CSTB, LCPP...8 K5 LA CONFORMITE DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité) : La NF S généralités : Le 5 novembre 2003 la NF S décrit les règles générales applicables aux Dispositifs Actionnés de Sécurité à relier au système de sécurité incendie (SSI). Elle concerne plus particulièrement les prescriptions générales des dispositifs actionnés de sécurité, permettant d assurer les fonctions de compartimentage, de désenfumage ou d évacuation. Chaque type de D.A.S. est défini dans la partie qui le concerne de la norme NF S , 2, 3 ou 4. Les D.A.S. peuvent être classés de la manière suivante, selon la fonction à laquelle ils participent : Evacuation (dispositifs de verrouillage et déverrouillage des issues de secours, ) Compartimentage (portes résistant au feu, ) Désenfumage (écrans mobiles de cantonnement de fumée, ) 3 modes de commande : D.A.S. télécommandé : nécessitant un ordre extérieur pour passer en position de sécurité D.A.S. autocommandé : ne nécessitant pas d'ordre extérieur pour passer en position de sécurité D.A.S. télécommandé et autocommandé : D.A.S. comprenant à la fois les deux modes de commande précédents. Modes de fonctionnement, on distingue trois modes de fonctionnement suivants : D.A.S. alimenté : D.A.S. nécessitant une énergie de fonctionnement extérieure. Cette énergie peut être soit confondue avec l'énergie de télécommande, soit indépendante d de celle-ci. D.A.S. autonome : D.A.S. dont l'énergie de fonctionnement est délivrée par une alimentation de sécurité incorporée. D.A.S. à énergie mécanique intrinsèque : D.A.S. dont l'énergie de fonctionnement est délivrée à partir d'un système à énergie potentielle mécanique incorporé (exemple : système fonctionnant par gravité ou au moyen d'un ressort préalablement bandé). Entrée de télécommande électrique : Une entrée de télécommande électrique est caractérisée par une tension de télécommande de 12 V, 24 V ou 48 V en courant continu. La NF S : Porte battante à fermeture automatique : La fonction à laquelle participent les portes battantes à fermeture automatique est le compartimentage. Les règles générales concernant les différents types de DAS sont définies dans la norme NF S Quelques points incontournables : La position de sécurité est la position fermée, la position d attente est quelconque (généralement ouverte). La vitesse angulaire de fermeture ne doit pas excédée 10 degrés par seconde. La fermeture complète doit être obtenue en moins de 30 secondes. La longueur des liaisons entre le bornier principal et le bornier de connexion des composants ne doit pas excéder 6 mètres.9 La NF S : Porte coulissante à fermeture automatique : K6 La fonction à laquelle participent les portes coulissantes à fermeture automatique est le compartimentage. Les règles générales concernant les différents types de DAS sont définies dans la norme NF S (Extraits ci-dessus). La position de sécurité est la position fermée, la position d attente est quelconque (généralement ouverte). Puissance consommée doit être inférieure à 3.5w. La vitesse de fermeture ne doit pas excédée 0.3 mètre par seconde. La fermeture complète doit être obtenue en moins de 30 secondes. La longueur des liaisons entre le bornier principal et le bornier de connexion des composants ne doit pas excéder 6 mètres. La NF S : Rideau et porte à dévêtissement vertical : Les règles générales concernant les différents types de DAS sont définies dans la norme NF S (Extraits cidessus). La fonction à laquelle participent les rideaux et portes à dévêtissement vertical est le compartimentage. Un rideau ou une porte à dévêtissement vertical est un dispositif à fermeture automatique à translation verticale dans le plan de la baie à obturer, avec enroulement (rideau) ou sans enroulement (porte à dévêtissement vertical, horizontal ou verticale en position ouverte). La position de sécurité est la position fermée, la position d attente est quelconque (généralement ouverte). Limitation de la vitesse de fermeture à 0.2 mètre par seconds sur les 2 derniers mètres de course. La fermeture complète doit être obtenue en moins de 30 secondes. Au delà de 5 mètres de hauteur, le temps de fermeture peut être augmenté de 5s par mètre ou fraction de mètre supplémentaire. Arrêt sur obstacle si l effort d écrasement est supérieur à 15 dan. Puissance consommée doit être inférieure à 3.5w. Commande manuelle à 1.30m du sol. La longueur des liaisons entre le bornier principal et le bornier de connexion des composants ne doit pas excéder 6 mètres. Nouvelle réglementation des parkings souterrains Suivant arrêté du 09 mai 2006, parution Journal officiel du 08 juillet 2006 Article PS 12 Compartimentage 1. A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser mètres carrés. La surface d'un compartiment peut être portée à mètres carrés lorsqu'il est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Le compartimentage est réalisé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes qui y sont intégrées. Les éventuelles portes disposées dans ces parois sont pare-flammes de degré 1 heure avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc comporte des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-niveaux. 2. Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositifs sont à fermeture automatique et doublés d'une commande manuelle et conformes à la norme NF S , parties 3 et 4. Le système de commande à fermeture automatique est placé de part et d'autre du dispositif d'obturation. 3. Aucun dispositif itif d'obturation ti n'est imposé pour les rampes d'accès qu'elles servent ou non au stationnement. ti t 4. Lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes : - ne servir qu'au remisage de véhicules ; - ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ; - leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ; - les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l'intérieur du boxe depuis l'allée de circulation ; - ils ne compromettent pas le désenfumage du parc. L'aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage.10 K Les normes relatives à la sécurité incendie Il a paru nécessaire de rappeler succinctement, notamment pour le cas de la rénovation ou l aménagement d un ascenseur dans un bâtiment existant, les principaux textes réglementaires applicables en ce qui concerne la sécurité incendie pouvant avoir une incidence sur l ascenseur et son environnement. La réglementation incendie applicable est fonction de la date de construction du bâtiment, de son type de construction (exemple immeuble de grande hauteur) et du type d activité Bâtiment d habitation Bâtiment d habitation existant (avant 1970) Le principe fixé par la circulaire du «relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d amélioration des bâtiments d habitation existants» est de ne pas dégrader les conditions de sécurité existantes. En outre, il est demandé dans les recommandations annexées à la circulaire : la conservation d une largeur de l escalier de 0,80 m l accès aux portes d ascenseur et aux machineries à partir des parties communes Bâtiment d habitation neuf Dispositions techniques faisant l objet de l arrêté du modifié «relatif à la protection contre l incendie des bâtiments t d habitation ti» Classement en familles, en fonction de la hauteur et de la desserte des bâtiments : Première famille : habitations individuelles isolées ou jumelées à 1 étage sur rdc ou plus ou habitations individuelles à rdc groupées en bande ; Deuxième famille : habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d un étage sur rdc et habitations collectives comportant au plus 3 étages sur rdc ; Troisième famille : habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 m au plus, au-dessus du sol accessible aux engins des services de secours : a) au plus 7 étages sur rdc ; circulation horizontale avec au plus 7 m entre porte palière de logement et porte d accès à l escalier ; au rdc accès par voie échelle b) autres habitations. Quatrième famille : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m et à 50 m au plus, au-dessus du niveau du sol accessible aux engins de secours.. Article 97 de l arrêté du : «Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d évacuation sauf en ce qui concerne les foyers pour personnes handicapées. Les parois des cages d ascenseurs doivent être : Coupe-feu de degré une demi-heure pour les bâtiments de troisième famille A Coupe-feu de degré une heure pour les bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille A chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes. Si des aménagements particuliers permettent en outre d accéder directement à certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée. S ils desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement de véhicules automobiles, ou des volumes de caves, ils doivent être isolés de ces locaux par des sas d une surface de 3 m carrés environ et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure équipées d un ferme-porte et s ouvrant toutes les deux vers l intérieur du sas. Dans les habitations ti de la quatrième famille, les ascenseurs doivent comporter un dispositif itif d appel et11 K8 de commande prioritaire d une cabine au moins par batterie, destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux. Ce dispositif doit être conforme à la norme en vigueur (Norme NF P ) et asservi à la détection ; la cabine ne doit pas pouvoir s arrêté au niveau sinistré» Etablissement recevant du public Articles R123-1 à 55 du CCH et Règlement de sécurité approuvé par l arrêté du 25 juin 1980 modifié. Les normes de protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont définies dans les articles R123-1 à 55 du CCH (Code de la Construction et de l Habitation) Habitation). Les mesures particulières font l objet d arrêtés du Ministre de l Intérieur et des Ministres intéressés. La sécurité contre l incendie dans les établissements recevant du public repose sur le principe de l évacuation sans utilisation des ascenseurs, sauf les cas particuliers de l évacuation des personnes handicapées. Article R du CCH : «les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants». Article R du CCH : «les ascenseurs et monte-charges, les installations d électricité de gaz et de chauffage et de ventilation ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement». Les établissements, répartis en types selon la nature de l exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres, développées dans les règlements de sécurité (par exemple, type M magasin, N Restaurant, O Hôtel...) Les établissements sont en outre, quelque soit leur type, classés en catégories, d après l effectif du public et du personnel (Article R du CCH). L effectif du public est déterminé selon la nature de chaque établissement par le règlement de sécurité. Les catégories sont les suivantes : - 1ère catégorie : au-dessus de personnes ; - 2ème catégorie : de 701 à personnes ; - 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; - 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l exception des établissements compris en dans la -5ème catégorie ; - 5ème catégorie : établissement réglementé par l article R du CCH (cas où l effectif du public n atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d exploitation.) Les 4 premières catégories forment le premier groupe et sont régies par les dispositions de l arrêté du modifié. La 5ème catégorie forme le 2ème groupe régi par les dispositions de l arrêté du modifié Etablissement recevant du public des 4 premières catégories Règlement du modifié : DISPOSITIONS GENERALES Les dispositions générales propres aux établissements recevant du public font l objet des articles AS-1 à 5 AS-8 et 9 et CO52 et CO53, plus particulièrement pour la protection des gaines (ascenseurs encloisonnés). Escaliers et ascenseurs encloisonnés - article CO 53 et article AS1 Lorsque la protection des escaliers et ascenseurs par encloisonnement est rendue obligatoire par les dispositions architecturales du bâtiment (article C052), l article CO53 précise les principales dispositions relatives à cet encloisonnement: «La gaine d ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l instruction technique relative au désenfumage lorsque : soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40kVA soit la gaine d ascenseur abrite une machine contenant de l huile ou un réservoir d huile» Le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur n est pas exigible, si la gaine est ventilée par12 K9 convection forcée mécaniquement assurant un débit d extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 m, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 C en l absence de cette information du constructeur. La mise en place d une amenée d air en partie basse de la gaine n est pas obligatoire, pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur. La commande d ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d ascenseur doit se produire automatiquement au moyen : soit d un détecteur d incendie disposé en haut de la gaine et d un déclencheur thermo-fusible 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A soit d un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n est pas équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A. Ces commandes automatiques ne sont pas automatiquement doublées de commandes manuelles. L encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur, à condition que : l ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l escalier permet d accéder aux étages ; la gaine de l ascenseur n abrite ni machine contenant t de l huile, ni réservoir d huile, à l exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l huile soient rigides et qu un bac métallique de récupération d huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kva. Les parois d encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l article CO20 Les portes palières de la gaine d ascenseur doivent être E30. NOTE : Pour l application de ce paragraphe de l article CO 53, la durée de validité des procèsverbaux en vigueur à la date de publication de l arrêté du 6 mars 2006 et justifiant des performances des portes palières selon les anciennes dispositions de cet article est prolongée de trois ans à partir de la publication de cet arrêté. Le volume d encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d incendie ou d enfumage à l exception des canalisations électriques propres à l ascenseur. Cage d ascenseur «à l air libre» (article C054) : La cage d ascenseur doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur l extérieur comportant, en permanence, des vides, au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi (article CO- 34 4). Locaux de machine et machine en gaine (article AS1 2) Les locaux des machines, s ils existent, sont régis par les dispositions de l article CO28 relatives aux locaux à risque moyen. Les machines d ascenseur peuvent être situées en gaine, lorsque les conditions suivantes sont réunies : la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kva. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l article EL9 3ème tiret a tout nouveau départ de l ascenseur est impossible, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commandes dépasse celle qui est fixée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur. En l absence de cette information du constructeur la température ambiante à prendre en compte est de 40 la résistance au feu des parois de la gaine traversée par des éléments de l installation de l ascenseur à l exception des boutons de commande et de la signalisation doit être conservée. Portes palières ( 3) Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l appareil lui-même.13 K10 Matériaux des parois et gaines ( 4) Les parois et gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. Revêtements intérieurs ( 5) Les revêtements intérieurs des cabines d ascenseur doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3, D-S1, D0 et, en plancher de catégorie M4, Dfl-s1. Réservoirs d huile ( 6 et 7) Les réservoirs d huile des installations d ascenseur hydrauliques situés en-dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l article CO28 relatives aux locaux à risque moyen Tout réservoir d huile d une installation d ascenseur doit être équipé d un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d huile du réservoir. Les dispositions de l article EL6 ne s appliquent pas à l huile utilisée dans les installations d ascenseur (diélectrique). Ventilation des locaux des machines (article AS-2) Le local des machines doit être ventilé sur l extérieur directement ou par l intermédiaire d un conduit distinct de celui de l ascenseur par convection naturelle ou forcées. Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur 2 faces opposées de l immeuble. Lorsque le local des machines n est pas situé directement dans le prolongement de la gaine de l ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles etc ) entre local et machine à gaine d ascenseur doivent être aussi réduites que possible. Si la température ambiante de 40 est dépassée dans le local de la machinerie tout nouveau départ de l ascenseur doit être impossible et un débit d extraction minimal de 20 volumes/heure dans ce local doit être assuré. Dispositifs de secours (article AS3) Cabine de plus de 8 personnes - 1 et 2 Tout ascenseur pouvant recevoir plus de 8 personnes doit être muni d une trappe de secours et d une échelle métallique permettant d atteindre le toit de la cabine en cas d arrêt accidentel : cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de 8 personnes sont installés dans la même gaine et s il n y a pas de porte palière ou de trappe d accès au moins tous les 3 niveaux et à une distance ne dépassant pas 11 m, chacun des appareils doit être équipé, outre la trappe et les échelles de secours prévues au 1 ci-dessus, d une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d un ascenseur voisin. Chaque cabine doit être dotée d un oeilleton ou d un regard facilitant les manoeuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants, afin de permettre le passage sans danger d une cabine à l autre. Alarme (article AS3 3) Un moyen efficace doit permettre de donner l alarme depuis l intérieur de la cabine au service de surveillance ou à un responsable désigné par l exploitant. Entretiens des ascenseurs (article AS-8) Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d entretien. L entretien doit être exécuté conformément aux dispositions de l arrêté interministériel en vigueur. Vérifications techniques (article AS-9) Avant leur remise en service à la suite d une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l objet d une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues par les articles GE 6 à 9 du règlement de sécurité. En outre, l exploitant est tenu de faire procéder annuellement par une personne ou un organisme agréé : à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante à un examen de l état de conservation des éléments de l installation14 K11 à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité Autres obligations des exploitants (article AS-11) L exploitant est tenu de : produire à l occasion de la visite de réception des appareils le registre technique comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestation qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l appareil prendre, dès la constatation d un défaut de fonctionnement de l appareil compromettant la sécurité des usagers, toute mesure pour assurer celle-ci (mise à l arrêt de l appareil, condamnation d une porte au verrouillage défectueux etc ) l arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et signalisations placées bien en évidence à chaque accès intéressé s assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS TYPES Appels prioritaires (article AS 3 3) Les dispositions iti particulières applicables à certains types d établissement t imposent qu un ou plusieurs ascenseurs soient équipés de dispositif d appel prioritaire pour les Sapeurs Pompiers : la mise en oeuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l exception de celle intéressant la maintenance de l appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers. Ce dispositif prioritaire est notamment demandé dans les établissements de soin (type U article U36), dans les structures d accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J article J31) et dans les parcs de stationnement comportant plus de 7 niveaux en infrastructure (article PS 24). Dispositions particulières à certains types Dans les établissements de soins et les structures d accueil pour personnes âgées, personnes handicapées (type U et J articles U36 et J31) il est demandé, par ailleurs : un dispositif empêchant l arrêt dans la zone sinistrée ; une cabine, au moins, doit être équipée d un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l aide d une clé tenue à la disposition des services d incendie et de secours. Cette cabine doit être équipée d un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l établissement. Pour les parcs de stationnement, l article PS24 impose quelques dispositions particulières pour les montes-voitures. 3 : les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu à leur niveau de stationnement sont construits et installés conformément aux spécifications de la directive 95/16/CE. Ils répondent aux dispositions suivantes : le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers ; les portes palières sont pare-flammes de degré ½ heure ou E 30 un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage un système de détection incendie est installé dans l ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la diffusion d une alarme générale et le retour au niveau de référence de l ascenseur dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l obligation de mettre le moteur du véhicule à l arrêt Etablissement de 5ème catégorie. Règlement du Le règlement de sécurité propre aux établissements t de 5ème catégorie comporte un article spécifique relatif aux règles générales applicables aux ascenseurs (article PE25) rappelé ci-dessous. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes : ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l appareil. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers15 K12 visés à l article PE Les portes palières devant être E30 selon la norme NF EN (2004). Lorsqu une gaine d ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. La commande d ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen : soit dun d un détecteur d incendie disposé en haut de gaine et d un dun déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A ; soit d un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n est pas équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A. Cette commande automatique n est pas obligatoirement doublée d une commande manuelle. Le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur n est pas exigible, si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur, un débit d extraction minimal de 20 volumes/heures. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 m, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 C en l absence de cette information du constructeur. La mise en place d une amenée d air en partie basse de la gaine n est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur. L encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que : l ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l escalier permet d accéder aux étages la gaine n abrite pas de réservoir d huile. Les parois des gaines d ascenseur doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0 Les locaux des machines d ascenseurs, s ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d accès au local doit être coupe-feu de degré une demih eure et munie d un ferme-porte. Le local des machines doit être ventilé sur l extérieur, directement ou par l intermédiaire d un conduit distinct de celui de la gaine de l ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique. Les machines d ascenseurs peuvent être situées en gaine, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100Kva ; chaque tableau électrique situé en gaine répond aux dispositions fixées par l article EL.9, troisième tiret, paragraphe a ; lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur, tout nouveau départ de l ascenseur doit être impossible. En l absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 C ; la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l installation de l ascenseur, à l exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. Les réservoirs d huile des installations d ascenseurs hydrauliques situés en-dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d huile doit être équipé d un dispositif de rétention, permettant de retenir la totalité du volume d huile du réservoir. Par ailleurs l article PE 33 concernant les règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil impose que les consignes d incendie doivent être affichées dans chaque chambre et que cette consigne doit attirer l attention sur l interdiction d utiliser les ascenseurs en cas d incendie (à l exception de ceux conformes aux dispositions de l article AS4 qui sont réservées à l évacuation des personnes handicapées voir ci-dessous) Evacuation des personnes handicapées. (Article GN8 et AS 4)16 K13 Présentation et contraintes particulières Les lois n du d orientation en faveur des personnes handicapées puis n du pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 41) imposent que les locaux d habitation, les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les lieux de travail soient accessibles aux personnes handicapées (quelque soit le type d handicap). Une difficulté, dans le cadre de la sécurité contre l incendie des établissements recevant du public, est la nécessité d évacuation du public par des cheminements qui peuvent ne pas être praticables pour des personnes circulant en fauteuil roulant (tel qu emmarchements) : en effet l accessibilité a pu se faire soit par un ascenseur, soit par un cheminement sans emmarchement qui n est plus praticable en cas d incendie. Des textes sont en préparation pour clarifier les règles d évacuation en cas d incendie des personnes handicapées notamment celles circulant en fauteuil roulant. Sont actuellement applicables les dispositions de l article R du Code de la Construction et de l Habitation. Le règlement de sécurité prévu à l article R précise, pour chaque catégorie d établissement, l effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l adoption de mesures particulières de sécurité. L article du règlement de sécurité correspondant est l article GN8 «Admission des handicapés» : cet article fixe par type d établissement les seuils d effectif de personnes handicapées, à partir desquels des mesures spéciales doivent être prises pour assurer leur sécurité, c est-à-dire leur évacuation ou leur mise à l abri. Lorsque le nombre de personnes handicapées à insérer est réduit, des consignes précises pour le public, le personnel et l encadrement peuvent permettre d assurer leur mise en sécurité par des moyens humains. Les dispositions de cet article visent l évacuation ou la mise à l abri de personnes handicapées et sont différentes de celles relatives à l accessibilité des bâtiments et installations, qui font l objet d une réglementation spécifique. Seuils de l article GN8 Effectifs déterminés en pourcentage, par rapport à l effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l adoption de mesures spéciales de sécurité : Etablissement de spectacles : rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 2 ; autre niveau : 1% accompagnés, minimum 2. Restaurants, bibliothèques, musées : rdc : 10% accompagnés ou non, minimum 4 ; autre niveau : 1% accompagnés, minimum 2. Magasins de vente : rdc : 2% accompagnés ou non, minimum 4 autre niveau : 0,5% accompagnés, minimum 2. Centre commerciaux : rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 4 ; autre niveau : 2% accompagnés, minimum 2. Hôtels : rdc : 25% accompagnés ou non minimum 4 ; autre niveau : 1% accompagnés minimum 2. Etablissements d enseignement : rdc : 1,5% accompagnés ou non, minimum 2 ; autre niveau : dito rdc. Etablissements d enseignement supérieur : rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 2 ; autre niveau : dito rdc. Etablissements de culte :17 K14 rdc : sans limitation ; autre niveau : 10% accompagnés minimum 5. Banques et administrations publiques : rdc : 10% sans limitation ; autre niveau : sans limitation. Piscines : rdc : sans limitation ; autre niveau : 10% accompagnés, minimum 5. L expression «sans limitation» apparaissant dans le tableau signifie qu aucune mesure spéciale n est imposée, quelque soit le nombre de personnes handicapées admises. Les mesures spéciales sont obligatoires, dès qu il y a au moins une personne handicapée non accompagnée à un niveau différent du rdc. Les mesures spéciales sont précisées par le paragraphe 2 de l article GN8. Ces dispositions exigent l évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant soit faite : soit au moyen d ascenseur, dans les conditions précisées à la section 2 chapitre 9 titre 1 du livre 2 (article AS 4) soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés par l acheteur après avis de la Commission consultative départementale de la Protection civile telle que rampe, manche d évacuation, etc Article AS 4 : ascenseur accessible aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant 1 : dans les établissements où l effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l article GN8 les ascenseurs destinés à l évacuation des personnes handicapées en cas d incendie doivent répondre aux conditions suivantes : a) les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO53 ou CO54 (nota : encloisonnement ou air libre) ; b) l accès aux ascenseurs à chaque niveau s effectue au travers d un local d attente servant de refuge ; c) les gaines des ascenseurs n abritent ni machine contenant de l huile, ni réservoir d huile à l exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l huile soient rigides et qu un bac métallique de récupération d huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; d) la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 45 kva ; 2: description du local d attente (superficie, caractéristique des parois, caractéristique des dégagements qui y conduisent) 3: les ascenseurs doivent disposer d une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux conditions de l article EL13 ; 4: les cabines d ascenseur doivent être équipées d un dispositif de commande accompagnée, fonctionnant à l aide d une clé. Un nombre de clé suffisant et d un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent être équipées d un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s il existe, ou bien avec l une de ces personnes (le concierge, le gardien de l immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé) Immeuble de grande hauteur Article R à 29 du Code de la Construction et de l Habitation. et Règlement de sécurité du modifié. DEFINITION ET PRINCIPE : Constitue un immeuble de grande hauteur (IGH) aux termes de l article R du Code de la Construction et de l Habitation, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publiques de secours et de lutte contre l incendie : à plus de 50 m pour les immeubles à usage d habitation ; à plus de 28 m pour tous les autres immeubles. Les règles de sécurité contre l incendie dans ces immeubles sont fixées à l article R : 1/ pour permettre de vaincre le feu avant, qu il n ait atteint une dangereuse extension :18 K15 a) l immeuble est divisé en compartiments, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l un à l autre en moins de 2 heures : Nota : les compartiments ont la hauteur d un niveau, une longueur n excédant pas 75 m et une surface au plus égale à m2 b) les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités ; c) les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits ; 2/ l évacuation des occupants est assuré au moyen de deux escaliers au moins par compartiment, l accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par incendie ; 3/ l immeuble doit comporter une ou plusieurs sources autonomes d électricité ; un système d alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition du service public ; 4/ en cas de sinistre dans une partie de l immeuble les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ; 5/ des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l immeuble ; 6/ les communications d un compartiment à un autre sont assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l élimination rapide des fumées introduites ; 7/ pour éviter la propagation d un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur celui-ci doit être isolé par un volume de protection. Dispositions techniques Les mesures techniques sont fixées par les dispositions des articles GH30 à GH34 du règlement de sécurité «pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d incendie et de panique» ayant fait l objet de l arrêté du modifié. Compte tenu des spécificités techniques de ce type de bâtiment, on se contentera de rappeler les principales dispositions et mesures techniques propres aux ascenseurs : Article GH 3O Cages et cabines parois en matériaux incombustibles coupe-feu de degré 2 heures, matériau M0 ; température limitée à 70 au bout de 2 heures ; dispositif de commande accompagnée ; les ascenseurs doivent déboucher sur des circulations horizontales communes. Article GH 31 Protection des accès aux ascenseurs porte coupe-feu 2 heures à fermeture automatique, isolant les accès des appareils ou leur palier du reste de l étage ; fonctionnement de toutes les portes coupe-feu lors de la sensibilisation des dispositifs de détection et par commande à distance à partir du poste central sécurité ainsi que par dispositif thermique à 70 ; contrôle de la fermeture complète des portes et commande du non arrêt des cabines d ascenseur lors de la sensibilisation de la détection. Article GH 32 Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte plaque signalétique rappelant la nécessité de laisser libre de tout obstacle ; les dispositions nécessaires doivent être prises pour que la destruction des dispositifs palier de commande des ascenseurs et monte-charge au niveau sinistré ne puissent perturber la desserte des autres niveaux. Il peut être dérogé à cette prescription si les dispositifs de commande sont protégés par une porte coupe-feu 2 heures ou sont situés sur des paliers dont les portes et parois ont le même degré coupe-feu. Article GH 33 Secours des cabines d toutes les cabines doivent pouvoir être ascenseur amenées à un niveau d accès ; s il n y a pas de porte palière ou de trappe d accès coupe-feu de degré 2 heures à tous les niveaux il doit y avoir au minimum 2 ascenseurs dans la même gaine de sorte que l évacuation des passagers d une cabine en panne se fasse vers une autre cabine arrêtée à la même hauteur, les cabines étant équipées de porte de secours latérale ; en aucun cas, il ne peut y avoir plus de 3 ascenseurs dans une même gaine.19 K16 Article GH 34 Ascenseur prioritaire Les Sapeurs Pompiers doivent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non atteints ou menacés par l incendie, au moyen d au moins deux ascenseurs à dispositif d appel prioritaire Locaux soumis aux dispositions du code du travail Ce sont les articles R.235 du Code du Travail pour les bâtiments neufs et R.232 pour les bâtiments existants qui s appliquent. Les principales dispositions relatives aux ascenseurs sont rappelées cidessus. Pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol l article R à 14 précise que leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être : a. soit encloisonnés dans des cages coupe feu de degré une heure comportant des portes pareflamme de degré ½ heure ; b. soit à l air libre. L arrêté du modifié précise dans son article 8 : «..I escalier et ascenseur encloisonnés L encloisonnement d un escalier ou d un ou plusieurs ascenseurs est constitué par une cage continue jusqu au niveau d évacuation vers l extérieur. L encloisonnement peut être commun à l escalier et l ascenseur Les parois d encloisonnement doivent être au moins coupe feu de degré 1 heure Les portes palières de la cage d ascenseur doivent être au moins coupe feu de degré ¼ d heure ou pare flamme de degré ½ heure II escalier et ascenseur à l air libre Un escalier ou une cage d ascenseur à l air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur toute sa hauteur sur l extérieur. Cette face doit comporter des vides au moins égaux à la moitié de sa surface totale». Nota : la circulaire d application du précise que les principes posés dans ses articles sont similaires à ceux des établissements recevant du public Les normes relatives à l accessibilité des personnes handicapées PRINCIPE GENERAL La loi du 11 février 2005 pour «l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» a inséré dans le Code de la construction un nouvel article L111-7 aux termes duquel: «Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d habitation, qu ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tel que ces locaux et installations soient accessible à tous et notamment aux personnes handicapées quelque soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique».20 K17 ICPE: Installation Classées pour la Protection de l Environnement Est considérée comme une installation classée tout dépôt, chantier et d une manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour : La commodité du voisinage, La santé, la sécurité, la salubrité publiques, L agriculture, La protection de la nature et de l environnement, La conservation des sites et monuments. Les installations classées font l objet d une réglementation spécifique au titre des articles du Titre Ier du Livre V du Code de l environnement (parties législative et réglementaire). Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu elles peuvent présenter. Articles L et suivants du Code de l environnement. Articles R et suivants du Code de l environnement. Les ICPE soumises à déclaration ou Classe D Sont soumises à déclaration les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais qui doivent néanmoins respecter des prescriptions générales édictées par le préfet. Exemple : l utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles est soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique 2345 lorsque la capacité nominale totale des machines présentes dans l installation est comprise entre 0,5kg et 50kg. Articles L à L du Code de l environnement. Articles R et suivants du Code de l environnement. Certaines installations déclarées sont soumises à contrôle périodique. Montrer encore
GUIDE BÂTIMENTS D HABITATION sécurité incendie Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d habitation > Bâtiments d habitation > Parcs de stationnement > s - foyers Sécurité incendie dans Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (Code de la construction et de l habitation Art. R123 à R123.55 arrêté du 22 juin 1990) S agissant d une opération en site existant, en application Plus en détail Commission du règlement de construction (Article R. 111-16-1 du CCH)
FICHES TECHNIQUES N QUESTION (1) DATE DE VALIDATION COMMISSION OBJET 07-03-001 23 novembre 2007 Classement des bâtiments d habitation Bâtiments d habitation de la 3e famille A 07-03-002 23 novembre 2007 Plus en détail Réglementation. Protection incendie - désenfumage. 1 - Limiter la propagation du feu. 2 - Faciliter l évacuation des personnes
principe Les objectifs des règlements contre les risques d incendie sont de préserver la sécurité des biens et des personnes : en limitant les risques de naissance et de propagation du feu, en facilitant Plus en détail Guide de l achat public Ascenseurs et escaliers mécaniques
Guide de l achat public Ascenseurs et escaliers mécaniques Groupe d étude des marchés Ascenseurs et monte-charge GEM-Ascenseurs OBJET DU PRÉSENT GUIDE : L évolution des normes de sécurité relatives aux Plus en détail Guide de l achat public Ascenseurs et escaliers mécaniques
Guide de l achat public Ascenseurs et escaliers mécaniques Groupe d étude des marchés Ascenseurs et monte-charge GEM-Ascenseurs OBJET DU PRÉSENT GUIDE : L évolution des normes de sécurité relatives aux Plus en détail L article R 123-2 du Code de
ÉTANCHÉITÉ.INFO #40 décembre 2013 TECHNIQUE 29 Réglementation ERP Désenfumage des ERP : des règles générales complétées par des spécificités liées au type d exploitation Selon la taille et la nature de Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Règlement de Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public LES PETITS HOTELS
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 29/10/11 N : 37.11 Règlement de Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public LES PETITS HOTELS Un arrêté du 26 octobre Plus en détail 1.21 SYNTHÈSE ERP. ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) Dispositions administratives
Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) SYNTHÈSE F I C H E 1.21 ERP Les établissements dits de 5e catégorie, c est-à-dire dont l effectif du Plus en détail Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012
LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont définis aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction Plus en détail SAUVEGARDE DES PERSONNES ET LUTTE CONTRE L INCENDIE DANS LES BATIMENTS D HABITATION DE LA 3ème FAMILLE INC/HAB COL 3/1986-2
1. CLASSEMENT ET GENERALITES : 1.1. Classement Sont classées dans la 3ème famille les habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol Plus en détail JORF n 0252 du 29 octobre 2011. Texte n 26
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du (5 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 01 - PRÉSENTATION Plus en détail L EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Service départemental d incendie et de secours du Territoire de Belfort Fiche technique 2011 / 01 Nouvelles dispositions prévues par le règlement de sécurité pour l évacuation des personnes en situation Plus en détail Art. 1er. - Objectif et champ d'application. 1.1. Généralités
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. Prescriptions de sécurité Plus en détail Section 1 - Construction, dégagements, gaines
Page 1 sur 7 Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public LIVRE III : Dispositions applicables aux établissements de la cinquième catégorie CHAPITRE II Règles techniques Plus en détail LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH)
Roger Cadiergues MémoCad nr11.a LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) SOMMAIRE nr11.1. Les définitions nr11.2. Les obligations nr11.3. Extraits de textes officiels La loi du 11 mars 1957 n autorisant, Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONCERNANT LES PETITS HOTELS ET LES TRES PETITS HOTELS
CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent Plus en détail Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public
Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public Version 2015-1 Sommaire Préambule Page 3 Renseignements principaux Page 4 Renseignements nécessaires à la bonne compréhension du Plus en détail Objet : organisation de l évacuation d un élève à mobilité réduite
Monsieur le Recteur de l académie, Chancelier des Universités à Mesdames et Messieurs les Chefs d Etablissement Mesdames et Messieurs les Gestionnaires s/c de Messieurs les Inspecteurs d Académie, Directeurs Plus en détail PRÉFECTURE DES YVELINES
PRÉFECTURE DES YVELINES COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE LA SÉCURITÉ ET DE L ACCESSIBILITÉ NOTICES DEVANT ÊTRE TRANSMISES À L APPUI D UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE Plus en détail MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL
1 MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL PRINCIPES DE BASE Assistance Technique : 06........ 2 INTRODUCTION Environ 90 000 incendies en France par an. Le feu naît si 3 éléments sont réunis : le combustible, Plus en détail CEP-CICAT 5 Février 2015. Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention
CEP-CICAT 5 Février 2015 Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention EVACUER EN TOUTE SECURITE ESPACES D ATTENTE SECURISES SOLUTIONS EQUIVALENTES CAS D EXONERATION ERP CODE DU TRAVAIL IGH Introduction Plus en détail ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU ARTISANAUX
prevolivier www.ssiap.com Notice descriptive de sécurité ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU ARTISANAUX Remarques Cette notice descriptive de sécurité, élaborée à l attention des maîtres d ouvrage et maîtres Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 31/01/2012 N : 04.12 Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie ERP et IGH de Type O L arrêté du 25 octobre 2011 portant Plus en détail Etablissements Recevant du Public ERP de 5 ème catégorie
EXEMPLE DE NOTICE DE SECURITE INCENDIE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE sans locaux à sommeil NOTA : Cet exemple de notice est un document simplifié. Des renseignements complémentaires Plus en détail Les établissements recevant du public - ERP
Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) Les établissements recevant du public - ERP Article EC 7 L éclairage de sécurité doit être à l état de veille pendant l exploitation du bâtiment. L éclairage de sécurité Plus en détail Principes et réglementation désenfumage
Principes et réglementation désenfumage PRINCIPES 1 Limiter la propagation 2 faciliter l évacuation des personnes REGLEMENTATION (généralités) REGLEMENTATION BATIMENTS D'HABITATION Arrêté du 31 janvier Plus en détail Agent de sécurité incendie S.S.I.A.P. 1
Agent de sécurité incendie S.S.I.A.P. 1 OBJECTIFS Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. PUBLIC / PRE REQUIS Postulants agents de sécurité incendie en établissement recevant Plus en détail NOR: TEFT9205115A. Version consolidée au 9 novembre 2012
Le 9 novembre 2012 ARRETE Arrêté du 5 août 1992 pris pour l application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage Plus en détail RÉGLEMENTATION RAPPEL TECHNIQUE PRINCIPE LIMITER LA PROPAGATION DU FEU LES CONTRAINTES DU DÉSENFUMAGE FACILITER L ÉVACUATION DES PERSONNES
RÉGLEMENTATION RAPPEL TECHNIQUE PRINCIPE Les objectifs des règlements contre les risques d incendie sont de préserver la sécurité des biens et des personnes : en limitant les risques de naissance et de Plus en détail Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l article GN 3.
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Pour tous les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe (5ème catégorie) Avec locaux à sommeil. (Arrêté du 25/06/1980 modifié Arrêté du 22/06/1990 modifié) La présente Plus en détail NOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990
NOTICE DE SECURITE pour les ERP de 5 ème catégorie SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le Plus en détail NOUVELLE FICHE TECHNIQUE : HAND/ERP/2010-1
NOUVELLE FICHE TECHNIQUE : HAND/ERP/2010-1 «SECURITE DES PERSONNES HANDICAPEES CONTRE LES RISQUES D INCENDIE ET DE PANIQUE» Cette nouvelle fiche tient compte : - de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 Plus en détail NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE
NOTICE DE SECURITE POUR LES ERP DE 5 E CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL (Effectif reçu supérieur à 19 personnes) Arrêté du 22/06/1990 Documents obligatoires à joindre à cette notice de sécurité pour le Plus en détail A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente
A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente Mise à jour : Septembre 201 2 I Etablissements recevant du public (ERP) Références réglementaires : Code de la construction et de l habitation Plus en détail Réglementation ERP et IGH
PENSE Bête : Réglementation ERP et IGH Réalisé par Alexandre MOREAU 01.69.45.73.06 06.99.44.60.36 Mail : securiteincendie.idf@gmail.com Site : securiteincendie-idf.com A) DEFINITION : (R 123.2) 1 ) Définition Plus en détail Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE
Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE ETUDE DE L EXISTANT CONSTRUCTION STRUCTURE (Références photos du chantier- 1960) LA GRANDE COURONNE Plus en détail DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O. CHAPITRE IV : Établissements du Type O : Hôtels et pensions de famille. Généralités (O 1 à 2) : Etablissements assujettis - Calcul de l'effectif Construction Plus en détail REFERENTIEL PEDAGOGIQUE
Public 12 stagiaires maximum Durée totale indicative 67 heures Hors examen et temps de déplacement Pré requis Respect des dispositions de l article 4 1 de l arrêté du 02 Mai 2005 dont par exemple : Soit Plus en détail Instruction permanente prévention Doctrine GN8
PRÉFET DE L'AIN Application des principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un ERP pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation Table des matières 1 - Principes...2 2 Plus en détail LA PROTECTION INCENDIE
Roger Cadiergues MémoCad ma35.a LA PROTECTION INCENDIE SOMMAIRE ma35.1. La protection incendie ma35.2. Les composants de la protection incendie ma35.3. L organisation du compartimentage ma35.4. Les concepts Plus en détail Le pétitionnaire veillera à remplir une notice par établissement utilisé et isolé l'un de l'autre.
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE pour les ERP du 1er groupe ou établissement du 2ème groupe (5ème catégorie) avec locaux à sommeil. Arrêté du 25/06/1980 Rappel: art R123-2 du CCH: constituent des établissements Plus en détail Guide technique : Sécurité > L'accueil du public > L'accueil du publique
Guide technique : Sécurité > L'accueil du public > L'accueil du publique L'accueil du public Que le spectacle soit payant ou non, le public a droit aux mêmes conditions de sécurité, mais toutes les obligations Plus en détail Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH)
1 Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH) Conformément à Article R*111-19-17 du CCH, la présente notice fait partie du dossier permettant de vérifier la conformité Plus en détail PETITS HOTELS EXISTANTS
ECOLE DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DES BOUCHES DU RHONE Document réalisé par : Cdt Roland RAOUX PETITS HOTELS EXISTANTS 1 EDSP 13 JUIN 2012 RAPPELS PETITS HOTELS EXISTANTS L article 2 du code civil Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Préambule : Cette notice concerne les dispositions essentielles de sécurité à prévoir en fonction du classement de l'établissement Plus en détail Les Formalités concernant les. Etablissements Recevant du Public. Cahier Technique n 7
Les Formalités concernant les Etablissements Recevant du Public Cahier Technique n 7 Vous êtes exploitant d un Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) par exemple un restaurant, une salle de spectacles, Plus en détail ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP A joindre à la demande de permis de construire, déclaration de travaux ou d aménagement Cette notice n est pas exhaustive ; tous renseignements complémentaires doivent Plus en détail Réglementation selon les arrêtés du 26/02/2003, du 07/03/2008 et du 14/12/2011 et le Code du travail. Effectif des locaux Évacuation Ambiance
RÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail Il est nécessaire de mettre en place un système de sécurité incendie (SSI) permettant de détecter le plus rapidement possible un début de sinistre.
PAGE : 1 Situation : Les établissements doivent être protégés contre les incendies. Suivant leur catégorie, les systèmes de sécurité incendie (SSI) à mettre en place sont plus ou moins complexes. A l issue Plus en détail IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité (Ministère de l Intérieur) SOMMAIRE
NOTEC N 544 L E S N O T E S T E C H N I Q U E S DE LA F F I E 1 5 J A N V I E R 2 0 1 3 IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité Plus en détail Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés S.D.I.
Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés Le Code du Travail R 232-1-13: La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminés par Plus en détail Les informations sont données à titre indicatif. Dans tous les cas, il y a lieu de se référer aux textes et réglementations en vigueur.
Protection incendie Les informations sont données à titre indicatif. Dans tous les cas, il y a lieu de se référer aux textes et réglementations en vigueur. églementation incendie La réglementation incendie Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Notice obligatoire en application de l Art. R 123-24 du Code de la Construction et de l Habitation pour les demandes de Permis de Construire dans les Etablissements Recevant Plus en détail Voies d évacuation et de sauvetage
Institut de Sécurité Voies d évacuation et de sauvetage Jean-Paul Bassin Institut de Sécurité Institut de Sécurité INSTITUT SUISSE DE PROMOTION DE LA SÉCURITÉ Evacuation_Lignum_2010 1 Histoire 1995 1945 Plus en détail PC40 - NOTICE DE SECURITÉ
PC40 - NOTICE DE SECURITÉ Maître d Ouvrage : Architecte : Commune de Wormhout Mr Pierre Coppe Architecte desl Monsieur le Maire 47 place du Général de Gaulle BP 60 393 59 337 Tourcoing Cedex Tél : 03 28 Plus en détail Bibliothèques - Sécurité et accessibilité des personnes - Sécurité des collections
Bibliothèques - Sécurité et accessibilité des personnes - Sécurité des collections 1 Une bibliothèque publique est un Etablissement Recevant du Public (ERP) Les réglementations en vigueur prévoient des Plus en détail L ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
10 L ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 10.1 ESPACE D ATTENTE SÉCURISÉ FOCUS 1 : L'IMPLANTATION PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ L ensemble des usagers doit pouvoir être évacué du bâtiment. Plus en détail Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim. Dossier de demande de permis de construire. Notice de Sécurité (PC40)
Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim Dossier de demande de permis de construire Notice de Sécurité (PC40) NOTICE DE SECURITE E.R.P. Remarque : Cette notice de sécurité comprend Plus en détail RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration NOR :IOCE ARRÊTÉ DU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration NOR :IOCE ARRÊTÉ DU portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant Plus en détail LES ALARMES INCENDIE
1 LES ALARMES INCENDIE 1. Généralités Les systèmes d'alarme sont destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre Plus en détail LABORATOIRE CENTRAL DÉPARTEMENT D ÉLECTRICITÉ ET PRÉVENTION INCENDIE. Physique et chimie au LCPP : Enquête et prévention des risques d incendies
LABORATOIRE CENTRAL DÉPARTEMENT D ÉLECTRICITÉ ET PRÉVENTION INCENDIE Physique et chimie au LCPP : Enquête et prévention des risques d incendies (atelier 433 à l ENCPB) Karine VAN NIEL karine.van-niel@interieur.gouv.fr Plus en détail PC40. NOTICE SECURITE INCENDIE
89 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE MAISON NATALE DE COLETTE RESTAURATION & REUTILISATION PC40. NOTICE SECURITE INCENDIE Maître d ouvrage Association «LA MAISON DE COLETTE» Maître d œuvre ARCHITECTE MANDATAIRE Plus en détail Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPECIFIQUES Bâtiments administratifs
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, septembre 2012 Le présent texte a été établi par l Inspection du travail et des mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST 1504.2 Prescriptions Plus en détail Portes et sorties situées sur les voies d évacuation
Commentaire de l ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Annexe de OLT 3 Article 10 (annexe) Portes et sorties situées sur les voies d évacuation Cette annexe présente les explications concernant Plus en détail SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Publié le : 2003-05-05 SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ Décret n o 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, Plus en détail ETUDE DE SÉCURITÉ 1.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 2 2.CARACTÉRISTIQUES DES UTILISATEURS PRINCIPAUX 4 3.CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES 4
ETUDE RELATIVE À LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET DES EXPLOSIONS À JOINDRE À TOUTE DEMANDE DE PERMIS D URBANISME OU UNIQUE RELATIVE AUX BÂTIMENTS VISÉS À L ARTICLE 1 DU RÈGLEMENT COMMUNAL DU 25/05/2010 ENTRÉ Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE D un projet de construction d un ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Soumis : Aux dispositions générales des articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de l habitation Plus en détail RENSEIGNEMENTS DIVERS
NOTICE DE SECURITE Références: A joindre obligatoirement à tout dossier de permis de construire ou déclaration de travaux exemptés de permis de construire relatifs à un établissement recevant du public Plus en détail LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Roger Cadiergues MémoCad nr10.a LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) SOMMAIRE nr10.1. Les établissements recevant du public nr10.2. Les établissements généraux nr10.3. Les établissements spécifiques Plus en détail 0.03 TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TOME I INTERCALAIRE 0 INTERCALAIRE 1 INTERCALAIRE 2. Tables
TOME I INTERCALAIRE 0 Tables Sommaire général... 0.01 Présentation de l ouvrage... 0.02 Table des matières générale... 0.03 Liste des abréviations... 0.04 Table chronologique des textes réglementaires.. Plus en détail «Établissements du type R Établissements d éveil, d enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement»
«Établissements du type R Établissements d éveil, d enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement» (Arr. 4 juin 1982 ; Arr. 13 janv. 2004, art. 2) SECTION I Généralités Plus en détail 9.02 ERP RÈGLES TECHNIQUES. Structures, patios et puits de lumière. Isolement Parc de stationnement. Accès des secours
Arrêté du 22 juin 1990 modifié, complétant l arrêté du 25 juin 1980 A R T I C L E S PE 5 À PE 27 ÉTABLISSEMENTS DE 5 e CATÉGORIE F I C H E 9.02 ERP LIVRE III CHAPITRE II SECTIONS I À VIII SECTION I CONSTRUCTION, Plus en détail DISPOSITIONS SPECIFIQUES. Bâtiments administratifs
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST 1504.1 Prescriptions Plus en détail Les registres coupe-feu
Les registres coupe-feu Installez avec soin Comment assurer une installation conforme Pour obtenir des exemplaires de cette publication, adressez-vous à la Direction des communications de la Régie du bâtiment Plus en détail REGLEMENT SECURITE INCENDIE ERP. DISPOSITIONS ARCHITECTURALES LES DEGAGEMENTS : couloirs,escaliers,sorties,portes
REGLEMENT SECURITE INCENDIE ERP DISPOSITIONS ARCHITECTURALES LES DEGAGEMENTS : couloirs,escaliers,sorties,portes REG 4-21 Vous trouverez l'ensemble des textes et réglementation ici : http://www.sitesecurite.com/portail/ Plus en détail DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST 1506.1 Prescriptions Plus en détail OCF / KAF 01.06.2011
01.06.2011 Détecteurs Lampe témoin Centrale, tableau de rappel Feu flash Signal acoustique Dispositif manuel de déclanchement Arrêt du signal acoustique et activation de la 2ème temporisation Détection Plus en détail Essais de résistance au feu
Essais de résistance au feu Cloisons 98-48 avec plaques de plâtre EI60 (coupe feu 1heure) DTU 25-41 Livret technique 4 - Octobre 2009 Le Service Recherche & Développement SOMMAIRE Préambule page 3 Construire Plus en détail 3/9 Section 9 Dégagements
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ERP DU 1 ER GROUPE ERP Extrait gratuit n 3 chap. 3/9 et 3/9.1 p. 1 GN 3/9 Section 9 Dégagements 3/9.1 Sous-section 1 Dispositions générales Toute la réglementation Art. CO Plus en détail Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l incendie et l explosion : Notice explicative
Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l incendie et l explosion : Notice explicative A n n e x e 1 Annexe 1 1.2.1 hauteur d un bâtiment La hauteur h d'un Plus en détail NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES
NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements Plus en détail Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en tirage naturel
Commission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe Spécialisé n 14 «Installations de Génie Climatique et Installations Sanitaires» Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Plus en détail >I En savoir plus I Le feu
n L incendie d un bâtiment est la résultante de nombreux facteurs. Il entre dans son premier état, dit de démarrage, si trois conditions sont remplies : défaillance des installations d alarme, proximité Plus en détail Ascenseur KONE "Monospace TM"
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 février 1992 ITM-CL 128.2 Ascenseur KONE "Monospace TM" Prescriptions de sécurité et de santé types Les présentes prescriptions comportent 10 pages Sommaire Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back