Source: http://docplayer.fi/206458-Voimalaitoksen-energia-analyysi.html
Timestamp: 2016-12-06 14:51:40+00:00
Document Index: 8422824

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Voimalaitoksen energia-analyysi
Download "Voimalaitoksen energia-analyysi"
1 Voimalaitoksen energia-analyysi 12 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN ISSN Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2002 Julkaisusarjan ulkoasu ja taitto: Meridian X ja Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy. 23 Esipuhe Energia-alan Keskusliitto ry Finergy sekä kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ovat allekirjoittaneet marraskuussa 1997 sopimuksen energiatehokkuuden edistämiseksi voimalaitosalalla. Sopimuksen tavoitteena on saada vähintään puolet voimalaitoskapasiteetista katselmoiduksi tai analysoiduksi vuoden 2003 loppuun mennessä. Voimalaitosala, KTM ja Motiva Oy näkivät tarpeelliseksi laatia ohjeet voimalaitoksen energia-analyysille. Näillä ohjeilla tuetaan katselmoijia, yhtenäistetään katselmustoimintaa ja varmistetaan energiatehokkuuden analysoinnin riittävä yksityiskohtaisuus. Tämä raportti jakautuu 3 osaan: Osa 1 on voimalaitoksen energia-analyysin toteutusohje, joka määrittelee energia-analyysin päälinjat ja vaatimukset. Lisäksi energia-analyysiä ohjeistavat kauppa ja teollisuusministeriön julkaisut Energiakatselmustoiminnan yleisperiaatteet ja Energiakatselmuksen toteuttamisen ja raportoinnin yleisohjeet. Osa 2 on laajennettu mallisisällysluettelo, jossa määritellään toteutusohjetta yksityiskohtaisemmin energia-analyysin raportointiin liittyvät asiat ja vaatimukset. Mallisisällysluettelo esittää energia-analyysiraportin painopisteet ja sisällön mahdollisimman yleispätevästi, raportti ei käsittele syvällisesti eri voimalaitostyyppien erityispiirteitä. Osa 3 on esimerkkiraportti, jossa kuvataan energia-analyysin raportointi kuvitteellisessa kohteessa. KTM:n tukemaa energia-analyysitoimintaa on tehty Suomessa lähes koko luvun. Osana voimalaitosalan energiansäästösopimusta on voimalaitoksissa tehty useita KTM:n tukemia energia-analyysejä vuosina Aiemmista analyyseistä saadut kokemukset vaikuttivat tähän kehitystyöhön suuresti. Kehitysprojektin on käynnistänyt ja rahoittanut Motiva Oy projektipäällikkönä Janne Hietaniemi. Esimerkkiraportin laadinnassa sekä tämän raportin julkaisukustannuksissa on osarahoittajana ollut Finergy ry. Hanketta ohjasi johtoryhmä, johon kuuluivat Pekka Ahtila, Janne Hietaniemi ja Heikki Väisänen Motiva Oy:stä, Teija Lahti-Nuuttila ja Pentti Puhakka kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Jukka Leskelä Energia-alan Keskusliitto ry Finergystä, Matti Nuutila Suomen Kaukolämpö Sky ry:stä, Jouko Rämö Pohjolan Voima Oy:stä ja Gustav Wallén Fortum Power and Heat Oy:stä. Kehitysprojektin alkuvaiheen linjauksiin osallistuivat lisäksi Pentti Arhippainen Pohjolan Voima Oy:stä, Risto Seppälä PVO-Engineering Oy:stä ja Juha Rautanen Motiva Oy:stä. Voimalaitoksen energia-analyysin toteutusohjeen ja mallisisällysluettelon luonnos samoin kuin esimerkkiraportti on tehty Electrowatt-Ekono Oy:ssä projektipäällikkönä Pertti Koski ja vastuullisena tekijänä Tuomas Timonen. Projektityöryhmään on kuulunut lisäksi Electrowatt-Ekono Oy:stä Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen sekä asiantuntijoina Kari Bovellan, Kari Lammi, Pekka Pietikäinen ja Jyrki Utela. 34 45 Sisällysluettelo Osa 1 Toteutusohje 7 Osa 2 Mallisisällysluettelo 11 Osa 3 Malliraportti 31 56 67 Osa 1 Toteutusohje Soveltamisala Voimalaitoksen energia-analyysimalli on tarkoitettu polttoainetta käyttäville yhdyskuntien ja teollisuuden sähköä tuottaville voimalaitoksille. Malli ei koske ydinvoimaloita eikä vesi- ja tuulivoimaloita. Voimalaitosalan vapaaehtoisessa energiansäästösopimuksessa edellytetään energia-analyysin toteuttamista. Energia-analyysimallia sovelletaan KTM:n tukemiin voimalaitosten energia-analyyseihin. Voimalaitoksen energia-analyysimallin määrittelyllä edistetään voimalaitosten analysointia sekä yhtenäistetään ja helpotetaan analyysiin liittyvää raportointia. Energia-analyysitoiminta käynnistämisestä seurantaan Voimalaitoksen energia-analyysin käynnistämisen ja toteutuksen päävaiheet: 78 Tehtävien ja niiden laajuuden yleinen määrittely Energia-analyysin tavoite on voimalaitoksen kokonaisenergiatehokkuuden ja - talouden parantaminen. Voimalaitoksen energiatehokkuuden ja -talouden parantaminen on saman energiamäärän tuottamista pienemmällä polttoainemäärällä tai käytettäessä samaa polttoainemäärää suuremman energiamäärän tuottamista. Kokonaisenergiatehokkuutta tutkittaessa huomioidaan laitoskohtaiset ajotavat, polttoainevaihtoehdot, lauhdelaitoksilla ominaislämmönkulutuksen sekä kaukolämpö- ja vastapainelaitoksilla rakennusasteen muutos. Analyysissä käydään läpi voimalaitoksen energiatehokkuuden nykytila sisältäen voimalaitoksen pää- ja apujärjestelmät, kuitenkin kohdistaen käytettävissä olevat resurssit kohteen merkittävyyden ja arvioitujen tehostamispotentiaalien mukaan. Voimalaitoksen käytönvalvonnan kannalta tärkeimpien mittausten analysointi on osa energia-analyysiä. Energia-analyysin mallisisällysluettelossa listataan kattavasti voimalaitoksen järjestelmät. Mallisisällysluettelossa painotetaan niitä järjestelmiä ja kohteita, joista kokemuksen perusteella on löydettävissä merkittävimmät säästöt. Energia-analyysissä työskentelytapana on tehdä aluksi voimalaitoksen kokonaistarkastelu, jonka jälkeen analyysityötä kohdistetaan yksittäisiin järjestelmiin. Analyysin toteutusta ja painopistealueita on suunnattava analyysikohteen mukaan, koska järjestelmien energiataloudellinen merkitys vaihtelee eri voimalaitoksilla. Analysoitaville kohteille määritetään tehostamistoimenpiteillä saavutettavat vuosisäästöt, mahdollisesti tarvittavat investoinnit sekä lasketaan näiden perusteella suorat takaisinmaksuajat. Tehostamispotentiaalien ja -ehdotusten perusteella laaditaan voimalaitokselle energiatehokkuuden seurantasuunnitelma. Suunnitelmalla luodaan perusta ja toimintamallit voimalaitoksen energiatehokkuuden jatkuvalle parantamiselle. Toteutusohje ja raportointivaatimukset on laadittu niin, että kaikki analyysin aikana tehtävät selvitykset ja mittaukset palvelevat tehokkaasti energiatehokkuuden parantamista voimalaitoksella. Analyysikohteessa oleelliset energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat tarkistetaan ja raportoidaan johtopäätöksineen ja perusteluineen, vaikka tehostamispotentiaalia ei analyysin mukaan kaikista asioista todettaisikaan. Energia-analyysissä selvitetään ja raportoidaan voimalaitoksen polttoainevaihtoehdot siinä laajuudessa, että vaihtoehtoiset kokonaiskustannus- tai muut merkittävät vaikutukset kokonaisenergiatehokkuuteen tulevat huomioiduiksi. Analyysiraportti koostuu kuudesta pääkappaleesta: 1. Yhteenveto Analyysikohteen lyhyt esittely sekä yhteenveto analyysin keskeisistä tuloksista taulukoissa 1 ja 2: Taulukko 1 Yhteenveto energiatehokkuudesta ja säästöpotentiaalista Taulukko 2 Yhteenveto ehdotetuista energiatehokkuustoimenpiteistä. 2. Kohteen perustiedot Energian kulutus- ja toimituskohteiden sekä analyysin kohteena olevan voimalaitoksen ja sen ajotapojen esittely. 89 3. Energiantuotannon ja -käytön nykytila Voimalaitoksen taserajojen yli siirtyvien aine- ja energiavirtojen sekä polttoaineiden kuvaus. Voimalaitoksen kokonaisenergiataseen sekä laitoksen omakäyttöenergioiden esittely. 4. Voimalaitoksen energiatehokkuuden analysointi Laitoksen tärkeimpien järjestelmien ja laitteiden kuvaus sekä niiden energiatehokkuuden analysointi ja energiatehokkuuden tehostamispotentiaalien esittelyt mahdollisine investointitarpeineen. Kappaleessa käsitellään lisäksi järjestelmä- ja laitekohtaiset kunnonhallintarutiinit. 5. Toimenpide-ehdotukset ja vaikutukset Yhteenveto ehdotettavista tehostamistoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista sekä esitys toteutusjärjestyksestä, siten että muodostuu kuva kokonaisenergiatehokkuuden kehittymisestä. 6. Energiatehokkuuden seuranta Toimenpiteet voimalaitoksen energiatehokkuuden ylläpidoksi ja seurannaksi varsinaisen energia-analyysin toteuttamisen jälkeen. Määritellään voimalaitokselle toimintarutiinit, parametrit ja suoritusarvot, joita laitoksella tulisi energiatehokkuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi seurata. Mallisisällysluettelo kattaa erilaiset voimalaitostyypit, joten kaikki raportin alakohdat eivät välttämättä sovi sellaisenaan jokaiseen analyysikohteeseen. Pääperiaatteena jokaista alakohtaa käsitellään niin, että merkittävien järjestelmien ja laitteiden energiatehokkuudet säästöpotentiaaleineen tulevat analysoiduksi. Analyysissä ja raportista jätetään pois ne alakohdat, joiden käsittely ei ole voimalaitostyypistä johtuen järkevää. Energia-analyysin mittaukset Energia-analyysissä mittauksilla selvitetään teholtaan merkittävien laitteiden todellinen hyötysuhde sekä kunto ja käyttöarvot suhteessa mitoitusarvoihin. Tulosten ja niistä tehtävien analyysien pohjana on oltava luotettavat ja ajan tasalla olevat mittaukset, jotka voivat perustua: kalibroituihin käyttömittauksiin aiemmin tehtyihin mittauksiin (takuu- ja kunnonvalvonta) analyysissä toteutettaviin hyötysuhde- ja kunnonvalvontamittauksiin. Analyysissä arvioidaan ja raportoidaan käytettyjen mittausten tarkkuus ja luotettavuus. Pääperiaatteena on, että hyötysuhteita ei määritetä pelkästään energiahallintajärjestelmän tietojen perusteella. Tehtävien mittausten perusteella tarkistetaan hyötysuhteen lisäksi voimalaitoksen kiinteiden mittausten edustavuus ja energianhallintajärjestelmän tietojen luotettavuus sekä arvioidaan voimalaitoksen tärkeimpien käytönvalvontamittausten nykytilaa, kalibrointitarvetta ja mittausten riittävyyttä. Mittausten perusteella voidaan myös ehdottaa päälaitteiden ajotapojen muuttamista tai kunnossapitotoimenpiteitä. Hyötysuhdemittaukset ovat osa voimalaitoksen energiatehokkuuden seurantaa. Analyysin yhteydessä toteutettuja hyötysuhdemäärityksiä käytetään vertailuarvoina tulevaisuuden energiatehokkuuden ja kunnonvalvonnan seurannassa. 910 1011 Osa 2 Laajennettu mallisisällysluettelo 1112 1213 Sisältö 1 Yhteenveto kohteen energiataloudesta ja ehdotetuista säästötoimenpiteistä Analyysikohde Energiatehokkuus ja säästöpotentiaali 15 2 Kohteen perustiedot Energian kulutus- ja toimituskohteet Voimalaitos 17 3 Energiantuotannon ja -käytön nykytila Lähtötiedot Energianhallintajärjestelmä Energian toimituskohteiden energiankäyttö Voimalaitoksen energiataseet Energiatase Polttoaineet Omakäytöt 19 4 Voimalaitoksen energiatehokkuuden analysointi Kattilat Kaasuturbiinit Höyryturbiinit Höyryjärjestelmä Syöttövesijärjestelmä Kaukolämpöjärjestelmä Vedenkäsittelyjärjestelmät Jäähdytysvesijärjestelmä Savukaasujen puhdistusjärjestelmät Polttoainejärjestelmät Sähköjärjestelmät Automaatiojärjestelmä Voimalaitoksen palvelujärjestelmät Paineilmajärjestelmä Muut palvelujärjestelmät Kiinteistötekniikka LVI-järjestelmät Sähköjärjestelmät Muut talotekniset järjestelmät 27 1314 5 Toimenpide-ehdotukset ja vaikutukset Laskentaperusteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset ja -tutkimukset 29 6 Energiatehokkuuden seuranta 30 Liitteet Kuvat 1415 1 Yhteenveto kohteen energiataloudesta ja ehdotetuista säästötoimenpiteistä Kappaleessa esitellään lyhyesti analyysikohde sekä kootaan yhteen analyysin keskeiset tulokset. 1.1 Analyysikohde Sanallinen analyysikohteen esittely, jossa kuvataan lyhyesti mm. tuotantoa ja siihen liittyviä keskeisiä tietoja. 1.2 Energiatehokkuus ja säästöpotentiaali Sanallinen kuvaus analyysikohteen tuotantotasoista, säästömahdollisuuksista ja ehdotetuista toimenpiteistä. Alaotsikkoina voidaan käyttää perusjakoa polttoaine/lämpö/sähkö tai muuta analyysikohteen energiankäyttöä selkeästi havainnollistavaa jaottelua. Tässä kohdassa on esitettävä yhteenvetotaulukot kokonaishyötysuhteesta ennen analyysia ja sen jälkeen sekä ehdotettavista toimenpiteistä. Taulukoissa 1 ja 2 esitetään yhteenvedot ehdotetuista tehostamistoimista ja niiden vaikutuksista. Taulukoissa on mukana tehostamispotentiaalit, joiden takaisinmaksuajan on arvioitu olevan alle kymmenen vuotta. Taulukko 1 Yhteenveto energiankulutuksesta ja säästöpoten- tiaalista Polttoaineiden käyttö Lämmöntoimitus Sähkönkehitys GWh/a GWh/a GWh/a Kokonaishyötysuhde (brutto) % Omakäyttösähkö GWh/a Kokonaishyötysuhde (netto) % Veden käyttö m 3 /a Tarkasteluvuosi 200X Säästöt (alv 0%) *** Investoinnit (alv 0%) *** Tehostamissuunnitelman jälkeen 1516 Taulukko 2 Yhteenveto ehdotetuista energiansäästötoimenpiteistä. TOIMENPITEEN SÄÄSTÖ TAKAISIN- INVES- POLTTOAINEET SÄHKÖ MUUT VEDEN SÄÄSTÖ RAPOR- KUVAUS YHTEENSÄ MAKSU- TOINTI energia kustannukset energia kustannukset SÄÄSTÖT määrä kustan- TIN AIKA nukset KOHTA no /a a MWh/a /a MWh/a /a /a m³/a /a YHTEENSÄ 0 0, T= toteutettu, P= päätetty toteuttaa, H= harkitaan toteutettavaksi, E= ei toteuteta 1617 2 Kohteen perustiedot Kappaleessa kuvataan energian kulutus- ja toimituskohteet sekä esitellään analyysin kohteena oleva voimalaitos. 2.1 Energian kulutus- ja toimituskohteet Lyhyt kuvaus mihin ja miten voimalaitos tuottaa ja toimittaa energiaa. Kappaleen tarkoituksena on antaa yleiskuva energian kulutus- ja toimituskohteista. Kappaleessa kuvataan myös mahdolliset muut voimalaitoksen ulkopuolelle toimitettavat hyödykkeet, kuten paineilma ja prosessivesi sekä niiden määrä ja laatu. Energian toimituskohteita voivat olla esimerkiksi sähköllä kantaverkko tai lämmöllä läheiset tehtaat tai kaukolämpöverkot. Toimituskohteista raportoitavia asioita ovat esimerkiksi: yleistiedot (omistus, sijainti) tuotantomäärät (esim. tonnia paperia) liitynnät voimalaitokseen 2.2 Voimalaitos Lyhyt kuvaus voimalaitoksesta ja voimalaitoskokonaisuutta koskevat muut yleiset asiat sekä yksinkertaistettu prosessikaavio. Kappaleessa käsitellään yleisellä tasolla esimerkiksi seuraavia asioita: päälaitteet (tyypit, tehot, käyttöönottovuodet, käytetyt nimitykset) polttoainetiedot voimalaitoksen prosessiliitynnät (lämpötilat, painetasot, mitoitustehot) laitoksen ajotavat ja ohjeistus poikkeavia tilanteita varten henkilöstö, käyttö, huolto, kunnossapito. Yksityiskohtaiset päälaitetiedot käsitellään kappaleen 4 alakohdissa. 1718 3 Energiantuotannon ja -käytön nykytila Kappaleessa annetaan kokonaiskuva voimalaitoksen taserajojen yli siirtyvistä aine- ja energiavirroista sekä esitetään voimalaitoksen kokonaisenergiatase sekä laitoksen omakäyttöenergiat. Lisäksi käsitellään voimalaitoksen polttoaineet. Kappale perustuu voimalaitokselta saataviin tietoihin ja analyysissä tehtyihin energiamittauksiin. Kappale toimii lähtökohtana analyysille. 3.1 Lähtötiedot Kappaleessa kuvataan analyysissä käytettyjä lähtötietoja. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi: analyysin tarkasteluvuosi ja sen erityispiirteet (esim. ajotapa, polttoaineiden hinta, tuotantotaso, säätilanne jne.) energiahallintajärjestelmästä tai muusta raportointijärjestelmästä saatavissa olevat tiedot saatavissa olevat dokumentit tehdyt energiamittaukset ja selvitykset 3.2 Energianhallintajärjestelmä Kappaleessa analysoidaan energiatietojen keräily-, käsittely- ja analysointitavat sekä raportointijärjestelmät. Tavoitteena on saada käsitys voimalaitoksen energiahallinnan käytettävyydestä tulosten luotettavuudesta kehittämistarpeista. Kappaleessa tai liitteissä voidaan esittää joitakin tärkeimpiä esimerkkitulosteita ja niistä tehtyjä havaintoja, esimerkiksi: seurantaraportteja, tunnuslukuja ja niiden hyödyntämistä toiminnanohjauksessa laitoksen energiatehokkuuden ja käytönvalvonnan tärkeimpiä mittauksia epäluotettavia mittausarvoja tai laskelmia energianhallintajärjestelmän (EHJ) käyttämiä laskentaperiaatteita. 3.3 Energian toimituskohteiden energiankäyttö Kappaleessa käsitellään energian toimituskohteiden energiankäyttö ja voimalaitoksen toimittamille tuotteille asetetut sopimusehdot. 1819 Kappaleessa kuvataan tehtaan/kuluttajien lämpö- ja sähkökuormat vähintään kolmelta vuodelta sekä tarkastellaan vuosien välisiä eroja voimalaitoksen kannalta. Höyryntoimituksen yhteydessä analysoidaan käyttökohteiden lauhteenpalautukset (tehdastasolla). Kappaleessa käydään läpi energiankuluttajien asettamat raja-arvot voimalaitoksen eri tuotteille (esimerkiksi prosessihöyryjen lämpötilojen ja painetasojen vaihtelurajat). Mahdollisuuksien mukaan määritellään toimituskohteille yksinkertaiset energian ominaiskulutuksen (EOK) tunnusluvut. 3.4 Voimalaitoksen energiataseet Energiatase Kappaleessa esitetään yhteenveto voimalaitoksen energiamääristä vuositasolla. Alustavan energiataseen laatiminen on analyysityön kohdistamisen kannalta hyvin tärkeää. Alustavaa energiatasetta päivitetään työn aikana kerättyjen tietojen perusteella ja taseen lopullista versiota pidetään yhtenä analyysityön tärkeistä lopputuloksista. Voimalaitoksen tasetiedot esitetään vähintään kolmelta vuodelta (esimerkiksi taulukkomuodossa) ja eri vuosien välisiä eroja tarkastellaan. Valitulta tarkasteluvuodelta esitetään voimalaitoksen energiavirrat sankey-diagrammina, jossa esitetään: polttoaineiden hankinta sähkön- ja lämmöntoimitus muut toimitukset tärkeimmät omakäytöt häviöt. Määritetään mihin tietoihin laadittu energiatase perustuu (käytetyt raportit ja tärkeimmät mittaukset) Polttoaineet Kappaleessa analysoidaan voimalaitoksen polttoaineen hankinta ja käytettyjen polttoaineiden perusominaisuudet (esimerkiksi kosteus ja lämpöarvo). Kappaleessa kuvataan myös polttoaineiden tyypilliset käyttötavat (esim. käynnistyspolttoaineet, tukipolttoaineet, käytetyt polttoainesekoitukset) Omakäytöt Kappaleessa kuvataan yhteenvetona voimalaitoksen suurimmat omakäytöt ja voimalaitoksen omakäyttöenergiat vuositasolla sekä omakäytön kustannusmerkitys (menetetyt myyntituotot tms.). Omakäytöt analysoidaan yksityiskohtaisemmin kappaleen 4 eri alakohdissa. Voimalaitoksen omakäyttölaitteisiin luetaan sisältyväksi laitteistot, jotka on määritelty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (nro 1261) voimalaitoksen omakäyttölaitteiksi. Omakäyttöjen jakaumat esitetään kokonaisuutena voi- 1920 malaitoksen sankey-diagrammissa (lämpö, sähkö) ja erikseen kulutusjakaumana esimerkiksi sankey-, piirakka- tai taulukkomuodossa. 2021 4 Voimalaitoksen energiatehokkuuden analysointi Kappaleissa analysoidaan laitoksen tärkeimpien järjestelmien energiatehokkuuden tila sekä energiatehokkuuden parannuspotentiaalit mahdollisine investointitarpeineen. Tavoitteena on esittää tehostamispotentiaalit, joissa arvioitu ehdotuksen takaisinmaksuaika on alle kymmenen vuotta. Myös muita toimenpideehdotuksia voidaan esitellä, jos tarkastelulle on energiansäästön ohella muita merkittäviä perusteita. Kappaleessa käsitellään myös laitekohtaiset kunnonhallintarutiinit, mikäli niillä on vaikutusta laitteiston energiatalouteen. Energiatehokkuuden parannuskohteista käsitellään: toimenpide-ehdotuksen kuvaus tarvittavat investoinnit ja säästövaikutukset ehdotuksen muut vaikutukset (käytettävyys, kunnossapito, CO 2 -päästöt tms.) Analyysin yhteydessä tehtävät mittaukset on syytä dokumentoida riittävän yksityiskohtaisesti. Mittausdokumentaatiossa on esitettävä miten ja millä laitteilla, missä ajotilanteessa ja minä ajankohtana mitattiin, sekä tulokset ja niiden tulkinta johtopäätöksineen. 4.1 Kattilat Kappaleessa analysoidaan voimalaitoksen kattiloiden energiatehokkuus apujärjestelmineen sekä raportoidaan todetut tehostamispotentiaalit. Kappale sisältää kaikki voimalaitoksen kattilat sisältäen myös soodakattilat, apukattilat ja kombikattilat. Kappaleessa käsitellään kattilakohtaisesti perustiedot, kuten käyttöönottovuosi, höyrynarvot ja polttoaineet. Kuvataan kattilan nykyinen kuntotilanne. Analysoidaan kattilan ajoperiaatteet, toteutuneet käyttötunnit ja epäkäytettävyydet vähintään kolmen vuoden ajalta. Kattiloiden osalta käsitellään mahdolliset muutokset polttoaineissa, polttoainesekoituksissa ja polttoaineiden laadussa (esimerkiksi kosteus) sekä määritetään muutosten vaikutukset energiatehokkuuteen. Polttoainemuutoksia arvioitaessa huomioidaan myös muut merkittävät vaikutukset esim. CO 2 -päästöt. Kappaleeseen sisältyy myös seuraavien laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuuden analysointi: palamisilma- ja savukaasupuhaltimet ekonomaiserit ja LUVO:t KP-esilämmittimet. 2122 Hyötysuhde- ja kunnonvalvontamittaukset Kattiloiden analysointiin sisällytetään sellaiset analyysin aikana tai lähiaikoina tehdyt mittaukset, joiden avulla voidaan määrittää kattilan hyötysuhde luotettavasti. Kattilakohtaisesti arvioidaan, onko analyysin yhteydessä tarpeellista mitata eniten käyvät suuret puhaltimet ja pumput. Mittauksien tavoitteena on voimalaitoksen oman valvontajärjestelmän tarkkuuden parantaminen. Mittauksilla tarkistetaan kattiloiden käytönvalvontamittausten toiminta ja edustavuus sekä voimalaitoksella käytetty hyötysuhteen laskentatapa. Kattiloiden hyötysuhdemittauksiin sovelletaan esimerkiksi standardia DIN Mittausten laajuus valitaan sellaiseksi, että kattiloiden osahäviöt saadaan määritettyä. Aina määritetään CO- ja O 2 - pitoisuudet sekä savukaasun lämpötila. Mittaukset tehdään nimellispisteessä ja sellaisilla kattilakuormilla, että mittaustulokset saadaan kattiloiden normaalilta käyttöalueelta. Raportissa kuvataan toteutetut mittaukset ja saadut tulokset. Mittausten ja muiden selvitettyjen tietojen perusteella laaditaan kattilakohtaiset taseet, joissa on eritelty merkittävimmät kattilaan liittyvät häviöt ja omakäytöt. Mittaustulosten perusteella arvioidaan hyötysuhteen hyvyyttä ja päästöjen määrää suhteessa ko. kattilatyypillä ja polttoaineella saavutettavissa oleviin arvoihin tai mitattuihin uusarvoihin. Vertailua tehdään myös nykyisin uudella tekniikalla saavutettaviin hyötysuhteisiin. Analyysin yhteydessä ei yleensä ole tarpeellista tehdä kombikattiloille hyötysuhde- ja kunnonvalvontamittauksia. Voimalaitoksen apukattiloille ei yleensä tehdä hyötysuhde- ja kunnonvalvontamittauksia lyhyen vuosittaisen käyttöajan vuoksi. 4.2 Kaasuturbiinit Kappaleen tavoitteena on analysoida voimalaitoksen kaasuturbiinien energiatehokkuus apujärjestelmineen sekä raportoida todetut tehostamispotentiaalit. Kappaleessa käsitellään kaasuturbiinikohtaisesti kunkin perustiedot, kuten käyttöönottovuosi, kompressorin, turbiinin ja generaattorin suoritusarvot sekä polttoaineet. Kuvataan kaasuturbiinin nykyinen kuntotilanne. Kaasuturbiinin ajoperiaatteet, toteutuneet käyttötunnit ja epäkäytettävyydet analysoidaan vähintään kolmen vuoden ajalta. Hyötysuhde- ja kunnonvalvontamittaukset Mittauksia tehdään siinä laajuudessa, että kaasuturbiinien hyötysuhteet saadaan selvitetyksi. Pääsääntöisesti kaasuturbiinien hyötysuhteet määritetään erillismittauksin toteuttaen mittaukset luotettavilla mittareilla. Toteutetuilla mittauksilla voidaan hyötysuhteen ja kuntotilanteen määrityksen ohella tarkistaa voimalaitoksen kiinteiden mittausten toiminta ja mittaustulosten edustavuus. Analyysin yhteydessä kaasuturbiinin käytönvalvontamittareiden luotettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta kaasuturbiinin ajopisteet olisivat varmasti valmistajan antamien lämpötilarajojen sisällä. Kappaleessa kuvataan toteutetut mittaukset ja saadut tulokset. Mittauksiin voidaan soveltaa esimerkiksi julkaisussa Toleranzen bei der indirekten Bestimmung von Massenstom and Turbinen-Eintrittstemperatus in offenen Gasturbinen, Wärme Band 88, Heft 6, kuvattua käytäntöä. Mittausten ja muiden selvi- 2223 tettyjen tietojen perusteella laaditaan kaasuturbiinikohtaiset taseet, joissa on eritelty merkittävimmät kaasuturbiiniin liittyvät häviöt ja omakäytöt. 4.3 Höyryturbiinit Kappaleen tavoitteena on analysoida voimalaitoksen höyryturbiinit ja generaattorit apujärjestelmineen sekä raportoida todetut tehostamispotentiaalit. Kappaleessa käsitellään turbiinikohtaisesti kunkin perustiedot, kuten käyttöönottovuodet, väliotot ja -tulistukset sekä näiden höyrynarvot. Kappaleessa käsitellään myös generaattoriin liittyvät järjestelmät ja höyryturbiinin apujärjestelmät. Kuvataan järjestelmien nykyinen kuntotilanne energiatalouden kannalta. Analysoidaan höyryturbiinin ajoperiaatteet, toteutuneet käyttötunnit ja epäkäytettävyydet vähintään kolmen vuoden ajalta. Kappaleeseen sisältyy myös seuraavien järjestelmien ja laitteiden analysointi: lauhdutin MP-esilämmittimet generaattori höyryturbiinin apujärjestelmät. Hyötysuhde- ja kunnonvalvontamittaukset Turbiinien mittaukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tulokseksi saadaan luotettavaa tietoa turbiinin todellisista käyttötilanteiden hyötysuhteista. Höyryturbiinien hyötysuhteiden määritykseen suositellaan erillismittauksia luotettavilla mittareilla, joilla voidaan hyötysuhteen ja kuntotilanteen määrityksen ohella tarkistaa voimalaitoksen kiinteiden mittausten toiminta ja mittaustulosten edustavuus. Mittaukset toteutetaan normien ja standardien ohjeistuksia soveltaen siten, että huomioidaan energia-analyysin hyötysuhde- ja kunnonvalvontamittausten suppeampi luonne verrattuna takuukokeisiin: VGB Empfehlung Anleitung zum Überwachen von Dampfturbinen durch Messen des inneren Wirkungsgrades ASME Simplified Procedures for Routine Performance Tests of Steam Turbines Turbomachinery International Publications: Turbine Steam Path Performance, William P. Sanders. DIN Thermal Acceptance Tests of Steam Turbines Raportissa kuvataan lyhyesti toteutetut mittaukset ja saadut mittaustulokset. Mittausten ja muiden selvitettyjen tietojen perusteella laaditaan turbiinikohtaiset taseet, joissa on eritelty merkittävimmät turbiiniin liittyvät häviöt ja omakäytöt. 4.4 Höyryjärjestelmä Tavoitteena on analysoida voimalaitoksen höyryjärjestelmän energiatehokkuus sekä raportoida todetut ja ehdotetut tehostamispotentiaalit. 2324 Esimerkiksi teollisuusvoimalaitoksessa esitellään laitoksen höyryverkon rakenne (kattiloiden kytkennät eri painetasoille, eri painetasojen höyrytukit, höyryakut, reduktiot ja lauhduttimet). Kappaleessa kuvataan lisäksi höyryjärjestelmän käyttöperiaatteet. perustiedot laitteista (tehoista, kytkennöistä) esitetään tarvittaessa mittaustietoja höyrytukeista, reduktioista, reduktiomääristä, apulauhduttimien käytöstä analysoidaan höyryjärjestelmän ajotapoja. 4.5 Syöttövesijärjestelmä Kappaleen tavoitteena on analysoida voimalaitoksen syöttövesijärjestelmän energiatehokkuus sekä raportoida todetut ja ehdotetut tehostamispotentiaalit. Syöttövesijärjestelmä on merkittävä energiankuluttaja sekä sähkön että lämmön osalta, joten järjestelmä on yleensä analysoitava yksityiskohtaisesti. Analysointi edellyttää normaalisti erillismittauksia esimerkiksi syöttövesipumppujen ja esilämmittimien lämpötilatasojen osalta. Erityistä huomiota kiinnitetään syöttövesipumppujen ajotapoihin, säätöperiaatteisiin ja paine-eroon sekä syöttövesijärjestelmän esilämmittimien toimintaan. Muita kappaleessa käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: syöttövesisäiliöt (lämpötilatasot, esilämmitykset ja säiliön lämmitys) syöttöveden ja lisäveden esilämmitykset ja lämpötilatasot laitteiden mitoitukset ja käyttötavat. Hyötysuhde- ja kunnonvalvontamittaukset Kuvaus toteutetuista mittauksista ja saaduista mittaustuloksista. 4.6 Kaukolämpöjärjestelmä Kappaleen tavoitteena on analysoida voimalaitoksen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuus ja raportoida todetut tehostamiskohteet. Lisäksi kappaleessa esitellään voimalaitoksen omat kaukolämmön kulutuskohteet ja kulutusjakauma. Analysoidaan kaukolämmön tuotannon periaatteet, käytetyt lämmönlähteet ja tuotannon optimointi. Tarkastellaan myös kaukolämpöpumppujen mitoitus, säätö- ja ajoperiaatteet. Tutkittavia asioita ovat esimerkiksi: kaukolämmön meno- ja paluulämpötilat laitteiden mitoitukset ja käyttötavat tarvittavan lisäveden määrä (vuodot). 4.7 Vedenkäsittelyjärjestelmät Analysoidaan voimalaitoksen vedenkäsittelyjärjestelmät, järjestelmien perustiedot ja raportoidaan todetut tehostamiskohteet. 2425 Voimalaitoksen järjestelmistä ja analyysin tehtävärajauksesta riippuen kappale sisältää voimalaitoksen vedenkäsittelylaitteet koostuen raakaveden ja lisäveden valmistuksesta, lauhteen puhdistuksesta ja jäteveden käsittelystä. Muita käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: valmistukseen liittyvät jäähdytykset ja lämmitykset hukkalämmön hyväksikäyttö. 4.8 Jäähdytysvesijärjestelmä Tavoitteena on analysoida voimalaitosprosessissa käytetyt jäähdytysvesijärjestelmät sekä raportoida todetut tehostamispotentiaalit. Analysoidaan voimalaitoksen jäähdytysvesijärjestelmät. Tarkastellaan kunkin järjestelmän päälaitteet, merkittävimmät jäähdytyskohteet ja järjestelmässä käytetyt jäähdytysvedet (vesimäärät ja lämpiämät). Myös suurimpien pumppujen mitoitus-, säätö- ja ajoperiaatteet analysoidaan. Muita käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: jäähdytysvesien ja -lämpöjen hyötykäyttö. 4.9 Savukaasujen puhdistusjärjestelmät Kappaleessa analysoidaan savukaasujen puhdistukseen liittyvät järjestelmät ja raportoidaan todetut tehostamispotentiaalit. Savukaasun käsittelyjärjestelmien energiankäytön ja energiatehokkuuden merkitys voimalaitoksen omakäyttöenergialle voi vaihdella merkittävästi voimalaitoskohtaisesti, mikä on huomioitava työpanoksessa. Voimalaitoksen järjestelmistä riippuen käsittely sisältää esimerkiksi sähkösuodattimet, kuitusuotimet, rikinpoistolaitoksen, typenpoiston, ammoniakkiruiskutukset tms. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: painehäviöiden ja puhdistusrytmien optimointi pölyn siirtolaitteistojen toiminta Polttoainejärjestelmät Kappaleessa analysoidaan voimalaitoksen käyttämät polttoaineiden vastaanotto-, käsittely- ja siirtojärjestelmät sekä raportoidaan niiden energiankäytön merkitys ja tehokkuus. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: polttoaineen siirtojärjestelmien käyttö- ja ohjaustavat öljysäiliöiden lämmitykset 2526 4.11 Sähköjärjestelmät Kappaleessa analysoidaan niitä sähkön tuotannon ja jakelun teknisiä järjestelmiä, joilla on vaikutusta laitoksen käytön energiatehokkuuteen. Tässä kohdassa kuvataan lyhyesti myös sähköverkon rakenne, mm.: jakelukaaviot muuntajat kytkinasemat jännitetasot Automaatiojärjestelmä Kappaleessa analysoidaan voimalaitoksen automaatiojärjestelmien ikää, teknistä tasoa ja kykyä hoitaa laitoksen käyttöön liittyviä perustehtäviä tuotannon taloudellisuuden, luotettavan käynnin ja käyttöturvallisuuden kannalta. Arvioidaan eri järjestelmäsukupolvien kykyä tuottaa ja tallentaa verifioitua mittaustietoa erityyppisten ylätason laskentajärjestelmien käyttöön Voimalaitoksen palvelujärjestelmät Kappaleessa analysoidaan voimalaitoksen palvelujärjestelmät ja muut apujärjestelmät sekä raportoidaan niiden energiankäytön merkitys ja energiatehokkuus Paineilmajärjestelmä Kappaleessa kuvataan olemassa oleva paineilmajärjestelmä ja paineilman käyttökohteet sekä analysoidaan paineilmajärjestelmän toiminnan energiatehokkuus mm: tuotantoyksiköt sekä esi- ja jälkikäsittelylaitteet mitoituksineen tarvittavat/käytettävät painetasot verkostovuotojen tarkastelu lauhdelämmön hyödyntäminen ohjaus-, säätö- ja ajotavat ominaisteho Muut palvelujärjestelmät Muiden palvelujärjestelmien energiatehokkuutta tarkastellaan niiden energiakustannusmerkityksen mukaisella laajuudella. Analysoitavia järjestelmiä voivat olla mm: kuumaöljyjärjestelmät varavoimakoneet muut prosessivesijärjestelmät muut jäähdytysvesijärjestelmät. 2627 4.14 Kiinteistötekniikka Kappaleessa analysoidaan ja raportoidaan voimalaitoksen kiinteistötekniikkaan liittyvät merkittävät tai selkeät energian tehostamispotentiaalia sisältävät energiatekniset asiat. Tarkastelu edellytetään tehtäväksi, mutta laajuus ja yksityiskohtaisuus määräytyy kohdekohtaisesti LVI-järjestelmät Kappaleessa analysoidaan voimalaitoksen LVI-järjestelmät ja raportoidaan niiden energiankäytön merkitys ja energiatehokkuus. Erityistä huomiota kiinnitetään voimalaitosprosessiin kiinteästi liittyvien tilojen, kuten kattilahuoneen ja turbiinisalin LVI-järjestelmien tarkasteluihin. Muita analysoitavia kohteita ovat: korjaamot, automaatiotilat, toimistotilat ym. rakennusautomaatiojärjestelmä kylmätekniset järjestelmät rakennukset ja rakenteet Sähköjärjestelmät Kappaleessa analysoidaan voimalaitoksen kiinteistötekniset sähköjärjestelmät ja raportoidaan niiden energiatehokkuus. Analysoitavia kohteita ovat esimerkiksi: sisä- ja ulkovalaistus sähkölämmitykset tai sulatukset Muut talotekniset järjestelmät - 2728 5 Toimenpide-ehdotukset ja vaikutukset Tässä kohdassa tuodaan toteutetun analyysin yhteenvetona selkeästi esiin tehostamissuunnitelman ja sen osien kokonaisvaikutukset siten, että muodostuu selkeä kuva kokonaisenergiatehokkuuden muutoksista. Kappaleessa esitetään: miten säästöpotentiaalit on laskettu ja miten mahdolliset muutokset laskentaperusteissa vaikuttavat säästön taloudellisuuteen missä järjestyksessä analyysissä ehdotetaan toimenpiteisiin ryhdyttävän ja mitkä ovat yksittäisten toimenpiteiden säästöpotentiaalit ko. järjestyksessä toteutettuina. mikä on ehdotusten kokonaisvaikutus. Toimenpide-ehdotusten pitää antaa riittävästi tietoa, jotta voimalaitoksella pystytään arvioimaan ehdotusten toteuttamisen tai jatkoselvittelyn kannattavuutta. 5.1 Laskentaperusteet Kappaleessa esitetään yleiset perusteet säästön laskemiseksi ja säästetyn energian hinnat eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Hinnoista mahdollisesti tehdyt poikkeamat esitetään ja perustellaan toimenpide-ehdotusten yhteydessä. Laskentaperusteissa määritellään esimerkiksi investointeihin liittyvät yleiset asiat, kuten ovatko käytetyt laitehinnat budjettihintoja tai ilmoitettu toimitettuina/asennettuina/verottomina. Säästetyn energian hintojen määrittely voi tarpeesta riippuen sisältää esimerkiksi käytettyjen polttoaineiden, tuore-, väliotto- ja vastapainehöyryjen ja/tai/sekä omakäyttö- tai myyntisähkön hinnat. 5.2 Toimenpide-ehdotukset Esitetään yhteenveto ehdotettavista säästökohteista sekä toimenpiteistä energiankäytön tehostamiseksi ehdotetussa toteuttamisjärjestyksessä. Toimenpiteille lasketaan suorat takaisinmaksuajat. Tehostamispotentiaalien tekniset yksityiskohdat on pääosin kuvattu kappaleen 4 alakohdissa. Tässä kappaleessa huomioidaan tehostamispotentiaalien päällekkäisyydet ja määritellään toimenpiteiden lopullinen toteutusjärjestys ja kokonaisvaikutus. Toimenpide-ehdotukset ryhmitellään seuraavien otsikoiden alle: Voimalaitosprosessi Palvelujärjestelmät Kiinteistöt Muut ehdotukset 2829 Kappaleessa esitetään muut analyysissä havaitut asiat, jotka eivät suoranaisesti edistä energiatehokkuutta (esimerkiksi ympäristöasiat). 5.3 Jatkoselvitykset ja -tutkimukset Kappaleessa esitetään analyysissä havaitut asiat tai säästöpotentiaalit, jotka vaativat lisäselvitysten tekemistä tai joissa ehdotetaan muita jatkotoimia. 2930 6 Energiatehokkuuden seuranta Kappaleessa käsitellään toimenpiteet voimalaitoksen energiatehokkuuden ylläpitämiseksi ja seuraamiseksi varsinaisen energia-analyysin toteuttamisen jälkeen. Kappaleessa määritellään voimalaitokselle toimintarutiinit, parametrit ja suoritusarvot, joita laitoksella tulisi energiatehokkuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi seurata. Energiatehokkuustoiminnan tarkoituksena on vähintäänkin ylläpitää saavutettu tehokkuustaso mutta ennen kaikkea luoda organisaatiolle toimintamalli, jolla energiatehokkuutta voidaan jatkuvasti parantaa. Henkilöstön koulutus ajoperiaatteisiin liittyvät muutokset ja ehdotukset parametrit energiatehokkuuden seuraamiseksi kohteet, joissa kunnonvalvontaa tehostamalla voidaan saavuttaa säästöjä Tehostamissuunnitelma toimenpide-ehdotusten toteutusaikataulu ja tulosten seuranta energiatehokkuuden säännöllinen raportointimenettely Voimalaitoksen tehostamissuunnitelmaa päivitetään osana operatiivista toimintaa ja vuosisuunnittelua, jolloin voimalaitoksen energiatehokkuuden kehittäminen tulee osaksi voimalaitoksen säännöllisiä rutiineja ja tehostamissuunnitelma säilyy aina ajan tasalla. Tulevaisuudessa tehtävät seurantamittaukset ja mittareiden kalibroinnit analyysissä havaittujen mittauspoikkeamien ja puutteiden korjaamiseksi ehdotettavat toimenpiteet tärkeimpien mittausten kunnossapito ja seuranta ehdotettavat kunnonvalvonta- ja energiatehokkuuden seurantamittaukset 3031 Osa 3 Esimerkkiraportti Esimerkkiraportti on tarkoitettu voimalaitoksen energia-analyysimallin ohjeistuksen tueksi ja esittelee analyysin raportoinnin laajuutta ja esitystapaa. Esimerkkiraportti on laadittu kuvitteelliselle kohteelle. Raportoidun voimalaitoksen prosessikytkennät ja -suureet sekä laitetiedot eivät kaikilta osin ole järkeviä tai vastaa todellisuutta. Osa tekstistä, kaavioista ja kuvista on peräisin jo toteutettujen analyysihankkeiden raportoinneista ja kaikki esimerkkiraportin kappaleet eivät ole sisällöltään samasta kohteesta. 3132 3233 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: /123/01 Päätöksen päivämäärä: VOIMALAITOKSEN ENERGIA-ANALYYSIRAPORTTI Esimerkkiyritys Oyj Mallilan tehtaat Oppitie Mallila Katselmuksen ajankohta: Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Ville Voima p. (01) Katselmuksen suorittaja: Voimalaitossuunnittelu Oy Simo Sähkö p. (12)34 3435 Sisältö Esipuhe 37 1 Yhteenveto kohteen energiataloudesta ja ehdotetuista säästötoimenpiteistä Analyysikohde Energiatehokkuus ja säästöpotentiaali 39 2 Kohteen perustiedot Energian kulutus- ja toimituskohteet Voimalaitos 44 3 Energiantuotannon ja käytön nykytila Lähtötiedot Energianhallintajärjestelmä Energian toimituskohteiden energiankäyttö Voimalaitoksen energiataseet Energiatase Polttoaineet Omakäytöt 51 4 Voimalaitoksen energiatehokkuuden analysointi Kattilat Kaasukattila K Kiinteän polttoaineen kattila KK Apukattila K Höyryturbiinit Vastapaine-lauhdeturbiini T Vastapaineturbiini T Höyryjärjestelmä Syöttövesijärjestelmä Kaukolämpöjärjestelmä Vedenkäsittelyjärjestelmät Jäähdytysvesijärjestelmä Savukaasujen puhdistusjärjestelmät Polttoainejärjestelmät Sähköjärjestelmät Automaatiojärjestelmä Voimalaitoksen palvelujärjestelmät Paineilmajärjestelmä Muut palvelujärjestelmät Varavoimakoneet Kiinteistötekniikka LVI-järjestelmät Sähköjärjestelmät Muut talotekniset järjestelmät 68 5 Toimenpide-ehdotukset ja vaikutukset Laskentaperusteet 69 3536 5.2 Toimenpide-ehdotukset Kattila KK4 - LUVOn ilmavuodot Kattila KK4 - syöttövesipumppujen paine-eron pienentäminen Kattila KK4 - syöttöveden esilämmityksen tehostaminen Turbiinin T1 siivistön pesu Apukattilan kattilahuoneen IV-muutos Toimistotilojen ilmanvaihtomuutos Valaistuksen energiankäytön tehostaminen Konekorjaamon ajoluiskan lämmityksen lopettaminen Muut ehdotukset Prosessihöyryn mittausvirhe Jatkoselvitykset ja tutkimukset Polttoainekentän logistiikan parantaminen 73 6 Energiatehokkuuden seuranta 74 Liitteet 1 Lämpökuormat tarkasteluvuonna Voimalaitoksen polttoaineenkäyttö, lämmön ja sähköntuotanto vuonna Kattilan K1 mittausraportti 4 Kattilan K1 yksinkertaistettu energiatase 5 Kattilan KK4 mittausraportit ja hyötysuhdelaskelmat 6 Kattilan KK4 yksinkertaistettu energiatase 7 Turbiinin T1 höyrymittaukset 8 Turbiinin T1 yksinkertastettu energiatase 9 Turbiinin T1 mittausraportti 10 Laitoksen sähköpääkaavio, suurimpien sähkölaitteiden tekniset tiedot 11 Paineilmalaitteistojen kytkentäkaavio 12 Laitoksen IV-koneiden laitetiedot ja käyntiajat 13 Valaistuksen tehostamiskohteet ja -laskelmat Kuvat 1 Voimalaitoksen yksinkertaistettu pääkaavio 2 Voimalaitoksen energiataseen sankey-kaavio 3637 Esipuhe Tässä energia-analyysiraportissa esitetään Esimerkkiyritys Oyj:n Mallilan tehtaiden voimalaitoksen energiateknisten järjestelmien nykytilanne sekä mahdollisuudet tehostaa voimalaitoksen energiantuotantoa ja -käyttöä. Ehdotettujen toimenpiteiden osalta esitetään periaatteellinen toteutustapa, toteutuksen kokonaiskustannukset, energiankäytön tehostumisella saavutettavat säästöt ja investointien takaisinmaksuajat. Energia-analyysin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö (45 %) ja Esimerkkiyritys Oyj (55 %). Energia-analyysin yhteyshenkilönä Esimerkkiyritys Oyj:n Mallilan tehtaalta on ollut käyttöinsinööri Ville Voima. Voimalaitoksen henkilökunnasta työhön ovat osallistuneet myös mm: XXX XXX, XXX XXX. Voimalaitossuunnittelu Oy:ssä hankkeesta ovat vastanneet Lasse Lämpö (lämpötekniikka) ja Simo Sähkö (sähkötekniikka). Kattiloiden ja turbiinien erillismittaukset on suorittanut Mittaus Oy. Voimalaitossuunnittelu Oy Simo Sähkö Lasse Lämpö Energia-analyysin vastuuhenkilö, sähköteknisen osan vastuuhenkilö Lämpöteknisen osan vastuuhenkilö Yhteystiedot: Voimalaitossuunnittelu Oy PL 123 FIN Mallila Finland Puh Fax38 3839 1 Yhteenveto kohteen energiataloudesta ja ehdotetuista säästötoimenpiteistä 1.1 Analyysikohde Energia-analyysin kohteena on ollut Esimerkkiyritys Oyj:n Mallilan tehtaan voimalaitos. Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä ja prosessihöyryä Mallilan tehtaalle sekä kaukolämpöä teollisuusalueella sijaitsevalle Vaneri Oy:lle. Mallilan tehdas tuottaa pehmopapereita kahdella paperikoneella. Mallilan tehtaan vuosituotanto oli vuonna 2001 noin tonnia. Vaneri Oy tuottaa vaneria vuodessa noin m 3. Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena maakaasua ja tehtaalla syntyviä puujätteitä. Laitoksella on yksi maakaasukäyttöinen kattila, kiinteän polttoaineen kattila sekä raskasöljykäyttöinen apukattila. Voimalaitoksen kahdesta höyryturbiinista toinen on vastapainelauhdeturbiini ja toinen vastapaineturbiini. 1.2 Energiatehokkuus ja säästöpotentiaali Kokonaisenergiankäyttö Vuonna 2001 voimalaitoksen polttoaineiden kulutus oli yhteensä 3000 GWh. Vuositasolla laitoksen polttokustannukset olivat polttoaineiden hankinnan keskihinnalla (15 /MWh) laskettuna noin 45 miljoonaa euroa. Voimalaitos toimitti asiakkaille lämpöä vuonna 2001 yhteensä 1400 GWh. Kaukolämmön toimitus oli vuonna 2001 noin 700 GWh, josta yli puolet myytiin kaukolämpönä Mallilan tehtaan käyttöön (400 GWh) ja loput Vaneri Oy:lle (300 GWh). Prosessihöyry toimitettiin kokonaisuudessaan Mallilan tehtaalle (700 GWh). Voimalaitos tuotti sähköä vuonna 2001 yhteensä 1000 GWh, josta laitoksen omakäyttö oli noin 60 GWh. Laitoksen arvioiman keskihinnan (30 /MWh) perusteella sähkönmyynti vastasi 28,2 miljoonan euron vuosituloa. Vuonna 2001 voimalaitos käytti käsiteltyä vettä yhteensä m 3 ja tuotti jätevettä yhteensä 2000 m 3. Voimalaitoksen vedenkäytön kustannukset olivat vuonna 2001 yhteensä euroa. Säästöpotentiaali polttoainekustannuksissa Lämpöenergiaan liittyvien toimenpide-ehdotusten säästöpotentiaaliksi arvioitiin polttoaine-energiaksi laskettuna yhteensä 5,3 GWh ( ). Koko potentiaalin saavuttamiseksi tarvittavat investoinnit ovat arviolta yhteensä euroa. Tämä investointi sisältää myös LUVOn vuotojen korjaamisen investoinnit, millä saavutetaan säästöjä myös sähkökustannuksissa. Merkittävimmät säästökohteet olivat: LUVOn vuotojen korjaaminen (myös sähkö) syöttöveden esilämmityksen tehostaminen. 3940 Turbiinin siivistön pesulla laskettiin saavutettavan arvoltaan euron vuotuinen sähkön tuotannon lisäys. Tämän ehdotuksen laskettiin lisäävän polttoainekustannuksia eurolla. Näin vuotuiset polttoainekustannukset lisääntyisivät kaikkien toimenpide-ehdotusten jälkeen n eurolla. Säästöpotentiaali sähkökustannuksissa Sähköenergiaan liittyvien toimenpide-ehdotusten säästöpotentiaalin arvioitiin olevan yhteensä 3,7 GWh ( ). Koko potentiaalin saavuttamiseksi tarvitut investoinnit ovat arviolta yhteensä n euroa (ilman LUVOn vuotojen korjaamiseen tarvittavia investointeja, jotka otettu huomioon lämpöinvestointina). Suuri osa ehdotetuilla toimenpiteillä saavutettavasta säästöpotentiaalista muodostuu höyrykattiloiden syöttövesipumppujen käytön optimoinnista. Merkittävimmät säästökohteet olivat: syöttövesipumppujen paine-eron pienentäminen LUVOn vuotojen korjaaminen (myös lämpö) Lisäksi turbiinin siivistön pesulla pystytään lisäämään höyryturbiinin sähköntuotantoa nykyisellä vastapainekuormalla. Sähkön lisätuotannoksi laskettiin 8600 MWh arvoltaan euroa vuodessa. Polttoaineenkäytön laskettiin lisääntyvän tämän toimenpide-ehdotuksen johdosta MWh. Ehdotuksen takaisinmaksuajaksi laskettiin 0,8 vuotta. Säästöpotentiaali vesikustannuksissa Vedenkäytön toimenpide-ehdotusten tehostamispotentiaalin arvioitiin olevan yhteensä m 3. Säästön saavuttamiseksi tarvittu investointi oli hyvin suuri ja hankkeen takaisinmaksuaika muodostui tehtyjen arvioiden perusteella pitkäksi (>10 a). 4041 Kuva 1 Voimalaitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio42 Taulukko 1 Yhteenveto energiankulutuksesta ja säästöpotentiaa- lista. Tarkasteluvuosi 2001 Tehostamissuunnitelman jälkeen Polttoaineiden käyttö GWh/a Lämmöntoimitus GWh/a Sähkönkehitys GWh/a ,6 Kokonaishyötysuhde (brutto) % 83,3 83,5 Omakäyttösähkö GWh/a 60 56,3 Kokonaishyötysuhde (netto) % 81,3 81,6 Veden käyttö m 3 /a Säästöt yhteensä (alv 0%) /a Investoinnit (alv 0%)43 Taulukko 2 Yhteenveto ehdotetuista energiansäästötoimenpiteistä. TOIMENPITEEN SÄÄSTÖ TAKAISIN- INVES- POLTTOAINEET SÄHKÖ MUUT VEDEN SÄÄSTÖ RAPOR- KUVAUS YHTEENSÄ MAKSU- TOINTI energia kustannukset energia kustannukset SÄÄSTÖT määrä kustan- TIN AIKA nukset KOHTA no /a a MWh/a /a MWh/a /a /a m³/a /a 1 Syöttövesipumpun paine-eron pienentäminen , Apukattilahuoneen ilmanvaihto , Luiskasulatuksen lopettaminen , Öljyn varastointilämpötilan alentaminen 375 0, Toimistotilojen IV-koneiden käyntiaikamuutos , LUVOn ilmavuodon korjaaminen , Turbiinin siivistön pesu , Valaistuksen energiankäytön tehostaminen , Syöttöveden esilämmityksen tehostaminen , YHTEENSÄ , T= toteutettu, P= päätetty toteuttaa, H= harkitaan toteutettavaksi, E= ei toteuteta 43 4344 2 Kohteen perustiedot 2.1 Energian kulutus- ja toimituskohteet Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä ja prosessihöyryä Mallilan tehtaalle sekä kaukolämpöä teollisuusalueella sijaitsevalle Vaneri Oy:lle. Voimalaitoksen toimittama sähköenergia käytetään kokonaisuudessaan Mallilan tehtaalla. Mallilan tehdas tuottaa pehmopapereita kahdella paperikoneella. Mallilan tehtaan vuosituotanto oli vuonna 2001 noin tonnia. Mallilan tehdas kulutti vuonna 2001 kaukolämpöä 400 GWh ja prosessihöyryä 700 GWh. Prosessihöyry toimitetaan tehtaalle painetasossa 6 bar(g) ja lämpötilassa 160 C. Tehtaan lauhteenpalautus oli vuonna 2001 keskimäärin 85 %. Voimalaitoksen toimittaman kaukolämmön menolämpötilaa säädetään ohjekäyrän mukaan, joka huomioi vallitsevan säätilanteen. Vuonna 2001 sähköntuotanto oli 1000 GWh, josta myytiin voimalaitoksen ulkopuolelle 940 GWh. Vaneri Oy Vaneri Oy kuuluu Vaneriketju-konserniin ja sijaitsee Mallilan teollisuusalueella. Vaneri Oy tuottaa vaneria vuodessa noin m 3. Voimalaitoksen Vaneri Oy:lle toimittama kaukolämpöenergia oli vuonna 2001 yhteensä 300 GWh. 2.2 Voimalaitos Voimalaitos tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Voimalaitoksen pääpolttoaineina on maakaasu sekä Mallilan tehtaalta saatava puujäte. Vaihtoehtoisina polttoaineina höyrykattiloilla voidaan käyttää hiiltä, muista lähteestä saatavia biopolttoaineita tai raskasta polttoöljyä. Voimalaitoksen yksinkertaistettu pääkaavio on esitetty kuvassa 1. Kaasukattilalla K1 voidaan käyttää polttoaineena maakaasua. Kattila on otettu käyttöön vuonna 1977 ja sen polttoaineteho on 140 MW. Kattilan maksimihöyrystys on 40 kg/s. Tuotetun höyryn lämpötila on 540 C ja painetaso 120 bar. Höyrykattila KK4 on vuonna 1994 käyttöönotettu leijukattila, jossa voidaan käyttää polttoaineena maakaasua ja erilaisia puuperäisiä polttoaineita. Kattilan polttoaineteho on 270 MW ja maksimihöyrystys on 82 kg/s. Tuotetun höyryn lämpötila on 540 C ja painetaso 120 bar. Voimalaitoksella on lisäksi apukattila (K3), jossa on mahdollista käyttää polttoaineena sekä raskasta että kevyttä polttoöljyä. Apukattilan tuottaman höyryn arvot ovat: 6 bar(g), 170 C ja maksimihöyrystys 10,5 kg/s. Voimalaitoksen vastapaine-lauhdeturbiini T1 on otettu käyttöön 1990 ja sen höyryn läpäisy on noin 75 kg/s. Lauhdeperän kapasiteetti on noin 25 kg/s. Turbiinissa on väliotot syöttöveden esilämmittimille. Höyryturbiinin sähköteho on maksimihöyrymäärällä noin 80 MWe. Voimalaitoksen vastapaineturbiini T2 on otettu käyttöön 1960 ja sen höyryn läpäisy on noin 40 kg/s. Turbiinin vastapainehöyry ohjataan matala- 4445 painehöyrytukkiin. Höyryturbiinin sähköteho maksimihöyrymäärällä on noin 30 MWe. Yksityiskohtaiset päälaitetiedot käsitellään kappaleen 4 alakohdissa. Voimalaitoksen normaalissa ajotilanteessa: höyrykattila KK4 tuottaa pääosan tarvittavasta höyrystä tuorehöyry ohjataan väliotto-lauhdeturbiiniin T1 vastapaineturbiini T2 seisoo, mutta on tarvittaessa käytettävissä kaukolämpö tuotetaan höyryturbiini T1:n väliottohöyryllä. Voimalaitoksella ei ole erityistä ohjeistusta poikkeavia tilanteita varten, vaan laitosta ajetaan poikkeustilanteissa käyttöhenkilökunnan kulloinkin parhaaksi katsomalla tavalla. Voimalaitoksella on henkilöstöä yhteensä 70 henkeä. Voimalaitoksen normaalit käyttö-, huolto- ja kunnossapitotyöt suoritetaan pääosin tehtaan oman henkilökunnan toimesta. Laitoksen muuntajista sekä hissi- ja nosturilaitteista on erilliset huoltosopimukset ulkopuolisten yritysten kanssa. 4546 3 Energiantuotannon ja -käytön nykytila 3.1 Lähtötiedot Energia-analyysin tarkasteluvuotena käytettiin vuotta Vuosi oli voimalaitoksen tuotannon kannalta hyvin tyypillinen ja siten edustava. Syksyllä oli normaalivuodesta poikkeava prosessihöyryn toimituskatko, joka johtui Mallilan tehtaalla toteutettavista prosessimuutoksista. Käytetyt tuotanto- ja kulutustiedot perustuvat pääosin voimalaitoksen energianhallintajärjestelmästä kerättyihin tuntitason aikasarjoihin. Vuositason tietoja saatiin lisäksi voimalaitoksen omasta raportointijärjestelmästä. Kaasukattilan K1 hyötysuhdetiedot perustuvat alkuvuonna 2001 toteutettujen mittauksien raportointiin. Erillisiä päälaitemittauksia tehtiin toisella höyryturbiinilla T1 sekä kattilalla KK4. Lisäksi laitoksella toteutettiin sähkötehomittauksia esimerkiksi kattiloiden palamisilma- ja savukaasupuhaltimille sekä syöttövesi- ja lauhdepumpuille. 3.2 Energianhallintajärjestelmä Voimalaitoksella on käytössä kattava energianhallintajärjestelmä (EHJ), joka kerää mittaustietoja prosessista. Mittaustiedot kerätään kohteesta riippuen vähintään tuntitasolla ja eräissä kohteissa sekuntitasolla. Historiatiedot on saatavissa järjestelmästä sekuntitasolla kolmen kuukauden ajan mittauksesta ja tuntitasolla koko tiedonkeruuhistorian ajalta. Voimalaitoksella on käytössä raportointijärjestelmä, jossa seurataan kuukausitasolla käytettyjä polttoaineita, tuotettua tuorehöyrymäärää, turbiinien tulo-, väliotto- ja vastapainehöyrymääriä sekä tuotettuja hyödykemääriä (sähkö, prosessihöyry, kaukolämpö). Raportointi perustuu tehtaan energianhallintajärjestelmästä poimittuihin summatietoihin. Tarkasteluvuoden keväällä ja energianhallintajärjestelmän tiedonkeruussa on ollut katkoksia. Nämä katkoksien aikaiset, puuttuvat tiedot korjattiin lähipäivien datojen perusteella. Energia-analyysissä käytettiin korjattuja tietoja. Voimalaitoksen omassa kuukausiraportoinnissa mittauskatkoksia ei ole korjattu. Merkittävä osa EHJ:n analyyseissa havaituista epätarkkuuksista liittyi prosessihöyryn ja veden virtausmittauksiin sekä mittausdatan keruujärjestelmän katkoksiin. Varsinaisia laskentavirheitä havaittiin vain muutama. Ongelmien vaikutus esimerkiksi järjestelmän laskemaan voimalaitoksen kokonaishyötysuhteeseen (netto) on kuitenkin huomattava. Tarkasteluvuonna 2001 se oli EHJ:n mukaan 79,1 %, kun taas todellinen oli noin 81,3 %. 4647 Seuraavassa on esitetty luettelonomaisesti EHJ:ssä todettuja ongelmia ja niiden korjaamista. Dokumentaation mukaan prosessihöyryn energiamittauksen lähtevänä lämpötilana on käytetty väärää lämpötilaa, automaatiojärjestelmässä virhe on korjattu. Useat kaukolämpöveden virtausmittaukset näyttävät merkittävästi liian vähän. Muutamat voimalaitoksen omakäyttökulutuksista näyttävät EHJ:ssä nollaa, vaikka todellisuudessa kulutusta on ollut. Kuukausiraporttien esitystavassa on epäselvyyksiä. Muita havaittuja ongelmia: Mittausdatan keruussa on ollut paljon katkoksia. Puuttuva data ja siitä johtuvat negatiiviset arvot vääristävät pahasti sekä EHJ:n energiatasetta että tunnuslukuja. Epäkelvot hetkellisarvot aiheuttavat myös erilaisia laskentavirheitä. Höyryturbiinin T2 sähkönkehityksessä on ollut merkittävä virhe. Syynä ovat olleet ongelmat tiedonsiirrossa pulssimittauksesta. Kattilan KK4 epäluotettavaksi osoittautunut hyötysuhteen laskenta olisi tarpeen muuttaa suorasta epäsuoraksi tarkkuuden parantamiseksi. Samalla saataisiin tarkempi tieto käytetyn kiinteän polttoaineen määrästä. 3.3 Energian toimituskohteiden energiankäyttö Mallilan tehtaan höyryn-, kaukolämmön- ja sähkönkulutukset on esitetty energioina ja vaihtelukuvina liitteessä 1.1. Vaneri Oy:n kaukolämmönkulutus on esitetty vaihtelukuvana liitteessä 1.2. Mallilan tehtaan lämpö- ja sähkökuormien sekä Vaneri Oy:n kaukolämpökuorman kehittyminen vuosina on esitetty taulukossa 3. Luvut ovat EHJ:sta saatuja arvoja. Tarkasteluvuodesta 2001 on esitetty lisäksi korjattuun dataan perustuvat arvot. 4748 Taulukko 3 Toimituskohteiden energiankäytön kehitys Mallilan tehdas Vuosi Prosessihöyry Kaukolämpö Sähkö Energia GWh/a Muutos % Energia GWh/a Muutos % Energia GWh/a Muutos % , , ,7 2001* 700 7, , , , Vaneri Oy Vuosi Kaukolämpö Energia GWh/a Muutos % ,7 2001* 300 0, ,0 * luvut perustuvat korjattuihin tietoihin. Tarkasteluvuoden tietojen perusteella toimituskohteille laskettiin yksinkertaiset ominaiskulutusluvut: Mallilan tehdas Prosessihöyry Kaukolämpö Sähkö MWh/tn MWh/tn MWh/tn 8,8 5,0 12,5 Vaneri Oy Kaukolämpö MWh/tuotanto-m 3 15 Vuosien välillä ei ole suuria eroja ja sekä kaukolämmön että prosessihöyryn toimitusmäärät ovat säilyneet suhteellisen samanlaisina. Mallilan tehtaan lauhteenpalautus oli vuonna 2001 keskimäärin 85 %. Tehtaalla vuonna 1998 suoritettujen parannustoimenpiteiden jälkeen lauhteenpalautus nousi vuositasolla keskimäärin viisi prosenttiyksikköä nykyiselle tasolleen. 3.4 Voimalaitoksen energiataseet Energiatase Voimalaitoksen tarkasteluvuoden polttoaineiden käyttö sekä lämmön- ja sähköntuotanto on esitetty sekä energioina että vaihtelukuvina liitteessä 2. Liitteen tiedot perustuvat korjattuihin mittaustietoihin. 4849 Voimalaitoksen energiatase laadittiin voimalaitoksen kuukausiraporteista ja energianhallintajärjestelmästä saatujen tietojen sekä laitoksella toteutettujen mittausten perustella. Energianhallintajärjestelmässä todettuja virheellisiä tietoja korjattiin mittausten perusteella, jotta ne vastaisivat todellista tilannetta. Voimalaitoksen energiatase on havainnollistettu kuvan 2 sankey-kaaviolla. Kaaviossa esitetyt luvut perustuvat parhaisiin käytettävissä oleviin tietoihin, jotka sisältävät myös energia-analyysin aikana selvitetyt tiedot. Kuva 2 Sankey-kaavio voimalaitoksen energiataseesta 2001 (GWh/a). Taulukossa 4 on esitetty yhteenveto energia-analyysissä laaditusta voimalaitoksen energiataseesta sekä tietojen perusteella laskettu kokonaishyötysuhde. Saavutettua nettohyötysuhdetta 81,3 % voidaan pitää kyseessä olevalle voimalaitokselle kohtuullisen hyvänä. Huom! Tässä esimerkkiraportissa kuva 2 ja taulukko 4 eivät ole samasta kohteesta. 49 Näytä lisää
TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista Lisätiedot Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy
Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan Lisätiedot Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
LUONNOS 7.11.2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kohdekatselmusten raportoinnista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään energiatehokkuuslain Lisätiedot Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä
Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista Tatu Pahkala 10.11.2010 Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito- Lisätiedot Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2
Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas Lisätiedot Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö Lisätiedot Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta Lisätiedot 1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos... 4 4 Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...
ENE-C3001 Energiasysteemit 2.9.2015 Kari Alanne Oppimistehtävä 2: Keravan biovoimalaitos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos... Lisätiedot tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1
Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä Lisätiedot Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus
Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus 1. Teollisuussektorin energiakatselmusten yleisiä ohjeita 2. Mallisisällysluettelo 3. Esimerkkiraportti 23.10.2009 1 Teollisuussektorin energiakatselmusten Lisätiedot Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014
Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat Lisätiedot UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti Lisätiedot TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy
TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt, Lisätiedot Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi
Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta Lisätiedot Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista Lisätiedot Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka Lisätiedot UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS
UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS Elomatic Oy Kirsi Sivonen 1.10.2009 ELOMATIC ON LAAJA-ALAINEN SUUNNITTELUTOIMISTO Elomatic toimii kone-, prosessi-, energia- ja laivanrakennusteollisuudessa Lisätiedot KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSET SÄÄSTÖJÄ LÄMMÖNTUOTANNOSTA JA -JAKELUSTA PÖYRY FINLAND OY 28.1.2014 JARKKO OLKINUORA/HENRIK VASAMA
KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSET SÄÄSTÖJÄ LÄMMÖNTUOTANNOSTA JA -JAKELUSTA 28.1.2014 JARKKO OLKINUORA/HENRIK VASAMA ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. 2. YLEISTÄ ENERGIAKATSELMUKSISTA 3. KAUKOLÄMPÖKATSELMUS 4. SÄÄSTÖT 2 - ENERGIA Lisätiedot Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014
Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki Lisätiedot Energiatehokkuutta koko jalostusketjuun
Energiatehokkuutta koko jalostusketjuun 8.5.2007 www.ruukki.com Kari Norberg Esityksen sisältö: Ruukki lyhyesti Ruukki energiankäyttäjänä Energiansäästösopimus Esimerkkejä energiansäästötoimista Yhteenveto Lisätiedot Toimenpiteet kuntien energiatehokkuussopimuksissa - Energiakatselmukset, ESCO palvelu, Uusiutuvan energian kuntakatselmus
Toimenpiteet kuntien energiatehokkuussopimuksissa - Energiakatselmukset, ESCO palvelu, Uusiutuvan energian kuntakatselmus Seinäjoen seudun ilmastostrategia 21.11.2011 Pertti Koski Toimenpiteet kuntien Lisätiedot Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015
Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja Lisätiedot KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon Lisätiedot Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja
Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus: Lisätiedot Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön Lisätiedot N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot
N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten Lisätiedot UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011
UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi Lisätiedot Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta Lisätiedot Maatilojen energiasuunnitelma
Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia Lisätiedot Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa
Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella Lisätiedot Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut
Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän) Lisätiedot Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42 Lisätiedot Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)
Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Lisätiedot Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat Lisätiedot Energiakatselmukset kannattavat
Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen Lisätiedot Energiakatselmukset ekotehokkuuden parantajina
Energiakatselmukset ekotehokkuuden parantajina Ekotehokkuus ja ympäristövastuullisuus yritystoiminnassa Ti 21.11.2006, Mikkeli Motiva Oy, tunnusluvut 2005 2006 (e) Liikevaihto 4,4 M 4,8 M Henkilömäärä Lisätiedot KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014
KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus Lisätiedot Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.
Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa Lisätiedot Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla
Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa Mikä on kuljetusketjujen energiakatselmus? asiantuntijoiden ja katselmuksen Lisätiedot Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010
Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja Lisätiedot EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj
EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut Lisätiedot Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 2005
Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 2005 1 Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 2005 Saara Elväs Pertti Koski Motiva Oy Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry Sirpa Leino Päivi Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu
Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti Lisätiedot Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä
Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen Lisätiedot Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella
Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA Lisätiedot Yksikkö 2011 2012 2013
KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013... Lisätiedot PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen
Kiinteistöjen lämmitystapamuutosselvitykset -yhteenveto Etelä-Kymenlaakson Uusiutuvan energian kuntakatselmus - projekti 12/2014 Koonneet: Hannu Sarvelainen Erja Tuliniemi Johdanto Selvitystyöt lämmitystapamuutoksista Lisätiedot Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen
Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden parantaminen verkkosimuloinnilla 14.12.2011 Jari Väänänen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden Lisätiedot 2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?
Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä Lisätiedot ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI
ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja Lisätiedot BIOVOIMALOIDEN URANUURTAJA, SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTTAJA
BIOVOIMALOIDEN URANUURTAJA, SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTTAJA 03 Vaskiluodon Voima 02 Biovoimaloiden uranuurtaja, sähkön ja lämmön yhteistuottaja MANKALATOIMINTAMALLI Yritys myy tuottamansa sähkön osakkailleen Lisätiedot Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 2001
Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 2001 1 Energia-alan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001 Marja Jallinoja Motiva Oy Mirja Tiitinen Suomen kaukolämpöyhdistys Sky ry Sirpa Leino Lisätiedot ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus
ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite Lisätiedot KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA
KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot Lisätiedot IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti
IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus Lisätiedot Todentaminen - tausta
ÅF-Enprima Oy Liikevaihto 38,3 milj. v. 2005 260 energia-alan asiantuntijaa Laatujärjestelmä sertifioitu, ISO9001:2000 Omistajana ruotsalainen ÅF- Process AB Käynnissä olevia toimeksiantoja 20 maassa 1 Lisätiedot Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen
Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää Lisätiedot Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 2002
Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 2002 1 Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 2002 Pertti Koski Motiva Oy Mirja Tiitinen Suomen Kaukolämpö Sky ry Sirpa Leino Adato Energia Lisätiedot Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola
Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan Lisätiedot Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1
Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Lisätiedot Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus
Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali Lisätiedot Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille Lisätiedot Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi
Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Miten aloittaa energiankäytön tehostaminen? Energiankäytön Lisätiedot PATE-analyysi Paineilman energia-analyysimalli
PATE-analyysi Paineilman energia-analyysimalli 1 PATE-analyysi Paineilman energia-analyysimalli 23.5.2005 Päivitetty 25.1.2006 Motiva Oy Kauppa- ja teollisuusministeriö on rahoittanut tämän julkaisun tuottamisen. Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Prosessiteollisuuden energia-analyysi. Vaihe 1: Tehdaskatselmuksen toteutusohje
Prosessiteollisuuden energia-analyysi Vaihe 1: Tehdaskatselmuksen toteutusohje 1 Prosessiteollisuuden energia-analyysi Vaihe 1: Tehdaskatselmuksen toteutusohje Eero Siitonen, Inesco Oy Pertti Koski, Motiva Lisätiedot Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy
Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian Lisätiedot LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää Lisätiedot [TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö
[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö Yleiset bioenergia CHP voimalaitoskonseptit DI Jenni Kotakorpi, Myynti-insinööri, Hansapower Oy Taustaa Vuonna 1989 perustettu yhtiö Laitetoimittaja öljy-, kaasuja Lisätiedot Älykäs kiinteistö on energiatehokas
Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut Lisätiedot Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata?
Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Ryhmäpäällikkö, Jarno Ilme Energiamarkkinavirasto Tarkkailun lähtötilanne pk-sektorilla Lisätiedot Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen Lisätiedot Energiantuotannon toimenpideohjelma. Energiatehokkuutta parantavien investointien ja toimenpiteiden määrittäminen ja raportointi 9.4.
Energiantuotannon toimenpideohjelma toimenpiteiden määrittäminen ja raportointi 9.4.2009 Sivu 1/19 Sisältö 1 OHJEEN TARKOITUS JA TOTEUTUS 2 2 ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN ENERGIATUOTANNON Lisätiedot AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA
Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2) Lisätiedot Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio
Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset Lisätiedot Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus
Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa Lisätiedot KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta
KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia Lisätiedot Kiinteistöautomaatio energiatehokkuuden edistämisessä. Copyright Siemens Osakeyhtiö 2009. All rights reserved
Kiinteistöautomaatio energiatehokkuuden edistämisessä Copyright Siemens Osakeyhtiö 2009. All rights reserved istä säästöt syntyvät? Automaattinen LVIS-järjestelmien ohjaus, säätö ja valvonta -Ajallisesti Lisätiedot UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN
UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN Kuntien energiatehokkuuden työkalut, Oulu 24.2.2010 Paavo Hankonen, Sievin kunta Terhi Harjulehto, Elomatic SISÄLTÖ Katselmustoiminta ja uusiutuvan Lisätiedot Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät Lisätiedot Energiakatselmukset ja analyysit
Energiakatselmukset ja analyysit energiakatselmusohjelma energiakatselmuksen osapuolet, tavoitteet, toteutus Pertti Koski 23.2.2011 Mikä on työ- ja elinkeinoministeriön tukema energiakatselmus? Energiakatselmus Lisätiedot Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU
Tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. TSE:n omistavat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%), Raision kaupunki Lisätiedot Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla
Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten Lisätiedot BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation
BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat Lisätiedot Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä Lisätiedot ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus
ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa
Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 Lisätiedot Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi
Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170 MW KL Seinäjoki 125 MW e, 100 MW KL Vaskiluodon Voima on EPV Energia Lisätiedot Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 1999
Energia-alan energiansäästösopimusten vuosiraportti 1999 1 2 Alkusanat Kauppa- ja teollisuusministeriö ja teollisuutta, energian tuotanto- ja jakelualaa sekä kuntia edustavat järjestöt allekirjoittivat Lisätiedot Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015
Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen Lisätiedot KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS