Source: http://docplayer.fi/6935848-Kuntotutkimukset-ja-sisailmamittaukset-raportti-anttilan-koulu-kirkkokatu-6-08100-lohja-13-10-2015.html
Timestamp: 2019-01-16 05:18:05+00:00
Document Index: 20239500

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Anttilan koulu Kirkkokatu Lohja - PDF
KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Anttilan koulu Kirkkokatu Lohja
Download "KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Anttilan koulu Kirkkokatu 6 08100 Lohja 13.10.2015"
1 KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Anttilan koulu Kirkkokatu Lohja
2 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 2 (43) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Kohde Tilaaja/-t ja osoitetiedot Tilaajan yhteyshenkilöt Toimeksisaaja ja tutkijat Tutkimusajankohdat Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Rajaukset kohteessa PERUSTIEDOT KOHTEESTA Yleistiedot Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset YHTEENVETO TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Jatkotoimenpide-ehdotukset ILMANVAIHTO Tutkimusmenetelmät Painesuhteet Ilmanvaihdon puhtaus Ilmanvaihtokoneen puhtaus Tuloilmaventtiilien puhtaus Muita havaintoja RAKENNUSTEKNISET TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET Tutkimusmenetelmät Rakenteiden avaukset ja tutkimukset Epätiiviit putkiläpiviennit Ulkoseinät Vesikatto, räystäsrakenteet ja yläpohja Alakatot ja alakattojen yläpuoliset tilat Alapohja Rakennehalkeamat Ikkunat Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohdat (Musiikkiopisto) Kattovalokuvut Piha-alue ja vesien poisohjautuminen sekä lumen kasaantuminen Sokkeli, perusmuuri ja kellarikerroksen ulkoseinä Pintarakenteet Kellarikerroksen iv-konehuoneen tutkimukset (mm. kosteuskartoitus) Muut havainnot Ilmatiiviystarkastelut merkkiainekaasun ja merkkisavun avulla RAKENTEIDEN MIKROBIT Materiaalinäytteiden mikrobianalyysitulokset ja tulkinta TEOLLISET MINERAALIKUIDUT Tutkimusmenetelmät... 42
3 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 3 (43) 8.2 Tulokset ja niiden tulkinta LIITTEET
4 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 4 (43) 1 YLEISTÄ 1.1 Kohde Anttilan koulu Kirkkokatu Lohja 1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Osmontie 34 PL HELSINKI 1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt Juhani Pirinen toimialajohtaja puh Toimeksisaaja ja tutkijat Suomen Sisäilmakeskus Oy, Vantaan toimipiste Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö, rkm, rakennusterveysasiantuntija Esko Lindblad, valvontapäällikkö, rkm, rakennusterveysasiantuntija Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM Riitta Wallsten, tutkimusinsinööri, rkm Juho Lipponen, tutkimusinsinööri, RI 1.5 Tutkimusajankohdat ajalla tutkimukset kohteessa rakenteiden avaajat tilaajan järjestämä 1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tutkimukset perustuvat pääosin FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n TkT Juhani Pirisen laatimaan kuntotutkimussuunnitelmaan, joka on päivätty sekä Juhani Pirisen ja Esko Lindbladin yhdessä tekemään kohdekäyntiin Tutkimusten yhteydessä tehdyt havainnot ja näytteiden analyysitulokset otettiin huomioon kohteen kuntoa ja sisäilmaa arvioitaessa, vaikka se poikkeaisikin laaditusta kuntotutkimussuunnitelmasta. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää mittauksin ja rakennusteknisin tutkimuksin rakennuksessa vallitsevia olosuhteita, sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä rakennuksen kuntoa. 1.7 Rajaukset kohteessa Tutkimukset kohdistuivat aluksi Anttilan koulun vanhaan osaan, pois lukien hammashoitola ja Laurentius-Sali, jotka kuitenkin myöhemmin otettiin mukaan tutkimuksiin.
5 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 5 (43) 2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 2.1 Yleistiedot Rakennus on betonirakenteinen, pilari-palkkirunkoinen ja tiiliverhoiltu koulukiinteistö. Rakennus on perustettu osittain pilareiden ja osittain paalujen varaan. Alapohjarakenteena on teräsbetonilaatta, kantava teräsbetonilaatta tai ontelolaattaelementti. Rakennuksessa on tasakatto ja katemateriaalina on bitumihuopa. Välipohjat ovat joko ontelolaattaelementtejä tai teräsbetonilaattoja. Rakennuksessa on keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä useilla ilmanvaihtokoneilla. Vanhan puolen iv-koneissa ja luokkahuoneissa ei ole jäähdytystä. Kesällä 2015 on vanhan puolen ilmanvaihtojärjestelmä tutkittu, puhdistettu ja säädetty. Samalla on iv-koneiden ja tuloilmaventtiilien äänenvaimentimet pinnoitettu GrafoSeal-pinnoitteella mineraalivillakuitujen irtoamisen estämiseksi. 2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset Käytettävissä olleet, asiakkaalta saadut asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset: - Raportti, Anttilan koulu, Ulkoseinärakenteen villaeristeen näytteenotto, , Polygon Finland Oy - Anttilan koulu ark-pohjat - Anttilan koulu IV-luovutus - Muistio sisäilmakäynnistä Anttilan koululla , Lohjan kaupunki, työsuojelu - Anttilan koulu, aikaisemmat käsittelyt, sisäilmaryhmä - Anttilan koulu, Julkisivun tiilimuurauksen vauriot raportti, , Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy - Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, US, , Työterveyslaitos - Leikkauksia 1982, Anttilan yläaste - Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto. Sisäilmatutkimus , Sisäilmainsinöörit Oy - Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto. Sisäilmatutkimuksen lähtötilanneselvitys, Sisäilmainsinöörit Oy - Luonnos, Tutkimussuunnitelma, Anttilan koulu, , FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Juhani Pirinen Lisäksi vastaanotettiin vanhoja rakennepiirustuksia, joita ei ole luetteloitu. Tässä raportissa ei oteta kantaa muiden tutkijoiden tuloksiin.
