Source: http://docplayer.fi/29008304-Sahkojarjestelman-vakavien-hairioiden-selvittamisen-yleisohje-kh40000.html
Timestamp: 2018-11-19 06:21:19+00:00
Document Index: 20389392

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje-kh PDF
Download "Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje-kh40000"
1 Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje-kh Yleistä 2 Soveltamisala 3 Vastuut ja toimenpiteet 3.1 Ohjeistus 3.2 Järjestelmävastaavan toimenpiteet 3.3 Tasevastaavan toimenpiteet 3.4 Verkonhaltijan toimenpiteet 3.5 Raportointi 4 Suurhäiriön selvitys 4.1 Kantaverkon saattaminen valmiustilaan 4.2 Jännitteen palauttaminen 4.3 Sähköjärjestelmän normaalitilan palauttaminen 5 Saarekekäyttö 5.1 Saarekkeiden muodostuminen 5.2 Toimenpiteet valtakunnallisessa tai alueellisessa saarekkeessa 6 Taajuushäiriöt 6.1 Alitaajuus 6.2 Ylitaajuus 7 Tehonvajaussuojaus 8 Jännitehäiriöt 8.1 Alijännitehäiriöt 8.1 Ylijännitehäiriöt 9 Tehoheilahtelut 10 Muu poikkeuksellinen käyttötilanne 11 Sähkön toimitusperiaatteet vakavien häiriöiden yhteydessä 12 Tiedottaminen 1 Yleistä Tämä ohje perustuu sähkömarkkinalain mukaiseen Fingrid Oyj:lle annettuun sähköverkkolupaan sekä Fingrid Oyj:n yleisohjeeseen sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämiseksi. Tällä ohjeella määritetään vastuunjako ja menettelytavat Suomen sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvityksessä sekä sähkön toimitusperiaatteet häiriön aikana. Tämä ohje koskee kaikkia verkonhaltijoita ja sähkömarkkinaosapuolia. Osapuolten kesken sovitut vastuunjaot ja toimenpiteet vakavien häiriöiden selvittämisessä selkeyttävät ja nopeuttavat sähköjärjestelmän palauttamista normaali tilaan. 2 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan seuraavissa Fingridin määrittämissä sähköjärjestelmän vakavissa häiriöissä:
2 kantaverkon suurhäiriö, jossa merkittävä osa 400 ja 220 kv verkosta on jännitteetön saarekekäyttö, jossa Suomen verkko on irti Ruotsin kantaverkosta tai merkittävä osa kantaverkosta on jakautunut eri tahdissa käyviin osaverkkoihin sähköjärjestelmän pysyvä yli tai alitaajuus, jossa taajuus on reservien aktivoitumisesta huolimatta yli 50,5 Hz tai alle 49,5 Hz alijännitehäiriö, jossa 400 kv verkon jännite laskee kahdella tai useammalla sähköasemalla alle 380 kv lukuun ottamatta lyhytaikaisia ohimeneviä alijännitteitä tehoheilahtelu, joka esiintyy koko maan sähköjärjestelmässä ja näkyy voimakkaimmin Ruotsin ja Suomen välisillä yhdysjohdoilla, ja joka voi johtaa stabiilisuuden menetykseen käyttötilanne, jossa sähköjärjestelmää ei pystytä palauttamaan normaalitilaan jonkin poikkeuksellisen syyn jälkeen vakava tehopula tilanne. 3 Vastuut ja toimenpiteet 3.1 Ohjeistus Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohjeen laatimisesta ja ylläpidosta vastaa Fingrid. Yleisohjetta täydentävät Fingridin ylläpitämät kantaverkon häiriöiden selvittä misen yksityiskohtaiset ohjeet sekä kantaverkkoon liittyjien ja sähkömarkkinatoimijoiden omat häiriönselvitysohjeet. 3.2 Järjestelmävastaavan toimenpiteet Suomen sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämistä johtaa Fingridin kantaverkkokeskus, joka ilmoittaa tämän ohjeen soveltamisen alkamisesta ja päättymisestä. Kantaverkkokeskus voi harkintansa mukaan antaa verkkoon liittyneille osapuolille tarvittavia toimintaohjeita häiriön selvittämiseksi ja normaalitilan palauttamiseksi. Vakavissa häiriöissä kantaverkkokeskus vastaa Fingridin kantaverkon häiriönselvitykseen liittyvistä toimenpiteistä. 3.3 Tasevastaavan toimenpiteet Sähköjärjestelmän vakavissa häiriöissä kantaverkkokeskus antaa tasevastaaville tarvittavat toimintaohjeet tasehallinnasta häiriön aikana. Näissä tapauksissa ao. tasevastaava ylläpitää sähkötasettaan annetun ohjeen mukaisesti, kunnes kantaverkkokeskukselta tulee uudet toimintaohjeet. 3.4 Verkonhaltijan toimenpiteet Verkonhaltijat vastaavat häiriönselvitykseen liittyvistä toimenpiteistä oman verkkonsa alueella ja oman verkkonsa saattamisesta sellaiseen tilaan, jossa käytön palauttaminen on mahdollista. Verkonhaltijalla on oltava ajan tasalla olevat kuormien rajoitussuunnitelmat, joissa on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan tasapuolisuus ja elintärkeät toiminnot. Kuormien irtikytkentään liittyvistä käytännön toimenpiteistä sovitaan mahdollisuuk sien mukaan etukäteen.
3 Sähköjärjestelmän vakavissa häiriöissä verkonhaltija rajoittaa ja palauttaa kuormia kantaverkkokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti riippumatta siitä, minkä osapuolen toimituksista sen vastuualueella on kysymys. 3.5 Raportointi Fingrid ilmoittaa Energiavirastolle sähköjärjestelmän vakavasta häiriöstä viimeistään häiriötä seuraavana työpäivänä ja antaa selvityksen suoritetuista toimenpiteistä kahden viikon kuluessa häiriön ilmenemisestä. 4 Suurhäiriön selvitys 4.1 Kantaverkon saattaminen valmiustilaan Jännitteettömän kantaverkon valmiustila muodostetaan siten, että 400 kv ja 220 kv verkko jaetaan lohkoihin ja ne erotetaan 110 kv verkosta avaamalla 400 kv ja 220 kv päämuuntajien alajännitepuolen katkaisijat. Tämän jälkeen 110 kv verkko saatetaan valmiustilaan kuormien portaittaista lisäystä varten. 110 kv verkon jakamisessa on aina otettava huomioon häiriössä mahdollisesti syntyneet jännitteelliset saarekkeet. 4.2 Jännitteen palauttaminen Jännite palautetaan Ruotsin vaihtosähköyhteyksien tai Pohjois Suomen vesivoiman avulla. Jännitteen palauttaminen 400 kv verkkoon tapahtuu lohkoittain. Pääperiaate on kytkeä jännite vahvan verkon suunnasta heikkoon verkkoon. Lohkojen kytkennöissä pyritään saamaan jännite suurille voima laitoksille ja sähköasemien 110 kv kiskoihin mahdollisimman pian, jotta tuotanto koneistoja saadaan tahdistettua ja kuormitusta lisättyä. Asiakkaat tekevät omatoimisesti valmiuskytkennän siten, että 110 kv verkkoon voidaan palauttaa jännite ilman erillistä yhteydenottoa ja kuormitus ei ylitä ennalta sovittua asiakaskohtaista tehoa: valtakunnalliset verkkoyhtiöt 30 MW/alue kaupunkiyhtiöt 30 MW alueelliset verkkoyhtiöt 30 MW teollisuusasiakkaat 10 MW/alue. Valmiuskytkennässä on varmistettava, että kantaverkon suurmuunnot eivät ole yhteydessä asiakkaan verkon kautta. Kantaverkkokeskus palauttaa jännitteen ilman erillistä yhteydenottoa. Jos kytkentätilanteessa kuormitus ylittää asiakaskohtaisen tehon, johtolähtö voidaan kytkeä eroon ja palautusta jatketaan muualta. Asiakas ei saa lisätä kantaverkosta ottoa ilman erillistä lupaa, lisäkuormitusluvat antaa kantaverkkokeskus. Jos lisäkuormituslupaa ei ole annettu puoleen tuntiin jännitteen palautumisesta, voi sitä kysyä kantaverkkokeskukselta. 4.3 Sähköjärjestelmän normaalitilan palauttaminen Voimalaitokset saavat kytkeytyä verkkoon välittömästi jännitteen palattua, mutta yli 200 MVA voimalaitosyksikköjen tehonnostosta minimitehon yläpuolella on sovittava Fingridin kantaverkkokeskuksen kanssa häiriötilan laajenemisen välttämiseksi. Myös yli 100 MVA jän nitteettömän gene raattorimuuntajan kyt ke misestä verk koon tu lee sopia etukäteen kantaverkkokeskuksen kans sa.
4 Jännitteen palattua kuormituksia voidaan lisätä portaittain Fingridin kanssa ennakkoon sovittujen periaatteiden mukaisesti tai kantaverkko keskuksen antamien lisäoh jeiden mu kaan. Kuormia lisätään verkon kokoamisen edetessä siinä laajuudessa kuin siirtokapasiteetti sekä tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino mahdollistavat. Suurhäiriön katsotaan päättyneen, kun koko verkko käy tahdissa eikä sähkö järjestelmä aseta rajoituksia kuormituksille tai tuotannolle. 5 Saarekekäyttö 5.1 Saarekkeiden muodostuminen Saarekekäytössä verkko on jakautunut eri tahdissa käyviin osaverkkoihin tai Suomi on irti pohjoismaisesta verkosta. Saareke käytössä sähkön laatu heikkenee mm. taajuuden ja jännitteen vaihdellessa tavan omaista enemmän. 5.2 Toimenpiteet valtakunnallisessa tai alueellisessa saarekkeessa Saarekekäyttötilanteessa voimalaitokset säätävät tuotantoaan ja jännitettä itsenäisesti taajuusvirheen ja jännitemittauksen perusteella tai kantaverkkokeskuksen lisäohjeiden mukaisesti. Valtakunnallisen saarekkeen tahdistuspaikan ja tahdistuksesta vastaavan osapuolen määrittää kantaverkkokeskus. Jos alueelle on muodostunut kantaverkosta riippumaton saareke, on asiakas vastuussa saarekkeen ajosta. Saarekkeen on oltava sellainen, ettei se estä sähkön palauttamista kantaverkkoon. Asiakas huolehtii saarekkeen tahdistamisesta kantaverkkoon yhteistyössä kantaverkkokeskuksen kanssa. Tahdistamisen jälkeen kantaverkon kohdistuva kuormitus ei saa ylittää ennalta sovittua asiakaskohtaista tehoa ilman kantaverkkokeskukselta saatavaa erillistä lisäkuormituslupaa. 6 Taajuushäiriöt Yli tai alitaajuustilanteessa pohjoismainen verkko on todennäköisesti jakautunut osiin tai on menetetty samanaikaisesti merkittävä osa tuotantoa. 6.1 Alitaajuus Sähköjärjestelmän kannalta vakavaksi alitaajuushäiriöksi katsotaan tilanne, missä taajuus jää taajuusohjatun häiriöreservin aktivoitumisesta huolimatta alle 49,5 Hz. Mikäli tasevastaavien korjaustoimenpiteet eivät ole riittäviä taajuuden nostamiseksi normaaliarvoonsa, tekee kantaverkkokeskus seuraavat toimenpiteet: aktivoi käytettävissä olevat ylössäätötarjoukset käyttää Fingridin hallinnassa olevan nopean reservin pyytää tasevastaavia ja tuottajia lisäämään tuotantoaan kokonaisuuden kannalta sopivissa paikoissa taajuuden jäädessä em. toimenpiteiden jälkeenkin alle 49,0 Hz, kytketään häiriönselvitysohjeissa ennalta määrät tyjä kuormia irti taajuuden nostamisek si. Jos au to maattinen kuormien irtikytke mis jär jes telmä
5 (tehonvajaussuojaus) on jo toiminut, ei asiakas saa tehdä lisää irtikyt kentö jä ilman lupaa. Jos Suomi on saarekekäy tössä, asettaa kantaverkkokeskus Fenno Skanille sopivan tehon ja kytkee taa juudensäädön päälle. 6.2 Ylitaajuus Sähköjärjestelmän kannalta vakavaksi ylitaajuushäiriöksi katsotaan tilanne, missä taajuus jää taajuusohjattujen reservien aktivoitumisesta huolimatta yli 50,5 Hz. Ylitaajuustilanteessa pohjoismainen verkko on todennäköisesti jakautunut osiin. Kantaverkkokeskus selvittää kantaverkon jakautumiskohdat (jakautuminen voi tapahtua myös Ruotsin verkossa). Taajuus palautetaan normaaliarvoonsa tuotantoa pienentämällä, välttäen johtojen ja muuntajien ylikuormittumista. Jos Suomi on saarekekäy tössä, asettaa kantaverkkokeskus Fenno Skanille sopivan tehon ja kytkee taa juudensäädön päälle. 7 Tehonvajaussuojaus Automaattinen kuormien irtikytkemisjärjestelmä toimii vakavassa häiriössä, kun kullakin hetkellä ylläpidettävä häiriöreservi ei riitä syntyneen tuotantovajauksen kattamiseen, jolloin taajuus laskee edelleen. Jotta järjestelmä selviytyisi tällaisista häiriöistä mahdollisimman hyvin, pohjoismaisten järjestelmävastaavien verkko organisaatioiden kesken on sovittu kuormien automaattisen irtikytkennän yllä pitämisestä. Suomen sähköjärjestelmässä tehonvajaussuojaus erottaa kuormia kahdessa noin 10 % portaassa: porras f < 48,7 Hz ja t = 20 s tai f < 48,5 Hz ja t = 0,15 s porras f < 48,5 Hz ja t = 20 s tai f < 48,3 Hz ja t = 0,15 s Verkonhaltijat sopivat verkkoonsa liittyneiden osapuolten kanssa tarvittavilta osin tehonvajaussuojauksen toteutuksesta ja ylläpidosta. Fingrid koordinoi valtakunnan tasolla tehon vajaussuojau ksen ylläpitoa. 8 Jännitehäiriöt 8.1 Alijännitehäiriöt Alijännitehäiriö voi syntyä, kun sähköjärjestelmässä sattuu mitoitusperusteet ylittävä vikatilanne. 400 kv verkon jännitteen laskiessa alle 380 kv jännitettä pyritään nostamaan verkon kompensointilaitteilla. Generaattorien loistehoreservien aktivoituminen tukee kanta verkon jännitettä. Jos tilanne ei korjaannu riittävästi, kantaverkko keskus käyttää hallinnassaan olevan nopean reservin verkon siirtojen pienentämiseksi ja tuottajat nostavat käytettävissä olevien generaattoreidensa magnetointia. Jos 400 kv verkon jännite laskee alle 360 kv, kuormia kytketään irti jännitteen nostamiseksi. Kantaverkkokeskus toteuttaa irtikytkennät tai antaa siihen liittyvät ohjeet verkonhaltijoille. 8.1 Ylijännitehäiriöt 400 kv jännitteen ylittäessä 420 kv tai 220 kv jän nitteen ylittäessä 245 kv tai 110 kv jännitteen ylit täessä 123
6 kv valvomot tarkastavat kom pen sointi laitteiden kytkennät sekä ohjaavat reakto rei ta päälle ja kon densaattoreita irti, jos automatii kat eivät ole sitä tehneet. Tuottajat pienentävät käytettävissä olevien generaattoreidensa magnetointia. Kantaverkkokeskus pyytää tuottajia ottamaan loistehoa kantaverkosta. 400 kv ja 220 kv verkon ylijännitetilanteissa kantaverkkokeskus laittaa käämikytkinautomatiikan käsin oh jaukselle ja ohjaavat päämuuntajien kää mikyt kimiä si ten, että 110 kv jännite nousee (jän nitettä ei saa kui tenkaan nostaa yli 123 kv). Kantaverkkokeskus voi ottaa harkinnan mukaan 400 kv johdon jännitteettömäksi, joka vähiten heikentää käyttövarmuutta ja jonka pätötehon siirto on pieni. 9 Tehoheilahtelut Pohjoismaisessa yhteiskäyttöverkossa tapahtuvien häiriöiden seurauksena voi syntyä huonosti vaimentuvia tehoheilahteluja, jotka voivat johtaa stabiilisuuden menetykseen ja suurhäiriöön ja/tai saarekekäyttöön. Teho heilahtelujen rajoitta miseksi aktivoidaan käytettävissä olevia säätötarjouksia ja pyydetään tarvittaessa tuottajia muuttamaan tuotantoaan niin, että siirrot Suomesta Ruotsiin pienenevät. 10 Muu poikkeuksellinen käyttötilanne Sähköjärjestelmän vakavaksi häiriöksi katsotaan myös käyttötilanne, missä sähköjärjestelmää ei pystytä palauttamaan normaalitilaan jonkun poikkeuksellisen syyn takia. Tällaisiksi katsotaan mm. kaikki mitoitusperusteet ylittävät tapahtumat, useat peräkkäiset yksittäiset häiriöt sekä muut tilanteet, missä sähköjärjestelmän normaalit toimintaperiaatteet eivät ole mahdollisia. Poikkeuksellisen käyttötilanteen määrittelee kantaverkkokeskus. Näiden tilanteiden hallintaan ja normaalitilanteen palauttamiseen sovelletaan tämän ohjeen muita kohtia. 11 Sähkön toimitusperiaatteet vakavien häiriöiden yhteydessä Vakavissa häiriöissä aktivoidaan ensin säätösähkömarkkinoilla olevat käyttämättömät tarjoukset sekä käytettävissä oleva nopea häiriöreservi. Mikäli näillä toimenpiteillä vakava häiriö saadaan hallintaan, sovelletaan tasesähkön käsittelyssä ja hinnoittelussa normaalitilan periaatteita. Mikäli häiriön vakavuuden tai luonteen seurauksena ei kyetä palauttamaan sähköjärjestelmää normaalitilaan edellä mainituilla toimenpiteillä, on kantaverkkokeskuksella oikeus antaa voimalaitoksille pätö ja loistehoa koskevia ohjeita, käynnistyttää järjestelmässä olevaa muuta reserviä sekä irtikytkeä kuormitusta. Tehdyt toimenpiteet vaikuttavat suoraan osapuolen mitattuihin toimituksiin ja sitä kautta tasesähkön määrään. Tällaisesta tuotannon tai kuormien muutoksesta ei sovita erillistä kauppaa. Korvaus tehdystä toimenpiteestä otetaan huomioon osana tasesähkökauppaa. 12 Tiedottaminen Häiriötiedotuksen tavoitteet ovat tarvittavien omien resurssien nopea hälyttäminen sekä kattava tiedotus
7 asiakkaille ja sidosryhmille. Fingrid tiedottaa häiriöistä asiakkaille tekstiviestillä seuraavasti: 110 kv häiriöistä alueellisesti kv valtakunnallisesti Tilannetiedotuksia annetaan lisäksi Virve puhelimien puheryhmällä KÄYTTÖ YLEINEN. Vakavien häiriöiden alkamisesta ilmoitetaan alkuvaiheessa aktiivisesti ainoastaan häiriönselvityksen ja verkon kokoamisen kannalta oleellisille osapuolille. Tilanteen salliessa hoidetaan tarvittava laajempi tiedottaminen. Kun Fingrid on ilmoittanut häiriön päättymisestä, poistuvat kaikki häiriön aikaiset rajoitukset ja sitoumukset ja sähköjärjestelmässä palataan normaaleihin toimintatapoihin.