Source: http://docplayer.es/12441203-2-a-continuacion-se-describen-las-condiciones-agrupadas-en-bloques-homogeneos.html
Timestamp: 2018-06-20 12:19:10
Document Index: 412386282

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 15']

2 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. - PDF
2 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.
Download "2 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos."
Martín Piñeiro Torres
1 Documento Básico HS Salubridad Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo Muro flexorresistente o de gravedad Suelo elevado Solera Placa Sub-base Inyecciones Sub-base Inyecciones Sub-base Inyecciones 1 D1 D1 Grado de impermeabilidad 2 C2 C2+C3 C2+C D3 +D4 I2+P1+S1+ S3++D3 +D3+D4 +I2+D1+D2 +S1 S1 S1 +I2+D1+D2 +S1 S1 C2+C3+I1+I 2+D1+D2+P 1+P2+S1+S 2+S3 D1+D2+C1 +S1 +I1+I2+D1+ D2+D3+D4 +P1+P2+S1 D1+D2+C1 +S1 S1 +D2+I2+P2 +S1 +I2+D1+D2 +S1 S1 C2+C3+I1+I 2+D1+D2+P 1+P2+S1+S 2+S3 C1+C2+I2+ +D1+D2+S1 +D1+D2+D 3+D4+I1+I2 +P1+P2+S1 +I1+I2+D1+ D2+D3+D4 +P1+P2+S1 Sub-base Muro pantalla Suelo elevado Solera Placa Inyecciones Sub-base Inyecciones Sub-base Inyecciones Grado de impermeabilidad 1 D1 2 C2+C3 C2+C3 3 S3+ S3+ S3+ 4 S3+ D4+S3+ 5 S3+ D3+D4+S3+ D3+D4+S3+ +D1+P2+S2 +S3 +P2 +D1+P2+S2 +S3 +P2 +D1+D4+P2 C1+C3+I1+ D2+D3+P1+ S2+S3 +I1+D1+D2 +D3+D4+P1 +P2 +D1+D2+D 4+P2+S2+S 3 C2+C3+S2+ S3 C2+C3+P2+ S2+S3 2 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. +D1+D2+P2 +D2 +D2+P2+S2 +S3 +D1+D2+D 3+D4+P2+S 2+S3 +I1+D1+D2 +D3+D4+P1 +I1+D1+D2 +D3+D4+P1 +P2 C) Constitución del suelo: C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada compacidad. C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. I) Impermeabilización: I1 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina sobre la capa base de regulación del terreno. Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. Cuando el suelo sea una placa, la lámina debe ser doble. HS1-7
2 Documento Básico HS Salubridad I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por gravedad. Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata. D) Drenaje y evacuación: D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. D3 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en la base del muro y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. En el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. D4 Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m 2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deben disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente. P) Tratamiento perimétrico: P1 La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo. P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro. S) Sellado de juntas: S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro. S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado V) Ventilación de la cámara: El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, S s, en cm 2, y la superficie del suelo elevado, A s, en m 2 debe cumplir la condición: S s 30 > > 10 (2.2) A s La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m Condiciones de los puntos singulares 1 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. HS1-8
3 Documento Básico HE Ahorro de Energía 6 Las cámaras de aire pueden ser consideradas por su resistencia térmica, para ello se considerarán: a) cámara de aire sin ventilar: aquella en la que no existe ningún sistema específico para el flujo del aire a través de ella. Una cámara de aire que no tenga aislamiento entre ella y el ambiente exterior pero con pequeñas aberturas al exterior puede también considerarse como cámara de aire sin ventilar, si esas aberturas no permiten el flujo de aire a través de la cámara y no exceden: i) 500 mm 2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales; ii) 500 mm 2 por m 2 de superficie para cámaras de aire horizontales. La resistencia térmica de las cámaras de aires sin ventilar viene definida en la tabla E.2 en función de su espesor. Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. Los valores son aplicables cuando la cámara: esté limitada por dos superficies paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección del flujo de calor y cuyas emisividades sean superiores a 0,8; tengan un espesor menor a 0,1 veces cada una de las otras dos dimensiones y no mayor a 0,3 m; no tenga intercambio de aire con el ambiente interior. Tabla E.2 Resistencias térmicas de cámaras de aire en m 2 K/W e (cm) Sin ventilar horizontal vertical 1 0,15 0,15 2 0,16 0,17 5 0,16 0,18 Para un cáculo más detallado se considera válido el procedimiento descrito en en apartado B.2 de la norma UNE EN ISO 6 946:1997. b) cámara de aire ligeramente ventilada: aquella en la que no existe un dispositivo para el flujo de aire limitado a través de ella desde el ambiente exterior pero con aberturas dentro de los siguientes rangos: i) 500 mm 2 < S aberturas 1500 mm 2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales; ii) 500 mm 2 < S aberturas 1500 mm 2 por m 2 de superficie para cámaras de aire horizontales. La resistencia térmica de una cámara de aire ligeramente ventilada es la mitad de los valores de la tabla E.2. c) cámara de aire muy ventilada: aquella en que los valores de las aberturas exceden: i) 1500 mm 2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales; ii) 1500 mm 2 por m 2 de superficie para cámaras de aire horizontales. 7 Para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia térmica total del cerramiento se obtendrá despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al aire en calma, igual a la resistencia superficial interior del mismo elemento. 8 La transmitancia térmica U MD (W/m 2 K) de las medianerías se calculará como un cerramiento en contacto con el exterior pero considerando las resistencias superficiales como interiores. E.1.2 Cerramientos en contacto con el terreno E Suelos en contacto con el terreno 1 Para el cálculo de la transmitancia U S (W/m 2 K) se consideran en este apartado: CASO 1 soleras o losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de éste; HE1-36
4 Documento Básico HE Ahorro de Energía CASO 2 soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto al nivel del terreno. CASO 1 1 La transmitancia térmica U s (W/m 2 K) se obtendrá de la tabla E.3 en función del ancho D de la banda de aislamiento perimétrico, de la resistencia térmica del aislante R a calculada mediante la expresión (E.3) y la longitud característica B de la solera o losa. 2 Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. Figura E.1. Soleras con aislamiento perimetral Banda de aislamiento horizontal Banda de aislamiento vertical 3 Se define la longitud característica B como el cociente entre la superficie del suelo y la longitud de su semiperímetro, según la expresión: B' = A 1 P 2 (E.4) siendo P la longitud del perímetro de la solera [m]; A el área de la solera [m 2 ]. 4 Para soleras o losas sin aislamiento térmico, la transmitancia térmica U s se tomará de la columna R a = 0 m 2 K/ W en función de su longitud característica B. 5 Para soleras o losas con aislamiento continuo en toda su superficie se tomarán los valores de la columna D 1,5 m. 6 La transmitancia térmica del primer metro de losa o solera se obtendrá de la fila B = 1. Tabla E.3 Transmitancia térmica U S en W/m 2 K D = 0.5 m D = 1.0 m D 1.5 m R a R a (m² K/W) R a (m² K/W) R a (m² K/W) B' 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 1 2,35 1,57 1,30 1,16 1,07 1,01 1,39 1,01 0,80 0,66 0, ,85 0,69 0,64 0,61 0,59 0,58 0,65 0,58 0,54 0,51 0,49 0,64 0,55 0,50 0,47 0,44 6 0,74 0,61 0,57 0,54 0,53 0,52 0,58 0,52 0,48 0,46 0,44 0,57 0,50 0,45 0,43 0,41 7 0,66 0,55 0,51 0,49 0,48 0,47 0,53 0,47 0,44 0,42 0,41 0,51 0,45 0,42 0,39 0,37 8 0,60 0,50 0,47 0,45 0,44 0,43 0,48 0,43 0,41 0,39 0,38 0,47 0,42 0,38 0,36 0,35 9 0,55 0,46 0,43 0,42 0,41 0,40 0,44 0,40 0,38 0,36 0,35 0,43 0,39 0,36 0,34 0, ,51 0,43 0,40 0,39 0,38 0,37 0,41 0,37 0,35 0,34 0,33 0,40 0,36 0,34 0,32 0, ,44 0,38 0,36 0,34 0,34 0,33 0,36 0,33 0,31 0,30 0,29 0,36 0,32 0,30 0,28 0, ,39 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,32 0,30 0,28 0,27 0,27 0,32 0,29 0,27 0,26 0, ,35 0,31 0,29 0,28 0,27 0,27 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,29 0,26 0,25 0,24 0, ,32 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,27 0,24 0,23 0,22 0, ,30 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,25 0,23 0,22 0,21 0,21 0,25 0,22 0,21 0,20 0,20 HE1-37
5 Documento Básico HE Ahorro de Energía 7 Alternativamente, para un cálculo más detallado de la transmitancia térmica U s podrá utilizarse la metodología descrita en la norma UNE EN ISO :1999. CASO 2 1 La transmitancia térmica U s (W/m 2 K) se obtendrá de la tabla E.4 en función de la profundidad z de la solera o losa respecto el nivel del terreno, de su resistencia térmica R f calculada mediante la expresión (E.2), despreciando las resistencias térmicas superficiales, y la longitud característica B calculada mediante la expresión (E.4). 2 Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. Figura E.2. Solera enterrada 3 La transmitancia térmica para el primer metro del muro enterrado se obtendrá de la columna z=1m. Tabla E.4 Transmitancia térmica U S en W/ m 2 K 0.5 m < z 1.0 m 1.0 m < z 2.0 m 2.0 m < z 3.0 m z > 3.0 m Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) B' 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 5 0,64 0,52 0,44 0,39 0,54 0,45 0,40 0,36 0,42 0,37 0,34 0,31 0,35 0,32 0,29 0,27 6 0,57 0,46 0,40 0,35 0,48 0,41 0,36 0,33 0,38 0,34 0,31 0,28 0,32 0,29 0,27 0,25 7 0,52 0,42 0,37 0,33 0,44 0,38 0,33 0,30 0,35 0,31 0,29 0,26 0,30 0,27 0,25 0,24 8 0,47 0,39 0,34 0,30 0,40 0,35 0,31 0,28 0,33 0,29 0,27 0,25 0,28 0,26 0,24 0,22 9 0,43 0,36 0,32 0,28 0,37 0,32 0,29 0,26 0,30 0,27 0,25 0,23 0,26 0,24 0,22 0, ,40 0,34 0,30 0,27 0,35 0,30 0,27 0,25 0,29 0,26 0,24 0,22 0,25 0,23 0,21 0, ,36 0,30 0,27 0,24 0,31 0,27 0,24 0,22 0,26 0,23 0,21 0,20 0,22 0,21 0,19 0, ,32 0,27 0,24 0,22 0,28 0,25 0,22 0,20 0,23 0,21 0,20 0,18 0,20 0,19 0,18 0, ,29 0,25 0,22 0,20 0,25 0,23 0,20 0,19 0,21 0,20 0,18 0,17 0,19 0,17 0,16 0, ,26 0,23 0,20 0,19 0,23 0,21 0,19 0,18 0,20 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,15 0, ,24 0,21 0,19 0,17 0,22 0,19 0,18 0,16 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,14 0,14 2 Alternativamente, para un cálculo más detallado de la transmitancia térmica Us podrá utilizarse la metodología descrita en la norma UNE EN ISO :1999. E Muros en contacto con el terreno 1 La transmitancia térmica U T (W/m 2 K) de los muros o pantallas en contacto con el terreno se obtendrá de la tabla E.5 en función de su profundidad z, y de la resistencia térmica del muro R m calculada mediante la expresión (E.2) despreciando las resistencias térmicas superficiales. 2 Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. HE1-38
6 42994 Martes 23 octubre 2007 BOE núm En la Parte I: El punto 6 del artículo 2 queda redactado de la siguiente forma: En todo cambio de uso característico de un edificio o establecimiento existente se deberá comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. El apartado 4.b) del artículo 4, la referencia Los sistemas de certificación de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecución de las obras, se modifica por: Las certificaciones de las prestaciones finales de los productos, equipos o sistemas, o de los edificios acabados, las certificaciones de gestión de la calidad de los agentes que intervienen en la edificación, El punto 4 del apartado 2 del artículo 5, la referencia También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecución de las obras, se modifica por: También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en le apartado anterior, las certificaciones de las prestaciones finales de los productos, equipos o sistemas, o de los edificios acabados, las certificaciones de gestión de la calidad de los agentes que intervienen en la edificación,. El punto 6 del apartado 2 del artículo 5, la referencia así como las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios,, se modifica por: así como las certificaciones de las prestaciones finales de los productos, equipos o sistemas, o de los edificios acabados, las certificaciones de gestión de calidad de los agentes que intervienen en la edificación. El artículo 7.3 punto 1, la referencia a..en la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes, se modifica por en la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten los agentes. El apartado 3, del artículo 14, de la Parte I, del CTE queda redactado de la manera siguiente: El Documento Básico "DB HR Protección frente al Ruido" especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. En el apartado 2 del artículo 15, la referencia:... el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia, se modifica por:... el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia. En el apartado 4 del artículo 15, la referencia: demanda de agua caliente del edificio. Los valores, se modifica por: demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores. 2.- En la Parte II: En el Documento Básico DB HE, en la sección HE 1, en el apartado 2.1, punto 4, la Tabla 2.1 se sustituye por la siguiente: Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en W/m 2 K Cerramientos y particiones interiores A B C D E Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno (1) y 1,22 1,07 0,95 0,86 0,74 primer metro de muros en contacto con el terreno Suelos (2) 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 Cubiertas (3) 0,65 0,59 0,53 0,49 0,46 Vidrios y marcos 5,70 5,70 4,40 3,50 3,10 Medianerías 1,22 1,07 1,00 1,00 1,00 (1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m (2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras sanitarias, se consideran como suelos (3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no habitables, se consideran como cubiertas En el apartado , en el punto 1.a), la referencia : que el porcentaje de huecos en, se modifica por: que la superficie de huecos en ; en el punto 1.b), la de: que el porcentaje de lucernarios sea, se modifica por: que la superficie de lucernarios sea y en el punto 2, la cita de: admiten porcentajes de, se modifica por: admiten superficies de. En el apartado , en el punto 6, la referencia: los cerramientos en contacto con el terreno., se modifica por: los cerramientos y suelos en contacto con el terreno. En el Apéndice E, apartado E.1.2.1, CASO 2, se suprime el párrafo número 3 que va detrás de la figura E.2. En el apartado E.1.2.2, detrás de la Tabla E.5, se incluye el siguiente párrafo: 3 La transmitancia térmica para el primer metro del muro enterrado se obtendrá de la columna z =1m.. El párrafo numerado como 3 pasa a numerarse como 4 y el numerado como 4 pasa a numerarse como 5. En el apéndice H, Ficha 1, en el apartado CU- BIERTAS Y LUCERNARIOS, la referencia: F Hm = A F / A, se modifica por: F Lm = A F / A. En la Ficha 2, la referencia: HUECOS Y LUCER- NARIOS, se modifica por: HUECOS y la referencia. CUBIERTAS, se modifica por: CUBIERTAS Y LUCER- NARIOS. En la sección HE 2, en recuadro, la referencia; sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia, se cambia por: sus ocupantes. Esta exigencia En la sección HE 3, en el apartado 2.2, punto 1, subpunto b) i), la referencia: - que se cumpla la expresión: T(A w /A)>0,07, se modifica por: - que se cumpla la expresión T(A w /A)>0,11 y la referencia: A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes +
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico Salubridad Con comentarios del Ministerio de Fomento
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS: Salubridad
Código Técnico de la Edificación Documento Básico HS: Salubridad Documento Básico HS Salubridad HS 1 Protección frente a la humedad HS 2 Recogida y evacuación de residuos HS 3 Calidad del aire interior
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Documento Básico HS
PARTE II CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Documento Básico HS Salubridad HS 1 Protección frente a la humedad Marzo 2006 Sumario: Introducción 1. Generalidades - 01 1.1 Ámbito de aplicación 1.2 Procedimiento
Sección HS 1 Protección frente a la humedad
Sección HS 1 Protección frente a la humedad 1 Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación 1 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están
Humedades en sótano. Objeto y descripción del fenómeno. Cuando la impermeabilización se realiza con láminas impermeabilizantes:
DOCUMENTO BÁSICO DB HS 1 Protección frente a la humedad
DOCUMENTO BÁSICO DB HS 1 Protección frente a la humedad Presentación: Angel L. Candelas Gutiérrez Dr. Arquitecto. CTE PARTE I SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL SU SEGURIDAD DE UTILIZACION SI SEGURIDAD EN INCENDIO
TABLA 2.1. GRADO DE IMPERMEABILIDAD MÍNIMO EXIGIDO A LOS MUROS. K s 10-2 cm/s 10-5 < K s < 10-2 cm/s K s 10-5 cm/s. Alta 5 5 4.
Documento Básico A L U B R I D A D TABLA 2.1. GRADO DE IMPERMEABILIDAD MÍNIMO EXIGIDO A LO MURO Presencia de agua Coeficiente de permeabilidad del terreno K s 10-2 cm/s 10-5 < K s < 10-2 cm/s K s 10-5
GRUPO DE TRABAJO. Javier Díez Güemes
MANUAL PREVENCIÓN DE FALLOS Estanqueidad en sótanos GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA GRUPO DE TRABAJO