Source: http://docplayer.fi/3711289-Opetusvirasto-rakennusmateriaalin-mikrobitutkimus-pah-ja-asbesti-analyysi-seka-kosteusmittaus.html
Timestamp: 2016-12-03 00:32:07+00:00
Document Index: 7736619

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS
Download "OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS"
1 OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti Sivu 1:222 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT YHTEENVETO TOIMENPIDESUOSITUS MIKROBIANALYYSI Materiaalinäyte Tulos Johtopäätös Toimenpidesuositus Viitearvoja Kirjallisuus RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN PAH-ANALYYSI Tutkimusmenetelmä Tulos Johtopäätös Toimenpidesuositus Viitearvoja RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ASBESTIANALYYSI Tutkimusmenetelmä Tulos RAKENNEKOSTEUSMITTAUS JA ALAPOHJARAKENTEET Rakennekosteusmittaus Tutkimusmenetelmä Tulos Johtopäätös Alapohjarakenteet Tutkimusmenetelmä Tulos Alushiekka Tutkimusmenetelmä Tulos ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET Liite 1, asbestinäytteiden ottokohdat 1/ Liite 2, porareikien sijainnit Liite 3, mikrobimateriaalinäytteidenottopaikkojen sijainnit Sivu 2:223 1. YHTEYSTIEDOT Tilaaja Tutkimuskohde Oulun Kaupunki Arkkitehti Juha Kaisanlahti PL OULUN KAUPUNKI Opetusvirasto Kasarmintie OULU Työ alkoi Laboratorio Yhteyshenkilö Näytteenottaja Oulun Sisäilmatutkimus Oy Kiilakiventie OULU FT Laboratoriopäällikkö Merja Mikkonen Puhelin (08) Gsm DI rakennustekniikka Arto Bäck Puhelin (08) Gsm Laboratorioanalyytikko Petri Perätalo Puhelin (08) Gsm tj. Jorma Törmälä Puhelin (08) Gsm Oulun Sisäilmatutkimus Oy 2. YHTEENVETO Materiaalinäytteet M2 (3. kerros, lattiatäyte, purua, hiekkaa, laastia), M4 (3. kerros, lattiatäyte, hiekkaa, puuta), M7 (Ullakko, lattiatäyte, purua), M9 (Ullakko, lattiatäyte, purua), M11 (1. kerros, lattiatäyte, hiekkaa, pellavaeriste) ja M13 (Kellari, varasto, seinä, maali, tasoite) ovat mikrobien saastuttamia. Materiaalinäytteet M2, M7 ja M13 sisältävät raja-arvot ylittäviä määriä sädesieniä, ja näyte M13 on erittäin pahoin saastunut. Materiaalinäytteet M2, M4, M9, M11 ja M13 sisältävät rajaarvot ylittävinä pitoisuuksina homeita. Lisäksi materiaalinäyte M4 sisältää raja-arvot ylittäviä määriä muita bakteereita. Ullakon, 3. kerroksen ja 1. kerroksen lattia täytteet ovat mikrobien saastuttamia. Myös kellarin varaston seinän tasoite ja maalipinta ovat saastuneita. PAH-analyysissä kaikissa kolmessa lattian vesieriste näytteessä, varastosta 009, 025 ja 024 Haitta-aineiden raja-arvot ylittyivät. Asbestia löytyi vain putkieristeestä, jota sijaitsee arkistossa 020 noin 1 metrin pituudelta. Mittaukset osoittavat korkeita kosteuspitoisuuksia kaikissa muissa mittauspisteissä paitsi mittauspisteen 2 seinältä mitatussa. Mittauspisteen 2 seinän kosteusarvo mitattiin tiilikuoriseinästä, takana olevan betonisen perusmuurin kosteusarvoa ei mitattu. Sivu 3:224 Alapohjarakenteita tutkittiin viidestä kellarin lattiaan poratusta reiästä (liitteen 1 pohjakuva) sekä lattiaan tehdyistä aukoista. Niiden kohdalla lattian rakenteesta havaittiin seuraavaa: Porareikä R1 (Varasto 009): Betonilaatta 12 cm ja Vesieristys; Porareikä R2 (Kahvio 011): Betonilaatta 20 cm; Porareikä R3 (Aula 002): Betonilaatta 15 cm ja Vesieristys; Porareikä R4 (Varasto 025): Betonilaatta 3 cm, Vesieristys ja Betonilaatta 8 cm; Porareikä R5 (Varasto 019): Betonilaatta 9 cm ja Aukko (Varasto 024): Kivihiiliterva 5cm. Varaston 020 alla olevan alushiekan vesipitoisuus oli 5,6 %. 