Source: http://docplayer.cz/2297001-Kralovehradecka-provozni-a-s-vita-nejedleho-893-500-03-hradec-kralove-kanalizacni-rad-hradec-kralove.html
Timestamp: 2018-04-26 09:54:08+00:00
Document Index: 48693181

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č.254', 'zákona č.274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274']

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ - PDF
KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ
Download "KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ"
1 KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008
2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád Kanalizační řád byl vypracován a platí pro kanalizační síť Hradec Králové (město Hradec Králové s připojenými obcemi), kterou provozuje Královéhradecká provozní, a.s. Hradec Králové. Je závazný pro všechny organizace a osoby, které spravují nemovitosti připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo ji jinak užívají. Netýká se systému povrchového odvodnění dešťové kanalizace, která není zaústěna do kanalizace pro veřejnou potřebu. Součástí kanalizační sítě jsou obecně stoky, šachty, spadiště, shybky, odlehčovací komory, čerpací stanice, proplachovací objekty, čistírny odpadních vod a výusti. Na stokovou síť lze připojit pouze nemovitosti (příp. jejich část) a zařízení: - v kterých vznikají odpadní vody, jejichž znečištění nepřesahuje nejvyšší přípustnou míru - v kterých vznikají odpadní vody s nadlimitním znečištěním, ale provozovatel kanalizace souhlasí s povolením vyšších hodnot a se smluvním převzetím těchto odpadních vod s přirážkou ke stočnému - pro které bylo vypouštění odpadních vod do kanalizace povoleno rozhodnutím příslušného vodohospodářského orgánu Povolení vodohospodářského orgánu k vypouštění odpadních vod do kanalizace musí vlastnit všichni odběratelé a producenti odpadních vod, kteří: a) vypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizace přes čistící zařízení (septik, lapač tuků, lapač ropných látek, sedimentační jímky apod.) 18 zákona č. 274/2001 Sb. b) vypouštějí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizace 16 zákona č.254/2001 Sb.. 2/18
3 Definice základních pojmů Kanalizace - je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně, nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty (stoky, šachty, spadiště, shybky, odlehčovací komory, čerpací stanice, proplachovací objekty), čistírny odpadních vod a výusti, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Vnitřní kanalizace - je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popř. i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Provozovatelem kanalizace - je osoba, která provozuje kanalizaci a je držitelem povolení k provozování kanalizace, vydaného krajským úřadem. Odběratelem ( zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění) je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak. U budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostru, jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. Odběratel je oprávněn vypouštět do kanalizace odpadní vody ve znečištění, překračujícím limity KŘ jen se souhlasem provozovatele kanalizace a pouze za podmínek, které stanovují tento kanalizační řád a dodatek ke smlouvě s provozovatelem kanalizace. Producentem odpadních vod (pro potřeby KŘ Hradec Králové) je každý, kdo vypouští odpadní vody do vnitřní kanalizace nebo přípojky odběratele. Producent odpovídá za kvalitu vypouštěných vod do kanalizace odběratele, zatímco za kvalitu odpadních vod, vypouštěných do veřejné kanalizace je odpovědný odběratel. Producent není oprávněn vypouštět do přípojky odběratele odpadní vody ve znečištění, překračujícím limity KŘ bez souhlasu odběratele. Pokud producent vlastní povolení vodoprávního úřadu na vypouštění OV do kanalizace, je povinen dodržovat podmínky tohoto povolení. Akreditovaná laboratoř je definována zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). Jednotlivé akreditované laboratoře jsou pravidelně uváděny ve věstníku Ministerstva životního prostředí. Laboratoř o odběru a analýze vzorku vystaví protokol. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se odběratelům povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění a to v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 3/18
4 Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33 a 34) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění ( 9, 14, 24, 25, 26) 1.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace odběratelem v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č.274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, zákona č. 274/2001 Sb. b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení, bez souhlasu provozovatele kanalizace. c) Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí na tuto kanalizaci připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, pokud není dohodnuto jinak. d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem. Neplněním podmínek kanalizačního řádu a výše zmíněné smlouvy se vystavuje odběratel riziku uplatnění sankcí ze strany provozovatele. f) Do kanalizace, odvádějící odpadní vody na čistírnu, není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky a čerpat do ní žumpy. g) V oblasti, na kterou se vztahuje tento kanalizační řád, se nesmí používat před vstupem do kanalizace drtiče odpadů. Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě města Hradec Králové tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezproblémové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení co nejlepší kvality kalu s ohledem na obsah toxických kovů, AOX a PCB, d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě 4/18
5 stanovením: nejvyššího množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace nejvyšších přípustných hodnot znečištění vypouštěných odpadních vod ve sledovaných ukazatelích látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno rozsahu stokové soustavy podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace 1.3. Odpadní vody Jednotlivé lokality Hradec Králové - stotisícové krajské město v centru východočeského regionu má vybudovanou mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s odstraňováním dusíku a fosforu. Kanalizace města Hradec Králové odvádí odpadní vody z města a přilehlých obcí. Převážnou část kanalizace tvoří jednotná kanalizační síť. Součástí kanalizačního systému jsou : Město Hradec Králové příměstské části: Malšova Lhota, Piletice, Plácka, Plačice, Plotiště n/l, Roudnička, Svobodné Dvory, Slatina, Svinary, Svinárky, Věkoše letiště, Březhrad obec Běleč město Třebechovice s Nepasicemi Malšova Lhota má jednotnou kanalizaci. Odpadní vody z části obce u Stříbrného potoka a ze střední části obce (na bývalé výusti) jsou přečerpávány ČS Za školou a ČS U konzumu (s odlehčením) do gravitační kanalizace v obci. Čerpací stanice U potoka (s odlehčením) čerpá všechny odpadní vody z obce do gravitační kanalizace do Malšovic. Piletice mají oddílnou kanalizační soustavu. Ústí do ČS Piletice a dál výtlakem do gravitační kanalizace v ul. Na Dubech. Srážková voda je vedena do Piletického potoka. Plácky mají jednotnou kanalizační soustavu. ČS V Tůních (s odlehčením, bývalá výusť) čerpá vody do gravitační kanalizace v obci. Další odlehčení je na gravitační kanalizaci v ul. Pobřežní. Všechny odpadní vody z obce přečerpává ČS U zahrádek (bez odlehčení) do gravitační kanalizace v ul. Kydlinovské. Odlehčení poslední trasy je v ul. Maxe Malého. Plačice - částečně oddílná splašková kanalizace a částečně jednotná, využívající původní kanalizaci. ČS Šumperská slouží k překonání výškového rozdílu mezi dvěma gravitačními kanalizacemi. ČS Vlčkovická přečerpává srážkovou vodu z jednotné kanalizace do Plačického potoka, splašky přečerpává do gravitační kanalizace v ul. Kutnohorská. Veškeré odpadní vody z obce vody jsou vedeny přes ČS Pardubická výtlakem do gravitační kanalizace v ul. Pardubická. 5/18
6 Plotiště jednotná kanalizace odvádí odpadní vodu z převážné části Plotišť. ČS Plotiště Předměřická odvádí odpadní vodu do gravitační kanalizace města Hradce Králové. Centrální ČS Husitská s odpadními vodami z části obce a z objektů ČD překonává výškový rozdíl gravitačních kanalizací. Roudnička má jednotnou gravitační kanalizaci s odlehčením před napojením na stoku F. Svobodné Dvory - jednotná gravitační kanalizace s napojením do kanalizace HK. Slatina jednotná kanalizace končící v ČS Slatina, která odvádí odpadní vody do gravitační kanalizace HK a přečerpává srážkové vody do MO. Svinary mají převážně jednotnou kanalizační soustavu. Části obce jsou přečerpávány 4 ČS, které ústí do gravitační kanalizace v obci. Centrální ČS U Orlice (na bývalé výusti do Orlice) má výtlak přes Orlický most a je napojena do šachty na výtlaku Nepasice- Hradec Králové. Svinárky - splaškové vody se odvádí čerpacími stanicemi od jednotlivých nemovitostí do společného výtlačného potrubí, které ústí do gravitační kanalizace odvádějící odpadní vody do stoky A Hradec Králové. Věkoše Letiště čerpací stanice ( na bývalé ČOV) odvádí jednotnou kanalizací odpadní vodu z objektu letiště a přilehlých bytových domů do stávající kanalizace v ul. J. Černého. uvést i v příloze Březhrad je odkanalizován jednotnou kanalizací a tlakovou kanalizací je odpadní voda čerpána přímo na ČOV Hradec Králové. Běleč je vybudovaná nová oddílná kanalizace, převážná část je gravitační a část je tlaková s 2 přečerpacími šachtami a výtlačnými řády do gravitační kanalizace obce. Napojení celé stokové sítě do gravitační kanalizace v Nepasicích je provedeno výtlakem z třetí přečerpací stanice Běleč. Třebechovice mají kanalizační soustavu jednotnou, převážně gravitační s napojením do centrální ČS v bývalé čistírně odpadních vod. Tato ČS odvádí všechnu odpadní vodu z města tlakovou kanalizací do gravitační kanalizace v Nepasicích. Ve městě je čerpací stanice, která odvádí odpadní vody do gravitační kanalizace v ul. Hradecká. Nepasice mají jednotnou kanalizaci gravitační i tlakovou. Ústřední kanalizace odvádí vody z Nepasic i Třebechovic tlakovou kanalizací do gravitační kanalizace na počátku Hradce Králové. Rusek má pouze dešťovou kanalizaci, která není součástí kanalizace Hradec Králové. 2. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Čistírna odpadních vod leží na levém břehu řeky Labe cca 1km jižně od Hradce Králové. Odpadní vody z města a přilehlých lokalit jsou přiváděny kmenovou stokou DN 2800, která je dlouhá 5,2 km a nachází se v průměrné hloubce 28m pod terénem. Čistírna odpadních vod byla postavena v r a do trvalého provozu byla uvedena v r /18
7 V červnu roku 2002 byla zahájena rekonstrukce s cílem snížit hodnoty anorganického dusíku ve vyčištěné vodě. Stavba byla v červnu 2003 uvedena do prozatímního užívání ve zkušebním provozu do srpna Nyní je ČOV v trvalém provozu. 3. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem odpadních vod z ČOV Hradec Králové je řeka Labe. Číslo hydrologického profilu: Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: /77-0 Říční km: 154 Q355 (Labe Opatovice) m 3 /s 9,81 Správce toku: Povodí Labe s.p. 4. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ SE NESMÍ VYPOUŠTĚT DO KANALIZACE Do kanalizace nesmí podle zákona o vodách č. 254/2002 Sb. vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. B. Nebezpečné látky: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny 1. zinek 2. měď 3. nikl 4. chrom 5. olovo 6. selen 7. arzen 7/18
8 8. antimon 9. molybden 10. titan 11. cín 12. baryum 13. berylium 14. bor 15. uran 16. vanad 17. kobalt 18. thalium 19. telur 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. C. Látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno odpady: a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhy stokové sítě, případně obyvatelstva nebo způsobují nadměrný zápach látky radioaktivní v koncentracích přesahujících meze dle platných předpisů (atomový zákon č.18/97 Sb., prováděcí vyhláška č. 184/97 Sb., par. 5, odst. 7a) látky infekční např. ze zdravotnických lůžkových zařízení, prosektur, veterinárních zdravotních zařízení, kafilerií a laboratoř b) narušující materiál stokové sítě např. látky s hodnotou ph < 6 nebo ph >10, s teplotou vyšší než 40 C, organická rozpouštědla, abrazivní částice c) způsobující provozní závady nebo poruchy průtoků ve stokové síti (např. látky s obsahem rychle sedimentujících tuhých příměsí, které mohou způsobovat zanášení a ucpávání stok obrusy při zpracování kamene atd.) d) hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 8/18
9 e) jinak nezávadné, ale smísením s jinými látkami, které se v kanalizaci mohou vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny g) neutralizační kaly h) zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod i) silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. Dále pak: - odpadní vody, vznikající při hašení požárů a při likvidaci havárií objektů s nebezpečnými látkami. - odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu. 5. PŘÍPUSTNÉ MÍRY PRODUKCE A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Odběratelé, napojeni na kanalizační systém Hradec Králové, musí dodržovat maximální povolené hodnoty znečištění odpadních vod. Příslušné hodnoty jednotlivých ukazatelů znečištění odpadních vod jsou uvedeny v příloze 1 v tabulce č.1 tohoto kanalizačního řádu. Pokud se vyskytne odběratel odpadních vod, který překračuje limity tabulky přílohy 1 a není schopen vlastními prostředky při přiměřených ekonomických nákladech dosáhnout potřebného snížení vypouštěného znečištění, předpokládá se v individuálním případě i možnost výjimečného překročení tohoto limitu na základě předchozího vzájemného projednání a stanovení individuální úplaty za vypouštěné znečištění. Individuální limity pro jednotlivé odběratele stanoví provozovatel kanalizace s ohledem na dodržení limitů na výusti kanalizace do recipientu a účinnost ČOV. Tito odběratelé budou souhrnně uváděni v příloze 1, tabulce č.2 jako součást KŘ. Aktualizace této tabulky bude vyplývat z reálné potřeby a její změna hlášena min. 2x za rok vodoprávnímu úřadu (dále jen VÚ). Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů uvedených v příloze 1, tabulce č.1, popř. v tabulce č.2, bude o této skutečnosti informovat VÚ a může na viníkovi uplatnit náhrady vzniklé škody dle platných právních norem. Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Způsoby zjišťování překročení limitů jsou uvedeny v kapitole 8. 9/18
10 6. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a v 29, 30 a 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění ( způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření). Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod (průtok) bude zjišťována, u vybraných odběratelů, z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních odběratelů bude průtok stanoven z údajů fakturované dodávané vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a odkanalizovaných plochách. Nemá-li odběratel měřenu vodu vodoměrem, lze množství OV určit dle výpočtu v souladu s platnými právními předpisy. Pokud odběratel část vody spotřebuje, aniž by ji vypustil do kanalizace, zjistí se vypouštěné množství měřením nebo odborným výpočtem podle technických údajů, předložených odběratelem a schválených provozovatelem. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadní vody. Pokud odběratel odebírá vodu z vodovodu a současně z vlastního zdroje a nemá nainstalováno měřící zařízení na odtoku, je za účelem měření OV do veřejné kanalizace požadováno určení odebíraného množství z vlastního zdroje a to měření vodoměrem nebo výpočtem dle právního předpisu. Měřící zařízení ke zjišťování okamžitého a kumulativního průtoku technologických odpadních vod používá v současné době : nepoužívá žádný z odběratelů. Pokud se odběratel s provozovatelem domluví na měření odpadních vod, oznámí toto provozovatel po jeho instalaci na VÚ. Objem vypouštěných odpadních vod z ČOV je zjišťován z přímého měření, z údajů měřidla průtoků umístěného na odtoku z čistírny. Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod je zjišťována z údajů stočného, pokud není dohodnuto s provozovatelem kanalizace jinak. 7. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchové nebo podzemní vody ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, radioaktivními zářiči nebo radioaktivní odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v tomto odstavci, pokud takovému vniknutí předcházejí. Ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostředně opatření k odstranění příčin a následků havárie. Řídí se při tom havarijním plánem, popř. pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. 10/18
11 Odběratel hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné (i potenciální) nebezpečí překročení předepsaného limitu. Provozovatel kanalizace při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně Policii ČR, správci povodí) Vodohospodářský orgán: Magistrát města Hradec Králové: , fax Česká inspekce životního prostředí Hradec Králové , fax Povodí Labe ústředna Hradec Králové Povodí Labe dispečink Hradec Králové Policie ČR 158 Hasiči 150 Poruchy, ohrožení provozu nebo havárie na kanalizaci se také hlásí na: dispečink provozovatele kanalizace Královéhradecké provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové tel: nebo fax: středisko kanalizace Královéhradecké provozní, a.s. areál Pouchov tel: KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH ODBĚRATELŮ Odběratelé mají povinnost uzavřít před zahájením vypouštění odpadních vod do kanalizace s provozovatelem kanalizace smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod (dále jen Smlouva). Tato Smlouva může být po vzájemné dohodě mezi odběratelem a provozovatelem rozšířena o dodatek, kterým se umožní odběrateli za úplatu a za podmínek stanovených tímto dodatkem dlouhodobě, popř. jednorázově, vypouštět odpadní vody s vyšším znečištěním. V tomto případě se maximální hodnoty vypouštěného znečištění stanovují individuálně. 11/18
12 Překročí li odběratel individuálně dohodnuté maximální hodnoty, určené provozovatelem, je provozovatel oprávněn s okamžitou účinností přerušit odvádění odpadních vod. Odběratel může písemně požádat provozovatele kanalizace o změnu smlouvy spočívající ve stanovení vyšších limitů znečištění (popř. o jejich změnu). Souhlas s vyššími limity znečištění (nebo jejich změnou) je ze strany provozovatele kanalizace podmíněno uzavřením (nebo změnou) dodatku ke Smlouvě, který stanoví podrobné podmínky takového vypouštění. Případné zvýšené limity znečištění jsou uváděny informativně i ve Stanovení parametrů a četností kontrol odpadních vod (dále jen Stanovení parametrů).. Odběratelé s výrobní činností, kteří jsou zařazeni do tab. č.2, přílohy 1 KŘ, budou kvalitu vypouštěných odpadních vod dokladovat měřením, provedeným s četností minimálně 4x ročně. Seznam odběratelů s dohodnutými dlouhodobými limity bude 2x za rok aktualizován a zasílán na vědomí VÚ. Pro odběratele bez uzavřeného smluvního dodatku platí základní limity, uvedené v příloze 1, tab. č.1 tohoto KŘ. V případě překročení základních limitů KŘ budou tito odběratelé provozovatelem kanalizace nahlášeni na VÚ a ten zahájí v této věci přestupkové řízení. Současně bude provozovatel toto překročení řešit jako neoprávněné vypouštění odpadních vod a dále budou vyčísleny škody a vypočítány náhrady, které budou po odběrateli požadovány. S podrobnými podmínkami bude odběratel informován při uzavírání Smlouvy. Četnost a rozsah kontroly odpadních vod u odběratelů v základních limitech KŘ, stanoví jednostranně provozovatel na základě pravidel určených tímto Kanalizačním řádem ve Stanovení parametrů. Změna četnosti a rozsahu kontrol není změnou uzavřené Smlouvy. Odběratel musí dodržovat základní limity všech ukazatelů, uvedených v KŘ, i v případě, že nemá povinnost provádět jejich kontrolu danou Stanovením parametrů. Za účelem zjišťování neoprávněného vypouštění OV, provozování vnitřní kanalizace a plnění podmínek stanovených Smlouvou, umožní odběratel v odůvodněných případech na základě výzvy provozovatele v nezbytném rozsahu přístup ke kanalizační přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace. Podkladem uzavírané Smlouvy je situace objektu odběratele se zakreslením venkovní kanalizace včetně jejích objektů (šachty kontrolní, spojovací, lomové, měrné; předčisticí zařízení, lapače tuků, lapače olejů, ČOV, sorpční nebo dvorní, popř. uliční vpusti apod.), přípojky a šachty pro odběr vzorků vypouštěné odpadní vody. Výstavba kontrolní šachty může být odběrateli nařízena provozovatelem, popř. vlastníkem veřejné kanalizace. Obvykle se jedná o poslední šachtu před vstupem do veřejné kanalizace. 12/18
13 Stanovením Oprávněné osoby ve Smlouvě se odběratel nezbavuje povinnosti zajistit kontrolní vzorky podle platného Stanovení parametrů. Stanovení parametrů se běžně nepředpokládá: u splaškových odpadních vod produkovaných obyvatelstvem u odběratelů s výrobní činností, kteří produkují odpadní vody v kvalitě odpovídající limitům dle tabulky č.1 přílohy 1 KŘ a kteří zároveň produkují pouze splaškové odpadní vody, což lze dokladovat jiným způsobem než měřením u odběratelů s množstvím vypouštěných odpadních vod do 500 m 3 /rok u odběratelů, kteří vypouštějí odpadní vody pouze po omezenou dobu, pokud vypouštějí méně než 3 m 3 / den V případě odběratelů, kteří by byly zařazeni do výše uvedených skupin, ale kteří by produkovali odpadní vody s obsahem látek, které by mohly ohrozit kvalitu vod v kanalizaci a na ČOV, bude požadována kontrola kvality i produkce. Odběratelé s výrobní činností, s produkcí odpadní vody nad 500 m 3 /rok, kteří produkují odpadní vody v kvalitě odpovídající limitům KŘ, přílohy 1, tab. č.1, ale neprodukují pouze splaškové odpadní vody, budou kvalitu vypouštěných odpadních vod dokladovat měřením provedeným s četností minimálně 2x ročně Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Kontrola odběratelem (popř. producentem) odpadních vod Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., je odběratel povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Místa odběrů vzorků, typ vzorku, četnost a rozsah rozborů musí být v souladu se Stanovením parametrů. Toto Stanovení parametrů vydává provozovatel kanalizace a předává ho odběrateli. Stanovení parametrů je součástí smlouvy. Odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod pro účely kontroly provádí akreditovaná laboratoř. Způsob rozboru odpadních vod se provádí podle technické normy. Pokud má odběratel povolení VÚ k vypouštění do kanalizace, provádějí se rozbory odpadních vod podle laboratorní metody, uvedené v tomto povolení. Laboratoř vystaví odběrateli o odběru a analýze vzorku protokol. Výsledky rozborů v originále (ověřené kopii) předává odběratel (po dohodě i producent) provozovateli kanalizace do 30 dnů od data obdržení protokolu, nejpozději však do 2 měsíců po jeho vyhotovení laboratoří. 13/18
14 Po písemné dohodě mezi odběratelem, producentem a provozovatelem kanalizace je možné v určitých případech dohodnout spolupráci mezi provozovatelem kanalizace a producentem o zasílání kontrolních rozborů odpadních vod provozovateli kanalizace. Odpovědnost odběratele se tím nemění. Limity KŘ již zahrnují případné nejistoty měření, uvedené v laboratorních rozborech. Při kontrole vypouštěného znečištění se k nim proto nepřihlíží. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují nejčastěji analýzou 2hodinových, 8hodinových, 12 hodinových nebo 24 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8, 16 nebo 24 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15ti minut, 30ti minut nebo 1 hodiny. Četnosti kontroly určí jednostranně provozovatel kanalizace podle druhu činnosti odběratelů (u směnových výrob nebo při přerušovaném vypouštěním odpadních vod bude vzorek uvedeným způsobem odebírán v jedné směně nebo jako reprezentativní průměrný vzorek za období vypouštění) Kontrola provozovatelem Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, nebo jím pověřená osoba, může kontrolovat množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod, vypouštěných odběratelem. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. V případě provedení kontrolního odběru vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace dle 26 vyhlášky 428/2001 Sb. ze strany provozovatele kanalizace, musí odběratel umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek. Skutečné koncentrační limity se zjišťují odběrem a analýzou vzorků, které musí odebírat a analyzovat akreditovaná laboratoř ve smyslu zákona 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). Jedná se nejčastěji o 2hodinový, 8hodinový, 12 hodinový nebo 24 hodinový směsný vzorek, který se pořídí sléváním 8, 16 nebo 24 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15ti minut, 30ti minut nebo 1 hodiny. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po dobu 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů úměrných průtoku. Kontrola odpadních vod odběratelů se provádí podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace. 14/18
15 Při provádění kontrolních odběrů a analýz vypouštěných odpadních vod provozovatel nabídne odběrateli část odebraného vzorku k vlastní analýze. Pro výpočet případných sankcí je směrodatný výsledek té části vzorku, která byla po celou dobu životnosti vzorku (tedy od odběru, převozu do laboratoře, uchovávání vzorku až po vlastní analýzu) pod dohledem akreditované laboratoře nebo akreditované odběrné skupiny. V případě rozporů ve výsledcích analýz dvou částí jednoho vzorku je dále pro výpočet případných sankcí rozhodující výsledek kontrolní laboratoře plně v souladu s 26 odst. 2 vyhlášky 428/2001 Sb., který stanoví: Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadních vod kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním předpisem. Pokud provozovatel zjistí překročení základních limitů, aniž by měl odběratel povinnost danou Stanovením parametrů, bude provedený rozbor podkladem k vymáhání úhrady Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Vypouští-li odpadní vody do kanalizace odběratele více producentů, ručí za kvalitu vypouštěných odpadních vod odběratel. Každý odběratel je povinen zajistit možnost kontroly množství a kvality vypouštěných odpadních vod příslušným technickým a stavebním řešením. Zajištění této povinnosti musí řešit i potencionální odběratel již ve fázi projektové přípravy. Umístění dalšího producenta ve stávajícím, příp. novém objektu, bez zajištění této povinnosti a bez souhlasu provozovatele veřejné kanalizace, není možné. V opačném případě odpovídá za kvalitu všech vypouštěných vod majitel objektu či nemovitosti - odběratel. Producent není oprávněn vypouštět odpadní vody do přípojky nebo vnitřní kanalizace odběratele, bez jeho souhlasu. V případě vypouštění odpadních vod více přípojkami se stanovení parametrů znečištění vztahuje na každou přípojku samostatně. Množství vypouštěných OV jednotlivými přípojkami je zjišťováno buď měřením průtoku nebo stanoveno technickým výpočtem. Ve zřejmých případech je možno provádět stanovení množství dle odečtu měřidla. Rozbory vzorků odpadních vod provádí tzv. akreditovaná laboratoř. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která má postupy odběru vzorků akreditované (akreditovaná odběrná skupina). Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v příslušných normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Vhodnost norem pro analýzy garantuje vždy akreditovaná laboratoř a správnost odběru vzorků odborně způsobilá osoba. Odběratelé vypouštějící odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou povinni dodržovat limity znečištění vypouštěných odpadních vod dle přílohy 1, tab.č.1 tohoto KŘ. Pokud provozovatel kanalizace zjistí překračování povolených hodnot znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace, je oprávněn uplatnit vůči znečišťovateli finanční postih ve formě smluvní pokuty za období zjištění. Období překračování 15/18
16 stanovených limitů je počítáno od data rozboru odpadních vod s nadlimitním znečištěním do data předchozího (podlimitního) rozboru. Stejný postup bude použit i v případě překročení bilančních hodnot ve sledovaném období (obvykle 12 měsíců). Odběratelé, popř. producenti, uvedení v tab. č. 2 přílohy 1 KŘ, předloží provozovateli vždy k bilanční výpočet za minulý rok. Odběratel, který vypustil odpadní vody se zvýšeným znečištěním, je povinen sledovat a předkládat výsledky rozborů i po ukončení, resp. zrušení nebo změně výrobní činnosti a to až do doby prokázání snížení vypouštěného znečištění. Prokázaným snížením znečištění dle tohoto odstavce se myslí alespoň dva vzorky splňující limity dle přílohy 1 tabulky č.1 KŘ, odebrané v intervalu minimálně 2 týdnů. Změna producenta nezbavuje majitele nemovitosti (odběratele) povinnosti zabezpečovat trvale úkony výše uvedené, včetně plné zodpovědnosti za vypouštěné odpadní vody. Pokud odběratel, popř. producent, obdrží rozhodnutí vodoprávního úřadu na vypouštění odpadních vod do kanalizace s podmínkami v kvalitě a místě kontroly odlišnými od smluvních podmínek s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, musí zajistit podmínky pro oba subjekty. 9. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod (viz kapitola 8). Při zjištěném nedodržení smluvních podmínek provozovatel informuje bez prodlení dotčené odběratele vypouštějící odpadní vody do kanalizace a vodoprávní úřad. Uvedený text je výběrem KŘ Hradec Králové. Do úplného kanalizačního řádu je možné nahlédnout v areálu Královéhradecké provozní, a.s. v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého č /18
17 Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu Hradec Králové ukazatel znečištění značka limit mg/l 1. Biochemická spotřeba kyslíku BSK Chemická spotřeba kyslíku CHSK cr Nerozpuštěné látky NL Extrahovatelné látky ( tuky ) EL Nepolární extrah.látky ( ropné ) NEL Rozpuštěné anorganické soli RAS Stříbro Ag 0, Arsen As 0, Bárium Ba 1, Kadmium Cd 0, Kyanidové ionty CN - celk. 0, Kyanidové ionty CN - tox. 0, Chrom šestimocný Cr 6+ 0, Chrom celkový Cr celk. 0, Měď Cu 0, Rtuť Hg 0, Molybden Mo 0, Nikl Ni 0, Olovo Pb 0, Vanad V 0, Zinek Zn 1, Sírany SO Absorb..org.halogenidy AOX 0, Tenzidy ( anionaktivní) PAL Dusík amoniakální N-NH Dusík celkový N celk Fosfor celkový P celk. 8,5 38. Fenoly ph 6,0-9,0 40. Teplota C 40 C Uvedené limity jsou maximem pro slévané i okamžité prosté vzorky. 17/18