Source: http://docplayer.fi/45231967-Kayttoohjekirja-nibe-smo-20.html
Timestamp: 2017-10-20 21:53:22+00:00
Document Index: 12780415

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 9. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 12. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 19. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos SMO 20-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 29. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 49.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 3 Sarjanumero 5 Yhteystiedot 6 SMO 20 Hyvä valinta 8 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 9 Ohjausyksikön toiminta 9 Yhteys SMO 20 -lämpöpumppuun 9 SMO 20:n hoito 17 3 SMO 20 palveluksessasi 19 Aseta sisäilmasto 19 Aseta käyttövesikapasiteetti 29 Tärkeää 33 Sovita lämpöpumppu 36 4 Häiriöt 48 Hälytysten käsittely 48 Vianetsintä 49 Vain lisälämmönlähde 50 5 Tekniset tiedot 52 6 Sanasto 53 Asiahakemisto 57 Sisällys 1
5 Turvallisuustiedot Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE HUOM! SMO 20 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. HUOM! Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Luku 1 Tärkeää 3
6 Merkintä SMO 20 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 4 Luku 1 Tärkeää
7 Sarjanumero Sarjanumero on ohjausmoduulin kannen päällä. LEK MUISTA! Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. Luku 1 Tärkeää 5
8 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax Luku 1 Tärkeää
10 SMO 20 Hyvä valinta SMO 20-ohjausmoduuli on suunniteltu lämmittämään talosi edullisesti ja ympäristöystävällisesti. Yhdessä NIBE-ilma-/vesilämpöpumpun ja lämminvesivaraajan kanssa se takaa varmatoimisen ja taloudellisen lämmöntuotannon. Lisälämmönlähde (esim. öljy/sähkö/kaasukattila) voidaan kytkeä automaattisesti päälle, jos jotain odottamatonta tapahtuu tai varajärjestelmänä. Tunnusomaista SMO 20:lle: Selkeä näyttö Ohjausmoduulissa on selkeä näyttö, jonka helppotajuiset valikot helpottavan miellyttävän sisäilmaston säätämistä. Helppo asentaa SMO 20 on helppo asentaa yhdessä yhteensopivan NIBE-ilmalämpöpumpun kanssa. Näiden kanssa asennettaessa ohjausmoduuli kytketään lämpöpumppuun, jolloin mahdollinen lämpöpumppuhälytys näkyy SMO 20:ssa. Ohjausmoduulin pienen koon ansiosta se voidaan asentaa seinälle sisätiloihin, jolloin siihen on helppo päästä käsiksi laitteiston tarkastuksen yhteydessä. 8 Luku 1 Tärkeää
11 2 Ohjausyksikkö - talon sydän Ohjausyksikön toiminta SMO 20 on yksinkertainen ohjausmoduuli, joka muodostaa yhdessä NI- BE-ilma-/vesilämpöpumpun, lämminvesivaraajan/varaajasäiliön ja lisälämmönlähteen (esim. sähkö/öljykattila) kanssa täydellisen kokonaisuuden. Se ohjaa mm. lämpöpumppua, kiertovesipumppuja, vaihtoventtiilejä ja lisälämmönlähteitä ja on suunniteltu lämmittämään talosi edullisesti ja ympäristöystävällisesti. Yhteys SMO 20 -lämpöpumppuun Näyttö Ohjausmoduulin etupuolella on näyttöyksikkö, jonka avulla kommunikoit SMO 20:n kanssa. Täällä voit: kytkeä sisämoduulin päälle tai pois tai pitää laitteiston varatilassa. säätää sisälämpötilan ja käyttöveden lämpötilan sekä sovittaa laitteiston toiveittesi mukaiseksi. saat tietoa asetuksista, tiloista ja tapahtumista. näet eri tyyppiset hälytykset ja saat toimenpideohjeita. Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 9
12 A B C D E F Näyttö Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee ohjausyksikön tilan. Se: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). Katkaisin Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun ohjausyksikössä on jokin vika. Tässä tilassa lämpöpumpun kompressori pysäytetään ja mahdollinen sähkövastus kytkeytyy päälle. Ohjausyksikön näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. 10 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
13 Valikkojärjestelmä Valikko 1 Valikko 2 Valikko 3 Valikko 4 SISÄILMASTO Sisäilmastoon vaikuttavat asetukset. Katso sivulla 19. KÄYTTÖVESI Käyttöveden tuotantoon vaikuttavat asetukset. Katso sivulla 29. Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on asennettu. INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 33. MIN LAITTEISTO Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 36. Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 11
14 Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on vaalea kehys. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. 12 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
15 Valitse vaihtoehto Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 13
16 Aseta arvo Yhden arvon asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. 14 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
17 Käytä virtuaalinäppäimistöä Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäimistöllä. Valikosta riippuen käytettävissä on erilaisia merkistöjä, jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkistöä, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi merkistö, näppäimistö näytetään suoraan. Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina OK-painiketta. Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 15
18 Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Selaa aloitusoppaan ikkunoita 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. 16 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
19 SMO 20:n hoito Säännölliset tarkastukset Lämpöpumppu vaatii hyvin vähän hoitoa käyttöönoton jälkeen. Laitteiston säännöllinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa. Lisätietoa lämpöpumpun ja/tai lämminvesivaraajan hoidosta on kyseisen laitteen käyttöohjeessa. Jos jotain epänormaalia sattuu, näytössä näytetään viestit käyttöhäiriöistä erilaisten hälytystekstien muodossa. Katso hälytysten käsittely sivulla 48. Säästövinkkejä Lämpöpumppusi tuottaa lämpöä ja käyttövettä. Tämä tapahtuu tehtyjen ohjausasetusten mukaan. Energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. sisälämpötila, käyttöveden kulutus, talon eristyksen laatu sekä se, onko talossa useita suuria ikkunapintoja. Talon sijainti esim. tuulisella paikalla vaikuttaa myös. Muista myös, että aktivoimalla tilan "Käyttövesi Säästö" kulutat vähemmän energiaa. Virrankulutus Sisälämpötilan nostaminen yhdellä asteella lisää sähkönkulutusta noin 5 %. Taloussähkö Pitkään laskettiin, että keskivertotalous kuluttaa vuodessa n kwh taloussähköä. Nykypäivänä luku on usein kwh/vuosi. Laite Normaaliteho (W) Likimääräinen vuosikulutus (kwh) Käyttö Valmiustila Taulu-TV (käyttö: 5 h/vrk, valmiusaika: 19 h/vrk) Digiboksi (käyttö: 5 h/vrk, valmiusaika: 19 h/vrk) DVD (käyttö: 2 h/viikko) Pelikonsoli (käyttö: 6 h/viikko) Radio/stereo (käyttö: 3 h/vrk) Tietokone näyttöineen (käyttö: 3 h/vrk, valmiusaika 21 h/vrk) Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän 17
20 Laite Normaaliteho (W) Likimääräinen vuosikulutus (kwh) Hehkulamppu (käyttö 8 h/vrk) Spotti, halogeeni (käyttö 8 h/vrk) Jääkaappi (käyttö: 24 h/vrk) Pakastin (käyttö: 24 h/vrk) Liesi, levyt (käyttö: 40 min/vrk) Liesi, uuni (käyttö: 2 h/viikko) Astianpesukone, liitetty kylmäveteen (käyttö 1 kertaa/vrk) Pesukone (käyttö: 1 kertaa/vrk) Kuivausrumpu (käyttö: 1 kertaa/vrk) Pölynimuri (käyttö: 2 h/viikko) Moottorinlämmitin (käyttö: 1 h/vrk, 4 kuukautta vuodessa) Sisätilanlämmitin (käyttö: 1 h/vrk, 4 kuukautta vuodessa) Nämä ovat arvioituja esimerkkiarvoja. Esimerkki: Perhe, jossa on kaksi aikuista ja 2 lasta, asuu omakotitalossa, jossa on 1 taulutelevisio, 1 digiboksi, 1 DVD-soitin, 1 pelikonsoli, 2 tietokonetta, 3 stereota, 2 hehkulamppua WC:ssä. 2 hehkulamppua kylpyhuoneessa, 4 hehkulamppua keittiössä, 3 hehkulamppua ulkona, pesukone, kuivausrumpu, astianpesukone, jääkaappi, pakastin, liesi, pölynimuri, moottorinlämmitin = 6240 kwh taloussähköä vuodessa. Energiankulutusmittari Totuttele lukemaan talon energiamittari säännöllisesti, mieluusti kerran kuukaudessa. Näin havaitset nopeasti muuttuneen sähkönkulutuksen. 18 Luku 2 Ohjausyksikkö - talon sydän
21 3 SMO 20 palveluksessasi Aseta sisäilmasto Yleiskuvaus Valikko 1.1 Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. ohjelmointi Lämmityksen ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos loma-asetus on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään "pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, oma käyrä ja pisteen siirto. lämpötila Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näytetään näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömittarina. Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu): Säätöalue: 5-30 C Tehdasasetus: 20 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 19
22 Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: 0 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. MUISTA! Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet). VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. 20 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
23 Valikko 1.3 ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. lämmitys ohjelmointi1.3 pois Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 21
24 Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Valikko 1.9 lisäasetukset Valikko lisäasetukset on tarkoitettu edistyneelle käyttäjälle. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lämpökäyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. oma käyrä Oman lämpökäyrän määrittäminen. pisteensiirto Lämpökäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. 22 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
25 Valikko lämpökäyrä lämpökäyrä Säätöalue: 0-15 Tehdasasetus: 9 Valikossa lämpökäyrä voit nähdä talon nk. lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella ohjausmoduulin ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. C Brantare kurvlutning C UTETEMPERATUR Lämpökäyrän jyrkkyys Lämpökäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta lämpöjohdon menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkempi käyrä tarkoittaa korkeampaa menolämpötilaa kylmemmässä ulkolämpötilassa. Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty. Lämpökäyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 23
26 MUISTA! Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä lämpökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. C Förskjuten värmekurva Käyrän muutos Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menojohdon lämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2 muutos nostaa menojohdon lämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa C UTETEMPERATUR C Maximivärde Minimivärde C UTETEMPERATUR Menojohdon lämpötila maksimi- ja minimiarvot Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa Toisen lämpökäyrän valitsemiseksi (lämpökäyrän jyrkkyys): 1. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 24 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
27 2. Valitse uusi lämpökäyrä. Lämpökäyrät on numeroitu 0-15, mitä suurempi numero sitä jyrkempi käyrä ja korkeampi menolämpötila. Lämpökäyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) on käytössä. 3. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OK-painiketta. Lämpökäyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa lämpökäyrään saakka ja lue vaakaviivan päästä menojohdon lämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askeleen verran. Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 25
28 Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Valikko pienin menolämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 20 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpötila. Tämä tarkoittaa, että SMO 20 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus: 2,0 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. 26 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
29 Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen. HUOM! Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi riippuen). Valikko oma käyrä menolämpötila Säätöalue: 0 80 C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämpökäyrän määrittämällä halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. MUISTA! Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta tämä käyrä olisi voimassa. Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 27
30 Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 C asetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. MUISTA! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. 28 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
31 Aseta käyttövesikapasiteetti Yleiskuvaus Valikko 2.1 Alivalikot Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpump- puun. Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "lomaasetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. tilapäinen luksus Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois" Tehdasasetus: "pois" Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 29
32 MUISTA! Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, SMO 20 palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. Valikko 2.2 mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila antaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko 2.3 ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida laitteiston käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. 30 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
33 Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3 ohjelma 1 ohjelma 2 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su normaali Ristiriita Päivä Aikajakso Säätö Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 31
34 Valikko 2.9 lisäasetukset Valikko lisäasetukset on tarkoitettu edistyneelle käyttäjälle. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikko jaksoittainen korotus ajanjakso Säätöalue: 1-90 päivää Tehdasasetus: 14 päivää käynnistysaika Säätöalue: 00:00-23:00 Tehdasasetus: 00:00 Varaajan bakteerikasvun estämiseksi lämpöpumppu voi yhdessä mahdollisen lisälämmönlähteen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin. Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotusten aikavälin. Säätöalue on 1-90 vuorokautta. Tehdasasetus on 14 vrk. Poista merkintä "aktivoitu" toiminnon kytkemiseksi pois päältä. 32 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
35 Tärkeää Yleiskuvaus Valikko 3.1 Alivalikot Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. huoltotiedot näyttää laitteiston lämpötilat ja asetukset. kompressoritiedot näyttää lämpöpumpun kompressorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne. lisäyksen tiedot näyttää tiedot lisälämmönlähteen käyntiajoista ym. hälytysloki näyttää viimeisen hälytyksen. sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana. huoltotiedot Tässä näytetään tietoja laitteiston käyttötilasta (esim. nykyiset lämpötilat jne.). Muutoksia ei voi tehdä. Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Valikon symbolit: Lämpö Kompressori Lisäys Käyttövesi Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 33
36 Valikko 3.2 kompressoritiedot Tässä saat tietoa kompressorin käyttötilasta ja tilastoista. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Valikko 3.3 lisäyksen tiedot Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. 34 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
37 Valikko 3.4 hälytysloki Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu laitteiston käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisestä hälytyksestä. Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta. hälytysloki 3.4 Tiedot hälytyksestä. Valikko 3.5 sisälämpötilaloki Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila. Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. Keskilämpötilan lukeminen 1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla. 4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 35
38 Sovita lämpöpumppu Yleiskuvaus Valikko 4.1 Alivalikot Valikossa MIN LAITTEISTO on useita MIN LAITTEISTO 4 alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat plustoiminnot käyttötila aika ja päiväys auto asetukset. kieli / kieli käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan. aika ja päiväys Kellonajanja päiväyksen asettaminen. loma-asetus lisäasetukset pois kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen. loma-asetus Lämmityksen ja käyttöveden loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa loma-asetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Ohjausyksikön toimintatavan asetukset. plustoiminnot Tämän alavalikoissa tehdään SMO 20:n lisätoimintojen asetukset. plustoiminnot4.1 internet 36 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
39 Valikko internet Tässä teet asetukset SMO 20:n yhteydelle Internetiin. internet4.1.3 HUOM! Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin pitää olla kytkettynä. nibe uplink tcp/ip-asetukset proxy-asetukset Valikko nibe uplink Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää NIBE Uplink :iin (http://www.nibeuplink.com) ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien lukumäärän. Liitetyllä käyttäjällä on NIBE Uplink -käyttäjätili, joka antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa. nibe uplink sarjanumero yhteysmerkkijono käyttäjämäärä pyydä uusi yhteysmerkkijono sulje kaikki käyttäjät Pyydä uusi yhteysmerkkijono Jotta voit liittää NIBE Uplink -käyttäjätilin laitteistoosi, sinun on pyydettävä uniikki yhteysmerkkijono. 1. Merkitse pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi. 3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60 minuuttia. Poista kaikki käyttäjät 1. Merkitse sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä. HUOM! Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE Uplink :n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 37
40 Valikko tcp/ip-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IPasetukset. Automaattiset asetukset (DHCP) 1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla. 2. Merkitse vahvista" ja paina OKpainiketta. ip-osoite netmask gateway dns automaattisesti vahvista tcp/ip-asetukset palauta Manuaaliset asetukset 1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on nyt useita asetusmahdollisuuksia. 2. Merkitse ip-osoite" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "netmask", "gateway" ja "dns". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. MUISTA! Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko proxy-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi proxyasetukset. proxy-asetukset Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon käytä proxya palvelin portti käytt.tunn. salasana kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja. Jos olet epävarma asetusten suhteen, vahvista palauta käytä valmiita asetuksia tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmänvalvojalta. 38 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
41 Asetukset 1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välityspalvelinta. 2. Merkitse palvelin" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko SG Ready Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia (Saksa). Tässä teet "SG Ready"-toiminnon asetukset. vaik. huonelämpötila Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 1 C. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+2". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 2 C. vaik käyttövesi Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytyslämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita). "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpötila asetetaan "luksus" (sähkövastus sallitaan). Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 39
42 HUOM! Toiminnon täytyy on kytketty ja aktivoitu SMO 20:ssa. Valikko 4.2 käyttötila käyttötila Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys Tehdasasetus: auto toiminnot Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys Ohjausmoduulin käyntitila asetetaan yleensä valikossa "auto". Voit myös asettaa ohjausmoduulin tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisälämmönlähdettä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan. Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään ohjausmoduulin sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. Käyttötila auto Tässä käyttötilassa ohjausmoduuli valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan. Käyttötila käsinohjaus Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Käyttötila vain lisäys Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään sähkövastuksella. MUISTA! Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat. 40 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
43 MUISTA! Et voi deaktivoida pelkästään lisälämpöä, ellei sinulla ole lämpöpumppua kytkettynä (katso valikko 5.2.2). Toiminnot "kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan ohjausmoduulin päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. "lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta. "lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa. Valikko 4.4 aika ja päiväys Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke. VIHJE! Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos lämpöpumppu liitetään NIBE Uplink :iin. Oikea ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää asettaa. Valikko 4.6 kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Valikko 4,7 loma-asetus Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolla. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huoneanturi. Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 41
44 Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä. VIHJE! Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua. VIHJE! Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi. MUISTA! Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "jaksoittainen korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "jaksoittainen korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy. Valikko 4.9 lisäasetukset Valikko lisäasetukset on tarkoitettu edistyneelle käyttäjälle. Tässä valikossa on useita alivalikoita. 42 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
45 Valikko käyttöpriorisointi käyttöpriorisointi Säätöalue: min Tehdasasetus: 30 min Osoitin ilmaisee, missä jaksossa laitteisto on. 0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta. Valikko autom.tilan asetukset lämmityksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 20 lisäyksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 15 suodatusaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 24 h Kun käyttötilaksi on asetettu "auto" ohjausmoduuli valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisälämmön ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. MUISTA! Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys". Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 43
46 Valikko asteminuuttiasetukset nykyinen arvo Säätöalue: käynnistä kompressori Säätöalue: Tehdasasetus: -60 käynnistysero lisälämpö Säätöalue: Tehdasasetus: 400 lisälämm. portaiden ero Säätöalue: Tehdasasetus: 30 Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käynnistetään/pysäytetään. MUISTA! Korkeampi (nollaa päin) "käynnistä kompressori":n arvo lisää kompressorin käynnistyksiä, mikä lisää kompressorin kulutusta. Liian pieni arvo (nollasta poispäin) voi aiheuttaa epävakaan huonelämpötilan. Valikko tehdasasetukset käyttäjä Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin. MUISTA! Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä jne. pitää asettaa uudelleen. Valikko Eston ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lisälämmön eston kahdelle eri aikajaksolle. Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy ohjausmoduulin päävalikossa. 44 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
47 Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Esto:Tässä valitaan haluttu esto. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Ulkoyksikön kompressorin esto. Lisäenergian esto. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 45
48 VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. Valikko ohjelma hilj. tila Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun hiljaisen toiminnan kahdelle eri ajanjaksolle (edellyttäen, että lämpöpumppu tukee toimintoa). Kun ohjelma on aktiivinen, hiljaisen toiminnan symboli näkyy ohjausmoduulin päävalikossa. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. 46 Luku 3 SMO 20 palveluksessasi
49 Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen hiljainen käynti voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. Luku 3 SMO 20 palveluksessasi 47
50 4 Häiriöt Useimmissa tapauksissa ohjausmoduuli havaitsee toimintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Kohdassa "Hälytysten käsittely" on lisätietoa hälytysten käsittelystä. Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä tai jos näyttö on pimeänä, seuraa seuraavaa vianetsintäkaaviota. Hälytysten käsittely Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ja/tai ohjausyksikkö ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa laitteiston vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos valo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut "palauta hälytys", hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan. vikatilakäyttö vikatilakäyttö eräänlaiseen varatilaan. Tämä tarkoittaa, että laitteisto tuottaa lämmitys- ja/tai käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. MUISTA! vikatilakäyttö valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen ongelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena. Ellei hälytystä palauteta, sinun on otettava yhteys asentajaan toimenpideohjeita varten. 48 Luku 4 Häiriöt
51 HUOM! Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Vianetsintä Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita: Perustoimenpiteet Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet: Katkaisimen asento. Talon ryhmä- tai päävarokkeet. Talon vikavirtakytkin. Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä Nämä vianetsintäohjeet pätevät vain, kun järjestelmään on asennettu lämminvesivaraaja. Suljettu tai pienelle säädetty lämminvesivaraajan täyttöventtiili. Avaa venttiili. Sekoitusventtiilin (jos asennettu) asetus liian alhainen. Säädä sekoitusventtiili. Ohjausyksikkö väärässä käyntitilassa Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lisäys". Suuri lämpimän käyttöveden kulutus. Odota kunnes käyttövesi on lämmennyt. Tilapäisesti suurempi käyttövesikapasiteetti (tilapäinen luksus) voidaan aktivoida valikossa 2.1. Liian alhainen käyttövesiasetus. Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuustila. Liian alhainen tai ei käyttöveden käyttöpriorisointia. Mene valikkoon ja lisää käyttöveden jaksoaikaa. Matala huonelämpötila Termostaatteja kiinni useissa huoneissa. Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin mahdollista. Säädä huonelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. Ohjausyksikkö väärässä käyntitilassa Mene valikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse korkeampi arvo "lämmityksen pysäytys" valikossa Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lämmitys". Ellei tämä riitä, aktivoi myös "lisäys". Lämpöautomatiikan asetusarvo liian alhainen. Luku 4 Häiriöt 49
52 Mene valikkoon 1.1 "lämpötila" ja nosta lämpökäyrän muutosta. Jos huonelämpötila on alhainen vain kylmällä säällä, lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa "lämpökäyrä" on säädettävä ylöspäin. Liian alhainen tai ei lämmityksen käyttöpriorisointia. Mene valikkoon ja lisää lämmityksen jaksoaikaa. Lomatila aktivoitu valikossa 4.7. Mene valikkoon 4.7 ja valitse Pois. Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Poista ilma lämmitysjärjestelmästä. Suljettuja venttiilejä :n ja lämmitysjärjestelmän välillä. Avaa venttiilit (ota yhteyttä asentajaan, jos tarvitset apua niiden löytämiseen). Korkea huonelämpötila Lämpöautomatiikan asetusarvo liian korkea. Mene valikkoon 1.1 (lämpötila) ja laske lämpökäyrän muutosta. Jos huonelämpötila on korkea vain kylmällä säällä, lämpökäyrän jyrkkyyden arvoa valikossa (lämpökäyrä) on ehkä pienennettävä. Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Alhainen järjestelmäpaine Liian vähän vettä lämmitysjärjestelmässä. Täytä vettä lämmitysjärjestelmään. Kompressori ei käynnisty Ei lämmöntarvetta. Lämpöpumppu ei tuota lämpöä eikä käyttövettä. Lämpötilaehto lauennut. Odota kunnes lämpötilaehdot ovat palautuneet. Minimiaikaa kompressorikäynnistyksien välillä ei ole saavutettu. Odota 30 minuuttia ja tarkasta, käynnistyykö kompressori. Hälytys lauennut. Noudata näytön ohjeita. Vain lisälämmönlähde Ellet onnistu korjaamaan vikaa eikä taloon saada lämpöä, voit apua odottaessasi asettaa laitteiston tilaan vain lisäys. Tämä tarkoittaa, että talon lämmitykseen käytetään ainoastaan lisälämmönlähdettä. 50 Luku 4 Häiriöt