Source: http://docplayer.fi/2794901-Nelesace-neliopainon-saatoyksikko-asennus-kaytto-ja-huolto-ohjeet.html
Timestamp: 2016-12-10 03:34:52+00:00
Document Index: 3494318

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖYKSIKKÖ Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖYKSIKKÖ Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Download "nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖYKSIKKÖ Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet"
1 nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖYKSIKKÖ Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 8 ACE 7 fi 0/0092 8 ACE 7 fi SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ.... Yleiskuvaus.... Ohjainyksikön toimintaperiaate.... Laitteen merkinnät.... Tekniset tiedot....5 Käytöstä poistetun säätöyksikön ja osien kierrätys ja hävitys Varotoimenpiteet... 5 ASENNUS Venttiilin asennus Toimilaitteen asennus Ohjainyksikön asennus... 5 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PARAMETRIEN MUUTOKSET Laitteistovaatimukset Alkutoimet Perustoiminnot Moottorivirran rajoitus Valinnaiset tulot ja PLC-komennot KÄYTTÖ Yleistä Näppäintoiminnot Paneelin merkkivalot HUOLTO Yleistä Näytön kalibrointi Potentiometrin vaihto ja kalibrointi Toimilaitteen irrotus ja takaisinasennus. 6.5 Vianhaku... 7 KOKOONPANOKUVAT JA OSALUETTELOT 7. Toimilaite Ohjain MITAT JA PAINOT TYYPPIMERKINTÄ... 7 LUE NÄMÄ OHJEET ENSIMMÄISEKSI! Ohjeista saat neliöpainon säätöyksikön turvallisessa käsittelyssä ja käytössä tarvittavia tietoja. Halutessasi lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai valmistajan edustajaan. Yhteystiedot ovat takasivulla. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Oikeus muutoksiin pidätetään. IPCOMM Phytron-Elektronik GmbH.3 8 ACE 7 fi YLEISTÄ. Yleiskuvaus Metso nelesace-neliöpainon säätöyksikkö koostuu V- aukkoisesta segmenttiventtiilistä, toimilaitteesta ja ohjainyksiköstä. Venttiili on Metso R-sarjan vakiomallinen säätöventtiili. Toimilaitteessa käytetään askelmoottoria mahdollisimman suuren säätötarkkuuden saavuttamiseksi. Toimilaite on varustettu auki- ja kiinni-asennon rajakytkimillä ja asentolähettimellä. Ohjainyksikkö ohjaa toimilaitetta automaattisesti prosessin säätöjärjestelmästä tulevan digitaalisen ohjaustiedon mukaan. Myös manuaalinen paikalliskäyttö on mahdollista.. Ohjainyksikön toimintaperiaate Askelmoottoriohjaimella ohjataan venttiilin toimilaitteessa käytettävää -johtimista askelmoottoria. Ohjain on IP65- koteloitu. Ohjauskäskyt tuodaan ohjaimelle kuuden digitaali-tulokanavan kautta. Vaihtoehtoina pulssijono- (pulse duration) tai jatkuva digitaalitieto (time duration). Lisäksi ohjaimessa on valinnaista tulokanavaa (Option ja Option). Näitä käytettäessä voidaan askeleen kokoa ja taajuutta säätää etäohjauksella. Pulssijono-moodi ajaa moottoria kiinni- tai aukisuuntaan sen mukaan mitä suuntaa prosessin säätöjärjestelmä (DCS) ohjaa. Ajo loppuu, kun pulssien tulo keskeytyy tai toimilaite saavuttaa rajakytkimen. Pulssinpituus-moodissa toimilaite lähtee liikkeelle pulssin nousevalta reunalta, ja pysähtyy laskevalta reunalta, tai kun toimilaite saavuttaa rajakytkimen. Toimilaitteen avautumiskulma on Tehdasasetuksen mukainen askelkuvio on /-askel/pulssi, jolloin 00 pulssia vastaa 90:n asteen liikettä. Haluttaessa voidaan säätötarkkuutta muuttaa, jolloin askelkuvio on muutettava ohjelmallisesti /-askeleeseen (7050 pulssia). Ohjaimessa on lisäksi tulot kahta rajakytkintietoa ja takaisinkytkentäpotentiometriä varten. Ohjaimen mukana toimitetaan RS/85-väylään sopiva IPCOMM-ohjelmisto, jolla voidaan tarvittaessa tehdä ohjaimen parametrimuutokset.. VDC/0,5mA 0 V VDC/0,5mA 0 V Pulssijonomoodi Pulssinpituus-moodi tulopulssi pulssi askelmoottorille t tulopulssi pulssi askelmoottorille. Laitteen merkinnät Venttiiliohjain on varustettu konekilpitarralla, ks. kuva. Kilven merkinnät ovat ylhäältä alaspäin: Venttiiliohjaimen tyyppimerkintä Nimellisjännite Nimellisvirta Syöttöjännitteen taajuus Kotelon suojausluokka SO-tunnus Valmistusnumero Vaihteiston tunnus Ohjaimen tunnus Moottorin tunnus Suurin sallittu moottorivirta Ympäristön lämpötila Kuva Konekilpi. Tekniset tiedot.. Venttiili Ks. venttiilin asennus-, käyttö- ja huolto-ohje R 7... Toimilaite Askelmoottori: Moottorin tyyppi ZSH87/.00.5 Askelten lukum. 00 Askelkulma,8 full step -moodissa Yhteen sopiva ministep-moodin kanssa Suojausluokka IP68 Eristysluokka F EMC- ja CE-hyväksytty (EN 600-) Vaihde: Muuntosuhde : Rajakytkimet: Koskettimet normaalisti suljetut (NC) Asentolähetin: Lähtöviesti 0 ma Ulkoinen kuorma kω t Kuva Pulssijono- ja pulssinpituus -moodit4 8 ACE 7 fi LIITINKORTTI OHJAUSJÄRJESTELMÄ VDC X PE (EARTH) OPTION OPTION TIME DURATION GND TIME DURATION CLOSE TIME DURATION OPEN PULSE GND x0.5 PARIKIERRETTY SUOJATTU OHJAUSKAAPELI TIME DURATION GND TIME DURATION CLOSE TIME DURATION OPEN PULSE GND PULSE CLOSE PULSE CLOSE PULSE OPEN PULSE OPEN PARIKIERRETTY SUOJATTU OHJAUSKAAPELI OHJAUSJÄRJESTELMÄ POS -0 ma - x0.5 POS -0 ma + X5 PASSIVE POS -0 ma - 5 *) ACTIVE POS -0 ma - *) POS -0 ma + POS -0 ma - POS -0 ma + X LIMIT CLOSE LIMIT OPEN VDC X 5 VALKEA HARMAA KELTAINEN VIHREÄ 8x0.5 PARIKIERRETTY SUOJATTU RUSKEA OHJAUSKAAPELI 5 PE (EARTH) 6 5 RAJAKYTKIMET ASENTOTIETO LIMIT CLOSE LIMIT OPEN I R HÄLYTYS MAX 50 VDC X7 ASKELMOOTTORI (EARTH) PE PE SYÖTTÖ 0 VAC, 50/60 Hz N L PE ERROR x0.5 PARIKIERRETTY SUOJATTU OHJAUSKAAPELI ERROR MAN-MODE MAN-MODE 5x.5S x.5s 5 0 VDC X8 VDC OUTPUT, MAX 0 ma 6 5 PE PE X6 N L X PE *) KUN TESTAAT SÄÄTÖVENTTIILIÄ, KYTKE OIKOSULKULANKA LIITTIMEN X5 NASTOJEN JA VÄLILLE. SILLOIN NÄET NÄYTÖLTÄ VENTTIILIN TODELLISEN LIIKKEEN. Kuva Kytkentäkuva5 8 ACE 7 fi 5.. Ohjainyksikkö Askelmoottoriohjaimen tyyppi GSP 9-70 Nimellisteho 00 W maks. moottoriteho U n 0 V AC (0 V AC optiona) I n A, sulake T,5 A (0 V:, A, sulake T 5 A) Lähtöteho maks. 9 A, 70 V syöttö moottorille In 6, A Askelmuodot / askel 7050 pulssia 0 90 / askel 00 pulssia 0 90 Tehdasasetukset / askel, 00 pulssia / 0 90 käsiajo 00 Hz Pulssinpituus-moodi 50 Hz Lämpötilat käyttö C varastointi ja kuljetus C Suojausluokka I/O Ohjaussignaalit IP65 hälytyskosketin, avautuva kosketin V DC, maks. 50 ma käsiajo, sulkeutuva kosketin V DC, maks. 50 ma pulssijono-, pulssinpituus- ja valinnaiset tulot: V DC / 0 ma Kaikki tulot ovat optoerotettuja..5 Käytöstä poistetun säätöyksikön ja osien kierrätys ja hävitys Materiaalien mukaan lajiteltuina lähes kaikki säätöyksikön osat soveltuvat kierrätykseen. Useimmissa osissa on materiaalimerkintä. Materiaaliluettelo toimitetaan säätöyksikön mukana, lisäksi valmistajalta on saatavana erillinen kierrätysja hävitysohje. Säätöyksikön voi myös palauttaa valmistajalle, joka huolehtii kierrättämisestä ja hävittämisestä korvausta vastaan..6 Varotoimenpiteet VAROITUS: Noudata kaikkia venttiilin asennus-, käyttö- ja huoltoohjeeseen merkittyjä varoituksia käsitellessäsi venttiiliä! VAROITUS: Älä ylitä sallittuja arvoja! Laitteeseen merkittyjen sallittujen arvojen ylittäminen saattaa johtaa laitteen ja siihen liitettyjen varusteiden vaurioitumiseen. Seurauksena on laitevaurioita ja mahdollisia henkilövahinkoja. VAROITUS: Sormisuojien (70) on oltava käytön aikana paikoillaan! Sormisuojat saa irrottaa kiinnityspalkista vain huollon ajaksi sähkövirran ollessa poiskytkettynä. VAROITUS: Toimilaitteen käsipyörän (08) kammen on oltava käytön aikana alastaitettuna! Kampea saa käyttää käsiajoon vain sähkövirran ollessa poiskytkettynä. Laitteen kytkennän saa suorittaa ainoastaan riittävän pätevyyden omaava henkilö. ASENNUS. Venttiilin asennus Asenna venttiili siten, että akseli on pystyasennossa. Muiden asentojen soveltuvuus on tarkistettava valmistajalta. Venttiilin asennus on esitetty asennus-, käyttö- ja huoltoohjeessa R 7.. Toimilaitteen asennus Toimilaite toimitetaan tehtaalta venttiiliin asennettuna. Toimilaite on kiinnitetty venttiiliin kahdella tai neljällä pultilla. Venttiilin akselin ja toimilaitteen välillä on välyksetön liitos.. Ohjainyksikön asennus.. Yleistä Ohjainyksikön mitat ovat: pituus 00 mm, leveys 55 mm ja korkeus 50 mm. Ohjainyksikön ja toimilaitteen välisen kaapelin pituus saa olla enintään 0 m. Ohjainyksikköä ei saa asentaa suoraan lämmönlähteen läheisyyteen. Ohjainyksikön käyttölämpötila on 0 50 C. Jäähdytyslevylle on jätettävä riittävä ilmatila jäähdytyksen varmistamiseksi. Ohjainyksikköä ei saa asentaa tärisevälle alustalle. Ohjainyksikkö asennetaan kotelon kiinnityspisteistä tasaiselle alustalle... Ohjainyksikön kaapelien kytkennät SÄHKÖTURVALLISUUSHUOMAUTUS: Laitteessa itsessään ei ole pääkytkintä. Syöttöjänniteelle on oltava erillinen kytkin. Tämä on huomioitava asennuksen yhteydessä. Ohjainyksikölle tulee enintään kuusi kaapelia, yksi tai kolme ohjausjärjestelmästä, kaksi toimilaitteelta ja yksi pääjännitteen syöttökaapeli. Ne kytketään ohjaimella olevaan liitinkorttiin kuvan mukaisesti. Kaapelisuojavaipat on kytkettävä läpivientiholkkeihin mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Ohjausjärjestelmältä tulevan ohjaussignaalikaapelin vieminen ferriitin läpi on suositeltavaa. Ohjainyksikön sisäiset kytkennät askelmoottoriohjaimen, näyttöpaneelin ja liitinkortin välillä on johdotettu pistoliittimillä varustetuilla kaapeleilla. Kaikkien johtimien on oltava kytkettynä ohjaimen toiminnan takaamiseksi. Liitinkortti, kuva, liittimet X...X, ja askelmoottoriohjain, kuva 5, liittimet X...X6, kytketään seuraavasti: Liitinkortti Askelmoottoriohjain X7 X X9 X5 X0 X X X6 X näyttökortti6 ACE 7 fi x.5S Kuva Kuva 5 Liitinkortti Askelmoottoriohjaimen liittimet ja merkkiledit.. Virheilmoitussignaalin kytkentä Virheilmoitussignaali on saatavilla liittimen X pinneistä ja. Virheilmoitus ilmaisee seuraavia vikoja: Rajakytkimien syöttöjänniteen katkeaminen Ohjaimen ylikuumeneminen > 85 C Moottorikäämien oikosulku Ohjaimen sulakkeen palaminen Kuva 6 F Fuse LED 0 9 X T X5 S LED X X6 X L N Mains X LED Kytkentäkansi A B C D 0 9 Limit switch + Limit switch Option HW Enable 5 Outputs OK Outputs OK 6 READY ERROR 7 Reset GSP Reset error SW Enable 8 Strobe POWER LEDs STATUS.. Toimilaitteen kaapelien kytkennät Toimilaitteelle tulee kaapelia. Toinen on kytketty toimilaitteessa olevaan kytkentäkanteen, johon tulee rajakytkimien johtimet ja takaisinkytkentä, kuva 6. Toinen kaapeli on kytketty askelmoottoriin, kuva 7. Kaapelit kytketään kuvan mukaisesti. Kaapelisuojavaipat on kytkettävä läpivientiholkkeihin mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Kuva 7 KÄYTTÖÖNOTTO Suorita seuraavat toimenpiteet käyttönoton yhteydessä: Tarkista kytkennät. Tarkista maadoitukset. Kytke syöttöjännite. Tarkista palaako LED HW Enable, ks. kuva 5. Aja venttiiliä käsiohjauksella auki- ja kiinni-rajoille. Tarkista rajakytkimien toiminta ja asentonäyttö. Siirry automaattiohjaukseen ja tarkista, että venttiili toimii myös prosessin ohjausjärjestelmän kanssa. PARAMETRIEN MUUTOKSET IPCOMM-ohjelma on ohjaimen konfigurointiohjelma. Ohjelman avulla käyttäjä voi suorittaa tarvittavat parametrimuutokset. Jokaiseen nelesace-ohjaimeen on aseteltu tehdasasetukset ennen asiakkaalle toimitusta. Asiakas voi modifioida asetuksia oman prosessinsa tarpeen mukaiseksi. Tämä luku sisältää vain ohjelmankäytön perusteet. Lisäohjeita saat ohjelmassa, painamalla F-näppäintä.. Laitteistovaatimukset Käyttääksesi IPCOMM ohjelmaa täytyy PC-tietokoneesi täyttää seuraavat laitteistovaatimukset:. Askelmoottorin kytkentä Kun olemassa oleva järjestelmä korvataan nelesacelaitteistolla, suosittelemme DCS-parametrien tarkistamista ja tarvittaessa uudelleen virittämistä. Suosittelemme venttiilin asentosignaalin käyttämistä vain informatiivisiin tarkoituksiin. Säädössä tarvittava takaisinkytkentätieto kannattaa ottaa muista mittauksista, esim. virtauksesta. PC-tietokone Windows-käyttöjärjestelmällä. Vapaa sarjaportti (COM) tai sopiva USB/sarjaportti-sovitin (tarkista sovittimen sopivuus ohjaimen valmistajalta).7 8 ACE 7 fi 7 Useimmat IPCOMM-ohjelman toiminnot voidaan toteuttaa näppäimistöllä, mutta ei kaikkia. Tästä syystä hiiri on välttämätön. IPCOMM-ohjelmaa voidaan käyttää ainoastaan silloin kun PC on kytketty ohjaimeen.. Alkutoimet Kun asiakkaan täytyy modifioida parametrejä se on mahdollista tehdä PC-tietokoneen ja RS-sarjaliikennekaapelin avulla (kannettavan tietokoneen käyttö on suositeltavaa). Asenna IPCOMM-ohjelma tietokoneeseesi. Kytke sarjaliikennekaapeli ohjaimen liittimeen (liitin X) kuva 5. Kytke ohjaimen syöttöjännite. Käynnistä IPCOMM-ohjelma. Aloitusikkunassa (kuva 8) asetetaan liityntä ja baudi-arvo (COM, 8800 baud). Valitse akseli 0. Paina työkalurivin Ø-painiketta. Nyt yhteyden tietokoneen ja ohjaimen välillä tulisi olla valmis. Kuva 9 Perusikkuna Kuva 0 Status-ikkuna. Moottorivirran rajoitus Virta-asetukset on esiaseteltu tehtaalla venttiilikoon mukaan. Asetuksia voidaan muuttaa virran valinta -ikkunassa, (Current Selection, kuva ). Normaalisti virtaasetuksia ei tarvitse muuttaa, mutta tapauksessa jossa asiakas vaihtaa toimilaitekokoa ja pitää saman ohjaimen, muutoksia voi joutua tekemään. Kuva 8 Aloitusikkuna. Perustoiminnot Kun yhteys tietokoneen ja ohjaimen välillä on valmis, käyttäjä voi tehdä muutoksia. Perusikkuna (kuva 9.) sisältää useita toimintoja ja tietoja. Käyttäjän tulee tarkistaa muutamia asioita ennen kuin muutoksia ryhdytään tekemään. Tarkista perusasetukset. OP-Mode pitää olla asetettuna asentoon PLC-Mode. Type of Axis pitää olla asetettuna asentoon Linear. Offset from Limit Switches-asetuksen pitää olla asetettuna nollaksi. Tarkista mahdolliset virheilmoitukset ennen kuin modifioit PLC-komentoja. Virheilmoitukset, ohjelmaversio ja muut tiedot on esitetty Status-ikkunassa, kuva 0. Resetoi mahdolliset virheet ennen PCL-komentojen muuttamista. Kuva Current selection -ikkuna Älä ylitä venttiilikokoa vastaavaa virta-asetusta, taulukko. Ylivirta saattaa vaurioittaa venttiilin akselia. Moottorivirran asetus tehdään IPCOMM-ohjelmalla..8 8 8 ACE 7 fi Taulukko Moottorivirran rajoitus eri venttiiliko oille Venttiili Stop current (A) Run current (A) DN ,8,, DN 80-00,,5,5 DN 50,0,8,8 DN 00,0,8,8 DN 50,,6,6 DN 00,8 5, 5, DN 50,8 5, 5, DN 00,8 5, 5, DN 500,8 5, 5, Boost current (A) Muista painaa Actual Parameters-painiketta virta-asetusten muutoksen jälkeen, muutoin muutokset eivät jää voimaan..5 Valinnaiset tulot ja PLC-komennot Jos ohjaimessa on virhetila päällä, ja PLC-käskyjä muutetaan, kaikki PLC-käskyt pyyhkiytyvät pois! Älä muuta ramppiasetuksia! Valinnaiset tulot ja PLC-komennot on esiaseteltu tehtaalla. Asiakas voi modifioida asetuksia oman prosessinsa mukaiseksi, esim. vaihtaa pulssinpituusajonopeutta. Muutokset tehdään PLC-code-ikkunassa, kuvat ja. NelesACE-toimitukseen sisältyy parametrilista, jossa on myös ohjelmalistaus. Käyttäjä voi myös tulostaa parametrilistan painamalla tulostin-painiketta perusikkunan työkaluriviltä. Tehdasasetukset ja valinnaisten tulojen toiminta on esitetty taulukossa. Valinnaisten tulojen käyttö mahdollistaa askelkokojen ja pulssinpituus-moodin nopeuden vaihdon DCS-järjestelmän kautta. Asiakas voi siis tehdä säädöstä logaritmisen lineaarisen sijasta. Logaritmisen säädön edut näkyvät erityisesti lajinvaihdoissa, säätö on nopeampaa ja tarkempaa. Parametrimuutokset tehdään seuraavalla tavalla: Tarkista mahdolliset virheet ennen PLC-komentojen muutoksia. Paina PLC>> -painiketta, jotta PLC-code-ikkuna avautuu. Valitse haluamasi muutettava parametri. Toimi kohtien.5.,.5. ja.5. mukaan. Seuraavassa esitetään nelesace-ohjaimen käyttö optimaaliseen neliöpainon säätöön prosessin säätöjärjestelmän (DCS) kanssa. Ohjaustapa riippuu säätöjärjestelmän (DCS) ominaisuuksista. Tavanomaisen binäärilähtökortin lisäksi tarvitaan pulssilähtökortti ohjaamaan venttiiliä auki ja kiinni pulssien määräämin erillisin askelin. Normaalissa automaattiajossa DCS ohjaa pulsseilla nelasace:n asentosäätöä. Tällöin DCS:ssä on oltava sopiva pulssilähtökortti, joka kykenee toimimaan oikealla taajuudella (suositus 5 ms/pulssi). nelesace liikkuu yhden pulssin verran jokaista DCS:n ohjauspulssia kohden. Jokainen pulssi voi vastata / askelta, / askelta, askelta tai askelta riippuen siitä, mitkä valinnaiset tulot ovat jännitteellisiä ja kuinka nelesace on ohjelmoitu, ks. taulukko. Normaali liike on / askelta/pulssi. Kun liitin 7 (ks. kuva, Control V DC) on jännitteellisenä, liike on askel/ pulssi (=optio ). Vastaavasti kun liitin 8 on jännitteellisenä, liike on askelta/pulssi (=optio ). Kun sekä liitin 7 että liitin 8 ovat jännitteellisinä, liike on / askelta/ pulssi (=optiot ja ). Kun / askel -tilassa venttiili tarvitsee 800 pulssia täyttä iskunpituutta varten (0 00 %), vastaavasti / askel -tilassa tarvitaan 00 pulssia jne. Virtausta säädetään todellisen ja halutun virtauksen erosuureen perusteella. Askelkoko määräytyy erosuureen koon mukaan..5. Pulssijono-moodin asetusten muuttaminen Älä muuta Offsetfreq. ja Run Freq. -asetuksia pulssijonon komentoriviltä (Move relative)! Muuta askeleen koko vierittämällä ohjelmarivin (Prog.) liukusäädin riville 0 (tai rivit asti, ks. taulukko ). Aseta uusi arvo, askelkoko näytetään /8 askeleina, joten arvo vastaa / askelta. Tallenna asetukset painalla Program it! -painiketta. Sulje PCL-code -ikkuna. Pulssijono-moodin asetusten muuttaminen on nyt tehty. Taulukko Tehdasasetukset ja valinnaiset tulot Pulssijono-moodi Valinnainen tulo 0 V DC V DC 0 V DC V DC Valinnainen tulo 0 V DC 0 V DC V DC V DC Askelkoko / askel / askel / askel / askel Suurin askeltaajuus 00 Hz, paitsi /-askel 00 Hz Pulssinpituus-moodi Valinnainen tulo 0 V DC V DC 0 V DC V DC Valinnainen tulo 0 V DC 0 V DC V DC V DC Pulssinpituustaajuus 50 Hz 00 Hz 600 Hz 00 Hz Pienin pulssinpituustaajuus on 50 Hz ja suurin khz Kuva PLC-koodi-ikkuna, pulssijono-moodi9 8 ACE 7 fi 9 Taulukko Pulssijono-moodi Ohjelmarivi Askelkoko ja suunta (PLC-koodi-ikkunassa) 0 / askelta auki askel auki askelta auki / askelta auki 6 / askelta kiinni 7 askel kiinni 8 askelta kiinni 9 / askelta kiinni.5. Pulssinpituus-moodin asetusten muuttaminen Muuta avautumisnopeus vierittämällä ohjelmarivin (Prog.) liukusäädin riville (tai rivit 5 asti, ks. taulukko ). Muuta Offsetfreq. ja Run. Freq. -arvot halutuiksi ja tallenna asetukset painamalla Program it! -painiketta. Pulssinpituus-komentorivillä (Free run towards) on Offsetfreq.-asetuksen arvon oltava pienempi tai yhtäsuuri kuin Run Freq. -asetuksen arvo. Muutoin pulssinpituus-ohjaustapa ei toimi oikein. Sulkeutumisnopeus muutetaan vastaavasti ohjelmarivillä (Prog.) 8 (tai rivit 5 asti, ks. taulukko ). Sulje PCL-code -ikkuna. Pulssinpituus-moodin asetusten muuttaminen on nyt tehty..5. Käsiajo-moodin asetusten muuttaminen Muuta avautumisnopeus vierittämällä ohjelmarivin (Prog.) liukusäädin riville 0 (tai rivit 7 asti, ks. taulukko 5). Sulkeutumisnopeus muutetaan vastaavasti ohjelmarivillä (Prog.) 56 (tai rivit 6 asti, ks. taulukko 5). Sulje PCL-code -ikkuna. Taulukko 5 Käsiajo-moodi Ohjelmarivi (PLC-koodi-ikkunassa) Toiminto (tehdasasetukset) 0 00 Hz auki 00 Hz auki 00 Hz auki 00 Hz auki 00 Hz auki 5 00 Hz auki 6 00 Hz auki 7 00 Hz auki Hz kiinni Hz kiinni Hz kiinni Hz kiinni Hz kiinni 6 00 Hz kiinni 6 00 Hz kiinni 6 00 Hz kiinni Kuva PLC-koodi-ikkuna, pulssinpituus-moodi Taulukko Pulssinpituus-moodi Ohjelmarivi (PLC-koodi-ikkunassa) Nopeus ja suunta (tehdasasetukset) 50 Hz auki 00 Hz auki 600 Hz auki 5 00 Hz auki 8 50 Hz kiinni 9 00 Hz kiinni Hz kiinni 5 00 Hz kiinni Ks. muut optiot taulukosta.10 0 8 ACE 7 fi 5 KÄYTTÖ 5. Yleistä Askelmoottoriohjaimessa on kaksi toimintatilaa: automaattikäyttö (AUTO) ja paikalliskäyttö (MAN). Automaattikäytössä ohjauspaneeli on ohitettu ja askelmoottoriohjainta ohjataan automaatiojärjestelmällä. Paikalliskäytössä paneelista, kuva, voidaan ohjata askelmoottoriohjainta ajamaan toimilaitteen moottoria molempiin suuntiin. Automaatti-/paikalliskäytön valinta tehdään AUTO/MAN-kytkimillä. Paikalliskäyttöä valittaessa on MAN-kytkintä painettava yli s ajan. MAN-toiminto ilmaistaan ledillä. Ohjaimelle tulee asentotieto toimilaitteessa olevasta potentiometristä. Tämä asentotieto näkyy prosentteina paneelin LCD-näytöllä. Näyttöpaneelissa on ledvalot ilmaisemassa rajakytkinten tilaa. Ohjauspaneelin näytöllä 0 % vastaa venttiilin kiinniasentoa ja 00 % vastaa venttiilin auki-asentoa. Kuva Ohjauspaneeli 5. Näppäintoiminnot Nuolinäppäimet < tai > : Nuolinäppäimet toimivat ainoastaan MAN-tilassa. Nuolinäppäimellä < venttiili sulkeutuu (close) ja > -näppäimellä avautuu (open). Toimilaite liikkuu niin kauan kuin näppäintä pidetään pohjassa tai se saavuttaa rajakytkimen. AUTO/MAN -valinta: AUTO ja MAN-tilat valitaan vastaavilla painikkeilla. 5. Paneelin merkkivalot AUTO/MAN (vihreä): Led osoittaa ohjaimen toimintatilan. Ledin palaessa ohjain on paikalliskäyttötilassa. OPEN (punainen): Led palaa toimilaitteen ollessa auki-rajalla. CLOSE (punainen): Led palaa toimilaitteen ollessa kiinni-rajalla. 6 HUOLTO 6. Yleistä nelesace on digitaalinen ja modulaarinen laite. Tämä helpottaa huoltoa. Askelmoottoritoimilaitteen pienimpiä liikkeitä on mahdotonta havainnoida sulkuelimen tai akselien liikkeistä ilman erikoismittalaitteita. Tästä syystä ohjainyksikkö/toimilaite/venttiili-yhdistelmän toimintaa on arvioitava moottorin akseliin kiinnitetyn käsipyörän (08) liikkeistä/liikkumattomuudesta. Käsipyörän kammen on oltava käytön aikana alastaitettuna! 6. Näytön kalibrointi Toimilaitteessa on asentolähetin jonka ulostulon arvo ma vastaa sulkuelimen kiinni-asentoa, vastaavasti 0 ma vastaa täyttä auki-asentoa. R/I-muuntimen viritys tehdään tämän mukaisesti tehtaalla kokoonpanon yhteydessä. Näyttökortilla on potentiometriä (R9 ja R), joilla näytön lukemat viritetään vastaamaan virta-arvoja. D X N ZERO S7 R S6 V V5 S8 S5 V SPAN R9 Kuva 5 Kalibrointipotentiometrit näyttökortilla11 8 ACE 7 fi Näyttö kalibroidaan näyttökortissa (6) olevilla trimmeripotentiometreillä, kuva 5. Potentiometreihin on merkitty "SPAN" (R9) ja "ZERO" (R). Venttiilin ollessa kiinni-asennossa ja virran ollessa ma säädetään näytön lukemaksi ZERO-potentiometrillä 00,0 %. Virta-arvo mitataan liitinkortin liittimestä X5, pinnit ja. Vastaavasti venttiilin auki-asennossa näytön lukemaksi säädetään SPAN-potentiometrillä 00,0 %. Jos näyttö näyttää jatkuvasti - % ja lukema ei muutu, virtasilmukka on avoin. Näin voi tapahtua esim. jos laitetetta on testattu ennen säätöjärjestelmään (DCS) kytkemistä. Oikeiden testiarvojen saaminen vaatii liittimen X5 pinnien ja oikosulkemisen. Muista poistaa hyppylanka ennen säätöjärjestelmään kytkemistä. 6. Potentiometrin vaihto ja kalibrointi Aja venttiili kiinni-asentoon. Irrota toimilaitteen kytkentäkansi (). Avaa kannen ruuvit (6), 6 kpl. Irrota potentiometrin (50) kytkennät. Avaa potentiometrin lukitusruuvit. Irrota potentiometri ja asenna uusi tilalle. Mittaa potentiometrin vastusarvo ja säädä se osoittamaan 50 Ω. Kiristä potentiometrin kannatin (58). Kiristä potentiometrin lukitusruuvi (6). Kalibroi R/I-muunnin (6). Kiinnitä vaihteen kansi. Mittaa virta ( 0 ma) liittimestä X5 (pinnit ja ) Venttiilin ollessa KIINNI-virta on ma (potentiometri " ma" R/I-muuntimessa). Venttiilin ollessa AUKI-virta on 0 ma (potentiometri "0 ma" R/I-muuntimessa. Kiinnitä toimilaitteen kytkentäkansi. Asenna sormisuojat (70) painamalla ne takaisin paikoilleen. Tarkista samalla suojien kunto ja paikallaanpysyvyys. Jos suojat eivät pysy kunnolla paikoillaan, säädä ne sopiviksi kiinnikepeltiä taivuttamalla. Laitetta ei saa käyttää ilman paikoilleen asennettuja sormisuojia! 6.5 Vianhaku Seuraavissa kaavioissa, kuvat 6 ja 7, on esitetty joitakin vikatilanteita. Kaavioissa viitataan askelmoottoriohjaimen sisälle liimattuun ohjeeseen ja ohjaimen merkkiledeihin, kuva 5. Vianhaussa voi myös käyttää IPCOMM-kommunikointiohjelmaa ja ohjetiedostoa, jossa selvitetään ohjaimeen ladatun sovellusohjelman toimintaa. Nämä kaaviot pätevät vain oikein asennettuun ja kytkettyyn laitteistoon. Asennus- ja kytkentäohje on esitetty kohdassa. 6. Toimilaitteen irrotus ja takaisinasennus Toimilaite voidaan irrottaa venttiilistä seuraavalla tavalla: Aja venttili kiinni-asentoon. Kytke ohjausjärjestelmä jännitteettömäksi. Poista sormisuojat (70) esim. suojuksen ja palkin välisestä raosta ruuvimeisselillä kampeamalla. Avaa venttiilin kiinnitysruuvit (7). Avaa akselin lukitusruuvit (7). Vedä toimilaite irti varoen vaurioittamasta sitä. Takaisinasennus tapahtuu käänteisessä järjestyksessä. Huomaa, että venttiilin ja toimilaiteen on oltava kiinni-asennossa jo ennen kuin suoritat asennuksen. Tarkista venttiiliä asentaessasi segmentin ja tiivisteen välinen välys. Välyksen tulee olla 0,0 mm segmentin ja tiivisteen joka kohdassa. Jos segmentti on päässyt liikkumaan, välys voi olla pienempi. Tällöin on segmentti keskitettävä ennen lukitusruuvien (7) kiristystä. Keskitys tehdään kuparivasaralla tai muulla riittävän pehmeällä työkalulla, jottei segmentti lyötäessä vaurioidu. Kun välys on joka kohdassa sama, voidaan lukitusruuvit kiristää.12 8 ACE 7 fi Venttiili ei liiku automaattiohjauksen mukaan Vika sulakkeessa. Vaihda sulake. Tarkasta tehonsyöttö, palaako LED? Toimiiko venttiili paikalliskäytöllä? Tuleeko ohjaukset X-liittimelle? Palaako ohjaimen LED6 ja sammuuko se, kun venttiiliä ohjataan? Vika ohjaimessa. Vaihda ohjain. Vika ennen ohjainta. Tarkista yhteys ohjausjärjestelmään. Vika liitinkortissa. Vaihda liitinkortti. Palaako ohjaimen LED6 ja sammuuko se, kun painat man close tai man open -nappia? Palaako ohjaimen rajakytkimien LED9 ja LED0? Vika rajojen toiminnassa. Vaihda rajakytkimet. Vika liitinkortissa. Vaihda liitinkortti. Tarkasta saako moottori 70 VDC jännitteen. Vika ohjaimessa. Vaihda ohjain. Tarkasta moottorin käämit ( kpl). R = 0,7 Ω Vika moottorissa. Vaihda moottori. Vika ohjaimessa. Vaihda ohjain. Kuva 6 Vianhakukaavio13 8 ACE 7 fi Asentonäyttö ei vastaa sulkuelimen asentoa Vastaako toimilaitteen asentolähettimeltä tuleva virta sulkuelimen asentoa? Tarkasta, onko lähettimen syöttöjännite VDC? Vika liitinkortissa. Vaihda liitinkortti. Vika toimilaitteessa. Tarkasta, toimiiko potentiometri? Vika potentiometrissä. Vaihda potentiometri. Vika R/I-muuntimessa. Vaihda R/I-muunnin. Auttaako asentonäytön viritys? Asentonäyttö kunnossa Vika näyttökortissa. Vaihda näyttökortti. Kuva 7 Vianhakukaavio14 8 ACE 7 fi 7 KOKOONPANOKUVAT JA OSALUETTELOT 7. Toimilaite Osa Kpl Nimitys Saatavana varaosana Suositeltava varaosa Kiinnityspalkki Vaihde Ulostulolaippa 7 Akselin lukitusruuvi 8 Lukkoaluslevy 9 Kytkin Potentiometrin hihnapyörä 7 Potentiometrin hihna 50 Potentiometri X *) 6 R/I-muunnin X *) 6 Osoitin 80 Rajakytkin X 8 Rajakytkimen laukaisurauta 00 Askelmoottori X X 0 Kytkinpuolikas 07 Kytkinelementti 08 Käsipyörä X 0 Moottorikaapeli 0 Vaihteen kansi Konekilpi Linssi 6 6 Vaihteen kannen kiinnitysruuvi 0 Piirilevy X Kytkentäkansi 6 Rajakytkin- ja takaisinkytkentäkaapeli 60 Mekaaninen rajoitin 70 Sormisuoja 7 / Venttiilin kiinnitysruuvi 7 / Joustolaatta *) toimitetaan yhdessä15 S6 V D S7 V5 S8 S5 V N ZERO SPAN R R9 X 8 ACE 7 fi 5 7. Ohjain Osa Kpl Nimitys Saatavana varaosana Suositeltava varaosa 0 HST-kotelo HST-kotelon kansi Pohjalaippa Sivulaippa 6 Läpivientiholkki 5 Jäähdytyslaippa 6 Näyttökortti X 7 Liitinkortti X 8 Ohjain X X 8 Ohjetarra16 6 8 ACE 7 fi 8 MITAT JA PAINOT KÄSIPYÖRÄ HAND WHEEL ø8 C DN B H D 0 00 A DN Toimilaite Mitat, mm Paino, kg RA RE A C D H A C D H RA RE 50 NCL NCL NCL NCL NCL NCL NCL NCL NCL NCL NCL17 8 ACE 7 fi 7 9 TYYPPIMERKINTÄ Toimilaite ja ohjainyksikkö nelesace neliöpainon säätöyksikköä varten..... NC L 00 - NDKS. TUOTERYHMÄ NC Askelmoottoritoimilaite Käyttölämpötila 0 C C. SARJATUNNUS L RA-venttiilien kanssa M RE-venttiilien kanssa. KOKO Saatavana olevat koot: 050, 065, 080, 00, 50, 00, 50, 00, 50, 00, 500 A Soveltuu vain RAW- ja REW-venttiileiden kanssa käytettäväksi.. OHJAINYKSIKKÖ NDKS Ohjainyksikkö pulssi- tai jatkuvaa digitaalitietoa varten. Painikkeet käsiohjausta varten. IPCOMM-ohjelma sarjaliikenneporttiin liittämistä varten (RS tai RS85). / askel -moodi perusasetuksena. LCD-näyttö asennonosoitusta varten. IP65 -kotelointi.. SYÖTTÖJÄNNITE 0 V AC 0 V AC18 8 8 ACE 7 fi19 8 ACE 7 fi 920 0 8 ACE 7 fi Metso Automation Inc. Europe, Levytie 6, P.O. Box 0, 008 Helsinki, Finland. Tel Fax North America, Bowditch Drive, P.O. Box 80, Shrewsbury, MA 055, USA. Tel Fax Latin America, Av. Independéncia, 500-Iporanga, , Sorocaba-São Paulo, Brazil. Tel Fax /9 Asia Pacific, 8A Thomson Road, #5-09 Novena Square Tower A, 0768 Singapore. Tel Fax China, 9/F, the Exchange Beijing, No. 8, Jianguo Lu Yi, Chaoyang Dist, 000 Beijing, China. Tel Fax Middle East, Roundabout 8, Unit AB-07, P.O. Box 775, Jebel Ali Freezone, Dubai, United Arab Emirates. Tel Fax Samankaltaiset tiedostot
LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)
THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa: Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM
Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)
KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten Lisätiedot Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,
Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright Lisätiedot OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC
OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse Lisätiedot KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani
KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi- Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot RAJAKYTKIMET Neles SolaR
RAJAKYTKIMET Neles SolaR Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 SOL 70 fi Painos 9/04 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Ohjeen kattavuus... 3 1.2 Merkinnät... 3 1.3 Tekniset tiedot... 3 1.4 CE-merkintä... Lisätiedot RAJAKYTKIN Sarja NK700
RAJAKYTKIN Sarja NK700 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 NK 72 fi Painos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO.......................... 3 1.1 Yleiskuvaus............................. 3 1.2 Rajakytkimen Lisätiedot - Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää Lisätiedot nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖVENTTIILI
nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖVENTTIILI Neliöpainon säätö on yksi kriittisimmistä sovelluksista paperikoneventtiilille. etson nelesace on paras mahdollinen säätöventtiili tähän sovellukseen. Yksikkö koostuu Lisätiedot I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5
I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja. Lisätiedot - Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
. Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa Lisätiedot SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609
SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta Lisätiedot VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö
VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT Lisätiedot VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE
Kiukaan pääkytkin (keinukytkin) tulee olla päällä, jotta ohjain toimii. Valo painike: Painettaessa kytkee kiukaan valot päälle/pois (lämmitystilassa ja ajastustilassa). Ohjaimen päälle/pois painike: Painettaessa Lisätiedot MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat Lisätiedot GRIPO S331K Langaton näppäimistö
GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin Lisätiedot IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250
-E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200 Lisätiedot Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C
Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun Lisätiedot ESMART202 Teholähde ja akkulaturi
7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF Lisätiedot Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT
Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa. Lisätiedot TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N: Lisätiedot IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin Lisätiedot EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W
himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla Lisätiedot Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje
Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila Lisätiedot PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN
SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit Lisätiedot Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S
Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti Lisätiedot KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M
V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot Telecrane F24 Käyttö-ohje
1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen Lisätiedot D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0
D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi Lisätiedot TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N
TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella Lisätiedot KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua. Lisätiedot -Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7
WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6 Lisätiedot Sangean PR-D4 Käyttöohjeet
Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi Lisätiedot PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ
Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Lisätiedot PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ
PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö Lisätiedot KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ
KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax750 Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen Lisätiedot Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15
Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman Lisätiedot testo 410-1 Käyttöohje
testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot Dynatel 2210E kaapelinhakulaite
Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita Lisätiedot SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä. Lisätiedot HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.
SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman Lisätiedot HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA
1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen Lisätiedot Säätökeskus RVA36.531
Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus Lisätiedot Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD
CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä Lisätiedot Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.
Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut Lisätiedot HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ
YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta, Lisätiedot Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0
No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9 Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa Lisätiedot RAJAKYTKIMET Neles Eclipse
RAJAKYTKIMET Neles Eclipse Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 7 ECL 70 fi Painos 9/04 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Ohjeen kattavuus... 3 1.2 Merkinnät... 3 1.3 Tekniset tiedot... 3 1.4 CE-merkintä... Lisätiedot Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet
Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Lisätiedot DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin
DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin Lisätiedot Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO
SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus Lisätiedot KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö
KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako Lisätiedot JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE
JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte Lisätiedot Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division
2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC, Lisätiedot Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)
Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5 Lisätiedot ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7
ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 Maahantuoja Suomen Allaslaite Oy Tourukatu 24 40100 JYVÄSKYLÄ Tel 020 720 9292, Fax 020 720 9293 sal@suomenallaslaite.fi www.suomenallaslaite.fi 2 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI Lisätiedot Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.
Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi Lisätiedot KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ
KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen Lisätiedot VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita
VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä Lisätiedot Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje
Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio Lisätiedot Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295
Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa: Lisätiedot Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari
Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla Lisätiedot Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje
Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto Lisätiedot 3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat Lisätiedot FR-F740-00023 - 02160-EC
TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi Lisätiedot WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807
Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI-15801 Lahti, Finland Tel. +358 3 829 21 Fax +358 3 829 4100 www.lahtiprecision.com WA-800 Tuoteperhe Tekniset tiedot Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810 Ohjaimet WA-804 Lisätiedot TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja
Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot 838E Hands Free Varashälytin
838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus Lisätiedot SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE
SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE) Lisätiedot rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn Lisätiedot Nokeval. Käyttöohje. Käsiasema 540. No 100497
No 100497 Nokeval Käyttöohje Käsiasema 540 1 Nokeval Oy Yrittäjäkatu 12 37100 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Käsiasema 532 100.0 Verkkoliitäntä Asetusarvo potentiometri Lähtöviesti: 0..20 ma Lisätiedot 3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99
3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 1 RAKENNE MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Moottorina Lisätiedot OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320
KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä. Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute