Source: https://www.scribd.com/document/72316667/memoria-tecnica-2
Timestamp: 2018-02-25 04:56:31
Document Index: 354455480

Matched Legal Cases: ['artículo 410', 'artículo 680', 'artículo 680', 'artículo 410', 'artículo 680', 'artículo 410', 'artículo 410', 'artículo 680', 'artículo 680', 'artículo 410', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240']

memoria técnica 2
Uploaded by 041d9006
Proyecto de instalaciones eléctricas industriales
Planta purificadora de congelados
DAIA 21/01/2008
Introducción…………………………………………………………………3 Calculo de iluminación……………………………………………………..4
Calculo de conductores, canalizaciones e interruptores termomagnéticos TAB-A tablero de iluminación……………………………………………………..14
Calculo de conductores TPB (tablero planta baja)………………………36
Calculo de conductores TLAB (tablero de fuerza laboratorio…………...42
Calculo de conductores TPA (tablero de fuerza planta alta)……………45
Anexos………………………………………………………………………47
La parte inicial de un proyecto eléctrico es el establecimiento de las características generales del mismo desde el punto de vista de sus componentes y de las funciones de estas, para esto, se puede representar por medio de diagramas de bloque las partes fundamentales de la instalación eléctrica, que se establecen a partir de los usuarios, y llegan hasta el sistema de alimentación de la compañía suministradora de energía eléctrica. El proyecto de las instalaciones eléctricas en una industria, comprende el dimensionamiento de todo el sistema, que resulta dimensionando cuando se determinan las características de los elementos contenidos en cada uno de los bloques y las características de los elementos que unen a cada uno de estos bloques.
Transformador Tablero de distribución en media tensión Tablero de distribución en baja tensión Centro de control de motores Cargas
Calculo de iluminación
La división del local esta dada en el plano de planta; dividido en 5 diferentes tipos de dimensiones: 1) Almacén de productos 2) Planta producción 3) Laboratorio 4) Oficinas (planta alta y baja) 5) Área de maniobras 6) Estacionamiento
ALMACEN DE PRODUCTOS
Se selecciono un luminario industrial BS-736 marca SALVAPAZIO (luminaria industrial IP65-reflector de aluminio-para lámparas HID, ver detalle en el anexo), de acuerdo a lo establecido en el artículo 410-4 de la NOM-001. 410-4. Luminarios en lugares específicos a) En lugares húmedos y mojados. La instalación de luminarios en lugares húmedos o mojados debe hacerse de modo que no entre ni se acumule agua en el compartimiento de alambrado, portalámparas u otras partes eléctricas. Todos los luminarios instalados en lugares húmedos o mojados deben llevar el marcado “Uso exterior”. Respecto al requisito anterior, se consideran lugares mojados las instalaciones subterráneas en registros o trincheras de concreto o de mampostería en contacto directo con la tierra y los locales sujetos a saturación de agua u otros líquidos, como los expuestos a la intemperie y las zonas de lavado de vehículos sin proteger y otros similares. Respecto del requisito anterior, se consideran lugares húmedos los locales protegidos de la intemperie pero expuestos a un grado moderado de humedad, como algunos sótanos, graneros, almacenes frigoríficos y similares, y las partes parcialmente protegidas bajo marquesinas, portales techados y similares. Nota: Respecto de las instalaciones de alumbrado en albercas, fuentes e instalaciones similares, véase el artículo 680. b) Lugares corrosivos. Los luminarios instalados en lugares corrosivos deben ser de un tipo adecuado para dichos lugares. c) Campanas o ductos de extracción de humos. Se permite instalar luminarios en campanas de cocinas de locales no residenciales siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
9m Altura = 10m Altura útil de trabajo = 2m Área = 511. aceite y vapores de cocina no afecten a la lámpara ni a los cables. medidas desde la parte superior del borde de la tina de baño o del sardinel de la regadera.1) El luminario debe estar aprobado e identificado para usarlo dentro de campanas de cocinas comerciales e instalado de modo que no se superen los límites de temperatura de los materiales utilizados. tendremos h = H – 2 = 10 – 2 = 8m Índice del local: 5 . colgantes o ventiladores de techo deben ubicarse en una zona de 90 cm horizontalmente y de 2. rieles de alumbrado. Ninguna parte de los luminarios conectados con cordón. para las bodegas (Apartado IV-1. 2) El luminario debe estar construido de modo que los vapores de los combustibles.517m² Determinación del nivel de iluminación En las tablas de niveles de iluminación. véase 110-11. 3) Las partes del luminario expuestas dentro de la campana deben ser resistentes a la corrosión o estar protegidas contra la corrosión y su superficie debe ser lisa de modo que no acumule depósitos y facilite la limpieza. Esta zona incluye todo el espacio situado directamente sobre la tina de baño o regadera.33m Ancho = 14. se expresan los siguientes valores de iluminación general. Nota: Para conductores y luminarios expuestos a agentes deteriorantes. locales comunes a todas las categorías).3 color medio Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado: Supondremos que el plano útil de trabajo está situado a 2m del suelo. 4) Los cables y otros accesorios que suministren corriente eléctrica al luminario o al equipo. luminarios colgantes.7 color blanco = 0.5 m verticalmente. grasa. no deben quedar expuestos dentro de la campana. Cálculos: Longitud = 34. Por lo tanto. Valor mínimo = 50 lux Valor recomendado = 200 lux Adoptaremos para mayor iluminación = 230 lux Factores de reflexión: = 0. Los difusores deben ser resistentes al choque térmico. d) Encima de las tinas de baño y regaderas.
ver detalle en el anexo). véase el artículo 680. 410-4. Todos los luminarios instalados en lugares húmedos o mojados deben llevar el marcado “Uso exterior”. se consideran lugares mojados las instalaciones subterráneas en registros o trincheras de concreto o de mampostería en contacto directo con la tierra y los locales sujetos a saturación de agua u otros líquidos. Se permite instalar luminarios en campanas de cocinas de locales no residenciales siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 1) El luminario debe estar aprobado e identificado para usarlo dentro de campanas de cocinas comerciales e instalado de modo que no se superen los límites de temperatura de los materiales utilizados. de acuerdo a lo establecido en el artículo 410-4 de la NOM-001.02 marca Obra lux (luminaria industrial fluorescente con balastro electrónico 2*59W T8 SL (96”) 120/277V. portales techados y similares. como algunos sótanos. Respecto al requisito anterior. almacenes frigoríficos y similares. Luminarios en lugares específicos a) En lugares húmedos y mojados. La instalación de luminarios en lugares húmedos o mojados debe hacerse de modo que no entre ni se acumule agua en el compartimiento de alambrado.Factor de utilización U = 0. 6 . c) Campanas o ductos de extracción de humos. Nota: Respecto de las instalaciones de alumbrado en albercas. fuentes e instalaciones similares. y las partes parcialmente protegidas bajo marquesinas. b) Lugares corrosivos. graneros. se consideran lugares húmedos los locales protegidos de la intemperie pero expuestos a un grado moderado de humedad. Respecto del requisito anterior.3 El número de lámparas: Se colocaran 11 luminarias industriales PLANTA PRODUCCIÓN Se selecciono un luminario industrial LF . como los expuestos a la intemperie y las zonas de lavado de vehículos sin proteger y otros similares. Los luminarios instalados en lugares corrosivos deben ser de un tipo adecuado para dichos lugares. portalámparas u otras partes eléctricas.32 Factor de depreciación δ = 1.
medidas desde la parte superior del borde de la tina de baño o del sardinel de la regadera. Esta zona incluye todo el espacio situado directamente sobre la tina de baño o regadera. grasa. rieles de alumbrado. 3) Las partes del luminario expuestas dentro de la campana deben ser resistentes a la corrosión o estar protegidas contra la corrosión y su superficie debe ser lisa de modo que no acumule depósitos y facilite la limpieza.85 – 1 = 1. Por lo tanto. d) Encima de las tinas de baño y regaderas.2) El luminario debe estar construido de modo que los vapores de los combustibles. Nota: Para conductores y luminarios expuestos a agentes deteriorantes. tendremos h = H – 1 = 2. se expresan los siguientes valores de iluminación general. luminarios colgantes. no deben quedar expuestos dentro de la campana. Cálculos: Longitud = 20m Ancho = 10m Altura = 2. Los difusores deben ser resistentes al choque térmico. Valor mínimo = 200 lux Valor recomendado = 300 lux Adoptaremos para iluminación = 200 lux Factores de reflexión: = 0.5 m verticalmente. para instrumentos de medida y de control: Alumbrado sin deslumbramiento (Apartado IV-1.3 color medio Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado: Supondremos que el plano útil de trabajo está situado a 1m del suelo. 4) Los cables y otros accesorios que suministren corriente eléctrica al luminario o al equipo. colgantes o ventiladores de techo deben ubicarse en una zona de 90 cm horizontalmente y de 2.7 color blanco = 0.85m Índice del local: 7 . véase 110-11.85m Altura útil de trabajo = 1m Área = 200m² Determinación del nivel de iluminación En las tablas de niveles de iluminación. locales comunes a todas las categorías). Ninguna parte de los luminarios conectados con cordón. aceite y vapores de cocina no afecten a la lámpara ni a los cables.
graneros. como los expuestos a la intemperie y las zonas de lavado de vehículos sin proteger y otros similares. portalámparas u otras partes eléctricas. fuentes e instalaciones similares. b) Lugares corrosivos. 8 . portales techados y similares.Factor de utilización U = 0. Los luminarios instalados en lugares corrosivos deben ser de un tipo adecuado para dichos lugares. Nota: Respecto de las instalaciones de alumbrado en albercas. Respecto al requisito anterior. y las partes parcialmente protegidas bajo marquesinas. Respecto del requisito anterior.534 Factor de depreciación δ = 1. Se permite instalar luminarios en campanas de cocinas de locales no residenciales siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 1) El luminario debe estar aprobado e identificado para usarlo dentro de campanas de cocinas comerciales e instalado de modo que no se superen los límites de temperatura de los materiales utilizados. 410-4.3 El número de lámparas: Se colocaran 10 luminarias industriales Oficinas (planta alta) Se selecciono un luminario industrial LF . como algunos sótanos. véase el artículo 680. de acuerdo a lo establecido en el artículo 410-4 de la NOM-001. ver detalle en el anexo). se consideran lugares mojados las instalaciones subterráneas en registros o trincheras de concreto o de mampostería en contacto directo con la tierra y los locales sujetos a saturación de agua u otros líquidos. Luminarios en lugares específicos a) En lugares húmedos y mojados. c) Campanas o ductos de extracción de humos. Todos los luminarios instalados en lugares húmedos o mojados deben llevar el marcado “Uso exterior”. almacenes frigoríficos y similares.02 marca Obra lux (luminaria industrial fluorescente con balastro electrónico 2*59W T8 SL (96”) 120/277V. se consideran lugares húmedos los locales protegidos de la intemperie pero expuestos a un grado moderado de humedad. La instalación de luminarios en lugares húmedos o mojados debe hacerse de modo que no entre ni se acumule agua en el compartimiento de alambrado.
3) Las partes del luminario expuestas dentro de la campana deben ser resistentes a la corrosión o estar protegidas contra la corrosión y su superficie debe ser lisa de modo que no acumule depósitos y facilite la limpieza. Por lo tanto. Valor mínimo = 200 lux Valor recomendado = 600 lux Adoptaremos para iluminación = 600 lux Factores de reflexión: = 0. se expresan los siguientes valores de iluminación general. Cálculos: Longitud = 7. colgantes o ventiladores de techo deben ubicarse en una zona de 90 cm horizontalmente y de 2.7m Índice del local: 9 . tendremos h = H – 1 = 2.051 m² = 119. d) Encima de las tinas de baño y regaderas.181 Determinación del nivel de iluminación En las tablas de niveles de iluminación.7 – 1 = 1. 4) Los cables y otros accesorios que suministren corriente eléctrica al luminario o al equipo. aceite y vapores de cocina no afecten a la lámpara ni a los cables.67m Ancho = 14. Esta zona incluye todo el espacio situado directamente sobre la tina de baño o regadera. Nota: Para conductores y luminarios expuestos a agentes deteriorantes. luminarios colgantes.7m Altura útil de trabajo = 1m Área = 114. para laboratorios: Alumbrado sin deslumbramiento (Apartado II-2. no deben quedar expuestos dentro de la campana.7 color blanco = 0.2) El luminario debe estar construido de modo que los vapores de los combustibles.13m² + 5. véase 110-11.3 color medio Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado: Supondremos que el plano útil de trabajo está situado a 1m del suelo.88m Altura = 2. Ninguna parte de los luminarios conectados con cordón. oficinas y establecimientos públicos). medidas desde la parte superior del borde de la tina de baño o del sardinel de la regadera.5 m verticalmente. grasa. Los difusores deben ser resistentes al choque térmico. rieles de alumbrado.
