Source: http://docplayer.fi/1654405-Vacon-nx-taajuusmuuttajat-kayttoohje.html
Timestamp: 2017-10-24 11:31:41+00:00
Document Index: 69659

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje - PDF
Download "vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje"
1 vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje
2 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. 3. Varmista ennen mekaanista asennusta, että taajuusmuuttajan ympärille jää riittävästi tilaa, ja tarkista ympäröivät olosuhteet kappaleesta Tarkista moottorikaapelin, verkkokaapelin ja pääsulakkeiden mitoitus ja kaapeliliitännät. Lue kappaleet Noudata kappaleen asennusohjeita. 6. Ohjauskaapelien liitännät on esitetty kappaleessa Mikäli aloituskysely on aktiivinen, valitse paneelin kieli ja haluamasi sovellus ja vahvista valinta Enter-näppäimellä. Jos aloituskyselyä ei ole aktivoitu, toimi ohjeiden 7a ja 7b mukaan. 7a. Valitse haluamasi kieli valikosta M6, sivulta S6.1. Lue ohjauspaneelin käyttöohjeet kappaleesta 7. 7b. Valitse haluamasi sovellus valikosta M6, sivulta S6.2. Lue ohjauspaneelin käyttöohjeet kappaleesta Kaikilla parametreillä on tehdasarvot. Varmistat laitteen parhaan mahdollisen toiminnan tarkistamalla allamainitut arvot moottorin arvokilvestä sekä vastaavat parametrit parametriryhmästä G2.1. moottorin nimellisjännite moottorin nimellistaajuus moottorin nimellisnopeus moottorin nimellisvirta moottorin cosϕ Kaikki parametrit on selitetty All in One Sovellusoppaassa. 9. Noudata käyttöönotto-ohjeita, lue kappale Vacon NX-taajuusmuuttaja on nyt käyttövalmis. Vacon Oyj ei ole vastuussa taajuusmuuttajien ohjeiden vastaisesta käytöstä. Puh (0) Fax +358 (0)
3 vacon 3 SISÄLLYSLUETTELO VACON NX KÄYTTÖOHJE HAKEMISTO 1 TURVALLISUUS 2 EU-DIREKTIIVI 3 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 4 TEKNISET TIEDOT 5 ASENNUS 6 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT 7 OHJAUSPANEELI 8 KÄYTTÖÖNOTTO 9 VIKOJEN PAIKALLISTAMINEN Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti:
4 4 vacon TIETOJA VACON NX:n KÄYTTÖOHJEESTA Onnittelut Vacon NX taajuusmuuttajahankinnastasi! Tämä käyttöohje antaa tarpeelliset tiedot Vacon NX-taajuusmuuttajan asennuksesta, käyttöönotosta ja toiminnasta. Suosittelemme, että luet nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käynnistät taajuusmuuttajan ensimmäisen kerran. Tämä käyttöohje on saatavana sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Suosittelemme, että käytät sähköistä versiota, mikäli mahdollista. Mikäli sinulla on käytössäsi sähköinen versio, voit hyödyntää seuraavia ominaisuuksia: Tässä käyttöohjeessa on useita linkkejä ja viittauksia eri kohtiin ohjeen sisällä, mikä helpottaa ohjeen selaamista. Lukijan on näin helppo tarkistaa ja löytää tietty kohta nopeasti. Käyttöohjeessa on myös hyperlinkkejä www-sivuille. Sinulla täytyy olla internet-selain asennettuna tietokoneeseesi, jotta voit siirtyä internettiin hyperlinkkien kautta. Oikeudet kaikkien teknisten ja muiden tietojen muutoksiin pidätetään. Puh (0) Fax +358 (0)
5 vacon 5 Vacon NX Käyttöohje Hakemisto Document code: DPD01218A Date: TURVALLISUUS Varoitukset Turvallisuusohjeet Maadoitukset ja maasulkusuojaus Moottorin käyttö EU-DIREKTIIVI CE-merkki EMC-direktiivi Yleistä Tekniset perusteet Vacon-taajuusmuuttajien EMC-luokittelu Tuotestandardin EN (2004) ympäristöjen määritelmät Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Lajimerkkiavain Varastointi Huolto Kondensaattorien lataus Takuu TEKNISET TIEDOT Yleistä Tehoalueet Vacon NX_5 Verkko- ja moottorijännite V Vacon NX_6 Verkko- ja moottorijännite V Vacon NXS2 Verkko- ja moottorijännite V Jarruvastusten mitoitus Tekniset tiedot ASENNUS Paikalleen asennus Jäähdytys Koot FR4 FR Lattialle asennettavat taajuusmuuttajat (koot FR10-FR12) Tehohäviöt Kytkentätaajuudesta riippuvat tehohäviöt KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Teho-osa Teholiitännät Verkko- ja moottorikaapelit DC-syöttö- ja jarrukaapelit Ohjauskaapeli Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, NX_2 ja NX_5, FR4-FR Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, NX_6, FR6-FR Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, NX_5, FR10-FR Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, NX_6, FR10-FR Tehoyksikön topologia EMC-luokituksen muuttaminen Kaapeliasennussarjan asentaminen...51 Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti:
6 6 vacon Asennusohjeet Moottori- ja verkkokaapelien kuorintapituudet Vacon NX_ kokoluokat ja kaapelien asennus Kaapelien valinta ja laitteen asennus UL-määräysten mukaisesti Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset Ohjausosa Ohjausliitännät Ohjauskaapelit Galvaaniset erottimet Ohjausliittimien signaalit Digitaalitulojen signaalien kääntö Pistikkeiden valinnat OPT-A1 peruskortissa OHJAUSPANEELI Paneelin näytön symbolit Laitteen tilaa ilmaisevat symbolit Ohjauspaikkaa ilmaisevat symbolit Status-LED:it (vihreä vihreä punainen) Tekstirivit Paneelin painikkeet Painikkeiden kuvaukset Ohjauspaneelin käyttö Valvontavalikko (M1) Parametrivalikko (M2) Paneeliohjausvalikko (M3) Ohjauspaikan valinta Paneelin ohjearvo Paneelin suunnanvaihto Aktiiviset viat-valikko (M4) Vikatyypit Vikakoodit Vian ilmenemishetkellä rekisteröity tieto Vikahistoriavalikko (M5) Systeemivalikko (M6) Kielen valinta Sovelluksen valinta Parametrien kopiointi Parametrien vertailu Turvallisuus Paneeliasetukset Laiteasetukset Järjestelmän tiedot Laajennuskortit-valikko (M7) Paneelin lisätoiminnot KÄYTTÖÖNOTTO Turvallisuus Taajuusmuuttajan käyttöönotto VIKOJEN PAIKALLISTAMINEN Puh (0) Fax +358 (0)
7 TURVALLISUUS vacon 7 1. TURVALLISUUS VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSET 1.1 Varoitukset! VAROITUS Vacon NX taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin. Älä tee mitään mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Älä tee minkäänlaisia jännitekoestuksia Vacon NX:n missään osassa. Koestusten tekoa varten on olemassa tietty ohjeisto. Mikäli tätä ohjeistoa ei noudateta, tuote voi vahingoittua. Vacon NX_ -taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 ma AC. Standardin EN mukaisesti on käytettävä vahvistettua suojamaadoitusta. Katso luku 1.3. Mikäli taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkin (EN ). Taajuusmuuttajassa saa käyttää vain Vacon Oyj:n toimittamia varaosia. Jos KÄY-komento on aktiivinen, moottori käynnistyy jännitteen kytkeytyessä. On myös syytä muistaa, että riviliitinten toiminnot (mukaan lukien käynnistystulot) saattavat muuttua parametriarvoja, sovellusta tai ohjelmistoa muutettaessa. Kytke tämän vuoksi moottori irti taajuusmuuttajasta, jos vahinkokäynnistyksestä saattaa aiheutua vaaratilanne. Kytke moottorikaapeli irti taajuusmuuttajasta ennen mittausten suorittamista kaapelissa tai moottorissa. Älä koske komponenttilevyillä oleviin mikropiireihin. Staattisen jännitteen purkaus voi vaurioittaa komponentteja. 1.2 Turvallisuusohjeet VAARA! Taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun Vacon NX on kytkettynä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Ohjausosa on erotettu verkon potentiaalista. Moottoriliittimet U, V, W sekä DC-välipiiri/jarruvastusliittimet ovat jännitteisiä Vacon NX:n ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei ole käynnissä. Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen kunnes laitteen puhallin pysähtyy ja paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä taajuusmuuttajan liitännöissä. Älä avaa taajuusmuuttajan koteloakaan, ennen kuin 5 minuuttia on kulunut. Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä ja muissa I/O-liittimissä voi kuitenkin esiintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon NX ei ole kytketty verkkoon. Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että Vacon NX:n etukansi ja kaapelisuoja ovat paikallaan. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 1
8 8 vacon TURVALLISUUS 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus Vacon NX taajuusmuuttaja on aina maadoitettava maadoitusliittimeen. Vacon NX_ -taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 ma AC. Standardin EN mukaisesti vähintään yhden seuraavista ehdoista on toteuduttava. a. Suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-alan tulee olla vähintään10 mm 2 (Cu) tai 16 mm 2 (Al) johtimen koko pituudelta. b. Jos suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala on joltakin osalta pienempi kuin 10 mm 2 (Cu) tai 16 mm 2 (Al), tälle välille on asennettava poikkipinta-alaltaan vähintään samansuuruinen toinen suojamaadoitusjohdin, kunnes suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala on taas vähintään 10 mm 2 (Cu) tai 16 mm 2 (Al). c. Tehonsyötön tulee katketa automaattisesti, jos suojamaadoitusjohdin katkeaa. Katso luku 6. Jokaisen sellaisen suojamaadoitusjohtimen, joka ei sisälly syöttökaapeliin tai kaapelikoteloon, on joka tapauksessa oltava poikkipinta-alaltaan vähintään - 2,5 mm 2, jos mekaaninen suojaus on asennettu - 4 mm 2, jos mekaanista suojausta ei ole asennettu. Taajuusmuuttajan sisäinen maasulkusuoja suojaa ainoastaan itse laitteen jos moottorissa tai moottorikaapelissa tapahtuu maasulku. Sen tarkoitus ei ole toimia henkilösuojana. Koska taajuusmuuttajassa on korkeita kapasitiivisia virtoja, vikavirtasuojat eivät välttämättä toimi oikein. 1.4 Moottorin käyttö Varoitussymbolit Ota oman turvallisuutesi vuoksi erityisesti huomioon ohjeet, jotka on merkitty seuraavilla symboleilla: = Vaarallinen jännite! VAROITUS HOT SURFACE = Yleinen varoitus = Kuuma pinta palovammavaara MOOTTORIN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVA: Ennen moottorin käynnistämistä tarkista, että moottori on kunnolla kiinnitetty ja 1 varmista, että siihen liitetty laite sallii käynnistyksen.! VAROITUS Aseta moottorin maksiminopeus (taajuus) moottorin ja siihen kiinnitetyn laitteen suurimman pyörimisnopeuden mukaisesti. Ennen kuin muutat moottorin pyörimissuuntaa, varmista, että sen voi tehdä turvallisesti. Varmista, että moottorikaapeliin ei ole kytketty kondensaattoriparistoja. Varmista, ettei moottoriliittimiin ole kytketty verkkojännitettä. 1 Puh (0) Fax +358 (0)
9 EU-DIREKTIIVI vacon 9 2. EU-DIREKTIIVI 2.1 CE-merkki CE-merkki tuotteessa takaa tuotteen vapaan liikkuvuuden ETA-alueella (Euroopan Talousalue). Vacon NX-taajusmuuttajissa on CE-merkki osoituksena siitä, että laitteet ovat Pienjännitedirektiivin (LVD) ja EMC-direktiivin vaatimusten mukaisia. Testilaboratoriona on toiminut SGS FIMKO. 2.2 EMC-direktiivi Yleistä EMC-direktiivi määrää, ettei sähkölaite saa häiritä kohtuuttomasti ympäristöään ja että sen täytyy toisaalta myös riittävästi sietää ympäristössä olevia muita häiriöitä. Vacon NX_-taajuusmuuttajien EMC-direktiivin vaatimusten mukaisuuden täyttyminen on osoitettu Teknisen Rakennetiedoston (TCF) avulla, jonka on tarkastanut ja hyväksynyt SGS FIMKO, joka on hyväksytty laitos (Competent Body). Teknistä Rakennetiedostoa on käytetty direktiivin yhdenmukaisuuden toteamiskeinona, koska kysymyksessä on suuri tuoteperhe, jota on mahdoton testata laboratorio-olosuhteissa ja koska installaatiot vaihtelevat suuresti Tekniset perusteet Perusajatuksenamme oli kehittää taajuusmuuttajaperhe, joka on mahdollisimman käyttökelpoinen ja kustannustehokas. EMC ongelmat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vacon NX_-taajuusmuuttajien markkina-alueena on koko maailma, joten eri asiakkaiden EMC-tarpeet vaihtelevat. Kaikki Vacon NX-taajuusmuuttajat on suunniteltu täyttämään vaativimmatkin tarpeet sietoisuuden osalta. Mitä päästöihin tulee, asiakas saattaa haluta päivittää Vaconin jo ennestään tehokkaan elektromagneettisten häiriöiden suodatuskyvyn Vacon-taajuusmuuttajien EMC-luokittelu Vacon NX_ -taajuusmuuttajat jaetaan viiteen luokkaan niiden sähkömagneettisten häiriöpäästöjen sekä järjestelmäverkon ja asennusympäristön vaatimusten mukaan (katso luku ). Kunkin tuotteen EMCluokka on ilmoitettu tyyppimerkinnässä. Vaconin EMC-luokka C (NX_5, FR4 FR6, kotelointiluokka IP54): Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardin EN (2004) luokan C1 mukaisia. Luokka C1 on EMC-ominaisuuksiltaan paras, ja se sisältää taajuusmuuttajia, joiden nimellisjännite on pienempi kuin V ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ensimmäisessä ympäristössä. HUOMAUTUS: Jos taajuusmuuttajan kotelointiluokka on IP21, luokan C vaatimukset toteutuvat vain johtuvien häiriöpäästöjen osalta. Vaconin EMC-luokka H (NX_5, FR4 FR9 ja NX_2, FR4 FR9): Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardin EN (2004) luokan C2 mukaisia. Luokka C2 sisältää kiinteästi asennettavia taajuusmuuttajia, joiden nimellisjännite on pienempi kuin V. Luokan H taajuusmuuttajia voi käyttää ensimmäisessä ja toisessa ympäristössä. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 2
10 10 vacon EU-DIREKTIIVI Vaconin EMC-luokka L (kotelointiluokat IP21 ja IP54: NX_5 FR10 ja suuremmat, NX_6 FR6 ja suuremmat): Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardin EN (2004) luokan C3 mukaisia. Luokka C3 sisältää taajuusmuuttajia, joiden nimellisjännite on pienempi kuin V ja jotka on tarkoitettu vain toiseen ympäristöön. Vaconin EMC-luokka T: Tämän luokan taajuusmuuttajat ovat tuotestandardin EN (2004) mukaisia, jos ne on tarkoitettu ITjärjestelmiin. IT-järjestelmissä verkot on erotettu maasta tai kytketty maahan suuren impedanssin välityksellä vuotovirran rajoittamiseksi. HUOMAUTUS: jos taajuusmuuttajia käytetään muissa verkoissa, EMCvaatimukset eivät toteudu. Vaconin EMC-luokka N: Tämän luokan taajuusmuuttajissa ei ole EMC-häiriöpäästösuojausta. Nämä taajuusmuuttajat asennetaan suljettuun kaappiin. HUOMAUTUS: EMC-häiriöpäästövaatimuksien täyttämiseksi tarvitaan yleensä ulkoinen EMC-suodatin. Kaikki Vacon NX_ -taajuusmuuttajat täyttävät kaikki EMC-häiriösietoisuusvaatimukset (standardi EN (2004)) Varoitus: Lähiympäristössä se saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Huom: Jos haluat vaihtaa Vacon NX-taajuusmuuttajasi EMC-suojausluokkaa H:sta (L:stä) T:hen, katso ohjeet kappaleesta Tuotestandardin EN (2004) ympäristöjen määritelmät Ensimmäinen ympäristö: Ympäristö, johon sisältyvät asuintilat. Lisäksi se sisältää laitokset, jotka on kytketty ilman välimuuntajia asuintiloille tarkoitettuun pienjänniteverkkoon. HUOMAUTUS: esimerkkejä ensimmäiseen ympäristöön kuuluvista tiloista ovat omakotitalot, asunnot sekä asuinrakennuksissa olevat liiketilat tai toimistot. Toinen ympäristö: Ympäristö, joka sisältää kaikki laitokset, joita ei ole kytketty suoraan asumuksille tarkoitettuun pienjänniteverkkoon. HUOMAUTUS: esimerkkejä toisesta ympäristöstä ovat teollisuusalueet sekä minkä tahansa omasta muuntajasta sähkönsä saavan rakennuksen tekniset alueet Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus Seuraavilla sivuilla on valmistajan antamat vaatimustenmukaisuusvakuutukset, joista selviää Vacontaajuusmuuttajien EMC- ja turvallisuusdirektiivienmukaisuus. 2 Puh (0) Fax +358 (0)
14 14 vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 3. TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Vacon NX_-taajuusmuuttajat ovat käyneet läpi äärimmäisen tarkat koestukset ja laatutarkastukset tehtaalla, ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tarkista kuitenkin pakkauksen purkamisen jälkeen, että tuotteessa ei esiinny merkkejä kuljetusvaurioista ja että toimitus on tilauksesi mukainen (vertaa laitteen lajimerkkiä allaoleviin lajimerkkiavaimeen, kts. (Kuva 3-1). Mikäli laitteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys ensisijaisesti kuljetusvakuutuksesta huolehtivaan vakuutusyhtiöön tai laitteen huolitsijaan. Jos toimitus ei vastaa tilaustasi, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan. Laitteen pakkauksessa mukana olevassa tarvikepussissa on hopeanvärinen Drive modified tarra. Tarran tarkoituksena on kertoa, mitä muutoksia taajuusmuuttajaan on jälkikäteen tehty. Liimaa tarra taajuusmuuttajan kylkeen, jotta se ei katoa. Jos taajuusmuuttajaan tehdään myöhemmin muutoksia (lisätään laajennuskortti, muutetaan IP-kotelointitasoa tai EMC-suojaustasoa), merkitse muutos tähän tarraan. 3.1 Lajimerkkiavain nk3_1.fh8 NXS A 2 H 1 SSV A1A20000C3 Kuva 3-1. Vacon NX:n lajimerkkiavain Lisäkortit; jokaista korttipaikkaa varten on kaksi merkkiä: A = perus-i/o-kortti, B = laajennus-i/o-kortti, C = kenttäväyläkortti, D = erikoiskortti Laitteistomuutokset; Toimitus - Asennus - Kortit Sxx = 6-pulssiliitäntä (FR4-FR14) Bxx = Ylimääräinen DC-liitäntä (>FR8) Jxx = Lattialle asennettava FR , jossa pääkytkin ja välipiiriliittimet xsx = Ilmajäähdytteinen xxs = Vakiokortit (FR4-FR8) xxv = Lakatut kortit (FR4-FR8) xxf = Vakiokortit (FR9-FR14) xxg = Lakatut kortit (FR9-FR14) xxa = Vakiokortit (FR10-FR12 lattialle asennettavat taajuusmuuttajat) xxb = Lakatut kortit (FR10-FR12 lattialle asennettavat taajuusmuuttajat) Jarrukatkoja 0 = ei jarrukatkojaa 1 = sisäinen jarrukatkoja 2 = sisäinen jarrukatkoja ja vastus EMC-häiriöpäästötaso: C = täyttää standardin EN (2004) luokan C1 vaatimukset, 1. ympäristö, nimellisjännite alle 1000V H = täyttää standardin EN (2004) luokan C2 vaatimukset, kiinteisiin asennuksiin, nimellisjännite alle 1000V L = täyttää standardin EN (2004) luokan C3 vaatimukset, 2. ympäristö, nimellisjännite alle 1000V T = täyttää standardin EN (2004) käytettäessä kelluvissa verkoissa N = Ei EMC-päästösuojausta. Ulkoinen EMC-suodin tarpeen. Kotelointiluokka: 0 = IP00 (vain FR9), 2 = IP21/NEMA 1, 3 = IP21/NEMA 1 (kaappiasennus) 5 = IP54 (NEMA 12), 7 = IP54/NEMA 12 Ohjauspaneeli: A = standardi (alfanumeerinen) B = ei paikallista ohjauspaneelia F = peitepaneeli G = graafinen paneeli Nimellinen verkkojännite: 2 = Vac, 5 = Vac, 6 = Vac (Kaikki 3-vaiheisia) Nimellisvirta (pieni ylikuorma) 0007 = 7 A, 0022 = 22 A, 0205 = 205 A jne. Tuotesarja: NXS = standardi, NXP = high-performance Huom: Tiedustele tehtaalta muita asennusmahdollisuuksia. 3 Puh (0) Fax +358 (0)
