Source: https://www.scribd.com/document/139434850/Les-Torches
Timestamp: 2016-08-30 05:54:37+00:00
Document Index: 254570647

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreLE PROCESSLES DRAINS ET TORCHES LES TORCHES
MANUEL DE FORMATION COURS EXP-PR-PR125 Révision 0_2
Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
LES DRAINS ET TORCHES LES TORCHES SOMMAIRE 1. OBJECTIFS .....................................................................................................................4 2. LES FONCTIONS DES TORCHES .................................................................................5 3. LE FONCTIONNEMENT DES TORCHES.......................................................................7 4. LES DIFFERENTS TYPES DE SYSTEMES DE TORCHE .............................................8 4.1. Soupapes de Sécurité, Disques de rupture et Soupapes thermiques .......................9 4.1.1. Soupapes de sécurité........................................................................................9 4.1.1.1. Type conventionnel ......................................................................................9 4.1.1.2. Type équilibré.............................................................................................10 4.1.1.3. Type piloté..................................................................................................11 4.1.2. Disques de ruptures ........................................................................................12 4.1.3. Soupapes thermiques......................................................................................12 4.2. Collecteurs de torche ..............................................................................................13 4.3. Vannes de décompression (Blow Down Valve).......................................................14 4.4. Vannes régulatrices de pression .............................................................................14 4.5. Ballon de torche ......................................................................................................15 4.6. Systèmes d’étanchéité ............................................................................................16 5. DIFFÉRENTS TYPES DE FÛTS DE TORCHES ...........................................................18 5.1. Fûts de torche conventionnels ................................................................................18 5.2. Torches soniques ....................................................................................................19 5.3. Torche basse à chambre de combustion ................................................................23 5.4. Torches froide ou Évents ........................................................................................23 5.5. Avantages et inconvénients des differentes torches ...............................................24 5.5.1. Les torches soniques ......................................................................................24 5.5.2. Torche basse à chambre de combustion.........................................................24 5.6. Les torches froides (Cold Vents) .............................................................................25 5.7. EXERCICES ...........................................................................................................26 6. REPRESENTATION ET DONNEES DES TORCHES ...................................................27 6.1. REPRESENTATION SUR PFD (PROCESS FLOW DIAGRAM) .............................27 6.2. REPRESENTATION SUR P&ID (PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM)......29 6.3. EXERCISES............................................................................................................32 7. LES TORCHES ET LE PROCESS ................................................................................33 7.1. LOCALISATION ET CRITICITE ..............................................................................33 7.2. EXERCICES ...........................................................................................................33 8. PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT .....................................................................34 9. CONDUITE ....................................................................................................................36 9.1. DÉMARRAGE .........................................................................................................36 9.1.1. Inertage ...........................................................................................................36 9.1.2. Démarrage du/ des pilote(s) ............................................................................36 9.1.3. Démarrage des brûleurs principaux ................................................................37
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007 Page 2 de 44
9.2. ARRÊT ....................................................................................................................38 9.3. EXERCICES ...........................................................................................................38 10. TROUBLE SHOOTING................................................................................................39 10.1. Soupapes ..............................................................................................................39 10.2. Gaz de balayage ...................................................................................................40 10.3. Pilotes ...................................................................................................................40 10.4. Ballon de torche ....................................................................................................41 10.5. RETOUR D’EXPERIENCE....................................................................................42 11. GLOSSAIRE ................................................................................................................43 12. SOMMAIRE DES FIGURES ........................................................................................44
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007
Par ailleurs. de séparer le gaz et les condensats dans des scrubbers d’envoyer le gaz à la torche pour être brûlé
Figure 1: Système torche
La fonction torche est d’abord et avant tout une fonction de sécurité.
. le système torche permet de récuperer les gaz « fatals » et de les rejeter à l’atmosphère.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
2. ou d’ouverture de soupapes. Le système torche assure la protection des équipements contre les montées en pression risquant de les faire exploser. LES FONCTIONS DES TORCHES
Les fonctions du système torche sont : De collecter en sécurité tous les rejets gaz du procédé pour maintenir les équipements dans les limites de leur pression de fonctionnement en cas de dépressurisation.
disques de ruptures vannes de décompression BDV vannes automatiques de contrôle de la pression. Un réseau de collecte principal et un ou des collecteurs secondaires Un ballon séparateur des différentes phases (eau.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
Un système de torches est composé de: Un ensemble d’organe de dépressurisation (soupapes de sécurité. hydrocarbures liquides et gazeux) localisé au pied de la torche Un dispositif d’étanchéité pour prévenir toute entrée d’air dans le système (gaz de purge. garde hydraulique) Un fut de torche au sommet duquel est placé un nez de torche Dans le cas dune torche allumée Un réseau de gaz pilote est installé pour alimenter en permanence les pilotes placés à proximité du nez de torche Un système d’allumage de ces pilotes
En cas d’incident plus grave ou d’arrêt d’urgence de l’installation le système de sécurité déclenche l’ouverture des vannes de décompression (BDV). colonne ou capacité fonctionnant sous pression d’hydrocarbures sont reliés au réseau de torche au moyen d’une ou plusieurs soupapes et /ou diverses vannes de régulation de pression PCV et vannes de décompression BDV En marche normale de l’installation la quantité de gaz envoyée à la torche est minimale et ne représente que la fraction incondensable des hydrocarbures traités avec une fraction du Fuel-Gas pour assurer un débit régulier (confer alinéa juste ci-dessous) Une injection de gaz de balayage ou gaz de purge est pratiquée en permanence pour maintenir un débit de sécurité à la torche en maintenant la flamme des brûleurs allumée et ainsi empêcher l’air de revenir.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
3. Le système de torche est donc un système prioritaire sur une installation de traitement d’hydrocarbures car il assure la protection des équipements contre les montées en pression risquant de les faire exploser. Pour assurer en permanence le bon fonctionnement du système de torche un certain nombre d’organes de contrôle et de sécurités sont installés : Un réseau de gaz de balayage des collecteurs de torche pour éviter l'introduction d'air à l'intérieur du fut de torche Un réseau de gaz pilote qui maintient une flamme au nez de torche dans le cas des torches allumées en permanence Deux ou plusieurs pilotes selon le diamètre de l’installation Un système d’allumage à distance des pilotes Un réseau d’azote connectable aux collecteurs de torche pour l’inertage du système lors de la mise à disposition pour travaux ou dans le cas des Torches Froides (“Cold Vents”) en situation de météo orageuse pour éteindre une inflammation par la foudre De plus en plus d’installations disposent de caméras de surveillance pour contrôler la présence et l’état de la flamme
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007 Page 7 de 44
. Si la montée en pression est trop rapide et / ou incontrôlée la ou les soupapes de sécurité de l’équipement s’ouvrent pour protéger la capacité. En cas de dysfonctionnement d’une partie de l’installation principalement une montée en pression dans une capacité la vanne régulatrice de pression s’ouvre pour envoyer plus de gaz vers la torche. LE FONCTIONNEMENT DES TORCHES
Il est aussi fonction des critères de Sécurité tels que Radiation et Dispersion Les principaux critères sont : Les différents niveaux de pression qui pourraient conduire à une excessive contre pression dans les collecteurs. La nature des produits mis en œuvre.
. Une concentration en H2S supérieure à 10%mol conduit à envisager un système de torche indépendant Les opérations de maintenance et la philosophie de conduite peuvent imposer d’avoir toujours une torche en service et ainsi donc de doubler le système de torche.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
4. Des es caractéristiques des produits mis en œuvre. On doit éviter de collecter les produits à haute pression dans un système pouvant recevoir des produits à basse pression en même temps. LES DIFFERENTS TYPES DE SYSTEMES DE TORCHE
Le nombre de torches dépend : Du schéma de procédé. On doit éviter de mélanger les produits humides ainsi que les produits secs hors spécification avec les produits froids pour éviter la formation de glace et/ou d’hydrates qui bloqueraient le système de torche La corrosivité des différents gaz.
Type conventionnel Pour la soupape de sécurité de type conventionnel.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
4. La contre pression maximale admissible correspond à 10% de la pression de calcul.1.1.
Figure 2: Soupape conventionnelle
.1.1. Disques de rupture et Soupapes thermiques
Ces organes mécaniques permettent une décompression sans intervention humaine & sans le recours à un système de conduite de Sécurité Ultime (USS)
4.1. Soupapes de Sécurité. Soupapes de sécurité
4.1. la pression de tarage dépend de la contre pression.
Type équilibré Pour la soupape de sécurité de type équilibré.1.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
4. La contre pression devrait être limitée à 50% de la pression de calcul.2.1. la pression de tarage est indépendante de la contre pression.
Figure 3: Soupape équilibrée
4.1. Type piloté Pour la soupape de sécurité de type piloté.
Figure 4: Soupape pilotée
. La pression d’ouverture devrait être limitée à 50% de la pression de calcul. la pression de tarage est indépendance de la contre pression.1.3.
S. ainsi clairement marquée. Tous ces organes de protection doivent être installés en point haut
. Disques de ruptures
Ces dispositifs sont utilisés soit en remplacement de la soupape soit pour protéger la soupape de la corrosion due à la nature du fluide
4.1.( pour Température Safety Valve par opposition. aux P.) Ces soupapes sont utilisées principalement avec des fluides incompressibles.3.2.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
4.V.S.1.V. Soupapes thermiques
Ce sont des soupapes conventionnelles à ressort taré qui ouvrent proportionnellement à l’augmentation de la pression statique dans l’équipement par suite des élévations de la température ambiante ( d'ailleurs leur nom vrai & logique est T.
4. Il est divisé en sous collecteurs et collecteur principal. vannes) au ballon de torche. Tous ces collecteurs doivent être d’un diamètre suffisant pour diminuer la contre pression lors de l’ouverture simultanée de plusieurs organes de protection En outre ils devront être installés sur le site avec une pente (2mm par mètre) dirigée vers le ballon de torche de manière à assurer le drainage naturel des liquides entraînés lors des torchages. Collecteurs de torche
Le réseau de collecte est constitue d’un ensemble de lignes reliant les organes de protection (soupapes.2.
Figure 5: Réseau de collecte des torches
Vannes régulatrices de pression
Ce sont des vannes de contrôle du procédé actionnées par un système électronique. pneumatique ou hydraulique qui laissent passer en permanence ou par intermittence un excès de fluide vers la torche principalement dans les situations transitoires comme le démarrage ou l’arrêt programmé.D.3. Vannes de décompression (Blow Down Valve)
Ce sont des vannes tout ou rien qui relient les équipements du procédé aux collecteurs de torches. NB: les PCV déchargent en général dans le circuit B.
Orifice calibré pour débit
Vanne à boisseau sphérique & FB
Figure 6: Système de Blow Down
4.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
4.4. Elles sont opérées à distance par l’opérateur ou actionnées automatiquement par le système d’arrêt d’urgence (ESD). mais ne font pas partie de ce système
Ballon de torche
Un ballon est installé entre le collecteur de torche et le fut de torche pour séparer les effluents liquides entraînés avec le gaz.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
4. Les raisons pour lesquelles une séparation est nécessaire sont : Empêcher une accumulation de liquide au pied du fut de torche qui pourrait obstruer le passage du gaz Minimiser le risque de combustion de liquide au nez de la torche Récupérer les fractions valorisables entraînées vers la torche
Figure 7: Équipements autour du Ballon de Torche (Flare Drum)
4.6. Systèmes d’étanchéité
Le but de ces systèmes est d’empêcher l’air d’entrer dans le réseau torche On distingue 2 types de systèmes Gardes hydrauliques Gardes à gaz
Figure 8: Garde hydraulique (1)
Figure 9: Garde hydraulique (2)
Page 16 de 44
Figure 10: Garde à gaz
DIFFÉRENTS TYPES DE FÛTS DE TORCHES
Le fût de torche est le dernier élément du système torche Il est utilisé pour brûler le gaz sans liquide.
Figure 11: Fût de torche
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007 Page 18 de 44
.1. Différents types sont utilisés : fûts conventionnels torche sonique torche basse avec chambre de combustion évents froids
5. La stabilisation de la flamme est assurée par un anneau de maintien de flamme spécialement conçu et installé dans le tube de torche Cet équipement stabilise le front de flamme en créant des vortex qui évitent de souffler la flamme.3 pour un débit continu. Le fût de torche doit pouvoir fonctionner dans toutes les conditions atmosphériques et doit comporter un système d’allumage fiable.5 / 0. On distingue plusieurs sortes de fûts conventionnels : à tirage forcé pour les forts débits équipé d’un ventilateur d’air avec injection d’eau ou de vapeur pour réduire les radiations et les émissions de fumée Ces types de torches ne sont pas recommandés excepté lorsque l’on doit résoudre un problème de fumée. Fûts de torche conventionnels
Le fût est toujours installé verticalement et la vélocité du gaz est limitée à Mach 0.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
5.6 pour des débits discontinus (arrêt d’urgence) et Mach 0.
Torches soniques
La vitesse du gaz est au moins de Mach 1 Les jets de fluide échappant à l’atmosphère induisent de l’air qui améliore le mélange air/gaz.2.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
5. La combustion améliorée. donne une flamme claire Remarque: En effet plus d'oxygène éclairci la flamme donc la température augmente et dans ces conditions le rayonnement ne peut pas diminuer !! La contre pression pour le débit nominal peut atteindre de 4 à 10 bars (normalement: 4 à 5 bars) lorsque bien calculée. du fait de cette contre-pression les équipements en amont peuvent être d’une taille plus réduite en raison du volume de gaz Les principaux fabricants sont: AIR OIL BIRWELCO EET JOHN ZINK KALDAIR
Figure 12: Fût de torche sonique EET
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007 Page 19 de 44
Figure 13: Fut torche sonique FCG
Figure 14: Fut torche sonique John Zink
Figure 15: Fut torche sonique BIRWELCO
Page 22 de 44
La vitesse des gaz à la sortie est d’environ Mach 0. Torches froide ou Évents
Les torches froides sont similaires aux autres torches mais le gaz est relâché dans l’atmosphère au lieu d’être brûlé La hauteur de la torche froide est déterminée uniquement par le calcul de dispersion du gaz dans l’atmosphère La torche froide est équipée soit d’un nez sonique.
5.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
5.8 pour assurer une bonne dispersion dans l’atmosphère
. soit d’un nez conventionnel. Torche basse à chambre de combustion
Ce type de torche consiste en une cheminée dans laquelle est installé un brûleur à tirage forcé Ces torches sont installées: À terre lorsque les régulations environnementales ne permettent pas d’avoir une flamme visible ou lorsqu’il n y a pas la place d’installer un autre type de torche.3.4. Off shore sur un FPSO quand il n’est pas possible d’installer un autre type de torche.
5.5.5. Torche basse à chambre de combustion
Avantages Peu de radiations Pas de flamme visible (environnement) Peu de bruit Inconvénients Coût élevé en raison de la présence d’un brûleur et de la nécessité d’avoir une cheminée garnie d’un matériau intérieur résistant Poids important Débit limité par la taille de la cheminée
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007 Page 24 de 44
. Les torches soniques
Les avantages et les inconvénients d’une torche sonique par rapport à une torche classique sont: Avantages Coefficient d’émissivité plus faible en raison d’une meilleure combustion Implantation recommandée sur les installations off-shore (gain de place) Inconvénients Maintenance plus lourde (remplacement du nez de torche tous les 2/3 ans selon le fabricant) Nez de torche plus lourd Coût plus élevé Nécessité de séparer les réseaux de torche HP et BP à cause de la contre pression
5.2.1.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
5. Avantages et inconvénients des differentes torches
la zone de mélange explosive n'est pas matérialisable dans le ciel.6.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
Pas de flamme visible par l’exploitant Ventilateur d’air en marche continue par sécurité Maintenance du ventilateur d’air et des internes de la cheminée. l'information ne peut être que rétroactive.
5. Inconvénients : Envoyer de grosses quantités de gaz dans l'atmosphère à des températures assez basses présente un danger potentiel évident. possibilité de stagnation pour les gaz de condensation en carbone supérieurs à C2 Nécessite impérativement d'informer la navigation aérienne à l'attention des équipages d'hélicoptères avant opération En cas de ESD 1 qui n'avertit pas à l'avance quand il va se produire. Dispersion lente du gaz en l'absence de vent. Les torches froides (Cold Vents)
Construction en acier inoxydable Généralement calorifugé pour éviter accumulation de glace durant les dépressurisations Nez de vent conçu pour supporter les hautes températures en cas d'allumage accidentel par la foudre Avantages Gros avantage économique: n'a pas besoin du balayage permanent avec le FuelGaz Moins cher en prix de revient à la construction par absence d'équipements de brûleurs pilote & brûleurs satellites. est déjà arrivé) Obligation d'équiper la torche froide d'un système de balayage à l'azote pour éteindre le feu déclenché par la foudre (cadre N2 en pied de torche) Interdit de présence d'H2S dans le gaz circulant
. (un accident d'un hélicoptère ayant embrasé la nappe de gaz à son passage.
.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
REPRESENTATION ET DONNEES DES TORCHES
6.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
6. les principales lignes et capacités process ainsi que leurs paramètres de fonctionnement principaux. présente sous format simplifié.
Page 27 de 44
. REPRESENTATION SUR PFD (PROCESS FLOW DIAGRAM)
Plan de circulation des Fluides (PCF/PFD) : ce document édité lors de la phase projet.1.
Figure 16:Exemple de PFD des torches
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007 Page 28 de 44
présente sous format beaucoup plus complexe que le PFD.
. toutes les lignes et capacités process ainsi que tous leurs paramètres de fonctionnement.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
6.2. REPRESENTATION SUR P&ID (PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM)
Ce document édité lors de la phase projet.
Figure 17:Exemple de P&ID des torches (1)
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007 Page 30 de 44
Figure 18: Exemple de P&ID des torches (2)
Support de Formation: EXP-PR-PR125-FR Dernière Révision: 27/04/2007 Page 31 de 44
Support de Formation: EXP-PR-EQ125-FR Dernière Révision: 27/04/2007
LES TORCHES ET LE PROCESS
7.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
7.2. L’arrêt de la torche impose l’arrêt total de la production. LOCALISATION ET CRITICITE
Le système de torche est le premier système process qui doit être démarré avant la mise en huile des installations.
7.1. EXERCICES
Le bon fonctionnement des pompes de reprise du fond de ballon de torche si celui-ci en est équipé.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
8. PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT
Les paramètres de fonctionnement que l’on doit surveiller en marche normale sont Le débit suffisant du gaz de balayage Le débit de gaz et le débit d’air envoyés aux pilotes La pression du ballon de torche Le niveau du ballon de torche relié au démarrage & à l'arrêt des pompes de reprise La température du liquide dans le ballon de torche si celui-ci est muni d’une épingle de réchauffage. Un test hebdomadaire est effectué sur la pompe de secours. Ces pompes fonctionnent en tout ou rien entre un LSH & un LSL: Le LSH démarre la pompe sélectionnée Le LSL arrête la pompe La température des pilotes (Ce paramètre n'est pas toujours disponible sur les DCS)
Le ballon de torche est équipé d’un certain nombre de sécurités qui sont reliées au système général de déclenchement de l’installation Très haut niveau de liquide LSHH (Attention il initialise un ESD 1) Très bas niveau de liquide LSLL (Inhibe le démarrage des pompes de reprise) Très haute température du réchauffeur TSHH (arrête le réchauffage à réarmer sur site) Très basse température du réchauffeur TSLL
Figure 19: Les arrangements autour d'un ballon de torche
. Il faut donc avant tout démarrage inerter le système.1. Prévoir un dispositif d’allumage de secours (pistolet Very) Disposer le circuit de gaz du pilote généralement ( on dispose de bonbonnes de propane ) Disposer le circuit d’air du pilote Actionner l’allumeur piézo-électrique jusqu'à l’inflammation du mélange dans la ligne du pilote Actionner l’allumeur de secours si aucune flamme n’est visible au nez de torche.2.1. Inertage
Dans une installation à l’arrêt le réseau de torche contient de l’air.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
9.1. sinon la vapeur BP convient aussi à condition d'avoir une chaudière dans les utilités) depuis les points les plus éloignés des sous collecteurs vers le ballon de torche et la torche elle-même. Démarrage du/ des pilote(s)
Vérifier la disposition du réseau de gaz de balayage Vérifier la disponibilité du système d’allumage à distance du pilote.2%) (2% suffisent sauf pour l’Hydrogène)
9. On laissera le balayage en service jusqu'à ce que l’atmosphère dans le système soit exempte d’oxygène mesuré à l’oxygènometre (< 0. Ceci est réalisé en faisant un balayage au gaz inerte (en général de l'azote si disponible. DÉMARRAGE
Remarque: A ne pas faire comme trop souvent constaté un peu partout dans le monde ! Quand l'essai d'allumage du mélange est completé (constat de flamme à travers le "visionneur“) : Ne pas refermer les vannes de block en amont des vannes de réglage FG & Air (ce qui arrête l'alimentation du brûlage du mélange) Puis les réouvrir et ensuite attendre un certain temps que le mélange parvienne en haut de la torche !!! Et actionner à nouveau l'allumeur Ce qui peut arriver alors risque de faire sursauter son auteur (à rapprocher de ce qui se passe dans le cylindre d'un moteur au moment oû l'étincelle surgit .1.3.mais là ce n'est pas le piston qui descend !)
9. demander confirmation à la salle de contrôle qui aura constaté le "décollage " des TI de nez de torche Ajuster ensuite le débit de gaz de balayage dès le début de la mise en service des installations de production
Page 37 de 44
. Démarrage des brûleurs principaux
N'ouvrir le gaz de balayage qu'après avoir constaté la présence de flamme en haut de la torche.
L’arrêt de la torche impose l’arrêt total de la production. Immédiatement après l’arrêt de l’injection de gaz de balayage il faut disposer d’injection d’azote afin d’inerter le réseau torche de la même façon qu’avant le démarrage.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
9. Analyser et expliquer ce qui peut se passer dans le cas de l'exécution incorrecte de la procédure d'allumage des pilotes
1. Attendre que le mélange atteigne le haut de torche.3. Il faut impérativement empêcher l'air d'arriver jusqu'à la garde hydraulique tant que le fut est à plus de 200°C car les trois éléments d'allumage du feu sont réunis l'air qui est rentré étant présent présence de Gaz qui ne s'est pas encore complètement purgé à l'atmosphère La température qui peut être suffisamment élevée pour provoquer l'explosion Aucune intervention ne devra être effectuée sur le réseau torche avant qu’il n’ait été inerté
9. Sur quel critère saura-t-on que le mélange est arrivé en haut de la torche ?
Des dispositifs de disposition des soupapes permettent d’isoler la soupape fuyarde et de fonctionner sur la soupape de secours. Généralement lors de la baisse de pression qui s’en suit la soupape se referme et reste étanche. (En principe à ce stade. TROUBLE SHOOTING
10. Soupapes
Dans certaines circonstances de marche dégradée la pression d'un équipement peut parvenir rapidement au point d'ouverture d'une P.V. l'installation aurait dû être arrêtée par l'activation d'un PSHH) Il arrive toutefois qu’une soupape reste ouverte et que le fonctionnement de l’installation en soit gravement perturbé.S. Un système d’interlock permet d’avoir toujours une soupape en service et une soupape en secours (ce dispositif d'interlock n'est pas installé sur tous les équipements) et quand il n'y a qu'une soupape c'est l'arrêt de toute l'installation qui est raccordée au système torche dans lequel décharge la PSV fautive
Figure 20: Système avec 1 vanne d'isolement La soupape en service aura obligatoirement ses vannes d’isolement verrouillées ouvertes et la soupape en secours sa vanne aval ouverte et celle amont fermée une mauvaise disposition des vannes précitées a déjà engendré pas mal d'incidents et pas seulement dans "le Oil & Gas business"
Figure 21: Système avec 2 vannes d'isolement
10.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
La réparation d’une soupape fuyarde fera l’objet d’un démontage suivant une procédure particulière stricte avec pose de joints pleins en amont et en aval de la soupape. Pilotes
Les pilotes sont équipés de thermocouples qui mesurent en permanence la température à la sortie du pilote En cas d’extinction d’un pilote la température baisse et le thermocouple génère une alarme en salle de contrôle Tout pilote éteint doit être aussitôt rallumé.2. Gaz de balayage
En cas de problème d’approvisionnement en fuel gas de balayage sur le réseau torche on assurera le balayage à l’azote afin d’éviter une entrée d’air dans les circuits ou bien avec de la vapeur BP si cette "facilité" existe dans l'installation
1 pour éviter le débordement au nez de torche des liquides hydrocarbures qui ne demandent qu'à s'enflammer Une très haute température au réchauffeur entraîne l’arrêt du réchauffeur
Figure 22: Système de sécurité ballon de torche
10.S. Ballon de torche
Les sécurités installées sur le ballon de torche sont reliées au système général d’arrêt des installations : Un niveau très bas (LSLL) entraîne l’arrêt des pompes de reprise des condensats et la fermeture des vannes d’aspiration Un niveau très haut (LSHH) entraîne un arrêt général de production E.4.D.
vu l'heure. circonstance aggravante la ligne de torche était en aluminium spécial or ce métal fond vers 220°C et ce fut ce qui arriva la torche fondit sur plusieurs dizaines de mètres.
.5. Toujours est-il que vers 6h. le gaz de procédé pendant son processus de liquéfaction termine son cheminement à la torche et quand il approche son point de rosée il doit être passé sur bac de stockage. Heureusement la salle de contrôle réagit bien mais un peu tard en ouvrant les ROV sur la ligne de coulée vers le bac qui lui était déjà disposé en réception. RETOUR D’EXPERIENCE
Comment peut-on faire fondre une ligne de torche en respectant pourtant une procédure normale de démarrage ? Une unité de GNL en fin de démarrage au petit matin de Noël : Comme on ne peut pas recirculer en boucle fermée pour cause de température trop basse qui provoquerait immanquablement des bouchages dans les échangeurs cryogéniques. soudain des paquets de GNL ont fait leur apparition en haut de la torche s'allumant presque instantanément. n'avait fait aucun blessé mais il a fallu refaire une bonne partie de la ligne de torche mais cette fois protégée par un parapluie GNL installé au-dessus de la ligne.Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
10. Il y a évidemment un paramètre à suivre c'est la température du gaz à la sortie de chaque échangeur. L'incident.
Page 43 de 44
..........................................................................................................................................................................Exploration et Production Le Process Les Drains et Torches – Les Torches
12..............................................................................................................9 Figure 3: Soupape équilibrée...............14 Figure 7: Équipements autour du Ballon de Torche (Flare Drum) ..................13 Figure 6: Système de Blow Down....19 Figure 13: Fut torche sonique FCG ...................................................................................................................................................15 Figure 8: Garde hydraulique (1)..............................................................................39 Figure 21: Système avec 2 vannes d'isolement.......................16 Figure 9: Garde hydraulique (2).....................16 Figure 10: Garde à gaz ...40 Figure 22: Système de sécurité ballon de torche.....................................................................................................................................5 Figure 2: Soupape conventionnelle .....................................................................................17 Figure 11: Fût de torche.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................31 Figure 19: Les arrangements autour d'un ballon de torche......................................11 Figure 5: Réseau de collecte des torches.......................20 Figure 14: Fut torche sonique John Zink....................................................................22 Figure 16:Exemple de PFD des torches .............................................................................18 Figure 12: Fût de torche sonique EET ...........28 Figure 17:Exemple de P&ID des torches (1)...............................................................................35 Figure 20: Système avec 1 vanne d'isolement ..... SOMMAIRE DES FIGURES
Figure 1: Système torche.10 Figure 4: Soupape pilotée..............30 Figure 18: Exemple de P&ID des torches (2)......................................................................................................................................................................................................21 Figure 15: Fut torche sonique BIRWELCO .......................................................................................
Oil CaracterizationGas Turbines in Simple Cycle & CombinedPump TutorialDesign Basis3 FinalDeluge System ManualNFPA13- Les DrainsLa Depressurisation- Les TorchesLiquefactionEau de Rejetpsv119189124 Water Desalination128837781-Flare-TypeStd-117AUG2007Medium Velocity Water Spray NozzleRules on Spray Systemp901_904Type D3 MV Sprayer 0 5Hydraulic Calculations Adjusted Flow9 Design Basis r3 Vol.iiiLiquefied Gas HandbookGangloff Ziegler Tome 2l Employ Abi Lite
- Les Torches by saaoudkhan4692443 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedStockage Et Terminauxby Kacem Mokded- Les Drainsby saaoudkhan4692La Distillationby Ali SassiLes Pompes Totalby Tete Carlos PeñalozaConduite Optimisee Des Puitsby flojacopsvby saaoudkhan4692Le monde pétrolier.pdfby Celso ContreirasLes Produits Chimiquesby Ali SassiEXP-PR-PR010 Introduction Regulation (Process)by Serge RinaudoLe Comptageby Ali SassiEau de Rejetby saaoudkhan4692Le fuel-gazby Yacine BoufenicheSimilar to - Les TorchesStockage Et Terminaux- Les DrainsLa DistillationLes Pompes TotalConduite Optimisee Des PuitspsvLe monde pétrolier.pdfLes Produits ChimiquesEXP-PR-PR010 Introduction Regulation (Process)Le ComptageEau de RejetLe fuel-gazEquipements Hydrauliques Et Pneumatiques