Source: http://docplayer.it/2650897-Manutenzione-ordinaria-quadri-elettrici-ed-indagine-termografica.html
Timestamp: 2017-06-29 13:05:56+00:00
Document Index: 110398408

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'art. 25', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2']

Manutenzione Ordinaria Quadri Elettrici ed Indagine Termografica - PDF
Manutenzione Ordinaria Quadri Elettrici ed Indagine Termografica
Download "Manutenzione Ordinaria Quadri Elettrici ed Indagine Termografica"
1 Geretto Impianti S.r.l. Manutenzione Ordinaria Quadri Elettrici ed Indagine Termografica Geretto Impianti S.r.l. Impianti Elettrici Civili e Industriali Via Dante Alighieri 10/B La Salute di Livenza Venezia T/F T M2 Indice Termografia La Termografia Applicata All Elettricità Considerazioni Vantaggi Bassa Tensione Alcuni esempi di particolari analizzati sono: Alta e Media Tensione Alcune esempi di particolari analizzati sono: Rischio Elettrico: Normative di Riferimento per la Termografia Normativa di riferimento per l elettricità Settore Industriale Esempi: Teleruttore Terna di Fusibili Cavi Distribuzione Connessione Ossidata in Alta Tensione Trasformatore Interruttori Settore Civile iii iii iii iii iv iv iv iv v v vi vii vii vii vii viii viii viii ix x "i3 Esempi Esempio di Report Termografico della Geretto Impianti S.r.l. Manutenzione Ordinaria Quadri Elettrici Quadro Elettrico Documentazione Necessaria Cosa si deve fare in mancanza della documentazione Scheda Manutenzione Ordinaria Quadro Elettrico Strumentazione utilizzata: HT Combi 420 HT IMP57 HT Fulltest 3 Testo Conclusione/Proposta Conclusione / Proposta x xii xvii xvii xvii xviii xviii xxii xxii xxii xxiii xxiii xxiv xxiv "ii4 Termografia La Termografia Applicata All Elettricità Una delle più importanti applicazioni della termografia nella manutenzione industriale è l'analisi di impianti e componenti elettrici. Le analisi termografiche in ambito elettrico si possono eseguire a partire dal centro di produzione dell' energia elettrica ( centrale termoelettrica o idroelettrica ) e arrivare al più piccolo quadro di distribuzione collocato in ambito domiciliare o nel piccolo ufficio. I controlli vengono eseguiti anche nella rete di trasporto dell'energia ad alta e media tensione. Considerazioni La termografia è utilizzata per rilevare, nelle installazioni elettriche, le condizioni anomale che si allontanano dalle normali temperature di esercizio. I rilievi sono effettuati con le apparecchiature in servizio, evitando in questo modo fermi di produzione o in generale distacchi di corrente. A tale scopo esistono delle normative che individuano e forniscono le direttive principali : per la stesura di procedure di per l'esecuzione di esami termografici sulle installazioni di bassa e media potenza su come effettuare le misure su come interpretare i termogrammi Tutte le normative concordano sulla necessità di addestrare il personale addetto al controllo e all'interpretazione dei risultati. Per questo motivo il personale deve essere qualificato UNI EN 473 / ISO Vantaggi I principali vantaggi del controllo termografico su installazioni elettriche sono: Possibilità di rinegoziazione del premio assicurativo con presentazione dei report allegati. il controllo viene effettuato con impianto sotto carico, quindi alle normali condizioni di esercizio. con adeguata programmazione delle ispezioni termografiche, i componenti difettosi sono individuati ad uno stato iniziale, quando non sono ancora causa di interruzione. una precoce individuazione dei difetti permette di migliorare i programmi di manutenzione e riparazione. In questo modo si può programmare anche l acquisto di parti di ricambio. Quando i controlli vengono effettuati con continuità si ottiene una sensibile riduzione dei guasti. Quando i controlli vengono effettuati con regolarità si ottiene un impianto sempre efficiente con un conseguente risparmio energetico "iii5 Bassa Tensione I metodi per l'individuazione e successiva classificazione del difetto sono due e si basano sulla dispersione di calore dei componenti ( relazione termodinamica ) per effetto JOULE. Metodo 1: si basa sull'ipotesi che, se l'intensità di corrente che fluisce attraverso due conduttori o parti elettriche è la stessa, i due particolari considerati presentano uguale temperatura. Metodo 2: si basa solamente sulla temperatura del componente difettoso relativa al carico di corrente effettivo di corrente in confronto alle indicazione del fabbricante o delle norme CEI di Alcuni esempi di particolari analizzati sono: Armadi elettrici Interruttori Relè Conduttori Teleruttori Morsetti allentati Sbilanciamento di carico Fenomeni di corrosione Motori elettrici Alta e Media Tensione In impianti AT e MT la termografia risulta utile nel controllo dei componenti della linea. In questo tipo di ispezione è molto importante avere una termocamera con elevata risoluzione geometrica, per poter visualizzare piccoli giunti anche a notevole distanza. Alcune esempi di particolari analizzati sono: Surriscaldamento dei giunti a campana e delle morse Ossidazione dei giunti Localizzare punti caldi su raccordi Localizzare punti caldi su manicotti Localizzare punti caldi su isolatori Derivazioni a T Bobine di sbarramento O.C. Scaricatore autotrasformatori Interruttori Autotrasformatori Sezionatori "iv6 Trasformatori di corrente Quadri elettrici Linee aeree Cabine elettriche Fenomeni corrosione in generale Motori elettrici Etc... Rischio Elettrico: Ustioni indirette: l effetto termico provocato dalla circolazione della corrente (anche a bassa tensione) può portare la temperatura di apparecchiature a livelli pericolosi. Non trascurabile il danno provocato agli occhi e alla pelle (ustioni) da radiazioni ultraviolette emesse dall arco voltaico. Incendio: l alta temperatura sviluppata o la produzione di scintille, possono provocare incendi o esplosioni di materiale o gas particolarmente reattivi. Danneggiamento di altre apparecchiature: il guasto di una apparecchiatura può condurre al danneggiamento di quella ad essa collegata ed eventualmente renderle pericolose Normative di Riferimento per la Termografia UNI EN 473: Prove non distruttive -Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive - Principi generali. ISO : Non-destructive testing Qualification and certification of personnel ASTM E1316: Terminology for Non Destructive Examinations ASTM E1213: Standard Test Methods for Minimum Resolvable Difference for Thermal Imaging System ASTM E1311: Standard Test Methods for Minimum Detectable temperature Difference for Thermal Imaging System ASTM E1862: Standard Test Methods for Measuring and Compensating for Reflected Temperature Using Infrared Imaging Radiometers ASTM E1897: Measuring and Compensating for Transmittance and Using Infrared Imaging Radiometers ASTM E A: Standard Test Methods for Measuring and Compensating for Emissivity UsingInfrared Imaging Radiometers ASTM A: Standard Guide for Examining Electrical and Mechanical Equipment With Infrared Thermography PAS-K-05A: Strumenti di misura e prova UNI EN : Prove Non Distruttive -Terminologia Termini Comuni ai Metodi di Prove Non Distruttive PRC TW I001: Misure termografiche su impianti BT-MT-AT "v7 Normativa di riferimento per l elettricità CEI 17-13:Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS). La presente Norma si applica alle apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione soggette a prove di tipo (AS) e parzialmente soggette a prove di tipo (ANS), la cui tensione nominale non sia superiore a 1000 V in corrente alternata con frequenza non superiore a 1000 Hz, oppure a 1500 V in corrente continua. Le sigle AS e ANS sono state mantenute perché ormai entrate nell'uso ordinario. La Norma si applica anche alle apparecchiature, fisse o mobili, con o senza involucro, contenenti equipaggiamenti di comando e/o di potenza le cui frequenze di funzionamento siano più elevate. In questo caso devono essere applicate delle prescrizioni supplementari appropriate. Si applica alle apparecchiature assiemate destinate ad essere utilizzate in unione con equipaggiamenti concepiti per la produzione, la trasmissione, la distribuzione e la conversione dell'energia elettrica e per la protezione e la manovra di dispositivi che utilizzano l'energia elettrica. Si applica anche per apparecchiature assiemate destinate ad essere utilizzate in condizioni speciali di servizio, per esempio su navi, su veicoli su rotaia, su macchine utensili, in apparecchi di sollevamento, oppure in atmosfere esplosive e in applicazioni domestiche (manovrate da persone non esperte) a condizione che le specifiche prescrizioni corrispondenti siano rispettate. I dispositivi singoli e le unità funzionali autonome quali avviatori dei motori, sezionatori con fusibili, apparecchi elettronici, ecc., che sono conformi alle relative norme di prodotto, non sono coperti dalla presente Norma. Il suo oggetto è la formulazione delle definizioni e delle condizioni di servizio, delle prescrizioni costruttive, delle caratteristiche tecniche e delle prove per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione. CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. La presente Norma Sperimentale si applica ai quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare realizzati assiemando involucri vuoti, conformi alla Norma Sperimentale CEI con dispositivi di protezione ed apparecchi che nell uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile. Essa fornisce le prescrizioni per la realizzazione, la verifica e le prove. Sono noltre contenuti allegati per la dichiarazione di conformità alla regola dell arte, per la verifica dei limiti di sovratemperatura e alcuni esempi applicativi. Non sono presi in considerazione gli involucri per apparecchi facenti parte di serie per uso domestico e similare, trattati dalla Norma CEI Nel campo di applicazione sono precisati i limiti nei confronti della norma per i quadri elettrici bt ed è recepito l aggiornamento sulla verifica alla tenuta del cortocircuito; sono inoltre aggiornati i riferimenti normativi. CEI 23-49: Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile. La presente Norma Sperimentale è costituita da un testo nazionale che fornisce le prescrizioni aggiuntive per gli involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed altri apparecchi che dissipano una potenza non trascurabile e che sono utilizzati in installazioni elettriche fisse per uso domestico e similare. Essa deve essere usata congiuntamente alla Norma CEI chiamata nel seguito Parte 1. CEI 17-43: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS). La Norma propone un metodo di calcolo, sostitutivo della prova di riscaldamento, applicabile ad apparecchiature assiemate non di serie (ANS) chiuse in involucri o a scomparti separati di ANS senza ventilazione forzata. Il metodo proposto permette di determinare la sovratemperatura dell'aria all'interno dell'involucro purché siano note alcune condizioni di applicazione e i dati di progetto attinenti il calcolo. L'Allegato B permette inoltre di determinare le potenze dissipate nei conduttori utilizzati nei quadri per un certo numero di casi particolari. "vi8 " Geretto Impianti S.r.l. Settore Industriale Esempi: Teleruttore Immagine infrarossa di un teleruttore elettrico. Riscontrato anomalia dovuto ad un cattivo serraggio tra conduttore e morsetto. Nella Prima immagine possiamo notare un punto caldo tra il conduttore ed il morsetto dell interruttore stesso. Ovviamente questa anomalia non è riscontrabile ad occhio nudo durante la manutenzione ordinaria, almeno fino alla rottura dell interruttore o ad una situazione peggiore quale potrebbe essere l'incendio provocato dal malfunzionamento. Grazie ad una indagine termografica programmata e preventiva abbiamo riscontrato il problema all inizio e con una semplice manutenzione si è evitato la rottura dell interruttore ed un sicuro fermo dell impianto nell attesa del lavoro e dei componenti sostitutivi causando sicure perdite economiche. Terna di Fusibili Cattivo contatto tra fusibile e portafusibile "vii9 " Geretto Impianti S.r.l. Cavi Distribuzione Elevata temperatura dei cavi di distribuzione collegati in un interruttore di un quadro elettrico. Questa anomalia porta la fusione dei morsetti di ancoraggio e parte dei conduttori a esso collegati oppure rischio d incendio e conseguenze per l incolumità delle persone. Connessione Ossidata in Alta Tensione Trasformatore Surriscaldamento di un avvolgimento di un trasformatore dovuto a un problema di raffreddamento "viii10 Interruttori Interruttore di un quadro elettrico con un difetto interno Problema di giunzione dell interruttore Conduttori surriscaldati all interno di un quadro elettrico provocato da un carico elettrico eccessivo. Questo può provocare l incendio dei conduttori e di conseguenza dell intero quadro elettrico. "ix11 Settore Civile Nel campo dell Edilizia, la Termografia risulta essere di fondamentale importanza per analizzare lo stato delle strutture. Verificare la consistenza e le condizioni del materiale permette di prevenire ulteriore danneggiamento del rivestimento e di valutare la loro efficienza. Inoltre, il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n 192 riguardante la Certificazione Energetica negli Edifici specifica le discipline da adottare per il contenimento dei Consumi Energetici. La Termografia risulta uno strumento utile per analizzare e confermare lo stato della struttura e per rilasciare in seguito la Certificazione Energetica che risulta doverosa per la vendita o la realizzazione di un immobile. L ispezione Termografica evidenzia le vie di fuga dell impianto di riscaldamento di una costruzione quando non sono stati adoperati idonei materiali termoisolanti nei fabbricati adibiti all uso Civile. Tramite la Termografia è possibile individuare in maniera precisa le zone dove intervenire e quantificare il calore che viene disperso a causa di difetti nell isolamento. Esempi immagine evidenzia le dispersioni termiche causate da mancanza d isolamento sotto le finestre in corrispondenza con i radiatori e da pareti mal isolate. Evidente presenza di umidità nel soffitto. Questo tipo d ispezione consente di programmare un intervento mirato avendo la certezza di cogliere nel punto esatto del problema. "x12 Infiltrazione d acqua rilevata sotto il pavimento. La Termocamera può evidenziare fenomeni di perdite e accumulo di acqua sotto un muro o pavimento. Traccia d impianto di riscaldamento sotto pavimento. È possibile verificare il decadimento dell efficienza termica dovuto a incrostazioni oppure ostruzioni della tubazione. Presenza di muffe sulla parete Le immagini rappresentate dimostrano alcuni elenchi di applicazioni della Termografia svolte dalla Geretto Impianti S.r.l.. Noi proponiamo questa tecnica in modo da garantire un servizio efficace per la manutenzione e controllo di Edifici e Impianti. "xi13 " Geretto Impianti S.r.l. Esempio di Report Termografico della Geretto Impianti S.r.l. "xii14 " "xiii15 " "xiv16 " "xv17 " "xvi18 Manutenzione Ordinaria Quadri Elettrici Quadro Elettrico Il quadro elettrico è una parte dell impianto elettrico e anch esso, come l impianto stesso ha bisogno di una manutenzione ordinaria costante per mantenerlo in ottimali condizioni di esercizio. Oltre alla normale pulizia ed al controllo delle morsettiere altre operazioni necessarie e richieste dalle normative vigenti, una su tutte la prova degli interruttori differenziali a protezione dei circuiti. Il costruttore consiglia di eseguire la prova precedentemente descritta usando il tasto di prova normalmente una volta al mese, ma questa può far scattare l interruttore ma non sempre può evitare il cosiddetto effetto colla che può verificarsi all interno dei contatti dello stesso. Per ovviare a questo inconveniente la normativa richiede la prova strumentale degli interruttori, che devono intervenire a determinate correnti (definite relative all interruttore) e dentro determinati tempi (ms). Documentazione Necessaria Ogni impianto deve essere opportunamente documentato come previsto dalla Norma CEI 64-8 art "Schemi elettrici". In genere devono essere forniti schemi, diagrammi o tabelle, in accordo con la Norma CEI 3-32 "Raccomandazioni generali per la preparazione degli schemi elettrici", che indichino in particolare: il tipo e la composizione dei circuiti (punti di utilizzazione, numero e sezione dei conduttori, tipo di condutture elettriche); le caratteristiche necessarie all'identificazione dei dispositivi che svolgono la funzione di protezione, di sezionamento e di comando e la loro dislocazione. Per gli impianti non soggetti ad obblighi di progettazione le informazioni sopra citate possono essere date sotto forma di elenco dei relativi componenti elettrici. Al fine di garantire che il personale addetto alla manutenzione e alla gestione dell'impianto operi con un sufficiente grado di sicurezza deve essere messo in condizione di conoscere come è realizzato l'impianto elettrico o la macchina e pertanto deve disporre dei disegni e della documentazione tecnica necessaria ad operare in sicurezza, inoltre la documentazione può ridurre notevolmente i tempi di intervento del manutentore,e di conseguenza limitare i relativi costi. La documentazione minima indispensabile è correlata al tipo di impianto ed alla sua complessità, in generale risulta sufficiente possedere: schemi elettrici di tutti quadri sia di bassa tensione sia di media tensione; planimetrie con indicata l'ubicazione dei quadri elettrici di comando e protezione con il percorso delle linee principali e secondarie; planimetrie con riportate le varie utilizzazioni elettriche e relative potenze, sono molto utile le indicazioni dei percorsi e le sezioni delle condutture che alimentano le singole utilizzazioni; registro dei principali guasti rilevati durante l'esercizio dell'impianto; registro delle operazioni di manutenzione eseguite sull'impianto; registro delle verifiche eseguite e previste dalle leggi o Norme vigenti; Per quanto riguarda i nuovi impianti si farà riferimento anche alla documentazione prevista dalla Guida CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici". L'impianto elettrico dovrà essere documentato anche dai disegni "AS BUILT" (che riportano l'impianto come è realizzato) "xvii19 Cosa si deve fare in mancanza della documentazione In assenza della documentazione si dovrà procedere alla sua compilazione affidando il compito ad un professionista di provata capacità ed esperienza nel settore degli impianti elettrici con la collaborazione dell'installatore incaricato della manutenzione e la collaborazione del personale interno dell'azienda in grado di indicare al professionista tutte le indicazioni utili ai rilievi. Ovviamente tutte queste operazione potranno essere svolte dalla Geretto Impianti S.r.l. sgravando ulteriormente il committente dalla ricerca del progettista e figure similari, presentando tutta la documentazione necessaria e richiesta dalle normative vigenti. Scheda Manutenzione Ordinaria Quadro Elettrico Di seguito facsimile della scheda di manutenzione ordinaria comprensiva di allegati della Geretto Impianti S.r.l. comprensiva delle prove strumentali degli interruttori: "xviii20 Scheda Manutenzione Ordinaria Quadro BT Data: cicili ed industriali Geretto Impianti S.r.l. Anno: Quadro BT: Numero Scheda: Operazione Eseguito Non es. n.a. Presa in carico del Quadro Pulizia Generale ed Accurata del Quadro Verifica Esistenza dello Schema Elettrico Aggiornato Corrispondenza del Grado di Protezione Sostituzione di Targhette non Leggibili Apertura e Chiusura dei Singoli Interruttori Controllo Integrità ed Efficienza Alimentazioni Controllo Manipolatori di Comando Strumentazioni Controllo Lampade Spia ed Eventuale Loro Sostituzione Controllo Morsettiere e Serraggio Connessione Varie Prova Strumentale degli Interruttori Automatici Magnetotermici Differenziali Riconsegna del Quadro Annotazioni: Responsabile Committente Responsabile Geretto Impianti In allegato alla presente scheda report delle prove strumentali eseguite sugli interruttori presenti nel quadro elettrico in esame Geretto Impianti S.r.l. Via Dante Alighieri, 10/B La Salute di Livenza Venezia T/F T M " "xix21 " Geretto Impianti S.r.l. " "xx22 " Le prove precedentemente descritte, in concomitanza con un indagine termografica ed alla mappatura totale dei quadri presenti nello stabilimento, permette di avere sotto controllo l intero processo produttivo senza incombere in fermi della produzione sempre spiacevoli e dannosi all Azienda stessa. "xxi23 Strumentazione utilizzata: HT Combi 420 strumento per effettuare le verifiche degli impianti elettrici in conformità alla CEI 64-8 HT IMP57 Accessorio per Impedenza Loop ad alta risoluzione e il calcolo delle Correnti di Corto Circuito "xxii24 HT Fulltest 3 Strumento per l esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica su macchine e quadri elettrici in stretto accordo alle normative IEC/EN :2006 e IEC/EN Testo Termocamera Testo "xxiii25 Conclusione/Proposta Conclusione / Proposta A fronte di quanto sopra descritto la Geretto Impianti S.r.l. si propone di eseguire la mappatura dei quadri elettrici del Vostro stabilimento con l esecuzione della manutenzione ordinaria ed indagine termografica degli stessi con consegna dei vari report di verifica a fine lavori. L indagine, le verifiche e la manutenzione ordinaria potranno essere programmate con Vostro personale con cadenza annuale per quadro elettrico o, per una Vostra maggiore comodità, lasciare la programmazione degli interventi allo scrivente che provvederà ad avvisare il Vostro personale responsabile per tempo adeguato. "xxiv Documenti analoghi
+ ANALISI TERMOGRAFICHE Impianti elettrici La nostra società è Lieta di presentare i nostri servizi di supporto tecnologico indispensabile per la manutenzione utilizzando un metodo sicuro ed efficace basato Dettagli 0.0.2 Normalmente si considerano le seguenti tipologie di attività di manutenzione:
0.0.0 PREMESSA 0.0.1 Come manutenzione si identifica un tipo di attività il cui scopo è quello di mantenere funzionanti ed in sicurezza, con le prescrizioni qualitative e quantitative gli impianti elettrici. Dettagli CERTIFICAZIONE UNI EN 473/ISO 9712
Chi Siamo Lo STUDIOBORGIOTTI di Milano è un ufficio di progettazione e misure elettrotecniche fondato nel 1982 da Borgiotti Marco, e opera tutt'ora con successo nel campo della progettazione, nella direzione Dettagli IL SERVIZIO DI INDAGINE TERMOGRAFICA E LE SUE APPLICAZIONI SUGLI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
IL SERVIZIO DI INDAGINE TERMOGRAFICA E LE SUE APPLICAZIONI SUGLI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI Rev. 00 del 12.10.2011 PREMESSA ATT Studio Tecnico Associato, opera progettando, sviluppando, monitorando Dettagli Indagini ed analisi Termografiche
Indagini ed analisi Termografiche Per termografia s'intende l'utilizzo di una telecamera a infrarossi (o termocamera), al fine di visualizzare e misurare l'energia termica emessa da un oggetto. L'energia Dettagli L equipaggiamento elettrico delle macchine
L equipaggiamento elettrico delle macchine Convegno La normativa macchine: obblighi e responsabilità 4 giugno 05 Ing. Emilio Giovannini Per. Ind. Franco Ricci U.F. Prevenzione e Sicurezza Verifiche Periodiche Dettagli Thermal Wave di Marchetto Lorenzo Videoispezioni termografiche e consulenze Via Novara 37 Tel +39 335 6868533 10088 Volpiano (TO) Fax +39 011 9953403
Pagina 1 di 32 INDICE Sommario 1. PREMESSA... 4 2. SCOPO... 4 3. CONCLUSIONI... 5 4. STRUMENTI UTILIZZATI... 6 5. PROCEDURA DI PROVA... 9 5.1. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 10 5.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE... Dettagli Nuovi approcci alla manutenzione
Pubblicato il: 14/03/2005 Aggiornato al: 14/03/2005 di Gianfranco Ceresini La termografia ad infrarossi offre grandi opportunità nella manutenzione degli impianti elettrici. Il CEI è intervenuto in merito Dettagli Capitolo 5 Quadri elettrici
Capitolo 5 Quadri elettrici (5.1) Quadri, Leggi e Norme La legge 46/90, obbliga l installatore a redigere la dichiarazione di conformità relativamente ai lavori svolti. Allegati a tale dichiarazione devono Dettagli Servizi di termografia ad infrarossi, consulenza progettazione e verifiche tecniche su impianti elettrici civili ed industriali
Servizi di termografia ad infrarossi, consulenza progettazione e verifiche tecniche su impianti elettrici civili ed industriali Via Nicolò Biondo 192 P.IVA 00422300368 41100 Modena Tel 059356611 Fax 059340733 Dettagli A&L Ingegneria - Diagnosi Termografiche
A&L Ingegneria - Diagnosi Termografiche A&L Ingegneria effettua diagnosi termografiche, controlli non distruttivi e perizie con l ausilio di termocamere. Con la tecnica diagnostica della termografia si Dettagli TERMOGRAFIA NEL SETTORE INDUSTRIALE: UN APPROFONDIMENTO
TERMOGRAFIA NEL SETTORE INDUSTRIALE: UN APPROFONDIMENTO La termografia trova nell industria un terreno particolarmente adatto per la sua applicazione. Le applicazioni della termografia in campo industriale Dettagli Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa
Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa DESCRIZIONE DELL OPERA La presente relazione si riferisce alla realizzazione di Dettagli 2.3.1 Condizioni ambientali
2.3 impianti elettrici delle macchine CEI EN 60204-1 /06 L impianto elettrico delle macchine riveste, ai fini della sicurezza, un importanza rilevante. Al momento dell acquisto della macchina o in caso Dettagli S016 Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici
6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 6366 CEI 0-10 0 110 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 6613 CEI 0-11 0 75 Guida alla Dettagli TERMOGRAFIA. FLIR Systems
TERMOGRAFIA Un controllo ad infrarossi dedicato all impianto elettrico consente di identificare le anomalie causate dall azione tra corrente e resistenza. La presenza di un punto caldo all interno di un Dettagli Capitolo 8 Documenti di progetto
Capitolo 8 Documenti di progetto (8.1) Guida CEI 0-2 In questo capitolo è riportata la descrizione dei documenti richiesti dalla Guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto Dettagli INDICE Manuale Volume 2
INDICE Manuale Volume 2 Pag. NOTA DEGLI EDITORI PREFAZIONE 1. INTRODUZIONE 1 2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI 3 2.1 Principali disposizioni legislative 3 2.2 Principali norme tecniche Dettagli IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE DI LOTTIZZAZIONE
OGGETTO Variante al piano attuativo di iniziativa privata ai sensi della L.R. 11/2005 autorizzato con delibera del C.C. n. 125 del 21/12/2005 S. Angelo di Celle - Deruta (Perugia) COMMITTENTE Novatecno Dettagli Utilizzo in sicurezza dell elettricità
Pag. 1/8 Utilizzo in sicurezza dell tà Pag. 2/8 1. SCOPO DELLA PROCEDURA Prevenire i rischi principali connessi all impiego dell tà, che corrispondono all azione delle correnti elettriche sulle due più Dettagli Premessa Perché una Analisi Energetica
AUDIT ENERGETICO LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CON L AUSILIO DELLE ANALISI TERMOGRAFICHE PER INDIVIDUARE SOLUZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RISPARMIO DELLE MANUTENZIONI Premessa Perché Dettagli GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l Dettagli S016 Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici
6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 6366 CEI 0-10 0 110 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 6613 CEI 0-11 0 75 Guida alla Dettagli Cos è la Termografia InfraRosso
Cos è la Termografia InfraRosso Cos è l InfraRosso (IR)? L energia IR (cioè Calore) si muove nello spazio come radiazione. L energia IR è una radiazione che fa parte dello spettro delle Onde Elettromagnetiche Dettagli Sistemi di protezione e coordinamento negli impianti elettrici di BT
VENETO Sistemi di protezione e coordinamento negli impianti elettrici di BT Relatore: Ing. Raoul Bedin Interruttore automatico Le funzioni fondamentali sono quelle di sezionamento e protezione di una rete Dettagli Indagini termografiche
Indagini termografiche informazioni sintetiche sulle possibili applicazioni in ambito edile, impiantistico ed industriale Servizi di Termografia dbabitat srl fornisce il servizio di analisi, indagine e Dettagli LA TERMOGRAFIA. Strumenti di misura Servizi Formazione
LA TERMOGRAFIA La termografia IR è una tecnica di indagine non distruttiva (non sussistono alterazioni in seguito alla verifica) e non invasiva (non vi è contatto tra attrezzatura e oggetto da esaminare), Dettagli IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO. Il RISCHIO ELETTRICO. Dal punto di consegna... D.Lgs 81 R.el. - Pagani 1
IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO Dal punto di consegna... 2 Il RISCHIO ELETTRICO è da intendersi come il rischio di infortunio CAUSATO da un impianto elettrico Il danno conseguente Dettagli SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI POTENZA NOMINALE COMPRESA TRA 1 E 20 kwp
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI POTENZA NOMINALE COMPRESA TRA 1 E 20 kwp SCOPO Lo scopo della presente specifica è quello di fornire le Dettagli Impianti Tecnologici
Impianti Tecnologici OGGETTO: ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME E GUIDE CEI Il presente Registro è redatto in n. 11 pagine (copertina presente) ver. 1.0 1 Elenco Norme e Guide CEI 0-1 Adozione di nuove norme Dettagli Comune di Livorno. UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI Ufficio Prevenzione e Protezione Gestione Impianti Elettrici e Ascensori RELAZIONE TECNICA
Comune di Livorno UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI Ufficio Prevenzione e Protezione Gestione Impianti Elettrici e Ascensori RELAZIONE TECNICA OGGETTO: NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA PESTALOZZI IMPIANTI ELETTRICI Dettagli Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw
Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw Allegati alla Dichiarazione di conformità n data Committente. Le presenti istruzioni d uso e manutenzione dell Dettagli Nuova normativa EN 61439-1 per i quadri elettrici di bassa tensione
per i quadri elettrici di bassa tensione Pubblicato il: 28/02/2005 Aggiornato al: 28/02/2005 di Gianfranco Ceresini Sta per terminare la stagione dei quadri AS e ANS che ha caratterizzato l'ultimo decennio. Dettagli Norma 17-13. Generalità
QUADRI ELETTRICI Generalità Norma 17-13 I quadri elettrici, sono da considerare componenti dell impianto. Essi devono rispondere alla Norma CEI 17-13, che riporta le prescrizioni generali e distingue: Dettagli Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico
Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico Rotatoria ingresso cittadella universitaria Premessa: La presente relazione tecnica è finalizzata ad indicare la caratteristiche dei principali componenti Dettagli Molte aziende hanno iniziato da oltre 20 anni ad
L importanza dello strumento Termografia Ovvero, l analisi della termografia come un moderno ed indispensabile strumento diagnostico per la manutenzione negli impianti industriali MANUTENZIONE & DIAGNOSTICA Dettagli LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: MANUTENZIONE E ASPETTI NORMATIVI
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: MANUTENZIONE E ASPETTI NORMATIVI A. PREMESSA Nell affrontare la problematica in esame è utile precisare cosa si intenda con manutenzione, effettivamente con tale Dettagli Ospedale dei SS. Cosma e Damiano REALIZZAZIONE CENTRALE FRIGORIFERA LABORATORIO ANALISI
Azienda USL n. 3 Pistoia P.IVA 01241740479 Area Funzionale Tecnica Settore Tecnico Distaccato della Z/D Valdinievole P.zza XX Settembre, 22 51017 Pescia (PT) Tel. 0572-460431 fax 0572/460433 Ospedale dei Dettagli Una Norma al mese. Rubrica di aggiornamento normativo. a cura di Antonello Greco
Una Norma al mese Rubrica di aggiornamento normativo a cura di Antonello Greco Questo mese vorrei parlarvi della Guida CEI 121-5:2015-07 dedicata alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa Dettagli Elenco delle norme UNI Impianti di riscaldamento e climatizzazione relative alle civili abitazioni
Elenco delle norme UNI Impianti di riscaldamento e climatizzazione relative alle civili abitazioni UNI 5104 Impianti di condizionamento dell'aria - norme per l'ordinazione, l'offerta e il collaudo. UNI Dettagli Tali impianti elettrici saranno ubicati nella scuola elementare e materna di Marliana, in Via Goraiolo, Marliana (PT).
ndividuazione degli impianti Gli impianti oggetto del progetto sono previsti all interno di una struttura scolastica. Gli impianti esistenti sono sprovvisti di Dichiarazione di Conformità, pertanto saranno Dettagli Comune di: Provincia di: Oggetto:
Manuale d'uso Comune di: Provincia di: Oggetto: Corigliano Calabro Cosenza LAVORI DI RIPRISTINO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE AREE PORTUALI E DI ALIMENTAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI Dettagli S050 Raccolta di Norme base per impianti elettrici 6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 2910 CEI 0-3 0 36.15 Legge 46/90 Guida per la compilazione Dettagli Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17
Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17 Fabio Olivieri ATEX DAY Desenzano del Garda, 26 giugno 2015 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 Dettagli Errata Corrige. Variante. &(, 2WW Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
1250(&(, &(, 2WW Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. &(, Legge 46/ 90 - Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati &(,9 Dettagli Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale Sommario PREMESSA... 1 OGGETTO DELL APPALTO... 1 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI... 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA, QUADRI E LINEE ELETTRICHE... Dettagli La termografia. Il Blower Door Test e le tecniche di diagnosi e controllo energetico
La termografia Il Blower Door Test e le tecniche di diagnosi e controllo energetico di Davide Lanzoni - https://it.linkedin.com/pub/davide-lanzoni/20/396/537 Grazie al calo di prezzo delle termocamere, Dettagli In anticipo sul futuro. La tecnica termografica come strumento di verifica e diagnosi di malfunzionamenti
La tecnica termografica come strumento di verifica e diagnosi di malfunzionamenti La tecnica termografica genesi e definizioni Termografia: definizioni e principio di misura Dal greco: Scrittura del calore Dettagli Esempio tipo di Lista controlli di manutenzione programmata
Esempio tipo di Lista controlli di manutenzione programmata CAT. A Descrizione dell intervento Lavori di ispezione e pulizia G M S A 2A Note A1 Pulizia canaline A2 Ispezione ed eventuale pulizia di pozzetti Dettagli Isopack. Approfondimento tecnico. La termografia in edilizia
Approfondimento tecnico La termografia in edilizia 1 LA TERMOGRAFIA La termografia all infrarosso è una tecnica non invasiva e non a contatto, che fornisce la distribuzione della temperatura superficiale Dettagli INCONTRO TECNICO CON: ---VITRIUM --- Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie.
INCONTRO TECNICO CON: ---VITRIUM --- Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie. VITRIUM Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie. Dettagli La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici.
La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici. Palazzo dei Torriani (UD) Martedì, 14 giugno 2011 La manutenzione delle apparecchiature elettriche: legislazione e normativa Dettagli A34. Prove sui quadri elettrici. 1. Premesse. 2. Quadri AS e ANS
A34 Prove sui quadri elettrici 1. Premesse Nel testo apparecchiatura è sinonimo di quadro. Si definisce quadro elettrico la combinazione, in un unico complesso, di apparecchiature elettriche destinate Dettagli Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT
Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT Finalità del corso Il corretto allestimento delle cabine di trasformazione MT/BT di utente, anche per Dettagli Il sistema nervoso dell impianto elettrico. Scelta dei cavi negli impianti elettrici del residenziale e del terziario
Il sistema nervoso dell impianto elettrico Scelta dei cavi negli impianti elettrici del residenziale e del terziario Il compito principale di un cavo è quello di trasportare l energia all interno di un Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
PROVINCIA DI LECCE Importo Progetto 1.000.000,00 RELAZIONE TECNICA 1. Premessai Dal sopralluogo effettuato si è stabilito che l'impianto elettrico del piano primo risulta di recente rifacimento ed a norma, Dettagli VISUALIZZARE LE PERDITE ENERGETICHE E RILEVARE CARENZE O DIFETTI DI ISOLAMENTO:
La termografia è uno strumento eccellente per mappare le perdite energetiche di un edificio. L'ispezione ad infrarossi rappresenta un potente mezzo non invasivo per monitorare e diagnosticare le condizioni Dettagli Premessa 1. CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO. - Sistema di fornitura: corrente alternata trifase frequenza nominale pari a 50 Hz
Premessa L impianto in questione è relativo ad un progetto per la realizzazione di un campo polivalente coperto e di un immobile adibito a spogliatoio presso la zona PIP. La documentazione di progetto Dettagli Interventi di manutenzione ordinaria dello stabile di proprietà comunale sito in piazzale Zaccari. PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO
Ing. Fabio Gramagna Via V. Emanuele, 131-18012 Bordighera (IM) - Tel./Fax. 0184/26.32.01 fgramagna@gmail.com - fabio.gramagna@ingpec.eu Comune di Bordighera Provincia di Imperia Interventi di manutenzione Dettagli S033 Norme per impianti per edifici civili ed energia
6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 2910 CEI 0-3 0 36.15 Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi Dettagli Stefano Bifaretti. Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU) ed Elettronica Industriale (6CFU) a.a. 20I2/2013 Stefano Bifaretti 2/31 3/31 4/31 In questa fase vengono effettuate le Dettagli D.Lgs. 81/08 TITOLO III CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E RISCHIO ELETTRICO
Dipartimento Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO Corso L ABC della Sicurezza e Igiene sul Lavoro STOP DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO Corso L ABC Dettagli Studio Tecnico Dott. Ing. Paolo Caruana La Spezia
1. PREMESSA Nella presente relazione sono illustrati i criteri di scelta delle soluzioni progettuali adottate, in relazione alla classificazione dei luoghi ed in ottemperanza alle norme tecniche di riferimento. Dettagli TERMOCAMERA ANALISI TERMOGRAFICA
TERMOCAMERA Una telecamera termografica a infrarossi (o termocamera) è uno strumento che rileva a distanza l'energia termica (infrarossa) e la converte in immagini fotografiche o video, fornendo al contempo Dettagli IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO A STABILE ADIBITO AD USO BAITA-BIVACCO, REALIZZATO IN ZONA PIAN VADA (COMUNE DI AURANO - VB)
RELATIVO A STABILE ADIBITO AD USO BAITA-BIVACCO, REALIZZATO IN ZONA PIAN VADA (COMUNE DI AURANO - VB) 1. INTRODUZIONE Il bivacco di Pian Vadà è costituito da un edificio a due piani, ciascuno di superficie Dettagli Misura e Controllo di impianti Fotovoltaici
KBF S.r.l. Via Procaccini, 3-29122 Piacenza - PC - Italy Tel. +39 0523 618103 - Cell. +393466407541 E-mail: fausto@kbfsrl.it - www.kbfsrl.it C.F./P.I. 01624010334 - Reg. Imp. n. 178275 Misura e Controllo Dettagli AREA AFFARI TECNICI NEGOZIALI
AREA AFFARI TECNICI NEGOZIALI CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Dettagli Strutture alberghiere (Prescrizioni Particolari e Verifiche)
Prescrizioni particolari Segnaletica di sicurezza o La segnaletica di sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cioè dal Dlgs 493/96) sia per quanto concerne le dimensioni sia Dettagli ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE Dettagli PER L'USO E LA MANUTENZIONE
MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE DI QUADRI ELETTRICI SECONDARI DI DISTRIBUZIONE INDICE: 1) AVVERTENZE 2) CARATTERISTICHE TECNICHE 3) INSTALLAZIONE 4) ACCESSO AL QUADRO 5) MESSA IN SERVIZIO 6) OPERAZIONI Dettagli PREMESSA IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI
IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI PREMESSA La presente relazione riguarda la realizzazione dell impianto elettrico e di trasmissione dati per l allestimento dell aula informatica della scuola G. Dettagli CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO
CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO APPALTO DI : SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA DELLA CITTA DI MONDOVI. PERIODO 2004 2010 (EVENTUALMENTE Dettagli C O M U N E D I C E R V I A
C O M U N E D I C E R V I A MANUTENZIONE DI ALLOGGIO DELLE CASE DEI SALINARI pag.1 di 10 RELAZIONE ILLUSTRATIVA INDICE PARTE 1... 3 OGGETTO DELL INTERVENTO... 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE... Dettagli ARI LOANO (SV) 20.05.2011 IK1HLG
ARI LOANO (SV) Utilizzare un Generatore Elettrico in Sicurezza ovvero "come proteggersi dai contatti diretti ed indiretti quando si usa un generatore di corrente elettrica con motore a scoppio". 20.05.2011 Dettagli QUADERNO TECNICO Gennaio 2011
1/12 QUADERNO TECNICO Gennaio 2011 Autore: Dott. Mauro Baldissin - Tecnico della Prevenzione CANTIERI EDILI CONTROLLI FONDAMENTALI PER RIDURRE IL RISCHIO ELETTRICO Premessa Nei cantieri edili i rischi Dettagli Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica. Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI
Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica (Seconda parte) Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI Concluso l esame a vista, secondo quanto Dettagli LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
Q U A D E R N I P E R L A P R O G E T T A Z I O N E LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE Guida alla progettazione ed all installazione secondo le norme tecniche CEI e UNI di MARCO Dettagli Allegato C - Operazioni di manutenzione programmata
IPA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO ILLUMINANTE Mensile Ispezione notturna mensile per impianti non telecontrollati sorveglianza sistematica dell'efficienza dei corpi illuminanti, necessaria per Dettagli SEGNI GRAFICI E SIMBOLI ELETTRICI PER SCHEMI DI IMPIANTO
LA PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI DEFINIZIONI NORMA CEI 64-8/2 TIPOLOGIE DI SOVRACORRENTI + ESEMPI SEGNI GRAFICI E SIMBOLI ELETTRICI PER SCHEMI DI IMPIANTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Dettagli COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)
COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) AREA POLITICHE DELLE INFRASTRUTTURE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ZONA INDUSTRIALE A SAN GIACOMO DI VEGLIA IN COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) 2. RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO Dettagli Manuale di manutenzione Opere elettromeccaniche
Manuale di manutenzione Opere elettromeccaniche N Opera oggetto di manutenzione Risorse necessarie per l intervento manutentivo Livello minimo delle prestazioni Anomalie riscontrabili personale comune Dettagli MANUALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO
MANUALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO IMPIANTO: RESPONSABILE DELL IMPIANTO: DITTA INSTALLATRICE: PROGETTISTA: Weservice soc. coop. - Via Caduti del Lavoro 26 60131 Ancona - P.I. Dettagli Comune di Sovico Concessione per la l affidamento del servizio di pubblica illuminazione - Capitolato speciale
Comune di Sovico (MB) CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO 4 PROVE TECNICHE E ILLUMINOTECNICHE rif. art. 25 L elenco seguente comprende le attività minime di esecuzione delle prove tecniche ed illuminotecniche Dettagli Piano di formazione Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali
Obiettivo operativo Organizzazione dell'azienda Spiegare e applicare le procedure nell'azienda Obiettivo di valutazione Descrivere il piano direttivo e l'organigramma dell'azienda 2 Spiegare e applicare Dettagli Piano di formazione Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC Lista di controllo degli obiettivi di formazione aziendali
Obiettivo operativo Organizzazione dell'azienda Spiegare e applicare le procedure nell'azienda Obiettivo di valutazione Descrivere il piano direttivo e l'organigramma dell'azienda Spiegare e applicare Dettagli 1. Manutenzione dell opera
PREMESSA Il piano di manutenzione dell opera e delle sue parti deve prevedere, pianificare e programmare l attività di manutenzione dell opera, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche Dettagli CEI EN 60204-1. Prove di verifica dell equipaggiamento elettrico T.R. 000 XX/YY/ZZZZ
Azienda TEST REPORT T.R. 000 XX/YY/ZZZZ Prove di verifica dell equipaggiamento elettrico :2006 Sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali Il Verificatore: Dettagli A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SCUOLA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI Via Costantino Perazzi, 46 00139 Roma Cod. M.P.I. RMIC8B400C C.F. 97567140583 Dettagli QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
-VI/1- CAPITOLO VI QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENONE 1. Generalità Un quadro elettrico è da considerare un componente dell'impianto, come ad esempio un cavo, che basa la sua qualità sulla prova sperimentale Dettagli RELAZIONE TECNICA. Impianto elettrico
RELAZIONE TECNICA Impianto elettrico SOMMARIO 1. GENERALITÀ 4 1.1 Premessa 4 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 5 2.1 Distribuzione 5 2.1.1 Impianto elettrico esterno e locali speciali. 6 2.1.2 Impianto Dettagli Le novità della Norma CEI 64-8
Le novità della Norma CEI 64-8 Giuseppe Bosisio Comitato Elettrotecnico Italiano 1 Le novità della Norma CEI 64-8 -COME CAMBIA - Parte 1- Oggetto, scopo e principi - fondamentali - Parte 2 Definizioni Dettagli Manuale d uso. Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche
Manuale d uso Regolatore di carica EP5 con crepuscolare Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche ITALIANO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA Questo manuale contiene importanti informazioni sulla Dettagli Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4
Relazione di calcolo illuminotecnico Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4 PREMESSA Oggetto del seguente lavoro è il calcolo illuminotecnico da effettuarsi nel Dettagli TERMO INDAGINI SAGL. Ricerca dispersione termica e perdite energetiche dell edificio
E s s e d i e m m e S. r. l. - R o m a Termografia ad infrarossi Manutenzione predittiva SOMMARIO: Apparati elettrici Pag. 2 Impianti industriali Pag. 3 Edilizia e restauro Pag. 4 Altre applicazioni Pag. Dettagli COMUNE DI MONTEMARCIANO Provincia di Ancona
COMUNE DI MONTEMARCIANO Provincia di Ancona V SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA di VIA IV NOVEMBRE PROGETTO ESECUTIVO 2014 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RESPONSABILE UNICO Dettagli ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA
ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA Oggetto della presente relazione è la progettazione relativa all illuminazione di servizio e di emergenza della zona tecnica della piscina Dettagli ITI A. Malignani Udine - Elettrotecnica & automazione - Impianti elettrici e TDP
9. INTERRUTTORI BT In media tensione generalmente non si chiede all interruttore di intervenire istantaneamente mentre ciò è usuale nella BT. Deve aspettare ad aprire Questo interruttore deve aprire per Dettagli titolo e contenuto della tavola: ELETTRICO CDZ STUDIO ING. MICHELE DESIATI
sezione: ELETTRICO CDZ titolo e contenuto della tavola: VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO STUDIO ING. MICHELE DESIATI - Energia - Sicurezza luoghi lavoro - Acustica Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back