Source: http://docplayer.fi/996796-Mynamaen-kunta-tyo-21984yv00-turku-05-05-2010.html
Timestamp: 2017-04-24 23:50:02+00:00
Document Index: 7203865

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, - PDF
MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku,
Download "MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010"
1 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS PERUSSELVITYKSET SUUNNITTELUALUE VÄESTÖ JA ELINKEINOT KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ VESIHUOLLON NYKYTILA ORGANISAATIOT VEDENHANKINTA Vedenkulutus Vesivarat Vedenottamot ja käsittelylaitokset Vesijohtoverkosto ja nykyinen toiminta-alue Vedenlaatu verkostossa Poikkeustilanteiden vedenjakelu Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet Ylikunnallinen yhteistyö JÄTEVEDENKÄSITTELY Viemäriverkosto ja nykyinen toiminta-alue Jätevedenkäsittely Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet VESIHUOLLON ONGELMAKOHDAT Vedenhankinnan ongelmakohdat Jätevedenkäsittelyn ongelmakohdat YMPÄRISTÖKUNTIEN VESIHUOLTO Ympäristökuntien vedenjakelu Ympäristökuntien jätevedenkäsittely ja kuntayhteistyö VESIHUOLLON TAVOITTEET JA STRATEGIAT PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA TOIMINTAVARMUUS YMPÄRISTÖNSUOJELU ALUEELLINEN YHTEISTYÖ YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN JA MUU SUUNNITTELU RAHOITUKSEN JA TALOUDEN PÄÄPERIAATTEET Oma rahoitus Ulkopuolinen rahoitus VESIHUOLLON TOIMINTARISKIT KEHITTÄMISTOIMENPITEET VESIHUOLLON SUUNNITELMAPERUSTEET Vesihuollon ennusteet VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEILLA Vedenhankinta Vedenjakelu Jätevedenkäsittely VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA Kiinteistökohtainen vedenhankinta Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kiinteistökohtaisen vesihuollon keskittäminen Haja-asutuksen vesihuollon kustannukset VESIHUOLLON TOIMINTAVARMUUS JA YHTEISTOIMINTA Organisaation kehittäminen Toimintavarmuuden parantaminen ja riskien hallinta TOIMENPIDEOHJELMA AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU p , fax ,3 7. TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN VEDENJAKELU Toiminta-alueet Tavoitteelliset toiminta-alueet VIEMÄRÖINTI Toiminta-alueet Tavoitteelliset toiminta-alueet HULEVESIVIEMÄRÖINTI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTUS SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN JA MUUTTAMINEN SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN LIITTEET Liite 1. Toimenpideohjelma Liite 2. Suunnitelmakartta: Yleiskartta 101 (mk 1:50 000) Liite 3. Toiminta-aluekartta 102 (mk 1:10 000) Liite 4. Toiminta-aluekartta 103 (mk 1:10 000) / KAS / KAS / JOT LUONNOS / KAS / KAS / JOT KOMMENTEILLE / KAS / KAS / JOT KOMMENTEILLE Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU p , fax ,4 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ 21984YV00 1. JOHDANTO Mietoisten ja Mynämäen kunnat yhdistyivät vuoden 2007 alussa Mynämäen kunnaksi. Molemmilla kunnilla oli tehtynä vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmistunut Mietoisten vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmistunut ja sitä on päivitetty ensimmäisen kerran Tässä suunnitelmassa aiemmin tehdyt versiot yhdistetään yhdeksi työksi. Samalla perustiedot päivitetään ajantasaisiksi. Työssä esitettävistä kehittämishankkeista tehdään tarkennetut yleissuunnitelmat. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on tutkia ja selvittää vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut niin taajama-alueilla kuin haja-asutusalueilla. Suunnitelman pääpaino on sisäisen vesihuollon kehittämisessä. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Mynämäen kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimistolla. 2. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu voimaan astuneeseen vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (Vesihuoltolaki 1 ). Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi. Siksi kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa5 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2/33 (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- ja asemakaavan laatiminen on vireillä. Vesihuollon kehittämissuunnittelun tulisi tukea myös ympäristösuojelulain toimeenpanoa. Siksi suunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen sellaisilla alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset. Näillä määräyksillä voidaan mm. kieltää jäteveden johtaminen maahan tai vesistöön. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on tehdä siitä työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. 3. PERUSSELVITYKSET 3.1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueena on Mynämäen kunta, joka sijaitsee Vakka-Suomessa n. 30 km Turusta luoteeseen ja n. 60 km Raumalta etelään, Mynäjoen ja Laajoen suistossa. Naapurikuntia ovat Vehmaa, Taivassalo, Masku, Nousiainen, Eura, Pöytyä ja Laitila. Mynämäki sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Varsinais-Suomen maakunnassa, Turun seutukunnassa sekä Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) toimialueella. Kunnan kokonaispinta-ala on yhteensä 536,14 km 2, josta maapinta-ala on 519,76 km 2 ja vesipinta-ala on 16,38 km 2. Vesipinta-alasta 2,65 km 2 on makeaa vettä ja 13,73 km 2 merivettä. 3.2 VÄESTÖ JA ELINKEINOT Vuonna 2009 Mynämäen ja Mietoisten kuntien yhteenlaskettu väkiluku oli Tilastokeskuksen väestökehitysennusteen mukaan kunnan väkiluku tulee kasvamaan nykyisestä n. 100 hengellä vuoteen Väestönkasvuarvio on esitetty taulukossa 3.1. Taulukko 3.1. Mynämäen ja Mietoisten yhteenlaskettu väkiluku vuonna 2005 sekä Mynämäen väestökehitysennuste vuoteen Väkiluku6 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 3/ KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ Maakuntakaavoitus (seutukaavoitus) Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset Loimaan Turunmaan, ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehityskuntien maakuntakaavoiksi Kaavat korvaavat alueille vahvistetut seutukaavat. Yleiskaavoitus Keskusta Asemanseudun osayleiskaava on vahvistettu Kirkonkylän ja Pyheen osayleiskaavat on vahvistettu Mietoisten rantayleiskaava on vahvistettu Mynämäessä on myös yleiskaavoja, joita ei ole vahvistettu, mutta jotka kunnanvaltuusto on hyväksynyt. Tällaisia kaavoja ovat Huolin osayleiskaava (hyväksytty ), Karjalan Kirkonseudun osayleiskaava ( ), Kivijärven osayleiskaava ( ), Laajoen osayleiskaava ( ) sekä Kanta- Mietoisten yleiskaava ( ). Tekeillä on Keskusta Asemanseudun osayleiskaavan pohjalta maankäytön kehityskuvasuunnitelma. Keskusta Asemanseudun osayleiskaavan uusimistyö on käynnistynyt. Asemakaavoitus Vahvistettuja asemakaavoja (joista osa on vahvistettu rakennuskaavoina) sekä niiden muutoksia on yhteensä 40 kpl. Asemakaavoitus kattaa seuraavat alueet: Nihattula, Raimela, Ruotsinpelto, Kilkkamäki, Kivistönmäki, Mietola, Kirkonkylä, Keskusta, Roukkuli, Tavastila, Kintikkala, Kuivela, Tursunperä, Hiittiönmäki, Pitkäsmäki, Kaskinen, Mietoisten teollisuusalue, Kattelus ja Sunila. Asemakaava-alueet on esitetty liitekartoilla 101, 102 ja 103. Ranta-asemakaavoitus Ranta-alueilla on voimassa maanomistajien laadituttamia ranta-asemakaavoja. Vahvistetut ranta-asemakaavat ovat Ritarinmaan ranta-asemakaava, joka on vahvistettu sekä Puison ranta-asemakaava, joka on vahvistettu Natura-alueet Mynämäessä on kymmenen Natura 2000 kohteisiin kuuluvaa aluetta: Laitilan metsät, Vakka-Suomen kedot, Kurjenrahka, Vaskijärvi, Nukinrahka-Hirvilamminsuo, Koskeljärvi, Kolkansuo, Kivijärven metsät, Kallavuori ja Mietoisten lahti. Laitilan metsät on luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pinta-ala on 108 ha ja se sijaitsee osittain Laitilan alueella.7 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 4/33 Vakka-Suomen kedot on luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pinta-ala on 3 ha ja osa ketoalueista sijaitsee Uudessakaupungissa. Kurjenrahkan kansallispuisto on luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pinta-ala on ha ja se sijaitsee osittain myös Turun, Maskun, Ruskon, Nousiaisten, Pöytyän ja Auran alueella. Vaskijärvi on luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pintaala on ha ja se sijaitsee osittain Yläneen alueella. Nukinrahka-Hirvilamminsuo on luonto- ja lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pinta-ala on 630 ha ja se sijaitsee osittain Laitilan alueella. Koskeljärvi on luonto- ja lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pinta-ala on ha ja se sijaitsee osittain myös Euran ja Laitilan alueella. Kolkansuo on luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pinta-ala ha. Kivijärven metsät on luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pinta-ala on 174 ha ja se sijaitsee osittain myös Laitilan ja Vehmaan alueella. Kallavuori on luontodirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pintaala on 12 ha ja se sijaitsee osittain Nousiaisten alueella. Mietoisten lahti on lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue. Sen pinta-ala on 586 ha ja se sijaitsee osittain Maskun puolella. Seuraavassa taulukossa on tiedot Mynämäen Natura-alueista. Taulukko 3.2 Mynämäen Natura-alueet ja niiden liittämisperusteet. Natura-alue Pinta-ala (ha) Peruste Laitilan metsät 108 SCI Vakka-Suomen kedot 3 SCI Kurjenrahka 3093 SCI Vaskijärvi 2120 SCI Nukinrahka-Hirvilamminsuo 630 SCI,SPA Koskeljärvi 1821 SCI,SPA Kolkansuo 1091 SCI Kivijärven metsät 174 SCI Kallavuori 12 SCI Mietoisten lahti 586 SPA SCI = (Sites of Community Importance) luontodirektiivin perustella Natura-verkostoon liitetty alue SPA = (Special Protection Areas) lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon liitetty alue8 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 5/33 4. VESIHUOLLON NYKYTILA 4.1 ORGANISAATIOT Mynämäen kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta sekä jäteveden keräilystä ja käsittelystä vastaa Mynämäen kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuollon hallinnoinnista vastaa tekninen lautakunta, jonka alaisuudessa toimivat tekninen johtaja, työpäällikkö ja vesihuoltolaitoksen ylläpidosta vastaavat vesihuoltolaitoksen hoitaja sekä sopimusasioissa kanslisti. Rakennuslupa-asioissa toimii rakennustarkastaja teknisen lautakunnan alaisuudessa. Lisäksi kunnan terveystarkastajalle kuuluvat vesiasiat terveydensuojelulain (763/1994) tarkoittamassa laajuudessa. Vesihuoltolain 20 :n mukaisesti Mynämäen vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty kunnan kirjanpidosta. Laitos laatii tilikausittain erillisen tilinpäätöksen. Kunnan omistaman vesihuoltolaitoksen peruspääoma on määritelty. Vesihuoltolaitoksella on hallinnassaan vesi- ja viemärijohtoverkostot ja vesihuollon laitteet (paineenkorottamot, pumppaamot jne.). Vesihuolto pitää ydintehtävien hoitoon tarvittavan organisaation ja omaisuuden itsellään ja hankkii tarvittaessa tukitoiminnot muualta. Tukitoimintoja ovat sellaiset toiminnot, jotka vesihuoltolaitos voi ulkoistaa erityyppisin sopimuksin kunnan toiselle organisaatiolle tai yksityissektorille osittain tai kokonaan määräajaksi. Tukitehtäviä voivat olla esim. verkostojen ja vesihuollon laitteiden rakentaminen ja ylläpito, lyhyen aikavälin suunnittelu ja asiakkaille tuotetut palvelut. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueellaan tarjoamia palveluja ovat vesijohto-, viemärija hulevesiviemäripalvelut. Eri palvelujen toiminta-alueet poikkeavat toisistaan. Vesihuoltolain määräämiä viranomaisia ovat kunta, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja terveydensuojeluviranomainen. Viranomaisten tehtäväjako ja velvollisuudet ovat seuraavat: Kunta: o vastuu vesihuoltopalvelujen järjestämisestä, viimekädessä, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristölliset syyt niin edellyttävät o vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen ja ylläpito o vesihuollon kehittämisvelvollisuus o alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen9 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 6/33 Kunnan tekninen lautakunta: o lausuntojen antaminen vesihuoltolaitosten toiminta-alueesta o toiminta lain tarkoittamana valvontaviranomaisena o ympäristönsuojelutehtävät o ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi jäte-, vesi-, meluntorjunta-, ilmansuojelu- ja maastoliikennelaeissa säädetyt tehtävät o ympäristönsuojelun suunnittelu o tiedottaminen, neuvonta o ympäristön tilan seurannan sekä lausuntojen antaminen o aloitteiden teko ja kunnan yhteistyön edistäminen muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa 4.2 VEDENHANKINTA Vedenkulutus Vesivarat Vuonna 2008 vedenottamoilta verkostoon pumpattiin vettä yhteensä m 3 (keskimäärin m 3 /d). Vahdon kunnalta (nyk. Ruskon kunta) on vuonna 2008 ostettu vettä m 3 (keskimäärin 100 m 3 ). Taulukossa 4.1 on tiedot vedenkulutuksesta vuosilta Taulukkoon on laskettu yhteen Mietoisten ja Mynämäen alueen vedenkulutus. Taulukko 4.1. Vedenkulutus ja ominaisvedenkulutus vuosina Verkostoon pumpattu vesimäärä - omat vedenottamot m 3 /a myyty Vehmaalle m 3 /a ostettu Vahdon kunnalta (nyk. Ruskon kunta) m 3 /a Mynämäen oma kulutus m 3 /a Vedenkulutus - Mynämäen vedenkulutus m 3 /d Ominaisvedenkulutus l/as/d Laskutettu vedenkulutus - laskutettu vedenkuluttajilta m 3 /a laskuttamaton käyttö+hukkavedet m 3 /a laskuttamaton käyttö+hukkavedet % ,4 12 Mynämäen kunnassa sijaitsee yhdeksän pohjavesialuetta: Pyhä, Soranen, Livilä, Tursunperä, Hiivaniitty, Maansilta, Motelli, Nummenharju ja Kalela. Pohjavesialueiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on 10,7 km 2 ja muodostumisalueiden pintaala 6,2 km 2. Mynämäen pohjavesialueet sijaitsevat Pyhärannan-Laitilan-Turun harjujaksolla rapakivialueella. Rapakivialueella pohjaveden fluoridipitoisuus ylittää usein hyvälle talousvedelle asetetun raja-arvon 1,5 mg/l. Tavallisesti pohjavedessä on fluoridia alle 0,1 mg/l. Korkeimmat fluoridipitoisuudet ovat Laitilan ja Mynämäen alueella.10 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 7/33 Pyhärannassa ja Maskussa pitoisuudet ovat alhaisempia. Fluori on pieninä määrinä ihmisen luustolle ja hampaille välttämätön hivenaine, mutta usean milligramman pitoisuudet aiheuttavat kiillevaurioita hampaisiin ja mahdollisia muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten murtumisherkkyyttä. Pyhän pohjavesialueella esiintyy vedessä alumiinia ja nikkeliä. Alumiinia esiintyy ns. alunasavimailta tulevissa vesissä. Vesistöjen ja maaperän happamoituminen lisää alumiinin liukenemista maaperästä. Alumiini muodostaa fluorin kanssa vaikeasti erotettavissa olevan kompleksiyhdisteen. On esitetty, että alumiinilla olisi yhteyttä eräisiin neurologisten häiriöiden syntyyn, mutta pitävää tutkimusnäyttöä ei ole. Korkea alumiinipitoisuus vesijohtovedessä lisää kupariputkien pistekorroosiota ja saostumien muodostumista. Talousveden laatusuositus alumiinille on alle 200 μg/l. Luonnontilaisten pohjavesien ph-arvo on Suomessa yleisesti hapan, alueella ph 6-7. Hapan vesi aiheuttaa laitteistojen materiaalien syöpymistä. Laatusuositus on 6,5-9,5. Käytännössä tulee pyrkiä arvoon 7,0-8,0. Vuonna 2000 on laadittu Länsivyöhykkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Seuraavassa taulukossa on tiedot Mynämäen pohjavesialueista. Taulukko 4.2 Mynämäen pohjavesialueet. Pohjavesi- Alue- Kokonais- Muodostumis- Kokonaisantoisuus alue luokka pinta-ala km 2 alue km 2 m 3 /d Pyhä I 1,81 1, Soranen II 0,23 0,10 40 Livilä I 0,52 0, (1 Tursunperä I 1,12 0, Hiivaniitty I 1,16 0, Maansilta I 1,15 0, Motelli I 1,99 1, Nummenharju II 1,56 1, Kalela I 1,15 0, Yhteensä 10,69 6, ) Alueelta saatavaa vettä ei voi käyttää talousvetenä Vedenottamot ja käsittelylaitokset Mynämäen kunnalla on viisi pohjavedenottamoa: Laajoen (myös tekopohjavesi), Hiivaniityn, Kalelan, Tursunperän ja Pyhän vedenottamo. Laajoen ottamo on kunnan päävedenottamo. Ottamo sijaitsee Motellin pohjavesialueella, Laajoen tuntumassa (etäisyys n. 100 m). Vedenoton ylittäessä m 3 /d alkaa jokivettä suotautumaan ottamolle heikentäen pohjaveden laatua. Erityisesti veden humuspitoisuus nousee. Ottamon maksimikapasiteetti on m 3 /d, jolloin pintaveden osuus on n m 3 /d. Ottamolta pumpataan vettä kahdella verkostopumpulla keskustaajaman ylävesisäiliöön ja Kivikylän suuntaan. Veden fluoridipitoisuus on korkea. Raakaveden fluoridipitoisuus on ollut keskimäärin jopa 2,7 mg/l raja-arvon ollessa 1,5 mg/l. Ottamolle on hankittu vuonna 2001 fluoridinpoistolaitteisto (kalvosuodatus, käänteisosmoosi). Hankinnan jälkeen suodattimiin on vaihdettu tiheämmät kalvot fluoridin poiston tehostamiseksi. Alusta asti ongelmana on ollut kalvot tukkiva humus. Humuksen poistamiseksi on esikäsitte-11 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 8/33 lynä suodatinsukka, joka ei ole kuitenkaan ollut täysin riittävä. Myös alumiinipitoisuus on kohonnut raakavedessä. Veden alhaisen ph:n nostamiseksi on kalkkikivisuodatus. Ottamolla on kaksi 60 m 3 :n alavesisäiliötä, joista toisessa on kalkkikivimassa. Käytännössä on huomattu, että puutteellisesta ilmanpoistosta johtuen ulkolämpötilan laskiessa pakkasen puolelle ph-arvoa ei saada tavoitetasolle. Lähtevän veden ph on ollut kylmään aikaan 6,4. Vedestä on myös löytynyt kolibakteereja, joka kertovat pintavesien pääsystä ottamolle. Ottamolle on hankittu vuonna 2009 UV-laitteisto veden hygieenisen laadun turvaamiseksi. Hiivaniityn ottamo sijaitsee Hiivaniityn pohjavesialueella. Ottolupa on 500 m 3 /d, mutta todellinen antoisuus on 400 m 3 /d. Ottamolla on ollut ongelmia fluoridin kanssa. Ottamolle on hankittu vuonna 2009 fluoridinpoistolaitteisto ja UV-laitteisto. Ottamolla on käytössä kalkkikivialkalointi, joka tapahtuu maanpäällisessä säiliössä. Kalela ottamo sijaitsee Kalelan pohjavesialueella. Ottolupa on 400 m 3 /d, mutta todellinen otto on 200 m 3 /d. Raakavesi otetaan siiviläputkikaivosta. ph:n nostamiseksi ottamolla on suodatin (Dosfil), jossa veden alkalointi tapahtuu kalkkipohjaisella suodatinmassalla. Suodatinlaitteisto koostuu kahdesta n. 1,9 m 3 :n säiliöstä. Laitteisto on hankittu vuonna Ottamon vieressä olevaan hiekkakuoppaan on muodostunut avoin lampi (n m 2, keskisyvyys 2 m). Ajoittain ottamolle on päässyt bakteereja. Lammen täyttöä on suunniteltu. UV-laitteisto on hankittu. Muutoin raakavesi on hyvälaatuista. Käsitelty vesi pumpataan Kalelan ja Karjalan suuntiin. Pyhän vedenottamolta syötetään vesi Mietoisten taajamaan. Teoreettinen maksimikapasiteetti on 200 m 3 /d, mutta todellinen antoisuus on 180 m 3 /d. Raakavedenlaatu on huono. Laatua heikentää alumiini, nikkeli, fluoridi, rauta ja mangaani. Alumiinipitoisuus on ollut vuonna 2005 mitatuissa raakavesinäytteissä μg/l. Raakaveden fluoridipitoisuus on keskimäärin 1,4 mg/l. Ottamolla on NAT- WAT:n suodatinlaitteisto (ilmastus, kalkkikivialkalointi, hiekkasuodatus), jolla lähtevän veden alumiinipitoisuus on saatu alle laatusuosituksen 200 μg/l. Pyhän ottamolla on alavesisäiliö (300 m 3 ), josta käsitelty vesi pumpataan kahdella pumpulla kulutukseen. Säiliöön johdetaan n. 100 m 3 /d Mynämäen keskustan verkostosta vesijohtovettä. Ottamo on hankittu UV-laitteisto. Tursunperän ottamo sijaitsee Tursunperän pohjavesialueella. Ottamo on rakennettu 2006 varavedenottamoksi. Tällä hetkellä se on poissa käytöstä koholla olevan fluoridipitoisuuden vuoksi. Fluoridipitoisuus on keskimäärin 2,2 mg/l. Tursunperän vedenottamoilla on käytössä Kalelan ottamoa vastaava kalkkipohjainen suodatinmassa ph:n nostamiseksi. Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot vedenottamoista, luvista ja vedenottomääristä vuodelta 2008.12 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 9/33 Taulukko 4.3. Tietoa Mynämäen vedenottamoista. Vedenottamo Lupa Ottolupa [m 3 /d] Kapasiteetti [m 3 /d] Käyttö 2008 [m 3 /d] Laajoki L-S VEO Hiivaniitty L-S VEO Kalela L-S VEO Tursunperä Pyhä Yhteensä L-S VEO = Länsi-Suomen Vesioikeus. Kapasiteetti on käytännössä todettu todellinen antoisuus. Tursunperän ja Pyhän vedenottamot eivät tarvitse vesilain mukaista lupaa (<250 m 3 /d) Vesijohtoverkosto ja nykyinen toiminta-alue Keskitetty vedenjakelu kattaa Mynämäessä lähes koko kunnan alueen. Vesijohtoverkon pituus oli vuonna 2009 n. 225 km. Verkoston materiaali on pääosin muovia. Verkostoon kuuluu ylävesisäiliö, joka täytetään pääasiassa Laajoen vedenottamolta kulutusverkoston kautta. Ylävesisäiliön tilavuus on m 3. Se riittää vajaan vuorokauden vedenkulutukseen. Ylävesisäiliön ylin vedenpinnan korkeus on +67 m ja alin +61 m. Pyhän ottamolla on alavesisäiliö. Kunnan verkosto on yhteydessä Nousiaisten, Vehmaan ja Maskun kuntien verkostoihin. Vesijohtoverkosto on hyvässä kunnossa. Kunta on tehnyt vuotovesitutkimuksen ja vesijohtoverkostoa on korjattu tarvittaessa. Valurautaputkiston uusimistyö on käynnissä. Laskuttamattoman veden osuus on n. 10 % verkostoon pumpatusta vesimäärästä. Vuonna 2009 kunnan vesijohtoverkostoon oli liittynyt n asukasta ja liittymisaste oli n. 90 %. Vesilaitoksen toiminta-alue on asemakaava-alueet sekä Lauttanpään kylän Vedenlaatu verkostossa Vesinäytteet on otettu Karjalan kylästä (Karjalan koulu), Mietoisten alueella (Tavastilan koulu) ja Mynämäen keskustasta (terveyskeskus). Karjalan koulussa vesi on laadultaan moitteetonta. Karjalaan vesi tulee Kalelan ottamolta. Mietoisissa alumiinin (20 μg/l), fluoridin (0,72 mg/l) ja raudan (130 μg/l) pitoisuudet ovat kohonneita, mutta alle raja-arvojen. Mangaanin pitoisuus on 50 μg/l, joka on sama kuin raja-arvo. Nikkeliarvojen tasaamiseksi Mynämäestä tulevaa vesimäärää on nostettu 130 m 3 /d, Mietoisten alueen oma osuus on 70 m 3 /d. Mynämäen keskustassa fluoridin pitoisuus on sama kuin raja-arvo (1,5 mg/l). Muuten vesi on hyvälaatuista.13 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 10/ Poikkeustilanteiden vedenjakelu Yleiset vaatimukset kunnille Poikkeustilanteiksi on määritelty tilanteet, joissa pintavettä tai vesilaitoksen tuottoisinta vedenottamoa ei voida käyttää. Kuntien ja valtion viranomaisten tulee valmiuslain (1080/91) mukaan yhdessä etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtävien hoitaminen poikkeustilanteissa. Vedenhankinnan ja viemäröinnin valmiussuunnittelun ohjaus kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön mukaan maa- ja metsätalousministeriölle. Kunnan valmiussuunnittelu poikkeustilanteissa koostuu kahdesta osasta: yleisestä luonteeltaan hallinnollisesta osasta sekä toimialaosasta. Toimialaosassa esitetään yhteenvedot kunkin hallintokunnan ja toimialan omista valmiussuunnitelmista. Nämä tiedot toimitetaan kokonaisuudessaan tiedoksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Vesi- ja viemärilaitoksen valmiussuunnittelun tavoitteena on vesihuollon toimivuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa pääkohtinaan vaarojen ja riskien kartoitus, toiminnan turvaamisen nykytason arviointi, erityistilanteiden aikaisen toimintaorganisaation määrittely, varautumistoimenpiteiden suunnittelu, kunnan sisäisen yhteistyön luominen sekä tiedotus- ja koulutusasiat. Tilanne Mynämäessä Vesilaitoskohtaisesti laskettu turvallisuusluokitus (I-IV) perustuu siihen, kuinka monta litraa riskitöntä ja laatuvaatimukset täyttävää vettä vesilaitoksella on poikkeustilanteessa käytettävissä vuorokaudessa yhtä henkilöä kohti. Riskitön vesi tarkoittaa vesimäärää, joka on käytettävissä vesilaitoksen päävesilähteen käytön estyessä. Luokkaan I päästään, jos riskitöntä vettä on käytettävissä 120 l/as/d. Päästäkseen luokkaan I on Mynämäen vesihuoltolaitoksen poikkeustilanteessa pystyttävä toimittamaan vettä oman toiminta-alueensa tarpeisiin n. 860 m 3 /d. Taulukko 4.1. Vesilaitoksen turvallisuusluokitukset ja kutakin turvallisuusluokkaa vastaavat vesimäärät Mynämäessä vuonna Turvallisuusluokka Poikkeustilanteessa käyttöön Vaatimustaso (m 3 /d) jäävä vesimäärä (l/as/d) I > 120 > 858 II III IV < 20 < 14314 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 11/33 Mynämäessä on poikkeustilanteessa mahdollista saada tarvitsemansa vesimäärä seuraavalla tavalla: Kaikki viisi vedenottamoa sijaitsevat eri pohjavesialueilla. Yhden vedenottamon ollessa pois käytöstä, on kunnan mahdollista saada vettä neljältä muulta vedenottamolta. Laajoen vedenottamo on kunnan päävedenottamo. Sen ottolupa on m 3 /d ja pohjavesialueen antoisuus m 3 /d. Laajoen vedenottamon kapasiteetti on m 3 /d. Laajoen ottamon ollessa pois käytöstä tulee muiden ottamoiden pystyä toimittamaan vettä 860 m 3 /d. Muiden ottamoiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 980 m 3 /d. Tursunperän ottamoa ei kuitenkaan voida käyttää korkean fluoridipitoisuuden takia ennen kuin käsittely on hoidettu. Näin ollen ottamoiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 780 m 3 /d. Kunnan kaikkien päävedenottamoiden ollessa pois käytöstä vettä voidaan johtaa yhdysputkea pitkin Vehmaalta, Nousiaisista ja Maskusta Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet Keskitetyn vedenjakelun ulkopuolelle jää n. 10 % kunnan väestöstä, eli n. 800 asukasta asuu kiinteistössä, jonka vedenhankinta on oman kaivon varassa. Kiinteistökohtainen vedenhankinta on hoidettu pääasiassa rengas- ja porakaivoilla. Kaivovesien laatua ei ole Mynämäessä kartoitettu. Rannikkoalueiden kaivojen yleisiä haitta-aineita ovat rauta, mangaani ja kloridi Ylikunnallinen yhteistyö Vuonna 2009 Ruskon kunta on myynyt vettä Mynämäelle n. 40 m 3 /d. Veden hinta 0,50 /m JÄTEVEDENKÄSITTELY Viemäriverkosto ja nykyinen toiminta-alue Keskitetty viemäröinti kattaa pääosin kaavoitetut asuinalueet sekä Lauttanpään, Munnuisten, Nihattulan ja Saaristen kylät. Viemäröintisuunnitelmat on tekeillä Pyhön, Lemmettylän, Parsilan ja Lankkisten kylien alueille. Viemäriverkostoon liittyneiden määrä vuonna 2009 oli asukasta ja liittymisaste oli 52 %. Viemäriverkoston kokonaispituus vuonna 2009 oli n. 114 km. Viemärilaitoksen toiminta-alue on asemakaava-alueet. Hulevesiviemäriverkoston kokonaispituus on n. 11 km. Hulevesiviemäriverkostolle ei ole määritetty toiminta-aluetta.15 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12/ Jätevedenkäsittely Vuonna 2004 valmistui siirtoviemäri Mynämäen jätevedenpuhdistamolta Nousiaisiin ja vuodesta 2005 lähtien Mynämäen jätevedet on johdettu Nousiaisten kautta Raisioon. Vuonna 2007 valmistui siirtoviemäri Mietoisten jätevedenpuhdistamolta Nousiaisiin. Siirtoviemäri otettiin käyttöön alkuvuonna Mynämäen kunnan jätevedet johdetaan Nousiaisten ja Maskun kautta Raisioon. Vuodesta 2009 jätevedet on johdettu Raisiosta edelleen Turkuun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2009 Raisioon johdettiin jätevesiä m 3, josta liittyjiltä laskutettiin m 3. Laskuttamattoman jäteveden osuus oli n. 30 %. Vuonna 2009 jätevesikuution hinta Mynämäelle on ollut 0,61 /m Keskitetyn järjestelmän ulkopuoliset alueet Mynämäessä keskitetyn viemäriverkoston piiriin kuuluu n asukasta eli n. 52 % asukkaista. Keskitetyn viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle jää siis asukasta eli n. 48 % asukkaista. Taulukko 4.2 Haja-asutuksen jätevesikuormitus. Tuleva kuormitus* g/as/d Haja-asutuksen jätevesien ympäristökuormitusta on arvioitu taulukossa 4.2 (olettamuksena, että kaikissa kiinteistöissä on pelkästään jätevesien sakokaivokäsittely). Puhdistusteho (%)** Lähtevä kuormitus*** g/as/d Asukasmäärä Ympäristökuormitus yht. kg/d BOD 7ATU , Typpi (N) , Fosfori (P) 2, , * Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. ** Santala Erkki. Pienet jäteveden maapuhdistamot (Vesi- ja ympäristöhallitus). *** Lähtevä kuormitus laskettu käyttäen puhdistustehona 15 %. Haja-asutuksen jätevesikuormitusta ei kuitenkaan voida verrata esimerkiksi jätevedenpuhdistamolta muodostuvaan pistekuormitukseen, koska haja-asutuksen jätevesien ravinnekuormasta vain pieni osa pääty sellaisenaan vesistöön. Mynämäessä suurin merkitys haja-asutusalueiden jätevesillä on ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkittävimpinä mainittakoon mahdolliset pohjavesien ja kaivojen saastumiset ja hajuhaitat.16 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 13/ VESIHUOLLON ONGELMAKOHDAT Vedenhankinnan ongelmakohdat Laajoen vedenottamolla veden fluoridipitoisuus on korkea, jopa 2,7 mg/l (raja-arvo 1,5 mg/l). Myös alumiinipitoisuus on kohonnut. Kylmän sään aikaan veden ph on ollut alhainen, 6,4 (raja-arvo 6,5 9,5). Vedestä on myös löytynyt kolibakteereja, jotka kertovat pintavesien pääsystä ottamolle. Hiivaniityn vedenottamolla veden fluoridipitoisuus on ollut raja-arvon tuntumassa (1,5 mg/l). Kalelan vedenottamon viereen on muodostunut avoin lampi ja ajoittain ottamolle on päässyt bakteereja. Pyhän vedenottamolla raakaveden laatu on huono. Laatua heikentää alumiini, fluoridi, rauta, nikkeli ja mangaani. Tursunperän vedenottamon vettä ei voida käyttää talousvetenä kohonneen fluoridipitoisuuden vuoksi. Fluoridipitoisuus on keskimäärin 2,2 mg/l (raja-arvo 1,5 mg/l). Veden käsittelytarve on suuri. Vedenkäsittely sisältää aina riskin, joka syntyy käsittelyn riittämättömyydestä. Kiinteistökohtaisten kaivojen ongelmana on veden korkea rauta- ja kloridipitoisuus. Lisäksi kaivovedet ovat happamia. Kunnan vesijohtoverkosto ei vielä kata aivan koko kunnan aluetta. Kunnan pohjavesialueita vaarantavia asioita ovat mm. asutuksen jätevedet sekä Motellin, Maansillan ja Hiivaniityn pohjavesialueiden läpi kulkeva valtatie 8. Kunnan pohjoisosien kylissä on ongelmia vesijohdon paineen riittävyyden kanssa Jätevedenkäsittelyn ongelmakohdat Viemäriverkoston vuotovesien osuus on korkea, n. 30 %. Haja-asutusalueella viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella asuu n asukasta, eli n. 48 % kunnan asukkaista, joiden jätevesien käsittelylle tulisi miettiä ratkaisua lainsäädännön tiukentuessa. Kunnan pohjavesialueilla on kyliä, jotka sijaitsevat viemärilaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella. Tämä muodostaa pohjavesien pilaantumisriskin. Pohjavesialueilla sijaitsevia kylämuodostelmia ovat, Tursunperä ja Kalela. Kunnassa on myös taajaan asuttuja alueita, joilla on riittämätön jätevesien käsittely. Tällaisia alueita ovat: Pyhö Lemmettylä Parsila Lankkinen Maijankallio17 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 14/33 Perkkoonmäki Valaskallio Katavainen Huoli Lehtinen Saarentien alue Haapainen Korvensuu Tarvainen Raukkaanmäki Rahkola Vehmalainen Karjalan kirkonkylä Karjalankylä Vallainen Nuuskala Tapaninen Haankylä Kivikylä Munttinen Meripää Kumiruona Laajoki Kalleinen Saaren ranta Sydänperä Haijainen Salavainen Uhlu Hollonmäki Lemmin kylä Ranta-Vakkinen Kaulakko Kalela Telkinmäki Kuustonmaa Ilmsaari 4.5 YMPÄRISTÖKUNTIEN VESIHUOLTO Ympäristökuntien vedenjakelu Nousiainen Nousiaisten kunnan vedenjakelusta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Vesilaitos ostaa kaiken tarvitsemansa veden Masku-Nousiainen vesilaitos kuntayhtymältä. Varavedenlähteenä toimii Raisio-Naantalin vesilaitos kuntayhtymä. Nousiaisten vedenkulutus on n m 3 /a.18 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 15/33 Nousiaisissa keskitetty vedenjakelu kattaa lähes koko kunnan asutuksen. Vesijohtoverkostoon on liittynyt n. 90 % kunnan asukkaista. Nousiaisten vesijohtoverkosto on yhteydessä Mynämäen ja Maskun kuntien verkostoon. Masku Maskun kunnan vedenjakelusta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Maskun kunta ostaa kaiken tarvitsemansa veden Masku-Nousiainen vesilaitos kuntayhtymältä. Maskun vedenkulutus on n m 3 /a. Maskussa vesijohtoverkostoon on liittynyt n. 85 % kunnan asukkaista. Maskun vesijohtoverkosto on yhteydessä Nousiaisten, Velkuan, Mynämäen, Naantalin ja Raision kuntien vesijohtoverkostoihin. Vehmaa Vehmaan kunnan vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos, joka ostaa tarvitsemansa veden Uudenkaupungin vedeltä. Vuonna 2006 Vehmaan vedenkulutus oli n m 3. Kunnan vesijohtoverkosto kattaa keskustan lisäksi suurimmat asuinkeskittymät. Vesijohtoverkostoon on liittynyt 76 % asukkaista. Vesijohtoverkosto on yhteydessä Mynämäen ja Uudenkaupungin verkostoihin. Taivassalo Taivassalon kunnan vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Suurin osa tarvittavasta vedestä ostetaan Uudenkaupungin vedeltä (75 %). Loput otetaan laitoksen omalta Koiviston vedenottamolta. Vuonna 2006 Taivassalon vedenkulutus oli n m 3. Taivassalossa keskitetty vedenjakelu kattaa keskustan lisäksi suurimmat asuinkeskittymät. Vesijohtoverkostoon on liittynyt 92 % kunnan asukkaista. Verkosto on Uudenkaupungin verkoston lisäksi yhteydessä Kustavin verkostoon. Eura Euran kunnan vesihuollosta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Vesi hankitaan omilta pohjavedenottamoilta. Pääosa vedestä on tekopohjavettä (82 %), jota muodostetaan Lohiluoman vedenottamolla imeyttämällä maaperään Pyhäjärvestä pumpattavaa vettä. Mölsin vedenottamolta saatavassa vedessä on ollut ongelmia fluoridin kanssa. Vuonna 2002 vettä pumpattiin verkkoon n m 3. Teollisuuden osuus vedenkulutuksesta oli 42 %. Vesihuoltoverkosto kattaa Euran keskustaajaman, Kauttuan, Mestilän, Mannilan, Honkilahden, Hinnerjoen, Länsi-Euran, Kahalan, Kiukaisten ja Panelian taajamat. Vesijohtoverkostoon on liittynyt n. 73 % kunnan väestöstä. Pöytyä Pöytyän kunta ostaa käyttövetensä Pöytyä Auran kuntayhtymältä Pihlavan pohjavedenottamolta Oripäästä. Kyrön alueen käyttövesi ostetaan Parravahan Vesi19 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 16/33 Oy:ltä. Yläneen alue ottaa käyttövetensä kunnan omalta Laihian vedenottamolta. Lisäksi vettä ostetaan Yläneen alueelle Oripään kunnalta. Vuonna 2006 Pöytyän kunta käytti vettä m 3. Vesijohtoverkostoon on liittyneenä n. 85 % asukkaista. Pöytyän kunnan verkosto on yhteydessä Auran, Tarvasjoen, Oripään ja Säkylän kuntien verkostoihin. Laitila Kaupungin vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa Laitilan vesihuoltolaitos, jolla on käytössään viisi pohjavedenottamoa: Puntari, Kovero, Tulejärvi, Krouvinnummi ja Untamala. Palttilan pohjavedenottamo toimii varavedenottamona. Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston liittymisaste on n. 60 %. Laitilan keskustassa on useita yksityisiä kaivoja, joista vettä toimitetaan asuntoosakeyhtiöille. Kaivolassa on Harjakkaan vesiyhtymä, jonka verkostossa on n. 50 liittyjää. Laitilan ja Uudenkaupungin välille on rakennettu yhdysvesijohto siirtoviemärin rinnalle Ympäristökuntien jätevedenkäsittely ja kuntayhteistyö Nousiainen Nousiaisten jätevedet on käsitelty vuodesta 1996 Raision kaupungin puhdistamolla. Vuonna 2006 laskutetun jäteveden määrä oli n m 3. Nykyään jätevedet käsitellään Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla. Nousiaisten viemäriverkosto kattaa keskustaajaman alueen. Verkostoon on liittynyt n. 55 % kunnan asukkaista. Masku Maskun kunnan jätevedet käsitellään Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla. Nykyisin vielä toiminnassa olevalla Lemun jätevedenpuhdistamolla käsitellään Lemun ja Askaisten alueiden jätevedet, mutta puhdistamon toiminta tullaan lopettamaan ja tulevaisuudessa jätevedet tullaan johtamaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä. Vuonna 2006 Maskusta Raisioon johdettu jätevesimäärä oli n m 3. Lemun puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2006 n m 3. Vehmaa Vehmaan jätevedet käsitellään kunnan omalla Vinkkilän puhdistamolla. Puhdistamo on kaksivaiheinen bioroottorilaitos, jossa fosfori saostetaan jälkisaostuksena. Vuonna 2006 jätevesiä käsiteltiin n m 3. Vehmaan viemäriverkostoon on liittynyt n. 32 % kunnan asukkaista. Taivassalo Taivassalon jätevedet käsitellään kunnan omalla Kirkonkylän puhdistamolla. Puhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos (rengaskanava), jossa fos-20 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 17/33 fori saostetaan ferrosulfaatilla. Vuonna 2006 laskutettu jätevesimäärä oli n m 3. Taivassalon viemäriverkostoon on liittynyt n. 51 % kunnan asukkaista. Eura Euran keskustaajaman, Länsi-Euran ja Etelä-Euran jätevedet johdetaan puhdistettavaksi JVP Eura Oy:n puhdistamolle yhdessä teollisuuden jätevesien kanssa. Kiukaisten alueen jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Harjavallan kaupungin puhdistamolle. Vuonna 2007 JVP Eura Oy:n puhdistamon tulovirtaama oli n m 3 ja jätevesiä johdettiin Kiukaisista Harjavaltaan n m 3. Euran kunnan viemäriverkostoon on liittynyt n. 64 % kunnan asukkaista. Pöytyä Pöytyän viemäriverkoston liittymisaste on n. 50 %. Pöytyän kunnassa on kaksi jätevedenpuhdistamoa. Riihikosken puhdistamolla käsiteltiin vuonna 2006 n m 3 jätevettä ja Kyrön puhdistamolla n m 3 jätevettä. Yläneen alueen jätevedet on vuoden 2003 alusta lähtien johdettu puhdistettavaksi Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamolle. Laskutetun jäteveden määrä vuonna 2008 oli n m 3. Laitila Vuonna 2006 Laitilan Kirkonkylän puhdistamolla käsiteltiin jätevesiä n m 3. Nykyään Laitilan jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Uudenkaupungin Vakka- Suomen Veden puhdistamolle. Viemäriverkko kattaa keskustaajaman ja lähikylät. Viemäriverkostoon oli vuonna 2006 liittynyt n. 57 % kunnan asukkaista. 5. VESIHUOLLON TAVOITTEET JA STRATEGIAT 5.1 PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA TOIMINTAVARMUUS Vesihuoltopalvelujen tuottamisessa ja toimintavarmuudessa pyritään seuraaviin tavoitteisiin: - Jaettavan veden laatu on vaatimukset täyttävää sekä määrä on riittävä - Vedenjakelu toimii keskeytyksettä - Poikkeustilanteissa on käytössä laatuvaatimukset täyttävää vettä vähintään 120 l/asukas vuorokaudessa - Jäteveden viemäröinti ja -käsittely on vaatimukset täyttävää eikä siitä aiheudu riskiä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle - Vesihuoltoverkosto kattaa tarpeelliset alueet - Vesihuoltolaitoksien toimintaedellytykset ovat riittävät - Asiakkaat ovat tyytyväisiä vesihuoltolaitoksien palvelutasoon Keskeiset strategiat tavoitteisiin pääsemiseksi ovat seuraavat: Näytä lisää
Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito Lisätiedot Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä
UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09 Lisätiedot AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)
Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle Lisätiedot VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ
FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman Lisätiedot MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010
MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 Lisätiedot MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti
MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Lisätiedot AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)
Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä Lisätiedot RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013
RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Lisätiedot MASKUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
E25777.10 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA MASKUN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE HYVÄKSYNYT TARKISTANUT LAATINUT /KORJATTU ARY ARY VKOL 28.02.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS Lisätiedot AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)
KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen- Lisätiedot KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO
Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston Lisätiedot TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU
TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET... Lisätiedot YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014
YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 Lisätiedot AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)
AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Lisätiedot AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)
AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden Lisätiedot SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo Lisätiedot SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013
SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Lisätiedot TAIVASSALON KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24805.10. Turku, 20.06.2013
TAIVASSALON KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24805.10 Turku, 20.06.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Lisätiedot AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)
AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden Lisätiedot NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013
NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Lisätiedot Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma
Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston Lisätiedot KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KÖYLIÖN KUNTA. Työ: E23253.10. Turku, 14.04.2010
KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KÖYLIÖN KUNTA Työ: E23253.10 Turku, 14.04.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Lisätiedot Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030
Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen Lisätiedot Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6
VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto- Lisätiedot Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma
Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten Lisätiedot KARKKILAN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma
KARKKILAN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20844 YV Tampere 30.01.2004 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. (03) 2442 111 OULU Fax (03) 2442 267 ALV Lisätiedot Kesärannan ranta-asemakaavaalueen
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... Lisätiedot EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki Lisätiedot Hyvät vesihuoltopalvelut
Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa Lisätiedot ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA
Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA Lisätiedot EURAJOEN KUNTA. Työ: E24957. Turku, 04.11.2013
LAITILAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23162.10 Turku, 03.03.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Lisätiedot KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan Lisätiedot PYHÄRANNAN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
PYHÄRANNAN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E22886 Turku, 16.09.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Lisätiedot VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE
VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT Lisätiedot TARVASJOEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25458.10. Turku, 08.06.2012
TARVASJOEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25458.10 Turku, 08.06.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Lisätiedot KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ
KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman Lisätiedot HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013
HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Lisätiedot Vesivarojen hallinta ja vesihuolto
Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vs. johtaja, yli-insinööri Hannu Wirola Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuranta seminaari, 31.1.2013 5.2.2013 Tavoitteena vesivarojen Lisätiedot AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet
AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto Lisätiedot Kaupunginhallitus 114 25.02.2013
Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin Lisätiedot SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011
SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Lisätiedot AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)
KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman Lisätiedot Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen
Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Lisätiedot Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.
Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan, Lisätiedot Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet
VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön Lisätiedot KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma
HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat. Lisätiedot Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011
LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNNAN PÄIVITETYN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Lisätiedot RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23455.10. Turku, 31.08.2010
RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23455.10 Turku, 31.08.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Lisätiedot Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa
Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ:.10 Turku, 16.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Lisätiedot KEMIÖN SAAREN ALUEELLINEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA
AURAN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25339.10 Turku 07.05.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu Lisätiedot TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti
VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY Lisätiedot Jätevesien käsittely kuntoon
Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä Lisätiedot KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VESIHUOLTO- LAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Työ: E Turku,
KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VESIHUOLTO- LAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.11.2009 52 Työ: E23169.10 Turku, 30.09.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Lisätiedot Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki
FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue Lisätiedot 2011-2035. OSARAPORTTI I Perusselvitykset Ennusteet ja tavoitteet Suunnitteluperusteet. Työ: E24627.10. Turku, 22.09.2011
AURAN KUNTA KAARINAN KAUPUNKI LIEDON KUNTA MASKUN KUNTA MYNÄMÄEN KUNTA NAANTALIN KAUPUNKI NOUSIAISTEN KUNTA PAIMION KAUPUNKI PARAISTEN KAUPUNKI RAISION KAUPUNKI RUSKON KUNTA SAUVON KUNTA TURUN KAUPUNKI Lisätiedot KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011
KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan Lisätiedot ULVILAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Päivitetty 11.11.2014 Ulvilan vesilaitos
ULVILAN KAUPUNKI ULVILAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Päivitetty 11.11.2014 Ulvilan vesilaitos Tämän päivittämisen tarkoitus on nostaa esille vuoden 2008 jälkeen tehdyt toimenpiteet Lisätiedot Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?
Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon Lisätiedot EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku
EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 Lisätiedot Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset
Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 24. 25.10.2014 Siilinjärvi Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön Lisätiedot VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA
VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan Lisätiedot RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
RAUTALAMMIN KUNTA RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ 2010 K& 1.11.2010 K&R Kiuru & Rautiainen Oy 2(19) 1 JOHDANTO... 3 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 4 2.1 Kunnan Lisätiedot KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010
KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Lisätiedot Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015
Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta Lisätiedot KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot:
KASKISTEN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20851YV40 Kaarina 22.10.2004 Air-Ix Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 52 TAMPERE 20781 KAARINA ESPOO Puh. (02) 5159 500 OULU Fax (02) 5159 501 NÄRPIÖ Lisätiedot Vesihuoltolain uudet säännökset
Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten Lisätiedot Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011
1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja Lisätiedot Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus
Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008 Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Hyvän vesihuollon kriteerejä Palvelut ovat tasapuolisia ja toimintavarmoja myös Lisätiedot EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177
EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23614.10. Turku, 08.06.2010
NAANTALIN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23614.10 Turku, 08.06.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut Lisätiedot Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö
Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä Lisätiedot Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 OULU
Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 OULU Aulis Kaasinen, PoP ELY 1 Säädösmuutokset Uusi ympäristönsuojelulaki 527/2014 Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 Vesihuoltolain 119/2001 muutos (681/2014) Lisätiedot LEMIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
rev. 15.8.2011 LEMIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA PÄIVITYS 2010 Sisäinen tarkistussivu Asiakas Lemin kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma Projekti Vaihe Päivitys 2010 Työnumero Luokitus Piirustus/arkistointi/sarjanro. Lisätiedot PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI
PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella. Lisätiedot Vesilahden kunta. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: E24152. Tampere 25.05.2011
Vesilahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: E24152 Tampere 25.05.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Lisätiedot VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE
TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 Lisätiedot Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp
Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE Lisätiedot SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti
SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen Lisätiedot SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015
SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen Lisätiedot MASKUN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E Turku,
MASKUN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23225.10 Turku, 10.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo Lisätiedot JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan Lisätiedot HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23806.10. Turku, 24.11.2010
HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23806.10 Turku, 24.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Lisätiedot PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012
PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Lisätiedot LIITE B1, TEKLA 16.6.2010
Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman Lisätiedot VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN
Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille Lisätiedot TAMMELAN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 21029YV. Tampere 8.2.2005. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot:
TAMMELAN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 21029YV Tampere 8.2.2005 Air-Ix Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. (03) 2442 111 OULU Faksi (03) 2442 267 NÄRPIÖ Lisätiedot Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.
Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän Lisätiedot Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute