Source: http://hasici-topol.cz/prevence-kominy.php?a=pv&b=prevence-kominy
Timestamp: 2018-06-23 15:35:39+00:00
Document Index: 46168008

Matched Legal Cases: ['§3', '§3', '§ 3', 'zákona č. 18', '§ 47', '§3', '§3', '§ 4', '§4', '§4', '§4', '§ 222', '§ 224', '§ 356', '§4', '§4', '§4', '§4', '§ 94', 'zákona č. 50', '§4', '§4', '§4', '§5', '§ 3', 'zákona č. 18', '§6', '§6', '§ 4', '§6', '§6', '§6', '§6']

Prevence - bezpečný komín
Krby a kamna, jsou navrženy tak, aby v nich mohlo být zcela bezpečně spalováno dřevo a tím poskytovalo teplo pro dům. Na ně jsou napojeny komíny, které musí být připraveny odvést látky (produkty spalování).
Protože tyto spaliny procházejí od horké části krbu do chladnějších částí komína, dochází ke kondenzaci.Výsledkem toho je tzv. kreozot, který se zachytává na stěnách komína. Může být černý nebo hnědý, měkký, nebo tvrdý, lesklý ,vločkovitý,podle paliva, které používáme. Často jsou v jednom komínu obsaženy všechny typy. Bez ohledu na formu je kreozot vysoce hořlavý. Pokud se ve spalinách hromadí v dostatečném množství a navíc sebou nese zárodky ohně (jiskry), výsledkem je požár v komíně. Vhodnými podmínkami pro hromadění kreozotu je omezení přívodu vzduchu,nevysušené dřevo, komín chladnější než normálně.
Přívod vzduchu: přívod vzduchu mohou omezovat zavřená skleněná dvířka krbu nebo nedostatečně otevřená klapka, takže kouř nemůže dostatečně rychle odcházet. Čím delší dobu trvá, než kouř projde komínem, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku kreozotu. U kamen na dřevo může být přívod vzduchu omezen příliš brzy uzavřenou dolní klapkou nebo jejím úplným uzavřením.
Nevysušené dřevo: Je-li dřevo nedostatečně vysušené, energie vzniklá hořením se spotřebuje na uvolňování molekul vody ze dřeva a její přeměnu na páru. To vede k ochlazení komínu.
Pokud již dojde k požáru v komíně, postupujte podle těchto kroků !!!
evakuujte všechny obyvatele domu,
zavolejte hasiče.
Pokud nebudete ohroženina životě či zdraví vzniklou událostí, můžete se pokusit postupovat dle dalších bodů.Ale pozor dbejte nejvyšší opatrnosti!!!
zavřete skleněné dveře krbu nebo krbové vložky,
zavřete přívod vzduchu,
pomocí zahradní hadice postříkejte vodou okolí komínu, aby se požár nešířil do ostatních částí konstrukce,
použijte na komín nebo krb hasicí přístroj,
kontrolujte teplotu v celém domě ještě nejméně 2-3 hodiny po požáru.
VYHLÁŠKA č.111/1981 Sb. o čistění komínů
§3 Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv
§3 (1) Správce objektu, v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv do komínových průduchů, je povinen:
a) umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů, zejména volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čisticím zařízením (Pozn. č.1: ČSN 73 4205.) a spotřebičům paliv,
c) odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny kominickým podnikem při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů, a to ve lhůtě dohodnuté s kominickým podnikem; nedojde-li k dohodě, určí lhůtu k odstranění závad místní národní výbor,(Pozn. č.2: § 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně. - Právní předpis č. 18/1958 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 133/1985 Sb.)
e) zajistit, aby ve spolupráci s kominickým podnikem byly nepoužívané komínové průduchy (Pozn. č.1: ČSN 73 4205.)uzavřeny a označeny v místech čistění,
f) opatřit v dohodě s kominickým podnikem u objektu, kde to vyžaduje stavební situace, orientační náčrtek všech vymetacích otvorů a zajistit, aby byl k dosažení; toto ustanovení se nevztahuje na vlastníky rodinných a rekreačních domků a chat,(Pozn. č.3: § 47 a násl. vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.)
g) u přepažených komínů (Pozn. č.1: ČSN 73 4205.)odstranit nahromaděné saze vysunutím uzávěrky nejméně jednou za dva měsíce,
h) požádat kominický podnik o zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva. (Pozn. č.4: ČSN 73 4219.)
§3 (2) Za bezpečný provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který je povinen:
§3 (3) Úhradu za čistění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu (§ 4 odst. 1) platí správce objektu, za zkoušení komínů ten, kdo tyto práce objednal.
§4 Povinnosti kominického podniku
§4 (1) Kominický podnik je povinen řádně provádět čistění komínů v objektech určeného obvodu. Při každém čistění komínů 1) provádí i kontrolu jejich stavu (odstavec 3); u komínů, do nichž jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav.
§4 (2) V objektech, které jsou ve vlastnictví občanů, provádí kominický podnik čistění komínů bez objednávky; jinak čistění komínů a jejich zkoušení provádí vždy na základě smlouvy. (Pozn. č.5: § 222 odst. 2 a § 224 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. § 356 a 357 hospodářského zákoníku.)
§4 (3) K povinnostem kominického podniku patří:
c) čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW, kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná,
§4 (4) Kominický podnik při čistění komínů je povinen kontrolovat, zda:
§4 (5) O výsledku zkoušení komínů a připojených spotřebičů vydává kominický podnik správci objektu, popřípadě uživateli spotřebiče paliv potvrzení; potvrzení vydává rovněž o zjištěné závadě.
§4 (6) Zjistí-li kominický podnik havarijní stav (Pozn. č.6: § 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).)komínového zdiva, je povinen upozornit správce objektu a příslušný stavební úřad na tento stav s návrhem na opatření.
§4 (7) Jsou-li v objektu spotřebiče paliv s výkonem nad 50 kW, dohodne kominický podnik dny čistění komínů se správcem objektu tak, aby nebyl narušen provoz objektu.
§4 (8) Organizace může s kominickým podnikem uzavřít písemnou dohodu, že její pracovníci popřípadě členové k tomu účelu odborně kominickým podnikem zaškolení budou provádět sami čistění a v jakém rozsahu; v takovém případě je organizace povinna plnit povinnosti kominického podniku uvedené v odstavci 1, odstavci 2 písm. a), c), d), e) a odstavci 3. Kominický podnik kontroluje nejméně jednou za rok provedení těchto prací.
§4 (9) Před dokončením stavby (změny stavby) je kominický podnik povinen na žádost stavebníka, popřípadě stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy zjistit při zkoušení komínů, zda komíny v objektu jsou správně provedeny a zda je lze užívat bez ohrožení požární bezpečnosti, života, zdraví a popřípadě, zda spotřebiče paliv jsou správně připojeny ke komínům. (Pozn. č.4: ČSN 73 4219.) O výsledku zjištění vydá kominický podnik potvrzení.
§5 Vypalování komínů
Vypalovat lze pouze zděné komíny. Vypalování komínů provádějí nejméně dva pracovníci kominického podniku. Správce objektu oznámí tuto činnost alespoň 3 pracovní dny předem místnímu národnímu výboru, který podle potřeby učiní vhodná opatření.(Pozn. č.7: § 3 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb. - Právní předpis č. 18/1958 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 133/1985 Sb.)
§6 Lhůty pro čistění komínů
§6 (1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se provádí za rok nejméně:
1. do výkonu 50 kW, šestkrát,
2. s výkonem nad 50, kW čtyřikrát
1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát,
2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát,
3. s výkonem nad 50 kW, čtyřikrát;
§6 (2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok.
§6 (3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen kominický podnik po dohodě s místním národním výborem provádět čistění komínů častěji.
§6 (4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).
§6 (5) Na základě požadavku místního národního výboru dohodne s ním kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejích částech. Místní národní výbor o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.
Výňatek z vyhlášky 237/2000
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.