Source: http://docplayer.it/18018653-I-terzi-che-operano-nell-immobile-dovranno-provvedere-alla-compilazione-del-documento-di-valutazione-dei-rischi-relativo-alle-attivita-svolte.html
Timestamp: 2019-08-23 22:40:29+00:00
Document Index: 142326527

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 2', 'art. 5', 'art. 15', 'art. 17', 'art. 28', 'art. 84']

I terzi che operano nell immobile dovranno provvedere alla compilazione del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività svolte. - PDF
Download "I terzi che operano nell immobile dovranno provvedere alla compilazione del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività svolte."
2 INTRODUZIONE La struttura al momento viene utilizzata solo da personale di soggetti diversi dal Comune di Firenze, per questa ragione il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, di concerto con il Datore di Lavoro, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo per: valutare le presenze ammissibili nella struttura. valutazione e riduzione di rischi residui presenti nella struttura. valutare le modalità di utilizzo della struttura. valutare le prescrizioni, divieti e atti da porre in essere per consentire l utilizzo in sicurezza della struttura. Queste informazioni saranno comunicate a chiunque abbia in uso a qualsiasi titolo la struttura che dovrà dare atto di esserne informato e di impegnarsi a seguirle. Si ritiene opportuno illustrare i principali riferimenti normativi osservati e la traccia della metodologia seguita con cui sono state effettuate le valutazioni contenute nel presente documento. La valutazione dei rischi d'incendio deve essere effettuata secondo la normativa contenuta nel DM Il DM all'art. 5 comma 1, prevede che conseguentemente alla valutazione dei rischi d'incendio vengano adottate delle misure organizzative da riportarsi in un apposito piano di emergenza. E' quindi indispensabile che gli utilizzatori della sede prevedano delle procedure di emergenza commisurate alle modalità di utilizzo ed all'individuazione del personale in grado di attuarle. Per la struttura ed i contenuti obbligatori del piano di emergenza si veda: dm 10/3/98 art. 2 dm 10/3/98 art. 5 comma 1 dm 10/3/98 allegato VIII punto 8.1 e punto 8.2 Dlgs 81/08 art. 15 comma 1 punto u. I terzi che operano nell immobile dovranno provvedere alla compilazione del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività svolte. Per la struttura ed i contenuti obbligatori del documento di valutazione dei rischi si veda: Dlgs 81/08 art. 17 comma a) Dlgs 81/08 art. 28, 29 Qualora l immobile o una quota di immobile venga utilizzata dal Comune di Firenze si provvederà alla valutazione dei rischi relativi all'attività dei dipendenti. Il presente documento si riferisce allo stato di fatto visionato durante il sopralluogo del 22/02/2012 e si basa sul presupposto che le future attività non modifichino la viabilità interna e le uscite siano mantenute nella condizione di agibilità come rilevato nel sopralluogo indicato. 2
3 GENERALITÀ DELLA SEDE. La sede denominata Centro Giovani Nidiaci è ubicata in Via dell Ardiglione n. 30/a. Fa parte di un complesso urbano dislocato attorno ad un area verde comune a diverse strutture. Si connota come Centro di aggregazione. Offre ai giovani del quartiere vari servizi quali: sostegno scolastico e utilizzo computer con navigazione su internet. Le attività presenti sono: musica, calcio balilla, ping pong, giochi da tavolo, scambi linguistici, feste a tema, calcio, basket, palla a volo, falegnameria e fotografia. La sede è ubicata a lato di un ampio giardino con diverse piante ad alto fusto utilizzato per attività all aperto in comune con lo spazio infanzia omonimo a cui si accede anche da Via della Chiesa n. 48. Il fabbricato è di forma rettangolare avente una lunghezza di circa 40 metri, sul lato sinistro rispetto all ingresso utilizzato normalmente c è una parete divisoria che ottiene uno spazio di pianta circa quadrata in cui vi sono parte delle attività del centro. Nell estremità destra è ricavato un piccolo ufficio con chiusura. Nello spazio più grande a forma rettangolare si trova, il calciobalilla ed il tavolo da ping pong. Nello spazio quadrato più piccolo si trova un PC ed il locale della centrale termica. Nel giardino vi sono alcune piccole pertinenze utilizzate come magazzino ed ulteriore bagno. Tenuto conto di quanto sopra e dato che nella sede non ci saranno cicli produttivi, macchinari di utilizzo particolarmente rischioso o utilizzo di sostanze pericolose, ma vi si svolgeranno solo attività di natura culturale informatica e di sostegno scolastico il rischio principale da valutarsi, correlato alla presenza di personale e di pubblico, è legato all'affollamento ed è rappresentato dalla rapidità di evacuazione in caso d'incendio o altra emergenza che lo richieda. DETERMINAZIONE DELL'AFFOLLAMENTO MASSIMO CONSENTITO DALLE DIMENSIONI DELLE VIE DI ESODO. Nell immobile ci sono 4 vie di fuga. 3 di esse si aprono sul lato lungo fronte al giardino per un totale di 8 moduli di passaggio. La più usata è quella vicina all ufficio di luce utile di passaggio di 2 moduli. Nella sala piccola si trova una porta con maniglia a spinta che da sul retro dell immobile quindi perfettamente contrapposta alle altre con luce utile di passaggio di 1 modulo. Il DM 98 prevede che ogni modulo unitario di passaggio di 60 cm (80 cm in caso di modulo unico) consente una portata di 50 persone. La capacità teorica dell immobile sarebbe quindi di 400 persone. Tenendo comunque conto che non tutte le uscite sono dotate di maniglia a spinta, delle modalità di utilizzo dell ambiente si ritiene di dover utilizzare la struttura con presenze decisamente inferiori al massimo teorico ammissibile per poter operare mantenendo elevati margini di sicurezza. Si stabilisce pertanto il seguente limite: 100 persone per l intera struttura. 3
4 ESAME DELLE CRITICITÀ RILEVATE LUNGO IL PERCORSO [Sopralluogo effettuato il 12/02/2012] Di fatto non si sono notate difficoltà o criticità. La vie di fuga portano tutte direttamente nel giardino, spazio aperto e luogo sicuro. VERIFICHE PRELIMINARI Richiesta agli uffici competenti la necessaria Documento Ufficio competente Status della richiesta Dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o dichiarazione di Direzione Servizi Richiesta effettuata. In attesa della rispondenza (DIRI) ai sensi del D.M. 37/08; Protezione dei fabbricati dalle scariche atmosferiche (art. 84 D.Lgs.81/08) Direzione Servizi Richiesta effettuata. In attesa della Verbale verifica scariche atmosferiche Direzione Servizi Richiesta effettuata. In attesa della Verbale verifica periodica messa a terra Direzione Servizi Richiesta effettuata. In attesa della Certificazione antismica Direzione Servizi Richiesta effettuata. In attesa della CPI per la caldaia presente nell ambiente. Qualora necessario. Direzione Servizi Richiesta della tipologia della caldaia e qualora necessario esistenza del C.P.I.. VALUTAZIONE E RIDUZIONE DI RISCHI RESIDUI. I rischi residui individuati sono contenuti e sono i seguenti: Segnaletica di emergenza: la segnaletica è presente ma si ritiene opportuno un intervento volto a migliorare la disposizione attuale per incrementarne ulteriormente l efficacia e la chiarezza. Mezzi estinguenti: occorre verificare che la società preposta provveda effettivamente ad effettuare la vigilanza semestrale sui mezzi di estinzione presenti nella struttura. Da notare che parte dell attività si svolge all aperto nel giardino comune con lo spazio infanzia. Come già illustrato nel giardino si trovano diverse piante ad alto fusto. Si hanno notizie dal personale qui operante di cadute di rami dall alberatura per ridurre il rischio di caduta rami è opportuno provvedere ai seguenti interventi: 4
5 Intervento Rischio Ufficio competente Stato attuazione Periodica verifica a vista dello stato dell alberatura per rilevare evidenti segni di rottura e qualora opportuno segnalazione alla Direzione Ambiente Monitoraggio dello stato dell alberatura. Rischio di caduta di rami dall alberatura Rischio di caduta di rami dall alberatura Il personale dell ente Utilizzatore. Direzione ambiente Informato l ente utilizzatore di provvedere ad un controllo periodico a vista sullo stato dell alberatura. Inoltrata richiesta dal Datore di Lavoro alla Direzione Ambiente. PRESCRIZIONI PER L UTILIZZO DELL IMMOBILE E necessario mantenere tutte le vie di fuga sgombre. In caso che l immobile sia utilizzato da più enti in contemporanea è necessario che questi collaborino e cooperino per mantenere sempre compatibili le presenze ammissibili e le vie di fuga sgombre. Qualora si riscontrino malfunzionamenti nei serramenti che compromettano la facilità di apertura dall interno è necessario provvedere al ripristino del corretto funzionamento. Gli utilizzatori non dovranno manomettere gli impianti elettrici, di riscaldamento o di altra tipologia presenti nell immobile. In caso di guasti o malfunzionamenti si dovrà quanto prima provvedere al ripristino. Segnaletica e mezzi di estinzione Nell immobile deve essere sistemata e mantenuta la segnaletica per l indicazione delle vie di fuga. Personale e gestione dell emergenza Chiunque abbia in uso a qualsiasi titolo la struttura dovrà provvedere a preparare un piano di emergenza come specificato all inizio del documento. Qualora nella struttura operino titolari diversi si ricorda le prescrizioni contenute nel dm10/3/98 punto 8.2 Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano [di emergenza] deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro Si ritiene indispensabile la presenza di almeno queste figure: Un responsabile dell emergenza che possa coordinare le operazioni necessarie. 1 elemento che abbia la preparazione antincendio che sia in grado, in caso di necessità, di intervenire su principi d incendio con i mezzi di estinzione presenti. 1 elemento che abbia la preparazione di primo soccorso (BLS) che sia in grado di intervenire in caso di necessità durante l attesa dei mezzi del 118. Il personale deve essere formato ed informato ed in numero sufficiente, a seconda delle presenze effettive, per poter instradare il pubblico alle vie di fuga ed accertare l effettivo abbandono dell immobile da tutti i presenti. 5