Source: http://fontanor.com/index.php/fontaneria-y-calefaccion/2-uncategorised/16-reglamento
Timestamp: 2018-01-18 21:34:37
Document Index: 170819660

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 37']

Partes destacables sobre el reglamento de instalaciones térmicas en edificios RITE
El mantenimiento de las instalaciones de calefacción y ACS debe ser realizado por una empresa mantenedora habilitada por la Administración.
Todas las instalaciones de potencia igual o superior a 5 Kw en las instalaciones individuales de menos de 70 Kw (prácticamente todas las domésticas individuales) es suficiente con llamar a una empresa mantenedora autorizada cada vez que corresponda realizar el mantenimiento, sin tener que formalizar un contrato de mantenimiento.
La frecuencia de las operaciones de mantenimiento establecidas y obligadas por el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). En calderas de gas o gasóleo deberá hacerse cada año.
En cualquiera de los casos, el control del sistema es un punto muy importante a tener en cuenta y además de proporcionar el mayor confort posible puede gestionar los generadores, temperaturas de agua y horarios para que el sistema funcione de forma eficaz y se consigan ahorros considerables.
Es obligado por normativa (RITE) utilizar sistemas que permitan tener temperaturas diferenciadas en cada estancia, exceptuando baños, pasillos y cocina (por ejemplo…), válvulas termostáticas en radiadores o actuadores en el suelo radiante). A su vez, se recomienda la utilización de un termosta-to-programador horario en la habitación más desfavorable. Esta es una solución relativamente económica que permite obtener muy buen confort ya que cada estancia está a la temperatura deseada sin derroches por desocupación o exceso de temperatura donde no se necesita.
En instalaciones con radiadores, la temperatura adecuada de ajuste sería 70 °C pues aporta: Menor consumo al reducir las pérdidas de energía. Los radiadores serán focos de calor más tenues que proporcionarán más confort. Menos suciedad en la pared. Las manchas negras que se ven en la pared por encima de los radiadores se producen cuando los radiadores están a más de 70 °C.
En instalaciones con suelo radiante la temperatura máxima de ajuste debe estar en torno a los 50 °C.
Cada grado de más que pidamos en ambiente supone aproximadamente un 7% más de combustible.
Ajustar valores de temperatura ambiente por encima de 23 °C puede reducir la humedad del ambiente y generar falta de confort por exceso de calor.
Para dormir, la temperatura adecuada es inferior a la ambiente diurna y estará entre 17 y 18 °C. Es la llamada temperatura ambiente reducida o económica.
Además de reducir el consumo permite un sueño de mayor calidad que ayuda a un mejor descanso.
Hay que distinguir si el sistema de producción de agua caliente sanitaria es mixto instantáneo o por acumulación.
La temperatura recomendada está entre 55 y 60 °C, aunque luego se consuma a 40 °C. Es recomendable el uso de grifería termostática. En el caso de haber recirculación de ACS ésta deberá estar controlada.
Requisitos mínimos de Rendimiento Energético de los generadores de calor.
Queda prohibida la instalación de calderas de las características siguientes, a partir de las fechas que se indican a continuación:
- Calderas de tipo atmosférico a partir del 1 de Enero de 2010.
- Calderas de una estrella a partir del 1 de Enero de 2010.
- Calderas de dos estrellas a partir del 1 de Enero de 2012.
Resumen RITE (Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios)
- En los edificios que se prevea una instalación térmica, la evacuación de los conductos de la combustión del generador se realizará por un conducto a cubierta del edificio. En los edificios donde no se prevea una instalación térmica central ni individual, se dispondrá de una preinstalación para la evacuación individualizada de los productos de la combustión, mediante un conducto que desemboque a cubierta y que permita conectar en su caso calderas de cámara de combustión estanca tipo (C).
Reforma cambiando generador:
- Si se dispone de conducto de humos a cubierta adecuado al nuevo generador, debe usarse este conducto.
- En las instalaciones térmicas existentes que se reformen cambiándose sus generadores que no dispongan de conducto de evacuación a cubierta o éste no sea adecuado al nuevo generador objeto de reforma, hay que hacer un nuevo conducto que desemboque a cubierta.
- Se permite salida directa a fachada o patio de ventilación si es vivienda unifamiliar.
- Un edificio existente sin conducto adecuado y se quiere mantener una salida a fachada (para caldera individual) habrá que sustituir la caldera por una de Clase 5 NOx (Caldera de bajo NOx o Caldera de Condensación).
El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
El apartado 1 del artículo 18 queda redactado del siguiente modo:
Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 24 con la siguiente redacción:
«11. No será necesario el registro previsto en el apartado 1 de este artículo en caso de sustitución o reposición de equipos de generación de calor o frío cuando se trate de generadores de potencia útil nominal menor o igual que 70 Kw, siempre que la variación de la potencia útil nominal del generador no supere el 25 por ciento respecto de la potencia útil nominal del generador sustituido ni la potencia útil nominal del generador instalado supere los 70 Kw . El titular o usuario de la instalación deberá conservar la documentación de la reforma de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5.c). Dicha documentación comprenderá como mínimo la factura de adquisición del generador y de su instalación, salvo que concurran otros reglamentos de seguridad industrial que requieran certificación de la actuación, en cuyo caso bastará la certificación exigida por tales reglamentos.»
El apartado 5 del artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
El artículo 37 queda redactado del siguiente modo:
b) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones del sistema. En caso de personas físicas extranjeras no comunitarias, el cumplimiento de las previsiones establecidas en la normativa española vigente en materia de extranjería e inmigración.