3. TOIMENPIDESUOSITUS Rakennuksen mahdolliset kosteusvauriot tulee selvittää ja mikrobien aiheuttama terveyshaitta poistaa. Myös kuivuneet ja mahdollisesti kuolleet mikrobikasvustot voivat vastata terveydellehaitallisuudeltaan eläviä kasvustoja. Rakenteiden kastumisen syy tulee selvittää ja rakenteet korjata siten ettei vaurioituminen (kostuminen) pääse uusiutumaan. Mikrobien saastuttamat materiaalit tulee vaihtaa puhtaisiin. Rakenteet, joita ei voida poistaa, kuten perustukset ja kantavat rakenteet, tulee kuivata ja sen jälkeen puhdistaa ja desinfioida. Loppusiivous on tehtävä huolellisesti, jotta purku- ja korjaustöiden yhteydessä ilmaan levinneitä homeitiöitä tai muita mikrobeja (sädesieni-itiöitä) ei jää korjattuun rakennukseen. Rakennuksen sisäilmasta ja pinnoilta tulee ottaa kontrollinäytteet korjauksen ja loppusiivouksen jälkeen. PAH-analyysin perusteella lattian vesieristeestä syntyvä jäte suositellaan käsiteltäväksi ongelmajätteenä. Putkieriste, josta löytyi asbestia, tulee käsitellä asbestille sopivalla tavalla. Poistettava siten, ettei asbesti leviä ympäristöön. Sivu 4:225 4. MIKROBIANALYYSI 4.1 Materiaalinäyte Seuraavassa on esitetty materiaalinäytteiden analyysitulokset. Näytteistä on määritetty sädesienet (aktinomykeetit) ja muut bakteerit sekä hiivat ja homeet. Näytteen viljely ja tulosten tulkinta tehtiin STM Asumisterveysohjeen 2003 (STM:n oppaita 2003:1) mukaisesti. Tutkimusvälineenä käytettiin valomikroskooppia. Tulos on ilmoitettu pesäkkeitä muodostavina yksikköinä grammassa tutkittavaa materiaalia (cfu/g). Mikrobivaurioituneeksi todetut näytteet, joissa viite-arvot ylittyvät, ovat taustavärjätyt ja tuloksen kannalta merkittävät pitoisuudet ovat lihavoidut. Materiaalinäyteanalyysin määritysraja on 100 cfu/g Tulos Muut Bakteerit Sädesienet Bakteerit Yhteensä Muut Hiivat Hiivat Yhteensä Aspergillus Aspergillus fumigatus Aspergillus versicolor Cladosporium Muut Homeet Paecilomyces Penicillium Steriilit Homeet Yhteensä Muut Hiivat Hiivat Yhteensä Aspergillus Cladosporium Muut Homeet Paecilomyces Penicillium Steriilit Homeet Yhteensä M15. M13. M11. M9. M7. M5. M3. M1 Bakteerit Hiivat Homeet Hiivat Homeet THG 2 % MEA DG18 Sivu 5:226 Näytteet M1 3. kerros, lattiatäyte, purua, hiekkaa, laastia 6. M6. 2. kerros, lattiatäyte, hiekkaa, puuta, laastia 2. M2. 3. kerros, lattiatäyte, purua, hiekkaa, 7. M7. Ullakko, lattiatäyte, purua laastia 3. M3. 3. kerros, lattiatäyte, purua, hiekkaa, 8. M8. Ullakko, lattiatäyte, purua laastia 4. M4. 3. kerros, lattiatäyte, hiekkaa, puuta 9. M9. Ullakko, lattiatäyte, purua 5. M5. 3. kerros, lattiatäyte, hiekkaa, puuta, turvepehkua 10. M10. Ullakko, lattiatäyte, purua Kasvualustat Analyysi Mikrobilajit THG Bakteerit Muut Bakteerit Sädesienet Bakteerit Yhteensä % MEA Hiivat Muut Hiivat 6633 Hiivat Yhteensä 6633 Homeet Aspergillus Aspergillus fumigatus Aspergillus versicolor Cladosporium Muut Homeet Paecilomyces Penicillium Steriilit Homeet Yhteensä DG18 Hiivat Muut Hiivat 1500 Hiivat Yhteensä 1500 Homeet Aspergillus Cladosporium Muut Homeet Paecilomyces Penicillium Steriilit Homeet Yhteensä Sivu 6:227 Näytteet M kerros, lattiatäyte, hiekkaa, pellavaeriste 12. M kerros, lattiatäyte, purua 13. M13. Kellari, varasto, seinä, maali, tasoite 14. M14. Kellari, arkisto, seinä, maali, tasoite 15. M15. Kellari, arkisto, seinä, maali, tasoite Kasvualustat Analyysi Mikrobilajit THG Bakteerit Muut Bakteerit Sädesienet Bakteerit Yhteensä % MEA Hiivat Muut Hiivat Hiivat Yhteensä Homeet Aspergillus 100 Aspergillus fumigatus 100 Aspergillus versicolor 3000 Cladosporium Muut Homeet Paecilomyces Penicillium Steriilit Homeet Yhteensä DG18 Hiivat Muut Hiivat Hiivat Yhteensä Homeet Aspergillus 200 Cladosporium Muut Homeet Paecilomyces Penicillium Steriilit Homeet Yhteensä Sivu 7:228 4.1.2 Johtopäätös Materiaalinäytteet M2 (3. kerros, lattiatäyte, purua, hiekkaa, laastia), M4 (3. kerros, lattiatäyte, hiekkaa, puuta), M7 (Ullakko, lattiatäyte, purua), M9 (Ullakko, lattiatäyte, purua), M11 (1. kerros, lattiatäyte, hiekkaa, pellavaeriste) ja M13 (Kellari, varasto, seinä, maali, tasoite) ovat mikrobien saastuttamia. Materiaalinäytteet M2, M7 ja M13 sisältävät raja-arvot ylittäviä määriä sädesieniä, ja näyte M13 on erittäin pahoin saastunut. Materiaalinäytteet M2, M4, M9, M11 ja M13 sisältävät raja-arvot ylittävinä pitoisuuksina homeita. Lisäksi materiaalinäyte M4 sisältää raja-arvot ylittäviä määriä muita bakteereita. Ullakon, 3. kerroksen ja 1. kerroksen lattia täytteet ovat mikrobien saastuttamia. Myös kellarin varaston seinän tasoite ja maalipinta ovat saastuneita Toimenpidesuositus Rakennuksen mahdolliset kosteusvauriot tulee selvittää ja mikrobien aiheuttama terveyshaitta poistaa. Myös kuivuneet ja mahdollisesti kuolleet mikrobikasvustot voivat vastata terveydellehaitallisuudeltaan eläviä kasvustoja. Rakenteiden kastumisen syy tulee selvittää ja rakenteet korjata siten ettei vaurioituminen (kostuminen) pääse uusiutumaan. Mikrobien saastuttamat materiaalit tulee vaihtaa puhtaisiin. Rakenteet, joita ei voida poistaa, kuten perustukset ja kantavat rakenteet, tulee kuivata ja sen jälkeen puhdistaa ja desinfioida. Loppusiivous on tehtävä huolellisesti, jotta purku- ja korjaustöiden yhteydessä ilmaan levinneitä homeitiöitä tai muita mikrobeja (sädesieni-itiöitä) ei jää korjattuun rakennukseen. Rakennuksen sisäilmasta ja pinnoilta tulee ottaa kontrollinäytteet korjauksen ja loppusiivouksen jälkeen Viitearvoja Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän kosteusvauriosta johtuvaa mikrobikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus ylittää cfu/g, bakteeripitoisuus cfu/g tai sädesienipitoisuus 500 cfu/g. Mikrobivaurio voidaan todeta myös lajiston perusteella. Tiettyjen kosteusvaurioita indikoivien homesukujen/lajien (mm. Stachybotrys, Chaetomium, Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor) jo edellä mainittua vähäisemmän näytepitoisuuden voidaan katsoa osoittavan mikrobivaurion. Erityisesti, jos näyte sisältää useampaa kuin yhtä indikaattorimikrobia Kirjallisuus STM Asumisterveysohje 2003 (STM:n oppaita 2003:1) Sivu 8:229 5. RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN PAH-ANALYYSI 5.1 Tutkimusmenetelmä 5.2 Tulos Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) pitoisuuksien määrittämiseen ja tunnistamiseen käytettiin kalibrointiliuosta (NIST ANSI/NCSL Z ja ISO 9001). Analyysiherkkyys on 0,01 mg/kg. 1. Varasto 009 lattian vesieriste 1. Varasto 025 lattian vesieriste 3. Varasto 024 lattian vesieriste Yhdiste 1. [mg/kg] 2. [mg/kg] 3. [mg/kg] Ohjearvo [mg/kg] Raja-arvo [mg/kg] Asenafteeni 12,59 69,13 393,82 Asenaftyleeni N.D. N.D. N.D. Antraseeni 36,37 166,80 585, Bentso(a)antraseeni 53,38 199,91 739, Bentso(b)antraseeni N.D. N.D. N.D Bentso(b)fluoranteeni 32,78 141,93 512,33 Bentso(k)fluoranteeni 28,23 120,60 427, Bentso(ghi)peryleeni 21,34 128,18 500, Bentso(a)pyreeni 37,33 189,68 719, Dibentso(a,h)antraseeni N.D. N.D. 31, Fenantreeni 122,70 409, , Fluoranteeni 102,61 399, , Fluoreeni 13,18 90,09 440, Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 20,46 116,21 490, Kryseeni 47,85 172,67 599, Naftaleeni 29,86 71,90 506, Pyreeni 79,08 321, , Trifenyleeni N.D. N.D. N.D. Yhteensä 637, , , N.D. = ei havaittavia pitoisuuksia 5.3 Johtopäätös Kaikissa kolmessa lattian vesieriste näytteessä, varastosta 009, 025 ja 024 Haitta-aineiden rajaarvot ylittyivät. 5.4 Toimenpidesuositus Jäte suositellaan käsiteltäväksi ongelmajätteenä. Sivu 9:2210 5.5 Viitearvoja Ohjearvo ilmaisee haitta-aineen suurimman pitoisuuden, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana. Alueen maankäytölle tai massojen sijoittamiselle ei aseteta rajoituksia. Raja-arvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka ylittyminen yleensä edellyttää kunnostustoimenpiteitä. Jäte suositellaan käsiteltäväksi ongelmajätteenä. Kun haitta-aineen pitoisuus on ohje- ja raja-arvon välissä, alue voidaan jättää kunnostamatta, jos sen käyttö- ja puhdistustarve on vähäinen. Alueen maankäyttöä on silloin rajoitettava. Jos haittaaineen pitoisuus on ohje- ja raja-arvon välissä on syytä neuvotella viranomaisten kanssa jätteen käsittelystä. Viranomaiset voivat riskien arvioinnin perusteella päättyä muuhunkin haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin. Mikäli jäte voidaan toimittaa kaatopaikalle, työturvallisuuden minimitasona on, että jätteet on pakattu tiiviisiin ja lujiin pakkauksiin. Kaatopaikkaa on informoitava PAH-yhdisteitä sisältävästä jätteestä ja mieluiten myös sen määrästä. Sivu 10:2211 6. RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ASBESTIANALYYSI 6.1 Tutkimusmenetelmä Valomikroskooppitutkimus ja vertailu standardiaineisiin (VM) tai elektronimikroskooppitutkimus ja energiadispersiivinen alkuaineanalyysi (EM). 6.2 Tulos 1 Muovimatto (ruskea) + liima + tasoite VM Ei sisällä asbestia. 2 Muovimatto (vaalea) + liima + tasoite VM Ei sisällä asbestia. 3 Lattialaatta (6-kulmainen, vaalean ruskea) + sauma + kiinnityslaasti 4 Seinälaatta (valkoinen) + sauma + kiinnityslaasti 5 Lattialaatta (6-kulmainen, vaalean ruskea) + sauma + kiinnityslaasti 6 Seinälaatta (vaalean ruskea) + sauma + kiinnityslaasti VM VM VM VM Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. 7 Putkieriste, arkisto 020, n. 1 m VM Sisältää asbestia. 8 Muovimatto (ruskea) + liima + tasoite VM Ei sisällä asbestia. 9 Lattian vesieriste, 013 talojakamo VM Ei sisällä asbestia. 10 Ulkoseinämaali (keltainen + valkoinen + punainen) VM Ei sisällä asbestia. 11 Lattian vesieriste, 009 varasto VM Ei sisällä asbestia. 12 Lattian vesieriste, 025 varasto VM Ei sisällä asbestia. 13 Lattian vesieriste, 024 varasto VM Ei sisällä asbestia. Liitteessä 1 on esitetty näytteenottokohdat. Sivu 11:2212 7. RAKENNEKOSTEUSMITTAUS JA ALAPOHJARAKENTEET 7.1 Rakennekosteusmittaus Tutkimusmenetelmä Rakennekosteusmittalaite Vaisala HMI41 ja mittapää Vaisala HMP Tulos Seuraavassa taulukossa on esitetty liitteen 2 pohjakuvaan merkittyjen mittauspisteiden mittaustulokset. Mittauspiste Suht. kosteus (%) (RH) Lämpötila ( C) Kosteus sisältö (g/m 3 ) Porareiän syvyys (mm) 1 / Seinä / Lattia / Seinä (tiili) / Lattia / Seinä / Lattia / Seinä / Lattia / Seinä / Lattia Johtopäätös Mittaukset osoittavat korkeita kosteuspitoisuuksia kaikissa muissa mittauspisteissä paitsi mittauspisteen 2 seinältä mitatussa. Mittauspisteen 2 seinän kosteusarvo mitattiin tiilikuoriseinästä, takana olevan betonisen perusmuurin kosteusarvoa ei mitattu. Sivu 12:2213 7.2 Alapohjarakenteet Tutkimusmenetelmä Alapohjarakenteita tutkittiin viidestä kellarin lattiaan poratusta reiästä (liitteen 2 pohjakuva) sekä lattiaan tehdyistä aukoista Tulos Porareikä R1 (Varasto 009) Porareikä R2 (Kahvio 011) Porareikä R3 (Aula 002) Porareikä R4 (Varasto 025) Porareikä R5 (Varasto 019) Aukko (Varasto 024) Betonilaatta 12 cm Vesieristys Betonilaatta 20 cm Betonilaatta 15 cm Vesieristys Betonilaatta 3 cm Vesieristys Betonilaatta 8 cm Betonilaatta 9 cm Kivihiiliterva 5cm Liitteessä 2 on esitetty porareikien sijainnit. 7.3 Alushiekka Tutkimusmenetelmä Alushiekasta otettiin näyte varaston 020 lattiaan tehdystä aukosta. Siitä tutkittiin vesipitoisuus, rakeisuus ja kapillaarinen nousukyky Tulos Varaston 020 alla olevan alushiekan vesipitoisuus oli 5,6 %. Sivu 13:2214 8. ALLEKIRJOITUKSET Oulun Sisäilmatutkimus Oy vastaa antamastaan lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). Oulu Oulun Sisäilmatutkimus Oy Merja Mikkonen FT Laboratoriopäällikkö Arto Bäck DI rakennustekniikka Jakelu 1 kpl tilaaja 1 kpl Oulun Sisäilmatutkimus Oy:n arkisto Sivu 14:2215 9. LIITTEET 9.1 Liite 1, asbestinäytteiden ottokohdat 1/2 Sivu 15:2216 asbestinäytteiden ottokohdat 1/2 Sivu 16:2217 9.2 Liite 2, porareikien sijainnit. Sivu 17:2218 9.3 Liite 3, mikrobimateriaalinäytteidenottopaikkojen sijainnit 1/5. Sivu 18:2219 mikrobimateriaalinäytteidenottopaikkojen sijainnit 2/5. Sivu 19:2220 mikrobimateriaalinäytteidenottopaikkojen sijainnit 3/5. Sivu 20:2221 mikrobimateriaalinäytteidenottopaikkojen sijainnit 4/5. Sivu 21:2222 mikrobimateriaalinäytteidenottopaikkojen sijainnit 5/5. Sivu 22:22 Samankaltaiset tiedostot
PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3 Lisätiedot ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma Lisätiedot OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS
OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusraportti 114805 30.11.2005 Sivu 1:16 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4 4. MIKROBIANALYYSI...5 4.1 Ilmanäyte...5 4.1.1 Lisätiedot Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151
Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ
PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ Projekti 1787715 23.1.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3 Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat Lisätiedot Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi
Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa Lisätiedot ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS
S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA: Lisätiedot RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS
HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset Lisätiedot VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013
Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta, Lisätiedot 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti
21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar Lisätiedot NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon
RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Lisätiedot MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI
1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos... Lisätiedot Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti
TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus) Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan Lisätiedot 3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT
Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS Lisätiedot MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI
Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely
TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10, Lisätiedot ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ
Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä Lisätiedot !"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&
!"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $ Lisätiedot (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.
Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä: Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9
Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä, Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 18.6.2010. Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 11 01300 VANTAA
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos
HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE Lisätiedot SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A
SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset. Lisätiedot MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT
LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti Lisätiedot Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja
Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275, Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS
Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu Lisätiedot 3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT
Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Lisätiedot Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.
Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO: Lisätiedot EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.
!! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden Lisätiedot KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI 07.04.2016
KUNTOTUTKIMUS PYLKÖNMÄEN KOULU RAHIKAISENTIE 5A 43440 PYLKÖNMÄKI Kuntotutkimus 2 (26) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Suunnitelman laatija... 3 1.4 Lähtötietoaineisto... Lisätiedot PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä
PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä 15.5.2011 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) 15.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN
1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka. Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA
TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL Lisätiedot Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta
Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711 Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015
1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen Lisätiedot Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1 Lisätiedot Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo
Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Lisätiedot RAPORTTI. Korjausrakentaminen
Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde... Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot 3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT
Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS Lisätiedot RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET
Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA Lisätiedot Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016
Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724 Lisätiedot HAITTA-AINE KARTOITUS
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne Lisätiedot RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& (! ) *! + + +, " # $ %& (, - #!
RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruunutie 5 B Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet
Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite: Lisätiedot Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko
1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes
Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi Lisätiedot PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA
PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ Lisätiedot Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset Lisätiedot FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684
FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684 Lisätiedot Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015
As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus Lisätiedot YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS
YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 975010 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma... Lisätiedot ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu
Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43: Lisätiedot Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013
Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa
RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy 5.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa YLÄPOHJAN MIKROBIVAURIOITUMISEN Lisätiedot KATTORAKENTEIDEN TUTKIMINEN LIITTYEN SISÄILMAONGELMIIN
Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. 302701 Länsimäen koulu LAUSUNTO 4.2.2011 1 (5) LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO Pallastunturintie 27 Lisätiedot SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014
Rakenteiden kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Korjaus- ja rakennesuunnittelu SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS Rödskogs skola www.suunnittelutoimisto-alinikula.f info@suunnittelutoimisto-alinikula.f Lisätiedot NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo. Lisätiedot VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011
VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011 Laatija: Mannermaa Marko / Pkm. Puh. 040 31 30 135 marko.mannermaa@iss.fi Kohde / osoite: Satamatie 11 90520 Oulu Asukas / puhelin: Hannu Siren 050 536 2310 Vakuutuksenottaja: Lisätiedot Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen Lisätiedot Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu
HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:
Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja Lisätiedot KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS
HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI
KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon Lisätiedot HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI
Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma Lisätiedot MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS
GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013
RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri Lisätiedot YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET
LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI. Pallon päiväkoti Kyllikinkatu 3-5 53100 Lappeenranta
TUTKIMUSRAPORTTI Pallon päiväkoti Kyllikinkatu 3-5 53100 Lappeenranta Työ nro T12088 Kotka 28.2.2013 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 Lisätiedot PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku)
1 PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku) SELVITYS KIINTEISTÖSSÄ SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA JA TARVITTAVISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 7.9.2015 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu Talvitie 10, 20610 Turku Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Svärdfeltin ampumarata
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi Lisätiedot Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs
1510021097 7.10.2015 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala 1510021097 Lisätiedot Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.
Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat: Lisätiedot TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro Lisätiedot Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja
Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913 Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011 KOHDE TILAAJA - Kaivohaka 3-5 b 66, 13210 Hämeenlinna / Matintalot - Kohteen vuokralainen KÄYTTÖTARKOITUS - Tarkoitus selvittää suihkuhuoneen lattiapäällysteen aluskosteus Lisätiedot TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE
TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet anssi nousiainen & pertto heikkinen PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Kuntotutkimusmenetelmät Kosteusmittaukset Suhteellisen kosteuden Lisätiedot PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS
PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1257912 5.3.2012 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YHTEENVETO... 4 3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 4 4. MIKROBIANALYYSI... 5 4.1 Ilmanäyte, Lisätiedot Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi
Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki, Lisätiedot KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012
Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU: Lisätiedot YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI
Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI Lisätiedot LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN
SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2 Lisätiedot Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594
VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri Lisätiedot Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti
Sisäilmatutkimus Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Raportti 2 10.6.2014 Tapani Hirvonen Kiinteistöpäällikkö Kiteen kaupunki/teknisen toimen palvelut Kiteentie 25 82500 Kitee Tuhkalan sisäilmatutkimus Lisätiedot LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837
LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen Lisätiedot Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa
HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun Lisätiedot VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012
VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie Lisätiedot Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET
Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute