Source: http://docplayer.fi/3177382-Tbs-salama-ja-ylijannitesuojat.html
Timestamp: 2016-12-09 19:49:26+00:00
Document Index: 16317159

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐TBS Salama- ja ylijännitesuojat
Download "TBS Salama- ja ylijännitesuojat"
1 TBS Salama- ja ylijännitesuojat2 Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat olla jopa 20-kertaa normaalia käyttöjännitettä suurempia ja saattavat sisältää suuren energiamäärän. Otteita uudesta SFS6000- standardista ylijännitesuojauksesta: Ihmiset, kotieläimet ja omaisuus on suojattava muista syistä johtuvien ylijännitteiden, kuten ilmastollisten tai kytkentäylijännitteiden aiheuttamilta vahingoilta Ulkoisiin olosuhteisiin perustuva suojalaitteilla tehtävä suojaus Jos sellaiseen asennukseen, jossa on käytössä elektronisia laitteita (tietotekniikan tai viihde-elektroniikan laitteita tai ohjauslaitteita), liittyy ilmajohto (muuntajan ja liittymän välisessä syöttävässä verkossa tai itse asennuksessa), suojaus ilmastollisilta ylijännitteiltä pitää toteuttaa suojalaitteella, jonka suojaustaso ei saa olla korkeampi kuin 2,5k 20/400 jännitteellä. Muissa tilanteissa voidaan tarvittaessa käyttää standardin E mukaista riskinarviointimenetelmää. Ylijännitteiden syntyminen Ote standardista E 6205 salamasuojauksesta: Rakennuksen omistaja, rakennuttaja tai käyttäjä vastaa riskinarvioinnista sekä suojaamisen tarpeesta ja tasosta. Suunnittelijoiden tehtävänä on valita kyseisen tason mukaiset suojauksen rakenteet ja komponentit sekä tehdä yhteistyössä yksityiskohtainen suojaussuunnitelma. Suojatasoja on neljä, LPL I LPL I. Suojauslaitteiden mitoitus sekä ylijännitesuojat määräytyvät em. suojatasojen mukaan. Ylijännitesuojat valitaan vahinkouhan perusteella. alitse alta vallitseva uhkakuva. Siirry taulukossa vaakasuoraan oikealle ja valitse tarvittavat 1-, 2- ja -portaan salama- ja ylijännitesuojat sekä tele-, antenni- ja automaatioverkon suojat. Jakeluverkon kytkentäylijännitteet Uhkana ylijännitteitä - useita ka (8/20) Induktiivisten ja kapasitiivisten kuormien kytkennöistä, oikosuluista, isojen koneiden ja muuntajien käytöistä aiheutuneet jakeluverkon ylijännitteet aiheuttavat ohjaus- ja käyttöelektroniikalle vahinkoja. Lähellä tapahtuneet salamanpurkaukset Uhkana ylijännitteitä - useita ka (8/20) Salamapurkausten sähkömagneettiset pulssit indusoivat jopa 2km:n säteellä vahingollisia ylijännitteitä rakennusten (suojaamattomissa) kaapeloinneissa. Salamavirta ei uhkana. Ei ulkopuolista ukkossuojausta Kaikki liitetyt kaapelit maakaapeleina. Ei suojaamatonta kattoantennia eikä katolla muita maadoitettuja sähkölaitteita tai metallisia rakenteita, joihin salama voisi osua. SFS6000- standardin ja SFS609- käsikirjan 4.6 mukaiset T2 suojatyypit. Asuintalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä julkiset rakennukset. Suora salamanisku rakennukseen Uhkana salamavirtaa jopa 200kA (10/50) Suora salamaosuma rakennuksen ukkossuojaukseen tai katolla oleviin maadoitettuihin laitteisiin tai rakenteisiin aiheuttaa rakennuksen maadoitusjärjestelmässä ja kaapeloinnissa vahingollista potentiaalin nousua. Suora salamanisku syöttävään avolinjaan Uhkana salamavirtaa jopa 100kA (10/50) Suora salamanisku syöttävään avolinjaan aiheuttaa linjan päissä oleville sähkölaitteille vahinkoja. Saman riskin aiheuttaa myös läheinen salamanisku maahan. Salamavirta uhkana. Suora salamaosuma tai osuma syöttävään ilmajohtoon uhkana. Ulkopuolinen ukkossuojaus asennettu Ilmajohtosyötöllä SFS6000- standardin ja SFS609- käsikirjan 4.6 mukaiset T1 ja T1+T2- suojatyypit. Asuintalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä julkiset rakennukset joiden salamasuojaustaso standardin E mukaan on LPL III tai LPL I. oima- yms. laitokset, teollisuus- ja julkiset rakennukset sekä radiomastot kaikkiin standardin E mukaisiin salamasuojaus-tasoihin LPL I-I. 2 1 Esimerkkitapaus: Omakotitalo ulkopuolisella ukkossuojauksella 1- porras: Pää- ja mittauskeskus 2- porras: Ryhmäkeskus - porras: Koje- tai sähkölaite Antenniputki yhdistettynä maadoituselektrodiin. Katolla maadoitettuja sähkölaitteita esim. lauhduttimia, aurinkopaneeleita tai metallisia rakenteita, joihin salama voi osua. 23 Pää- ja mittauskeskus = etusulake = vikavirtasuojakytkin F, F4 = mahdollinen sulake (kts. s.5) B = karkeasuoja T1 C = välisuoja T2 D = hienosuoja T 1- porras, perussuoja E Perussuojana voidaan käyttää; - salamasuojaa T1 (=tyyppi 1, B) - a T1+T2 (=tyyppi 1+2, B+C) - välisuojaa T2 (=tyyppi 2, C) mikäli suojan ei tarvitse kestää salamavirtaa. Sijoitus pääjakeluun pää-/mittauskeskukseen mahdollisimman lähelle sisäänsyöttökohtaa. 2- porras, välisuoja HUOM: välisuojaa tarvitaan mikäli kaapelipituus pää-/mittauskeskuksesta lähimpään ryhmäkeskukseen on yli 10m (pitkään kaapeliin indusoituu ylijännitteitä). älisuojana käytetään ylijännitesuojia T2 (tyyppi 2, C). T-C L+ 20-C -280 Snro: OBO-nro: L++ 20-C Snro: OBO-nro: L++ 20-C Snro: OBO-nro: C +FS-280 Snro: OBO-nro: L-: 20kA 20-C ++FS Snro: OBO-nro: L-: 20kA -: 0kA 20-C ++FS Snro: OBO-nro: L-: 20kA -: 0kA Suojamoduli (varaosa) 20-C Snro: OBO-nro: C 25-B+C 0 Snro: OBO-nro: T-C L+ 50-B+C -280 Snro: OBO-nro: B+C +FS280 Snro: OBO-nro: L-: 12,5kA L-: 0kA L++ 50-B+C + Snro: OBO-nro: B+C ++FS Snro: OBO-nro: L-: 12,5kA, -: 50kA L-: 0kA, -: 0kA L++ 20-C Snro: OBO-nro: C ++FS Snro: OBO-nro: L-: 20kA -: 0kA T-C L+ T-C L+ Salamasuoja T1 MCD 50-B Snro: OBO-nro: L-: 50kA L-: 50kA PS-A TC Snro: OBO-nro: PS-A TC+FS Snro: OBO-nro: L-: 50kA L-: 50kA L++ L++ Salamasuoja T1 MCD 50-B +1 Snro: OBO-nro: L-: 50kA -: 125kA L-: 50kA, -: 125kA PS4-A TT+TS Snro: OBO-nro: PS4-A TT+FS Snro: OBO-nro: L-: 50kA, -: 125kA L-: 20kA, -: 125kA Suojamoduli (varaosa) C 25-B+C 0 Snro: OBO-nro: B+C Snro: OBO-nro: A 0 Snro: OBO-nro: HUOM: asennusohjeet ja tekniset tiedot sivuilla 5-6.4 Kolmiportaisen ylijännitesuojauksen periaate Kaapelit ja sähkölaitteet on suunniteltu ja valmistettu kestämään ylijännitteitä IEC standardin mukaan seuraavasti: 4 k 2.5 k 1.5 k Pääkeskus T1 Ryhmäkeskus T2 Laite, koje T Pääkeskustasolla 1- portaan T1 -tyyppisen salamasuojan on kestettävä salamavirtaa. Ryhmäkeskustasolla 2- portaassa puretaan 1-portaan jäännösjännitteet tai kaapeleihin indusoituneet ylijännitteet T2- tyyppisillä välisuojilla. Kolmannen portaan T- tyypin hienosuojat poistavat laitteen läheisyydessä rakennuksen sisällä kaapeleihin indusoituneet ylijännitteet. - porras, hienosuoja HUOM: hienosuojaa tarvitaan mikäli kaapelipituus 2-portaan suojasta sähkölaitteeseen on yli 10m (pitkään kaapeliin indusoituu ylijännitteitä). Hienosuojana käytetään ylijännitesuojia T (tyyppi, D). Sijoitus koje- ja ryhmäsuojana kojeen yhteyteen. Tele-, antenni- ja automaatioverkon ylijännitesuojat E Perussuoja: sijoitus mahdollisimman lähelle sisäänsyöttökohtaa. Kojesuoja: sijoitus kojeen tai laitteen yhteyteen. 10 Compact 255 Snro: OBO-nro: In (8/20):10kA F 20-AC/DC (20 A) Snro: OBO-nro: In (8/20): 2,5 ka -20-AC/DC-FS Snro: OBO-nro: FS = Potentiaalivapaa kosketin Hienosuoja asennettavaksi keskukseen ryhmäsuojaksi. Saatavana myös potentiaalivapaalla koskettimella etävalvontaan. USS 45-O-RW optisella vikailmoituksella Snro: OBO-nro: USS 45-A-RW akustisella vikailmoituksella Snro: OBO-nro: Suojien purkauskyky: In (8/20): 2,5 ka Modul 45-sarjan suoja asennettavaksi johtokanavaan tai lattiarasiaan ryhmäsuojaksi. USM-A Snro: OBO-nro: Kojerasiaan asennettava suoja suojakosketinpistorasiaryhmälle akustisella vikailmoituksella. FineController FC-D Snro: OBO-nro: Suoja 16A suojakosketinpistorasialla sekä telesuoja FC-ISD-D Snro: OBO-nro: Suoja 16A suojakosketin pistorasialla ja ISD/ADSL-RJ12- liittimillä. RJ-12- liitäntä - kaapeli mukana. sekä antennisuoja FineController FC-T-D Snro: OBO-nro: Suoja 16A suojakosketinpistorasialla sekä T- ja videoliittimillä. Antennivälikaapeli mukana. sekä antennisuoja FineController FC-SAT-D Snro: OBO-nro: Suoja 16A suojakosketinpisto rasialla ja T/SAT F- liittimillä. Antennivälikaapeli mukana. Televerkon ylijännitesuojat SC-TELE 4-C-G Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 5 ka In (8/20): 15 ka ADSL-, ISD- ja analogiverkkoon. LSA-B-MAG Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 1kA In (8/20): 5 ka Up<0,7k 10-pariselle LSA-rimalle. Antenniverkon ylijännitesuojat DS-F W/W Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 2,5 ka In (8/20): 10 ka Suoja T- ja SAT- järjestelmiin F-naarasliittimillä (0-4GHz). Automaatioverkon ylijännitesuojat TKS-B Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 6 ka In (8/20): 20 ka 120 AC, 170 DC, 20A, 0-100MHz, Up<0,5 k. Ylijännitesuoja, kojesuoja et Defender D-CAT6A/EA Snro: OBO-nro: In C2: 7 ka Up<0,7 k RJ45 -liittimin, 1A, 500MHz, PoE- yhteensopiva TKS-B Snro: OBO-nro: Iimp (10/50): 6 ka In (8/20): 20 ka 120 AC, 170 DC, 20A, 0-100MHz, Up<0,5 k. T 4+1 Snro: OBO-nro: Imax T (8/20): 2,5 ka Imax SAT (8/20): 0, ka F-naarasliittimillä (5-862MHz, 0,9-2,2GHz) MDP-4D-24-T-10 Snro: OBO-nro: In C2: 5 ka Up<0,75 k Life Control käytönaikainen testausmahdollisuus testauslaitteella. elinapainen, 20ACDC, 10A, db 100MHz, 2,5Ω. 45 Asennus ja kytkentä 10 Compact => (T-C-S/) 10 Compact => (TT/T-C-S/) Tekniset tiedot 6 mm 2 6 mm 2 > 6 A 6 A = 6 A gl /+ => (TT/T-C-S/) Tekniset tiedot 6 mm 2 > 125 A 125 A = 125 A gl 50-B+C-... => (T-C) 50-B+C-/+... => (TT/T-C-S/) Tekniset tiedot 50 -B+C/0 50-B+C/ 50-B+C/4 50-B+C/+ L- - UC 280 ~ / / Hz ~ LPZ LPZ 0 ->2 In (8/20) Imax (8/20) 0 ka 50 ka 50 ka I imp (10/50) 12,5 ka/napa 50 ka max. 25 ka eff 125 A gl/gg - 16 mm 2 16 mm 2 > 125 A 125 A = 125 A gl Up < 1, k < 1,5 k υ C - 40 C C - 40 C C IP-Code min. L,, max. L,, 2,5 mm 2 25 mm 2 5 mm 2 5 mm /...FS, /...FS, /...FS Asennusohjeet jatkuvat sivulla 6 56 Asennus ja kytkentä MCD 50-B T-C (+0) TT; IT; (+1) Tekniset tiedot 50kA/napa Installation Instruction Protection Set PS--B PS - B+C click Ylijännitesuojan ruuvien kiristysmomentti 4 m. max. 125 A gl max. 500 A gl > 500 A gl 500 A gl 2 m PS, PS4 TC (+0) Tekniset tiedot TC (+0) T-C-S/ (+) 16 mm 2 Ylijännitesuojan ruuvien kiristysmomentti m. PS... +FS 2 1 PS, PS4 +FS Ylijännitesuojien kytkentä Parhaan suojauksen saavuttamiseksi liitosjohtojen on oltava mahdollisimman suoria ja lyhyitä. Kokonaispituus a + b ei ensisijaisesti saa ylittää 0,5m, eikä saa missään tapauksessa ylittää 1,0m. aihtoehtoisesti voidaan käyttää - kytkentää edellyttäen, ettei johtimen c pituus ensisijaisesti ylitä 0,5m, eikä missään tapauksessa ylitä 1,0m. 1 2 I max.: 6A U max : 250 ~ SPD= ylijännitesuoja L/A= laite/asennus = päämaadoituskisko tai suojakisko OBO BETTERMA Oy Ruosilantie 18, 0090 HELSIKI Puh , Fax Sähköposti: 6 OBO BETTERMA 1/2014 Samankaltaiset tiedostot
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat Lisätiedot NSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola
NSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola Perinteet ja innovaatiot 100 vuotta intohimoa muutoksiin Ulrich, Andreas ja Thomas Bettermann OBO BETTERMANN Lisätiedot Artic ylijännitesuojat
Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä. Lisätiedot Ylijännitesuojausta kolmessa portaassa R10
R10 Ylijännitesuojausta kolmessa portaassa Älä jätä asioita puolitiehen: Jos haluat suojata asiakkaasi laitteistot tehokkaasti vaarallisia ylijännitteitä vastaan, tee se Hagerin kolmiportaista suojauskonseptia Lisätiedot TBS Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus
TBS Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Miksi Salamanisku voi aiheuttaa hengenvaaraa ihmisille ja eläimille, sekä vaurioittaa rakennuksia, laitteita ja teknisiä järjestelmiä. Oikein tehtynä suojausjärjestelmä Lisätiedot LFS Rapid 45 johtokanavat, PVC ja alumiini
LFS Rapid 45 johtokanavat, PVC ja alumiini GEK Rapid 45 johtokanavat, valintataulukko Johtokanava Johtokanava kansineen l=2m Kansituki Sisäkulma, sivut l=175mm Ulkokulma, sivut =175mm Päätykappale, vasen Lisätiedot TBS Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus
TBS Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus, Perusteet Miksi Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä Lisätiedot LFS GK Rapid 80 johtokanavat, PVC
LFS GK Rapid 80 johtokanavat, PVC GK Rapid 80 johtokanavat PVC, valkoinen RAL9010 - valintataulukko Pos. 1 2 3 4 5 6 7 Ulkokulma Sisäkulma Kanavarunko jatkokappaleineen Kansi Ulkokulman kansi Tasokulma Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Valintaopas EN 62305- standardin mukaiseen turvalliseen salamasuojaukseen. TBS Salamasuojaustarvikkeet
TBS Salamasuojaustarvikkeet Valintaopas EN 6230- standardin mukaiseen turvalliseen salamasuojaukseen. TBS Salamasuojaustarvikkeet Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Vastuut Kiinteistön salamasuojauksesta Lisätiedot GK Rapid 45-2 johtokanavat, PVC ja alumiini
GK Rapid -2 johtokanavat, PVC ja alumiini 1 Rapid -2 johtokanava, symmetrinen, PVC 7 8 4 10 6 1 2 3 13 9 12 11 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Johtokanava Jatkokappale Jatkokappale Ulkokulma Ulkokulma Lisätiedot Ylijännitesuojaus Ylijännit 1
Ylijännitesuojaus 1 Ylijännitesuojaus Salamasuojauksen tarve on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Tähän on ollut syynä herkkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden voimakas lisääntyminen niin ko-deissa Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot TBS Luettelo 2010/2011. Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Luettelo 2010/2011 Salama- ja ylijännitesuojat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: Lisätiedot Rakennusten salamasuojaus
Rakennusten salamasuojaus 1 Rakennusten salamasuojaus Salamasuojaus on kokonaisuus, johon kuuluu sekä ylijännitesuojilla toteutettava sisäinen suojaus että rakennuksen ulkoinen salamasuojaus. Ulkoisen Lisätiedot Ylijännitesuojat OVR-valintaopas
Ylijännitesuojat -valintaopas Tyypin 1, 1+2 ja 2 suojat TN-järjestelmä 1FI06_11 Salamat ja niiden vaarat yleistä Tilapäisten ylijännitteiden syyt Suorista salamaniskuista johtuvat ylijännitteet Suorista Lisätiedot OBOn lattia-asennusjärjestelmän tuotteet
OBOn lattia-asennusjärjestelmän tuotteet 1 Lattiakanavat, pintavaluun upotettavat 7 1 2 Lattiakanavat ISO A, pinnalliset, avattavalla kannella Säädettävät valurasiat ja valukehykset Kansi/asennuskehykset, Lisätiedot SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet
Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4 Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot TBS Luettelo 2010/2011. Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Luettelo 2010/2011 Salama- ja ylijännitesuojat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: Lisätiedot LFS GK Rapid 80 johtokanavat, PVC
LFS GK Rapid 80 johtokanavat, PVC GK Rapid 80 johtokanavat PVC, valkoinen RAL9010 - valintataulukko Pos. 1 2 3 4 5 6 7 Ulkokulma Sisäkulma Kanavarunko jatkokappaleineen Kansi Ulkokulman kansi Tasokulma Lisätiedot TBS Luettelo 2010/2011. Salama- ja ylijännitesuojat
LFS GK Rapid 80 johtokanavat, PVC GK Rapid 80 johtokanavat PVC, valkoinen RAL9010 - valintataulukko Pos. 1 2 3 4 5 6 7 Kanavarunko Kansi Ulkokulma Ulkokulman kansi Tasokulma Tasokulman kansi Sisäkulma Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena
Pienjännitetuotteet, Näpsä Smart 1FI 13-04 Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C) Lisätiedot Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320
KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä. Lisätiedot Modulaariset kuorma- ja vaihtokytkimet kytkentään ja ohjaukseen DIN-tilassa
Modulaariset kuorma- ja vaihtokytkimet kytkentään ja ohjaukseen DIN-tilassa Modulaariset kuormakytkimet ja modulaariset vaihtokytkimet Muiden toimintojen ohella, uuden sukupolven modulaariset merkkivalolla Lisätiedot TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi
TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa, Lisätiedot Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)
Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian Lisätiedot Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren Lisätiedot Ukkos- ja ylijännitesuojat
Sähköverkon ylijännitesuojaus Kattava verkon ylijännitesuojaus saavutetaan kolmiportaisella suojauskonseptilla. Tarpeelliset toimenpiteet kojeiden ja laitteiden suojaamiseksi ylijännitteiltä ovat seuraavat: Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot
Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten Lisätiedot Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
Viestintävirasto 43 F/2015 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren Lisätiedot YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta
Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN Lisätiedot TBS Luettelo 2010/2011. Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Luettelo 2010/2011 Salama- ja ylijännitesuojat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: Lisätiedot System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja
Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact Lisätiedot Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy
Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu Lisätiedot ValenaTM. laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN. www.klinkmann.com
ValenaTM laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN Täydellinen valinta tämän päivän asennuksin Asiakkaiden vaatimukset kasvavat samaan tahtiin Lisätiedot Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima
Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden Lisätiedot EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W
himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla Lisätiedot Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite
Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus Lisätiedot Työturvallisuusvälineet keskijännitteverkkoihin
Työturvallisuusvälineet keskijännitteverkkoihin Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
DEHN Lightning Protection HINNASTO 1.1.2016 FINN ELECTRIC OY Tässä hinnastossa on mukana myös Finn Electricin keskusvarastossa Helsingissä jatkuvasti varastoitavat tuotteet: (A) tuotteilla nopea saatavuus. Lisätiedot Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA
Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti Lisätiedot Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309
Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV Lisätiedot Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET
Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla: Lisätiedot SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE
Sähkönro SSTL Tuote 52 710 02 LB-3535 SUOJAPÄÄTE 1-3 P. (sis. 3-p. nappisuojapitimen SA-3538) Pakkaus: 20 kpl 72 713 50 LB-16795 / DIN-kiskolla SUOJAPÄÄTE 1-3 P. Pakkaus: 20 kpl YT-16795 / DIN-KISKO 52 Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot OBO Tuoteluettelo 2015
OBO Tuoteluettelo 2015 VBS BSS LFS UFS KTS EGS TBS OBO BETTERMANN Oy Tuoteluettelo 2015 Tähän tuoteluetteloon on koottu kaikki viimeisiät ajan tasalla olevat OBO:n yksittäiset esitteet helposti luettavaksi. Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja Lisätiedot Elektroninen ohjausyksikkö
Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi Lisätiedot Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola
Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa Lisätiedot TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE
03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin Lisätiedot MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt
MBPF-1001 FIN Marraskuu 9.2006 MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt MÄÄRITELMÄ MBPF-100S, MB-600PF ja MBPF-200S yksiköt mahdollistavat käyttäjälle näkyvän ilmaisun ja sähköisen ulostulon Lisätiedot ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI
ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen Lisätiedot Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS Lisätiedot TBS Luettelo 2010/2011. Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Luettelo 2010/2011 Salama- ja ylisuojat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: www.obo.fi Lisätiedot Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)
Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys Lisätiedot OMAKOTITALON UKKOSSUOJAUS
OMAKOTITALON UKKOSSUOJAUS Pauli Kurkoja Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan Lisätiedot Sisällysluettelo. sivu
SULAKKEET Sisällysluettelo sivu Yleistä 1 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm, lajitelmalaatikko 2 Lasiputkisulakkeet 6,3 x 32 mm, lajitelmalaatikko 3 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm 4 Lasiputkisulakkeet 5 x 25 Lisätiedot Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C
FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset Lisätiedot Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)
Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen): Lisätiedot 3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05
3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 YLEISTÄ Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 1S5-01 savunpoistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden Lisätiedot Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 19.1.14 AKKU (versio 1.1.8) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa, Lisätiedot Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY
Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa Lisätiedot UFS Lattiarasiat metallista ja muovista Lattiakanavat teräksestä
UFS Lattiarasiat metallista ja muovista Lattiakanavat teräksestä Lattiakanavat Yleistä Lattiakanavia käytetään alajakelujärjestelmien ja lattiarasioiden johtoteinä laajoissa avotiloissa, kuten toimistoissa Lisätiedot Pienjännitetuotteet, Huoneisto 1FI10_11. Saneeraus- ja huoneistokeskukset Kerros- ja rivitalot
Pienjännitetuotteet, Huoneisto 1FI10_11 Saneeraus- ja huoneistokeskukset Kerros- ja rivitalot 2 ABB Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset Sisällysluettelo Yleistä... 4 Lajimerkkiavain... 5 Saneerauskeskukset... Lisätiedot Saneerauskohteen sähkötyöt ja -turvallisuus
Saneerauskohteen sähkötyöt ja -turvallisuus (omakotitalo) Jali-Matti Luomanpää Opinnäytetyö Elokuu 2015 Sähkövoimatekniikan ko. TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkövoimatekniikan ko. monimuoto Lisätiedot Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010
1 (8) Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) Lisätiedot MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright Lisätiedot Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15
Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman Lisätiedot ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT
ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT Esimerkkitoimisto koko 12 x 10 m 12 työpistettä Työpisteessä: perussähköistykseen pistorasiat (2 kpl) erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten tietoverkkoliitäntä Vikavirtasuojat Lisätiedot FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet)
FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet) Sinteso Hälytinkanta FDSB221 ja Yhdistelmähälytinkanta FDBS229 11 valittavaa ääntä, 2 ohjelmoitavaa aktivointitasoa Äänen voimakkuus Lisätiedot TBS Luettelo 2010/2011. Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Luettelo 2010/2011 Salama- ja ylijännitesuojat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: Lisätiedot Stratomaster Smart Single TC-1
Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso Lisätiedot PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ
PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö Lisätiedot SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS
SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää Lisätiedot TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS Lisätiedot TBS Luettelo 2010/2011. Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Luettelo 2010/2011 Salama- ja ylijännitesuojat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: Lisätiedot GASUM OY:N KOHTEIDEN YLI- JÄNNITESUOJAUS
GASUM OY:N KOHTEIDEN YLI- JÄNNITESUOJAUS Tuomas Majander Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan Lisätiedot Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu
Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin. Lisätiedot ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH
ESD- seminaari Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 1 Tarkoitus Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus: pyritään hallitsemaan staattisen sähkön, sähkölaiteen eristysvian, Lisätiedot IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay
IS 310 IS 3360 FI Oy Hedtec Ab Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +35/9/62 1 Fax: +35/9/673 13 www.hedtec.fi/valaistus lighting@hedtec.fi 0000000 110014479 Technische 11/2012_D Änderungen vorbehalten. Lisätiedot Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075
Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys... Lisätiedot VBS Asennusputket teräksestä ja alumiinista Quick-Pipe avattavat asennusputket Putkikiinnikkeet
VBS Asennusputket teräksestä ja alumiinista Quick-Pipe avattavat asennusputket Putkikiinnikkeet Teräksiset ja alumiiniset asennusputket OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS Lisätiedot KOSKETUSSUOJATUT PISTOKEPÄÄTTEET. Ensto Underground
KOSKETUSSUOJATUT PISTOKEPÄÄTTEET Ensto Underground Enston maakaapeliratkaisut täydentyvät pistokepäätteillä Turvalliset ja luotettavat, kosketussuojatut pistokepäätteet täydentävät Ensto maakaapeliratkaisuja. Lisätiedot GE Industrial Solutions. Tuoteluettelo 2013. Moduulikomponentit Keskukset Ohjaus- ja automaatiokomponentit Teollisuuskotelot Kompaktikatkaisijat
Industrial Solutions Tuoteluettelo 2013 Moduulikomponentit Keskukset Ohjaus- ja automaatiokomponentit Teollisuuskotelot Kompaktikatkaisijat imagination at work Tuoteluettelo Moduulikomponentit Ohjauskomponentit Lisätiedot METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA
METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute