Source: http://docplayer.fi/6193074-Testausseloste-nro-vtt-s-11299-06-28-11-2006.html
Timestamp: 2018-02-23 12:50:06+00:00
Document Index: 715429

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006"
1 TESTASSELOSTE Nro. VTT-S Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot. Tilaaja: Air Wise Oy
2 TESTASSELOSTE NRO VTT-S (3) Tilaaja Tilaus Air Wise Oy Lehmilaidantie ORIVESI , Markku Kari Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija Mikko Nyman Kemistintie 3, ESPOO PL 1000, FIN VTT, Finland Puh Faksi Sähköposti Tehtävä Näyte Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK suoritusarvojen määritys Tilaajan toimittama ilmanvaihtokone Parmair Iiwari KAK. Näytteen kuvaus on liitteessä 1. Näyte vastaanotettiin Mittaukset tehtiin Mittausmenetelmät Ilmanvaihtokoneen tiiviysominaisuudet ja ilmansuodattimen ohivuoto määritettiin standardin SFS-EN /1/ mukaan. Virtausteknisten suoritusarvojen mittauksissa määritettiin ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmapuolen paineet eri ilmavirroilla ja erilaisilla puhaltimien säätöasennoilla. Staattinen paine mitattiin virtaussuunnassa ennen ilmanvaihtokonetta ja sen jälkeen ilmakanaviin sijoitetuista rengaskammioista. Ilman tilavuusvirrat mitattiin mittauslaipoilla standardin ISO 5221:1984 /2/ mukaan. Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho eri ilmavirroilla ja erilaisilla puhaltimien säätöasennoilla mitattiin sähkötehomittarilla. Ääniteknisten suoritusarvojen mittauksissa määritettiin: ilmanvaihtokoneen synnyttämät äänitehotasot ulkoilma-, tuloilma-, poistoilma- ja jäteilmakanavassa oktaavikaistoittain erilaisilla puhaltimien säätöasennoilla, ilmanvaihtokoneen vaipan läpi tulevan melun huoneeseen aiheuttamat äänitasot (10 m 2 :n äänenabsorptio) erilaisilla puhaltimien säätöasennoilla. Äänitehotasot kanavissa määritettiin standardin ISO 5135:1997 /3/ mukaan.
3 TESTASSELOSTE NRO VTT-S (3) Huoneen äänitasojen (10 m 2 :n äänenabsorptio) määrittämisen laskentamenetelmät on esitetty ympäristöministeriön kirjeessä no. 4873/531/84 /4/. Äänitasot mitattiin kaiuntahuoneesta reaaliaikaisella äänitasoanalysaattorilla. Ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilahyötysuhde sekä lämmöntalteenoton toimivuus matalilla ulkoilman lämpötiloilla määritettiin standardin EN 308:1997 /5/ ja lämmöntalteenottolaitteiden tyyppihyväksyntä- ja testausohjeen /6/ mukaan. Tulokset Ilmanvaihtokoneen tiiviyden ja ilmansuodattimen ohivuodon mittaustulokset on esitetty liitteessä 2. Ilmanvaihtokoneen virtaustekniset suoritusarvot sekä ominaissähköteho on esitetty liitteessä 3. Ilmanvaihtokoneen äänitekniset suoritusarvot on esitetty liitteessä 4. Ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilahyötysuhde on esitetty liitteessä 5. Ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton jäätymissuojauksen toimivuutta ja kondenssiveden viemäröintiä laitteesta tarkasteltiin seuraavissa olosuhteissa: - poistoilman tilavuusvirta 75 dm3/s - ulkoilman tilavuusvirta 75 dm3/s - poistoilman lämpötila 20 C - poistoilman suhteellinen kosteus 38 % - ulkoilman lämpötila C. Koe kesti 22 tuntia. Tuloilmapuhallin alkoi pysähtyä jaksottain, kun ulkoilman lämpötila oli -6 C. Jäteilman lämpötila lämmöntalteenottosiirtimen jälkeen oli tällöin +7,5 C. Jäätymissuojaustermostaatin asetusarvo oli +2,5 C. Jäätymissuojausautomatiikka esti lämmöntalteenottosiirtimen jäätymisen ja kondenssivesi valui hallitusti laitteesta viemäriin. Tulokset pätevät vain mitatulle näytteelle.
4 TESTASSELOSTE NRO VTT-S (3) Viitteet /1/ SFS-EN :2003 Ventilation for buildings. Performance testing of components/products for residential ventilation. Part 7: Performance testing of a mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for single family dwellings. /2/ ISO 5221:1984. Air distribution and air diffusion - Rules to methods of measuring air flow rate in an air handling duct. /3/ ISO 5135:1997. Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room. /4/ Ilmanvaihdon pääte-elinten virtaus-, ääni- ja palotekniset tyyppihyväksyntä- ja testausohjeet, ympäristöministeriön kirje no.4873/531/84. /5/ EN 308:1997. Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices. /6/ Poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtävien lämmöntalteenottolaitteiden tyyppihyväksyntä- ja testausohje. Ympäristöministeriön kirje Dno 1765/545/81, Espoo Eero Punakallio Palvelupäällikkö Mikko Nyman Erikoistutkija LIITTEET 5 kpl JAKEL Tilaaja Alkuperäinen (2 kpl) VTT/Arkisto Alkuperäinen
5 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 1 1(1) Ilmanvaihtokone: Parmair Iiwari KAK Näytteen kuvaus (valmistajan antamien tietojen mukaan) Näytteen tuotetietolomake Laite Asunnon ilmanvaihtokone Tyyppi Parmair Iiwari KAK Valmistaja Air Wise Oy Sarjanumero Nimellisilmavirta, dm³/s Päämitat l x k x s, mm 1000mm x 365mm x 425mm+kanavayhteet. Paino, kg 56 Kanavaliitännät, mm 160mm Päämateriaalit teräs Puhaltimet: Tyyppi Valmistaja Säätöjännitteet, V Nimellisteho, W R2E140-AI28-31/ R2E140 AI28-32 Ebm Papst Oy 185W+185W Lämmöntalteenoton lämmönsiirrin: Tyyppi Valmistaja Jäätymisen estotapa Levylämmönsiirrin LED T-K Oy Ekocoil Raitisilman virtauksen keskeyttäminen. Jälkilämmityspatteri (vesi/sähkö): Tyyppi Putkiripavastus t.nro: Valmistaja Backer BHV AB Nimellisteho, W 230V/700W Ilman suodattimet: Tyyppi Tulosuodatin: E-FSL-F x405, poisto suodatin:pala F290(135*410) Suodatinluokka Tulo suodatin:e7, poisto suodatin:e4 Valmistaja F-suotimet Oy
6 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 2 1(4) Ilmanvaihtokone: Parmair Iiwari KAK Virtaustekniset suoritusarvot Ilmanvaihtokoneen vaipan tiiviys SFS-EN Vaipan ala on 1,8 m² Vuotoilmavirta, dm 3 /s/m 2 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Parmair Iiwari KAK Ylipaine Alipaine 0,3 0,2 0, Koepaine, Pa Vuotoilman tilavuusvirta laitteen vaipan yli koepaineella 250 Pa on < 0,8 dm³/s/m² SrMK:n osan D2 mukaan sallittu vuoto on 1,0 dm³/s/m², tiiviysluokka A. Vuotoilman tilavuusvirta laitteen vaipan yli koepaineella 250 Pa on < 1,3 dm³/s. Standardin SFS-EN mukaan: Tiiviysluokassa 1 sallittu vuoto on 2 % tuloilman nimellisilmavirrasta (declared maximum airflowsta), joka on 122 dm³/s (kun ilmanvaihtokoneen paine on 50 Pa) eli 2,4 dm³/s.
7 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 2 2(4) Ilmanvaihtokone: Parmair Iiwari KAK Virtaustekniset suoritusarvot Ilmanvaihtokoneen poisto- ja tuloilmapuolten välinen tiiviys SFS-EN Parmair Iiwari KAK Vuotoilmavirta, dm 3 /s 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Koepaine, Pa Vuotoilman tilavuusvirta puolelta toiselle koepaineella 300 Pa on < 1,6 dm³/s SrMK:n osan D2 mukaan sallittu vuoto on 6 % nimellisilmavirrasta. Vuotoilman tilavuusvirta puolelta toiselle koepaineella 100 Pa on < 0,9 dm³/s Standardin SFS-EN mukaan: Tiiviysluokassa 1 sallittu vuoto on 2 % tuloilman nimellisilmavirrasta (declared maximum airflowsta), joka on 122 dm³/s (kun ilmanvaihtokoneen paine on 50 Pa) eli 2,4 dm³/s.
8 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 2 3(4) Ilmanvaihtokone: Parmair Iiwari KAK Virtaustekniset suoritusarvot Ilmansuodattimen ohivuoto EN 1886:1998, EN :2003 Ilmoitettu suodatinluokka (EN 779): F7 Vuotoilman tilavuusvirta ilmansuodattimen ohi koepaineella 180 Pa on 1,4 dm³/s (sallittu vuoto on 2,4 dm³/s, suodatinluokka F7). Taulukko 1. Sallittu ilmansuodattimen ohivuoto eri suodatinluokissa. Suodatinluokka G F5 F6 F7 F8 Vuotoilmavirta, % Sallittu ilmansuodattimen ohivuoto on 2 % tuloilman nimellisilmavirrasta (declared maximum airflowsta), joka on 122 dm³/s (kun ilmanvaihtokoneen paine on 50 Pa) eli 2,4 dm³/s. Koepaine on kaksinkertainen eli 180 Pa puhtaan ilmansuodattimen painehäviöön verrattuna. Taulukko 2. Puhtaan ilmansuodattimen painehäviö ilmanvaihtokoneessa eri ilmavirroilla. Ilmavirta, dm³/s Painehäviö, Pa 43, , , , Taulukko 3. Peitetyn ilmansuodattimen ohivuotoilmavirta eri koepaineilla. Koepaine, Pa Ilmavirta, dm³/s 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 < 2,4 dm³/s
9 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 2 4(4) Ilmanvaihtokone: Parmair Iiwari KAK Virtaustekniset suoritusarvot Ilmansuodattimen ohivuoto SFS-EN Ilmoitettu suodatinluokka (EN 779): F7 Vuotoilman tilavuusvirta ilmansuodattimen ohi koepaineella 180 Pa on 1,4 dm³/s (sallittu vuoto on 2,4 dm³/s, suodatinluokka F7). Taulukko 1. Sallittu ilmansuodattimen ohivuotoilmavirta eri suodatinluokissa. Koepaine on kaksinkertainen verrattuna puhtaan ilmansuodattimen painehäviöön nimellisilmavirralla. Suodatinluokka G F5 F6 F7 F8 Vuotoilmavirta, % Sallittu ilmansuodattimen ohivuoto on 2 % tuloilman nimellisilmavirrasta (declared maximum airflowsta), joka on 122 dm³/s (kun ilmanvaihtokoneen paine on 50 Pa) eli 2,4 dm³/s. Koepaine on kaksinkertainen eli 180 Pa puhtaan ilmansuodattimen painehäviöön verrattuna Parmair Iiwari KAK mitattu ohivuotoilmavirta Staattinen koepaine, Pa %:n ohivuotoilmavirta, kun koepaine on 2xpuhtaan suodattimen painehäviö Puhtaan suodattimen painehäviö ,3 0,4 0,5 0,60,70,80,91 0, Ilmavirta, dm 3 /s
10 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 1(10) Tuloilman suodatinluokka F7 Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. x Ilmanvaihtokoneen tuloilmapuolen paine (tulo- ja ulkoilmakanavan välinen paine-ero) o Ilmanvaihtokoneen poistoilmapuolen paine (jäte- ja poistoilmakanavan välinen paine-ero) Ilmanvaihtokoneen sähköteho P es on ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho V Säätöjännite Kokonaispaine, Pa V 180 V 160 V 140 V 120 V P es, kw/(m³/s) V 80 V 60 V Ilman tilavuusvirta, dm 3 /s Sähköteho, W Säätöjännite 60 V 200 V 180 V 160 V 80 V 100 V 230 V 140 V 120 V Ilman tilavuusvirta, dm 3 /s P es, kw/(m³/s)
11 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 2(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 75,9 89,7 99, p ts Pa ,9 47,3 q V3 dm³/s 74,0 87,2 99, p te Pa ,5 P e W P es kw/(m³/s) 3,0 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
12 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 3(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 74,8 83,9 92,7 101,3 106,3 111 p ts Pa ,7 42,5 q V3 dm³/s 76,4 85,8 93, p te Pa ,6 49,8 P e W P es kw/(m³/s) 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
13 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 4(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 76,1 84,8 91,0 95,4 99,2 p ts Pa ,8 37,9 q V3 dm³/s 75,2 85,6 91,5 95,5 98,8 p te Pa ,6 45,9 P e W P es kw/(m³/s) 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
14 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 5(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 67,6 74,2 78,7 82,2 84,8 p ts Pa ,8 55,2 31,5 q V3 dm³/s 67,4 74,2 79,1 82,2 85,1 p te Pa ,0 39,8 P e W P es kw/(m³/s) 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
15 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 6(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 55,8 61,1 65,2 67,5 70,4 p ts Pa ,5 48,3 26,0 q V3 dm³/s 55,8 60,5 64,8 67,8 69,8 p te Pa ,5 59,3 35,1 P e W P es kw/(m³/s) 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
16 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 7(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 42,4 45,8 50,1 52,6 55,1 p ts Pa ,2 44,4 23,0 q V3 dm³/s 41,8 45,5 49,8 52,6 54,0 p te Pa ,3 50,7 31,3 P e W P es kw/(m³/s) 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
17 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 8(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 29,9 32,0 34,6 38,2 40,7 p ts Pa 93,4 78,8 59,8 38,5 19,9 q V3 dm³/s 29,8 32,7 35,4 38,0 40,6 p te Pa ,7 60,9 43,2 25,2 P e W P es kw/(m³/s) 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
18 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 9(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 20,8 23,8 26,1 28,8 p ts Pa 45,2 31,5 22,8 13,4 q V3 dm³/s 20,9 22,4 24,0 28,4 p te Pa 50,5 42,5 33,0 21,7 P e W P es kw/(m³/s) 2,6 2,5 2,3 2,0 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
19 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 3 10(10) Virtaustekniset suoritusarvot Ilman tiheys on 1,20 kg/m³. Suure Yksikkö V q V2 dm³/s 11,1 13,7 16,2 p ts Pa 23,7 17,2 9,2 q V3 dm³/s 11,6 13,2 15,1 p te Pa 30,3 23,1 17,0 P e W P es kw/(m³/s) 2,8 2,5 2,2 q V2 Tuloilman tilavuusvirta, dm³/s p ts Ilmanvaihtokoneen tuloilman kokonaispaine, Pa q V3 Poistoilman tilavuusvirta, dm³/s p te Ilmanvaihtokoneen poistoilman kokonaispaine, Pa P e Ilmanvaihtokoneen ottama sähköteho, W Ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho, kw/(m³/s) P es
20 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 1(9) Äänitekniset suoritusarvot Ilmanvaihtokoneen vaipan läpi tulevan melun huoneeseen aiheuttama äänitaso Suure Yksikkö V q V dm³/s 14/13 26/24 38/37 52/51 65/64 79/78 90/90 99/99 110/109 (tulo/poisto) L W63 db 36,4 39,6 45,2 45,3 48,1 51,0 53,3 53,4 56,2 L W125 db 35,7 33,9 42,5 45,5 48,4 49,9 51,6 52,7 53,8 L W250 db * 26,1 31,4 35,0 42,7 43,5 46,1 48,0 49,5 L W500 db 20,7 20,8 25,2 29,3 33,6 37,2 40,2 42,3 44,3 L W1000 db 14,6 17,8 20,5 23,2 26,7 28,5 30,1 31,6 33,0 L W2000 db * * * * 12,7 17,9 22,3 24,5 26,1 L W4000 db * * * * * * * * * L W8000 db * * * * * * * * * L W db 39,1 40,8 47,2 48,7 51,9 54,0 56,1 56,9 58,9 L WA db(a) 21,8 24,2 29,7 32,8 37,1 39,2 41,7 43,4 45,1 L pa db(a) 17,8 20,2 25,7 28,8 33,1 35,2 37,7 39,4 41,1 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db L WA A-painotettu äänitehotaso, db(a) A-painotettu äänitaso (10 m²:n äänenabsorptio), db(a). L pa
21 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 2(9) Ilmanvaihtokone: Parmair Iiwari KAK Äänitekniset suoritusarvot Äänitehotaso ulkoilmakanavassa Kanavahalkaisija Ø160 mm Suure Yksikkö V q V dm³/s 17,7 28,7 39,2 51,9 66,3 79,4 90,9 99,9 108 p t Pa 6,7 13,8 29,6 43,5 56,9 80, L W63 db 46,1 48,6 53,7 59,9 62,5 64,6 66,1 68,0 68,7 L W125 db 38,3 44,5 52,8 57,3 60,3 64,4 65,5 66,5 67,8 L W250 db 32,5 34,7 40,5 44,5 50,0 53,0 55,7 57,5 59,1 L W500 db 23,6 29,4 34,3 39,3 43,5 47,6 50,2 52,3 54,2 L W1000 db * 20,4 28,2 34,4 38,8 41,0 43,5 45,1 46,5 L W2000 db * * 18,7 25,1 30,3 34,6 38,1 40,6 42,3 L W4000 db * * * 15,1 22,6 26,3 29,3 31,5 33,4 L W8000 db * * * * * * 18,9 23,7 25,1 L W db 47,0 50,2 56,4 61,9 64,7 67,7 69,1 70,7 71,6 L WA db(a) 27,2 32,4 39,0 44,1 47,8 51,4 53,4 55,0 56,4 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s p t Ilmanvaihtokoneen kokonaispaine, Pa L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db A-painotettu äänitehotaso, db(a) L WA
22 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 3(9) Äänitekniset suoritusarvot Äänitehotaso tuloilmakanavassa Kanavahalkaisija Ø160 mm Suure Yksikkö V q V dm³/s 16,2 26,1 38,2 52,6 67,5 82,2 95, p t Pa 9,2 22,8 38,5 44,4 48,3 55,2 69,8 79,7 94,9 L W63 db 59,6 66,4 70,4 70,7 74,4 76,1 78,7 79,8 80,8 L W125 db 47,9 55,3 60,9 64,3 66,2 68,9 71,4 73,4 75,7 L W250 db 41,7 48,8 52,8 57,7 62,1 64,3 67,3 69,4 71,6 L W500 db 37,2 43,9 48,2 53,2 57,4 61,5 64,9 67,2 69,3 L W1000 db 28,2 38,2 47,1 51,6 54,9 57,8 60,4 62,3 64,1 L W2000 db 15,0 25,4 32,6 38,0 44,1 49,7 54,4 57,5 59,6 L W4000 db * * 22,8 29,0 34,2 38,8 42,6 45,2 47,6 L W8000 db 20,8 20,6 24,5 28,0 34,6 40,5 45,2 48,1 50,4 L W db 60,0 66,8 71,0 71,9 75,3 77,3 80,0 81,3 82,6 L WA db(a) 38,9 46,3 51,8 56,0 59,6 63,0 66,1 68,3 70,3 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s p t Ilmanvaihtokoneen kokonaispaine, Pa L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db A-painotettu äänitehotaso, db(a) L WA
23 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 4(9) Äänitekniset suoritusarvot Äänitehotaso tuloilmakanavassa Kanavahalkaisija Ø160 mm Suure Yksikkö V q V dm³/s 13,7 23,8 34,6 50,1 65,2 78,7 91, p t Pa 17,2 31,5 59,8 69,2 75,5 90, L W63 db 61,7 69,5 73,7 72,7 76,1 77,9 80,7 80,5 82,5 L W125 db 50,3 57,2 63,6 66,6 68,4 70,3 72,0 73,2 75,3 L W250 db 43,6 49,8 55,5 59,9 63,5 64,8 67,8 68,9 71,0 L W500 db 39,0 45,2 50,3 53,7 57,8 61,6 64,8 67,0 69,0 L W1000 db 30,2 40,0 48,8 51,9 55,0 57,9 60,2 61,9 63,5 L W2000 db 16,4 26,7 34,0 39,0 44,9 50,7 54,9 57,3 59,1 L W4000 db * 14,8 24,9 30,2 34,7 38,9 42,4 44,8 47,0 L W8000 db * 19,9 25,7 29,9 35,4 41,2 45,4 47,9 50,1 L W db 62,1 69,8 74,2 73,9 77,1 78,9 81,5 81,7 83,7 L WA db(a) 41,0 48,1 54,3 57,2 60,4 63,4 66,2 68,0 69,9 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s p t Ilmanvaihtokoneen kokonaispaine, Pa L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db A-painotettu äänitehotaso, db(a) L WA
24 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 5(9) Äänitekniset suoritusarvot Äänitehotaso tuloilmakanavassa Kanavahalkaisija Ø160 mm Suure Yksikkö V q V dm³/s 11,1 20,8 32,0 45,8 61,1 74,2 84,8 92,7 99,2 p t Pa 23,7 45,2 78, L W63 db 65,4 71,9 77,2 79,0 78,7 79,4 81,9 82,3 83,1 L W125 db 53,2 60,0 66,3 69,3 71,3 71,8 73,0 74,1 76,4 L W250 db 46,9 52,1 57,7 62,4 63,8 65,9 68,3 69,4 71,6 L W500 db 42,4 47,5 52,6 56,1 59,0 62,0 64,9 66,9 68,4 L W1000 db 34,1 42,2 49,7 52,7 55,4 58,0 60,1 61,4 62,7 L W2000 db 20,3 28,5 35,8 41,4 46,6 51,6 55,4 57,1 58,2 L W4000 db * 16,0 26,4 31,9 35,8 39,4 42,3 44,2 46,0 L W8000 db * 25,6 27,9 32,2 37,3 41,9 45,5 47,7 49,4 L W db 65,7 72,3 77,6 79,5 79,6 80,4 82,7 83,2 84,3 L WA db(a) 44,3 50,5 56,5 59,6 61,7 64,1 66,5 68,1 69,7 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s p t Ilmanvaihtokoneen kokonaispaine, Pa L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db A-painotettu äänitehotaso, db(a) L WA
25 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 6(9) Äänitekniset suoritusarvot Äänitehotaso poistoilmakanavassa Kanavahalkaisija Ø160 mm Suure Yksikkö V q V dm³/s 15,1 24,0 38,0 52,6 67,8 82,2 95, p t Pa 17,0 33,0 43,2 50,7 59,3 70,0 78,6 89,6 104 L W63 db 46,9 50,5 54,4 56,1 60,7 62,1 64,7 66,7 68,1 L W125 db 45,2 52,4 57,8 61,8 64,0 67,4 70,4 69,4 71,1 L W250 db 32,3 36,9 40,7 45,2 51,5 53,7 56,8 58,5 59,8 L W500 db 24,7 30,7 34,2 38,7 42,7 46,3 49,3 51,4 53,2 L W1000 db * 21,8 30,3 36,5 39,1 41,3 43,7 45,4 46,6 L W2000 db * * 24,1 29,0 33,5 37,4 40,8 43,6 45,5 L W4000 db * * * 19,8 24,8 28,6 31,9 34,3 36,3 L W8000 db * * * * * 19,0 27,0 29,1 31,2 L W db 49,2 54,7 59,5 62,9 65,9 68,7 71,6 71,6 73,1 L WA db(a) 31,2 38,0 43,2 47,4 50,4 53,5 56,4 56,7 58,4 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s p t Ilmanvaihtokoneen kokonaispaine, Pa L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db A-painotettu äänitehotaso, db(a) L WA
26 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 7(9) Äänitekniset suoritusarvot Äänitehotaso poistoilmakanavassa Kanavahalkaisija Ø160 mm Suure Yksikkö V q V dm³/s 13,2 22,4 35,4 49,8 64,8 79,1 91, p t Pa 23,1 42,5 60,9 74,3 91, L W63 db 47,2 52,5 55,8 58,0 60,5 62,7 64,9 66,6 68,0 L W125 db 48,3 53,5 59,5 63,7 65,2 69,7 68,9 69,3 71,3 L W250 db 34,6 40,8 42,3 47,3 53,4 55,0 57,1 58,7 60,1 L W500 db 25,9 33,5 35,6 39,8 43,4 46,7 49,4 51,3 52,8 L W1000 db 13,4 23,0 31,5 36,8 38,9 41,4 43,5 45,1 46,4 L W2000 db * 14,7 25,3 30,3 34,2 37,8 40,9 43,4 45,0 L W4000 db * * * 20,9 25,7 29,0 31,9 34,0 35,7 L W8000 db * * * * * 23,2 27,1 29,0 30,8 L W db 50,9 56,2 61,1 64,9 66,7 70,6 70,6 71,5 73,2 L WA db(a) 34,0 39,6 44,9 49,2 51,5 55,2 55,5 56,6 58,3 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s p t Ilmanvaihtokoneen kokonaispaine, Pa L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db A-painotettu äänitehotaso, db(a) L WA
27 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 8(9) Äänitekniset suoritusarvot Äänitehotaso poistoilmakanavassa Kanavahalkaisija Ø160 mm Suure Yksikkö V q V dm³/s 11,6 20,9 32,7 45,5 60,5 74,2 85,6 93,0 99,3 p t Pa 30,3 50,5 80, L W63 db 49,8 53,8 58,0 60,8 61,9 63,7 64,6 65,5 67,5 L W125 db 48,5 56,7 62,1 66,2 72,3 69,9 68,7 70,8 72,0 L W250 db 36,5 41,5 44,9 49,5 52,7 56,0 58,0 59,6 60,4 L W500 db 27,9 34,0 37,6 41,6 44,4 47,3 49,5 51,3 52,8 L W1000 db 17,1 24,6 33,2 36,9 39,2 41,5 43,3 44,6 45,9 L W2000 db * 15,8 26,9 32,0 35,2 38,2 41,1 43,0 44,5 L W4000 db * * 15,0 23,4 26,9 29,7 31,9 33,8 35,2 L W8000 db * * * * * 23,7 27,3 28,9 30,4 L W db 52,3 58,6 63,6 67,4 72,7 71,0 70,5 72,2 73,6 L WA db(a) 34,8 42,2 47,4 51,4 56,9 55,7 55,7 57,5 58,7 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s p t Ilmanvaihtokoneen kokonaispaine, Pa L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db A-painotettu äänitehotaso, db(a) L WA
28 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 4 9(9) Äänitekniset suoritusarvot Äänitehotaso jäteilmakanavassa Kanavahalkaisija Ø160 mm Suure Yksikkö V q V dm³/s 17,2 29,5 41,5 54,4 69,7 82,8 94, p t Pa 14,1 20,8 34,2 46,4 65,3 82, L W63 db 63,3 69,2 71,7 73,4 76,0 78,7 80,0 80,0 82,2 L W125 db 49,7 57,1 63,3 66,5 69,3 72,7 74,2 75,3 76,6 L W250 db 40,6 46,2 52,4 57,4 62,5 66,0 68,9 70,9 72,5 L W500 db 36,0 42,6 47,6 52,3 57,4 61,7 65,3 67,5 69,6 L W1000 db 27,1 36,1 45,9 51,6 54,1 56,6 58,5 60,2 61,5 L W2000 db * 15,8 24,7 31,4 37,9 43,6 48,0 50,6 52,5 L W4000 db * * 16,2 25,7 31,5 36,1 39,6 42,1 44,0 L W8000 db * * * 19,8 30,3 36,2 40,3 43,1 45,2 L W db 63,5 69,5 72,4 74,4 77,0 79,9 81,4 81,9 83,8 L WA db(a) 39,3 46,0 51,6 56,2 60,0 63,5 66,1 68,1 69,8 *äänenkehitys ei ylitä taustamelua q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s p t Ilmanvaihtokoneen kokonaispaine, Pa L W Oktaavitehotasot, db Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz L W Äänitehotaso, db A-painotettu äänitehotaso, db(a) L WA
29 TESTASSELOSTE NRO VTT-S LIITE 5 1(1) Ilmanvaihtokone: Parmair Iiwari KAK Lämpötekniset suoritusarvot Poistoilman lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilahyötysuhde η t =(t 2 -t 1 )/(t 3 -t 1 ). Poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtävien lämmöntalteenottolaitteiden tyyppihyväksyntä- ja testausohje. Ympäristöministeriön kirje Dno 1765/545/81, lkoilman lämpötila t 1 =+ 5 C Poistoilman lämpötila t 3 =+23 C Poistoilman suhteellinen kosteus ϕ 3 = 30 % t 2 on tuloilman lämpötila, C Tuloilman tilavuusvirta q V2 on annettu ilman tiheydessä 1,20 kg/m³. 100,0 90,0 80,0 Lämpötilahyötysuhde, % 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, , Ilman tilavuusvirta q V2, dm 3 /s 1 Poisto- ja tuloilman massavirtojen suhde q m3 /q m2 =1,15 2 Poisto- ja tuloilman massavirtojen suhde q m3 /q m2 =1,0 3 Poisto- ja tuloilman massavirtojen suhde q m3 /q m2 =0,85 Lämpötilahyötysuhteen mittaustulokset taulukkona (ilman tiheys ρ=1,20 kg/m³): Suure Yksikkö q V2 dm³/s η t % /54/57 (1 50 (1 Tuloilman tilavuusvirta 50 dm³/s ja poistoilman tilavuusvirta 63.8/75/86,3 dm³/s eli poisto- ja tuloilman massavirtojen suhde q m3 /q m2 = 0,85; 1,0; 1,15.