6 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 6 (43) 3 YHTEENVETO Anttilan koulun ulkoseinärakenteissa ja erityisesti niiden mineraalivillaeristeissä mikrobivauriot ovat laaja-alaisia, joka muodostaa merkittävimmän sisäilmaongelman. Vaurioituneiden rakenteiden epätiiviyksien kautta tapahtuvat hallitsemattomat vuotoilmavirtaukset mahdollistavat epäpuhtauksien siirtymisen sisäilmaan. Tehtyjen tutkimusten perusteella todetaan, että rakennuksen osalta riskirakenteita tai niiden kaltaisia rakenneosia ovat: - ulkoseinärakenteet (eristekerroksen mikrobivauriot, tiilisaumojen halkeamat) - kaikkien kerrosten alkuperäiset ikkunat (puuosien kosteus- ja rakennevauriot) myös hammashoitolan ikkunat ja niiden liitosrakenteet - epätiiviit ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdat (ulkoseinärakenteen epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan, vuotoilmareitit) - erityisesti luokkahuoneiden akustiikkavillakatot (lika, pöly) - alakattojen yläpuolinen mineraalivilla (mineraalikuitujen irtoaminen) - lastulevyrakenteiset kalusteet (niiden kosteusvauriot) - epätiiviit talotekniikan läpivientikohdat (epäpuhtauksien siirtyminen tilojen välillä) - kellarikerroksen käytävän tarkastusluukku ja sitä ympäröivä rakenne - luokkahuoneiden lattiakaivot (hygieniariski) - ulkopuolinen vesien poisohjautuminen (valumavedet rasittavat sokkelia ja alapohjaa) - VSS:n ja musiikkileikkikoulun ulkoseinärakenteen liitos - vesikatteen bitumihuopa (avonaisia saumoja, epätiiviitä läpivientikohtia) - kattokupujen levyrakenteiset valokuilut (rungon puurakenteissa vanhoja kosteusvauriojälkiä) - alkuperäiset pinnoitteet (mm. vinyylilaatat, muovimatot ja niiden mikrobivauriot) - maanpinnan korkeusasema mm. suhteessa ikkunoiden sijaintiin Tutkimussuunnitelmasta poiketen yläpohjarakenteen osalta tiiveystarkastelua ei voitu suorittaa. Asiasta sovittiin Juhani Pirisen kanssa. Tutkimusten aikaiset muut havainnot: Vuotoilmareitit ja hajujen siirtyminen: - alapohja, porareikätutkimukset - ei todettu ilmavirtausta sisätiloihin päin, eikä alapohjalaatan painumia reikien kohdilla, porareijistä tehdyissä suuntaa-antavissa kosteusmittauksissa ei todettu kohonneita kosteusarvoja - alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdissa ei todettu ilmavirtausta sisätiloihin päin (merkkisavu) - havaitut hajuhaitat todettiin kuivuneiden lattiakaivojen aiheuttamiksi (0.70A) - rakennehalkeamia testattiin merkkisavulla kaikista mahdollisista, näkyvissä olevista kohdista, mutta selkeitä/huomattavia ilmavirtauksia sisätiloihin päin ei todettu - ikkunoiden ja ulkoseinärakenteen liitoskohdissa oli useita ilmavuotokohtia (merkkiainekaasu) Havaittuja kiinteistönhoidollisia asioita: - ruokasalin alakaton metallisäleiden eristevilla oli likaista ja pölyävää (tilaajan ilmoituksen mukaan alakatto on puhdistettu kesällä 2015)
7 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 7 (43) Ilmanvaihdon osalta todettiin seuraavaa: - Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin kuudessa tilassa. Vaikka ilmanvaihtokoneet ovat jatkuvasti täysteholla, ovat kaikki mitatut tilat arkipäivisin hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden ja muulloin selvemmin alipaineisia ja 2. kerroksen luokkahuoneita palvelevan tuloilmakoneen TK1 puhtautta tarkasteltiin aistinvaraisesti. Suodatin- ja puhallinkammioissa on vaimennusmateriaaleissa repeytymiä, jotka on pinnoitettu GrafoSeal-pinnoitteella. - Yhdessätoista tilassa tarkasteltiin tuloilmaventtiilejä ja -kanavia mineraalikuitujen irtoamisen kannalta. Osassa tiloja on uudet venttilit ja kanavat. Vanhoissa venttiileissä osassa on äänenvaimentimena mineraalivillaa, joka on ilmoituksen mukaan pinnoitettu. Sen sijaan ei ole tiedossa, onko venttiiliin tulevaa reikäpeltikanavaa pinnoitettu. Joissakin venttiileissä tuloilmavirta tuntui aistinvaraisesti vähäiseltä. Sisäilmasta tehtiin alla luetellut sisäilmamittaukset, joiden perusteella todettiin seuraavaa: Teolliset mineraalikuidut (10 tilaa): Luokkahuoneiden 2.52 (A26) ja 1.18 (FK13) pinnoilla kuitukertymä oli yli STM:n rakennusterveysasetuksessa mainitun toimenpiderajan. Luokkahuoneen 2.52 tuloilmaventtiilissä ei ole äänenvaimennusmateriaalia. Sen sijaan luokkahuoneen 1.18 tuloilmaventtiilissä on mahdollinen kuitulähde. Rakenteista otettujen materiaali- ja pintanäytteiden mikrobimääritysten perusteella todettiin seuraavaa: Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit (48 kpl): - kaikkien kerrosten ulkoseinärakenteissa (erityisesti mineraalivillassa) todettiin runsaasti mikrobeja - ulkoseinärakenteiden sokkelihalkaisuissa (Styrox) todettiin kohtalaisesti mikrobeja (kuitenkin voimakas mikrobiperäinen haju) - kaikkien kerrosten alkuperäisten ikkunoiden puuosissa ja tilkeväleissä todettiin runsaasti mikrobeja - alkuperäisissä pinnoitteissa (mm. luokkahuoneiden vinyylilaatat ja muovimatot) todettiin kohtalaisesti mikrobeja, myös Streptomycesiä Sisäkatoissa todettiin talotekniikasta johtuvia vanhoja vuotojälkiä, joissa ei kuitenkaan todettu elävää mikrobistoa. 4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 4.1 Jatkotoimenpide-ehdotukset Rakennuksessa todetut mikrobivauriot, erityisesti ulkoseinärakenteissa ovat laaja-alaisia. Rakennuksen painesuhteet vaihtelivat yli- ja alipaineisuuden välillä, joka mahdollistaa todettujen epäpuhtauksine siirtymisen rakenteissa ja sisäilmaan.
8 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 8 (43) 5 ILMANVAIHTO Korjaussuunnittelun osalta tulee käyttää mikrobivaurio/sisäilmaongelmien korjauksiin erikoistunutta korjaussuunnittelijaa sekä suositellaan korjaussuunnitelmien laatimista yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Korjaustöiden yhteydessä mahdollisesti esiin tulevat uudet vauriot tulee huomioida korjaussuunnittelussa ja suunnitelmia tulee täydentää korjaustöiden yhteydessä niiden osalta. Korjaustöiden yhteydessä tulee huolehtia riittävästä puhtaudenhallinnasta, ja korjaustöiden aikana ja niiden jälkeen tulee suorittaa laadunvarmistusta korjaustöiden onnistumisen varmistamiseksi. Tämä raportti ei ole korjaussuunnitelma. 5.1 Tutkimusmenetelmät 5.2 Painesuhteet Ilmanvaihdon toimivuutta tarkasteltiin mittaamalla yhteensä kuudessa tilassa painesuhdetta ulkoilmaan nähden Produal-paine-eromittareilla sekä Tinytag-loggereilla useamman päivän seurantana. Mittaustaajuus oli viisi minuuttia. 1. ja 2. kerroksen luokkahuoneita palvelevan tuloilmakoneen TK1:n puhtaus tarkasteltiin aistinvaraisesti. Lisäksi tarkasteltiin 10 tilassa aistinvaraisesti tuloilmaventtiilien puhtaus. Paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä yleensä vaihtelee voimakkaasti vuorokauden ajasta ja tuuliolosuhteista riippuen. Tavoitetasona voidaan pitää 5-10 Pa alipainetta. Kuitenkin ajoittaiset alipaineet voivat olla melko voimakkaita. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan alipaine ei saisi olla yli 30 Pa, koska voimakas alipaine luo edellytykset rakenteissa olevien epäpuhtauksien kulkeutumiselle mahdollisten vuotoilmareittien kautta sisäilmaan. Toisaalta sisätilat eivät myöskään saisi olla ylipaineisia ulkoilmaan nähden, koska pitkäaikainen ylipaine mahdollistaa sisäilman kosteuden kulkeutumisen rakenteisiin. Kosteuden tiivistyminen kylmiin rakenteisiin luo edellytykset kosteusvauriolle ja mahdolliselle homevauriolle. Kuvissa 1-2 on esitetty eri tiloissa tehdyt painesuhteen seurantamittaukset.
9 Paine-ero (Pa) Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 9 (43) Anttilan koulu, 1. ja 2. kerroksen luokat (iv-kone TK1) Luokka 1.08 (BG12) Luokka 1.09 (BG11) Luokka 2.12 (A21) Luokka 2.25 (rehtori) Viikonloppu Aika Kuva ja 2. kerroksen eri luokkahuoneiden sisäilman painesuhde ulkoilmaan nähden seurantamittauksen aikana. Negatiivinen arvo merkitsee huoneilman alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Kuvan 1 mukaan kaikkien tarkasteltavien 1. ja 2. kerroksen luokkahuoneiden painesuhde vaihteli ollen arkipäivisin vain hieman (0-2 Pa) alipaineinen ulkoilmaan nähden ja muulloin hieman enemmän (2-5 Pa).
10 Paine-ero (Pa) Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 10 (43) 30 Anttilan koulu, kellariluokat (iv-kone TK18) Luokka 0.70A (musiikki) Luokka 0.68c (A01) Viikonloppu Aika Kuva 2. Kellarikerroksen eri luokkahuoneiden sisäilman painesuhde ulkoilmaan nähden seurantamittauksen aikana. Negatiivinen arvo merkitsee huoneilman alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Kuvan 2 mukaan kellarikerroksessa tarkasteltavien luokkahuoneiden painesuhde vaihteli ollen arkipäivisin hieman (0-4 Pa) alipaineinen ulkoilmaan nähden ja muulloin selvästi alipaineinen (5-15 Pa). 5.3 Ilmanvaihdon puhtaus Ilmanvaihtokoneen puhtaus 1. ja 2. kerroksen luokkahuoneita palvelevan tuloilmakoneen puhtautta tarkasteltiin aistinvaraisesti. Tuloilmakone TK1, palvelee 1. ja 2 kerroksen luokkia - ulkoilmakammio (yhteinen useille tuloilmakoneille): o pinnat reikäpeltiä, jonka alla muovikalvo ja mineraalivillaa o pinnat likaisia - suodatinkammio: o suodattimet (F7-taso) vaihtokunnossa o pinnat lasikuituharsolla päällystettyä mineraalivillaa o harsossa useita repeämiä o repeämät ja muut pinnat sivelty GrafoSeal:lla o pinnat muuten puhtaat o luukun tiivisteet irtoavat luukusta sitä avattaessa - lämmityspatteri: o ehjä, mutta likainen - puhallinkammio:
11 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 11 (43) o hihnat kunnossa o pinnat kuten suodatinkammiossa - vaimennuskammio: o pinnat reikäpeltiä, jonka alla muovikalvo ja mineraalivillaa o pinnat puhtaat - konehuone: o pinnat pääosin puhtaat Kuva 3. Useiden tuloilmakoneiden ulkoilmakammio on likainen, veden kuivumisjälkiä. Kuva 4. TK1:n suodatinkammion äänenvaimennuslevyjen repeytymät on pinnoitettu. Kuva 5. TK1:n puhallinkammion äänenvaimennuslevyjen repeytymät on pinnoitettu.. Kuva 6. TK1:n laminaarivaimentimien pinnat ovat reikäpeltiä, jonka alla on muovikalvo ja mineraalivillaa Tuloilmaventtiilien puhtaus Taulukkoon 1 on koottu havainnot, jotka on tehty eri tilojen tuloilmaventtiileistä. Taulukko 1. Tuloilmaventtiilien puhtaus eri tiloissa. Tila Havainto Muuta Luokka 2.52 (A26) Venttiilissä ei ole äänenvaimennusta Luokka 2.34 (ATK2) Uudet venttiilit ja kanavat 4 jäähdytysyksikköä
12 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 12 (43) Venttiilissä on äänenvaimennuslevy, Kuitujen irtoamisriski Huone 2.30/2.31 (opettajat) jossa villakuidut kiil- televät. Huone 2.25 (toimisto) Uudet venttiilit ja kanavat. Ilmavirtaus heikkoa. Luokka 1.18 (FK13) Vanhat peltikanavat, ei mineraalivillaa Reikäpelti, jonka takana villaa, virtauksen tasaajana Luokka 1.09 (BG11) Äänenvaimennuslevyssä on Kuitujen irtoamisriski mineraalivillaa. Uudet venttiilit ja kanavat, Ilmavirtaus heikkoa. Luokka 0.68 (A01) muovipohjainen äänenvaimennusmateriaali Uudet venttiilit ja kanavat, Ilmavirtaus heikkoa. Huone 0.64 (toimisto) muovipohjainen äänenvaimennusmateriaali Äänenvaimennuslevyssä on Kuitujen irtoamisriski Huone 0.57 (opettajat) mineraalivillaa. Kanavan seinäliitos on epätiivis. Luokka 0.47 (soitinopetus 03) Uudet venttiilit ja kanavat Luokka 0.33 (ryhmäopetus 02) Venttiilissä ei ole äänenvaimennusta. Kuitujen irtoamisriski Taulukon 1 mukaan osassa tiloja on uudet venttilit ja kanavat. Vanhoissa venttiileissä osassa on äänenvaimentimena mineraalivillaa, joka on ilmoituksen mukaan pinnoitettu. Sen sijaan ei ole tiedossa, onko venttiiliin tulevaa reikäpeltikanavaa pinnoitettu. Joissakin venttiileissä tuloilmavirta tuntui aistinvaraisesti vähäiseltä. Kuva 7. Opettajainhuoneessa 2.30/2.31 tuloilmaventtiilin vaimennuslevy kiiltelee. Kuva 8. Luokkahuoneen 1.18 (FK13) tuloilmaventtiilin virtauksen tasaajan takana on mineraalivillaa.
13 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 13 (43) Kuva 9. Usean tuloilmakanavan pinta on reikälevyä, jonka alla on mineraalivillaa. Kuva 10. Opettajainhuoneen 0.57 tuloilmaventtiilin seinäliitos ei ole tiivis. 5.4 Muita havaintoja Rakennuksen vanhassa osassa on useita ilmanvaihtokoneita: - TK1, palvelee 1. ja 2. kerroksen luokkahuoneita - TK2, palvelee Laurentius-salia - TK3, palvelee terveydenhoitajan ja hammashoitolan tiloja - TK4, palvelee keittiötä - TK5, palvelee käytäviä ja auloja - TK6, palvelee osaa kellaritiloista ja musiikkiopistoa - TK18, palvelee kellaritiloissa huoneita 0.68, 0.68c, 0.70A, ja Tilaajan edustajan mukaan kaikki tuloilmakoneet paitsi TK2 ovat täysteholla ajalla - ma jatkuvasti - ti jatkuvasti - ke jatkuvasti - to jatkuvasti - pe klo la klo su klo Muulloin koneet ovat pysäyksissä. Laurentius-salia palveleva tuloilmakone TK2 on jatkuvasti täysteholla. 6 RAKENNUSTEKNISET TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET 6.1 Tutkimusmenetelmät Rakennetutkimukset tehtiin koulun syyslukukauden alkamisen jälkeen. Rakenneavauksista ja muista tutkimuksista aiheutuvan häiriön, melun ja pölyn johdosta jouduttiin ottamaan huomioon oppilaille ja opettajille aiheutuva häiriö.
14 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 14 (43) Rakennustekniset tutkimukset ja rakenteiden avaukset perustuivat pääosin käytössä olleeseen kuntotutkimussuunnitelmaan. Tutkimusten yhteydessä muut esiin tulleet havainnot on huomioitu tässä raportissa. Tutkimukset kohdistettiin erityisesti ulkoseinärakenteeseen, läpivientikohtiin, alakattojen yläpuolisiin tiloihin ja alapohjarakenteeseen. Rakenteita tutkittiin myös visuaalisesti mm. irrottamalla alaslaskettujen kattojen levytyksiä, ikkunavuorilautoja ja jalkalistoja sekä avaamalla tarkastusluukkuja. Lisäksi selvitettiin merkkisavun sekä/tai merkkiainekaasun (seoskaasu 5 % vetyä, 95 % typpeä) ja kaasuanalysaattorin (Dräger X-am 7000) avulla rakenteiden ilmavuotokohtia. 6.2 Rakenteiden avaukset ja tutkimukset Rakenteita avattiin eri puolilta rakennusta, sekä sisä- että ulkopuolelta. Avaus-, tutkimus ja näytteidenottokohtia on merkitty liitteenä oleviin paikannuspiirustuksiin. Tilojen nimeäminen ja numerointi on paikannuspiirustusten mukainen. Tutkimusten ja rakenneavausten yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä 45 kpl mikrobimäärityksiä varten. Materiaalinäytteiden analyysitulokset on esitetty luvussa 7.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysitulokset ja tulkinta Epätiiviit putkiläpiviennit Rakenteiden läpi meneviä talotekniikan putkitusten ja johdotusten läpivientikohtia tutkittiin kaikissa kerroksissa alakattolevytyksiä ja tarkastusluukkuja avaamalla sekä merkkiainesavulla. Havainnot: - läpivientikohdat olivat pääsääntöisesti epätiiviitä, monin paikoin avoimia ja ilman tiivistystä - osassa läpivientikohtia oli hyvin runsaasti näkyvää, irtonaista ja pölyävää mineraalivillaa Kuva 11. Esimerkki väliseinän putkiläpivientikohdasta. (käytävä 0.41). Kuva 12. Esimerkki väliseinän putkiläpivientikohdasta, jossa ei ole tiivistystä. (käytävä 0.32).
15 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 15 (43) Kuva 13. Esimerkki väliseinän epätiiviistä patteriputkiläpivientikohdasta. (huone 2.50) Ulkoseinät Ulkoseinärakennetta tutkittiin ulkopuolelta kaikkien kerrosten korkeudelta ja useasta eri kohdasta. Julkisivutiiliä poistettiin ja ulkoseinärakenteen eristekerroksesta ja eristetilan puukoolauksesta otettiin materiaalinäytteitä. Ulkoseinärakenne avatuilla alueilla: - reikätiili 130mm - mineraalivilla 50mm + 100mm - kalkkihiekkatiili 130mm tai reikätiili 130mm - mineraalivilla 50mm + 100mm - teräsbetoni Havainnot: - julkisivumuurauksen laastisaumoissa oli runsaasti vaakahalkeamia - vaakahalkeamissa oli ruostuneet saumateräkset - seinärakenteessa ei ollut selkeää tuuletusrakoa, tuuletusrako muodostui lähinnä laastipurseista ja kokoon painuneesta mineraalivillasta - ikkunoiden alapuolella olevat tuuletusputket olivat suurimmaksi osaksi täynnä laastia - ulkoseinärakenteen ulompi mineraalivillakerros oli paikoitellen lähes mustaa - ulkoseinärakenteen mineraalivilla oli avatuilla alueilla kuivaa, samoin eristetilan puukoolaus (pintakosteudentunnistus) - julkisivumuuraus oli paikoitellen sammaloitunut Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: saumamassa, ulkoseinälinjan pilarin ja väliseinän liitoskohta (MMS2), niukasti mikrobeja, mineraalivilla, kellari-ikkunan yläpuoli 0.39 (MMS10), runsaasti homeita ja kohtalaisesti aktinobakteereja styrox, bitumihuopa, laasti, US/tukimuuri liitoskohta, 0.21 (MMS12), erittäin runsaasti homeita ja runsaasti aktinobakteereja mineraalivilla, ulkopinta, 0.46 (MMS14), niukasti homeita mineraalivilla, eristekerrosten väli, 0.46 (MMS15), runsaasti homeita mineraalivilla, eristekerrosten väli, 0.46 (MMS16), kohtalaisesti homeita mineraalivilla, sisäpinta, 0.46 (MMS17), niukasti homeita
16 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 16 (43) mineraalivilla, 2.11 (MMS18), runsaasti mikrobeja mineraalivilla, 2.26 (MMS20), niukasti homeita ja runsaasti aktinobakteereja mineraalivilla, räystään alapuoli 2.25 (MMS22), runsaasti mikrobeja mineraalivilla (villan ulkopinta), US/tukimuuri liitoskohta, 1.24 (MMS25), runsaasti mikrobeja mineraalivilla (eristekerrosten väli), US/tukimuuri liitoskohta, 1.24 (MMS26), ei mikrobeja mineraalivilla (ulkopinta), 1.08 (MMS27), erittäin runsaasti homeita ja niukasti aktinobakteereja mineraalivilla (eristekerrosten väli), 1.08 (MMS28), kohtalaisesti homeita mineraalivilla (ulkopinta), 2.08 (MMS29), runsaasti mikrobeja mineraalivilla (eristekerrosten väli), 2.08 (MMS30), niukasti mikrobeja Kuva 14. Yleiskuva julkisivusta koilliseen, avauskohdat huoneiden 2.26 ja 2.11 kohdilta (MMS18 ja MMS20). Kuva 15. Yleiskuva ulkoseinärakenteesta (huone 2.11 kohta). Kuva 16. Avauskohta Musiikkileikkikoulun 0.33 kohdalla (MMS12). Kuva 17. Sammaloitunutta ulkoseinän tiilimuurausta ja avauskohta keittiön 1.24 kohdalta (MMS25).
17 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 17 (43) Kuva 18. Yleiskuva julkisivusta lounaaseen ja näytteenottokohta (MMS13-MMS17). Kuva 19. Yleiskuva näytteidenottokohdasta (koillinen) MMS3-MMS11. Kuva 20. Yleiskuva huoneen 2.11 kohdan rakenneavauksesta. Kuva 21. Lähikuva ulkoseinärakenteesta huoneen 2.11 kohdalta. Kuva 22. Julkisivumuurauksen laastisaumoissa oli runsaasti halkeamia. Kuva 23. Osa julkisivumuurauksen tuuletusputkista oli tukossa. (esim. huoneen 2.26 kohta) Vesikatto, räystäsrakenteet ja yläpohja Räystäsrakennetta tutkittiin ulkopuolelta, nostokorista käsin. Räystäspellityksen alapuoleltajulkisivumuurauksesta poistettiin yksi tiili yläpohjarakenteen kohdalta. Vesikatetta havainnoitiin visuaalisesti vesikatolta käsin.
18 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 18 (43) Vesikatteen kunto silmämääräisesti tarkasteltuna oli hyvä, mutta tarkasteltaessa vesikatteen bitumihuopien saumausten kuntoa todettiin saumausten olevan monesta kohdin huonosti kiinnittyneitä alempaan bitumihuopaan. Höyrypusseja tms. ei vesikatteessa todettu. Sadevesikaivojen vierelle muodostuu pieniä lammikoita, johtuen sadevesikattokaivojen korkeudesta suhteessa vesikatteeseen. Yläpohja tilaa tarkasteltiin tuuletusputkien kautta. Tuuletusputkien kautta todettiin vesikaton lämmöneristeenä olevan leca-sora. Luokkahuoneen 2.08 yläpuolella vesikatolla on yksi viemärin tuuletusputki suljettu ns. sokealla laipalla ja pantaliitoksella pysyvästi. Syy sulkemiseen ei selvinnyt tutkimuksissa. Havainnot: - räystäsrakenteessa ei ole myrskypeltiä - räystäsrakenteessa on tuuletusrako ja kestopuukorokkeet 50x100 kk450 - yläpohja on ontelolaattarakenteinen ja sitä havainnoitiin altapäin 2. kerroksen alakattojen yläpuolisesta tilasta - osassa ontelolaattojen saumoja oli kuivuneita kosteusjälkiä - vesikaton bitumihuopakatteen saumat olivat paikoitellen auki - vesikaton putkiläpivientien läpimenokappaleet eivät olleet tiiviitä - yksi tuuletusputki oli tulpattu yläpäästä - osassa kattokaivoja sadevesi patoutui kattokaivon ympärille - kaikkien kattoikkunoiden kuvut olivat uusittu keväällä kattoikkunoiden puurunkojen yläpäissä runsaasti kosteusjälkiä ja höyrynsulun epätiiviitä liittymiä runkorakenteeseen Kuva 24. Yleiskuvaa vesikatosta. Kuva 25. Yleiskuvaa vesikatolta
19 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 19 (43) Kuva 26. Tulpattu viemärintuuletusputkenpää Kuva 27. KO. kohdassa saumassa noin 25 mm kiinnittymätön kohta vesikatteessa. Kuva 28. Räystäsrakenteessa ei ollut myrskypeltiä. Räystään tuuletusrako on noin 50mm. Kuva 29. Yläpohjan ontelolaatan sauma huoneessa Alakatot ja alakattojen yläpuoliset tilat Alakattoja tutkittiin visuaalisesti huonetiloista päin sekä ottamalla materiaalinäytteitä näkyvistä vauriokohdista. Alakattojen yläpuolisia tiloja tutkittiin kaikissa kerroksissa alakattojen levytyksiä aukaisemalla tai katoissa olevia tarkastusluukkuja avaamalla. Havainnot: huoneissa oli reunapinnoittamattomia akustiikkavillalevyjä akustiikkavillalevyjen huoneen puoleinen pinta oli osassa huoneita vaurioitunutta akustiikkavillalevyt olivat hyvin pölyisiä kipsilevyalakattojen yläpuolella oli pölyä ja likaa alakatoissa olevat tarkastusluukut eivät olleet tiiviitä alakattolevyjen yläpuolella oli paikoitellen runsaasti irtonaista mineraalivillaa alakattolevytyksissä oli kosteusjälkiä mm. huoneissa 1.18 ja 2.45 yläpohjan putkiläpivienneissä oli kosteusjälkiä mm. aulassa 201 yläpohjan ontelolaattojen saumoissa oli kosteusjälkiä mm. huoneissa 2.50 ruokasalin 1.41 alaslasketun metallisälekaton säleissä oli hyvin runsaasti pölyä alakatoissa oli kotelointeja mm. vesijohtosuluille (0.33)
20 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 20 (43) yläpohjan ontelolaattojen alapinnasta oli purettu akustovillalevyjä, mineraalivillajäämiä oli alakattojen yläpuolella käytävällä 201 Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: 1 kpl akustovilla, sisäkaton värimuutosalue 1.13 (MMS35), ei mikrobeja 1 kpl akustovilla, sisäkaton kuivunut kosteusvauriokohta1.18 (MMS36), ei mikrobeja 1 kpl akustovilla, 203 (MMS37), niukasti homeita 1 kpl mineraalivilla, alakaton yläpuoli 203 (MMS38), niukasti mikrobeja Kuva 30. Metallisälekaton yläpuolinen tila ruokasalissa Kuva 31. Alakaton metallisäleiden yläpuoli oli paksun pölyn peitossa ruokasalissa Kuva 32. Alakatossa oleva tarkastusluukku, 0.33 Musiikkileikkikoulu. Kuva 33. Tarkastusluukku avattuna, yläpuolella mineraalivillaa (0.33 Musiikkileikkikoulu).
21 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 21 (43) Kuva 34. Alakatossa oleva tarkastusluukku, 0.33 Musiikkileikkikoulu. Kuva 35. Tarkastusluukku avattuna, yläpuolella vesisulkuja ja mineraalivillaa. (0.33 Musiikkileikkikoulu). Kuva 36. Alakatossa olevan peltisen tarkastusluukun yläpuolista irtonaista mineraalivillaa (esimerkki huoneesta 0.47). Kuva 37. Akustovillakaton levyjen reunaalueissa oleva värimuutos mm. huoneessa 1.13.Näytteenottokohta (MMS35). Kuva 38. Yläpohjan putkiläpivienti aulassa 201. Kuva 39. Alakaton yläpuolinen tila käytävällä 201 ja mineraalivillalevyjen jäämiä.
22 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 22 (43) Kuva 40. Yläpohjan ontelolaatan sauman kosteusjälki huoneessa Kuva 41. Akustovillakaton kosteusvauriojälki ja näytteenottokohta huoneessa 1.18 (MMS36) Alapohja Alapohjalaattaa tutkittiin kymmenestä eri kohdasta laattaan porattujen 28mm reikien kautta merkkiainesavulla ja endoskoopilla sekä tehtiin suuntaa-antavia kosteusmittauksia. Lisäksi tutkittiin ulkoseinän ja alapohjalaatan liitoskohtaa merkkiaine savulla mahdollisen ilmavuodon havainnoimiseksi. Ilman painesuhdemittausten mukaan kellarin tilat (tarkastelun alaiset tilat luokat 0.70 ja 0.68) olivat painesuhdemittauksen ajanjaksona alipaineiset. Kellarin A-osalla on useita huonetiloja, joissa on korotettuja lattioita, näitä lattioita ei tutkimusten yhteydessä purettu, eikä näiden tilojen alapohjarakennetta ole tutkittu. Alapohjalaatan pintakosteutta tarkasteltiin pintakosteudentunnistimella useasta eri kohdasta. Alapohjalaatan alapuolisen tilan (eristetilassa styrox) ja hiekkatäytön kosteutta tarkasteltiin suuntaa-antavasti kosteudentunnistimella. Tutkituilla alueilla ei todettu kohonneita kosteusarvoja. Havainnot: - rakenteiden liitoskohdista (alapohja / ulkoseinä) ei tutkimushetkillä todettu ilmavuotoa huonetilaan päin - porareistä ei tutkimushetkillä todettu ilmavuotoa huonetilaan päin - alapohjassa, kellarin lattiassa, oli vain muutamia putkilinjojen tarkastusluukkuja - alapohjalaatassa ei todettu kohonneita kosteusarvoja (pintakosteuden tunnistus) - alapohjalaatan alapuolisessa rakenne kerroksessa (styrox) ei suuntaa-antavalla kosteuden kartoituksella todettu kohonneita kosteusarvoja Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - tasoite ja vinyylilaattaliima, alapohja/kellarin lattia 0.32 (MMS31), erittäin runsaasti mikrobeja ja niukasti aktinobakteereja
23 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 23 (43) Kuva 42. Kellarin käytävällä 0.11 oleva lattialuukku, jonka kansi ei ollut tiivis. Kuva 43. Ulkoseinälinjalla oleva alalaatan halkeama, heikko ilmavirtaus huonetilaan päin. (huone 0.70A). Kuva 44. Tutkimuskohta käytävällä Kuva 45. Tutkimus ja näytteenottokohta käytävällä 0.32 (MMS31) Rakennehalkeamat Havainnot: - tiilimuuratuissa väliseinissä olevat rakennehalkeamat olivat pääasiassa rakennuksen B-osalla - rakenneosien välisiä (väliseinä/ulkoseinä) rakoja oli mm. 2. kerroksen luokkahuoneessa alapohjalaatassa, kellarikerroksen käytäväosuudella oli todettavissa kaksi selkeää alapohjalaatan halkeamakohtaa, kohdista ei todettu ilmavuotoa huonetilaan päin
24 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 24 (43) Kuva 46. Portaikko 0.01, tiilimuuratun väliseinän halkeama (rakennuksen B-osa). Kuva 47. Tiiliväliseinän halkeama huoneessa 0.66 (rakennuksen B-osa). Kuva 48. Huonetilojen välinen rako luokkahuoneessa 2.34, ATK2 (rakennuksen A-osa). Kuva 49. Tiiliväliseinän halkeama huoneessa 0.39 (rakennuksen A-osa) Ikkunat Ikkunoiden kuntoa tutkittiin sekä visuaalisesti että materiaalinäyttein ulko- ja sisäpuolelta. Satunnaisotannalla valittujen ikkunoiden vuorilistoja avattiin ja otettiin materiaalinäytteitä ikkunarakenteesta (puu) ja ikkunoiden tilkemateriaalista. Tiloissa oli joitakin uusittuja ikkunoita mm. 2. kerros 2.34 ATK22. Havainnot ulkopuolelta: - mm. porrashuoneessa 1.14 oli kosteus- ja lahovaurioitunutta ikkunapuitetta - erityisesti korkeissa kerrosikkunoissa oli lahovaurioituneita vuori- ja peitelistoja - useat ikkunavesipellit olivat lähes vaakatasossa (vesien ohjautumisen mahdollisuus ikkunarakenteen ja ulkoseinän liitoskohtaan) - tutkittujen ikkunoiden tilkemateriaalina oli vaihtelevasti mineraalivillaa ja uretaanivaahtoa - tilkeraon mineraalivilla oli tummunutta ja pölyävää - ikkunoiden puuosat olivat pinnoiltaan huonokuntoisia - osassa ikkunoita tilkemateriaalia oli vähän
25 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 25 (43) Havainnot sisäpuolelta: - porrashuoneikkunoiden puitteissa oli sisäpuolella kosteusvauriojälkiä mm. porrashuoneissa 2.05 ja karmi- ja puitevaurioita mm. huoneessa 1.79 Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - apukarmi, kellarin ikkuna 0.39 (MMS7), runsaasti homeita ja niukasti aktinobakteereja - mineraalivilla, tilkerako 0.39 (MMS9), runsaasti mikrobeja - mineraalivilla, tilkerako 0.46 (MMS13), runsaasti homeita - apukarmi, kellarin ikkuna 0.46 (MMS14), niukasti homeita - ikkunavuorilauta, ulkopuoli 2.11 (MMS19), runsaasti homeita - ikkunavuorilauta, ulkopuoli 2.26 (MMS21), runsaasti mikrobeja Kuva 50. Ikkunoiden tilkemateriaalina oli mineraalivillaa ja uretaanivaahtoa (huoneen 0.45 kohta). Kuva 51. Esimerkki huonokuntoisesta ikkunarakenteesta ja lähes vaakatasossa olevasta ikkunavesipellistä. (huoneen 1.08 kohta). Kuva 52. Ikkunan tilkeraossa oli niukasti eristettä (huoneen 2.11 kohta). Kuva 53. Sisäpuolelta huonokuntoinen ja epätiivis ikkunarakenne (huone 1.79).
26 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 26 (43) Kuva 54. Esimerkki porrashuoneen huonokuntoisesta ikkunarakenteesta (porrashuone 1.14). Kuva 55. Esimerkki maan pintatasossa olevista ikkunoista (ruokasali 1.41). Kuva 56. Vanha ja uusi ikkuna kellarin opetustiloissa. Kuva 57. Huonokuntoinen ja ulkopuolen puuosiltaan vaurioitettu kellarin ikkuna Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohdat (Musiikkiopisto) Uuden ja vanhan osan liitoskohtaa havainnoitiin kaikissa kolmessa kerroksessa. Liitoskohtaa tutkittiin ulkopuolelta visuaalisesti ja kerroksissa mm. alakattolevytyksiä ja tarkastusluukkuja avaamalla, liitoskohdasta otettiin materiaalinäytteitä. Havainnot: - liitoskohdissa oli näkyvissä vanhaa tiilijulkisivumuurausta - liitoskohdassa oli taloteknisiä putkituksia ja johdotuksia joiden läpivientikohdissa oli mineraalivillaa - liitoskohtaan rajoittuvissa huoneissa oli tarkastusluukkuja joiden kannet olivat epätiiviitä Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - mineraalivilla, US/VS liitoskohta 2.50 (MMS39), niukasti homeita - mineraalivilla 2.03 (MMS38), niukasti homeita
27 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 27 (43) Kuva 58. Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohta julkisivulla luoteeseen. Kuva 59. Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohta huoneen 1.04 sisäkaton tarkastusluukun kohdalla Kattovalokuvut Kuva 60. Väliseinävaurio ja näytteenottokohta vanhan osan ja laajennusosan liitosalueella huoneessa 2.50 (MMS39). Kattokupuja tutkittiin sekä vesikatolta että 2. kerroksen tiloista. Kattokuvun valokuilun seinämästä otettiin materiaalinäyte käytävältä Kattokupujen yläreunassa todettiin höyrynsulun olevan tiivistämättä valokuilun puurunkoon. Toisen kerroksenkäytävältä purettiin alakattorakennetta ja todettiin kosteusjäljetvalokuilua ympäröivissä puurakenteissa. Havainnot: - osa kattovalokuvuista oli uusittu - kattovalokupujen runkorakenteet (puu) olivat vanhoja - runkorakenteissa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - mineraalivilla, kattovalokuvun valokuilu käytävällä 2.45 (MMS45), niukasti homeita
28 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 28 (43) Kuva 61. Yleiskuva kattovalokuvuista 2. kerroksen käytävällä Kuva 62. Kattovalokuvun valokuilun seinämään tehty aukko ja näytteenottokohta (MMS 45). Kuva 63 Kattoikkunan valokuilurakennetta ja kosteusjälkiä (punainen muovi höyrynsulku) Kuva 64. Yleiskuva vesikatosta. Kuva 65. Höyrynsulku loppuu kattovalokuvun puurungon tasalle tiivistämättömänä Kuva 66. Kattovalokuvun tiiviste ei ole paikoillaan. Kattoikkunan puurungossa oli kosteusjälkiä Piha-alue ja vesien poisohjautuminen sekä lumen kasaantuminen Tutkimusten aikana rakennuksen kaakkoispäätyyn rakennettiin tukimuuri. Havainnot: - rakennusta ympäröivä asfaltin ja sokkelin välissä on monin paikon huomattava rako, joka mahdollistaa sadeveden ja lumen sulamisvesien valumisen ulkoseinä tai sokkelirakenteeseen
29 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 29 (43) - rakennuksessa on useita maan tasalla olevia ikkunoita, joiden eteen lumi kasaantuu ja sulaessaan vaurioittaa ikkunoiden rakenteita - uuden tukimuurin alueella on asfaltin ja ulkoseinän välissä rako, joka mahdollistaa veden pääsyn sokkelirakenteeseen - mm. luoteispäädyn tukimuurialueella ja pääsisäänkäyntijulkisivulla oleva runsas kasvillisuutta ehkäisee julkisivujen tuuletuksen - osa syöksytorvien vesistä ei ohjaudu kaivoihin Kuva 67. Sokkelin ja asfaltin välissä oleva rako huonetilojen 0.68B ja 0.68C kohdilla, uuden tukimuurin alueella. Kuva 68. Uusi tukimuuri kaakkoispäädyssä. Kuva 69. Syöksytorven vedet eivät ohjaudu sadevesikaivoon musiikkileikkikoulun 0.33 ikkunan edessä. Kuva 70. Lumi kinostuu mm. ruokasalin ikkunoiden eteen.
30 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 30 (43) Kuva 70. Pääsisäänkäyntijulkisivun runsas kasvillisuus estää julkisivun tuuletuksen. Kuva 71. Luoteispäädyn tukimuurialue on runsaan kasvillisuuden peitossa Sokkeli, perusmuuri ja kellarikerroksen ulkoseinä Rakennetta tutkittiin ulkopuolelta purkamalla kellarikerroksen ikkunoiden välissä olevaa julkisivun tiilimuurausta ja tekemällä sokkeliin aukkoja. Ulkoseinärakenne tutkitulla alueella oli seuraava: - reikätiili 130 (puolikas) - mineraalivilla 50mm + 100mm, puurunko - teräsbetoni Havainnot: - -avatulla alueella tiilimuurauksen kiinnikkeinä oli muutama rautanaula - avatulla alueella ei rakennesuunnitelmien mukaisia tiilisiteitä ollut (rst tiilisiteet O4, 4kpl/m2) - avatulla alueella mineraalivilla oli tummunutta Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - mineraalivilla, ulkopinta, 0.39 (MMS3), runsaasti homeita ja kohtalaisesti aktinobakteereja - mineraalivilla, sisäpinta, 0.39 (MMS4), kohtalaisesti homeita ja niukasti aktinobakteereja - mineraalivilla, alapinta, 0.39 (MMS5), erittäin runsaasti homeita ja niukasti aktinobakteereja
31 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 31 (43) Kuva 72. Yleiskuva kellarin ikkunoiden välisen ulkoseinäosan tutkimusalueesta huoneen 0.39 kohdalla.. Kuva 73. Julkisivutiilimuuraus purettuna. Kuva 74. Ulkoseinän sisäpuolinen betoniseinä ja ikkunoiden apukarmit (huoneen 0.39 kohta). Kuva 75. Sokkelin yläpinnan rakennetta, bitumihuopaa ja muovia (huoneen 0.39 kohta). Sokkelirakennetta tutkittiin tekemällä noin 100mmx100mm aukko sokkeliin. Sokkelirakenne tutkitulla alueella oli seuraava: - teräsbetoni (120mm rakennepiirustusten mukaan, ulkokuori) - styrox R100 - teräsbetoni (220mm rakennepiirustusten mukaan, sisäkuori) Havainnot: - sokkeliin tehdyistä reijistä todettiin lievä maakellarimainen haju - ulkokuoren ja eristekerroksen (styrox) paksuudet todettiin rakennepiirustuksien mukaiseksi Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - alaohjauspuu, 0.39 (MMS6), runsaasti homeita ja niukasti aktinobakteereja - bitumihuopa, laasti, sokkelin yläpinta 0.39 (MMS8), runsaasti mikrobeja - styrox, sokkelihalkaisu 0.39 (MMS11), runsaasti mikrobeja - styrox, sokkelihalkaisu maan pintatasossa, 0.70a (MMS24), niukasti mikrobeja
32 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 32 (43) Kuva 76. Sokkeliin tehty tutkimusaukko luokkahuoneen 0.39 ( MO ATK) kohdalla. Kuva 77. Lähikuva avauskohdasta. Kuva 78. Sokkeliin tehty tutkimusaukko luokkahuoneen 0.70A kohdalla. Kuva 79. Lähikuva avauskohdasta Pintarakenteet Pintarakenteista tutkittiin materiaalinäyttein kellarikerroksen muovimattopinnoitetta ja 1. kerroksen lattian vinyylilaattaa ja puujalkalistaa. Lattioiden pintarakenteita ja ulkoseinien maan pintatason alapuolisia osia havainnoitiin pintakosteuden tunnistimella useasta eri huonetilasta. Havainnot: - pinnoissa ei todettu kohonneita kosteusarvoja (pintakosteuden tunnistus) Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: muovimatto, 0.70B lattia (MMS1), kohtalaisesti homeita ja niukasti aktinobakteereja muovimatto, 0.70A lattia (MMS23), runsaasti homeita puujalkalista, 1.09 (välipohja) (MMS32), niukasti mikrobeja vinyylilaatta ja laattaliima, 1.09 (välipohja) (MMS33), kohtalaisesti homeita
33 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 33 (43) Kuva 80. Näytteenottokohta huoneessa 1.09 (MMS32 ja MMS 33). Kuva 81. Näytteenottokohta huoneessa 0.70A (MMS23) Kellarikerroksen iv-konehuoneen tutkimukset (mm. kosteuskartoitus) Laurentius-salin ilmanvaihtokoneet ovat sijoitettu tilaan 0.32 VSS-tila. Tilassa on ilmanvaihdon laitteiden lisäksi muutakin talotekniikkaa mm. sähkökeskus ja pohjavesipumput. Tilan 0.32 lattiapinnan korkolukema on piirustusten mukaan Pohjavedenkorkeus mitattuna pumppukaivossa olleen vedenpinnasta oli tutkimus hetkellä noin Kosteuskartoitus tehtiin pintatunnistimella ja astinvaraisesti tiloihin 0.29, 0.32, ja 0.34 sekä Laurentus-salin alapuoliseen tilaan (ilmastointitila, asiankirjoissa ei numerointia). Yllämainituissa tiloissa ei tehty poikkeavia havaintoja. Laurentius-salin alapuolisessa tilassa on loisteputki valaisimia ja muuta elektroniikkaa varastoituna. Kuva 82. Pohjavesien pumppukaivo Kuva 83. Pohjavedenpinta metrin lattiapinnaan alapuolella
34 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 34 (43) Kuva 84. Yleiskuvaa Laurentus-salin alapuolisesta tilasta (ilmastointitila) Kuva 85. Tuloilmakanaalin lattia ilmastointitilassa likainen Muut havainnot Lattiakaivot Avoimia ja suojaamattomia lattiakaivoja oli mm. luokkahuoneissa 0.70A, 1.13, 1.18 sosiaalitilassa 0.04 ja siivouskomerossa Luokkahuoneessa 0.70A oli hyvin voimakas viemäriperäinen haju. Viereisessä teknisessä tilassa 0.70B olevan pesualtaan viemärikaivo on luokkahuoneen puolella. Lattiakaivo oli kuiva, täynnä pölyä ja likaa ja kaivossa oli runsaasti sokeritoukkia. Luokkahuoneissa 1.10, 1.13 ja 1.18 on useita vesipisteitä ja lattiakaivoja. Osa kaivoista on kaapistojen ja pöytätasojen alalevyjen alla ja niiden puhdistaminen on vaikeaa. Kuva A luokkahuoneen pölyä ja likaa täynnä oleva lattiakaivo. Kuva luokkahuoneen lattiakaivo kaapiston alalevyn alla.
35 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 35 (43) Kuva sosiaalitilan kanneton lattiakaivo. Kuva siivouskomeron kanneton lattiakaivo. Portaiden 0.01 ja 0.40 alapuolella olevat tilat Molemmissa portaiden alla olevassa tilassa oli lievä maakellarimainen haju, haju oli voimakkaampi portaan 0.40 alapuolella. Molemmat alapuoliset tilat olivat likaisia. Portaan 0.01 alapuolisessa tilassa oli runsaasti irtotavaraa. Portaan 0.40 alapuolisen tilan muuratuissa seinärakenteissa oli vähäisiä halkeamia. Kuva 90. Porras 0.40 ja portaan alapuolella oleva tila. Kuva 91. Yleiskuva portaan alapuolisesta tilasta. Kuva 92. Porras 0.01 ja portaan alapuolella oleva tila. Kuva 93. Yleiskuva portaan alapuolisesta tilasta.
36 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 36 (43) Suojaamattomia/tulppaamattomia talotekniikan asennuksia - mm. käytävän 0.41 alakaton yläpuolella oli katkaistuja ja tulppaamattomia vesijohtoputkia - mm. teknisessä tilassa 0.78B oli suojaamattomia sähköasennuksia - pukuhuoneen 0.15 (siivoojien sosiaalitila) poistoilmakanavassa ei ollut päätelaitetta - valmistuskeittiön 1.24 kohdalla oli vaurioituneita ilmalämpöpumpun johtoja. Kuva 94. Käytävän 0.41 alakaton yläpuolella olevia vesijohtoputkia. Kuva 95. Teknisestä tilasta 0.70B oli irtonaisia sähköjohtoja. Kuva 96. Pukuhuoneen 0.15 (siivoojien sosiaalitilan) katossa oli iv-kanava ilman päätelaitetta. Kuva 97. Vaurioituneita ilmalämpöpumpun johtoja valmistuskeittiön lastauslaiturin katolla. Pienjyrsijät Kellarikerroksen siivoushuoneessa 0.02 oli Hiiribaari ja luokkahuoneen 1.18 alakattolevyn päällä oli pienjyrsijän jätöksiä. Vaikeasti siivottavat tilat Huonetiloissa, joissa on runsaasti näkyvillä olevia talotekniikkaan liittyviä laite- ja putkiasennuksia sekä tilat, joissa on runsaasti tietotekniikan laitteistoja, ovat vaikeasti siivottavissa.
37 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 37 (43) Kuva 98. Yleiskuva luokkahuoneesta 2.34 jossa on runsaasti talotekniikan asennuksia. Kalusteet Luokkahuoneissa oli runsaasti lastulevyrakenteisia kaapistoja ja irtokalusteita. Osassa kalusteita oli kosteuden aiheuttamia vaurioita. Vesipistekalusteina oli myös lastulevykaapistoja. Kuva 99. Luokkahuoneen lastulevyrakenteinen kaluste on asennettu lattiakaivon päälle. Kuva 100. Osa lastulevyrakenteista kalusteista oli kosteuden vaurioittamia. 6.3 Ilmatiiviystarkastelut merkkiainekaasun ja merkkisavun avulla Merkkiainekaasua (5 % vetyä ja 95 % typpeä) syötettiin rakenteiden sisään. Sitä ennen paineeromittarilla varmistettiin huoneilman alipaineisuus ulkoilmaan nähden, koska ylipaineisuustilassa mahdollisella vuotoilmalla ei ole edellytyksiä kulkeutua rakenteista sisäilmaan päin. Merkkiainekaasun syötön yhteydessä tarkasteltiin merkkiaineanalysaattorilla Dräger X-am 7000 mahdollisia vuotoilmakohtia. Taulukkoon 2 on koottu tarkastelun tulokset. Taulukko 2. Vuotoilmareittien paikallistaminen merkkiaineella. Kaasun syöttö Tarkastelukohta, tulos Luokan 0.44 ikkunapellin alle Ikkunarakenteet, ilmavuotoja Luokan 0.46 ikkunapellin alle Ikkunarakenteet, ilmavuotoja Toimistohuone 2.33 ikkunapellin alle ja Ikkunarakenteet, ilmavuotoja ulkoseinän tuuletusputkeen Kokoussalin 2.44 ikkunapellin alle ja ulkoseinän Ikkunarakenteet, ilmavuotoja tuuletusputkeen
38 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 38 (43) Luokan 2.50 ikkunapellin alle ja ulkoseinän tuuletusputkeen Luokan 2.48 ikkunapellin alle ja ulkoseinän tuuletusputkeen Ikkunarakenteet, ilmavuotoja Ikkunarakenteet, ilmavuotoja Merkkiaineella tarkastelluissa tiloissa todettiin ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdissa lukuisia ilmavuotokohtia. Tutkimusten yhteydessä ilmatiiveyttä tarkasteltiin useista muistakin tiloista merkkisavulla ja todettiin myös tällä menetelmällä ilmavuotoja. Kuva 101. Opetustilan 0.44 ilmavuotokohtia. Kuva 102. Opetustilan 0.46 ilmavuotokohta. Kuva 103. Opetustilan 2.48 ilmavuotokohtia ikkunapenkissä. Kuva 104. Opetustilan 2.50 ilmavuotokohtia. Kuva 105. Opettajien huoneen 2.44 ilmavuotokohtia ikkunapenkissä. Kuva 106. Toimistohuoneen 2.33 ilmavuotokohtia ikkunapenkissä.
39 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 39 (43) 7 RAKENTEIDEN MIKROBIT 7.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysitulokset ja tulkinta Rakenneavauksissa otetut materiaalinäytteet on analysoitu Työterveyslaitoksen laboratoriossa Kuopiossa. Analyysivastausten kopiot ovat liitteenä. Alla olevaan taulukkoon on koottu tulokset. Taulukko 3. Yhteenveto materiaalinäytteiden (48kpl) mikrobianalyysituloksista. Tilojen numerointi ja näytteidenottokohdat ovat liitteenä olevien paikannuspiirustusten mukaiset. Tila MMS1: 0.70b MMS2: 0.70b MMS3: 0.39, ulkopuoli MMS4: 0.39, ulkopuoli MMS5: 0.39, ulkopuoli MMS6: 0.39, ulkopuoli MMS7: 0.39, ulkopuoli MMS8: 0.39, ulkopuoli MMS9: 0.39, ulkopuoli MMS10: 0.39, ulkopuoli MMS11: 0.39, ulkopuoli MMS12: 0.21,0.33, ulkopuoli MMS13: 0.46, ulkopuoli MMS14: 0.46, ulkopuoli Rakenneosa Materiaali alapohja, lattia muovimatto ulkoseinä, pilari/väliseinä saumamassa ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (ulkopinta) ulkoseinä, eritetila mineraalivilla (sisäpinta) ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (alapinta) ulkoseinä, sokkelin yläpinta alaohjauspuu ulkoseinä, kellarikerroksen ikkuna, apukarmi puu ulkoseinä, sokkelin yläpinta bitumihuopa, laasti ulkoseinä, kellarikerroksen ikkuna, tilkerako mineraalivilla ulkoseinä, eritetila kellarikerroksen ikkunan yläpuoli mineraalivilla sokkelihalkaisu styrox ulkoseinä/tukimuurin (koillinen) liitoskohta styrox, bitumihuopa, laasti ulkoseinä, kellarikerroksen ikkuna, tilkerako mineraalivilla ulkoseinä, kellarikerroksen ikkuna, apukarmi puu Tulokset kohtalaisesti homeita niukasti aktinobakteereja niukasti homeita niukasti aktinobakteereja runsaasti homeita kohtalaisesti aktinobakteereja kohtalaisesti homeita niukasti aktinobakteereja erittäin runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita niukasti homeita
40 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 40 (43) MMS15: 0.46, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila runsaasti homeita mineraalivilla (ulkopinta) MMS16: 0.46, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila kohtalaisesti homeita mineraalivilla (keskeltä) MMS17: 0.46, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila niukasti homeita mineraalivilla (sisäpinta) MMS18: 2.11, ulkopuoli (2.krs) ulkoseinä, eristetila mineraalivilla runsaasti homeita ja aktinobakteereja MMS19: 2.11, ulkopuoli ulkoseinä, ikkunavuorilauta runsaasti homeita (2.krs) puu MMS20: 2.26, ulkopuoli (2.krs) ulkoseinä, eristetila mineraalivilla niukasti homeita ja runsaasti aktinobakteereja MMS21: 2.26, ulkopuoli ulkoseinä, ikkunavuorilauta runsaasti mikrobeja (2.krs) puu MMS22: 2.25, ulkopuoli ulkoseinä, räystään alapuoli, eristetila runsaasti homeita ja aktinobakteereja mineraalivilla MMS23: 0.70a alapohja/perusmuuri runsaasti homeita muovimatto, lattiatasoite MMS24: 0.70a, ulkopuoli sokkeli (maanpintataso) styrox niukasti homeita ja aktinobakteereja MMS25: 1.24, ulkopuoli ulkoseinä/tukimuurin (koillinen) erittäin runsaasti homeita liitoskohta mineraalivilla (ulkopinta) MMS26: 1.24, ulkopuoli ulkoseinä/tukimuurin (koillinen) ei mikrobeja liitoskohta mineraalivilla (keskeltä) MMS27: 1.08, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (ulkopinta) erittäin runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja MMS28: 1.08, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila kohtalaisesti homeita mineraalivilla (sisäpuolinen villa, ulkopinta) MMS29: 2.08, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (ulkopinta) runsaasti homeita ja aktinobakteereja MMS30: 2.08, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (sisäpuolinen niukasti homeita ja aktinobakteereja villa, ulkopinta) MMS31: 0.32 alapohja, lattia tasoite, vinyylilaattaliima erittäin runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja MMS32: 1.09 välipohja (ulkoseinälinja) jalkalista niukasti homeita ja aktinobakteereja puu MMS33: 1.09 välipohja, lattia kohtalaisesti homeita vinyylilaatta, laattaliima MMS34: 1.10 ulkoseinä niukasti mikrobeja pilari/palkkielementti saumalaasti MMS35: 1.13 sisäkatto ei mikrobeja
KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Tytyrin koulu Kirkkokatu 8 08100 Lohja 13.10.2015
KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Tytyrin koulu Kirkkokatu 8 08100 Lohja 13.10.2015 Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, 08100 Lohja 2 (52) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kohde... 4 1.2 Tilaaja/-t