15 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO vacon Varastointi Mikäli taajuusmuuttaja pitää varastoida ennen käyttöönottoa, varmista, että varastointiolosuhteet ovat hyväksyttävät: Varastointilämpötila Suhteellinen kosteus C <95%, ei kondensoitumista Jos taajuusmuuttaja varastoidaan pitkiksi ajoiksi, siihen tulisi kytkeä virta kerran vuodessa vähintään kahdeksi tunniksi. Jos varastointiaika on pidempi kuin 12 kuukautta, elektrolyyttikondensaattorit on ladattava varovasti. Tästä syystä näin pitkät varastointiajat eivät ole suositeltavia. Jos pidempi varastointi on kuitenkin välttämätöntä, tulee noudattaa luvussa olevia ohjeita kondensaattorien lataamisesta. 3.3 Huolto Normaaliolosuhteissa Vacon NX_ -taajuusmuuttajat eivät tarvitse huoltoa. Säännöllinen huolto on kuitenkin suositeltavaa, jotta käyttö toimisi ongelmitta ja taajuusmuuttaja pysyisi kunnossa mahdollisimman kauan. Suosittelemme noudattamaan seuraavaa huoltovälitaulukkoa. Huoltoväli Huoltotoimenpide Tarvittaessa Puhdista jäähdytyselementti. Säännöllisesti Tarkista liittimien kiristysmomentit. 12 kuukautta (varastoitaessa) Lataa kondensaattorit (katso luku 3.3.1) kuukautta Tarkista I/O-liittimet ja ohjausliittimet. (ympäristön mukaan) Puhdista jäähdytystunneli. Tarkista puhaltimen kunto ja tarkista, onko liittimissä, kokoojakiskoissa tai muilla pinnoilla korroosiota. Tarkista ovisuodattimet, jos laite on asennettu kaappiin. 5 7 vuotta Vaihda puhaltimet: - pääpuhallin - sisäinen IP54-puhallin - kaapin jäähdytyspuhallin/suodatin 5 10 vuotta Vaihda DC-väylän kondensaattorit. Taulukko 3-1. Huoltovälit Kondensaattorien lataus Pitkän varastoinnin jälkeen kondensaattorit on ladattava, jotta ne eivät vahingoittuisi. Kondensaattorien mahdollisesti suurta vuotovirtaa täytyy rajoittaa. Paras ratkaisu tähän on säädettävällä rajavirralla varustettu tasavirtalähde. 1) Aseta rajavirraksi ma taajuusmuuttajan koon mukaan. 2) Kytke virtalähde DC-välipiirin liittimiin B+/B- (DC+ liittimeen B+ ja DC- liittimeen B-) tai suoraan kondensaattorin napoihin. NX-taajuusmuuttajissa, joissa ei ole liittimiä B+/B-, voidaan virtalähde kytkeä kahden tulovaiheen (L1 ja L2) väliin. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 3
16 16 vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 3) Taajuusmuuttajissa FR8 FR12: Irrota puhaltimen sulakkeet, jotta kondensaattorit latautuisivat kokonaan. Pyydä tarvittaessa lisäohjeita tehtaalta. 4) Aseta DC-jännite yksikön nimellisarvoon (1,35*Un AC) ja syötä taajuusmuuttajaa vähintään tunnin verran. Jos tasavirtaa ei ole käytettävissä ja yksikkö on ollut varastossa jännitteettömänä paljon kauemmin kuin 12 kuukautta, ota yhteys tehtaaseen ennen virran kytkemistä. 3.4 Takuu Takuu kattaa vain valmistusvirheet. Valmistaja ei ole vastuussa kuljetuksen, toimituksen vastaanoton, asennuksen, käyttöönoton tai käytön aikana syntyneistä vaurioista. Valmistajalle ei koskaan, eikä missään olosuhteissa voida asettaa vastuuta vaurioista tai vioista, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta tai epänormaalista ympäristölämpötilasta, pölystä, korrodoivista aineista tai nimellisarvon ylittävistä sähköisistä suureista. Valmistajaa ei myöskään voida pitää vastuussa em. laitteen seurannaisvaikutuksista. Valmistajan myöntämä takuuaika on 18 kk toimituksesta tai 12 kk käyttöönotosta sen mukaan, kumpi näistä määräajoista päättyy ensin (Vaconin takuuehdot). Laitteen paikallinen toimittaja voi myöntää yllämainituista ehdoista poikkeavan takuun. Tämä takuuaika tulee määritellä toimittajan myynti- ja takuuehdoissa. Vacon ei ole vastuussa mistään muusta, kuin sen itsensä myöntämästä takuusta. Ota kaikissa takuuta koskevissa asioissa ensin yhteys paikalliseen toimittajaasi. 3 Puh (0) Fax +358 (0)
17 TEKNISET TIEDOT vacon TEKNISET TIEDOT 4.1 Yleistä Alla olevassa kuvassa Kuva 4-1 on esitetty Vacon NX_-taajuusmuuttajan lohkokaavio. Taajuusmuuttaja käsittää kaksi mekaanista yksikköä, teho-osan ja ohjausosan. Mekaanisesta kokoonpanosta on kuvia sivuilla Kolmivaiheinen tuloliitännän AC-kuristin muodostaa välipiirin kondensaattorin kanssa LC-suodattimen, joka taas yhdessä diodisillan kanssa muodostaa tasajännitteen syötöksi IGBT-vaihtosuuntaajalle. ACkuristin suodattaa myös verkon HF-häiriöitä taajuusmuuttajaan päin, sekä taajuusmuuttajan HF-häiriöitä verkkoon päin. Tämän lisäksi se parantaa verkkovirran käyrämuotoa. Taajuusmuuttajan verkosta ottama teho on kokonaan pätötehoa. IGBT-vaihtosuuntaaja tuottaa säädettävän, symmetrisen, kolmivaiheisen PWM-moduloidun AC-jännitteen moottorille. Moottori- ja sovellusohjausyksikkö perustuu mikroprosessorin ohjelmiin. Mikroprosessori ohjaa moottoria mittaustietojen, parametriasetusten, ohjausliitynnän ja ohjauspaneelin antamien tietojen perusteella. Moottori- ja sovellusohjausyksikkö ohjaa puolestaan moottorinohjaus-asic-piiriä, joka taas laskee ohjausjaksot IGBT-kytkimille. Hilaohjausvahvistin vahvistaa nämä signaalit IGBT-vaihtosuuntaajaa varten. Tehomoduuli Jarruvastus* Verkko L1 L2 L3 1) Integroitu tulomoduuli Tasasuuntaaja 3~ = Lat. vastus Jarrukatkoja* 2) 3) = 3~ Moottori Virtaanturit IGBTvaihtosuuntaaja U Lähtöpiirin V W suodatin PE Puhallin Jännitelähde Mittaukset Hilaohjaus Ohjauspaneeli Ohjausmoduuli RS 232 Moottori- ja sovellusohjausyksikkö Moottori- ohjaus- ASIC Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O NK4_1 *Kokoluokissa FR4-FR6 (NX_2 ja NX_5) jarruvastus voidaan asentaa laitteen sisälle. Jänniteluokkien NX_2 ja NX_5 kaikissa muissa kokoluokissa sekä jänniteluokan NX_6 kaikissa kooissa jarruvastus on saatavana lisävarusteena ja se asennetaan ulkoisesti. Jarrukatkoja on vakiovarusteena luokissa FR4-FR6, mutta lisävarusteena suuremmissa kokoluokissa (FR7-FR9). Kuva 4-1. Vacon NX_:n lohkokaavio Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 4
18 18 vacon TEKNISET TIEDOT Ohjauspaneeli toimii linkkinä käyttäjän ja taajuusmuuttajan välillä. Ohjauspaneelia käytetään parametrien asetukseen, käyttötietojen lukemiseen, sekä ohjauskomentojen antamiseen. Se on irrotettava ja sitä voidaan käyttää päälaitteesta erillään kytkemällä se kaapelin avulla taajuusmuuttajaan. Ohjauspaneelin sijaan voidaan käyttää myös PC:tä taajuusmuuttajan ohjaamisessa, mikäli se on kytketty taajuusmuuttajaan edellämainitun kaapelin avulla. Taajuusmuuttajasi voidaan varustaa ohjaus-i/o-kortilla, joka on joko erotettu maasta (OPT-A8), tai kytketty siihen (OPT-A1). Peruskäyttöliittymä ja parametrit (Perussovellus) on helppo ottaa käyttöön. Mikäli tarvitaan monipuolisempaa liittymää ja parametrivalikoimaa, All in One+ -sovelluksista voidaan valita sopivampi sovellus. Katso All in One+ Sovellusoppaasta lisätietoja eri sovelluksista. Jarruvastus on saatavissa sisäisesti asennettavana lisävarusteena jänniteluokkien NX_2 ja NX_5 kokoluokissa FR4 FR6. Kaikissa muissa jänniteluokkien NX_2 ja NX_5 kokoluokissa sekä kaikkien muiden jänniteluokkien kaikissa kokoluokissa jarruvastus on ulkoisesti asennettava lisävaruste. Lisävarusteena on saatavana myös I/O-laajennuskortteja, joilla voi lisätä lähtöjen ja tulojen määrää. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen laitetoimittajaan. 4 Puh (0) Fax +358 (0)
19 TEKNISET TIEDOT vacon Tehoalueet Vacon NX_5 Verkko- ja moottorijännite V Suuri ylikuorma =Maksimivirta I S, 2 s/20 s, 150% ylikuormitettavuus, 1 min/10 min Sellainen virta, joka ylittää jatkuvan virran (I H ) 150%:lla kestäen korkeintaan 1 minuutin ja jota seuraa nimellisvirtaa pienempi, kestoltaan sellainen kuormitusvirta, ettei tehollinen lähtövirta koko käyttöjakson aikana ylitä nimellisvirtaa (I H ). Pieni ylikuorma = Maksimivirta I S, 2 s/20 s, 110% ylikuormitettavuus, 1 min/10 min Sellainen virta, joka ylittää jatkuvan virran (I L ) 110%:lla kestäen korkeintaan 1 minuutin ja jota seuraa nimellisvirtaa pienempi, kestoltaan sellainen kuormitusvirta, ettei tehollinen lähtövirta koko käyttöjakson aikana ylitä nimellisvirtaa (I L ). Kaikkia kokoja on saatavissa kotelointiluokissa IP21/NEMA1. Kokoja FR4 FR10 on lisäksi saatavissa kotelointiluokissa IP54/NEMA12. FR12 on saatavissa vain NXP-laitteena. Verkko- ja moottorijännite V, 50/60 Hz, 3~ Taajuusmuuttajatyyppi Jatkuva nimellis virta I L (A) Kuormitettavuus Moottorin akseliteho Pieni Suuri 380V syöttö 500V syöttö 10% ylikuorm. virta (A) Jatkuva nimellisvirta I H (A) 50% ylikuorm. virta (A) Maks. virta I S 10% ylikuorm. 40 C P(kW) 50% ylikuorm. 50 C P(kW) 10% ylikuorm. 40 C P(kW) 50% ylikuorm. 50 C P(kW) Koko Mitat ja paino LxKxS/kg NX_ ,3 3,6 2,2 3,3 4,4 1,1 0,75 1,5 1,1 FR4 128x292x190/5 NX_ ,3 4,7 3,3 5,0 6,2 1,5 1,1 2,2 1,5 FR4 128x292x190/5 NX_ ,6 6,2 4,3 6,5 8,6 2,2 1,5 3 2,2 FR4 128x292x190/5 NX_ ,6 8,4 5,6 8,4 10,8 3 2,2 4 3 FR4 128x292x190/5 NX_ ,9 7,6 11, ,5 4 FR4 128x292x190/5 NX_ ,2 9 13,5 18 5,5 4 7,5 5,5 FR4 128x292x190/5 NX_ , ,0 24 7,5 5,5 11 7,5 FR5 144x391x214/8,1 NX_ , , , FR5 144x391x214/8,1 NX_ ,5 15 FR5 144x391x214/8,1 NX_ , ,5 FR6 195x519x237/18,5 NX_ , FR6 195x519x237/18,5 NX_ FR6 195x519x237/18,5 NX_ FR7 237x591x257/35 NX_ FR7 237x591x257/35 NX_ FR7 237x591x257/35 NX_ FR8 291x758x344/58 NX_ FR8 291x758x344/58 NX_ FR8 291x758x344/58 NX_ FR9 480x1150x362/146 NX_ FR9 480x1150x362/146 NX_ FR10 595x2018x602/340 NX_ FR10 595x2018x602/340 NX_ FR10 595x2018x602/340 NX_ FR11 794x2018x602/470 NX_ FR11 794x2018x602/470 NX_ FR11 794x2018x602/470 NXP FR x2017x602/600 NXP FR x2017x602/600 NXP FR x2017x602/600 Taulukko 4-1. Vacon NX_-sarjan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite V. Huom: Taulukossa annetut nimellisvirrat saavutetaan annetuissa lämpötiloissa vain kytkentätaajuuden tehdasasetuksilla tai sitä pienemmillä arvoilla. Huom: Kokojen FR10 FR12 nimellisvirrat ovat voimassa ympäristön lämpötilan ollessa 40 C (paitsi : nimellisvirrat ovat voimassa ympäristön lämpötilan ollessa 35 C). Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 4
20 20 vacon TEKNISET TIEDOT Vacon NX_6 Verkko- ja moottorijännite V Suuri ylikuorma =Maksimivirta I S, 2 s/20 s, 150% ylikuormitettavuus, 1 min/10 min Sellainen virta, joka ylittää jatkuvan virran (I H ) 150%:lla kestäen korkeintaan 1 minuutin ja jota seuraa nimellisvirtaa pienempi, kestoltaan sellainen kuormitusvirta, ettei tehollinen lähtövirta koko käyttöjakson aikana ylitä nimellisvirtaa (IH). Pieni ylikuorma = Maksimivirta I S, 2 s/20 s, 110% ylikuormitettavuus, 1 min/10 min Sellainen virta, joka ylittää jatkuvan virran (I L ) 110%:lla kestäen korkeintaan 1 minuutin ja jota seuraa nimellisvirtaa pienempi, kestoltaan sellainen kuormitusvirta, ettei tehollinen lähtövirta koko käyttöjakson aikana ylitä nimellisvirtaa (I L ). Kaikkia kokoja on saatavissa kotelointiluokissa IP21/NEMA1. Kokoja FR4 FR10 on lisäksi saatavissa kotelointiluokissa IP54/NEMA12. FR12 on saatavissa vain NXP-laitteena. Verkko- ja moottorijännite V, 50/60 Hz, 3~ Taajuusmuuttajatyyppi Jatkuva nimellisvirta I L (A) Kuormitettavuus Moottorin akseliteho Pieni Suuri 690V syöttö 575V syöttö 10% ylikuorm. virta (A) Jatkuva nimellisvirta I H (A) 50% ylikuorm. virta (A) Maks. virta I S 10% ylikuorm. 40 C P(kW) 50% ylikuorm. 50 C P(kW) 10% ylikuorm. 40 C P(hv) 50% ylikuorm. 50 C P(hv) Koko Mitat ja paino LxKxS/kg NX_ ,5 5,0 3,2 4,8 6,4 3 2,2 3,0 2,0 FR6 195x519x237/18,5 NX_ ,5 6,1 4,5 6,8 9, ,0 3,0 FR6 195x519x237/18,5 NX_ ,5 8,3 5,5 8,3 11,0 5,5 4 5,0 3,0 FR6 195x519x237/18,5 NX_ ,0 7,5 11,3 15,0 7,5 5,5 7,5 5,0 FR6 195x519x237/18,5 NX_ ,5 14, ,0 20,0 10 7,5 11 7,5 FR6 195x519x237/18,5 NX_ ,8 13,5 20, FR6 195x519x237/18,5 NX_ , , , FR6 195x519x237/18,5 NX_ , , , FR6 195x519x237/18,5 NX_ FR6 195x519x237/18,5 NX_ , FR7 237x591x257/35 NX_ , FR7 237x591x257/35 NX_ FR8 291x758x344/58 NX_ FR8 291x758x344/58 NX_ FR8 291x758x344/58 NX_ FR9 480x1150x362/146 NX_ FR9 480x1150x362/146 NX_ FR9 480x1150x362/146 NX_ FR9 480x1150x362/146 NX_ FR10 595x2018x602/340 NX_ FR10 595x2018x602/340 NX_ FR10 595x2018x602/340 NX_ FR10 595x2018x602/340 NX_ FR11 794x2018x602/400 NX_ FR11 794x2018x602/400 NX_ FR11 794x2018x602/470 NXP FR x2017x602/600 NXP FR x2017x602/600 NXP FR x2017x602/600 Taulukko 4-2. Vacon NX_-sarjan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite V. Huom: Taulukossa annetut nimellisvirrat saavutetaan annetuissa lämpötiloissa vain kytkentätaajuuden tehdasasetuksilla tai sitä pienemmillä arvoilla. Huom: Kokojen FR10 FR12 nimellisvirrat ovat voimassa ympäristön lämpötilan ollessa 40 C (paitsi , ja : nimellisvirrat ovat voimassa ympäristön lämpötilan ollessa 35 C). 4 Puh (0) Fax +358 (0)
21 TEKNISET TIEDOT vacon Vacon NXS2 Verkko- ja moottorijännite V Suuri ylikuorma =Maksimivirta I S, 2 s/20 s, 150% ylikuormitettavuus, 1 min/10 min Sellainen virta, joka ylittää jatkuvan virran (I H ) 150%:lla kestäen korkeintaan 1 minuutin ja jota seuraa nimellisvirtaa pienempi, kestoltaan sellainen kuormitusvirta, ettei tehollinen lähtövirta koko käyttöjakson aikana ylitä nimellisvirtaa (IH). Pieni ylikuorma = Maksimivirta I S, 2 s/20 s, 110% ylikuormitettavuus, 1 min/10 min Sellainen virta, joka ylittää jatkuvan virran (I L ) 110%:lla kestäen korkeintaan 1 minuutin ja jota seuraa nimellisvirtaa pienempi, kestoltaan sellainen kuormitusvirta, ettei tehollinen lähtövirta koko käyttöjakson aikana ylitä nimellisvirtaa (I L ). Kaikki koot ovat saatavilla IP21/NEMA1- tai IP54/NEMA12-suojauksin. Verkko- ja moottorijännite V, 50/60 Hz, 3~ Taajuusmuuttajatyyppi Jatkuva nimellis virta I L (A) Kuormitettavuus Moottorin akseliteho Pieni Suuri 230V syöttö V syöttö 10% ylikuorm. virta (A) Jatkuva nimellisvirta I H (A) 50% ylikuorm. virta (A) Maks. virta I S 10% ylikuorm. 40 C P(kW) 50% ylikuorm. 50 C P(kW) 10% ylikuorm. 40 C P(hp) 50% ylikuorm. 50 C P(hp) Koko Mitat ja paino LxKxS/kg NXS ,8 5,3 3,7 5,6 7,4 0,75 0, FR4 128x292x190/5 NXS ,6 7,3 4,8 7,2 9,6 1,1 0, FR4 128x292x190/5 NXS ,8 8,6 6,6 9,9 13,2 1,5 1, FR4 128x292x190/5 NXS ,1 7,8 11,7 15,6 2,2 1,5 3 2 FR4 128x292x190/5 NXS ,5 13, , ,2-3 FR4 128x292x190/5 NXS ,5 19,3 12,5 18, FR5 144x391x214/8,1 NXS ,5 17,5 26,3 35 5, FR5 144x391x214/8,1 NXS , ,5 50 7,5 5, FR5 144x391x214/8,1 NXS , , , FR6 195x519x237/18,5 NXS , , FR6 195x519x237/18,5 NXS FR7 237x591x257/35 NXS FR7 237x591x257/35 NXS FR7 237x591x257/35 NXS FR8 291x758x344/58 NXS FR8 291x758x344/58 NXS FR8 291x758x344/58 NXS FR9 480x1150x362/146 NXS FR9 480x1150x362/146 Taulukko 4-3. Vacon NXS-sarjan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite V Huomautus: Taulukossa annetut nimellisvirrat saavutetaan annetuissa lämpötiloissa vain kytkentätaajuuden tehdasasetuksilla tai sitä pienemmillä arvoilla. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 4
22 22 vacon TEKNISET TIEDOT 4.3 Jarruvastusten mitoitus Verkko- ja moottorijännite V, 50/60 Hz, 3~ Maks. jarruvirta [I] Jarruvastuksen nimellisresist. [ohm] Maks. jarruvirta [I] Jarruvastuksen nimellisresist. [ohm] NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ ,4 NX_ NX_ ,4 NX_ NX_ ,4 NX_ NX_ ,9 NX_ NX_ ,9 NX_ NX_ ,9 NX_ ,5 NX_ x x 1,4 NX_ ,5 NX_ x x 1,4 Taulukko 4-4. Jarruvastusarvot, Vacon NX_, syöttöjännite V Verkko- ja moottorijännite V, 50/60 Hz, 3~ Maks. jarruvirta [I] Jarruvastuksen nimellisresist. [ohm] Taajuusmuuttajatyyppi Taajuusmuuttajatyyppi Taajuusmuuttajatyyppi Taajuusmuuttajatyyppi Maks. jarruvirta [I] Jarruvastuksen nimellisresist. [ohm] NX_ NX_ ,1 7 NX_ NX_ ,1 7 NX_ NX_ ,1 7 NX_ NX_ ,1 7 NX_ NX_ ,5 NX_ ,7 30 NX_ ,0 2,5 NX_ ,7 30 NX_ ,0 2,5 NX_ ,7 30 NX_ ,0 2,5 NX_ ,7 30 NX_ ,1 1,7 NX_ ,1 18 NX_ ,1 1,7 NX_ ,1 18 NX_ ,1 1,7 NX_ ,2 9 NX_ x x 2,5 NX_ ,2 9 NX_ x x 2,5 NX_ ,2 9 NX_ x x 2,5 Taulukko 4-5. Jarruvastusarvot, Vacon NX_, syöttöjännite V 4 Puh (0) Fax +358 (0)
23 TEKNISET TIEDOT vacon 23 Verkko- ja moottorijännite V, 50/60 Hz, 3~ Maks. jarruvirta [I] Jarruvastuksen nimellisresist. [ohm] Taajuusmuuttajatyyppi Taajuusmuuttajatyyppi Maks. jarruvirta [I] Jarruvastuksen nimellisresist. [ohm] NXS NXS NXS NXS ,3 NXS NXS ,3 NXS NXS ,3 NXS NXS ,4 NXS NXS ,4 NXS NXS ,4 NXS NXS ,4 NXS NXS ,4 Taulukko 4-6. Jarruvastusarvot, Vacon NXS, syöttöjännite V Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 4
24 24 vacon TEKNISET TIEDOT 4.4 Tekniset tiedot Verkkoliitäntä Moottoriliitäntä Ohjausominaisuudet Ympäristöolosuhteet Jännite U in Taajuus Verkkoon kytkeytyminen Käynnistysviive Jännite Jatkuva lähtövirta Käynnistysvirta Lähtötaajuus Taajuusresoluutio Ohjausmenetelmä Kytkentätaajuus (kts. parametri 2.6.9) Taajuusohje Analogiatulo Paneeliohje Kentänheikennyspiste Kiihtyvyysaika Hidastuvuusaika Jarrutusmomentti Ympäristölämpötila toiminnassa Varastointilämpötila Suhteellinen kosteus Ilman laatu: - kemialliset höyryt - mekaaniset hiukkaset Käyttöpaikan korkeus Tärinä EN50178/EN V; V; V; 15% +10% Hz Kerran minuutissa tai harvemmin FR4 FR8: 2 s; FR9: 5 s 0 U in I H : Ympäristölämpötila maks. +50 C, ylikuormitettavuus 1.5 x I H (1 min./10 min.) I L : Ympäristölämpötila maks. +40 C, ylikuormitettavuus 1.1 x I L (1 min./10 min.) I S 2 s /20 s Hz (standardi); 7200 Hz (erikoissovellukset) 0,01 Hz (NXS); Sovelluksesta riippuvainen (NXP) Frequency control U/f Open Loop Sensorless Vector Control Closed Loop Vector Control (vain NXP) NXS2/NX_5: NX_0061:een asti: 1 16 khz; Oletus: 10 khz NXS2: NX_0075 ja isommat: khz; Oletus: 3.6 khz NX_5: NX_0072 ja isommat: 1 6 khz; Oletus 3.6 khz NX_6: 1 6 khz; Oletus 1.5 khz Resoluutio 0,1% (10bit), tarkkuus ±1% Resoluutio 0,01 Hz Hz 0, s 0, s DC-jarrutus: 30% * T N (ilman jarrukatkojaa ja vastusta) FR4 FR9: I H : 10 C (ei jäätymistä) +50 C I L : 10 C (ei jäätymistä) +40 C FR10 FR12 (IP21): I H /I L : 10 C (ei jäätymistä) +40 C (paitsi NX_0461 6, NX_0590 6, NXP0820 6: 10 C (ei jäätymistä) +35 C) FR10 (IP54): I H /I L : 10 C (ei jäätymistä) +40 C (paitsi NX_0520 5, NX_0416 6: 10 C (ei jäätymistä) +35 C) 40 C +70 C 0 to 95% RH, ei kondensaatiota, ei korroosiota, ei tippuvaa vettä IEC , laite toiminnassa, luokka 3C2 IEC , laite toiminnassa, luokka 3S2 100% kuormitettavuus (ei alennusta) 1000m:iin asti 1 %:n alennus jokaista 100 m:ä kohti yli m:ssä. Enimm.korkeudet NXS2: m; NX_5 ( V): m; NX_5 ( V): 2 000m; NX_6: 2 000m Hz Värähtelyn amplitudi 1 mm (huippu) taajuusalueella 5 15,8 Hz (FR4 9) Enimmäiskiihtyvyysamplitudi 1 G taajuusalueella 15,8 150 Hz (FR4 9) Värähtelyn amplitudi 0,25 mm (huippu) taajuusalueella 5 31 Hz (FR10 12) Enimmäiskiihtyvyysamplitudi 0,25 G taajuusalueella Hz (FR10 12) 4 Puh (0) Fax +358 (0)
25 TEKNISET TIEDOT vacon 25 Iskut EN50178, EN UPS pudotuskoe (soveltuvin UPS-painoin) Varastointi ja kuljetus: maks. 15 G, 11 ms (pakkauksessa) Kotelointiluokka IP21/NEMA1 vakiokoko kw/hp alueella IP54/NEMA12-vaihtoehto, koot FR4 FR10 Huom! IP54/NEMA12 vaatii paikalleen asennetun ohjauspaneelin EMC (tehdasasetuksilla) Häiriösietoisuus Päästöt Täyttää standardin EN (2004) vaatimukset, ensimmäinen ja toinen ympäristö Riippuu EMC-tasosta. Kts. kappaleet 2 ja 3. Turvallisuus EN (2003), CE, cul, C-TICK; (katso tarkemmat hyväksynnät tyyppikilvestä) Päästöt Keskimelutaso (puhallin) yksikkönä db (A) Ohjausliitännät (koskee kortteja OPT- A1, OPT-A2 ja OPT-A3) Suojaukset Analogiatulon jännite Analogiatulon virta Digitaalitulot (6) Apujännite Referenssijännite, lähtö Analogialähtö (1) Digitaalilähdöt Relelähdöt Ylijännitesuojaus Alijännitesuojaus Maasulkusuojaus Syötönvalvonta Lähtöjännitteen valvonta Ylivirtasuojaus Laitteen ylilämpösuojaus Moottorin ylikuormitussuojaus Moottorin jumisuojaus Moottorin alikuormitussuojaus Riviliittimen +24V ja +10V oikosulkusuojaus Taulukko 4-7. Tekniset tiedot FR4 FR5 FR6 FR7 FR FR9 FR10 FR11 FR V, R i = 200kΩ, ( 10V +10V sauvaohjaus) Resoluutio 0.1%, tarkkuus ±1% 0(4) 20 ma, R i = 250Ω differentiaalinen Positiivinen tai negatiivinen logiikka; 18 30VDC +24V, ±10%, maks. hurinajännite < 100mVrms; maks. 250mA; Mitoitus: maks. 1000mA/ohjausmoduli +10V, +3%, maks. kuorma 10mA 0(4) 20mA; R L maks. 500Ω; Resoluutio 10 bit; Tarkkuus ±2% Open collector lähtö, 50mA/48V 2 ohjelmoitavaa vaihtokytkentärelelähtöä Katkaisukapasiteetti: 24VDC/8A, 250VAC/8A, 125VDC/0.4A Min. kytkentäkuorma: 5V/10mA NXS2: 437VDC; NX_5: 911VDC; NX_6: 1200VDC NXS2: 183VDC; NX_5: 333VDC; NX_6: 460 VDC Jos moottorissa tai moottorikaapelissa tapahtuu maasulku, maasulkusuojaus suojaa vain itse taajuusmuuttajan Toimii, jos jokin syötön vaiheista puuttuu Toimii, jos jokin lähtöjännitteen vaiheista puuttuu On On On On On On Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 4
26 26 vacon ASENNUS 5. ASENNUS 5.1 Paikalleen asennus Taajuusmuuttaja voidaan asentaa joko pystysuoraan tai vaakasuoraan asentoon seinälle tai kojeistoon. On kuitenkin huomioitava, että jos laite asennetaan vaakasuoraan, se ei ole suojassa pystysuoraan pisaroina tippuvalta vedeltä. Taajuusmuuttajan ympärille on jätettävä riittävästi tilaa kunnollisen jäähdytyksen varmistamiseksi, katso, Taulukko 5-10 ja Taulukko Huolehdi myös siitä, että asennusalusta on suhteellisen tasainen. Taajuusmuuttaja tulee kiinnittää neljällä ruuvilla (tai pultilla, riippuen laitteen koosta). Asennusmitat on annettu jäljempänä, katso ja Taulukko Jos yksikkö on suurempi kuin FR7, nosta se pakkauksesta nosturin avulla. Kysy tehtaalta tai paikalliselta toimittajaltasi ohjeita laitteen turvallisesta nostamisesta. Tässä luvussa esitetään sekä seinälle asennettavan että kaulusasennettavan Vacon NX_-taajuusmuuttajan mitat. Kaulusasennuksen vaatiman asennusaukon mitat esitetään myös, ks. Taulukko 5-3 ja Taulukko 5-5. Kokoluokat FR10-FR12 ovat lattialle asennettavia. Niiden kaapeissa on reiät asennusta varten. Laitteiden mitat jäljempänä tässä kappaleessa. Kts. myös kappale 5.2 Jäähdytys. 5 Puh (0) Fax +358 (0)
27 ASENNUS vacon 27 Ø W2 D1 H1 H2 W1 H3 E1Ø E2Ø* Ø fr5ip21.fh8 Kuva 5-1. Vacon NX_:n mitat Tyyppi Mitat [mm] W1 W2 H1 H2 H3 D1 E1 E2 * NXS NX_ x 28, NXS NX_ x 37 1 x 28, NXS NX_ x NX_ NXS NX_ x NX_ NXS NX_ x NX_6 Taulukko 5-1. Eri taajuusmuuttajatyyppien mitat * = Vain FR5 kokoluokassa Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
28 28 vacon ASENNUS W2 H4 D1 D2 H5 H1 H2 W1 H3 Ø fr5ip21kaulus.fh8 Kuva 5-2. Vacon NX_:n mitat, FR4 FR6, kaulusasennus Tyyppi Mitat [mm] W1 W2 H1 H2 H3 H4 H5 D1 D NXS NX_ NXS NX_ NXS NX_ NX_6 Taulukko 5-2. Taajuusmuuttajatyyppien FR4 FR6 mitat, kaulusasennus 5 Puh (0) Fax +358 (0)
29 ASENNUS vacon 29 Ø H2 W3 W2 W1 H3 Kuva 5-3. Kaulusasennusta varten tarvittava aukko, FR4 FR6 H1 fr6aukko.fh8 H4 Tyyppi Mitat [mm] W1 W2 W3 H1 H2 H3 H NXS NX_ NXS NX_ NXS NX_ NX_6 Taulukko 5-3. Kaulusasennuksen aukon mitat, FR4 FR6 Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
30 30 vacon ASENNUS W4 W2 H7 H6 H4 D2 D1 H3 H1 H2 H4 W3 W1 H5 fr7kaulusip21.fh8 Kuva 5-4. Vacon NX_:n mitat, FR7 ja FR8, kaulusasennus Tyyppi Mitat [mm] W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 D1 D NXS NX_ NX_ NXS NX_ * NX_6 Taulukko 5-4. Taajuusmuuttajatyyppien FR7 ja FR8 mitat, kaulusasennus *Mittaan ei sisälly jarruvastusliittimien suojakotelo (202.5 mm), kts. sivu Puh (0) Fax +358 (0)
31 ASENNUS vacon 31 H5 H2 H2 H3 H4 H1 H6 W1 W2 W3 Ø Kuva 5-5. Kaulusasennusta varten tarvittava aukko, FR7 fr7aukko.fh8 Tyyppi Mitat [mm] W1 W2 W3 H1 H2 H3 H4 H5 H NXS NX_ NX_6 Taulukko 5-5. Kaulusasennuksen aukon mitat, FR7 Aukon alareuna H4 H1 H1 H2 H3 Kuva 5-6. Kaulusasennusta varten tarvittava aukko, FR8 Tyyppi Mitat [mm] W1 H1 H2 H3 H NXS NX_ NX_6 Taulukko 5-6. Kaulusasennuksen aukon mitat, FR8 Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
32 32 vacon ASENNUS Ø D1 D2 H6 H4 H3 W4 W1 W3 D3 H2 H1 fr9ip21.fh8 H5 Kuva 5-7. Vacon NX_:n mitat, FR9 Tyyppi Mitat [mm] W1 W2 W3 W4 W5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 D1 D2 D NXS NX_ * NX_6 Taulukko 5-7. Vacon NX_:n mitat, FR9 *Mittaan ei sisälly jarruvastusliittimien suojakotelo (H6), kts. sivu Puh (0) Fax +358 (0)
33 ASENNUS vacon 33 Ø D1 D2 D3 H4 H2 H4 H7 W5 W1 H5 H3 H3 H3 H5 W3 Aukko W4 W2 W4 H6 H1 fr9collar.fh8 Kuva 5-8. Vacon NX_:n mitat, FR9 kaulusasennus Tyyppi Mitat [mm] W1 W2 W3 W4 W5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 D1 D2 D NXS NX_ NX_6 Taulukko 5-8. Vacon NX_:n kaulusasennuksen mitat, FR9 Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
34 34 vacon ASENNUS W4 Tyyppikilpi W2 W3 Varoitus-kilpi W1 Kuva 5-9. Vacon NX_:n mitat, FR10 ja FR11 (lattialle asennettavat) Tyyppi Mitat [mm] W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 H5 D NX_ NX_ NX_ NX_ Taulukko 5-9. Vacon NX_:n mitat, FR10 ja FR11 (lattialle asennettavat) 5 Puh (0) Fax +358 (0)
35 ASENNUS vacon Detail Y, 1:5 Tyyppikilpi Y X Varoituskyltti Detail X, 1: Kuva Vacon NXP:n mitat, FR12 (lattialle asennettava) Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
36 36 vacon ASENNUS 5.2 Jäähdytys Taajuusmuuttajan ympärille tulle jäädä riittävästi vapaata tilaa kunnollisen jäähdytyksen ja ilmankierron varmistamiseksi sekä huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi. Allaolevissa taulukoissa on esitetty vaadittavan vapaan tilan mitat. Jos useita yksiköitä asennetaan päällekkäin, on vapaan tilan oltava C + D (ks. allaoleva kuva). Tämän lisäksi alemman yksikön jäähdytysilma on johdettava pois ylemmän yksikön jäähdytysilman sisääntulosta. Vaaditut jäähdytysilmamäärät on annettu alla olevissa taulukoissa. Huomioi myös, että jäähdytysilman lämpötila ei saa olla taajuusmuuttajalle määriteltyä ympäristön maksimilämpötilaa korkeampi Koot FR4 FR9 Tyyppi Mitat [mm] A A 2 B C D NXS NX_ NXS NX_ NXS NX_ NX_ NXS NX_ NX_ NXS NX_ NX_ NXS NX_ (350**) NX_6 Taulukko Asennustilan mitat C B A A A 2 A 2 D NK5_2 B A = vapaa tila taajuusmuuttajan ympärillä (kts. myös A 2 ja B) A 2 = puhaltimen vaihdon vaatima vapaa tila (moottorikaapeleita irrottamatta) jommalla kummalla puolella taajuusmuuttajaa ** = puhaltimen vaihdon vaatima vapaa tila B = kahden taajuusmuuttajan tai taajuusmuuttajan ja esim. kojeistokaapin välinen etäisyys C = vapaa tila taajuusmuuttajan yläpuolella D = vapaa tila taajuusmuuttajan alapuolella 5 Puh (0) Fax +358 (0)
37 ASENNUS vacon 37 Tyyppi Tarvittava jäähdytysilmamäärä [m 3 /h) NXS NX_ NXS NX_ NX_ NXS NX_ NX_ NXS NX_ NX_ NXS NX_ NX_ NXS NX_ NX_6 Taulukko Tarvittava jäähdytysilmamäärä Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
38 38 vacon ASENNUS Lattialle asennettavat taajuusmuuttajat (koot FR10-FR12) B A A D C Tyyppi NX_ NX_ NX_ NX_ NX_ NX_6 Mitat [mm] A B C D A = Vähimmäisetäisyys sivuseiniin tai viereisiin komponentteihin. B = Vähimmäisetäisyys kaapin yläreunasta. C = Vapaa tila moduulin alapuolella. D = Vaihekaapelien välinen vähimmäisetäisyys. 5 Puh (0) Fax +358 (0)
39 ASENNUS vacon 39 B Asennusmitat [mm] A B C Taulukko Asennustilan mitat A C Tyyppi Tarvittava jäähd. ilmamäärä [m 3 /h) Taulukko Tarvittava jäähdytysilmamäärä Kuva Kaapin asennustila Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
40 40 vacon ASENNUS 5.3 Tehohäviöt Kytkentätaajuudesta riippuvat tehohäviöt Kytkentätaajuuden nostaminen, joka saatetaan kokea tarpeelliseksi esimerkiksi moottorin äänen pienentämiseksi, vaikuttaa vääjäämättä tehohäviöihin sekä jäähdytysvaatimuksiin alla esitettyjen kuvaajien mukaisesti. 200,00 180,00 160,00 140,00 P [W] 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Kytkentätaajuus [khz] 0003NX5 400V 0004NX5 400V 0005NX5 400V 0007NX5 400V 0009NX5 400V 0012NX5 400V Kuva Tehohäviö kytkentätaajuuden funktiona; NX_ ,00 800,00 700,00 600,00 P [W] 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Kytkentätaajuus [khz] 0016NX5 400V 0016NX5 500V 0022NX5 400V 0022NX5 500V 0031NX5 400V 0031NX5 500V Kuva Tehohäviö kytkentätaajuuden funktiona; NX_ Puh (0) Fax +358 (0)
41 ASENNUS vacon , , ,00 P [W] 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Kytkentätaajuus [khz] 0038NX5 400V 0038NX5 500V 0045NX5 400V 0045NX5 500V 0061NX5 400V 0061NX5 500V Kuva Tehohäviö kytkentätaajuuden funktiona; NX_ , ,00 P[W] 1500, ,00 500,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Kytkentätaajuus [khz] 0072NX5 400V 0072NX5 500V 0087NX5 400V 0087NX5 500V 0105NX5 400V 0105NX5 500V Kuva Tehohäviö kytkentätaajuuden funktiona; NX_ Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
42 42 vacon ASENNUS 4000, , , ,00 P[W] 2000, , ,00 500,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Switching frequency [khz] 0140NX5 400V 0140NX5 500V 0168NX5 400V 0168NX5 500V 0205NX5 400V 0205NX5 500V Kuva Tehohäviö kytkentätaajuuden funktiona; NX_ , , , ,00 P[W] 2000, , ,00 500,00 0,00 2,00 3,60 6,00 10,00 Switching frequency [khz] 0261NX5 400V 0261NX5 500V 0300NX 400V 0300NX 500V Kuva Tehohäviö kytkentätaajuuden funktiona; NX_ Puh (0) Fax +358 (0)
43 vacon , , ,00 P[W] 5000, , , NX 400V 0385NX 500V 0460NX 400V 0460NX 500V 0520NX 400V 0520NX 500V 2000, ,00 0, Switching frequency [khz] Kuva Tehohäviö kytkentätaajuuden funktiona; NX_ Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 5
44 44 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT 6. KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT 6.1 Teho-osa Teholiitännät Verkko- ja moottorikaapelit Tehokaapelit kytketään liittimiin L1, L2 ja L3 ja moottorikaapelit liittimiin U, V ja W. EMC-standardin vaatimusten täyttämiseksi tulee kaapelin vaipassa käyttää 360º:n maadoitusta niin moottorissa kuin taajuusmuuttajassa. Kaapelisuositukset eri EMC-suojaustasoja varten löydät jäljempänä, kts. Taulukko 6-1. Käytä kaapeleita, joiden lämmönkesto on vähintään +70 C. Kaapelit ja sulakkeet on mitoitettava taajuusmuuttajan nimellisen lähtövirran mukaan, joka on merkitty arvokilpeen. Tämä mitoitus lähtövirran mukaan on suositeltavaa, koska taajuusmuuttajan tulovirta ei koskaan merkittävästi ylitä lähtövirtaa. Kaapeleiden asentaminen UL-määräysten mukaisesti on selvitetty kappaleessa Taulukko 6-2 ja Taulukko 6-3: kuparikaapeleiden vähimmäismitat ja vastaavat sulakekoot. Suositeltavat sulaketyypit: gg/gl, katso Taulukko 6-2 ja Taulukko 6-3. Jos moottorin lämpösuojaa (katso Vacon All in One-Sovellusopas) käytetään ylikuormitussuojana, kaapeli täytyy valita sen mukaan. Mikäli suuremmilla laitteilla käytetään kolmea tai useampaa kaapelia rinnan, on otettava huomioon, että jokainen kaapeli vaatii oman ylikuormitussuojan. Nämä ohjeet koskevat vain tapauksia, joissa on yksi moottori ja yksi kaapeliyhteys taajuusmuuttajalta moottorille. Pyydä kaikissa muissa tapauksissa lisätietoja tehtaalta. 1.ympäristö 2.ympäristö Kaapelityyppi C- ja H-taso L-taso T-taso N-taso rajoittamaton rajoitettu Verkkokaapeli Moottorikaapeli 3* Ohjauskaapeli Taulukko 6-1. Standardien edellyttämät kaapelityypit EMC-suojaustasojen määritelmät ovat luvussa = Vahvavirtakaapeli, joka sopii kiinteään asennukseen ja ko. verkkojännitteelle. Suojavaippa ei ole pakollinen. (Suositellaan NKCABLES/ MCMK, tai vastaava) 2 = Symmetrinen vahvavirtakaapeli, joka on varustettu konsentrisella suojajohtimella ja sopii ko. verkkojännitteelle. (Suositellaan NKCABLES/MCMK, tai vastaava). 3 = Symmetrinen vahvavirtakaapeli, jossa on tiivis, pieni-impedanssinen suojavaippa ja joka sopii ko. verkkojännitteelle.(nkcables /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J tai vastaava). * EMC-vaatimusten C- ja H-tason täyttämiseksi sekä moottori- että taajuusmuuttajaliitäntään tulee tehdä suojavaipan 360 asteen maadoitus maadoitusholkilla 4 = Häiriösuojattu kaapeli, joka on varustettu tiiviillä, pieni-impedanssisella suojavaipalla (NKCABLES/JAMAK, SAB/ÖZCuY-O tai vastaava). Huom: EMC-vaatimukset täyttyvät ainoastaan tehtaalla asetetuilla kytkentätaajuksilla (koskee kaikkia kokoluokkia). 6 Puh (0) Fax +358 (0)
45 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon DC-syöttö- ja jarrukaapelit Vacon-taajuusmuuttajissa on liittimet DC-syötölle sekä lisävarusteena hankittavalle ulkoiselle jarruvastukselle. Nämä liittimet on merkitty tunnuksin B, B+/R+ ja R. DC-kiskoliitännässä käytetään liittimiä B ja B+, kun taas jarruvastusliitäntä tehdään liittimiin R+ ja R. Huom! FR8:aa suuremmissa kokoluokissa DC-liitäntä on saatavana optiona Ohjauskaapeli Tietoja ohjauskaapeleista on kappaleessa , ks. myös Taulukko Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, NX_2 ja NX_5, FR4-FR9 Taulukossa on annettu tyypilliset, kyseiselle taajuusmuuttajalle sopivat kaapelikoot ja -tyypit. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Kokoluokka Tyyppi I L [A] Sulake [A] Verkko- ja moott.kaap. Cu [mm 2 ] Liittimien kaapelikoot Pääliitin [mm 2 ] Maad.liitin [mm 2 ] FR4 NX NX * NX NX * FR5 NX NX * NX NX * NX NX * FR6 NX Cu 50 3*10+10 NX Al NX Cu *16+16 NX Al FR7 NX Cu 80 3*25+16 NX Al 6 70 NX Cu 100 3*35+16 NX Al 6 70 NX Cu 125 3*50+25 NX Al 6 70 FR8 NX NX * Cu/Al NX NX * Cu/Al NX NX * Cu/Al FR9 NX * tai NX *(3*120+70) Cu/Al NX NX *(3*120+70) Cu/Al Taulukko 6-2. Vacon NXS2- ja NX_5 (FR4 FR9) -taajuusmuuttajien kaapeli- ja sulakekoot Katso luku 1.3. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
46 46 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, NX_6, FR6-FR9 Taulukossa on annettu tyypilliset, kyseiselle taajuusmuuttajalle sopivat kaapelikoot ja -tyypit. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Kokoluokka FR6 FR7 Tyyppi I L [A] Sulake [A] Verkko- ja moottorikaapeli 1) Cu [mm 2 ] NX * NX * NX *4+4 NX *6+6 NX *10+10 NX *10+10 NX *16+16 FR8 NX *25+16 NX *35+16 FR9 NX0125 NX NX *95+50 NX * Taulukko 6-3. Vacon NX_6:n kaapeli- ja sulakekoot (FR6-FR9) 1) Korjauskerroin 0,7 Liittimien kaapelikoot Pääliitin Maad.liitin [mm 2 ] [mm 2 ] Cu 6 50 Al Cu 6 50 Al Cu 6 50 Al Cu 6 50 Al Cu 6 50 Al Cu 6 50 Al Cu 6 50 Al Cu/Al Cu/Al Katso luku Puh (0) Fax +358 (0)
47 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, NX_5, FR10-FR12 Taulukossa on annettu tyypilliset, kyseiselle taajuusmuuttajalle sopivat kaapelikoot ja -tyypit. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Kokoluokka [A] [A] moottorikaapeli 1) [mm 2 ] I Tyyppi L Sulake I n Verkko- ja NX (3 kpl) Cu: 2*(3*120+70) Al: 2*(3*185Al+57Cu) FR10 NX (3 kpl) Cu: 2*(3*150+70) Al: 2*(3*240Al+72Cu) NX (3 kpl) Cu: 2*(3*185+95) Al: 2*(3*300Al+88Cu) NX (6 kpl) Cu: 2*(3* ) Al: 4*(3*120Al+41Cu) FR11 NX (6 kpl) Cu: 4*(3*95+50) Al: 4*(3*150Al+41Cu) NX (6 kpl) Cu: 4*(3*120+70) Al: 4*(3*185Al+57Cu) NX (6 kpl) Cu: 4*(3*150+70) Al: 4*(3*185Al+57Cu) FR12 NX (6 kpl) Cu: 4*(3*150+70) Al: 4*(3*240Al+72Cu) NX (6 kpl) Cu: 4*(3*185+95) Al: 4*(3*300Al+88Cu) Taulukko 6-4. Vacon NX_5:n kaapeli- ja sulakekoot (FR10-FR12) 1) Korjauskerroin 0,7 Verkkokaapelien lukumäärä Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parillinen Parillinen Parillinen Parillinen Parillinen Parillinen Moottorikaapelien lukumäärä Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parillinen Parillinen Parillinen Kaapeleiden ja sulakkeiden koot, NX_6, FR10-FR12 Taulukossa on annettu tyypilliset, kyseiselle taajuusmuuttajalle sopivat kaapelikoot ja -tyypit. Lopullisessa kaapelivalinnassa tulee ottaa huomioon lisäksi paikalliset säädökset, asennusolosuhteet sekä kaapelimäärittelyt. Kokoluokka FR10 FR11 FR12 Tyyppi I L [A] Sulake I n [A] NX (3 kpl) NX (3 kpl) NX (3 kpl) NX (3 kpl) NX (3 kpl) NX (3 kpl) NX (6 kpl) NX (6 kpl) NX (6 kpl) NX (6 kpl) Verkko- ja moottorikaapeli 1) [mm 2 ] Cu: 3* Al: 2*(3*95Al+29Cu) Cu: 2*(3*95+50) Al: 2*(3*150Al+41Cu) Cu: 2*(3*120+70) Al: 2*(3*185Al+57Cu) Cu: 2*(3*150+70) Al: 2*(3*185Al+57Cu) Cu: 2*(3*150+70) Al: 2*(3*240Al+72Cu) Cu: 2*(3*185+95) Al: 2*(3*300Al+88 Cu) Cu: 2*(3* ) Al: 4*(3*120Al+41Cu) Cu: 4*(3*95+50) Al: 4*(3*150Al+41Cu) Cu: 4*(3*120+70) Al: 4*(3*150Al+41Cu) Cu: 4*(3*150+70) Al: 4*(3*185Al+57Cu) Taulukko 6-5. Vacon NX_6:n kaapeli- ja sulakekoot (FR10-FR12) 1) Korjauskerroin 0,7 Verkkokaapelien lukumäärä Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parillinen Parillinen Parillinen Parillinen Moottorikaapelien lukumäärä Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parill./Pariton Parillinen Parillinen Parillinen Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
48 48 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Tehoyksikön topologia Kuvassa (Kuva 6-1) esitetään verkko- ja moottorikaapeloinnin periaatteet tavallisessa kokoluokkien FR4-FR12 taajuusmuuttajassa, jossa on 6-pulssisyöttö. M M M Huom! Kaapelin min.pituus 5m FR4-9/FR10 Yksi syöttö Yksi lähtö FR11* Kaksi syöttöä* Yksi lähtö FR12 Kaksi syöttöä Kaksi lähtöä *FR11-koon tyypeillä ja on yksinkertaiset syöttöliittimet nk6_18.fh8 Kuva 6-1. Kokoluokkien FR4 FR12 topologia 6 Puh (0) Fax +358 (0)
49 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon EMC-luokituksen muuttaminen Vacon NX_-taajuusmuuttajien EMC-luokitusta voidaan muuttaa tasosta H tasoon T (tai tasosta L tasoon T NX_6-luokan koossa FR6) seuraavissa kuvissa esitetyllä yksinkertaisella toimenpiteellä. Huom! Merkitse muutoksen tehtyäsi laitteen mukana tulleeseen tarraan (kts. alla) rasti kohtaan EMC Level modified ja kirjaa muutospäivä. Liimaa lopuksi tarra taajuusmuuttajan kylkeen tyyppikilven lähelle, ellei näin jo ole tehty. Drive modified: Option board: NXOPT... Date:... in slot: A B C D E IP54 upgrade/ Collar Date:... EMC level modified: H/ L to T Date:... FR4 ja FR5: Poista tämä ruuvi Poista tämä ruuvi Kuva 6-2. EMC-suojaustason muuttaminen, FR4 (vas.) ja FR5 (oik.). Poista ensin kaapelisuoja. FR6: Poista nämä ruuvit Kuva 6-3. EMC-suojaustason muuttaminen, FR6. Kaapelisuojaa ei tarvitse poistaa Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
50 50 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT FR7: Poista tämä ruuvi ja kiinnitä tilalle muoviruuvi M4 Poista tämä ruuvi Kuva 6-4. EMC-suojaustason muuttaminen, FR7 Huom! Ainoastaan Vaconin huoltohenkilökunta saa muuttaa FR8- ja FR9-kokoisten NXS/P-taajuusmuuttajien EMC-luokkaa! 6 Puh (0) Fax +358 (0)
51 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon Kaapeliasennussarjan asentaminen Vacon NXS/P-taajuusmuuttajan mukana tulee muovipussi, jossa on verkko- ja moottorikaapelin asennuksessa tarvittavaa välineistöä Figure 6-5. Cable accessories Pussin sisältö: 1 Maadoitusliittimet (FR4, FR5/MF4, MF5) (2 kpl) 2 Kaapelipuristimet (3 kpl) 3 Läpivientikumit (koko vaihtelee taajuusmuuttajan koon mukaan) (3 kpl) 4 Kaapeleiden läpivientilaippa (1 kpl) 5 Ruuvit, M4x10 (5 kpl) 6 Ruuvit, M4x16 (3 kpl) 7 Kaapelin maadoittimet (FR6, MF6) (2 kpl) 8 Maadoitusruuvit M5x16 (FR6, MF6) (4 kpl) HUOM: Suojausluokan IP54 taajuusmuuttajien mukana tulevaan kaapeliasennussarjaan eivät kuulu osat 4 ja 5. Asennus 1. Tarkista, että muovipussissa on kaikki tarvittavat osat. 2. Avaa taajuusmuuttajan kansi (Kuva 1). 3. Irrota kytkentätilan suojakansi. Huomaa a) maadoitusliittimien (FR4/FR5; MF4/MF6) (Kuva 2) paikka sekä b) kaapelimaadoittimien (FR6/MF6) (Kuva 3) paikka. 4. Kiinnitä kytkentätilan suojakansi. Asenne kaapelipuristimet kolmella M4x16-kokoisella ruuvilla Kuvan 4 mukaan. Huomaa, että FR6/MF6-kokoisen taajuusmuuttajan maadoituskisko poikkeaa kuvan esittämästä. 5. Aseta läpivientikumit kaapeleiden läpivienteihin Kuvan 5 mukaisesti. 6. Asenna läpivientilaippa taajuusmuuttajan runkoon viidellä M4x10-kokoisella ruuvilla (Kuva 6). Sulje taajuusmuuttajan kansi. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
52 52 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT 6 Puh (0) Fax +358 (0)
53 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon Asennusohjeet 1 2 Varmista ennen asennuksen aloittamista, että mikään taajuusmuuttajan komponenteista ei ole jännitteinen. Sijoita moottorikaapelit riittävän etäälle muista kaapeleista: Vältä moottorikaapelien sijoittamista pitkiin samansuuntaisiin linjoihin muiden kaapeleiden kanssa. Jos moottorikaapelit kulkevat samansuuntaisesti muiden kaapeleiden kanssa, ota huomioon alla olevassa taulukossa annetut minimietäisyydet muihin kaapeleihin. Annettuja minimietäisyyksiä voidaan soveltaa myös moottorikaapeleiden ja muiden järjestelmien signaalikaapeleiden välillä. Moottorikaapeleiden maksimipituus on 300 m (laitteet, joiden teho on yli 1.5 kw) ja 100 m (laitteet, joiden teho on 0,75 1,5 kw). HUOMAUTUS: Jos käytät pitkiä moottorikaapeleita (enintään 100 m) pienien ( 1,5 kw) taajuusmuuttajien kanssa, taajuusmuuttajan mittaama moottorin virta voi moottorikaapelin kapasitiivisten virtojen takia olla paljon suurempi kuin moottorin todellinen virta. Ota tämä huomioon säätäessäsi moottorin jumisuojaustoimintoja. Moottorikaapeleiden tulisi risteytyä muiden kaapeleiden kanssa 90 asteen kulmassa. Kaapeleiden välinen etäisyys [m] Suojattu kaapeli [m] Jos kaapeleiden eristysvastusmittaukset ovat tarpeen, katso kpl Kytke kaapelit: 4 Kuori moottori- ja verkkokaapelit annettujen (Kuva 6-6 ja Taulukko 6-6) ohjeiden mukaisesti. Irrota kytkentätilan suojakannen ruuvit. Älä aukaise teho-osan kantta! Tee reiät teho-osan pohjaan ja työnnä kaapelit kumisten läpivientisuojusten läpi (kts. kappale 6.1.4). Huom: Käytä läpivientikumien sijaan maadoitusholkkia niissä tyypeissä, joissa tätä edellytetään. Kytke verkko- moottori- ja ohjauskaapelit niitä vastaaviin liittimiin (katso esim. Kuva 6-11). Pyydä tehtaalta, tai paikalliselta laitetoimittajaltasi lisätietoa suurempien laitteiden asennuksesta. Katso kappaleesta ohjeet kaapeleiden asentamisesta UL-määräysten mukaisesti. Varmista, että ohjauskaapelin johdot eivät ole kosketuksissa laitteen sähköisiin komponentteihin. Jos käytössä on ulkoinen jarruvastus (lisävaruste), kytke sen kaapeli sille kuuluvaan liittimeen. Tarkista, että maadoituskaapeli on kytketty moottorin ja taajuusmuuttajan liittimiin, joissa on merkki. Kytke tehokaapelin erillinen suojavaippa taajuusmuuttajan, moottorin ja syöttökeskuksen maadoitusliittimiin. Kiinnitä kytkentätilan suojakansi ruuveilla paikalleen. Tarkista, että ohjauskaapelit ja laitteen omat johdotukset eivät ole puristuksissa kannen ja rungon välissä. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
54 54 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Moottori- ja verkkokaapelien kuorintapituudet Maadoitusjohdin Maadoitusjohdin A1 C1 A2 C2 B1 D1 B2 D2 VERKKO M O O TTO RI Kuva 6-6. Kaapelien kuorinta nk6141.fh8 Kokoluokka A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 FR FR FR FR FR FR Taulukko 6-6. Kaapelien kuorintapituudet [mm] 6 Puh (0) Fax +358 (0)
55 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon Vacon NX_ kokoluokat ja kaapelien asennus Huom: Jos haluat kytkeä laitteeseen ulkoisen jarruvastuksen, lue erillinen Jarruvastuksen Käyttöohje. Katso myös tämän käsikirjan kohta sivulla 99. Kuva 6-7. Vacon NXS/P, FR4 Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6 Jarruvastusliittimet Moottorikaapeli Verkkokaapeli DC-liittimet Maad. Jarruvastusliittimet DC-liittimet Maad. liittimet Verkkokaapeli Moottorikaapeli Kuva 6-8. Kaapelien asennus, Vacon NXS/P, FR4 HUOMAUTUS: Standardin EN mukaan FR4 tarvitsee kaksi suojamaadoitusjohdinta. Katso sivu 5 ja luku 1.3.
56 56 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Kuva 6-9. FR4:n lisämaadoitusjohdin 6 Puh (0) Fax +358 (0)
57 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon 57 Kuva Vacon NXS/P, FR5 DC- Jarruvastusliittimet Maad.liittimet Verkkokaapeli Moottorikaapeli Kuva Kaapelien asentaminen Vacon NXS/P, FR5 HUOMAUTUS: Katso luku 1.3. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
58 58 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Kuva Vacon NXS/P, FR6 Jarruvastusliittimet DCliittimet Maad. DC- liittimet liittimet Verkkokaapeli Moottorikaapeli Kuva Kaapelien asentaminen Vacon NXS/P, FR6 HUOMAUTUS: Katso luku Puh (0) Fax +358 (0)
59 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon 59 Kuva Vacon NXS/P, FR7 Jarruvastus- DCliittimet liittimet Maad. liittimet Verkkokaapeli Moottorikaapeli Kuva Kaapelien asentaminen Vacon NXS/P, FR7 HUOMAUTUS: Katso luku 1.3. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
60 60 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Kuva Vacon NXS/P, FR8 (päällä lisävarusteena saatava DC-/jarruvastuskytkentärasia) 6 Puh (0) Fax +358 (0)
61 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon 61 Verkkokaapeli Moottorikaapeli Maad. liitin Kuva Kaapelien asennus, Vacon NXS/P, FR8 DC-liittimet Jarruvastusliittimet Kuva Jarruvastuskytkentärasia FR8:n päällä Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
62 62 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Kuva Vacon NXS/P, FR9 Verkkokaapeli Moottorikaapelit Maad. liittimet Kuva Kaapelien asentaminen Vacon NXS/P, FR9 6 Puh (0) Fax +358 (0)
63 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon 63 B B+/R+ R Kuva DC-kisko- ja jarruvastusliittimet, FR9; DC-kiskoliittimet on merkitty tunnuksilla B- ja B+, jarruvastusliittimet tunnuksilla R- ja R+ Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
64 64 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Kuva Esimerkki NXS/P-erillistaajuusmuuttajista (FR11) Huomautus: Lisätietoja FR10:n ja sitä suurempien kokojen kaapeloinnista on Vacon NXP/C - käyttöoppaassa. 6 Puh (0) Fax +358 (0)
65 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon Kaapelien valinta ja laitteen asennus UL-määräysten mukaisesti UL-määräysten (Underwriters Laboratories) mukaan on käytettävä UL-hyväksyttyä kuparikaapelia, jonka lämmönkeston tulee olla vähintään +60/75 C. Kaapelina tulee käyttää vain luokan 1 (Class 1) kuparikaapelia. Laitetta voidaan käyttää virtapiirissä, jonka symmetrinen oikosulkuvirta on korkeintaan 100 ka maksimissaan 600V:n jännitteellä. Liittimien kiristysmomentit on määritelty alla (Taulukko 6-7). Tyyppi Koko Kiristysmomentti [Nm] NXS FR4 NX_ NXS NX_ FR NXS NX_ FR6 10 NX_ NXS NX_ FR7 10 NX_ NXS NX_ FR8 20/9* NXS NX_ FR8 40/22* NXS NX_ FR9 40/22* NX_ NX_ FR * NX_ FR * Taulukko 6-7. Liittimien kiristysmomentit * Kiristysmomentti liittimen kiinnitykselle eristysalustaan [Nm] ** Liitintä kiristettäessä tai avattaessa on vastamutteria pidettävä kiinni, jottei liittimeen kohdistu liian suurta rasitusta Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset 1. Moottorikaapelin eristysvastusmittaukset Kytke moottorikaapeli irti taajuusmuuttajan liittimistä U, V ja W sekä moottorista. Mittaa moottorikaapelin eristysvastus jokaisen vaihejohtimen välillä sekä myös jokaisen vaihejohdon ja maadoitusjohdon välillä. Eristysvastuksen tulee olla >1MΩ. 2. Verkkokaapelin eristysvastusmittaukset Kytke verkkokaapeli irti taajuusmuuttajan liittimistä L1, L2 ja L3 sekä verkosta. Mittaa verkkokaapelin eristysvastus jokaisen vaihejohtimen välillä sekä myös jokaisen vaihejohdon ja maadoitusjohdon välillä. Eristysvastuksen tulee olla >1MΩ. 3. Moottorin eristysvastusmittaukset Kytke moottorikaapeli irti moottorista ja avaa moottorin liitäntäkotelossa olevat kytkentäliuskat. Mittaa moottorin eristysvastukset jokaisesta käämistä erikseen. Mittausjännitteen tulee olla vähintään moottorin nimellisjännitteen suuruinen, mutta enintään 1000 V. Eristysvastuksen tulee olla >1MΩ. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
66 66 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT 6.2 Ohjausosa Taajuusmuuttajan ohjausosa koostuu pääosin ohjauskortista ja lisäkorteista (katso Kuva 6-23 ja Kuva 6-24), jotka kytketään ohjauskortin viiteen korttipaikkaan (A-E). Ohjauskortti kytketään teho-osaan D-liittimellä (1) tai optisilla kaapeleilla (FR9). A B C D E Kuva NX:n ohjauskortti Kuva Perus- ja laajennuskorttien paikat ohjauskortissa Kun taajuusmuuttaja toimitetaan tehtaalta, ohjausosassa on yleensä mukana kaksi peruskorttia (I/O-kortti ja relekortti), jotka on yleensä asennettu paikkaan A ja B. Seuraavilla sivuilla on esitetty peruskorttien ohjausrivi- ja releliittimien järjestys, yleinen liitäntäkaavio ja ohjaussignaalien kuvaukset. Tehtaalla asennetut I/O-kortit on ilmoitettu tyyppimerkinnässä. Lisätietoa Vacon-lisäkorteista löydät lisäkorttikäsikirjasta (ud741). Ohjauskortille voidaan tuoda virta ulkoisesta lähteestä (+24V, ±10%) kytkemällä ulkoinen virtalähde jompaan kumpaan kaksisuuntaisista liittimistä 6 tai 12 (ks. sivu 69). Tämä jännite riittää parametrien asettamiseen ja kenttäväylän pitämiseen aktiivisena. Huomaa kuitenkin, että analogiatulot ja -lähdöt sekä pääpiirin mittausarvot (esimerkiksi DC-välipiirin jännite ja yksikön lämpötila) eivät ole käytettävissä, kun virtaa ei ole kytketty (poikkeuksena FR9 ja sitä suuremmat koot). Huom! Jos usean taajuusmuuttajan +24V:n syöttö on kytketty yhteen, on liittimessä 6 (tai 12) syytä käyttää diodia oheisen kuvan mukaisesti, jottei virta pääse kulkemaan väärään suuntaan, mikä saattaa aiheuttaa ohjauskortin vioittumisen. Ulkoinen +24V + - #6 #7 + - #6 #7 + - #6 #7 + - #6 #7 nk6_17 6 Puh (0) Fax +358 (0)
67 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon Ohjausliitännät Korttien A1 ja A2/A3 perusohjausliitännät on esitetty kappaleessa Sovelluksien signaalikuvaukset on esitetty All in One sovellusoppaassa. Kortti OPT-A1 paikassa A OPT-A2 OPT-A3 Kortit OPT-A2 ja OPT-A3 paikassa B Kuva Kolmen peruskortin I/O-liittimet nk6_13 Perus-I/O-kortti OPT-A Vref AI1+ GND AI2+ AI2-24Vout GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA 24Vout GND DIN4 DIN5 DIN6 CMB AO1+ AO1- DO1 Referenssi (jännite) Referenssi (virta) 0(4)/20mA RC<500Ω + U<+48V I<50mA 24 V GND 24 V GND Katkoviiva ilmaisee liitännän käännetyillä signaalitasoilla Kuva Perus-I/O-kortin yleinen liitäntäkaavio (OPT-A1) RO1/1 1/2 RO1/3 RO2/1 2/2 RO2/3 ac/dc Kytkentä: <8A/24Vdc, <0.4A/125Vdc, <2kVA/250Vac Jatkuvasti: <2Arms Kytkentä: <8A/24Vdc, <0.4A/125Vdc, <2kVA/250Vac Jatkuvasti: <2Arms RO1/1 1/2 RO1/3 2/1 RO2/2 TI1+ TI1- +t ac/dc Perusrelekortti OPT-A2 Perusrelekortti OPT-A3 NX6_6.fh8 Kuva Perusrelekorttien OPT-A2/OPT-A3 yleinen liitäntäkaavio Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
68 68 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Ohjauskaapelit Ohjauskaapelien tulee olla vähintään 0.5 mm 2 häiriösuojattua monijohdinkaapelia, katso Taulukko 6-8. Liitinjohtimien maksimikoko on 2.5 mm 2 releliittimille ja 1.5 mm 2 muille liittimille. Ohjauskaapeleiden kiristysmomentit alla. Liittimen ruuvi Rele- ja termistoriliittimet (ruuvin koko: M3) Muut liittimet (ruuvin koko: M2.6) Kiristysmomentti Nm lb-in Taulukko 6-8. Liittimien kiristysmomentit Galvaaniset erottimet Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista ja GND-liittimet on kytketty pysyvästi maahan. Katso Kuva 6-28 alla. Digitaaliset tulot on erotettu galvaanisesti I/O-maasta. Relelähdöt on lisäksi kaksoiserotettu toisistaan 300VAC:ssa (EN-50178). 10Vref GND +24V GND AI1 AI2+ AI2 - DIN1... DIN3 CMA DIN4... DIN6 CMB AO1+ AO2 - DO1 Ohjauskortin I/O maa Digitaalitulot ryhmä A Digitaalitulot ryhmä B Ohjauskortti Ohjauspaneeli Analogialähtö Digitaalilähtö Hilaohjaimet L1 L2 L3 Tehokortti RO1/1 RO1/2 RO1/3 RO2/1 RO2/2 RO2/3 U V W TI1+ TI1- nk6_15 Kuva Galvaaniset erottimet 6 Puh (0) Fax +358 (0)
69 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon Ohjausliittimien signaalit OPT-A1 Liitin Signaali Tekniset tiedot Vref Referenssijännite Maksimivirta 10 ma 2 AI1+ Analogiatulo, jännite tai virta V tai ma valinta pistikkeellä X1 (ks. sivu 72): Oletus: 0 +10V (Ri = 200 kω) (-10V..+10V sauvaohjaus, valitaan pistikkeellä) 0 20mA (Ri = 250 Ω) 3 GND/AI1 Yhteinen analogiatulo Differentiaalitulo, jos ei ole kytketty maahan; Sallii ±20V differentiaalijännitteen GND:lle 4 AI2+ Analogiatulo, jännite tai virta V tai ma valinta pistikkeellä X1 (ks. sivu 72): Oletus: 0 20mA (Ri = 250 Ω) 0 +10V (Ri = 200 kω) (-10V..+10V sauvaohjaus, valitaan pistikkeellä) 5 GND/AI2 Yhteinen analogiatulo Differentiaalitulo, jos ei ole kytketty maahan; Sallii ±20V differentiaalijännitteen GND:lle 6 24 Vout (kaksisuuntainen) 24V apujännite ±15%; Maksimivirta: 250 ma yhteensä; 150 ma yhdeltä kortilta. Voidaan myös käyttää ohjausosan (ja kenttäväylän) ulkoisena varavirran syöttönä 7 GND I/O maa Ohjearvon ja ohjaustulojen maa 8 DIN1 Digitaalitulo 1 R 9 DIN2 Digitaalitulo 2 i = min. 5kΩ 18 30V = «1» 10 DIN3 Digitaalitulo 3 11 CMA Yhteinen digitaalitulo A tuloille DIN1, DIN2 ja DIN Vout 24V apujännite Sama kuin liitin #6 (kaksisuuntainen) 13 GND I/O maa Sama kuin liitin #7 14 DIN4 Digitaalitulo 4 15 DIN5 Digitaalitulo 5 16 DIN6 Digitaalitulo 6 17 CMB Yhteinen digitaalitulo B tuloille DIN4, DIN5 ja DIN6 18 AO1+ Analogialähtö (+) 19 AO1- Yhteinen analogialähtö Kytkettävä joko riviliittimen I/O maahan tai 24V:iin, tai ulkoiseen I/O maahan tai 24V:iin Valinta pistikkeellä X3 (ks. sivu 72): R i = min. 5kΩ 18 30V = «1» 20 DO1 Open collector -lähtö Maksimi U in = 48VDC Maksimivirta = 50 ma Taulukko 6-9. Ohjausriviliittimen signaalit, perus-i/o-kortti OPT-A1 Kytkettävä joko riviliittimen I/O maahan tai 24V:iin, tai ulkoiseen I/O maahan tai 24V:iin Valinta pistikkeellä X3 (ks. sivu 72): Lähtösignaalialue: Virta 0(4) 20mA, R L maks. 500Ω tai Jännite 0 10V, R L >1kΩ Valinta pistikkeellä X3 (ks. sivu 72): Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
70 70 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT OPT-A2 Liitin Signaali Tekniset tiedot 21 RO1/1 Relelähtö 1 Katkaisukapasiteetti: 24VDC/8A 22 RO1/2 250VAC/8A 125VDC/0,4A 23 RO1/3 Min.kytkentäkuorma: 5V/10mA 24 RO2/1 Relelähtö 2 Katkaisukapasiteetti: 24VDC/8A 25 RO2/2 250VAC/8A 125VDC/0,4A 26 RO2/3 Min.kytkentäkuorma: 5V/10mA Taulukko Ohjausriviliittimen signaalit, perusrelekortti OPT-A2 OPT-A3 Liitin Signaali Tekniset tiedot 21 RO1/1 Relelähtö 1 Katkaisukapasiteetti: 24VDC/8A 22 RO1/2 250VAC/8A 125VDC/0,4A 23 RO1/3 Min.kytkentäkuorma: 5V/10mA 25 RO2/1 Relelähtö 2 Katkaisukapasiteetti: 24VDC/8A 26 RO2/2 250VAC/8A 125VDC/0,4A Min.kytkentäkuorma: 5V/10mA 28 TI1+ 29 TI1 Termistoritulo Taulukko Ohjausriviliittimen signaalit, perusrelekortti OPT-A Digitaalitulojen signaalien kääntö Aktiivisignaalitaso riippuu siitä, mihin potentiaaliin yhteiset tulot CMA ja CMB (liittimet 11 ja 17) on kytketty. Ne voivat olla kytkettynä joko +24V:iin tai maahan (0 V). Katso Kuva voltin ohjausjännite ja maa digitaalituloille sekä niiden yhteisille tuloille (CMA, CMB) voi olla joko ulkoinen tai sisäinen. +24V Maa DIN1 DIN2 DIN3 Maa CMA nk6_16 Positiivinen logiikka (+24V on aktiivisignaali) = tulo on aktiivinen, kun kytkin on kiinni Kuva Positiivinen/negatiivinen logiikka +24V DIN1 DIN2 DIN3 CMA Negatiivinen logiikka (0V on aktiivisignaali) = tulo on aktiivinen, kun kytkin on kiinni. Pistikkeen X3 tulee tällöin olla asennossa CMA/CMB erotettu GND:stä 6 Puh (0) Fax +358 (0)
71 KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT vacon Pistikkeiden valinnat OPT-A1 peruskortissa Käyttäjä pystyy muokkaamaan taajuusmuuttajan toimintoja paremmin omiin tarpeisiinsa sopiviksi valitsemalla tiettyjä asentoja pistikkeille OPT-A1 -kortissa. Pistikkeiden asento määrittää analogia- ja digitaalitulojen signaalin tyypin. A1-peruskortissa on neljä pistikeryhmää, X1, X2, X3 ja X6, joissa jokaisessa on kahdeksan nastaa ja kaksi pistikettä. Pistikkeiden valittavissa olevat asennot on esitetty sivulla 72, Kuva Kuva Pistikeryhmät OPT-A1 -kortissa Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 6
72 72 vacon KAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Pistikeryhmä X1: AI1 -tila A B C D Pistikeryhmä X2: AI2 -tila A B C D AI1-tila: mA; Virtatulo A B C D AI2 -tila: mA; Virtatulo A B C D AI1-tila: Jännitetulo; V AI2 -tila: Jännitetulo; V A B C D A B C D AI1-tila: Jännitetulo; V (differentiaalinen) AI2 -tila: Jännitetulo; V (differentiaalinen) A B C D A B C D AI1 -tila: Jännitetulo; V Pistikeryhmä X6: AO1 -tila A B C D AO1 -tila: mA; Virtalähtö A B C D AI2 -tila: Jännitetulo; V Pistikeryhmä X3: CMA- ja CMB-maadoitus CMB kytketty GND:iin CMA kytketty GND:iin CMB erotettu GND:sta CMA erotettu GND:sta CMB ja CMA kytketty sisäisesti toisiinsa, erotettu GND:sta AO1 -tila: Jännitelähtö; V = Tehdasoletus Kuva Pistikevalinnat OPT-A1 -kortissa! HUOM! Jos vaihdat analogiatulojen signaalin sisältöä, muista myös muuttaa vastaavan laajennuskorttiparametrin arvoa valikossa M7. 6 Puh (0) Fax +358 (0)
73 OHJAUSPANEELI vacon OHJAUSPANEELI Ohjauspaneeli toimii linkkinä Vacon-taajuusmuuttajan ja käyttäjän välillä. Vacon NX:n ohjauspaneelissa on alfanumeerinen näyttö, jossa on seitsemän käyttötilan indikaattoria (RUN,,, STOP, ALARM, FAULT) sekä kolme ohjauspaikkaa ilmaisevaa symbolia (I/O term/ Keypad/BusComm). Paneelissa on myös kolme LEDiä, jotka ilmaisevat laitteen tilan (vihreä vihreä punainen), katso kohta Status-LED:it (vihreä vihreä punainen). Ohjaustiedot, ts. valikkonumero, valikon kuvaus tai esitetty arvo sekä numeerinen tieto esitetään kolmella tekstirivillä. Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää ohjauspaneelin yhdeksällä painikkeella. Näillä painikkeilla asetetaan myös parametrejä ja valvotaan arvoja. Paneeli voidaan irrottaa ja se on erotettu syöttöjännitteen potentiaalista. 7.1 Paneelin näytön symbolit RUN STOP ALARM FAULT I/O term Keypad Bus/Comm a b c ready run fault Kuva 7-1. Vacon ohjauspaneeli ja laitteen tilaa ilmaisevat symbolit I II III Laitteen tilaa ilmaisevat symbolit Paneelin kuva Laitteen tilaa ilmaisevat symbolit antavat käyttäjälle tietoja moottorin ja taajuusmuuttajan tilasta. Symbolit ilmaisevat myös mahdolliset säännöttömyydet, jotka moottorinohjausohjelmisto on havainnut taajuusmuuttajassa tai moottorissa RUN STOP = Moottori on käynnissä; vilkkuu kun pysäytyskäsky on annettu, mutta nopeus on vielä hidastusvaiheessa. = Ilmaisee moottorin pyörimissuunnan. = Ilmoittaa, että moottori ei ole käynnissä = Näkyy, kun AC on kytketty. Mikäli on tapahtunut laukaisu, symboli ei tule näkyviin. ALARM = Ilmaisee, että laite toimii jonkin tietyn raja-arvon ulkopuolella ja varoitus on annettu. FAULT = Ilmaisee, että käyttöolosuhteet eivät ole turvalliset tai vakaat, minkä vuoksi laite on pysähtynyt. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
74 74 vacon OHJAUSPANEELI Ohjauspaikkaa ilmaisevat symbolit Paneelin kuva Symbolit I/O term, Keypad ja Bus/Comm ilmaisevat, mikä ohjauspaikka on valittu paneeliohjausvalikosta (M3) (katso kpl ). a b c I/O term Keypad Bus/Comm = I/O-riviliittimet on valittu ohjauspaikaksi; ts. START/STOP-komennot tai ohjearvot jne. annetaan I/O-riviliittimien kautta. = Ohjauspaneeli on valittu ohjauspaikaksi; ts. Moottori voidaan käynnistää ja pysäyttää, tai sen ohjearvoja ym. voidaan muuttaa paneelilla. = Taajuusmuuttajaa ohjataan kenttäväylän kautta Status-LED:it (vihreä vihreä punainen) Paneelin kuva Status LEDit syttyvät, RUN ja FAULT symboleiden yhteydessä. I II III = Syttyy, kun AC-virta kytketään laitteeseen ja aktiivisia vikoja ei ole. Laitteen tilaa ilmaiseva -symboli tulee näkyviin samanaikaisesti. = Syttyy, kun laite käynnistyy. Vilkkuu, kun STOP-painiketta on painettu, ja laite on ramppaamassa pysähdyksiin. = Vilkkuu, kun käyttöolosuhteet eivät ole turvalliset tai vakaat, minkä vuoksi laite on pysähtynyt (vikalaukaisu). Laitteen tilaa ilmaiseva FAULT-symboli vilkkuu näytöllä samanaikaisesti ja vian kuvaus hakea näytölle, katso kpl , Aktiiviset viat Tekstirivit Paneelin kuva Kolmella tekstirivillä (,, ) on tietoa käyttäjälle hänen senhetkisestä sijainnistaan paneelin valikkosysteemissä kuten myös laitteen käyttöön liittyviä tietoja. = Sijaintia ilmaiseva symboli; näyttää tarkasteltavan valikon, parametrin, tms. symbolin ja numeron. Esimerkki: M2 = Valikko 2 (parametrit); P2.1.3 = Kiihtyvyysaika = Kuvausrivi; näyttää valikon kuvauksen, arvon tai vian. = Arvorivi; näyttää ohjearvot, parametrit, jne. numeerisena tai tekstimuodossa, sekä alavalikkojen määrän kussakin valikossa. 7 Puh (0) Fax +358 (0)
75 OHJAUSPANEELI vacon Paneelin painikkeet Vaconin alfanumeerisessa ohjauspaneelissa on 9 painiketta, joita käytetään taajuusmuuttajan (ja moottorin) ohjaamiseen, parametrien asetukseen sekä arvojen valvontaan. Kuva 7-2. Paneelin painikkeet Painikkeiden kuvaukset reset = Tällä painikkeella nollataan aktiiviset viat (katso kpl ). select = Tällä painikkeella voidaan tarkastella kahta viimeksi käytettyä näyttöä vuoronperään. Painikkeesta on hyötyä, jos haluat esimerkiksi nähdä, kuinka uusi, muutettu arvo vaikuttaa johonkin toiseen arvoon. enter = Enter-painikkeella voidaan: 1) vahvistaa valinnat 2) kuitata vikahistoria (2 3 sekuntia) = Selausnäppäin ylös Selaa päävalikkoa, sekä eri alavalikkoja. Muokkaa arvoja. = Selausnäppäin alas Selaa päävalikkoa, sekä eri alavalikkoja. Muokkaa arvoja. = Vasemmanpuoleinen valikkonäppäin Siirry valikossa taaksepäin. Siirrä kursoria vasemmalle (parametrivalikossa). Poistu muokkaustilasta. Paina 3 sekunnin ajan palataksesi päävalikkoon. = Oikeanpuoleinen valikkonäppäin Siirry valikossa eteenpäin. Siirrä kursoria oikealle (parametrivalikossa). Siirry muokkaustilaan. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
76 76 vacon OHJAUSPANEELI start stop = Käynnistyspainike. Tällä painikkeella käynnistetään moottori, mikäli ohjauspaneeli on aktiivinen ohjauspaikka. Katso kappale = Pysäytyspainike. Tällä painikkeella pysäytetään moottori (mikäli toimintoa ei ole parametrilla R3.4/R3.6 poistettu käytöstä). Katso kappale Ohjauspaneelin käyttö Ohjauspaneelilla tiedot on järjestetty valikkoihin ja alavalikkoihin. Valikkoja käytetään esimerkiksi mittausja ohjaussignaalien näyttöön ja muokkaukseen, parametrien asetukseen (kappale 7.3.2) sekä ohjearvojen ja vikanäyttöjen tarkasteluun (kpl ). Valikkojen avulla voi myös säätää näytön kontrastia (kpl ). Sijainti Kuvaus V1 V14 Valittavissa olevien arvojen lukumäärä il bl Ensimmäinen valikkotaso koostuu valikoista M1 M7 ja sen nimi on Päävalikko. Selausnäppäimien ylös ja alas avulla käyttäjä voi liikkua päävalikossa. Päävalikosta päästään haluttuun alavalikkoon Valikkonäppäimien avulla. Kun näytössä näkyvän valikon tai sivun alla on vielä sivuja, näytön oikeassa alakulmassa näkyy nuoli ( ), jolloin painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä pääset seuraavalle valikkotasolle. Ohjauspaneelin navigointiopas on esitetty seuraavalla sivulla. Ota huomioon, että valikko M1 on sijoitettu vasempaan alakulmaan. Siitä pääset ylöspäin haluamaasi valikkoon valikko- ja selausnäppäinten avulla. Valikot on selitetty yksityiskohtaisemmin jäljempänä tässä kappaleessa. RUN Local Valvonta 7 Puh (0) Fax +358 (0)
77 OHJAUSPANEELI vacon 77 Laajennuskortit G1 G5 A:NXOPTA1 G1 G2 Parametrit P1 P3 Systeemivalikko S1 S9 Kieli suomi enter Selaa Muuta arvoa Vikahistoria 11 Lähtövaihe Käyttöpäivät H1 H3 T1 T7 17 Aktiiviset viat F0 tai: F 11 Lähtövaihe T1 T7 Käyttöpäivät Paneeliohjaus P1 P3 Ohjauspaikka Riviliitin enter Selaa Muuta arvoa Local Parametrit Perusparametrit Minimitaajuus G1 G9 P1 P Hz enter Selaa Muuta arvoa Valvonta Lähtötaajuus Ei muokattavissa! V1 V Hz Kuva 7-3. Paneelin navigointikartta Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
78 78 vacon OHJAUSPANEELI Valvontavalikko (M1) Päävalikosta pääsee valvontavalikkoon painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kun sijaintia ilmaiseva symboli M1 näkyy näytön ensimmäisellä tekstirivillä. Katso Kuva 7-4, jossa esitetään, kuinka valvonta-arvoja voidaan selata. Valvonta-arvot ilmaistaan muodossa V#.# ja ne on lueteltu jäljempänä, kts. Taulukko 7-1. Arvot päivittyvät kerran 0,3 sekunnissa. Tämä valikko on tarkoitettu vain signaalien tarkastamiseen. Arvoja ei voi muokata tässä valikossa. Katso kappaleesta parametrien arvojen muuttaminen. Lo ca l Taajuusohje Hz RUN Local Valvonta V1 V14 RUN Local Lähtötaajuus Hz Kuva 7-4. Valvontavalikko Tunnus Signaalin nimi Yks. Kuvaus V1.1 Lähtötaajuus Hz Moottorille lähtevä taajuus V1.2 Taajuusohje Hz V1.3 Moottorin nopeus rpm Laskennallinen moottorin pyörimisnopeus V1.4 Moottorin virta A Mitattu moottorin ottama virta V1.5 Moottorin momentti % Moottorin laskennallinen momentti V1.6 Moottorin teho % Moottorin laskennallinen teho V1.7 Moottorin jännite V Moottorin laskennallinen jännite V1.8 DC-piirin jännite V Mitattu DC-piirin jännite V1.9 Yksikön lämpötila ºC Jäähdytyselementin lämpötila V1.10 Moottorin lämpötila % Moottorin laskennallinen lämpötila. Kts. All in One sovelluskäsikirjan kappale 9.4 V1.11 Jännitetulo V AI1* V1.12 Virtatulo ma AI2* V1.13 DIN1, DIN2, DIN3 Digitaalitulojen tila V1.14 DIN4, DIN5, DIN6 Digitaalitulojen tila V1.15 DO1, RO1, RO2 Digitaali- ja relelähtöjen tila V1.16 Analogialähdön virta ma AO1 M1.17 Monivalvonta-arvot Näyttää kolme valittavissa olevaa valvonta-arvoa, Ks. kpl Taulukko 7-1. Valvontasignaalit * Jos yksikkö saa vain jännitteen +24 V (ohjauskortin käynnistystä varten), tämä arvo ei ole luotettava. All in One -sovelluksissa on useampia valvonta-arvoja. 7 Puh (0) Fax +358 (0)
79 OHJAUSPANEELI vacon Parametrivalikko (M2) Parametrien avulla käyttäjän käskyt voidaan siirtää taajuusmuuttajalle. Parametrien arvoja voidaan muokata päävalikon parametrivalikon kautta, kun näytön ensimmäisellä tekstirivillä on näkyvissä sijaintia ilmaiseva symboli M2. Arvojen muokkausmenettely on esitetty jäljempänä, ks. Kuva 7-5. Painamalla kerran Oikeanpuoleista valikkonäppäintä siirryt parametriryhmävalikkoon (G#). Etsi haluamasi parametriryhmä Selausnäppäimillä ja paina uudestaan Oikeanpuoleista valikkonäppäintä siirtyäksesi ryhmän parametreihin. Etsi Selausnäppäimillä parametri (P#), jota haluat muokata. Tästä voit edetä kahdella eri tavalla: painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä pääset muokkaustilaan. Muokkaustilassa parametrin arvo alkaa vilkkua. Voit nyt muuttaa arvoa kahdella eri tavalla: 1 Aseta haluamasi arvo Selausnäppäimillä ja vahvista muutos Enter-painikkeella. Tämän seurauksena arvon vilkkuminen lakkaa ja uusi arvo on nähtävissä arvorivillä. 2 Paina Oikeanpuoleista valikkonäppäintä vielä kerran. Nyt voit muuttaa arvoa numero kerrallaan. Tämä tapa on hyödyllinen, kun näytöllä näkyvää arvoa halutaan muuttaa suhteellisen paljon. Vahvista muutos Enter-painikkeella. Arvo ei muutu, jos Enter-painiketta ei paineta. Painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä pääset takaisin edelliseen valikkoon. Useat parametrit ovat lukittuja, toisin sanoen niitä ei voi muokata, kun laite on KÄYTTÖ-tilassa. Jos yrität muuttaa tällaisen parametrin arvoa, näyttöön ilmestyy teksti *Lukittu*. Taajuusmuuttaja täytyy pysäyttää, jotta näitä parametrejä voidaan muokata. Parametrien arvot voidaan myös lukita M6-valikon lukitustoiminnolla (katso kappale Parametrilukko (P6.5.2)). Voit milloin tahansa palata päävalikkoon painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä 3 sekunnin ajan. Perussovelluspaketti All in One sisältää seitsemän sovellusta, joilla on eri parametriryhmittelyt. Parametrilistat löytyvät All in One -sovelluskäsikirjasta (dokumenttinumero ud00944). Kun olet parametriryhmän viimeisen parametrin kohdalla, voit siirtyä suoraan kyseisen ryhmän ensimmäiseen parametriin painamalla Selausnäppäintä ylös. Parametriarvojen muutoskaavio on esitetty sivulla 80. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
80 80 vacon OHJAUSPANEELI Keypad TULOSIGNAALIT G1 G8 Keypad Keypad Keypad Parametrit PERUSPARAMETRIT Minimitaajuus G1 G8 P1 P Hz Keypad Minimitaajuus Hz enter Keypad Minimitaajuus Hz Kuva 7-5. Parametrien arvojen muuttaminen 7 Puh (0) Fax +358 (0)
81 OHJAUSPANEELI vacon Paneeliohjausvalikko (M3) Paneeliohjausvalikossa voit valita ohjauspaikan, muokata taajuusohjetta ja muuttaa moottorin pyörimissuuntaa. Pääset alavalikkotasolle painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Koodi Parametri Min Max Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia P3.1 Ohjauspaikka =Riviliitin 2=Paneeli 3=Kenttäväylä R3.2 Paneelin ohjearvo Par Par Hz P3.3 Suunnanvaihto 0= Eteenpäin (paneelilta) 1 = Varattu R3.4 Stop-painike =Stop-painikkeen toiminta rajoitettu 1=Stop-painike aina käytössä Taulukko 7-2. Paneeliohjauksen parametrivalikko, M Ohjauspaikan valinta Taajuusmuuttajaa voidaan ohjata kolmesta eri paikasta. Jokaisella ohjauspaikalla on oma symbolinsa, joka näkyy näytöllä: Ohjauspaikka Riviliittimet Paneeli Kenttäväylä Symboli I/O term Keypad Bus/Comm Ohjauspaikkaa voi muuttaa siirtymällä muokkaustilaan Oikeanpuoleisella valikkonäppäimellä. Muokkaustilassa vaihtoehtoja voi selata selausnäppäimillä. Haluttu ohjauspaikka valitaan Enter-painikkeella. Katso kuva seuraavalla sivulla. STOP STOP STOP Paneeliohjaus P1 P4 Ohjauspaikka Riviliitin Ohjauspaikka Riviliitin STOP Ohjauspaikka Paneeli enter STOP Keypad Ohjauspaikka Paneeli Kuva 7-6. Ohjauspaikan valinta Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
82 82 vacon OHJAUSPANEELI Paneelin ohjearvo Paneelin ohjearvon alavalikko (P3.2) näyttää taajuusohjeen ja sallii käyttäjän muokata sitä. Muutokset astuvat voimaan välittömästi. Tämä ohjearvo ei kuitenkaan vaikuta moottorin pyörimisnopeuteen, ellei paneelia ole valittu taajuusohjeeksi. HUOM: Lähtötaajuuden ja paneelin taajuusohjeen suurin mahdollinen ero KÄY-tilassa on 6 Hz. Katso Kuva 7-5, jossa esitetään, kuinka ohjearvoa voi muokata (Enter-painikkeen painaminen ei ole kuitenkaan tarpeen) Paneelin suunnanvaihto Paneelin suunnanvaihdon alavalikko (P3.3) näyttää moottorin pyörimissuunnan ja sallii käyttäjän muokata sitä. Tämä asetus ei kuitenkaan vaikuta moottorin pyörimissuuntaan, ellei paneelia ole valittu aktiiviseksi ohjauspaikaksi. Katso Kuva 7-6, jossa näytetään kuinka pyörimissuuntaa voi muuttaa. Huom: Lisätietoa moottorin ohjauksesta paneelilla kappaleissa ja Stop-painikkeen aktiivisuus Oletusasetuksen mukaisesti STOP-painikkeen painaminen pysäyttää aina moottorin riippumatta senhetkisestä ohjauspaikan valinnasta. Tämä toiminto voidaan ottaa pois käytöstä asettamalla parametrin 3.4 arvoksi 0. Tällöin STOP-painikkeella voi pysäyttää moottorin ainoastaan silloin kun paneeli on valittu aktiiviseksi ohjauspaikaksi. HUOM! M3-valikossa voidaan suorittaa joitakin erikoistoimintoja: Valitse paneeli aktiiviseksi ohjauspaikaksi pitämällä -painiketta alaspainettuna 3 sekunnin ajan kun moottori on käynnissä. Paneelista tulee aktiivinen ohjauspaikka ja voimassaoleva taajuusohje sekä pyörimissuunta kopioituvat paneeliin. Valitse paneeli aktiiviseksi ohjauspaikaksi pitämällä -painiketta alaspainettuna 3 sekunnin ajan kun moottori ei ole käynnissä. Paneelista tulee aktiivinen ohjauspaikka ja voimassaoleva taajuusohje sekä pyörimissuunta kopioituvat paneeliin. start stop Kopioi muualla asetettu taajuusohje (I/O, kenttäväylä) paneeliin pitämällä painiketta alaspainettuna 3 sekunnin ajan. enter - Ota huomioon, että jos olet jossakin muussa kuin M3 -valikossa nämä toiminnot eivät ole käytössä. Jos olet jossakin muussa kuin M3 -valikossa ja yrität käynnistää moottorin painamalla START - painiketta kun paneelia ei ole valittu aktiiviseksi ohjauspaikaksi, näyttöön tulee virheilmoitus: Paneeliohjaus EI KÄYTÖSSÄ. 7 Puh (0) Fax +358 (0)
83 OHJAUSPANEELI vacon Aktiiviset viat-valikko (M4) Päävalikosta pääsee Aktiiviset viat-valikkoon painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kun sijaintia ilmaiseva symboli M4 näkyy näytön ensimmäisellä tekstirivillä. Kun taajuusmuuttaja pysähtyy vian vuoksi, näytölle ilmestyy sijaintia ilmaiseva symboli F1, vikakoodi, vian lyhyt kuvaus sekä vikatyyppisymboli (katso kpl ). Lisäksi näytölle ilmestyy FAULT tai ALARM symboli (katso Kuva 7-1 tai kappale 7.1.1) ja mikäli kyseessä on FAULT, punainen led alkaa vilkkua paneelissa. Jos samanaikaisesti ilmenee useita vikoja, aktiivisten vikojen listaa voidaan selata Selausnäppäimillä. Aktiivisten vikojen listan muistiin mahtuu enintään 10 viimeksi ilmennyttä vikaa. Näyttö voidaan palauttaa normaaliksi Reset-painikkeella jolloin tilanne palautuu siihen, mikä se oli ennen vikalaukaisua. Vika pysyy aktiivisena, kunnes se on kuitattu Reset-painikkeella tai riviliittimeltä tai kenttäväylältä annetulla resetsignaalilla. Huom! Käännä mahdolliset ulkoiset Käy/Seis-kytkimet Seis-asentoon ennen vian kuittaamista, jottei laite käynnisty vahingossa. Normaali tilanne, ei vikoja: Aktiiviset viat F0 Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
84 84 vacon OHJAUSPANEELI Vikatyypit NX_ taajuusmuuttajassa vikoja on neljää erilaista tyyppiä. Nämä tyypit eroavat toisistaan sen perusteella, miten laite käyttäytyy vian ilmetessä. Katso Taulukko 7-3. Käyttötunnit 34:21:05 Vikatyypin symboli F STOP FAULT STOP FAULT 11 Lähtövaihe Käyttöpäivät T1 T13 17 Pv Kuva 7-7. Vikanäyttö Vikatyyppisymboli A (Alarm) F (Fault) AR (Fault Autoreset) FT (Fault Trip, vikalaukaisu) Taulukko 7-3. Vikatyypit Merkitys Tämän tyyppinen vika on merkki poikkeavista käyttöolosuhteista. Se ei aiheuta laitteen pysähtymistä, eikä vaadi erityistoimenpiteitä. A vika näkyy näytöllä n. 30 sekuntia. F vika aiheuttaa laitteen pysähtymisen. Vaatii toimenpiteitä, jotta laite voitaisiin käynnistää uudelleen. Myös AR vian sattuessa laite pysähtyy välittömästi. Vika kuittautuu automaattisesti ja laite yrittää käynnistää moottorin uudelleen. Lopulta, jos uudelleenkäynnistys ei onnistu, seurauksena on vikalaukaisu (FT, ks. alla). Mikäli laite ei pysty käynnistämään moottoria uudelleen AR vian ilmettyä seuraa FT vika. FT-vian vaikutus on sama kuin F-vian: laite pysähtyy. 7 Puh (0) Fax +358 (0)
85 OHJAUSPANEELI vacon Vikakoodit Vikakoodit, vikojen aiheuttajat ja korjaavat toimenpiteet on esitetty allaolevassa taulukossa. Varjostetut viat ovat ainoastaan A-vikoja. Valkoisella mustalle pohjalle kuvattujen vikojen vaste on määriteltävissä parametrein (kts. parametriryhmä Suojaukset). Huom! Ottaessasi yhteyttä jälleenmyyjään tai tehtaaseen ilmenneen vian johdosta on hyvä kirjoittaa ylös kaikki ohjauspaneelille ilmestynyt vikatekstit ja koodit. Vika- Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet koodi 1 Ylivirta Taajuusmuuttaja on havainnut moottorikaapelissa liian suuren virran (>4*I n ): äkillinen voimakas kuormituksen lisäys oikosulku moottorikaapeleissa Tarkista kuormitus. Tarkista moottori. Tarkista kaapelit. Suorita identifiointi. sopimaton moottori T.14:n alakoodi: S1 = Laitteistokatkaisu S2 = Varattu S3 = Virtasäätäjän valvonta 2 Ylijännite DC-välipiirin jännite on ylittänyt määritetyt rajat. hidastuvuusaika on liian lyhyt syöttöjännitteessä suuria jännitepiikkejä T.14:n alakoodi: Säädä hidastuvuusaika pidemmäksi. Käytä jarrukatkojaa tai jarruvastusta (saatavissa lisävarusteina) Aktivoi ylijännitesäätäjä. Tarkista tulojännite. S1 = Laitteistokatkaisu S2 = Ylijännitesäädön valvonta 3 Maasulku Virranmittauksessa on havaittu, että moottorilähdön vaihevirtojen summa ei ole nolla. Tarkista moottorikaapeli ja moottori. eristevika kaapeleissa tai moottorissa 5 Latauskytkin Latauskytkin on auki, kun KÄY-komento on annettu. viallinen toiminta komponenttivika 6 Hätäpysäytys Pysäytyssignaali on annettu laajennuskortilta Tarkista hätäpysäytyspiiri. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä: 7 Saturaatiovika Useita mahdollisia syitä: viallinen komponentti oikosulku tai ylikuorma jarruvastuksessa 8 Järjestelmävika - viallinen komponentti - häiriötoiminta Huomaa poikkeukselliset vikatiedot. S1 = Varattu S2 = Varattu S3 = Varattu S4 = Varattu S5 = Varattu S6 = Varattu S7 = Latauskytkin S8 = Ei virtaa ohjainkortille S9 = Tehoyksikön komm.häiriö (TX) S10 = Tehoyksikön komm.häiriö (vika) S11 = Tehoyksikön komm.häiriö (mittaus) Ei voi kuitata paneelilla. Katkaise virta. ÄLÄ KYTKE VIRTAA UUDELLEEN! Ota yhteyttä valmistajaan. Mikäli tämä vika ilmenee samanaikaisesti F1-vian kanssa, tarkista moottorikaapeli ja moottori Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä: Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
86 86 vacon OHJAUSPANEELI Vika- Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet koodi 9 Alijännite DC-välipiirin jännite on määritetyn rajan alapuolella. Tilapäisen syöttöjännitekatkoksen sattuessa kuittaa vika ja käynnistä taajuusmuuttaja todennäköisin syy: liian alhainen uudelleen. Tarkista syöttöjännite. Jos se on syöttöjännite riittävä, kyseessä on sisäinen vika. taajuusmuuttajassa sisäinen vika Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. tulopuolen sulake viallinen Yhteystietosivumme internetissä: ulkoinen latauskytkin auki T.14:n alakoodi: S1 = DC-välipiirin jännite liian pieni ajon aikana S2 = Ei tietoja teho-osasta S3 = Alijännitesäätäjän valvonta 10 Syöttövaihevalvonta Syöttövaihe puuttuu. Tarkista syöttöjännite, sulakkeet ja kaapeli. 11 Lähtövaihe- Virranmittauksessa on havaittu, että yhdessä Tarkista moottorikaapeli ja moottori. valvonta 12 Jarrukatkojan valvonta 13 Taajuusmuuttajan alilämpötla 14 Taajuusmuuttajan ylilämpötla lähtövaiheessa ei ole virtaa. jarruvastusta ei ole kytketty jarruvastus on poikki jarrukatkojassa on vika Jäähdytyselementin lämpötila alle 10 C Jäähdytyselementin lämpötila yli 90 C tai 77ºC (NX_6, FR6). Ylilämpötilan varoitus annetaan, kun jäähdytyselementin lämpötila ylittää 85 C (72ºC). Tarkista jarruvastus ja kaapelit. Jos nämä ovat kunnossa, katkoja on viallinen. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä: Tarkista jäähdytysilman virtaus. Tarkista, ettei jäähdytyselementti ole pölyinen. Tarkista ympäristön lämpötila. Varmista, ettei kytkentätaajuus ole liian suuri ympäristön lämpötilaan ja moottorin kuormitukseen nähden. 15 Moottori jumissa Moottorin jumisuoja on lauennut Tarkista moottori ja kuormitus. 16 Moottorin Laitteen moottorin lämpötilavalvonta on ylilämpötila havainnut ylilämpötilan moottorissa. Moottorin ylikuormitus. Moottorin alikuormitussuoja on lauennut. 17 Moottorin alikuormitus 18 Epätasapaino Epätasapaino samansuuntaisten yksiköiden teho-osien välillä. T.14:n alakoodi: S1 = Virtaepätasapaino S2 = DC-jännite-epätasapaino 22 EEPROMIN Parametrin tallennusvirhe tarkistussummavika viallinen toiminta komponenttivika 24 Laskinvika Laskimien osoittamat arvot virheelliset 25 Mikroprosessorin häiriötoiminta watchdog-vika komponenttivika 26 Käynnistys estetty Invertterin käynnistys on estetty. Suorituskäsky KÄY-komennossa, kun uusi sovellus ladataan käyttöön 29 Termistorivika Optiokortin termistoritulo on havainnut moottorin lämpötilan kasvun 30 Odottamattoman käynnistyksen esto 31 IGBT-lämpötila (laitteisto) OPT-AF-kortin tulo on avautunut IGBT-ylilämpösuoja on havainnut liian korkean lyhytkestoisen ylilatausvirran. 32 Jäähdytys Taajuusmuuttajan puhallin ei käynnisty, kun KÄY-komento annetaan. 34 CAN-väylävika Lähetettyyn viestiin ei ole saatu kuittausta väylästä. Vähennä moottorin kuormitusta. Jos moottori ei ole ylikuormittunut, tarkista lämpötilanvalvontaparametrit. Tarkista kuormitus. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä: Peru käynnistyksen esto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Poista suorituskäsky. Tarkista moottorin jäähdytys ja kuormitus Tarkista termistorien kytkentä (Jos optiokortin termistoritulo ei ole käytössä, se on oikosuljettava) Peruuta odottamattoman käynnistyksen esto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Tarkista kuormitus. Tarkista moottorin koko. Suorita identifiointi. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. Varmista, että väylässä on toinen, samoin konfiguroitu laite. 7 Puh (0) Fax +358 (0)
87 OHJAUSPANEELI vacon 87 Vika- Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet koodi 35 Sovellus Vika sovellusohjelmassa Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Jos olet sovellusohjelmoija, tarkista sovellusohjelma 36 Ohjausyksikkö NXS-laitteen ohjausyksikköä ei voida käyttää Vaihda ohjausyksikköä. NXP-laitteessa eikä päinvastoin 37 Laite vaihdettu (sama tyyppi) Lisäkortti tai ohjausosa vaihdettu. Samantyyppinen kortti tai laitteessa samat Kuittaa. Laite on valmis käytettäväksi. Käytetään vanhoja parametriasetuksia. 38 Laite lisätty (sama tyyppi) tehoarvot. Laajennuskortti tai laite lisätty. Samantyyppinen kortti tai laite, jolla on samat tehoarvot, on lisätty. 39 Laite poistettu Lisäkortti poistettu. Laite poistettu. 40 Tuntematon laite Tuntematon laajennuskortti tai laite. T.14:n alakoodi: S1 = Tuntematon laite S2 = Teho-osa 1 erityyppinen kuin teho-osa 2 41 IGBT lämpötila IGBT-ylilämpösuoja on havainnut liian korkean lyhytkestoisen ylilatausvirran. 42 Jarruvastuksen ylilämpö Liian voimakas jarrutus. 43 Enkooderivika Ongelma enkooderin signaaleissa. T.14:n alakoodi: 1 = Enkooderi 1:n kanavaa A ei löydy 2 = Enkooderi 1:n kanavaa B ei löydy 3 = Kumpaakaan enk. kanavaa ei löydy 4 = Kanavat A ja B ristissä 5 = Enkooderikortti puuttuu 44 Laite vaihdettu Laajennuskortti tai teho-osa vaihdettu. (eri tyyppi) Uusi laite on erityyppinen tai tehoarvoltaan erilainen. 45 Laite lisätty (eri tyyppi) 49 Jako nollalla sovelluksessa 50 Analogiatulo I in < 4mA (valittu signaalialue 4 20 ma) Toisentyyppinen laajennuskortti lisätty. Jako nollalla sovellusohjelmassa. Analogiatulon virta on < 4mA. ohjauskaapeli on irti tai vioittunut signaalilähde on vioittunut Kuittaa. Laite on valmis käytettäväksi. Käytetään vanhoja korttiasetuksia. Kuittaa. Laite ei ole enää käytettävissä. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. Tarkista kuorma. Tarkista moottorin koko. Suorita identifiointi. Säädä hidastuvuusaika pidemmäksi. Käytä ulkoista jarruvastusta. Tarkista enkooderin kytkennät. Tarkista enkooderikortti. Tarkista enkooderin taajuus open loop - ohjauksessa. Kuittaa. Aseta laajennuskortin parametrit uudelleen, jos laajennuskortti on vaihdettu. Aseta taajuusmuuttajan parametrit uudelleen, jos teho-osa on vaihdettu. Kuittaa. Aseta laajennuskortin parametrit uudelleen. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos vika toistuu taajuusmuuttajan ollessa Käy-tilassa. Jos olet sovellusohjelmoija, tarkista ohjelma. Tarkista ohjearvopiirin ohjearvolähetin. 51 Ulkoinen vika Digitaalitulovika Poista vikatilanne tai ulkoinen laite. 52 Ohjauspaneelin kommunikaatiovika Yhteys ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välillä on katkennut Tarkista paneelin liitäntä ja mahdollinen liitäntäkaapeli. 53 Kenttäväylävika Ohjauspaneelin (tai NCDrive-sovelluksen) ja taajuusmuuttajan välinen yhteys on katkennut. Tarkista asennus. Mikäli asennus on kunnossa, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. 54 Korttipaikkavika Optiokortti tai korttipaikka on viallinen Tarkista kortti ja korttipaikka. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. 56 PT100-kortin PT100-kortille asetettu lämpötilaraja on Etsi lämpötilan nousun syy. lämpötilavika ylittynyt 57 Identifiointi Identifiointi on epäonnistunut. Suorituskäsky poistettiin ennen identifioinnin päättymistä. Moottori ei ole kytkettynä taajuusmuuttajaan. Moottorin akseli on kuormitettu. 58 Jarru Jarrun todellinen tila ei vastaa ohjaussignaalia. 59 Seuraajan yhteys Isännän ja seuraajan välinen SystemBus- tai CAN-yhteys on katkennut. Tarkista jarrun mekaaninen tila ja kytkennät. Tarkista laajennuskortin parametrit. Tarkista valokaapeli tai CAN-kaapeli. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
88 88 vacon OHJAUSPANEELI Vika- Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet koodi 60 Jäähdytys Jäähdytysnesteen kierto ei toimi Tarkista vian syy ulkoisesta järjestelmästä. nestejäähdytteisessä taajuusmuuttajassa. 61 Nopeusvirhe Moottorin nopeus ei vastaa ohjearvoa. Tarkista enkooderin kytkentä. Kestomagneettimoottorin huippumomentti on ylittynyt. 62 Käytönesto Käyttö sallittu -signaali on alhaalla. Tarkista Käyttö sallittu -signaalin syy. 63 Hätäpysäytys Hätäpysäytyskomento vastaanotettu digitaalitulosta tai kenttäväylältä. Uuden suorituskäskyn voi antaa kuittauksen jälkeen. 64 Tulokytkin auki Taajuusmuuttajan tulokytkin on auki. Tarkista taajuusmuuttajan päävirtakytkin. Taulukko 7-4. Vikakoodit Vian ilmenemishetkellä rekisteröity tieto Vian ilmetessä näyttöön tulee näkyviin kappaleessa kuvattuja tietoja. Painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä tällaisessa tilanteessa pääset Vian hetkellä rekisteröityjen tietojen valikkoon jonka tunnuksena on symbolit T.1 T.#. Tähän valikkoon on rekisteröity joitakin valikoituja tärkeitä tietoja vian ilmenemishetkellä. Tämän toiminnon tarkoitus on helpottaa käyttäjää tai huoltohenkilöstöä määrittämään vian aiheuttajan. Valikossa on seuraavat tiedot: T.1 Käyttöpäivät d (Vika 43: Lisäkoodi) T.2 Käyttötunnit (Vika 43: Käyttöpäivät) hh:mm:ss d T.3 Lähtötaajuus (Vika 43: Käyttötunnit) Hz hh:mm:ss T.4 Moottorin virta A T.5 Moottorin jännite V T.6 Moottorin teho % T.7 Moottorin momentti % T.8 DC -jännite V T.9 Laitteen lämpötila C T.10 Käyttö-tila T.11 Suunta T.12 Varoitukset T.13 0-nopeus* Taulukko 7-5. Vian ilmenemishetkellä rekisteröidyt tiedot * Kertoo, oliko laite vian ilmenemishetkellä 0-nopeudessa (<0,01Hz) Reaaliaikaiset vikatiedot Mikäli taajuusmuuttajaan on asetettu reaaliaika, vikatiedot T1 ja T2 rekisteröityvät seuraavasti: T.1 Käyttöpäivät vvvv-kk-pp T.2 Käyttötunnit hh:mm:ss,sss 7 Puh (0) Fax +358 (0)
89 OHJAUSPANEELI vacon Vikahistoriavalikko (M5) Vikahistoriavalikkoon pääsee Päävalikosta painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kun paneelin näytön ensimmäisellä tekstirivillä näkyy sijaintia ilmaiseva symboli M5. Vikakoodit löydät edeltä (Taulukko 7-4). Kaikki viat tallentuvat Vikahistoriavalikkoon, jossa voit selata niitä Selausnäppäimien avulla. Lisäksi jokaisen vian kohdalla voi siirtyä Vian hetkellä rekisteröityjen tietojen valikkoon (katso kpl ). Voit milloin tahansa palata edelliseen valikkoon painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä. Taajuusmuuttajan muistiin mahtuu enintään 30 viimeisintä vikaa. Vikahistoriassa kulloinkin olevien vikojen määrä näkyy pääsivun arvorivillä (H1 H#). Vikojen järjestys näkyy sijaintia ilmaisevassa symbolissa näytön vasemmassa yläkulmassa. Viimeisin vika on merkitty symbolilla F5.1, toiseksi viimeisin symbolilla F5.2 jne. Mikäli muistissa on 30 kuittaamatonta vikaa, seuraava uusi vika pyyhkii muistista vanhimman vian. Koko vikahistoria voidaan nollata painamalla Enter-painiketta n. 2 3 sekunnin ajan. Tällöin symbolin H# tilalle tulee 0. 5 Latauskytkin I/Oter m Käyttötunnit 13:25:43 Vikahistoria H1 H3 11 Lähtövaihe T1 T7 Käyttöpäivät 17päivä KUITTAA PAINAMALLA enter Kuva 7-8. Vikahistoriavalikko Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
90 90 vacon OHJAUSPANEELI Systeemivalikko (M6) Systeemivalikkoon pääsee Päävalikosta painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kun paneelin näytön ensimmäisellä tekstirivillä näkyy sijaintia ilmaiseva symboli M6. Systeemivalikon alle on sijoitettu taajuusmuuttajan yleiseen käyttöön liittyviä ohjaustietoja, kuten sovelluksen valinta, muokatut parametriryhmät, tai tietoa laitteistosta ja ohjelmistosta. Alavalikkojen ja sivujen määrä on esitetty S- (tai P-) symbolin kera arvorivillä. Sivulla 3 on lueteltu kaikki Systeemivalikossa käytettävissä olevat toiminnot. Systeemivalikon toiminnot Koodi Toiminto Min Max Yks Oletus Oma Valinnat S6.1 Kielen valinta English Käytettävissä olevat valinnat riippuvat laitteen kielipaketista Perussovellus Vakiosovellus Paikallis-/Kaukoohj.sovellus S6.2 Sovelluksen Perussovellus Vakionopeussovellus valinta PID-säätösovellus Erikoiskäyttösovellus Pumppu- ja puhallinsovellus S6.3 Parametrien kopiointi S6.3.1 Parametriasetukset Oletusarvot Tallenna 1-asetukset Lataa 1-asetukset Tallenna 2-asetukset Lataa 2-asetukset S6.3.2 Lataa paneelille Kaikki parametrit S6.3.3 Lataa paneelilta Kaikki parametrit Kaikki paitsi moottorinohjaus Sovellusparametrit P6.3.4 S6.4 Parametrien automaattinen tallennus Parametrien vertailu S6.4.1 Asetukset 1 S6.4.2 Asetukset 2 S6.4.3 Tehdasasetukset S6.4.4 Paneeliasetukset S6.5 Turvallisuus S6.5.1 P6.5.2 S6.5.3 S6.5.4 Salasana Parametrilukko Aloituskysely Valvontasivu S6.6 Paneeliasetukset P6.6.1 Oletussivu P6.6.2 Oletussivu/KV Kyllä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Muutoks et sallittu Kyllä Ei 0=Ei käytössä Muutokset sallittu Muutokset kielletty Kyllä Ei Muutokset sallittu Muutokset kielletty 7 Puh (0) Fax +358 (0)
91 OHJAUSPANEELI vacon 91 P6.6.3 Paluuviive s 30 P6.6.4 Kontrasti P6.6.5 Taustavalo Aina min 10 S6.7 Laiteasetukset P6.7.1 Sisäinen jarruvastus Kytketty P6.7.2 Puhaltimen ohjaus Jatkuva P6.7.3 HMI kuittausviive ms 200 P6.7.4 HMI: uud. lähet. lkm S6.8 Järjestelmän tietoja S6.8.1 Laskurit C MWh-laskuri kwh C Käyttöpäivälaskuri C Käyttötuntilaskuri hh:mm:ss S6.8.2 Osa-aikalaskurit T MWh-laskuri kwh T Nollaa MWh-laskuri T Käyttöpäivälaskuri T Käyttötuntilaskuri hh:mm:ss T Nollaa käyttöaikalaskuri S6.8.3 Ohjelmistotietoja S Ohjelmistopaketti S Systeemin ohjelmistoversio S Rajapintaversio S Kuormitus S6.8.4 Sovellukset S6.8.4.# Sovelluksen nimi S6.8.4.#.1 Sovelluksen tunnus S6.8.4.#.2 Sovellusten versio S6.8.4.#.3 Sovelluksen rajapintaversio S6.8.5 Laitteisto I Tehoyksikön tyyppikoodi I Yksikön jännite V I Info: Jarrukatkoja I Info: Jarruvastus S6.8.6 Laajennuskortit S6.8.7 Virheiden etsintä Taulukko 7-6. Systeemivalikon toiminnot Ei kytketty Kytketty Jatkuva Lämpötila Vain sovellusohjelmointiin. Lisätietoja tehtaalta. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
92 92 vacon OHJAUSPANEELI Kielen valinta Vacon-ohjauspaneelin avulla taajuusmuuttajaa on mahdollista ohjata haluamallasi kielellä. Kielen valintasivu sijaitsee Systeemivalikon alla. Sen sijaintia ilmaiseva symboli on S6.1. Paina Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kerran, jolloin pääset muokkaustilaan. Kun kielen nimi vilkkuu näytöllä, voit valita toisen kielen paneelin teksteihin. Vahvista valintasi Enter-painikkeella. Vilkkuminen lakkaa ja kaikki tekstitieto paneelilla esitetään valitsemallasi kielellä. Voit milloin tahansa palata edelliseen valikkoon painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä. System Menu S1 S11 Language English Language English enter Paneelin kieli Suomi Kuva 7-9. Kielen valinta Sovelluksen valinta Käyttäjä voi valita haluamansa sovelluksen menemällä sovelluksenvalintasivulle (S6.2). Sinne pääsee painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä Systeemivalikon aloitussivulla. Sovellusta voi vaihtaa painamalla vielä kerran Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Sovelluksen nimi alkaa vilkkua näytössä. Nyt voit selata sovelluksia Selausnäppäimillä ja valita haluamasi sovelluksen Enter-painikkeella. Sovelluksen vaihtaminen palauttaa kaikki parametrit niiden oletusarvoihin. Sovelluksen vaihdon jälkeen järjestelmä kysyy, haluatko uuden sovelluksen parametrit ladattavaksi ohjauspaneelille. Mikäli haluat tämän tapahtuvan, paina Enter-painiketta. Minkä tahansa muun painikkeen painaminen jättää edellisen sovelluksen parametrit paneelin muistiin. Katso lisätietoja kappaleesta Vacon NX Sovellusoppaasta löydät lisää tietoja Sovelluspaketista. 7 Puh (0) Fax +358 (0)
93 OHJAUSPANEELI vacon 93 STOP Systeemivalikko S1 S11 STOP Sovellus Vakio STOP Sovellus Vakio enter STOP Sovellus Vakionopeus Kuva Sovelluksen vaihtaminen Parametrien kopiointi Tätä parametrien kopiointitoimintoa käytetään silloin kun käyttäjä haluaa kopioida yhden tai kaikki parametriryhmät laitteelta toiselle tai tallentaa parametrejä taajuusmuuttajan sisäiseen muistiin. Kaikki parametriryhmät kopioidaan ensin paneeliin, sitten paneeli kytketään toiseen laitteeseen ja parametriryhmät voidaan ladata siihen (tai mahdollisesti takaisin samaan laitteeseen). Parametrien kopiointi laitteesta toiseen ei onnistu ennen kuin laite pysäytetään parametrien kopioinnin ajaksi: Parametrien kopiointivalikossa (S6.3) on neljä toimintoa: Parametriasetukset (S6.3.1) Vacon NX_-taajuusmuuttajassa on toiminto, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa ja ladata kaksi muokattua parametriasetusta (kaikki sovellukseen kuuluvat parametrit) ja ladata takaisin tehtaalla asetetut parametrien oletusarvot. Kun olet Parametriasetussivulla (S6.3.1), siirry muokkaustilaan painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Oletusasetukset-teksti alkaa vilkkua ja voit vahvistaa oletusasetusten palautuksen Enterpainikkeella. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Voit myös valita minkä tahansa muun tallennus- tai lataustoiminnoista Selausnäppäimillä. Vahvista valintasi Enter-painikkeella. Odota niin kauan, että näytössä näkyy teksti OK. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
94 94 vacon OHJAUSPANEELI enter VAHVISTA Param. asetus Valitse Param. asetus Oletusarvot MUUTA PERUUTA Param. asetus Odota... Param. asetus OK Kuva Parametriasetusten tallennus ja lataus Parametrien kopiointi paneelille (Paneelille, S6.3.2) Tämä toiminto kopioi kaikki olemassaolevat parametriryhmät paneelille edellyttäen, että laite on pysäytetty. Siirry Paneelille -sivulle (S6.3.2) Parametrien kopiointivalikosta. Painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä pääset muokkaustilaan. Valitse Selausnäppäimillä vaihtoehto Kaikki parametrit ja paina Enter-painiketta. Odota niin kauan, että näytölle ilmestyy teksti 'OK' P1 P4 KopioiParametrit Paneelille Paneelille Valitse Kaikki param. enter VAHVISTA MUUTA ARVOA PERUUTA Paneelille Odota... Paneelille OK Kuva Parametrien kopiointi paneelille Parametrien kopiointi laitteeseen (Paneelilta, S6.3.3) Tämä toiminto kopioi yhden tai kaikki paneelille ladatut parametriryhmät paneelilta laitteeseen edellyttäen, että laite on STOP-tilassa. Siirry Paneelilta -sivulle (S6.3.3) Parametrien kopiointivalikosta. Painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä pääset muokkaustilaan. Valitse Selausnäppäimillä vaihtoehto Kaikki parametrit, Kaikki, paitsi moottorinohjausparametrit tai Sovellusparametrit ja paina Enter-painiketta. Odota niin kauan, että näytölle ilmestyy teksti 'OK'. Parametrien kopioinnissa paneelilta laitteelle menetellään samoin, kuin kopioitaessa parametreja laitteelta paneelille. Katso Kuva Puh (0) Fax +358 (0)
95 OHJAUSPANEELI vacon 95 Automaattinen parametrien tallennus (P6.3.4) Tällä sivulla voit aktivoida tai deaktivoida parametrien tallennustoiminnon. Siirry muokkaustilaan painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Valitse Kyllä tai Ei Selausnäppäimillä. Kun parametrien tallennustoiminto on aktivoitu, Vacon NX:n ohjauspaneeli tekee kopion sillä hetkellä käytetyn sovelluksen parametreista. Aina kun parametrin arvoa muutetaan, kopio päivittyy. Kun sovellusta vaihdetaan, laite tiedustelee, haluatko uuden sovelluksen parametrit siirrettävän paneelille. Mikäli haluat näin tehtävän, paina Enter-painiketta. Jos haluat, että aiemmin käytetyn sovelluksen parametrit säilyvät paneelilla, paina mitä tahansa muuta näppäintä. Nyt voit ladata nämä parametrit laitteelle kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos haluat, että uuden sovelluksen parametrit siirtyvät automaattisesti paneelille, sinun täytyy tehdä tämä kerran uuden sovelluksen parametreille sivulla 6.3.2, kuten edellä on neuvottu. Jos et tee näin, paneeli kysyy aina lupaa siirtää parametrit. Huom: Sivulla S6.3.1 tallennetut parametrit eivät säily, kun sovellusta vaihdetaan. Jos haluat siirtää parametrit sovellukselta toiselle, ne täytyy ensin kopioida paneelille Parametrien vertailu Parametrien vertailun alavalikossa (S6.4) voit vertailla varsinaisia parametriarvoja muokkaamiisi parametriasetuksiin ja niihin, jotka on ladattu paneeliin. Vertailu tehdään painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä Parametrivertailun alavalikossa. Varsinaisia parametriarvoja verrataan ensin muokattuun parametriasetus 1:een. Mikäli eroja ei havaita, näytön alimmalla rivillä näkyy symboli '0'. Mutta jos joku parametriarvo eroaa Asetus 1:n arvoista poikkeavien arvojen määrä näkyy näytöllä P-symbolin kera (esim. P1 P5 = viisi poikkeavaa arvoa). Painamalla vielä kerran Oikeanpuoleista valikkonäppäintä pääset sivuille, joilla voit nähdä sekä varsinaisen arvon, että sen arvon, johon sitä verrattiin. Tässä näytössä kuvausrivillä (keskellä) näytetään oletusarvo ja arvorivillä (alimpana) näytetään muokattu arvo. Lisäksi voit myös muokata varsinaista arvoa Selausnäppäimillä muokkaustilassa, johon pääset painamalla vielä kerran Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Voit verrata samalla tavoin oloarvoja arvoihin Asetus 2, Tehdasasetukset ja Paneeliasetukset. ParamVertailu C1 C3 TAI Asetukset1 0 Asetukset1 P1 P6 P2.1.2= Hz P2.1.2= Hz enter MUOKKAA ARVOA VAHVISTA MUUTOS Kuva Parametrien vertailu Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
96 96 vacon OHJAUSPANEELI Turvallisuus HUOM! Turvallisuus-alavalikko on suojattu salasanalla. Säilytä salasana turvallisessa paikassa! Salasana (S6.5.1) Sovelluksen valinta voidaan suojata luvattomilta muutoksilta Salasanatoiminnolla (S6.5.1). Salasana ei ole käytössä oletusasetuksessa. Jos haluat aktivoida toiminnon, siirry muokkaustilaan Oikeanpuoleisella valikkonäppäimellä. Näyttöön ilmestyy vilkkuva nolla, jolloin voit asettaa salasanan Selausnäppäinten avulla. Salasana voi olla mikä tahansa numero välillä Ota huomioon, että salasanan voi asettaa myös numero kerrallaan. Paina muokkaustilassa vielä kerran Oikeanpuoleista valikkonäppäintä ja näyttöön ilmestyy toinen nolla. Aseta nyt ensin ykköset. Paina sen jälkeen Oikeanpuoleista valikkonäppäintä jolloin voit asettaa kymmenet jne. Vahvista lopulta salasana Enter-painikkeella. Tämän jälkeen sinun täytyy odottaa, kunnes Paluuviive (P6.6.3) (ks. s. 98) on kulunut, ennen kuin salasana aktivoituu. Jos yrität nyt vaihtaa sovelluksia tai salasanaa itseään, laite kysyy ensin voimassaolevaa salasanaa. Salasana kirjoitetaan Selausnäppäimillä. Kun arvoksi asetetaan 0, salasanatoiminto ei ole päällä. Salasana Ei käytössä Salasana 0 TAI: enter Salasana 00 enter Kuva Salasanan asetus Huom! Säilytä salasana turvallisessa paikassa! Mitään muutoksia ei voi tehdä ilman voimassa olevaa salasanaa! Parametrilukko (P6.5.2) Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi estää parametrien muuttamisen. Jos parametrilukko on aktivoitu, näyttöön ilmestyy teksti *lukittu*, kun parametriarvoja yritetään muuttaa. HUOM: Tämä toiminto ei estä parametriarvojen luvatonta muokkausta. Siirry muokkaustilaan painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Aseta parametrilukitus Selausnäppäimillä. Vahvista muutos Enter-näppäimellä tai palaa edelliselle tasolle painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä. Systeemivalikko S1 S9 Järj.asetukset P1 P4 Parametrilukko MuutSallittu Parametrilukko MuutSallittu enter Parametrilukko MuutKiellett Kuva Parametrilukko Aloituskysely (P6.5.3) 7 Puh (0) Fax +358 (0)
97 OHJAUSPANEELI vacon 97 Aloituskysely on taajuusmuuttajan käyttöönoton helpottamiseksi tehty paneelin toiminto. Jos Aloituskysely on valittu aktiiviseksi (oletus), se kysyy käyttäjältä, mitä kieltä ja sovellusta hän haluaa käyttää. Näiden lisäksi Aloituskyselyssä käydään läpi kaikille sovelluksille yhteisiä parametriarvoja sekä joitakin sovelluksesta riippuvaisia parametriarvoja. Hyväksy parametriarvo Enter-näppäimellä ja selaa valintoja tai muuta arvoa Selausnäppäimillä (nuolinäppäimet ylös ja alas). Aloitussivu asetetaan aktiiviseksi seuraavasti: Mene Systeemivalikossa sivulle P Paina Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kerran, jolloin pääset muokkaustilaan. Valitse Selausnäppäimillä arvo Kyllä ja vahvista valinta Enter-näppäimellä. Jos haluat toiminnon pois päältä, toimi samassa järjestyksessä ja anna toiminnolle arvoksi Ei. Aloituskysely Aloituskysely Ei Ei Kyllä Aloituskysely enter VAHVISTA PERUUTA Kuva Aloityskyselyn aktivoiminen Valvontasivu (P6.5.4) Vaconin alfa-numeerinen paneeli on varustettu toiminnolla, jonka avulla käyttäjä voi valvoa jopa kolmea eri oloarvoa samanaikaisesti (kts. kpl 7.3.1, sekä kappale Valvonta-arvot käyttämäsi sovelluksen käsikirjasta). Systeemivalikon sivulla P6.5.4 voit määrittää, voiko käyttäjä vaihtaa valvontasivulla valvottuja arvoja toisiin arvoihin. Katso allaoleva kuva. Valvontasivu Valvontasivu enter Valvontasivu MuutSallittu MuutSallittu MuutKiellett Kuva Valvontasivun muokkaamisen estäminen Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
98 98 vacon OHJAUSPANEELI Paneeliasetukset Systeemivalikon alla sijaitsevassa Paneeliasetusvalikossa voit tehdä lisämuokkauksia taajuusmuuttajasi käyttöliittymään. Siirry paneeliasetusten alavalikkoon (S6.6). Alavalikon alapuolella on viisi sivua (P#), jotka liittyvät paneelin toimintaan: Paneeliasetukset P1 P5 Oletussivu 0. Kuva Paneeliasetusvalikko Oletussivu (P6.6.1) Tässä valikossa voit määrätä sijainnin (sivun), johon näyttö siirtyy automaattisesti, kun paluuviive (ks. alla) on kulunut loppuun, tai kun virta kytketään ohjauspaneeliin. Mikäli Oletussivun arvo on 0, toiminto ei ole aktivoitu, ts. viimeksi näytetty sivu säilyy paneelin näytöllä. Painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä pääset muokkaustilaan. Muuta päävalikon numeroa selausnäppäimillä. Painamalla vielä kerran oikeanpuoleista valikkonäppäintä pääset muokkaamaan alavalikon/sivun numeroa. Jos sivu johon haluat siirtyä oletuksena, on kolmannella tasolla, toista menettely. Vahvista uusi oletussivu Enter-painikkeella. Voit milloin tahansa palata edelliseen vaiheeseen painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä. 0. Kuva Oletussivutoiminto Oletussivu Oletussivu Oletussivu enter VAHVISTA MUUTOS ASETA OLETUSSIVU/ -ALAVALIKKO PAINAMALLA UUDELLEEN PERUUTA Oletussivu käyttövalikossa (P6.6.2) Tässä valikossa voit määrätä sijainnin (sivun) Käyttövalikossa (vain erikoissovelluksissa) johon näyttö siirtyy automaattisesti, kun asetettu paluuviive (ks. alla) on kulunut loppuun, tai kun virta kytketään ohjauspaneeliin. Katso oletussivun asetusohje ylläolevasta kuvasta. Paluuviive (P6.6.3) Paluuviive määrittelee ajan, jonka jälkeen paneelin näyttö palaa Oletussivulle (P6.6.1). (Ks. ed. sivu) Siirry muokkaustilaan painamalla oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Aseta haluamasi paluuviive ja vahvista Enter-painikkeella. Voit milloin tahansa palata edelliseen vaiheeseen painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä. Paluuviive Paluuviive Paluuviive 90 s 90 s. 60 s. Kuva Paluuviiveen asetus Huom: Jos Oletussivun arvona on 0, Paluuviiveen asetuksilla ei ole vaikutusta. enter VAHVISTA MUUTOS PERUUTA 7 Puh (0) Fax +358 (0)
99 OHJAUSPANEELI vacon 99 Kontrastin säätö (P6.6.4) Jos näyttö on epäselvä, voit säätää sen kontrastia samalla tavalla, kuin paluuviivettä asetettaessa (ks. yllä). Taustavalon säätö (P6.6.5) Tällä sivulla voit määritellä, kuinka kauan taustavalo palaa. Voit valita minkä tahansa ajan välillä minuuttia, tai asettaa arvoksi aina. Aika asetetaan samaan tapaan, kuin paluuviive (P6.6.3) Laiteasetukset HUOM! Laiteasetukset-alavalikko on suojattu salasanalla. Säilytä salasana turvallisessa paikassa! Katso kappale Salasana (S6.5.1). Systeemivalikon alla sijaitsevassa Laiteasetusten alavalikossa (S.6.7) voit muokata joitakin toimintoja taajuusmuuttajasi laitteistossa. Muokattavia toimintoja ovat Sisäisen jarruvastuksen kytkentä, Puhaltimen ohjaus, HMI kuittausviive, ja HMI-sanoman uudelleenlähetyskertojen lukumäärä Sisäisen jarruvastuksen kytkentä (P6.7.1) Tällä toiminnolla taajuusmuuttajalle kerrotaan, onko sisäinen jarruvastus kytketty vai ei. Mikäli olet tilannut taajuusmuuttajan sisäisellä jarruvastuksella varustettuna, tehtaalla on annettu tälle parametrille arvo Kytketty. Jos kuitenkin on tarvetta lisätä jarrutustehoa asentamalla isompi jarruvastus ulkoisesti tai poistaa jarruvastus muusta syystä käytöstä, on syytä muuttaa tämän parametrin arvo, jotta vältetään turhat vikalaukaisut. Siirry muokkaustilaan painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Selausnäppäimillä voit muuttaa jarruvastustietoa. Kuittaa muutos Enter-näppäimellä tai palaa takaisin edelliselle tasolle mitään muuttamatta Vasemmanpuoleisella valikkonäppäimellä. Huom! Jarruvastus on saatavana lisävarusteena kaikkiin kokoluokkiin ja se voidaan asentaa tehtaalla sisäisesti kokoihin FR4 FR6. Systeemivalikko S1 S8 Järj.asetukset P1 P4 Sis. jarruvastus Kytketty Sis- jarruvastus Kytketty enter Sis. jarruvastus Ei kytketty Kuva Sisäisen jarruvastuksen kytkentätiedon antaminen Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
100 100 vacon OHJAUSPANEELI Puhaltimen ohjaus (P6.7.2) Tämä toiminto ohjaa taajuusmuuttajan puhallinta. Puhallin voidaan asettaa puhaltamaan aina, kun virta laitteeseen on kytketty tai laitteen jäähdytyselementin lämpötilan mukaan. Mikäli jälkimmäinen vaihtoehto on valittu, tuuletin kytkeytyy päälle, kun jäähdytyselementin lämpötila nousee 60 C:een tai kun taajuusmuuttaja on KÄY-tilassa. Pysäytyskomento puhaltimelle lähtee, kun jäähdytyselementin lämpötila laskee 55 C:een ja taajuusmuuttaja on SEIS-tilassa. Puhallin kuitenkin käy vielä komennon jälkeen noin 1 minuutin ajan ennen pysähtymistään. Samoin tapahtuu virran päällekytkemisen jälkeen ja kun parametrin arvo muutetaan arvosta Jatkuva arvoon Lämpötila. Huom! Puhallin pyörii aina, kun laite on KÄY-tilassa Muuta parametrin arvoa seuraavasti: Siirry muokkaustilaan painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä, jolloin arvo alkaa vilkkua. Tuulettimen ohjaustilaa muutetaan Selausnäppäimillä ja muutos kuitataan Enter-näppäimellä. Jos et haluakaan muuttaa parametrin arvoa, palaa edelliseen näyttöön Vasemmanpuoleisella valikkonäppäimellä. Puhaltimen ohj. Lämpötila Puhaltimen ohj. Lämpötila enter Puhaltimen ohj. Jatkuva Kuva Puhaltimen ohjaus HMI kuittausviive (P6.7.3) Tällä toiminnolla käyttäjä voi muuttaa HMI-protokollan kuittauksen odotusaikaa silloin, kun RS-232 datasiirrossa on ylimääräinen viive, joka johtuu esimerkiksi modeemien käytöstä tiedonsiirtoon välimatkojen ollessa pitkiä. Huom! Jos taajuusmuuttaja on kytketty PC:hen normaalilla sarjaliikennekaapelilla, parametrien ja arvoja ei tule muuttaa oletusarvoista (200 ja 5). Jos taajuusmuuttaja ja PC on kytketty toisiinsa modeemin välityksellä ja sanomien siirrossa syntyy viivettä, täytyy parametrin arvo asettaa vastaamaan siirrossa syntyvää viivettä seuraavasti: Esimerkki: Siirtoviive taajuusmuuttajan ja PC:n välillä = 600 ms Parametrin arvoksi asetetaan 2 x 600 ms, eli 1200 ms (viive lähetyksessä + viive vastaanotossa) Vastaavat asetukset tulee tehdä NCDrive.ini tiedoston [Misc] - osioon: Retries = 5 AckTimeOut = 1200 TimeOut = 6000 Samalla on otettava huomioon, ettei NC-Driven monitoroinnissa saa käyttää AckTimeOut-aikaa lyhyempiä intervalleja Siirry muokkaustilaan painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä, tämänhetkinen arvo alkaa tällöin vilkkua. Kuittauksen odotusaikaa muutetaan Selausnäppäimillä. Hyväksy uusi arvo Enter-painikkeella tai palaa edelliselle tasolle mitään muuttamatta painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä. 7 Puh (0) Fax +358 (0)
101 OHJAUSPANEELI vacon 101 HMI ACK viive 200ms HMI ACK viive 200ms enter Kuva HMI-kuittauksen odotusaika HMI-sanoman uudelleenlähetyskertojen lukumäärä (P6.7.4) Tällä toiminnolla voit asettaa arvon sille, kuinka monta kertaa taajuusmuuttaja yrittää lähettää HMIsanoman, jos se ei saa edelliseen lähetykseen vastausta parametrilla määritellyn odotusajan kuluessa tai jos se vastaanottaa virheellisen kuittauksen. Siirry muokkaustilaan painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Arvo alkaa vilkkua. Uudelleenlähetyskertojen lukumäärää muutetaan Selausnäppäimillä. Hyväksy uusi arvo Enterpainikkeella tai palaa edelliselle tasolle tekemättä muutoksia painamalla Vasemmanpuoleista valikkonäppäintä. Kohdassa Kuva 7-23 on kuvattu menetelmä, jolla arvon voi muuttaa Järjestelmän tiedot Tietoja-alavalikossa (S6.8) on taajuusmuuttajaan ja sen käyttöön liittyvää tietoa laitteistosta ja ohjelmistosta. Laskurit-valikko (S6.8.1) Laskurit-valikossa (S6.8.1) on taajuusmuuttajan käyttöaikoihin liittyvää tietoja, ts. MWh-kokonaismäärä sekä käyttöpäivien ja käyttötuntien kokonaismäärät. Toisin kuin Osa-aikalaskurit-valikossa, näitä laskureita ei voi nollata. Huom! Käyttöpäivien ja käyttötuntien laskuri pyörii aina, kun virta on päällä. Sivu Laskuri Esimerkki C MWh-laskuri C Käyttöpäivälaskuri Näytön arvo on = Laite on ollut toiminnassa 1 vuoden ja 13 päivää. C Käyttötuntilaskuri Näytön arvo on 7:05:16. = Laite on ollut toiminnassa 7 tuntia, 5 minuuttia ja 16 sekuntia. Taulukko 7-7. Laskurit-valikon sivut Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
102 102 vacon OHJAUSPANEELI Osa-aikalaskurit valikko (S6.8.2) Osa-aikalaskurit (valikko S6.8.2) ovat laskureita, joiden arvot voi nollata. Käytössä ovat seuraavat nollattavat laskurit. Katso esimerkkinäyttöjä edeltä (Taulukko 7-7). Huom! Osa-aikalaskurit pyörivät ainoastaan silloin, kun moottori pyörii. Sivu Laskuri T MWh-laskuri T Käyttöpäivälaskuri T Käyttötuntilaskuri Taulukko 7-8. Nollattavat laskurit Laskurit voidaan nollata sivuilla (nollaa MWh-laskuri) ja (Nollaa kp-laskuri). Esimerkki: Kun haluat nollata käyttölaskurit, toimi seuraavalla tavalla: STOP STOP Osa-aikalaskurit Nollaa kp-lask. Nollaa kp-lask. T1 T5 Ei nollattu Ei nollattu STOP STOP STOP Nollaa kp-lask. Nollaa enter Nollaa kp-lask. Nollaa Nollaa kp-lask. Ei nollattu Kuva Laskureiden nollaus Ohjelmisto (S6.8.3) Ohjemiston tietoja-sivulla on tietoa seuraavista ohjelmistoon liittyvistä asioista: Sivu Sisältö Ohjelmistopaketti Järjestelmän ohjelmistoversio Rajapintaversio Kuormitus Taulukko 7-9. Tietoja-valikon sivut 7 Puh (0) Fax +358 (0)
103 OHJAUSPANEELI vacon 103 Sovellukset (S6.8.4) Sijaintinumeron S6.8.4 alla on Sovellukset-alavalikko, jossa on tietoa ei vain sillä hetkellä käytettävästä sovelluksesta vaan myös kaikista muistakin taajuusmuuttajaan ladatuista sovelluksista. Valikossa on seuraavia tietoja: Sivu Sisältö # Sovelluksen nimi #.1 Sovelluksen tunnistusnumero #.2 Sovelluksen versionumero #.3 Rajapintaversio Taulukko Sovellukset-valikon sivut Vakio D1 D3 Versio 2.01 Sovellukset A1 A7 Perus D1 D3 SovelluksenTunn NXFIFF01 Kuva Sovellustiedot-alavalikko Kun olet Sovellukset-alavalikossa, paina Oikeanpuoleista valikkonäppäintä, jolla pääset Sovellussivuille, joita on yhtä monta kuin taajuusmuuttajaan ladattuja sovelluksia. Etsi Selausnäppäimien avulla sovellus, josta haluat tietoja ja siirry sitten Oikeanpuoleisella valikkonäppäimellä tietosivuille. Käytä jälleen Selausnäppäimiä sivulta toiselle siirtymiseen. Laitteistotietoja (S6.8.5) Tämä alavalikko sisältää seuraavia laitteistoon liittyviä tietoja: Sivu Sisältö Tehoyksikön tyyppikoodi Yksikön nimellisjännite Jarrukatkoja Jarruvastus Taulukko Laitteistotietoja-valikon sivut Tietoja laajennuskorteista (S6.8.6) Laajennukset-alavalikossa on tietoja ohjauskorttiin liitetyistä perus- ja lisäkorteista. (Katso kpl. 6.2) Voit tarkistaa jokaisen korttipaikan tilan korttipaikkasivuilta, joihin pääset painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä. Selausnäppäimien avulla voit tarkastella kunkin korttipaikan tilaa. Laajennuskortin tyyppi tulee näkyviin näytön kuvausriville ja sen alla näkyy teksti 'Ajaa'. Mikäli kyseiseen paikkaan ei ole liitetty korttia, rivillä näkyy teksti 'Ei korttia'. Jos paikkaan on liitetty kortti, mutta yhteys on jostain syystä poikki, rivillä näkyy teksti 'Ei yht.'. Katso lisätietoja kappaleesta 6.2, Kuva 6-24 sekä Kuva Katso kappaleesta lisätietoja laajennuskorttien parametreista. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
104 104 vacon OHJAUSPANEELI B:NXOPTA2 Ohjelmaversio E1 E Laajennuskortit E1 E5 A:NXOPTA1 E1 E2 Tila Ajaa Kuva Laajennukset-alavalikon sivut Virheiden etsintä (S6.8.7) Tämä valikko on tarkoitettu kokeneille käyttäjille sekä sovellussuunnittelijoille. Apua ja lisätietoja saat tehtaalta. 7 Puh (0) Fax +358 (0)
105 OHJAUSPANEELI vacon Laajennuskortit-valikko (M7) Laajennuskortit-valikossa käyttäjä voi 1) tarkistaa mitkä laajennuskortit on liitetty ohjauskorttiin sekä 2) tarkastella ja muokata laajennuskorttiin liittyviä parametrejä. Siirry seuraavalle valikkotasolle (G#) Oikeanpuoleisella valikkonäppäimellä. Tällä tasolla voit selata korttipaikkoja A E (katso sivu 66) Selausnäppäimillä nähdäksesi, mitä laajennuskortteja ohjauskorttiin on liitetty. Näytön alimmalla rivillä näkyy myös korttiin liittyvien parametrien lukumäärä. Voit tarkastella ja muokata parametrejä kappaleessa kuvatulla tavalla. Kts. Taulukko 7-12 ja Kuva Laajennuskorttiparametrit Koodi Parametri Min Max Oletus Oma Valinnat P AI1 mode =0 20 ma 2=4 20 ma 3=0 10 V 4=2 10 V 5= V P AI2 mode Kts. P P AO1 mode =0 20 ma 2=4 20 ma 3=0 10 V 4=2 10 V Taulukko Laajennuskorttiparametrit (kortti OPT-A1) D:NXOPTC2 G1 G2 Valvonta V1 V2 Laajennuskortit G1 G5 C:NXOPTC1 G1 G2 Parametrit P1 P4 Slave osoite 126 Slave osoite 126 enter MUUTA ARVOA VAHVISTA MUUTOS Baud rate Auto Kuva Laajennuskortit-valikko 7.4 Paneelin lisätoiminnot Vacon NX-ohjauspaneelissa on sovelluksiin liittyviä lisätoimintoja. Katso lisätietoja Vacon NX Sovelluspaketista. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 7
106 106 vacon KÄYTTÖÖNOTTO 8. KÄYTTÖÖNOTTO 8.1 Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet ja varoitukset ennen käyttöönottoa: WARNING HOT SURFACE 1 Taajuusmuuttajan sisäiset komponentit ja piirikortit (lukuunottamatta galvaanisesti erotettuja I/O-liittimiä) ovat jännitteisiä kun Vacon NX_ on kytkettynä verkon potentiaaliin. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. 2 Moottoriliittimet U, V, W sekä DC-välipiiri/jarruvastusliittimet +/- ovat jännitteisiä Vacon NX_:n ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei ole käynnissä. 3 Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä ja muissa I/O-liittimissä voi kuitenkin esintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon NX_ ei ole kytketty verkkoon. 4 Älä tee mitään kytkentöjä, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. 5 Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen kunnes laitteen puhallin pysähtyy ja paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä taajuusmuuttajan liitännöissä. Älä avaa taajuusmuuttajan koteloakaan, ennen kuin 5 minuuttia on kulunut. 6 Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että Vacon NX_:n etukansi on paikallaan ja suljettu. 7 FR8-taajuusmuuttajan kylki on ajossa tulikuuma. Älä koske siihen paljain käsin! 8 FR6-taajuusmuuttajan takasivu on ajossa tulikuuma, minkä vuoksi sitä EI SAA asentaa paloherkälle pinnalle! 8.2 Taajuusmuuttajan käyttöönotto 1 Lue tarkasti turvallisuusohjeet kappaleesta 1 ja yltä ja noudata niitä. 2 Varmista asennuksen jälkeen, että: - sekä taajuusmuuttaja, että moottori ovat kytkettynä maahan. - verkko- ja moottorikaapelit ovat kappaleessa esitettyjen vaatimusten mukaiset - ohjauskaapelit ovat mahdollisimman etäällä tehokaapeleista (katso kpl vaihe 2), suojattujen kaapelien häiriösuojat on kytketty suojamaadoitusliittimeen johdot eivät saa koskettaa taajuusmuuttajan sähköisiä komponentteja.. Ohjauskaapelien - Digitaalitulojen yhteiset tulot on kytketty riviliittimen tai ulkoisen jännitteen +24V:iin tai maahan. 3 Tarkista jäähdytysilman laatu ja määrä (kappale 5.2 ja Taulukko 5-11). 4 Tarkista, että taajuusmuuttajan sisälle ei ole tiivistynyt kosteutta. 5 Tarkista, että kaikki ohjausliittimiin kytketyt käy/seis-kytkimet ovat seis-asennossa. 6 Liitä taajuusmuuttaja verkkoon. 8 Puh (0) Fax +358 (0)
107 KÄYTTÖÖNOTTO vacon Aseta ryhmän 1 parametriarvot (Katso Vacon All in One Sovellusoppaasta, mitä parametrejä haluamasi sovellus vaatii). Ainakin seuraavat parametrit tulisi asettaa: - Moottorin nimellisjännite - Moottorin nimellistaajuus - Moottorin nimellisnopeus - Moottorin nimellisvirta Tarvittavat arvot löytyvät moottorin arvokilvestä. 8 Tee käyttökoe ilman moottoria Tee joko testi A tai testi B: A Ohjaukset riviliittimiltä: a) Käännä käy/seis-kytkin käy-asentoon. b) Muuta taajuusohjetta (potentiometri) c) Tarkista Valvontavalikosta M1 että lähtötaajuus muuttuu ohjearvon muutoksen mukaan. d) Käännä käy/seis-kytkin seis-asentoon. B Ohjaukset ohjauspaneelista: a) Muuta ohjaukset riviliittimiltä ohjauspaneelille kappaleessa kuvatulla tavalla b) Paina Käynnistyspainiketta paneelilla start c) Siirry Paneeliohjausvalikkoon (M3) ja edelleen Paneelin ohjearvon alavalikkoon (kpl ). ja muuta taajuusohjetta Selausnäppäimillä + -. d) Tarkista Valvontavalikosta M1, että lähtötaajuus muuttuu ohjearvon muutoksen mukaisesti. e) Paina Pysäytyspainiketta paneelilla stop. 9 Suorita käyttöönottokokeet ilman, että moottori on kytkettynä prosessiin. Jos tämä ei ole mahdollista, tarkista ennen jokaista koetta, että sen suorittaminen on turvallista. Ilmoita työtovereillesi kokeista. a) Kytke verkkojännite pois ja odota laitteen sammumista kuten on kuvattu kappaleessa 8.1, vaihe 5. b) Liitä moottorikaapeli moottoriin ja taajuusmuuttajan moottoriliittimiin c) Varmista, että kaikki käy/seis-kytkimet ovat seis-asennossa. d) Kytke syöttöjännite e) Toista testi 8A tai 8B. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 8
108 108 vacon KÄYTTÖÖNOTTO 10 Suorita identifiointi. Identifiointi on osa moottorin ja taajuusmuuttajan parametrien säätöä. Se on käyttöönotossa käytettävä työkalu, jonka tarkoituksena on löytää parhaat mahdolliset parametriarvot useimmille taajuusmuuttajille. Automaattinen moottorin tunnistustoiminto laskee tai mittaa ne moottorin parametrit, joita tarvitaan moottorin ja nopeuden ihanteelliseen säätöön. Lisätietoja identifioinnista on All In One -sovellusoppaassa (parametri ID631). 11 Kytke moottori prosessiin (jos käyttöönottokoe tehtiin ilman moottoria) a) Tarkista ennen testausta, että se voidaan tehdä turvallisesti. b) Ilmoita kokeista työtovereillesi. c) Toista testi 8A tai 8B. 8 Puh (0) Fax +358 (0)
109 VIKOJEN PAIKALLISTAMINEN vacon VIKOJEN PAIKALLISTAMINEN Kun taajuusmuuttajan valvontaelektroniikka havaitsee vian, laite pysähtyy ja näyttöön tulee näkyviin symboli F, vian järjestysnumero, vikakoodi sekä vian lyhyt kuvaus. Vika voidaan kuitata Reset-painikkeella ohjauspaneelilta tai riviliittimiltä. Viat tallennetaan Vikahistoriavalikko (M5), jota voidaan selata. Vikakoodit on selostettu allaolevassa taulukossa. Vikakoodit, vikojen aiheuttajat ja korjaavat toimenpiteet on esitetty allaolevassa taulukossa. Varjostetut viat ovat ainoastaan A-vikoja. Valkoisella mustalle pohjalle kuvattujen vikojen vaste on määriteltävissä parametrein, kts. parametriryhmä Suojaukset. Huomautus: Ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai tehtaaseen ilmenneen vian johdosta, kirjoita muistiin kaikki ohjauspaneelille ilmestyneet vikatekstit ja koodit. Vika- Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet koodi 1 Ylivirta Taajuusmuuttaja on havainnut moottorikaapelissa liian suuren virran (>4*I n ): äkillinen voimakas kuormituksen lisäys oikosulku moottorikaapeleissa Tarkista kuormitus. Tarkista moottori. Tarkista kaapelit. Suorita identifiointi. sopimaton moottori T.14:n alakoodi: S1 = Laitteistokatkaisu S2 = Varattu S3 = Virtasäätäjän valvonta 2 Ylijännite DC-välipiirin jännite on ylittänyt määritetyt rajat. hidastuvuusaika on liian lyhyt syöttöjännitteessä suuria jännitepiikkejä T.14:n alakoodi: Säädä hidastuvuusaika pidemmäksi. Käytä jarrukatkojaa tai jarruvastusta (saatavissa lisävarusteina) Aktivoi ylijännitesäätäjä. Tarkista tulojännite. S1 = Laitteistokatkaisu S2 = Ylijännitesäädön valvonta 3 Maasulku Virranmittauksessa on havaittu, että Tarkista moottorikaapeli ja moottori. moottorilähdön vaihevirtojen summa ei ole nolla. eristevika kaapeleissa tai moottorissa 5 Latauskytkin Latauskytkin on auki, kun KÄY-komento Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. on annettu. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys viallinen toiminta lähimpään jälleenmyyjään. komponenttivika Yhteystietosivumme internetissä. 6 Hätäpysäytys Pysäytyssignaali on annettu laajennuskortilta Tarkista hätäpysäytyspiiri. 7 Saturaatiovika Useita mahdollisia syitä: viallinen komponentti oikosulku tai ylikuorma jarruvastuksessa Ei voi kuitata paneelilla. Katkaise virta. ÄLÄ KYTKE VIRTAA UUDELLEEN! Ota yhteyttä valmistajaan. Mikäli tämä vika ilmenee samanaikaisesti F1-vian kanssa, tarkista moottorikaapeli ja moottori. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 9
110 110 vacon VIKOJEN PAIKALLISTAMINEN Vika- Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet koodi 8 Järjestelmävika - viallinen komponentti Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. - häiriötoiminta Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys Huomaa poikkeukselliset vikatiedot. lähimpään jälleenmyyjään. S1 = Varattu Yhteystietosivumme internetissä. S2 = Varattu S3 = Varattu S4 = Varattu S5 = Varattu S6 = Varattu S7 = Latauskytkin S8 = Ei virtaa ohjainkortille S9 = Tehoyksikön komm.häiriö (TX) S10 = Tehoyksikön komm.häiriö (vika) S11 = Tehoyksikön komm.häiriö (mittaus) 9 Alijännite DC-välipiirin jännite on määritetyn rajan Tilapäisen syöttöjännitekatkoksen sattuessa kuittaa vika ja käynnistä taajuus- alapuolella. todennäköisin syy: liian alhainen muuttaja uudelleen. Tarkista syöttöjännite. Jos se on riittävä, kyseessä on syöttöjännite taajuusmuuttajassa sisäinen vika tulopuolen sulake viallinen sisäinen vika. ulkoinen latauskytkin auki Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. T.14:n alakoodi: Yhteystietosivumme internetissä: S1 = DC-välipiirin jännite liian pieni ajon aikana S2 = Ei tietoja teho-osasta S3 = Alijännitesäätäjän valvonta 10 Syöttövaihevalvonta Syöttövaihe puuttuu. Tarkista syöttöjännite, sulakkeet ja kaapeli. 11 Lähtövaihevalvonta Virranmittauksessa on havaittu, että Tarkista moottorikaapeli ja moottori. yhdessä lähtövaiheessa ei ole virtaa. 12 Jarrukatkojan jarruvastusta ei ole kytketty Tarkista jarruvastus ja kaapelit. valvonta jarruvastus on poikki Jos nämä ovat kunnossa, katkoja on jarrukatkojassa on vika viallinen. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. 13 Taajuusmuuttajan Jäähdytyselementin lämpötila alle 10 C alilämpötla 14 Taajuusmuuttajan ylilämpötla Jäähdytyselementin lämpötila yli 90 C tai 77ºC (NX_6, FR6). 15 Moottori jumissa 16 Moottorin ylilämpötila Ylilämpötilan varoitus annetaan, kun jäähdytyselementin lämpötila ylittää 85 C (72ºC). Moottorin jumisuoja on lauennut Laitteen moottorin lämpötilavalvonta on havainnut ylilämpötilan moottorissa. Moottorin ylikuormitus. Moottorin alikuormitussuoja on lauennut. 17 Moottorin alikuormitus 18 Epätasapaino Epätasapaino samansuuntaisten yksiköiden teho-osien välillä. T.14:n alakoodi: S1 = Virtaepätasapaino S2 = DC-jännite-epätasapaino 22 EEPROMIN tarkistussumma vika Parametrin tallennusvirhe viallinen toiminta komponenttivika Tarkista jäähdytysilman virtaus. Tarkista, ettei jäähdytyselementti ole pölyinen. Tarkista ympäristön lämpötila. Varmista, ettei kytkentätaajuus ole liian suuri ympäristön lämpötilaan ja moottorin kuormitukseen nähden. Tarkista moottori ja kuormitus. Vähennä moottorin kuormitusta. Jos moottori ei ole ylikuormittunut, tarkista lämpötilanvalvontaparametrit. Tarkista kuormitus. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. 9 Puh (0) Fax +358 (0)
111 VIKOJEN PAIKALLISTAMINEN vacon 111 Vika- Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet koodi 24 Laskinvika Laskimien osoittamat arvot virheelliset 25 Mikroprosessorin häiriötoiminta Kuittaa vika ja käynnistä uudelleen. komponenttivika Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys watchdog-vika lähimpään jälleenmyyjään. 26 Käynnistys estetty Invertterin käynnistys on estetty. Suorituskäsky KÄY-komennossa, kun uusi sovellus ladataan käyttöön 29 Termistorivika Optiokortin termistoritulo on havainnut moottorin lämpötilan kasvun 30 Odottamattoman käynnistyksen esto 31 IGBT-lämpötila (laitteisto) OPT-AF-kortin tulo on avautunut IGBT-ylilämpösuoja on havainnut liian korkean lyhytkestoisen ylilatausvirran. Yhteystietosivumme internetissä. Peru käynnistyksen esto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Poista suorituskäsky. Tarkista moottorin jäähdytys ja kuormitus Tarkista termistorien kytkentä (Jos optiokortin termistoritulo ei ole käytössä, se on oikosuljettava) Peruuta odottamattoman käynnistyksen esto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Tarkista kuormitus. Tarkista moottorin koko. Suorita identifiointi. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. 32 Jäähdytys Taajuusmuuttajan puhallin ei käynnisty, kun KÄY-komento annetaan. 34 CAN-väylävika Lähetettyyn viestiin ei ole saatu kuittausta Varmista, että väylässä on toinen, väylästä. samoin konfiguroitu laite. 35 Sovellus Vika sovellusohjelmassa Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Jos olet sovellusohjelmoija, tarkista sovellusohjelma 36 Ohjausyksikkö NXS-laitteen ohjausyksikköä ei voida käyttää NXP-laitteessa eikä päinvastoin 37 Laite vaihdettu Lisäkortti tai ohjausosa vaihdettu. (sama tyyppi) Samantyyppinen kortti tai laitteessa Vaihda ohjausyksikköä. Kuittaa. Laite on valmis käytettäväksi. Käytetään vanhoja parametriasetuksia. samat tehoarvot. 38 Laite lisätty (sama tyyppi) Laajennuskortti tai laite lisätty. Kuittaa. Laite on valmis käytettäväksi. Käytetään vanhoja korttiasetuksia. 39 Laite poistettu Lisäkortti poistettu. Kuittaa. Laite ei ole enää käytettävissä. 40 Tuntematon Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. laite Yhteystietosivumme internetissä. Tuntematon laajennuskortti tai laite. T.14:n alakoodi: S1 = Tuntematon laite S2 = Teho-osa 1 erityyppinen kuin teho-osa 2 41 IGBT lämpötila IGBT-ylilämpösuoja on havainnut liian korkean lyhytkestoisen ylilatausvirran. 42 Jarruvastuksen ylilämpö Liian voimakas jarrutus. 43 Enkooderivika Ongelma enkooderin signaaleissa. T.14:n alakoodi: 1 = Enkooderi 1:n kanavaa A ei löydy 2 = Enkooderi 1:n kanavaa B ei löydy 3 = Kumpaakaan enk. kanavaa ei löydy 4 = Kanavat A ja B ristissä 5 = Enkooderikortti puuttuu 44 Laite vaihdettu Laajennuskortti tai teho-osa vaihdettu. (eri tyyppi) Uusi laite on erityyppinen tai tehoarvoltaan erilainen. 45 Laite lisätty (eri tyyppi) Toisentyyppinen laajennuskortti lisätty. Tarkista kuorma. Tarkista moottorin koko. Suorita identifiointi. Säädä hidastuvuusaika pidemmäksi. Käytä ulkoista jarruvastusta. Tarkista enkooderin kytkennät. Tarkista enkooderikortti. Tarkista enkooderin taajuus open loop - ohjauksessa. Kuittaa. Aseta laajennuskortin parametrit uudelleen, jos laajennuskortti on vaihdettu. Aseta taajuusmuuttajan parametrit uudelleen, jos teho-osa on vaihdettu. Kuittaa. Aseta laajennuskortin parametrit uudelleen. Ympärivuorokautinen tuki: +358 (0) Sähköposti: 9
112 112 vacon VIKOJEN PAIKALLISTAMINEN Vika- Vika Mahdollinen syy Korjaavat toimenpiteet koodi 49 Jako nollalla sovelluksessa Jako nollalla sovellusohjelmassa. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos vika toistuu taajuusmuuttajan ollessa Käytilassa. Jos olet sovellusohjelmoija, tarkista ohjelma. 50 Analogiatulo I in < Analogiatulon virta on < 4mA. Tarkista ohjearvopiirin ohjearvolähetin. 4mA (valittu ohjauskaapeli on irti tai vioittunut signaalialue 4 20 ma) signaalilähde on vioittunut 51 Ulkoinen vika Digitaalitulovika Poista vikatilanne tai ulkoinen laite. 52 Ohjauspaneelin kommunikaatiovika Yhteys ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välillä on katkennut Tarkista paneelin liitäntä ja mahdollinen liitäntäkaapeli. 53 Kenttäväylävika Ohjauspaneelin (tai NCDrive-sovelluksen) ja taajuusmuuttajan välinen yhteys on katkennut. Tarkista asennus. Mikäli asennus on kunnossa, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. 54 Korttipaikkavika Optiokortti tai korttipaikka on viallinen Tarkista kortti ja korttipaikka. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Yhteystietosivumme internetissä. 56 PT100-kortin PT100-kortille asetettu lämpötilaraja on Etsi lämpötilan nousun syy. lämpötilavika ylittynyt 57 Identifiointi Identifiointi on epäonnistunut. Suorituskäsky poistettiin ennen identifioinnin päättymistä. Moottori ei ole kytkettynä taajuusmuuttajaan. Moottorin akseli on kuormitettu. 58 Jarru Jarrun todellinen tila ei vastaa ohjaussignaalia. Tarkista jarrun mekaaninen tila ja kytkennät. 59 Seuraajan yhteys Isännän ja seuraajan välinen SystemBustai CAN-yhteys on katkennut. Tarkista laajennuskortin parametrit. Tarkista valokaapeli tai CAN-kaapeli. 60 Jäähdytys Jäähdytysnesteen kierto ei toimi nestejäähdytteisessä taajuusmuuttajassa. Tarkista vian syy ulkoisesta järjestelmästä. 61 Nopeusvirhe Moottorin nopeus ei vastaa ohjearvoa. Tarkista enkooderin kytkentä. Kestomagneettimoottorin huippumomentti on ylittynyt. 62 Käytönesto Käyttö sallittu -signaali on alhaalla. Tarkista Käyttö sallittu -signaalin syy. 63 Hätäpysäytys Hätäpysäytyskomento vastaanotettu digitaalitulosta tai kenttäväylältä. Uuden suorituskäskyn voi antaa kuittauksen jälkeen. 64 Tulokytkin auki Taajuusmuuttajan tulokytkin on auki. Tarkista taajuusmuuttajan päävirtakytkin. Taulukko 9-1. Vikakoodit 9 Puh (0) Fax +358 (0)
114 Find your nearest Vacon office on the Internet at: Manual authoring: Vacon Plc. Runsorintie Vaasa Finland Subject to change without prior notice 2013 Vacon Plc. Document ID: Rev. A
käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT TOIMENPITEET TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN