Source: https://www.scribd.com/doc/81399247/Decreto-475-Del-98
Timestamp: 2016-08-29 15:46:19
Document Index: 35922573

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 21', 'artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'artículo 25', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 35', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 32', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'artículo 19', 'Artículo 42', 'artículo 6', 'Artículo 44', 'artículo 79', 'artículo 14', 'Artículo 46', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 52', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 54', 'Artículo 53']

BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreDECRETO 475 DE 1998 (marzo 10) por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable.DECRETA:
aerobias o anaerobias facultativas. de diseño. accidentales o provocadas que alteren su operación normal o la calidad del agua. para establecer el potencial de aplicación de un proceso de tratamiento.técnicas. pertenece a la familia de los enterobacteriáceas y se caracteriza por poseer las enzimas b . cuyo resultado se expresa en términos de número más probable (NMP) por el método de los tubos múltiples y por el número de microorganismos en el método del filtro por membrana.C en medios complejos. Se desarrolla a 44 ± 0. como mínimo. Fuente de abastecimiento: Es todo recurso de agua utilizado en un sistema de susministro (sic) de agua. y que obliguen a adoptar medidas inmediatas para minimizar sus consecuencias. LD50: Dosis letal para el 50% de los organismos en experimentación. produce indol a partir del triptófano y no produce oxidasa. a una fuente de abastecimiento específica.5. Indice coliforme: Es la cantidad estimada de microorganismos de grupo coliforme presente encien (sic) centímetros cúbicos (100 cm3) de agua. no forman esporas y presentan actividad enzimática de la b galactosidasa. (E-coli): Bacilo aerobio gram-negativo que no produce esporas. Los rangos de lectura de los métodos analíticos utilizados para análisis del agua. deben incluir al menos la décima parte del valor máximo admisible o el de referencia.
Grupo coliforme: Es el que comprende todas las bacterias gram Negativas en forma bacilar que fermenta la lactosa a temperatura de 35 a 37o. químicos y microbiológicos del agua que se suministra a la población de acuerdo con los requerimientos del presente decreto. produciendo ácido y gas (CO2) en un plazo de 24 a 48 horas. la cantidad de agua captada y suministrada y la cantidad de productos químicos utilizados. de operación. físicos.C. son oxidasa negativa.
Libro o registro de control de calidad: Es aquel donde se anotan.
Límite de detección de un método analítico (LD): Es el valor resultante de multiplicar la desviación estándar de un blanco de reactivos o testigos por una constante igual a 5.Galactosidasa y b . que pueden ser naturales. Ensayo de tratabilidad: Son los estudios efectuados a nivel de laboratorio o de planta piloto.5 o. los siguientes datos: los resultados obtenidos de los análisis organolépticos. fermenta la lactosa liberando ácido y gas.gluoroanidasa.
Escherichia Colo. de control o estructurales.
B. Planta piloto: Es el modelo que permite simular operciones. establecidos en los planes de gestión y resultados.A. Planta de tratamiento: Es el conjunto de obras.
Muestra puntual de agua: Es la toma en punto o lugar en un momento determinado. mantenimiento y administración del sistema o de parte de él. ejecución. de acuerdo con lo establecido en el régimen de los servicios públicos domiciliarios.
Persona que presta el servicio público de acueducto: Es toda persona natual (sic) o jurídica que tien (sic) por objeto la prestación del servicio público de acueducto con las actividades complementarias.
.-: Es el conjunto de actividades. atender en forma efectiva una situación de emergencia. (sic) procesos y condiciones hidráulicas de la planta de tratamiento utilizando para este efecto el agua de la fuente de abastecimiento. operación.Muestra compuesta de agua: Es la integración de muestras puntuales tomadas a intervalos programados y por períodos determinados. bajo definidos criterios de eficiencia. prevención de la enfermedad. preparadas a partir de mexclas de volúmenes iguales o proporcionales al flujo durante el período de toma de muestras. vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad. que cumple su objeto a través de la planeación. Plan de atención básica -P. Norma de calidad del agua potable: Son los valores de refrencia (sic) admisibles para algunas características presentes en el agua potable. equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable. que proporcionan una base para estimar su calidad.
Plan operacional de emergencia: Es el procedimiento escrito que permite a las personas que prestan el servicio público de acueducto. intervenciones y procedimientos. cobertura y calidad. de promoción de la salud.
Tratamiento: Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda. aducción. bien como propietario del inmueble en donde éste se presta.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD): Es la entidad encargada del control. físicas. almacenamiento y distribución del agua potable para consumo humano. a ete (sic) último se denomina también consumidor. inspección y vigilancia de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios. conducción. equipos y materiales utilizados para la captación. que garantiza que el agua de consumo humano no representa riesgo para la salud del consumidor.
Valor admisible: Es el valor establecido para la concentración de un componente o sustancia. físicas. Sistema de suministro de agua potable: Es el conjunto de obras. tratamiento. Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. químicas y microbiológicas. químicas o microbiológicas del agua como resultado de las actividades humanas o procesos naturales. para hacerla potable de acuerdo a las normas establecidas en el prsente (sic) decreto. o como receptor directo del servicio. Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público. con el fin de modificar sus características organolépticas. examinar e inspeccionar el cumplimiento de las normas de calidad del agua potable establecidas en el presente decreto. Sustancias flotantes: Son aquellos materiales que se sostienen en equilibrio en la superficie del agua y que influyen en su apariencia. Vigilancia de la calidad del agua: Son las actividades realizadas por las autoridades competentes para comprobar.Polución del agua: Es la alteración de las características organolépticas.
elaborados por las personas que prestan el servicio público de acueducto y aprobados por el Ministerio de Desarrollo Económico. Parágrafo. El agua suministrada por la persona que presta el servicio público de acueducto. Los usuarios propenderán por mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario. Las personas que prestan el servicio público de acueducto. que haya colocado la persona que presta el servicio público de acueducto como punto final de la red de distribución. respectivamente.Artículo 2o. de acuerdo con lo estipulado en la Ley 142 de 1994. independientemente de las características del agua cruda y de su procedencia.
CAPITULO III Normas organolépticas. y deben garantizar la calidad del agua potable. será señalada de acuerdo con los siguientes criterios: a) En zonas urbanas o rurales.
Artículo 4o. en toda época y en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de distribución. Para los efectos del artículo anterio. físicas.
Artículo 5o. la responsabilidad llegará hasta los sitios en donde se hayan instalado dispositivos para regular o medir el agua consumida por los usuarios. Las personas que prestan el servicio público de acueducto. Las disposiciones del presente decreto son de orden público y de obligatorio cumplimiento y con ellas se regulan las actividades relacionadas con la calidad del agua potable para consumo humano. químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable
. bajo condiciones normales. deberán garantizar su abastecimiento en continuidad y presión en la red de distribución. deberá ser apta para consumo humano. Artículo 3o. b) No existiendo en zonas urbanas y rurales los dispositivos a que se refiere el literal anterior. Parágrafo. la responsabilidad llegará hasta el punto en donde la tubería ingrese a la propiedad privada o hasta el registro o llave de paso. (sic) la responsabilidad de las personas que prestan el servicio público de acueducto. son las responsables del cumplimiento de las normas de calidad del agua potable establecidas en el presente decreto. acorde con lo dispuesto en los planes de gestión y resultados (PGR).
físicas y químicas Artículo 7o.01 0. físicas.3 Cd 0.003
. Las normas organolépticas.2 0. químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable establecidas en el presente decreto rigen para todo el territorio nacional y deben cumplirse en cualquier punto de la red de distribución de un sistema de suministro de agua potable.1000 Sustancias Flotantes Unidades de Platino Coblato (UPC) <
Artículo 8o.Artículo 6o.5 0.005 0. Normas de calidad organolépticas. Los criterios químicos de la calidad del agua potable son los siguientes: a) Criterios para elementos y compuestos químicos. diferentes a los plaguicidas y otras sustancias. que al sobrepasar los valores establecidos tienen reconocido efecto adverso en la salud humana:
0. Los criterios organolépticos y físicos de la calidad del agua potable son los siguientes: CARACTERISTICAS EXPRESADAS EN VALOR ADMISIBLE Color Verdadero 15 OLOR Y SABOR Turbiedad Sólidos Totales 500 Conductividad .
01 0.02 0.001 0.03 1.2
60 50 <LD 100 250 160 0.07 0.1 10 0.
.1 0. deberá estar comprendido entre 0. Parágrafo. los valores admisibles para el residual correspondiente u otras consideraciones al respecto.1
Mercurio Hg Molibdeno Mo Níquel Ni Nitritos NO2 Nitratos NO3 Plata Ag Plomo Pb Selenio Se Sustancias activas al azul de metileno ABS Grasas y aceites . Cuando se utilice un desinfectante diferente al cloro.05 0.0 0.Cianuro libre y disociable Cianuro total Cloroformo Cobre Cromo Hexavalente Fenoles totales
0.1 250 5 1.2 y1.001 0. El valor admisible del cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución de agua potable.0 mg/litro.3 36 0.Ausentes Trihalometanos Totales THMs
b) Criterios de calidad química para características con implicaciones de tipo económico o acción indirecta sobre la salud.01 0.01 0.2 0.01 0.5 0.
muy tóxicos. mutagénicas y/o teratogénicas por el Ministerio de Salud o las referencias reconociadas (sic) por el mismo (se excluye el asbesto. b) Los componentes clasificados en la categoría toxicológica I (altamente tóxicos) según la clasificación vigente del Minsiterio (sic) de Salud.serán establecidos por el Ministerio de Salud mediante el correspondiente acto administrativo. b) Las sustancias cuyos valores LD50 oral más bajos se encuentren entre 51 y 5000 mg/Kg según las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud. La concentración máxima admisible para cada uno de los siguientes plaguicidas y otras sustancias no consideradas en los demás artículos del presetne (sic) decreto. teratogénicas y/o las de la categoría toxicológica I según el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo. reconocidad (sic) por el Ministerio de Salud. extrañas y/o nuevas de origen natual (sic) o sintético de las cuales no se tenga conocimiento científico sobre su toxicidad.
c) Las sustancias cuyos valores LD50 oral más bajo sean menores o iguales a 50 mg/Kg según las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud.0001 mg/litro: a) Los plaguicidas y otras sustancias consideradas como cancerígenas.001 mg/litro:
a) Los plaguicidas y otras sustancias comprendidas en las categorías toxicológicas II y III (mediana y moderadamente tóxicos) según la clasificación vigente del Ministerio de Salud. para el agua potable deberán estar comprendido entre 6.0. mutagénicas y/o teratogénicas según el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo. muy letales y/o muy peligrosos. Artículo 10. Se excluyen las sustancias cancerígenas. e) Las sustancias desconocidas. pues se considera cancerígeno sólo por inhalación). los catalogue como muy venenosos. Se excluyen las sustancias cancerígenas. mutagénicas. Artículo 12.
Artículo 11.5 y 9. El valor para el potencial de hidrógeno. pH. La concentración máxima admisible para cada uno de los siguientes plaguicídas y otras sustancias no consideradas en los demás artículos del presente decreto es de 0. d) Aquellos cuya única información. es de 0.
Artículo 14. será menor que el límite de detección de los métodos analíticos de referencias estandarizados.001 mg/litro como máximo. 12 y 13. cuyo valor individual máximo admisible sea de 0.01 mg/litro: a) Los plaguicidas y otras sustancias clasificadas en la categoría toxicológica IV (baja toxicidad) de acuerdo a la clasificación vigente del Ministerio de Salud. podrá ser de 0. c) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias cuyo valor individual máximo admisible sea de 0.0001 mg/litro.001 mg/litro.01 mg/litro como máximo.Artículo 13. Artículo 15. reconocidas por el Ministerio de Salud. 12 y 13.1 mg/litro como máximo. para cada uno de los plaguicidas y demás sustancias concernientes a los artículos 11..01 mg/litro.
. en ningún caso podrán ser excedidos los valores individuales. la suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias concernientes al presente artículo no podrá ser superior a 0. en ningún caso podrán ser excedidos los valores individuales. Se excluyen las sustancias cancerígenas. La concentración permisible en el agua potable. II y III según el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo. Independientemente de lo considerado anteriormente. podrá ser de 0. La concentración máxima admisible para cada uno de lo siguientes plaguicidas y otras sustancias no consideradas en los demás artículos del presente decreto. podrá ser de 0. se ajustará de acuerdo a lo siguiente: a) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias. cuyo valor individual máximo admisible sea de 0. mutagénicas y/o teratogénicas según el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo. Se excluyen las sustancias cancerígenas. ligera o baja toxicidad. en ningún caso podrán ser excedidos los valores individuales señalados en este artículo.1 mg/litro. teratogénicas y/o las de las categorías toxicológicas I.
b) Las sustancias cuyos valores LD50 oral más bajos se encuentren entre 5001 y 15000 mg/Kg según las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud. es de 0. los catalogue como de poca.
b) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias. mutagénicas. La concentración total de plaguicidas y demás sustancias concernientes a los artículos 11. c) Aquellos cuya única información.
De igual manera. análisis de sustancias indicadoras de la eventual presencia de plaguicidas y/u otros componentes considerados en los artículos 11. Los plaguicidas y las demás sustancias consideradas en los artículos 11. los cuales se confirmarán por los análisis de laboratorio. así:
a) Organoclorados persistentes. se considerarán de acuerdo a la región. clordano. benomil.4D.
Artículo 17.Artículo 16.
b) Organofosforados y/o carbamatos inhibidores de la acetilcolinesterasa. lo mismo que otros factores que conduzcan a establecer los posibles contaminantes. Cuando por inconvenientes o imposibilidades técnicas de realizar los análisis correspondientes al artículo 16 y/o mientras se implementan las metodologías analíticas respectivas. c) También se podrán realizar pruebas biológicas indicadoras de la eventual presencia de plaguicidas u otras sustancias conforme al artículo 16 del presente decreto. DDT y otros de amplio uso y/o peligrosos como alaclor. tales como PCBs. hidrocarburos del petróleo. 12 y 13 que deban analizarse en una determinada muestra. 2. 12 y 13.
Artículo 18. El Ministerio de Salud podrá en cualquier momento establecer los valores máximos admisibles individuales y/o totales para los paguicidas (sic) u otras sustancias. las personas prestadoras del servicio de acueducto. d) En el caso de no realizarse las pruebas contempladas en el presente artículo. El análisis se realizará por inhibición enzimática in vitro de la colinesterasa a través de la técnica analítica validada en el Instituto Nacional de Salud. mínimo realizarán trimestralmente (o en caso de emergencia sanitaria y/o que a juicio de la autoridad sanitaria se requieran).
. De esta lista se seleccionará (n) el (los) compuesto (s) a analizar de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del presente decreto. se efectuarán los análisis correspondientes de acuerdo al presente decreto. aldicarb. de acuerdo a lo contemplado en el artículo 16 del presente decreto. clorpirifos. pentaclorofenol u otros que puedan analizarse mediante pruebas rápidas y específicas de inmunoensayo internacionalmente reconocidas. las sustancias tóxicas utilizadas. se seleccionarán con base en la información que contemple los datos suministrados por los responsables y/o afectados por la eventual presencia de esos tóxicos en el agua. triazinas. los cultivos y las plagas a combatir. carbofurano. para este efecto y cuando no se tenga la información completa y consistente. mediante el correspondiente acto administrativo.
60 240 Intervalo máximo entre muestras consecutivas quincenal 4 días 2 días 1 día 2 cada día 8 cada día
Artículo 21. cloruros.001 a 1. hierro total.000. En la red de distribución de todo sistema de suministro de agua las personas que prestan el servicio público de acueducto. Para establecer los promedios se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
.500 12. físico y químico que incluya las otras características señaladas en los artículos 7o. al ser promediados no excedan los valores admisibles señalados en los artículos 7o. cuando éste se utilice como desinfectante. 10.001 Número mínimo de muestras a analizar por mes 2 8 15 .000 más de 1.. además de los análisis exigidos en el artículo 19 del presente decreto.000 60.. 9o. 16 y 17 de esta reglamentación. la persona que presta el servicio público de acueducto deberá tener en cuenta que los valores obtenidos. 10..000 más de 1. 8o. deberán practicar. La ejecución de los análisis organolépticos. nitritos..001 a 1. como mínimo.000 500. sustancias flotante. 12.. 9o. 13. requeridos en el artículo anterior se sujetará a las siguientes reglas: Número de habitantes servidos Menos de 2. 8o. físicos y químicos.501 a 12. turbiedad.001
Artículo 22. Para los efectos del control de la calidad organoléptica.. sulfatos.
Artículo 20. dureza total y cloro residual libre. 11.000. los siguientes análisis organolépticos y físico-químicos: pH. olor.001 a 100.500 2. 12 y 13 del presente decreto. con la frecuencia mínima de acuerdo al número de habitantes servidos y/o que a juicio de la autoridad sanitaria se requieran.000 100.Artículo 19. En la red de distribución de todo sistema de suministro de agua.500. se practicará un análisis organoléptico.500. 11. color. así:
Habitantes 1 a 500. física y química del agua potable.501 a 60..
por las personas encargadas de la prestación del servicio público de acueducto. deberán ser consignadas en el libro o registro de control de calidad. Para Coliformes Totales: Filtración por membrana y sustrato definido.500 2. Parágrafo. igualmente se adoptarán otras metodologías debidamente validadas por el Instituto Nacional de Salud y aprobadas por el Ministerio de Salud.500 12. Los métodos aceptados para análisis microbiológico del agua son los siguientes: Para Escherichia Coli: Filtración por membrana y sustrato definido. deberán implementarlos y estandarizarlos.001
Artículo 23.500 a 12.000 más de 100.501 a 60.
Normas microbiológicas Artículo 24. a partir de la entrada en vigencia del presente decreto los laboratorios que no empleen los métodos aceptados para análisis microbiológico. El agua para consumo humano debe cumplir con los siguientes valores admisibles desde el punto de vista microbiológico: Técnica utilizada microorganismos Tubos múltiples de fermentación "aceptable hasta indicadores el año 2000"
. mediante el correspondiente acto administrativo. El número mínimo de muestras exigidas en el artículo anterior.001 a 100. por lo tanto.de habitantes servidos promedio Hasta 2.000 60. Método de tubos múltiples de fermentación y recuento en placa (siembra en profundidad) se seguirá empleando hasta el año 2000.
001 a 320.801 a 7.270.800 5. El número de muestras para el control de la calidad del agua en análisis microbiológico que deben tomarse en la red de distribución de todo Sistema de Suministro de Agua.001 a 1.100 4.000 970.001 a 450. Artículo 27. como prueba complementaria de la calidad del agua desde el punto de vista microbiológico.F.001 a 2.000 2. Los resultados de los análisis microbiológicos se deben reportar en las unidades de NMP/100 cm3 (número más probable).230.001 a 3. Ninguna muestra de agua potable debe contener E-coli en 100 cm3 de agua.850.000 59. tal como se establece a continuación: Población servida Número mínimo de muestras por mes 25 a 1. independientemente del método de análisis utilizado.6001 a 12.001 a 970. si se utiliza la técnica del número más probable o la técnica enzimática de sustrato definido y en UFC/100 cm3 (unidades formadoras de colonia). si se utiliza la técnica de filtración por membrana.000 33.500 2.000 600.300 3.000 220.000 320.000 1.
Artículo 26.001 a 220.) por 100 centímetros cúbicos (cm3).001 a 96.000 1 2 3 4 6 8 10 15 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 Intervalo máximo entre muestras consecutivas Mensual Quincenal cada 10 días 1 semanal cada 5 días cada 4 días cada 3 días cada 2 días cada día 2 por día 3 por día 4 por día 5 por día 6 por día 7 por día 8 por día 9 por día 10 por día 11 por día 12 por día 13 por día 14 por día
.000 1.000 1.501 a 3.520. Se recomienda un valor máximo admisible de 100 Unidades Formadoras de Colonias (U.270.850.201 a 33.101 a 5.901 a 17.301 a 4. Parágrafo segundo.230.000 450.900 12.C.020.520.001 a 59.000 96.000 1.001 a 1. deberá corresponder a la población servida.600 7.001 a 2.001 a 600.200 17.001 a 1.Parágrafo primero.000 780.001 a 780. para microorganismos mesófilos.
000 3.020. El número mínimo de muestras exigidas en el artículo anterior.001 ó más
Artículo 28. se considera que el agua es apta para consumo humano. Cuando el porcentaje de aceptabilidad se encuentra entre el 95% y 100%.
Artículo 30.001 a 3. Las personas que prestan el servicio público de acueducto deberán realizar directamente o indirectamente los análisis a que se refieren los artículos anteriores como mecanismo de control que obligatoriamente deben ejercer para
.960. por las personas encargadas de la prestación del servicio público de acueducto. para este efecto los porcentajes se calcularán de la siguiente manera:
Na = Número de muestras Aceptables: Son todas aquellas muestras que cumplen con lo señalado en el artículo 25 del presente decreto. preservación y transporte de muestras de agua para determinar su calidad física. Las instrucciones para la toma.3.
Artículo 29. obtendrán los porcentajes del total de los resultados de las muestras consignadas en el libro o registro de control de calidad. Para los efectos del control de la calidad microbiológica del agua potable en lo que se refiere a coliformes totales. pero si dicho porcentaje es menor del 95% se considera que el agua no es apta para consumo humano. las personas encargadas de la prestación del servicio público de acueducto. deben ser analizadas considerando el intervalo estipulado entre muestras consecutivas. serán las señaladas por el Ministerio de Salud. Parágrafo. se consignarán en el libro o registro de control de calidad y serán tenidas en cuenta para evaluar la calidad del agua. Las muestras adicionales que se realicen por incumplimiento de las normas de calidad microbiológica.960. química y microbiológica. Nt = Número Total de muestras por mes: Es el total de muestras analizadas y registradas en el libro de control por mes. Artículo 31.
físicas y químicas del agua segura Artículo 35. deberán estandarizarse. químicos y microbiológicos. De conformidad con la Ley 09 de 1979 el Ministerio de Salud podrá. adicionar o complementar el listado de características y normas de calidad del agua potable.
Normas de calidad organolépticas. reproducibilidad (precisión).
Artículo 33. Criterios de calidad organolépticas y físicas del agua segura son las siguientes: Características Expresadas en Unidades de Platino Cobalto (UPC) Unidades Nefelométricas de turbidez UNT) Valor admisible
. que afecte el normal suministro del agua potable a la población. Parágrafo. deberán ser efectuados sólo por laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio quien los acreditará. estos laboratorios deberán estar participando en los programas interlaboratorios del control de calidad que liderará el Instituto Nacional de Salud a través de la red laboratorios. El aval correspondiente lo dará el Instituto Nacional de Salud. porcentaje de recuperación y reporte de interferencias. linealidad (rango dinámico lineal). químicas y microbiológicas de la calidad del agua segura. independientemente de los practicados para estudio o vigilancia por parte de las autoridades sanitarias.garantizar la calidad del agua potable. por razones de carácter sanitario o como resultado de investigaciones de orden científico o de su acción de vigilancia. Los laboratorios que analicen agua para consumo humano deberán llevar un programa de aseguramiento de la calidad que garantice los resultados obtenidos. exactitud (valor verdadero). físicas. Artículo 34. se tendrán en cuenta las siguientes normas organolépticas. En la eventualidad de un desastre o emergencia. Los análisis organolépticos. para lo cual se fijará su límite de detección. Las metodologías analíticas para determinar la calidad del agua con destino al consumo humano. físicos.
Artículo 32. Artículo 36.
Criterios de calidad química del agua segura son las siguientes: a) Normas para elementos y sustancias químicas:
Valor admisible mg/L 2.7 0.02 0.01 0.0 1.05 1.025 2.7 Ausente <-1.02 0.0
0.Sólidos Totales Conductividad Sustancias Flotantes
Artículo 37.015 0.005 0.2 0.2 0.1 0.0 0.05 0.0 0.1 1.0 10 0.
b) Criterios de calidad química para agua segura: Características Expresadas como Valor admisible mg/L 100 60 <LD.002 0.
pH. Las normas microbiológicas y sobre el contenido de plaguicidas y otras sustancias para el agua segura. Parágrafo 1. Los parámetros de agua segura serán aceptados únicamente mientras los sistemas de suministro de agua se encuentran en una situación de emergencia o desastre.
Artículo 38. deberán ser las mismas que para el agua potable. Las autoridades de Salud de los Distritos o Municipios. Artículo 39.5 60 0.Alcalinidad Total Cloruros Dureza Total Hierro Total Magnesio Manganeso Sulfatos Zinc Fluoruros Fosfatos
120 300 180 0. El valor admisible del cloro residual libre para el agua segura. e informar inmediatamente del hecho a la autoridad sanitaria competente para que ésta declare la situación de emergencia o desastre correspondiente y ordene la adoptación de las medidas pertinentes.3 mg/L.15 350 10 1. ejercerán la vigilancia sobre la Calidad del Agua Potable como parte de las acciones del Plan
.7 0. El valor para el potencial de hidrógeno. deberá estar comprendido entre 0. Artículo 40.
Parágrafo 2. la persona que presta el servicio público de acueducto. Una vez superada una emergencia o un desastre la persona que presta el servicio público de acueducto deberá suministrar a su población agua potable.5 y 9. de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto.
Artículo 41. En caso de que se presente una situación de emergencia o un desastre.3 y 1.4
Parágrafo.0. para el agua segura deberá estar comprendido entre 6. deberá adoptar las medidas correctivas o de mitigación a que haya lugar.
500 2. Análisis organolépticos. los análisis organolépticos.500 2.000 Más de 100. realizando los análisis microbiológicos de acuerdo a la población servida. de acuerdo a la población servida.001
Artículo 43. Hasta tanto los municipios cuenten con la infraestructura necesaria para ejercer las funciones de vigilancia sobre la calidad sanitaria del agua para consumo humano.501 a 12. deberán desarrollar acciones de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.de Atención Básica PAB en su jurisdicción. y tomarán las medidas preventivas y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto.
Parágrafo transitorio. Las autoridades de Salud de los distritos o municipios.500 12.001 a 100. físicos y químicos que incluyan las características señaladas en esta reglamentación. tal como se establece a continuación:
Menos de 2. deberán desarrollar acciones de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.501 a 60. El Ministerio de Salud definirá los instrumentos y procedimientos para realizar la vigilancia en salud pública de la calidad del agua.000
. ejecutando además de los análisis exigidos en el artículo 19 del presente decreto. tal como se establece a continuación: Población servida Número mínimo de muestras por mes 2 3 Intervalo máximo entre muestras Quincenal Cada 10 días
Menos de 2. el departamento respectivo ejercerá las funciones a que se refiere el presente capítulo.000 60. Las autoridades de Salud de los Distritos o Municipios.501 a 10. físicos y químicos Artículo 42.
aplicará las medidas pertinentes. así mismo.001 a 780.001
Parágrafo 1o. se comunicará a la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios. Cuando los resultados de los análisis organolépticos.000 100. físicos.2 literal M. químicos y microbiológicos. consideradas en el presente decreto. químicos y microbiológicos. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1562 de 1984.520.10 y el Decreto 548 de 1995 en su artículo 6. Parágrafo 3o. las autoridades de salud de los distritos o municipios procederán a tomar las muestras que sean necesarias para ubicar la posible falla y tomar las medidas correctivas del caso. en lo concerniente al cumplimiento de los parámetros establecidos en el presente decreto. las direcciones departamentales de salud serán las responsables de la recolección y remisión de la información consolidada al Ministerio de Salud. física.1 y 79.001 a 50.000 50.
Artículo 44. Una vez obtenidos los resultados de los análisis organolépticos. Parágrafo 1o. la
. la cual con base en la Ley 142 de 1994 artículo 79. mediante la expedición del correspondiente acto administrativo.10. en cuanto hace relación a enfermedades de origen hídrico.001 a 1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1562 de 1984. Parágrafo 3o.000 Más de 1. definirá los diferentes códigos que identifiquen las normas de calidad organoléptica. físicos.
Parágrafo 2o. de acuerdo al sistema de información que se establezca. El Ministerio de Salud.000 780. mediante el cual se regulan las actividades relacionadas con la vigilancia y control epidemiológicos la información recolectada deberá cruzarse con los diferentes entes de control y vigilancia epidemiológica. química y microbiológica del agua potable. El resultado de estos análisis de vigilancia se compararán con los efectuados por las personas que prestan el servicio público de acueducto. en especial el artículo 14 de dicha reglamentación. mediante el cual se regulan las actividades relacionadas con la vigilancia y control epidemiológicos.
Parágrafo 2o.001 a 100. no concuerden con las normas establecidas en el presente Decreto. con el fin de verificar que dichos análisis de control son acordes con lo establecido en el presente decreto.520. La información reportada conforme a la presente disposición se analizará por parte del Ministerio de Salud. según sea el nivel. con el fin de adoptar los correctivos necesarios.
garantizando su cumplimiento y protegiendo a la comunidad. Artículo 46. previa los sistemas de suministro de agua. conductas.
Artículo 45. llevará un libro o registro de control de calidad actualizado. Artículo 47. recibirá la información de las diferentes direcciones departamentales de salud con el fin de preparar el informe nacional de calidad de agua y fijar las políticas y estrategias a seguir en materia de calidad del agua potable. a través de su Dirección General de Promoción y Prevención o la dependencia que haga sus veces. las disposiciones contenidas en este decreto. informar a las personas que prestan el servicio público de acueducto y a la comunidad en general. con el objeto de que las actividades. Toda persona que preste el servicio público de acueducto.
Artículo 48.información recolectada del control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. previniendo sobre la existencia de tales disposiciones y los efectos o sanciones que conlleve su incumplimiento. Las autoridades de salud la vigilancia de la calidad sanitaria identificación. a los diferentes inmuebles donde se abastezcan
Parágrafo. se suministrará a los diferentes entes de control y vigilancia epidemiológica.
Así mismo deberán adelantar campañas y procesos de capacitación. Las autoridades de salud de los distritos o municipios podrán. orientados a ilustrar sobre los beneficios de la calidad del agua potable para la comunidad y naturalmente para la salud. El Ministerio de Salud. tendrán libre acceso a libros de registro estadísticos y a los del sistema. como mínimo la siguiente información: Cantidad de agua captada Cantidad de agua suministrada
. hechos u omisiones se ajusten a lo establecido en ellas. en especial las de policía. prestarán toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control. de los distritos o municipios encargadas de del agua para consumo humano. en cualquier tiempo. si así lo requieren. que contenga. Las demás autoridades.
alcalinizantes y otros. que así lo requieran. artículo 52.
Artículo 50. será determinante en la aplicación del índice de calidad de agua potable. definido por el Ministerio de Salud en coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios. Toda persona que preste el servicio público de acueducto. En los planes operacionales de emergencia será prioritario tener en cuenta los riesgos de mayor probabilidad indicados en los análisis de vulnerabilidad. debidamente diligenciada. las autoridades de salud del distrito o municipio respectivas y a los demás entes de control y vigilancia. 22.
Artículo 49. Las personas que prestan el servicio público de acueducto deberán tener disponible para el Ministerio de Salud. la Superintendencia de Servicios Públicos. microbiológicos. Las autoridades de salud del distrito o municipio analizarán la información recibida y tomarán las medidas del caso en desarrollo de sus funciones de vigilancia. El resultado de la información anteriormente citada.
coagulantes. Los valores exigidos en los artículos 21. deberá tener un plan operacional de emergencia basado en análisis de vulnerabilidad que garantice medidas inmediatas en el momento de presentarse aquella. Parágrafo 2o. evitando a toda costa riesgos para la salud. mediante un análisis de vulnerabilidad. el cual será tenido en cuenta en los planes de gestión y resultados que sean sometidos a aprobación del Ministerio de Desarrollo Económico en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994.
Parágrafo 1o. de acuerdo con los requerimientos mínimos señalados en el presente decreto. 26 y 28 del presente decreto. la información establecida en el artículo anterior. Toda persona natural o jurídica que realice diseños o estudios para un sistema de suministro de agua. físicos y químicos del agua. deberá incluir en éstos los riesgos y peligros potenciales.Resultados de los análisis organolépticos.
. Artículo 51.
Cantidad de productos químicos desinfectantes.
El personal que trabaje en los sistemas de suministro de agua. debe estar capacitado para actuar en situaciones de emergencia. con el fin de tomar las medidas correctivas necesarias. Artículo 55. según el caso. Artículo 56. los medios alternativos deberán cumplir al menos con las normas sobre calidad del agua segura establecidas en este decreto. En caso de comprobarse el estado de emergencia. Al declararse estados de emergencia en materia de suministro de agua. las autoridades de salud de los distritos o municipios y las Dirección Departamentales de Salud. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias. para evitar riesgos en la salud de la población.
. en especial las contenidas en el Decreto 2105 de 1983. podrá solicitar la suspensión del servicio público de acueducto. Artículo 54.Artículo 53.
Determinación y cuantificación de bacterias acidolácticas por PCR en tiempo real40032356 Un Protocolo de ToProyeccion Platano Colombia AlternativaTintas Penetrantes
Decreto 475 Del 98 by Laura Giselle Guillén1 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less