Source: http://reglementsecurite.fr/coordination-ssi/scenarios-mise-en-securite/
Timestamp: 2017-08-23 19:27:15+00:00
Document Index: 118206093

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 4', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 4', '§ 9', '§ 3', '§ 1', '§ 3', '§ 3', '§ 5', '§ 9', '§ 4', '§ 2', '§ 3', '§ 5', '§5', '§ 9', 'arrêt ', '§ 2', '§ 3', '§ 2', '§ 3', '§ 1', '§ 9', '§ 4', '§ 1', '§ 3', '§ 1', '§ 3', '§ 3', 'arrêt ', '§ 5', '§ 2', '§ 6', '§ 5', '§ 3', '§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 3', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 4', '§ 9', '§ 4', '§ 2', '§ 3', '§ 5', '§ 5', '§ 9', '§ 6', '§ 7', '§ 6', '§ 2', '§4', '§ 4', '§ 1', '§ 4', '§ 5', '§ 3', '§ 2', '§ 5', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 4', '§ 9', '§ 9', '§ 2', '§ 6', '§ 2', '§1', '§2', '§ 9', '§ 4', '§ 2', '§ 3', '§ 3', '§ 2', '§ 4', '§ 4', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 4', '§ 9', '§2', '§ 6', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§9', '§ 2', '§ 2', '§ 6', '§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 6', '§ 2', '§ 3', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 9', '§ 3', '§ 7', '§ 6', '§2', '§ 4', '§ 1', '§ 4', '§6', '§ 3', '§ 5', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 5', '§ 4', '§ 9', '§ 9', '§ 1', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 4', '§ 1', '§ 3', '§ 9', '§ 1', '§ 3', '§ 3', 'arrêt ', '§ 5', '§ 4', '§ 3', '§ 3', '§ 2', '§ 4', '§ 1', '§ 4', '§ 3', '§ 5', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 4', '§ 9', '§1', '§3', '§3', '§3', '§ 4', '§ 1', '§ 3', '§ 3', 'arrêt ', '§ 5', '§ 4', '§ 3', '§ 3', '§ 5', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 4', '§ 9', '§ 6', '§ 7', '§ 6']

Coordination SSI (scénarios de mise en sécurité)
Accueil » Coordination SSI » Scénarios de mise en sécurité
SCÉNARIOS TYPES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Scénarios ERP
Scénarios hors types J et U
Scénarios type J
Scénarios type U
Scénarios types : ERP particuliers autres que types J et U
En cas de détection automatique, la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d'asservissements suivante :
DI depuis circulation, hall, atrium, local
Alarme restreinte au CMSI (MS66 § 2 / NF S 61-936 § 4.1).
Report d’alarme restreinte (MS66 § 1).
Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
Diffusion de l'alarme générale après temporisation éventuelle (MS66 § 3-5) par bâtiment (MS64 § 1) pour public en situation de handicap (MS64 § 3) :
- Au moyen du système de sonorisation (M32 § 3 / NF S 61-936 § 5.7 - Annexe A / NF S 61-932 § 9.5).
- Entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés (MS67 § 4 / L16 § 2 / P22 § 3 / T50 / NF S 61-936 § 5.7 et §5.8 / NF S 61-932 § 9.5.1).
- Précédée de l’arrêt des programmes en cours (L16 § 2 / P22 § 3).
- Précédée de la mise en lumière normale des salles plongées dans l’obscurité (L16 § 2 / P22 § 3).
Mise en état de marche des BAES en cas de coupure préalable de l’alimentation électrique (O15 § 1 / R27 / NF S 61-932 § 9.6).
Fermeture des portes à fermeture automatiques par bâtiment sauf chambres d’hôtel (O19 § 4) lorsque :
- ERP avec locaux à sommeil au-dessus du R+1 ;
- ERP avec dispositifs de franchissement avec tiers CO10 ;
- ERP de type M (M5 / M49 § 1-6).
Fermeture des trappes asservies sur gaine CO33 § 3.
Mise en œuvre des DAS de Désenfumage (hors escaliers encloisonnés) avec fonctionnement des ventilateurs d’extraction et de soufflage par Zone de désenfumage (ZF) (MS60 § 1 / IT246 § 3.6.3), avec inhibition des autres ZF desservies par le même conduit hors shunt (IT246 § 3.6.4) avec arrêt de la ventilation de confort (DF3 § 5) dans les cas suivants :
- En cas de protection par un système d’extinction automatique à eau (DF3 § 2) ;
- Dans les ERP de types P (P14 § 6), R (R19 § 5), O (O19 § 3-4), S (S9 § 2) et T (T25 § 2) (PROST) ;
- Dans les atriums (IT263 § 3.2.2c et § 3.3.1b) ;
- Dans les cages d’ascenseurs (CO53 § 1).
Mise en œuvre toujours manuelle hors SSI du désenfumage naturel des espaces scéniques isolables (L70 / L71).
En cas de déclenchement de DM, la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d'asservissements suivante :
Déverrouillage des issues de secours après temporisation éventuelle (CO46 § 2c / MS60 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
- Entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés (MS67 § 4 / L16 § 2 / P22 § 3 / T50 / NF S 61-936 § 5.7 et § 5.8 / NF S 61-932 § 9.5.1).
Pas d’exigence réglementaire Autorisé dans les conditions de la norme NFS 61-931 § 6.9.
Pas d’exigence réglementaire autres que les principes définis dans l’IT246 § 7.3 et la norme NF S 61-931 § 6.9.
Scénarios type : ERP particuliers de type J
DI depuis circulation, hall ou atrium
Alarme restreinte au CMSI (MS66 § 2 / J37§4 / NF S 61-936 § 4.1).
Report d’alarme restreint sur TRA (MS66 § 1 / J37 § 4).
Report d’alarme sur récepteurs portatifs (J37 § 5).
Diffusion de l'alarme générale sélective sans temporisation (MS63 / J36 § 3 / J37 § 2 / NF S 61-936 § 5.9) par ZA au minimum le bâtiment (MS64 § 1 / J37 § 2).
Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / J21 § 1 / J36 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par ZA.
Mise en état de marche des BAES en cas de coupure préalable de l’alimentation électrique (J30 / NF S 61-932 § 9.6).
Fermeture des DAS de compartimentage télécommandés (y compris CCF) par ZC (J10) (J19 / J36 § 2) et d’encloisonnement des escaliers pour le bâtiment si à fermeture automatique (J20 § 6 / J36 § 2).
Non Arrêt des Ascenseurs par ZC (J10) (J31§1 / J36§2 / NF S 61-932 § 9.4).
- Des circulations sur DI circulation (J25 § 4 / J36 § 2) ;
Dans les atriums (IT263 § 3.2.2c et § 3.3.1b).
DI locaux
Alarme restreinte au CMSI (MS66 § 2 / J37 § 4 / NF S 61-936 § 4.1).
Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / J21 § 1 / J36 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NFS 61-932 § 9.3.3) par ZA.
Fermeture des DAS de compartimentage télécommandés (y compris CCF) par ZC (J10) (J19, J36§2) et d’encloisonnement des escaliers pour le bâtiment si à fermeture automatique (J20 § 6 / J36 § 2).
Non Arrêt des Ascenseurs par ZC (J10) (J31 § 1 / J36 § 2 / NF S 61-932 §9.4).
- Des locaux sur DI locaux (J36 § 2).
Scénario J3
DI combles
Asservissements propre aux combles (J36 § 2c).
Fermeture des portes à fermeture automatiques d’encloisonnement des escaliers pour le bâtiment (J20 § 6 / J36 § 2c).
Scénario J4
Fermeture des DAS de compartimentage télécommandés (y compris CCF) par ZC (J10) (J19 / J36 § 2 / J37 § 3) et d’encloisonnement des escaliers pour le bâtiment si à fermeture automatique (J20 § 6 / J36 § 2 / J37 § 3).
Non Arrêt des Ascenseurs par ZC (J10) (J31 § 1 / J36 § 2 / J37 § 3 / NF S 61-932 § 9.4).
Interdit (J37 § 3 / IT246 § 7.3 / NF S 61-931 § 6.9).
Scénarios types : ERP particuliers de type U
Scénario U1
Alarme restreinte au CMSI (MS66§2 / NF S 61-936 § 4.1).
Report d’alarme restreinte sur TRA (MS66 § 1 / U45 § 4).
Récepteurs portatifs possibles (U45§6).
Diffusion de l'alarme générale sélective sans temporisation (MS63 / U45 § 3 / NF S 61-936 § 5.9) par bâtiment (MS64 § 1).
Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / U21 § 1b / U45 § 5 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
Mise en état de marche des BAES en cas de coupure préalable de l’alimentation électrique (U32 / NF S 61-932 § 9.6).
Fermeture des portes à fermeture automatiques par ZC (ZP U10) (U20 § 1 / U44 § 3b).
Fermeture des Clapets Coupe-Feu situés au droit des ZP, ZMA, LRI par ZC (ZP U10) (U27 § 3 / U44 § 3) dans les limites des articles U27 § 4 et U34.
Non Arrêt des Ascenseurs par ZC (ZP U10) (U36 § 1 / U44 § 3b / NF S 61-932 § 9.4).
Mise en œuvre des DAS de Désenfumage (hors escaliers encloisonnés) avec fonctionnement des ventilateurs d’extraction et de soufflage par Zone de désenfumage (ZF) (MS60 § 1 / IT246 § 3.6.3), avec inhibition des autres ZF desservies par le même conduit hors shunt (IT246 § 3.6.4) avec arrêt de la ventilation de confort (DF3 § 5 sauf U27 § 4) dans les cas suivants :
- Des circulations sur DI circulation (U26 § 3 / U44 § 3b) ;
Scénario U2
Alarme restreinte au CMSI (MS66 § 2 / NFS 61-936 § 4.1).
Report d’alarme restreint sur TRA (MS66 § 1 / U45 § 4).
Diffusion de l'alarme générale sélective sans temporisation (MS63 / U45 § 3a / NF S 61-936 § 5.9) par bâtiment (MS64 § 1).Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
Fermeture des portes à fermeture automatiques par ZC (ZP U10) (U20§1 / U44§3b).Fermeture des Clapets Coupe-Feu situés au droit des ZP, ZMA, LRI par ZC (ZP U10) (U27§3 / U44§3) dans les limites des articles U27 § 4 et U34.
Mise en œuvre des DAS de Désenfumage (hors escaliers encloisonnés) avec fonctionnement des ventilateurs d’extraction et de soufflage par Zone de désenfumage (ZF) (MS60 § 1 / IT246 § 3.6.3), avec inhibition des autres ZF desservies par le même conduit hors shunt (IT246 § 3.6.4) avec arrêt de la ventilation de confort (DF3 § 5 sauf U27 § 4) dans le cas suivant :
Des locaux sur DI locaux (U44 § 3a).
Scénario U3
DI combles et circulations des niveaux ne recevant pas de public
Diffusion de l'alarme générale sélective sans temporisation (MS63 / U45 § 3 / NF S 61-936 § 5.9) par bâtiment (MS64 § 1).Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
En cas déclenchement de DM, la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d'asservissements suivante :
Scénario U4
Pas d’exigence réglementaire, autorisé dans les conditions de la norme NF S 61-931 § 6.9.
Interdit conformément à l’IT246 § 7.3 et à la norme NF S 61-931 § 6.9.