Source: http://docplayer.cz/26267291-Zprava-o-revizi-lps-ev-ozn-vzor_604-revize-provedena-dle-csn-cl-pravidelna-csn-en-cl-e.html
Timestamp: 2019-10-20 01:04:17+00:00
Document Index: 6418322

Matched Legal Cases: ['čl. 6', 'čl. 5', 'čl. 13', 'čl. 13', 'čl. 3', 'čl. 62', 'čl. 3']

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN , čl pravidelná ČSN EN , čl. E - PDF
Download "Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN , čl pravidelná ČSN EN , čl. E"
1 Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN , čl pravidelná ČSN EN , čl. E.7.1 Začátek revize : Datum zpracování : Konec revize : Doporučený termín příští revize - nejpozději v roce 2013 Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín Předmět Předmětem této revize je ochrana proti účinků atmosférické elektřiny instalované na titulní straně uvedeném objektu. Předmětem Této revize je zařízení v rozsahu popisovaném v této zprávě. Části zařízení, které nejsou v této zprávě popisovány, nejsou předmětem této revize. Revizi provedl Zdeněk Prejza, osvědčení číslo Použité přístroje Přístroj pro měření ZSm Přístroj pro měření Rizol. Přístroj pro měření malých odporů Přístroje pro měření zemních odporů Pátý přístroj Šestý přístroj Celkové hodnocení Zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou výše jmenovaného objektu bylo řádně odzkoušeno, změřeno a prohlédnuto dle výše citovaných ČSN a porovnané s dokumentací skutečného provedení. Revidované zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou je schopné bezpečného provozu. Počet výtisků: 3 Počet příloh: 2 Rozdělovník : 1x RTEZ 2x provozovatel Provozovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu vyhotovení dle rozdělovníku. Dále potvrzuje, že vzal obsah této zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky Podpis provozovatele Datum předání zprávy Podpis revizního technika
2 1 - Rekapitulace příloh 1. Příloha - měření a prohlídky hromosvodů (LPS) tabulky s výsledky prohlídky a měření na LPS bez závad, celkem 33 záznamů Tabulky s výsledky prohlídky a měření na hromosvodech. Tabulky jsou uspořádány dle jednotlivých objektů s hromosvody. 2. Poučení provozovatele Doporučené pokyny pro provozovatele revidovaného zařízení Poučení provozovatele revidovaného elektrického zařízení - doporučený výpis nejnutnějších úkonů, které je zapotřebí provádět pro udržení zařízení v bezpečném stavu, výpis nebezpečných činností, které se ve vztahu k revidovanému zařízení nedoporučuje provádět. 2 - Předmět revize Předmětem této revize je ochrana proti účinků atmosférické elektřiny instalované na titulní straně uvedeném objektu. Předmětem Této revize je zařízení v rozsahu popisovaném v této zprávě. Části zařízení, které nejsou v této zprávě popisovány, nejsou předmětem této revize. 3 - Použité podklady Jako podklady pro tuto revizi byly použity následující dokumenty: projektová dokumentace - proj. Jan KOS... protokol o určení vlivů - protokol je součástí výše uvedené dokumentace. zprávy o výchozí revizi - RTEZ Josef Janata, ev.č , revize vykonána Úkony provedené na hromosvodech ČSN EN /2006, čl E Měření Byla provedena měření LPS zaměřená zejména na zjištění kvality spojů, jejich celistvost, na zjištění hodnot zemních přechodových odporů zemničů ČSN EN /2006, čl E Vizuální kontroly Byly provedeny vizuální kontroly revidovaného LPS a tyto kontroly byly zaměřeny především na: shodu s normou stav LPS dotažení všech spojů nepřerušenost vodičů a spojů LPS poškození systému korozí nedotčenost, resp. funkčnost uzemňovacích přívodů uchycení všech viditelných vodičů a systémových součástí na montážní plochy a součásti neporušenost, resp. správná funkčnost montážních ploch a součástí, které poskytují mechanickou ochranu umístění montážních ploch a součástí, které poskytují mechanickou ochranu, na správném místě výskyt dalších dodatků nebo alternativ chráněné stavby, které by vyžadovaly dodatečnou ochranu správnost ekvipotencionálního pospojování přítomnost, stav, nepoškozenost a funkčnost vodičů pospojování uvnitř stavby dodržování dostatečných vzdáleností kontrola vodičů pospojování, spojů, stínění zařízení, kabelových tras - 2 -
3 ČSN EN /2006, čl E Kontrola technické dokumentace Provedena kontrola technické dokumentace revidovaného LPS. Zejména byla kontrolována úplnost, shodnost s nosmou a s instalovaným zařízením. 5 - Hodnocení Zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou výše jmenovaného objektu bylo řádně odzkoušeno, změřeno a prohlédnuto dle výše citovaných ČSN a porovnané s dokumentací skutečného provedení. Revidované zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou je schopné bezpečného provozu
4 Příloha - měření a prohlídky hromosvodů (LPS) 1 - První budova - posuzováno dle ČSN EN /2006, třída LPS - I - materiál : - krytina : - jímače : Nehořlavé stavební materiály - ocelová konstrukce Rovná plechová střecha - ploche FeZn Mřížová soustava - rozměr ok 15 x 12 m Jedná se o budovu vystavěnou z nehořlavých stavebních materiálů. V budově nejsou umístěna žádná zařízení citlivá na přepětí. Maximální naměřená vzdálenost mezi svody je 10 m. Prohlídka hromosvodů (LPS) Poř.č. Prohlídka Výsledek 1 Vizuální kontrola neporušenosti spojů Vyhovuje 2 Vizuální kontrola ochrany před korozí Vyhovuje 3 Vizuání prohlídka jímačů Vyhovuje 4 Vizuání prohlídka svodů Vyhovuje Měření přechodových odporů hromosvodů (LPS) Č. měření Popis měření Rpřech (Ohm) 1 měření přechodů, větev 1 0,56 2 měření přechodů, větev 2 0,90 Měření zemních odporů svodů hromosvodů (LPS) Č. svodu Popis svodu Rz (Ohm) 1 FeZn prům. 12 mm, mech. ochrana do výšky 2,5 m 8,80 2 FeZn prům. 12 mm, mech. ochrana do výšky 2,5 m 7,60 3 FeZn prům. 12 mm, mech. ochrana do výšky 2,5 m 8,50 4 FeZn prům. 12 mm, mech. ochrana do výšky 2,5 m 8,00 5 FeZn prům. 12 mm, mech. ochrana do výšky 2,5 m 9, Druhá budova - posuzováno dle ČSN EN /2006, třída LPS - I - materiál : - krytina : - jímače : Nehořlavé stavební materiály - ocelová konstrukce Rovná plechová střecha - ploche FeZn Mřížová soustava - rozměr ok 15 x 12 m Jedná se o budovu vystavěnou z nehořlavých stavebních materiálů. V budově nejsou umístěna žádná zařízení citlivá na přepětí. Maximální naměřená vzdálenost mezi svody je 10 m. Prohlídka hromosvodů (LPS) Poř.č. Prohlídka Výsledek 1 Vizuální kontrola neporušenosti spojů Vyhovuje - 4 -
7 0 Poučení provozovatele POUČENÍ PROVOZOVATELE Provozovatel elektrického zařízení je povinen: 1. Udržovat elektrické zařízení a zařízení na ochranu před atmosférickou elektřinou v bezpečném a spolehlivém stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům ČSN, EN, IEC a to jen osobami s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN EN ed.2 a se zkouškou dle vyhlášky 50/78 Sb., která uvedeného pracovníka opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních, resp. hromosvodech. 2. Zajišťovat revize elektrických zařízení a hromosvodů ve lhůtách stanovených v ČSN , ČSN EN a řádu preventivní údržby organizace, příp. směrnicemi výrobce a opět jen osobami s kvalifikací dle vyhl. č. 50/78 Sb. 3. Zajistit, aby do elektrického zařízení a hromosvodu nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a tyto na nich nekonaly žádné práce ve smyslu ČSN EN ed.2, ČSN ed. 2 a ČSN EN S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN EN ed.2, ČSN ed.2 a ČSN EN prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného elektrického zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením nebo hromosvodem, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí poškodit elektrické zařízení, nebo hromosvodní soustavu, způsobit újmu na zdraví či majetku. 5. Podle požadavku ČSN , čl. 6.4., 6.5., dle ČSN ed.2/2009, čl , resp. dle ČSN /1984, čl. 5.2., ČSN /1995, čl. 13N7.2, resp. dle ČSN /2003, čl. 13N7.2vyhl. č. 48/82 Sb., 3, 4 je provozovatel povinen trvale uložit technickou dokumentaci, revizní zprávy, protokoly o určení prostředí apod. odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení. 6. Respektovat prostředí určená v jednotlivých prostorech ve smyslu ČSN , resp.dle ČSN Při změně prostředí upravit krytí a provedení elektrického zařízení v souladu s ČSN , resp. ČSN ed. 2, resp. ČSN ed Zajistit používání el. přístrojů, instalací, spotřebičů způsobem odpovídajícím bezpečnostním předpisům a pokynům výrobce daného zařízení. 8. Zajistit odstranění případných závad uvedených v této revizi v navržených lhůtách. Po provedeném odstranění závad vystaví odborný pracovník potvrzení, kde uvede všechny závady, které odstranil
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_807 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN 33 2000-6, čl. 62 - pravidelná Začátek revize : 22.6.2017 Datum zpracování : Konec revize
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_802 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná Začátek revize : Konec revize Doporučený termín příští revize - nejpozději v roce 2020 Revidovaný
ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE provedené dle ČSN a ČSN ed.2
21.12.2017 001/005 RE-17-0014 Revizní technik: Petr Sedlák Sadová 7 Ev.č. STUDENT Předmět revize, provozovatel: Ing. Milan Jalový, Vrchlického 1555/1a, Elektrická instalace fotovoltaického systému rodinného
Nerezový temperovaný jednomístný napájecí žlab
Nerezový temperovaný jednomístný napájecí žlab Příručka pro montáž a uživatele V. Racek - zemědělské technologie s.r.o. Dražice 108, 391 31 Tel.: 381 239 010 info@vracek.cz www.vracek.cz 1 Popis: Jednomístné