Source: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id3545-dettaglio
Timestamp: 2019-04-26 07:59:16+00:00
Document Index: 166245359

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5']

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTEBZIONE DEGLI ESTINTORI AZIENDALI
CIG ZE12690450
Totale appalto € 18.744,70
Data pubblicazione 05/02/2019 Termine richieste chiarimenti Lunedi - 04 Marzo 2019 - 13:00
Scadenza presentazione offerte Giovedi - 07 Marzo 2019 - 13:00 Apertura delle offerte Martedi - 12 Marzo 2019 - 11:00
351113 - Estintori
MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI AZIENDALI
- D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4;
La norma tecnica di riferimento (anche per gli addetti delle ditte esterne di manutenzione) per la manutenzione degli estintori è la norma UNI 9994:2003, "Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione". Questa norma indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione.
- Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994:2003)
- Controllo (art. 5.2. norma UNI 9994:2003)
- Revisione (art. 5.3. norma UNI 9994:2003)
- Collaudo (art. 5.4. norma UNI 9994:2003)
- l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello
- l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- l'estintore non sia manomesso
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili
- l'indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.)
- l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto; se carrellato abbia le ruote funzionanti;
- il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato
Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto e confrequenza semestrale, di una verifica dell'efficienza dell'estintore tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore (che omettiamo in quanto sotto la responsabilità della ditta di manutenzione).
Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore. Tra questi interventi (tutti elencati all'art. 5.3 della UNI 9994:2003), è inclusa laricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente presente nell'estintore (polvere, CO2, schiuma, ecc.).
- altri estintori non conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè non marcati CE): 6 anni;
- altri estintori conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè marcati CE): 12 anni;
modulistica	- 279.57 kB
offerta-estintori-2018	- 51.43 kB
offerta-estintori-2019	- 49.89 kB
offerta-estintori-2020	- 49.90 kB
25/02/2019 Modifica date procedura Negoziata: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTEBZIONE DEGLI ESTINTORI AZIENDALI<br />