Luminarios en lugares específicos a) En lugares húmedos y mojados. ver detalle en el anexo). 2) El luminario debe estar construido de modo que los vapores de los combustibles. Los luminarios instalados en lugares corrosivos deben ser de un tipo adecuado para dichos lugares.Factor de utilización U = 0. grasa. Todos los luminarios instalados en lugares húmedos o mojados deben llevar el marcado “Uso exterior”. La instalación de luminarios en lugares húmedos o mojados debe hacerse de modo que no entre ni se acumule agua en el compartimiento de alambrado. como algunos sótanos. 10 . de acuerdo a lo establecido en el artículo 410-4 de la NOM-001. aceite y vapores de cocina no afecten a la lámpara ni a los cables. Nota: Respecto de las instalaciones de alumbrado en albercas. Respecto al requisito anterior. portales techados y similares. incluidos los pasillos y los baños Oficinas (planta baja) Se selecciono un luminario industrial LF . c) Campanas o ductos de extracción de humos. véase el artículo 680.02 marca Obra lux (luminaria industrial fluorescente con balastro electrónico 2*59W T8 SL (96”) 120/277V. se consideran lugares mojados las instalaciones subterráneas en registros o trincheras de concreto o de mampostería en contacto directo con la tierra y los locales sujetos a saturación de agua u otros líquidos. graneros. fuentes e instalaciones similares. como los expuestos a la intemperie y las zonas de lavado de vehículos sin proteger y otros similares. almacenes frigoríficos y similares. y las partes parcialmente protegidas bajo marquesinas. Respecto del requisito anterior.55 Factor de depreciación δ = 1. Se permite instalar luminarios en campanas de cocinas de locales no residenciales siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 1) El luminario debe estar aprobado e identificado para usarlo dentro de campanas de cocinas comerciales e instalado de modo que no se superen los límites de temperatura de los materiales utilizados. b) Lugares corrosivos. se consideran lugares húmedos los locales protegidos de la intemperie pero expuestos a un grado moderado de humedad. portalámparas u otras partes eléctricas. Los difusores deben ser resistentes al choque térmico. 410-4.3 El número de lámparas: Se colocaran 17 luminarias industriales.
para laboratorios: Alumbrado sin deslumbramiento (Apartado II-2. colgantes o ventiladores de techo deben ubicarse en una zona de 90 cm horizontalmente y de 2.051 m² = 119. no deben quedar expuestos dentro de la campana.5 Factor de depreciación δ = 1.88m Altura = 3.8m Índice del local: Factor de utilización U = 0. tendremos h = H – 1 = 3.13m² + 5.67m Ancho = 14. Cálculos: Longitud = 7. Por lo tanto. oficinas y establecimientos públicos).7 color blanco = 0. véase 110-11.8 – 1 = 2. rieles de alumbrado.181 Determinación del nivel de iluminación En las tablas de niveles de iluminación. Nota: Para conductores y luminarios expuestos a agentes deteriorantes. d) Encima de las tinas de baño y regaderas.3 color medio Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado: Supondremos que el plano útil de trabajo está situado a 1m del suelo. Ninguna parte de los luminarios conectados con cordón.38m Altura útil de trabajo = 1m Área = 114. se expresan los siguientes valores de iluminación general. Valor mínimo = 200 lux Valor recomendado = 600 lux Adoptaremos para iluminación = 600 lux Factores de reflexión: = 0. Esta zona incluye todo el espacio situado directamente sobre la tina de baño o regadera. 4) Los cables y otros accesorios que suministren corriente eléctrica al luminario o al equipo. luminarios colgantes.3 11 .5 m verticalmente.3) Las partes del luminario expuestas dentro de la campana deben ser resistentes a la corrosión o estar protegidas contra la corrosión y su superficie debe ser lisa de modo que no acumule depósitos y facilite la limpieza. medidas desde la parte superior del borde de la tina de baño o del sardinel de la regadera.
se consideran lugares mojados las instalaciones subterráneas en registros o trincheras de concreto o de mampostería en contacto directo con la tierra y los locales sujetos a saturación de agua u otros líquidos. almacenes frigoríficos y similares. como los expuestos a la intemperie y las zonas de lavado de vehículos sin proteger y otros similares. y las partes parcialmente protegidas bajo marquesinas. incluidos los pasillos y los baños Área de maniobras Se selecciono un luminario industrial ES-43 marca aterix (luminarias industriales para sobreponer Emisión directa. b) Lugares corrosivos. portalámparas u otras partes eléctricas. como algunos sótanos. c) Campanas o ductos de extracción de humos. véase el artículo 680. Se permite instalar luminarios en campanas de cocinas de locales no residenciales siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 1) El luminario debe estar aprobado e identificado para usarlo dentro de campanas de cocinas comerciales e instalado de modo que no se superen los límites de temperatura de los materiales utilizados. portales techados y similares. Nota: Respecto de las instalaciones de alumbrado en albercas.Para lámparas HID. 410-4. Los luminarios instalados en lugares corrosivos deben ser de un tipo adecuado para dichos lugares. Todos los luminarios instalados en lugares húmedos o mojados deben llevar el marcado “Uso exterior”. graneros. La instalación de luminarios en lugares húmedos o mojados debe hacerse de modo que no entre ni se acumule agua en el compartimiento de alambrado. se consideran lugares húmedos los locales protegidos de la intemperie pero expuestos a un grado moderado de humedad. Luminarios en lugares específicos a) En lugares húmedos y mojados. de acuerdo a lo establecido en el artículo 410-4 de la NOM-001. 12 . ver detalle en el anexo). Respecto al requisito anterior. fuentes e instalaciones similares.El número de lámparas: Se colocaran 19 luminarias industriales. Respecto del requisito anterior.
Nota: Para conductores y luminarios expuestos a agentes deteriorantes.04 negro = 0. estaciones de servicio). d) Encima de las tinas de baño y regaderas. colgantes o ventiladores de techo deben ubicarse en una zona de 90 cm horizontalmente y de 2. 3) Las partes del luminario expuestas dentro de la campana deben ser resistentes a la corrosión o estar protegidas contra la corrosión y su superficie debe ser lisa de modo que no acumule depósitos y facilite la limpieza. Cálculos: Longitud = 37.5 m verticalmente. luminarios colgantes.525 m² Determinación del nivel de iluminación En las tablas de niveles de iluminación.2) El luminario debe estar construido de modo que los vapores de los combustibles.5 color medio Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado: Supondremos que el plano útil de trabajo está situado a 2m del suelo. Por lo tanto.3m² + 58. Esta zona incluye todo el espacio situado directamente sobre la tina de baño o regadera.65m Ancho = 23. no deben quedar expuestos dentro de la campana. se expresan los siguientes valores de iluminación general. grasa. para estaciones de servicio: patios y accesos (Apartado VI. véase 110-11. Los difusores deben ser resistentes al choque térmico. 4) Los cables y otros accesorios que suministren corriente eléctrica al luminario o al equipo. Ninguna parte de los luminarios conectados con cordón. medidas desde la parte superior del borde de la tina de baño o del sardinel de la regadera.625 m² = 944. aceite y vapores de cocina no afecten a la lámpara ni a los cables. rieles de alumbrado.78m Altura = 8m Altura útil de trabajo = 2m Área = 895. Valor mínimo = 150 lux Valor recomendado = 200 lux Adoptaremos para iluminación = 200 lux Factores de reflexión: = 0.9.85 m² . tendremos h = H – 1 = 8 – 2 = 6m Índice del local: 13 .
CANALIZACIONES E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TAB-A Para calcular el calibre de los conductores e interruptores termomagnéticos es necesario conocer la carga total en cada circuito. CALCULO DE CONDUCTORES. las cargas instaladas son: A1 = 1726w A2 = 1154w A3 = 1226w A4 = 1608w A5 = 1444w A6 = 1608w A7 = 2080w A8 = 1190w A9 = 1200w A10 = 1000w A11 = 1500w A12 = 418w Clima1 = 9000w Clima2 = 9000w Tomando en cuenta que los circuitos que se tratan.9 En = 127v La corriente nominal debe corregirse con los factores de corrección por agrupamiento y temperatura.5 Factor de depreciación δ = 1. donde: F.P = 0-0.T= Factor de corrección por temperatura F.C. y una en el área de estacionamiento por ser iluminación directa. en el área de maniobras por ser iluminación indirecta. son circuitos monofásicos se usaran las formulas siguientes: donde: ln = corriente nominal F.3 El número de lámparas: Se colocaran 5 luminarias industriales.Factor de utilización U = 0.C.A = Factor de corrección por agrupamiento Para el calculo de conductores por caída de tensión se utilizara la fórmula siguiente: 14 .
15 . (Ver también anexo).donde: δ= área de cobre L = longitud e% = caída de tensión Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. y para la selección del calibre del conductor se incluye la tabla 310-16 de la NOM-001. que llega al circuito en cuestión. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo. Para la selección de tubería (conduit) no metálico tipo ligero según tabla C-2 de la NOM-001.
para 601 V – 2000 V.6m.83 se saco de la tabla 310-15. una longitud de: L = 32. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C.82 F. 17 . ver anexo.T = 0. El valor de 6. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.C.C.CIRCUITO A1 W = 1726 watts Donde: F.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 3%. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica.
No es necesaria la protección de los conductores contra sobrecarga. Protección de los conductores.CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro 18 . cuando la apertura del circuito podría crear un riesgo. se deben proteger contra sobrecorriente según su capacidad de conducción de corriente. 240-3. excepto los casos permitidos o exigidos de (a) a (k) siguientes: a) Riesgo de pérdida de energía.31mm² Área total = 29. véase apéndice B2 CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. NOTA: Para información adicional para la instalación de bombas centrífugas contra incendio.508mm² Área total del calibre 12d = 3. que llega al circuito en cuestión. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. Los conductores que no sean cordones flexibles y cables para artefactos eléctricos. por ejemplo en los circuitos magnéticos de una grúa de transporte de materiales o de bombas contra incendios. pero sí deben llevar protección contra cortocircuitos. como se especifica en 310-15. El térmico seleccionado es 1x 30 A.
El térmico seleccionado es 1x 30 A.83 se saco de la tabla 310-15.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.8m. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.CIRCUITO A2 W = 1154 watts Donde: F.C.82 F. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C. ver anexo. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A. El valor de 6.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%.C.T = 0. una longitud de: L = 17. 19 . espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica. para 601 V – 2000 V.
CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.T = 0. que llega al circuito en cuestión. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.C.C.) 20 .31mm² Área total = 29.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro CIRCUITO A3 W = 1154 watts Donde: F.82 F.508mm² Área total del calibre 12d = 3.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.
El valor de 6. una longitud de: L = 21m.508mm² Área total del calibre 12d = 3. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A.31mm² Área total = 29.83 se saco de la tabla 310-15. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica. El térmico seleccionado es 1x 30 A. ver anexo. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%. que llega al circuito en cuestión. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro 21 . para 601 V – 2000 V.
C.83 se saco de la tabla 310-15.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.T = 0. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A.C. para 601 V – 2000 V. El valor de 6. El térmico seleccionado es 1x 30 A. una longitud de: L = 30m. 22 . espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica.CIRCUITO A4 W = 1608 watts Donde: F. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.82 F.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 4%. ver anexo.
Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.31mm² Área total = 29.CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.508mm² Área total del calibre 12d = 3. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26.82 F.C.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro CIRCUITO A5 W = 1444 watts Donde: F.) POR CAÍDA DE TENSIÓN 23 .C. que llega al circuito en cuestión.T = 0.
5%. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26.83 se saco de la tabla 310-15. que llega al circuito en cuestión. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. El térmico seleccionado es 1x 30 A. para 601 V – 2000 V. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro 24 .31mm² Área total = 29. ver anexo.508mm² Área total del calibre 12d = 3. El valor de 6. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. una longitud de: L = 14m.Se considera una caída de tensión máxima del 1. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C.
T = 0. 25 . una longitud de: L = 22m.C.83 se saco de la tabla 310-15. El valor de 6. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.C. El térmico seleccionado es 1x 30 A.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C. ver anexo. para 601 V – 2000 V.CIRCUITO A6 W = 1608 watts Donde: F.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2.82 F.5%.
T = 0.82 F.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro CIRCUITO A7 W = 2080 watts Donde: F. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. que llega al circuito en cuestión.C. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26.508mm² Área total del calibre 12d = 3. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.C.) 26 .31mm² Área total = 29.
El térmico seleccionado es 1x 30 A. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. para 601 V – 2000 V. El valor de 6.POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro 27 .508mm² Área total del calibre 12d = 3. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26.31mm² Área total = 29. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.83 se saco de la tabla 310-15. ver anexo. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A. que llega al circuito en cuestión. una longitud de: L = 14.7m.
28 . El valor de 6. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16. ver anexo.C.83 se saco de la tabla 310-15. El térmico seleccionado es 1x 30 A.CIRCUITO A8 W = 1190 watts Donde: F. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 3%. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A.82 F.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A. para 601 V – 2000 V.T = 0.C. una longitud de: L = 33m.
T = 0. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26.CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.C.508mm² Área total del calibre 12d = 3. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.82 F. que llega al circuito en cuestión.A = 1 29 .818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro CIRCUITO A9 W = 1200 watts Donde: F.31mm² Área total = 29.C.
espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 1%.508mm² Área total del calibre 12d = 3. para 601 V – 2000 V. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.818mm² 30 . El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C. una longitud de: L = 33m. El térmico seleccionado es 1x 30 A. ver anexo.El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.31mm² Área total = 29. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. que llega al circuito en cuestión. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26.83 se saco de la tabla 310-15. El valor de 6.
El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA 31 .A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A. una longitud de: L = 50m.C. ver anexo. para 601 V – 2000 V.Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro CIRCUITO A10 W = 1000 watts Donde: F. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.C.82 F. El valor de 6.83 se saco de la tabla 310-15. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 1%.T = 0.
2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro CIRCUITO A11 W = 1500 watts Donde: F.T = 0. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. El térmico seleccionado es 1x 30 A.Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A. que llega al circuito en cuestión.31mm² Área total = 29.A = 1 32 .82 F.C.C. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.508mm² Área total del calibre 12d = 3.
ver anexo. para 601 V – 2000 V. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.508mm² Área total del calibre 12d = 3.31mm² Área total = 29.El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A.83 se saco de la tabla 310-15. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26.818mm² 33 . CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 3%. El térmico seleccionado es 1x 30 A. El valor de 6. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. una longitud de: L = 90m. que llega al circuito en cuestión. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C.
82 F.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 1%.T = 0.C.Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro CIRCUITO A12 W = 418 watts Donde: F. una longitud de: L = 40m. para 601 V – 2000 V.C. El conductor por caída de tensión es THW-LS 10 AWG a 75 °C. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16. espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica.83 se saco de la tabla 310-15. 34 . El valor de 6. ver anexo.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.
1-10d.31mm² Área total = 29.CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 10 el térmico no debe de exceder de 30 A.818mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro PARA EL CLIMA 1 Y 2 LA CORRIENTE SERA DE 40. 35 .508mm² Área total del calibre 12d = 3. 2 conductores calibre 10 1 conductor calibre 12 desnudo Área total del calibre 10 = 26. que llega al circuito en cuestión. EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES SERA THW-LS 3-6.1ª LOS DISPOSITIVOS TERMICOS SERAN DE 3X45A. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. El térmico seleccionado es 1x 30 A.
C.T = 0.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.82 F. una longitud de: 36 .CALCULO DE CONDUCTORES TPB (TABLERO PLANTA BAJA) M1 W = 1000 watts Donde: F.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%.C. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.
62mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro M2 37 . El térmico seleccionado es 1x 15 A.96mm² Área total del calibre 14d = 2. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.66mm² Área total = 39. 2 conductores calibre 12 1 conductor calibre 14 desnudo Área total del calibre 12 = 36. que llega al circuito en cuestión. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 12 el térmico no debe de exceder de 20 A.L = 16m.
T = 0. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. El térmico seleccionado es 1x 15 A. una longitud de: L = 12m. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.C. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 12 el térmico no debe de exceder de 20 A.W = 1000 watts Donde: F.82 F. que llega al circuito en cuestión. 38 .C.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.
62mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro M3 W = 373 watts Donde: F.T = 0.66mm² Área total = 39.C.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.2 conductores calibre 12 1 conductor calibre 14 desnudo Área total del calibre 12 = 36.96mm² Área total del calibre 14d = 2.82 F. una longitud de: 39 .C.
62mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro 40 . CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.L = 16m. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 12 el térmico no debe de exceder de 20 A. El térmico seleccionado es 1x 15 A.96mm² Área total del calibre 14d = 2. que llega al circuito en cuestión.66mm² Área total = 39. 2 conductores calibre 12 1 conductor calibre 14 desnudo Área total del calibre 12 = 36.
82 F. El térmico seleccionado es 1x 15 A. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.T = 0.C.M4 W = 373 watts Donde: F. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 12 el térmico no debe de exceder de 20 A.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%. una longitud de: L = 12m.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. 41 .C. que llega al circuito en cuestión. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.
66mm² Área total = 39.C.C.A = 1 42 .2 conductores calibre 12 1 conductor calibre 14 desnudo Área total del calibre 12 = 36.T = 0.62mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro CALCULO DE CONDUCTORES TLAB (TABLERO DE FUERZA LABORATORIO) M5 W = 1119 watts Donde: F.96mm² Área total del calibre 14d = 2.82 F.
62mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro 43 . Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.66mm² Área total = 39. una longitud de: L = 23m. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre. que llega al circuito en cuestión. 2 conductores calibre 12 1 conductor calibre 14 desnudo Área total del calibre 12 = 36.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%.96mm² Área total del calibre 14d = 2. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 12 el térmico no debe de exceder de 20 A. El térmico seleccionado es 1x 15 A.El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A.
que llega al circuito en cuestión.T = 0.C.C.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%. una longitud de: L = 23m.M6 W = 746 watts Donde: F. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.82 F. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 12 el térmico no debe de exceder de 20 A.A = 1 El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo 44 . El térmico seleccionado es 1x 15 A. (Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16.
62mm² Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro TPA (TABLERO DE FUERZA PLANTA ALTA) M7 W = 746 watts Donde: F.Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno.82 F. 2 conductores calibre 12 1 conductor calibre 14 desnudo Área total del calibre 12 = 36.A = 1 45 .C.96mm² Área total del calibre 14d = 2.C.66mm² Área total = 39.T = 0.
(Según la norma de instalaciones eléctricas tabla 310-16. que llega al circuito en cuestión.) POR CAÍDA DE TENSIÓN Se considera una caída de tensión máxima del 2%. 2 conductores calibre 12 1 conductor calibre 14 desnudo Área total del calibre 12 = 36. CALCULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Debido a que las normas de instalaciones eléctricas artículo 240-3 especifican que para un conductor calibre 12 el térmico no debe de exceder de 20 A.El conductor seleccionado es THW-LS 12 AWG a 75 °C propio para 25 A. El térmico seleccionado es 1x 15 A.62mm² 46 . una longitud de: L = 20m.66mm² Área total = 39.96mm² Área total del calibre 14d = 2. Se considera para cablear que se utiliza 1 neutro para 3 circuitos como máximo Para la selección de tubería (conduit) no metálica tipo ligero con 40% de factor de relleno. CALCULO DE LA CANALIZACIÓN Para el cálculo de tubería conduit es necesario saber la cantidad de conductores y calibre.
com 47 . edit. José Ramírez Vázquez enciclopedia CEAC de la electricidad NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.beghelliméxico. Enríquez Harper.com www.obralux.Le corresponde un tubo conduit de 13mm de diámetro ANEXOS El ABC de las instalaciones eléctricas industriales. Limusa Manual del electricista viakon conductores monterrey. D. Luminotecnia. Instalaciones Eléctricas (utilización). www.
Federal pacific: catalogo electronico 48 .
Documents Similar To memoria técnica 2
Lib_Instalaciones E. II Completo SL
ejemplo_de_iluminacion_2014i.pdf
Informe Técnico No-1-Pilotes Acero
Presentación N° 14 Iluminación y color en el trabajo (b)
Lista de Verificacion de Puestos de Trabajo
Manual Caldera Ivar
Car g Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Guia de programacion_2095LUX.pdf
7 Fotonometria 2-2013
Memoria Evacuacion Indeci
Volumen 3 Tomo I Diseno Arquitectonico
Electricidad 3 (1)
Que Son Las CyMAT Neffa Cap 3 4 5
277673843-Normas-Pemex-2-411-01
cuaderno7
Motores e Iluminaci n
R.D.1627_1997_Disposiciones m%C3%ADnimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcci%C3%B3n
Analisis de Falla de Componentes de Ingenieria
Nuevo Niveles de iluminación recomendados por tipología:
Riesgos Quimicos y Fisicos
Extracto RETILAP 95-100
Rendimiento de una lámpara incandescente
analisi defalla(ingenieria)
El Trabajo Es Un Trabajo Práctico
Mexican A
U10-Desgastes-2017
Sensores Legand
memoria técnica 2 will be available on