Source: http://docplayer.fi/313053-Ta-450-4500-ilmankasittelykone.html
Timestamp: 2018-01-24 02:20:17+00:00
Document Index: 15359436

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A001
2 Sisällysluettelo 1 Varoitukset Tästä asiakirjasta Tuotteen kuvaus Puhallin Tuloilmansuodatin Lämpötila-anturi Vesilämmityspatteri Sähkölämmitin Sähkökytkentäkotelo Kytkentärasia TA 450 EL Kytkentärasia TA EL Kytkentärasia TA HW Käyttö Lämpötilan säätömahdollisuudet Lämmityksen käynnistys Vapaajäähdytys Käyttöliittymän kuvaus Ohjauspaneeli Ohjauspaneelin käyttö Käyttöönotto Ennen järjestelmän käynnistämistä Koneen asetukset Valikkokatsaus Huolto Suodattimien vaihtaminen Puhaltimien tarkastus Hajottimien ja venttiilien puhdistus Ulkoilmanoton tarkastus Kanaviston tarkastus Sisäisen pariston vaihto Vianetsintä Hälytykset Huolto...25
3 1 Varoitukset Seuraavat varoitukset on esitetty asiakirjan eri jaksoissa. Vaara Varmista ennen huolto- tai sähkötöiden aloitusta, että koneen jännitteensyöttö on kytketty irti! Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti. Varoitus Vaikka koneen verkkoliitäntä onkin irrotettu, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojavaatteita. Ovenkahvat on tarkoitettu vain asennuskäyttöön. Ne on poistettava ennen koneen käyttöönottoa koneelle vaaditun turvallisuustason varmistamiseksi. Kone on kytkettävä ilmanvaihtokanavaan tai suojattava muulla tavoin, jotta puhaltimien kanssa ei ole mahdollista joutua kosketuksiin kanavaliitäntöjen kautta. Kone on painava. Noudata varovaisuutta kuljetuksen ja asennuksen aikana. Puristumisvaara! Käytä suojavaatteita. Tätä konetta ei ole tarkoitettu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on rajoittunut tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut tai valvo heitä koneen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään koneella. Varo Kanavaliitännät/kanavien päät tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi. Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään. Varo vahingoittamasta vesipatteria, kun kytket vesiputkia liittimiin. Käytä sopivaa avainta liitännän kiristämiseen. 2 Tästä asiakirjasta Tämä asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja koskee ilmanvaihtokoneita TA, jotka on valmistanut Systemair. Se sisältää perustiedot rakenteesta ja asennus-, käynnistys- ja käyttöohjeet, joita tulee noudattaa laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Laitteen oikean ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi lue ohje huolella, käytä konetta ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvaohjeita Systemair AB
4 3 Tuotteen kuvaus Kuva 1 Sisäiset komponentit Kohta A B C D E F G Kuvaus Suodatin, tuloilma Tuloilmapuhallin Lämmityspatteri, sähkö tai vesi Kytkentärasia (LV-koneet) Kytkentärasia (EL-koneet) Kanavaliitäntä, tulo Kanavaliitäntä, lähtö 3.1 Puhallin Puhallin on suoravetoinen pikaliittimillä kytkettävä puhallin ulkoisella moottorilla. Puhaltimen kahta nopeutta ohjataan sisäänrakennetulla muuntajalla ja siihen on helppo päästä käsiksi puhdistusta ja tarkastusta varten. Moottorin laakerit on kestovoideltu, joten ne eivät tarvitse huoltoa. 3.2 Tuloilmansuodatin Suodatin on pussisuodatin, suodatinluokka M5. Suodatin on vaihdettava, kun se on likaantunut. Suodattimia valvotaan integroidulla ajastimella. Uusia suodattimia on saatavana asentajalta tai tukkuliikkeestä. 3.3 Lämpötila-anturi TA-mallissa tuloilma-anturi toimitetaan irrallaan koneen mukana ja se pitää asentaa tuloilmakanavaan koneen ulkopuolelle. Katso tarkemmat tiedot asennusohjeista Systemair AB
5 3.4 Vesilämmityspatteri Vesilämmityspatterilla varustetuissa koneissa patteri on sijoitettu tuloilmaliitännän viereen. Kierukan materiaalina on alumiinilamellein varustettu kupariputki galvanoidussa teräslevykehikossa. Lämmityspatterissa on ilmausnipat ja uppoanturi jäätymissuojana. 3.5 Sähkölämmitin Varoitus Vaikka kone on kytketty irti jännitteensyötöstä, pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturmavaaran. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojavaatteita. Koneeseen sisäänrakennetun sähkölämmityspatterin lämmitysvastukset ovat ilmavirran suunnassa tuloilmapuhaltimen jälkeen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sähkölämmityskierukassa on sekä automaattinen että manuaalinen ylikuumenemissuoja. Manuaalinen ylikuumenemissuoja palautetaan painamalla kytkentärasiassa olevaa punaista RESET-painiketta ( E). Sähkölämmityspatterin syöttöä säädetään pääsäätimellä. Pääsäädin ohjaa tehonkulutusta portaattomasti triakkitehonsäätimellä halutun tulo-/poisto- tai huoneilman mukaan, joka asetetaan ohjauspaneelista. 3.6 Sähkökytkentäkotelo Varoitus Varmista ennen huolto- tai sähkötöiden aloitusta, että koneen jännitteensyöttö on irtikytketty! Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti. TA on varustettu integroidulla säätimellä ja valmiilla johdotuksilla Systemair AB
6 3.6.1 Kytkentärasia TA 450 EL Kuva 2 Kytkentärasia TA 450 EL A B C D E F G Nopeusmuuntaja Corrigo-ohjausyksikkö 24 V muuntaja Liitinrima Liitinrima, virransyöttö Ylikuumenemissuojan palautuspainike Pääkytkin Systemair AB
7 3.6.2 Kytkentärasia TA EL Kuva 3 Kytkentärasia TA EL A B C D E F G Nopeusmuuntaja Corrigo-ohjausyksikkö 24 V muuntaja Liitinrima Liitinrima, virransyöttö Ylikuumenemissuojan palautuspainike Pääkytkin Systemair AB
8 3.6.3 Kytkentärasia TA HW Kuva 4 Kytkentärasia TA HW A B C D Nopeusmuuntaja Corrigo-ohjausyksikkö 24 V muuntaja Liitinrima Systemair AB
9 4 Käyttö Sähkölämmityspatterilla varustetuissa TA-koneissa on 3 minuutin jälkijäähdytys koneen pysäytyksen jälkeen. Huom! Jos palohälytys aktivoituu lämmityspatterin toimiessa, puhaltimet pysähtyvät välittömästi ilman jälkijäähdytystä. Tämä voi laukaista ylikuumenemissuojan. Katso suojan nollaus kohdasta kuva 2 ja kuva 3. Ylikuumenemissuojan saa palauttaa vain valtuutettu sähköasentaja. Kone täytyy varustaa kaikki navat irtikytkevällä turvakytkimellä. 4.1 Lämpötilan säätömahdollisuudet Ohjauksen tyyppi Lämpötila-anturin sijainti Kuvaus/toiminta Tuloilman lämpötilan säätö: Tuloilman lämpötilasäätö ulkolämpötilakompensoinnilla: Poistoilman lämpötilan säätö: Tuloilman lämpötila-anturi asennetaan tuloilmakanavaan n. 3 m päähän koneesta. Tarvitaan 2 lämpötila-anturia. Ulkoilman lämpötila-anturi asennetaan koneen tuloon liitettyyn kanavaan. Tuloilma-anturi asennetaan tuloilmakanavaan n. 3 m päähän koneesta. Tarvitaan 2 lämpötila-anturia. Poistoilman lämpötila-anturi asennetaan poistoilmakanavaan tai huoneeseen, jos rakennuksessa ei ole poistoilmakanavaa. Tuloilma-anturi asennetaan tuloilmakanavaan n. 3 m päähän koneesta. Säätää tuloilman lämpötilaa. Kompensoi alhaisia ulkolämpötiloja nostamalla tuloilman lämpötilaa valittavalla arvolla rakennuksen sisäisten äkillisten lämpötilamuutosten välttämiseksi. Oletusarvo on + 20K nousu -20 C ulkolämpötilassa ja +15K nousu 0 C ulkolämpötilassa. Aseta poistoilman lämpötilaksi +16 C C (oletus on +18 C). Sen varmistamiseksi, että koneen tuottaman tuloilman lämpötila ei ole liian korkea eikä matala, asentaja/käyttäjä voi asettaa tuloilman minimi- ja maksimilämpötilan. Oletusarvot ovat minimi +12 C ja maksimi +30 C. 4.2 Lämmityksen käynnistys Lämmityksen ohjaus käynnistyy aina 100 % ohjaussignaalista Systemair AB
10 4.3 Vapaajäähdytys Tätä toimintoa käytetään lämpimänä ajanjaksona energian säästämiseen käyttämällä viileää ulkoilmaa rakennuksen jäähdyttämiseen. Huom! Seuraava pätee vain, jos vapaajäähdytystoiminnon tilaksi on asetettu Aktiivinen. Vapaajäähdytystoiminto edellyttää 3 lämpötila-anturia (ulkoilma, tuloilma ja poistoilma). Vapaajäähdytys aktivoituu vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät. Käynnistysehdot: Alle 4 päivää kulunut siitä, kun kone on viimeksi ollut käynnissä Edellisen käyntijakson aikana ulkolämpötila ylitti asetetun raja-arvon (+22 C) Kellonaika on 00:00-07:00:00 (voidaan asettaa) Toimintojen normaali nopeus, pidennetty käynti normaali ja ulkoinen pysäytys ajastinlähtöjen tilat ovat Off Aikaohjelma aktivoituu johonkin aikaan seuraavan 24 tunnin aikana. Kone tarkistaa yölämpötilan (sisä- ja ulkolämpötilan) 3 minuutin aikana asetettuun käynnistysaikaan, kun puhaltimet käynnistyvät, jotta anturit voivat suorittaa lämpötilan mittauksen. Jos yllä mainitut ehdot täyttyvät, vapaajäähdytystoiminto käynnistetään; ellei, kone palaa OFF-tilaan. Jos ulkoanturi ei ole tuloilmakanavassa ja huoneanturi on valittu, kone ei aloita vapaajäähdytystä, ennen kuin lämpötilat ovat asetettujen käynnistys- ja pysäytysrajojen sisällä. Pysäytysehdot: Ulkolämpötila ylittää asetetun maksimiarvon (+18 C) tai alittaa asetetun minimiarvon (tiivistymisriski, +10 C) Huoneilman/poistoilman lämpötila alittaa asetetun pysäytysarvon (+18 C) Toimintojen Normaali nopeus, Ulkoinen pysäytys tai Pidennetty käynti normaali jonkun ajastinlähdön tila on Päällä Kellonaika on 07:00:00 jälkeen. Kun vapaajäähdytys on aktiivinen, puhaltimet toimivat normaalinopeudella tai paineen/virtauksen ohjauksen asetusarvo ja digitaalilähtö Vapaajäähdytys on aktiivinen Lähdöt Y1-lämmitys, Y2-vaihdin ja Y3-jäähdytys kytketään pois. Kun vapaajäähdytys on aktivoitu, lämmityslähtö on estetty 60 minuuttia (konfiguroitava aika). 5 Käyttöliittymän kuvaus 5.1 Ohjauspaneeli SCP-ohjauspaneeli toimitetaan 10 m kaapelilla, joka on kytketty paneeliin ja pikaliittimellä Topvex-koneeseen. Liitin kytketään Corrigo-säätimeen sähkökytkentäkotelossa. Kaapeli voidaan irrottaa ohjauspaneelin takana olevasta riviliittimestä (kuva 5) Systemair AB
11 5.1.1 Ohjauspaneelin käyttö Kuva 5 Ohjauspaneeli Sijainti Selitys 1 Hälytyspainike: Tarjoaa pääsyn hälytyslistaan. 2 Hälytys-LED: Ilmaisee hälytyksen vilkkumalla punaisena. 3 Kirjoitus-LED: Ilmaisee vilkkuvalla keltaisella valolla, että parametreja voidaan asettaa tai muuttaa. 4 OK-painike: Painike valitsee muutettavan tai asetettavan parametrin kun se on mahdollista. Käytetään myös muutettavien parametrien välillä liikkumiseen valintaikkunassa. 5 Peruutuspainike: Peruuttaa muutoksen ja palauttaa alkuperäisen asetuksen. 6 Oikea-/vasen- ja Ylös-/alasnuolet: Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle ja oikealle valikkopuussa. Ylös-/alasnuolilla tapahtuu myös arvojen kasvatus tai pienennys, kun asetetaan tai muutetaan parametreja. 7 Kiinnitysreiät. 8 Liitinrima. 9 Ruskea johdin. 10 Keltainen johdin 11 Valkoinen johdin. 12 Musta johdin Systemair AB
12 Valikoissa liikkuminen Aloitusnäyttö (normaalisti näkyvä näyttö) on valikkopuun perustaso. Painamalla Alasnuolta siirryt valikkovaihtoehtojen läpi. Ylösnuolella siirryt takaisin vaihtoehtojen läpi. Pääset korkeammalle valikkotasolle siirtämällä kohdistimen Ylös-/alasnuolilla halutun valikon kohdalle ja painamalla sitten Oikea. Jos sinulla on riittävät käyttöoikeudet, näyttöön vaihtuu valitsemasi valikko. Kullakin tasolla voi olla useita uusia valikkoja, joiden läpi voit siirtyä Ylös-/alasnuolilla. Joskus valikkoon tai valikkokohtaan on liitetty useita alavalikkoja. Tämä ilmaistaan näytön oikeassa reunassa olevalla nuolisymbolilla. Pääset valikkoon painamalla uudelleen Oikea. Edelliselle valikkotasolle pääset painamalla Vasen. 6 Käyttöönotto 6.1 Ennen järjestelmän käynnistämistä Kun asennus on valmis, tarkasta, että: Kone on asennettu asennusohjeiden mukaisesti Kone on kytketty oikein. Äänenvaimentimet on asennettu ja kanavajärjestelmä on liitetty oikein koneeseen Ulkoilmanotto on sijoitettu riittävän kauas saastelähteistä (keittiötuulettimen, keskuspölynimurin tai vastaavien poistoaukoista). Kaikki ulkoiset varusteet on kytketty Seuraavat tiedot ovat käytettävissä: Konfigurointitiedot, esim. lämpötilan säätötoiminnot, puhaltimien ohjaus, ulkoiset ohjaustoiminnot jne. Miten koneen on tarkoitus toimia viikon aikana (normaali ja rajoitettu nopeus) 6.2 Koneen asetukset Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä ohjausyksikkö käynnistää erityisen ohjelman kielen, tuloilman lämpötilan asetusarvon, kellonajan ja päiväyksen sekä viikko-ohjelman asetusta varten. Siirry muutettavien parametrien välillä painamalla OK-painiketta ja selaa näyttöön tulevia vaihtoehtoja Ylös-/alasnuolilla. Vahvista painamalla OK. Siirry alaspäin valikkopuussa painamalla Alas. Saat järjestyksessä seuraavat näytöt: 1 Valitse kieli painamalla OK ja selaa vaihtoehtoja Ylös-/alasnuolilla. Vahvista painamalla OK. Siirry seuraavalle tasolle painamalla Alas. Valitse kieli Finnish 2 Näyttää poistoilman nykyisen lämpötilan Aseta tuloilman lämpötilan ohjearvo. Oletusarvo on 18 C (kirjaudu huoltotasolle, koodi 2222, jos oletusasetusta on muutettava). Poistoilman lämpöt. Todell:... ºC Aset.: 18 ºC 3 Varmista, että kellonajan ja päiväyksen asetukset ovat oikein, muuta tarvittaessa Aika: Pvm: Vkonpäivä: Perjantai Systemair AB
13 4 Aseta viikko-ohjelma sen mukaan kuin koneen on tarkoitus toimia normaalinopeudella maanantaista perjantaihin. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Normaali nopeus Maanantai Perjantai Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 5 Aseta viikko-ohjelma sen mukaan kuin koneen on tarkoitus toimia normaalinopeudella lauantaisin ja vapaapäivinä. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Normaali nopeus Lauantai Loma Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 6 Aseta viikko-ohjelma sen mukaan kuin koneen on tarkoitus toimia alennetulla nopeudella maanantaista perjantaihin. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Normaali nopeus deaktivoi alennetun nopeuden. Alenn. nopeus Maanantai Perjantai Per 1: 00:00 24:00 Per 2: 00:00 00:00 7 Aseta viikko-ohjelma sen mukaan kuin koneen on tarkoitus toimia alennetulla nopeudella lauantaisin ja vapaapäivinä. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Alenn. nopeus Lauantai Loma Per 1: 00:00 24:00 Per 2: 00:00 00:00 8 Valitse Kyllä tai Ei. Lopetus avustaja Ei Kun olet tehnyt perusasetukset, käyttäjätason valikkojärjestelmä on käytettävissä. Alla olevasta valikkokatsauksesta näet Käyttäjätasolla ja Huoltotasolla käytettävissä olevat valikot. Huoltotasolle pääsee syöttämällä koodin 2222 Käyttöoikeudet-valikossa. Käyttäjätason koodi on Pääset Järjestelmätasolle käyttämällä koodia 3333 Konfiguraatio-valikossa. Huom! Jos tarvitaan laajennettuja asetuksia, katso erillinen General Commissioning Record (yleinen käyttöönottopöytäkirja) osoitteessa online catalogue Systemair AB
14 7 Valikkokatsaus Alla olevassa taulukossa on selostettu sekä käyttäjätason että huoltotason valikot. Huoltotasoon liittyvien osien katsaus on merkitty alla olevassa taulukossa harmaalla taustavärillä. Huoltotasolle pääsee syöttämällä koodin 2222 Käyttöoikeudet-valikossa. Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset TR 03 EL flow :00 Järjestelmä:Pysäytetty As:18.0 Tod: C Käyntitila Käyntitila Käyntitila Valitut toiminnot Auto Käyntiaika TUL: 0.0 h POI: 0.0 h Ohjaustoiminto Poistoilman ohjaus Puhaltimien ohjaus Virtaus ohjaus Lämmitys: Vesi Vaihdin: Pyörivä Vaihdin Jäähdytys: Vesi Vapaa jäähd. akt.: Ei Lisäohjaus Aktiivinen: CO2/VOC aktiivinen Ei ikinä Palopelti toiminto Ei aktiivinen Toiminta hälyttäessä Pysäytetty Aktiivinen Ei Jäähdytys väli Ei Käynnistysnäytön otsikko Asetettavissa 5 eri vaihtoehtoa (Vaihdetaan järjestelmätasolla konfigurointivalikossa. Tehtaalla asetettu huoltotason käyttöoikeuskoodi on 3333.) Asettaa Käyntitilaksi Auto, On tai Off Näyttää moottorien käyttötunnit TUL = Tuloilmapuhallin POI = Poistoilmapuhallin. Näyttää lämpötilansäädön tyypin, jolle kone on konfiguroitu. Näyttää nopeudensäädön tyypin, jolle kone on konfiguroitu Näyttää valitun lämmitystyypin Näyttää valitun vaihdintyypin. Näyttää valitun jäähdytystyypin Näyttää vapaajäähdytystoiminnon tilan Näyttää lisäohjaustoiminnon tilan Näyttää tarveilmanvaihtotoiminnon (CO2/VOC) tilan Näyttää palopeltitoiminnon tilan Näyttää jäähdytyksen talteenottotoiminnon tilan Systemair AB
15 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset Lämpötila Hälytystapahtumat Ulkoinen asetusarvo Ei aktiivinen Näyttää ulkoisen asetusarvon tilan Näyttää kaikki rekisteröidyt hälytykset sekä tapahtuma-ajan ja -päiväyksen Liiku alas ja ylös listassa painamalla Tulo/lähtö AI Näyttää analogiatulojen tilan Poistoilman lämpöt. Tod.: ºC Aset.: 18.0ºC Ulkolämpöt.: ºC Tuloilman lämpöt. Todell: ºC Aset.: 18ºC Jäätymisenesto Todell: ºC Poistoilman lämpöt. Todell: ºC DI UI AO DO Jos kaskadisäätö Max/min tulo aset. Max: 30ºC Min: 12.0ºC Näyttää digitaalitulojen tilan Näyttää yleisanalogiatulojen tilan Näyttää yleisdigitaalitulojen tilan Näyttää analogialähtöjen tilan Näyttää digitaalilähtöjen tilan Näyttää konfiguroidun lämpötilaohjauksen (oletusarvo on Poistoilman lämpöt.) Näyttää tuloilman nykyisen lämpötilan valitussa ohjaustilassa Asettaa lämpötilan valitulle ohjaustilalle Asettaa tuloilman maksimija minimilämpötilan kaskadisäädön tapauksessa Asetuksien muuttaminen edellyttää kirjautumista huoltotasolle Näyttää ulkoilman nykyisen lämpötilan Näyttää tuloilman nykyisen lämpötilan Näyttää tuloilman lämpötilan lasketun ohjearvon. Poistoilman ohjaimen lähtösignaali generoi tuloilmaohjaimen asetusarvon Näyttää veden nykyisen lämpötilan vesilämmityspatterissa. (Näkyy vain LV-koneissa) Näyttää jäteilman nykyisen lämpötilan. Aika-asetukset Aika/Pvm Asettaa oikean kellonajan ja päivämäärän Systemair AB
16 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset Ajastin norm.nopeus Ajastin alenn. nopeu Pidennetty käynti Lomat Pidennetty käynti 60 min Pidennys aika 0 min Lomat (kk:pp) 1: : : Asettaa viikko-ohjelman maanantai-sunnuntai + loma normaalinopeudelle. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. 00:00 24:00 jatkuvaan käyntiin. 00:00 00:00 deaktivoi jakson. Merkitse asetukset käyttöönottopöytäkirjaan Asettaa viikko-ohjelman maanantai-sunnuntai + loma alennetulle nopeudelle. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. 00:00 24:00 jatkuvaan käyntiin. 00:00 00:00 deaktivoi jakson. Merkitse asetukset käyttöönottopöytäkirjaan Asettaa ajan pidennetylle käynnille. Digitaalisia tuloja voi käyttää koneen käynnistämiseen tai nopeuden nostamiseen normaaliksi, vaikka käyntitila olisi Off tai Alennettu. Jos käyntiajaksi on asetettu 0, yksikkö käy vain niin kauan kuin digitaalitulo on suljettu. Pidennetyn käynnin aika näkyy kohdassa "Pidennys aika". Aika on mahdollista asettaa myös tässä alkuperäisen jakson lyhentämiseksi. Asettaa vuoden ajalle jopa 24 erillistä lomajaksoa. Lomajakso voi olla peräkkäisen päivän pituinen. Päivämäärät ovat muotoa: KK:PP. Kun päivämäärä osuu lomajaksolle, ajastaja käyttää asetukseen viikonpäivää Loma Systemair AB
17 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset Manuaali/Auto Tuloilman ohjaus Auto Man. 0.0 aset.: TUL: Auto Man. 0.0 aset.: POI: Auto Man. 0.0 Lämmitys Auto aset.: Man. aset.: Jäähdytys Auto Man. 0.0 aset.: Tässä valikossa kaikkien konfiguroitujen lähtösignaalien ja monien ohjaustoimintojen käyntitilaa voidaan ohjata manuaalisesti. Tuloilmansäätimen lähtösignaalin arvoksi voidaan asettaa manuaalisesti (Manuaali/Auto) %. Lämpötilan lähtösignaalit muuttuvat vastaavasti, jos ne ovat Auto-tilassa. Jokaista lämpötilan lähtösignaalia on myös mahdollista säätää manuaalisesti. Koska minkä tahansa lähdön jättäminen manuaaliohjaukselle häiritsee normaalia ohjausta, annetaan heti hälytys, kun jokin lähtö asetetaan manuaalitilaan. Asettaa tuloilman ohjauksen tilaan "Auto", "On" tai "Off". Asettaa lähtösignaalin arvoksi %. Lähdöt Y1, Y2 ja Y3 seuraavat Auto-tilassa signaalia asetettujen jakoarvojen mukaisesti. AsettaTUL- (tuloilmapuhallin) ja POI- (poistoilmapuhallin) käynnistyssignaalin arvoksi Auto, Manuaali 1/1 nopeus, Manuaali 1/2 nopeus tai Manuaali Asettaa lämmityksen arvoksi Auto, Manuaali tai Off Asettaa manuaalisen lähdön arvoksi % Asettaa jäähdytyksen arvoksi Auto, Manuaali tai Off Asettaa manuaalisen lähdön arvoksi % Huom! On aktivoitava, jotta näkyisi tässä Systemair AB
18 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset P1-Lämmitys Auto P1-jäähdytys Auto Palopelti Auto Asettaa lämmityspatterin pumpun ohjauksen arvoksi Auto, On tai Off Asettaa jäähdytyspumpun ohjauksen arvoksi Auto, On tai Off Asettaa Palopellin arvoksi Auto, Auki tai Kiinni Huom! On aktivoitava, jotta näkyisi tässä Palopeltitoimintojen konfigurointi tehdään Järjestelmätasolla Asetukset Raitisilmapelti (Ulkoilmapelti) Auto Lämpötilan ohjaus Tuloilman ohjaus Suht.säätö: 33.0 C I-aika: s Asettaa Ulkoilmapellin arvoksi Auto, Auki tai Kiinni Tässä valikkoryhmässä on aktivoitujen toimintojen asetukset. Konfigurointivalikossa tehdyistä valinnoista johtuen joitakin mahdollisia vaihtoehtoja ei kenties näytetä. Asettaa Suhteellisen säädön ja I-ajan tuloilman ohjaustoiminnolle Huom! Lisätietoa on Corrigo E:n käsikirjassa Huoneen ohjaus Suht.säätö: C I-aika: s Asettaa Suhteellisen säädön ja I-ajan huoneen ohjaustoiminnolle Huom! Lisätietoa on Corrigo E:n käsikirjassa Pysäytystila Suht.säätö: C I-aika: s Asettaa Suhteellisen säädön ja I-ajan Pysäytystoiminnolle Huom! Lisätietoa on Corrigo E:n käsikirjassa Systemair AB
19 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset Jäätymisenesto Aktiivinen Aset. pysäytys: 25.0 C Suht. akt: säätö 5.0 C Nopea pysäytys jäätymisenestohälytyksellä Kyllä Hälytys rajat Hälytysasetukset Palauta tehdasasetukset: Palauta käyttäjä asetukset: Ei Ei Tallenna käyttäjäasetukset Ei Konfigurointi Tulot/Lähdöt AI Hälytys viiveet Hälytysten palautus DI UI AO DO Suht. säätö akt 5 C tarkoittaa, että jäätymiseneston ohjaus alkaa ohjata lämmitystehoa, kun lämpötila on vähemmän kuin 5 astetta yli asetetun hälytysrajan. Hälytysrajan oletusarvo on 7 C Asettaa koneen nopean pysäytyksen jäätymisenestohälytyksen yhteydessä. Vaihtoehdot Kyllä tai Ei. Asettaa hälytysrajat ja sallitut poikkeamat eri toiminnoille Asettaa hälytysviiveet ja sallitut poikkeamaviiveet eri toiminnoille Huoltohälytyksen nollaus (suodatinhälytys). Tässä valikossa on mahdollista palauttaa kaikille parametreille tehdasasetukset tai käyttäjäasetukset, jotka on tallennettu aikaisemmin. Valitse Kyllä tai Ei Nykyinen konfiguraatio voidaan tallentaa erilliselle muistialueelle ja palauttaa myöhemmin käyttämällä edellistä Palauta käyttäjäasetukset -valikkoa. Valitse Kyllä tai Ei Asettaa kompensaatiot analogiatuloille ja asettaa lisäanturit ja tulot/lähdöt. Asettaa, ovatko digitaalitulot normaalisti auki vai normaalisti auki Systemair AB
20 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset Ohjaus toiminto Ohjaus toiminto Tila: Poistoilman ohjaus Asettaa lämpötilansäätötoiminnon, jonka ohjaamana haluat koneen toimivan. Valitse seuraavista: Poistoilman ohjaus, Huone ohjaus, Ulko tuloilma, Tuloilman ohjaus, Poisto-/Tuloilma (mahdollisuus vaihtaa näiden kahden välillä ulkoilman lämpötilasta riippuen), Huone-/Tuloilma (mahdollisuus vaihtaa näiden kahden välillä ulkoilman lämpötilasta riippuen), Jäähdytys Vesi Asettaa käytetyn jäähdyttimen. Vesi/DX/DX LTO:lla/Ei käytössä. Pumpun ohjaus Vapaa jäähdytys P1-Lämmitys P1-vaihdin P1-jäähdytys Vapaa jäähd. akt.: Ei Ulkolämp. aktivointi 22 C Ulkolämpöt. Korkea: Matala: yö 15,0 C 5.0 C Huonelämp.min 18 C Asettaa pumpun pysäytyslämpötilat ja viiveet. Asettaa vapaajäähdytyksen tilaksi Kyllä tai Ei. Asettaa päivälämpötilan alemman lämpötilarajan vapaajäähdytystoiminnon aktivoinnille. Edellisen päivän ulkolämpötilan on oltava korkeampi kuin asetettu lämpötilaraja, jotta vapaajäähdytystoiminto aktivoituisi. Asettaa yölämpötilan ylemmän lämpötilarajan vapaajäähdytystoiminnon aktivoinnille Asettaa yölämpötilan alemman lämpötilarajan vapaajäähdytystoiminnon aktivoinnille Asettaa alemman lämpötilarajan huonelämpötilalle. Lämpötilan on oltava tätä arvoa korkeampi, jotta vapaajäähdytystoiminto pysyisi aktiivisena Systemair AB
21 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset Lisäohjaus Käynnistys-/ pysäytysaika Vapaa jäähd. Start: 0 Stop: 7 Lämmityksen esto vapaajäähd. jälkeen 60 min Puhaltimien käyttö vapaajäähd. TUL: 0 % POI: 0 % Ulkolämpötilan anturi asennettu tulokanavaan Ei Lisäohjaus Aktiivinen: Ei POI päällä kun lisäohjaus: Kyllä Min. käyntiaika lisäohjaus: 60 min Asettaa käynnistysja pysäytysajan vapaajäähdytystoiminnolle. Esimerkiksi: Start: Stop: 6 0 ja tarkoittaa, että vapaajäähdytysjakso on aktiivinen klo Asettaa viiveen minuutteina vapaajäähdytysjakson loppumisesta mahdollisen lämmitysjakson alkuun, ts. kuinka kauan voidaan hyväksyä lämpötilan ohjearvoa matalampi huonelämpötila. Asettaa puhaltimen nopeuden prosentteina normaalinopeudesta kummallekin puhaltimelle yksilöllisesti vapaajäähdytyksen aikana Asettaa, onko ulkoanturi asennettu ilmanottokanavaan vai ei. Vaihtoehdot Ei ja Kyllä Oletusarvo on Ei. Kun käytetään huoneohjausta tai poistoilmanohjausta, on mahdollista käyttää lisälämmitystä ja/tai lisäjäähdytystä. Käyntiajaksi voidaan asettaa minuuttia. (tehdasasetus on 20 min). Vaihtoehdot ovat Aktiivinen: Kyllä tai Ei. (Katso käynnistysja pysäytyslämpötilat Lämpötila-valikosta) Asettaa lisäohjauksen minimikäyntiajan minuutteina Systemair AB
22 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset CO2/VOC ohjaus Palo toiminto CO2/VOC aktiivinen Ei ikinä Tyyppi: Puhallin Min.aika: 60 min Aktivointi taso 1/2 nopeus: 800 ppm 1/1 nopeus: 1000 ppm ero: 160 ppm Käyttökohteissa, joissa henkilöiden määrä vaihtelee voimakkaasti, puhaltimien nopeuksia voidaan ohjata ilmanlaadun perusteella, joka mitataan CO2/VOC-anturilla. Katso tarkempi kuvaus mukana toimitetusta Corrigo-käsikirjasta (CD) Asettaa aktiivisen arvoksi Ei ikinä, Aina tai Jos aikaohjaus OFF. Aseta mitä säädetään. Valitse tyyppi Puhallin Asettaa minimiajan koneen aktivoinnille CO2/VOC-tarveilmanvaihtotoiminnon toimesta Asettaa aktivointitason 1/2-nopeudella Asettaa aktivointitason 1/1-nopeudella Asettaa sallitun eroarvon PalopeltitoimintoAsettaa palopellin Ei aktiivinen Toimii kun hälytys Pysäytetty Palohälytys tulo Normaalisti auki Pellin koestus Ei Pellin koestus Käyntiaika: 90 s Kertoja päivässä: 1 Koestusaika arvoksi Normaalisti kiinni/normaalisti auki/ei aktiivinen. Asettaa koneen käyttäytymisen, kun hälytys on laukaistu Pysäytetty/Jatkuva käynti /Normaali käynti/vain Tulo/Vain Poisto. Asettaa, onko palohälytystulo Normaalisti kiinni/normaalisti auki Asettaa, haluatko palopellin koestuksen toimivan Ei/Kyllä laite käy/kyllä laite seis Asettaa pellin koestuksen käyntiajan. Asettaa, kuinka usein pellin koestus suoritetaan. Asettaa pellin koestusajankohdan, Systemair AB
23 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset Käyttöoikeudet Jäähdytys väli Ulkoinen asetus Vaihe ohjaukset Kirjaudu sisään Jäähdytys väli Ei Jäähdytysraja: 2,0 C Ulkoinen asetus Ei aktiivinen Min aset.: 12,0 C Max aset.: 30,0 C Vaihe ohj. lämmitys Vaihe ohj. jäähdytys Binääri vaiheet Käynn. vaihe 1: 10 % Pysäyt. 1: 5 % vaihe Käynn. vaihe 2: 50 % Pysäyt. vaihe 2: 45 % Käynn. vaihe 3: 95% Pysäyt. vaihe 3: 90 % Kirjaudu sisään Anna salasana xxxx Toiminta taso: Ei mitään Asettaa kylmän talteenoton tilaksi Kyllä tai Ei. Asettaa jäähdytysrajan (poistoilman ja ulkoilman lämpötilaero, joka aktivoi jäähdytyksen talteenoton). Asettaa, käytetäänkö ulkoista asetusta, esim. huonesäädintä. Ei aktiivinen/aktiivinen. Asettaa ulkoisen asetuksen minimiarvon. Asettaa ulkoisen asetuksen maksimiarvon. Ei käytössä Asettaa jäähdytyslähdön tason, joka käynnistää jäähdytyksen vaiheen 1. Asettaa jäähdytyslähdön tason, joka pysäyttää jäähdytyksen vaiheen 1. Asettaa jäähdytyslähdön tason, joka käynnistää jäähdytyksen vaiheen 2. Asettaa jäähdytyslähdön tason, joka pysäyttää jäähdytyksen vaiheen 2. Asettaa jäähdytyslähdön tason, joka käynnistää jäähdytyksen vaiheen 3. Asettaa jäähdytyslähdön tason, joka käynnistää jäähdytyksen vaiheen 3. Kirjaudu huoltotasolle 4-numeroisella koodilla. Päästyäsi halutulle tasolle, peruuta ohjauspaneelin Vasen-nuolipainikkeella (paina kaksi kertaa). Tehtaalla asetettu huoltotason käyttöoikeuskoodi on Käyttäjätason koodi on: Systemair AB
24 Päävalikkokohta Alivalikko 1 Alivalikko 2 Selitykset Kirjaudu ulos Vaihda salasana Kirjaudu ulos Ei Toiminta taso: Ei mitään Vaihda salasana tasolle: mitään Ei Uusi salasana xxxx Kirjaudu ulos järjestelmätasolta vaihtamalla Ei arvoksi Kyllä OK- ja Ylös-/Alasnuolilla. Automaattiinen uloskirjatuminen 6 minuutin kuluttua. Asettaa uuden salasanan valitsemallesi tasolle. Tämän voi tehdä vain huoltotasolle kirjautuneena. 8 Huolto Varoitus Koneen virheellisen käytön aiheuttaman sähköiskun, tulipalon tai muun omaisuusvahingon välttämiseksi huomioi seuraavat: Järjestelmä on asennettava asennusohjeiden mukaisesti. Irtikytke jännitteensyöttö ennen lämmöntalteenottoyksikön huoltoa tai puhdistusta. Varmista että suodatin on asennettu ennen yksikön käynnistämistä. Huolto on suoritettava ohjeiden mukaisesti. 8.1 Suodattimien vaihtaminen Ilmaistaan ohjauspaneelin tekstillä "Vaihda suodatin", 1-2 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Pussisuodatinta ei voi puhdistaa ja se on vaihdettava tarvittaessa. Uusia suodattimia voi tilata Systemairilta. Käyttöaika suodattimenvaihtojen välillä on nollattava suodattimen vaihdon jälkeen, katso Hälytysasetukset, Hälytysrajat, Huoltohälytys ohjauspaneelissa. Alkupainehäviö malleissa TA-450-TA-3000 on n. 60 Pa ja mallissa TA-4500 n. 70 Pa. Loppupainehäviö on kaikissa malleissa Pa. 8.2 Puhaltimien tarkastus Tarkasta puhallin (B) kerran vuodessa Systemair AB
25 Kuva 6 Sisäiset komponentit Säännöllisestä huollosta, kuten suodattimien vaihto, huolimatta pölyä ja rasvaa saattaa vähitellen kerääntyä puhaltimien sisälle. Tämä heikentää suorituskykyä. Puhaltimet voi puhdistaa liinalla tai pehmeällä harjalla. Älä käytä vettä. Pinttyneet kerrostumat voi poistaa mineraalitärpätillä. Anna kuivua kunnolla ennen asennusta. 8.3 Hajottimien ja venttiilien puhdistus Tarkasta hajottimet ja venttiilit vähintään kaksi kertaa vuodessa ja puhdista tarvittaessa. Järjestelmä syöttää raikasta ulkoilmaa rakennukseen kanaviston ja hajottimien/venttiilien kautta. Hajottimet ja venttiilit on asennettu seiniin ja kattoihin. Irrota hajottimet ja venttiilit ja pese ne tarvittaessa saippuavedellä. (Hajottimet/venttiilit pitää asentaa alkuperäisille paikoilleen ja alkuperäiseen asentoon, jotta järjestelmän tasapaino pysyy ennallaan.) 8.4 Ulkoilmanoton tarkastus Lehdet ja roskat saattavat tukkia ilmanottosäleikön ja heikentää koneen tehoa. Tarkasta ilmanottosäleikkö vähintään kaksi kertaa vuodessa ja puhdista tarvittaessa. 8.5 Kanaviston tarkastus Ajan myötä kanavistoon saattaa kertyä rasvaa ja pölyä, vaikka suodattimet vaihdetaan säännöllisesti. Tämä heikentää järjestelmän suorituskykyä. Kanavat tulee sen vuoksi puhdistaa/vaihtaa tarvittaessa. Teräskanavat voidaan puhdistaa vetämällä kuumaan saippuaveteen kastettu harja kanavan läpi hajotin-/säleikköaukkojen tai erityisten tarkastusluukkujen (jos asennettu) kautta. Huom! Lisäksi kattokupu pitää tarkastaa kerran vuodessa ja puhdista tarvittaessa Systemair AB
Topvex SF02-S12 Air Handling Unit
Topvex SF02-S12 Air Handling Unit Käyttö- ja huolto-ohjeet Englannin kielestä käännetty asiakirja A001 FI Copyright Systemair AB Kaikki oikeudet pidätetään E&OE Systemair AB pidättää oikeudet tehdä muutoksia
Compact-ilmankäsittelykoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 2076227-FI 2015-12-10 A006 Sisällysluettelo 1 Hävittäminen ja kierrätys... 1 2 Varoitukset... 1 3 Koneen kuvaus... 2 3.1 Komponenttien
Topvex SF02-S12. Air Handling Unit
Air Handling Unit Englannin kielestä käännetty asiakirja 1303237-FI 2015-11-10 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tuotteen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 2.2 Sisäisten osien kuvaus...
Kompakti ilmanvaihtokone 206902-FI 27-09-2010V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit Topvex SR 03 06... 2 2.2 Sisäiset komponentit Topvex
Topvex SR 09, 11, TR Kompaktit ilmanvaihtokoneet
Kompaktit ilmanvaihtokoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255947-FI 2014-12-19 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit SR 09, SR 11... 2 2.2 Sisäiset
Topvex SC Compact-ilmankäsittelykoneet
Compact-ilmankäsittelykoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 2075767-FI 2014-06-26 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 2.2 Sisäisten osien
Topvex TX03-06, Topvex SX Compact-ilmankäsittelykoneet
Compact-ilmankäsittelykoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 2082617-FI 2014-08-25 A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Yleistä... 1 2 Varoitukset... 1 3 Koneen kuvaus... 2 3.1 Sisäiset komponentit
Topvex SX/C, Topvex TX/C. Ilmankäsittelykone
Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 1316787-FI 2015-11-25 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 2.2 Sisäisten osien kuvaus...
Compact-ilmankäsittelykoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 2075767-FI 2016-01-27 A003 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 2.2 Sisäisten osien