Source: http://docplayer.cz/13039189-Kanalizacni-rad-stokove-site-obce-cisovice.html
Timestamp: 2018-12-17 10:51:24+00:00
Document Index: 20864385

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č.20', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 6', 'čl. 7']

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice - PDF
Download "Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice"
1 stokové sítě Obce Čisovice Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská Beroun
2 Titulní list Název obce a příslušné stokové sítě: Čisovice Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č.428/2001 Sb.) Stoková síť obce Čisovice: IČME Vlastník /1 Obec Čisovice Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhl. 428/2001 Sb.) Čistírna odpadních vod v obci Čisovice: IČME Vlastník /1 Obec Čisovice Kanalizační řád obce Čisovice 2
3 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Čisovice, zakončené čistírnou odpadních vod v Čisovicích. Vlastník kanalizace : Obec Čisovice Identifikační číslo : Sídlo : Čisovice č.p. 4 Provozovatel kanalizace : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Identifikační číslo : Sídlo : Mostníkovská 255, Beroun, Zpracovatel provozního řádu : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Datum zpracování : červen 2012 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu: Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí č.j MUCE 40690/2012 OZP/V/La ze dne Za vlastníka: Za provozovatele: razítko a podpis razítko a podpis Kanalizační řád obce Čisovice 3
4 Obsah A POPIS ÚZEMÍ... 6 A.1 CHARAKTERISTIKA LOKALITY... 6 A.2 CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 6 B TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ... 6 B.1 DRUH KANALIZACE A ÚDAJE O JEJÍM ROZSAHU... 6 B.2 SITUOVÁNÍ KMENOVÝCH STOK... 7 B.3 ODLEHČOVACÍ KOMORY A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ... 7 B.4 ŘEDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD... 7 B.5 OBJEKTY NA KANALIZACI... 7 B.6 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE... 9 B.7 POČTY OBYVATEL... 9 B.8 ODBĚRY VODY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 9 B.9 ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CÍLEM KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 9 C MAPOVÁ PŘÍLOHA S VYZNAČENÍM... 9 C.1 HLAVNÍ PRODUCENT ODPADNÍCH VOD... 9 C.2 PRODUCENT S MOŽNOSTÍ VZNIKU HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ... 9 C.3 MÍSTO PRO MĚŘENÍ A ODBĚR VZORKŮ... 9 C.4 ODLEHČOVACÍ KOMORY A VÝÚSTNÍ OBJEKT... 9 C.5 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD, KANALIZACE... 9 D ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD... 9 D.1 PROJEKTOVANÁ KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD D.2 SOUČASNÝ STAV ČOV ČISOVICE D.3 MNOŽSTVÍ PŘIPOJENÝCH OBYVATEL E ÚDAJE O RECIPIENTU F SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI G NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE H MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD U ODBĚRATELŮ I J OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE K ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád obce Čisovice 4
5 Přílohy: Příloha č. 1: Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod Příloha č. 2: Technologické schéma ČOV Kanalizační řád obce Čisovice 5
6 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Kanalizační řád je dokument, kterým se ve smyslu 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci. Spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro vypouštění odpadních vod do kanalizace. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění množství těchto vod a další podmínky pro provoz a užívání kanalizace. Cílem Kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro uplynulé a bezpečné odvádění odpadních vod a jejich čištění a dodržení povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. a Popis území a.1 Charakteristika lokality Obec Čisovice - Bojov je sídelní útvar značného místního významu s počtem toho času trvale žijících 786 obyvatel a leží v údolí Bojovského potoka, východně od města Mníšek pod Brdy, v nadmořské výšce m. n. m.. Zástavba v obci je tvořena převážně staršími rodinnými domky, v centrální části obce jsou objekty vybavenosti se školou, školkou, obecním úřadem, obchodem atd.. Terén v obci Čisovice je výškově i polohově značně členitý s převážnou částí zástavby podél koryta Bojovského potoka, jenž prochází obcí směrem západ východ. Správcem toku je Povodí Vltavy Praha s.p.. Obcí prochází krajská komunikace III/1024 a III/1025, která je stavbou kanalizačních stok dotčena, jak podélným uložením, tak příčnými překopy. Součástí stavby je i podchod dráhy Dobříš Vrané v blízkosti nádraží v Čisovicích. a.2 Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů b Technický popis stokové sítě b.1 Druh kanalizace a údaje o jejím rozsahu Popis objektu Kanalizace přivádí odpadní splaškové vody z jednotlivých nemovitostí v obci na čistírnu odpadních vod. Splašková kanalizace je z rour polypropylenových, třídy únosnosti SN 8 v profilu DN mm. Revizní šachty na kanalizaci jsou použity prefabrikované průměr 1 m. Celková délka kanalizace je 3 392,34 m. Kanalizační řád obce Čisovice 6
7 Základní technické parametry Stoka DN 300 (m) DN 250 (m) Celkem (m) A 601, , ,29 AA 193,02 193,02 AB 508,42 509,42 AB-1 164,03 164,03 AB-2 179,55 179,55 AC 140,78 140,78 AD 167,43 167,43 A-1 156,88 156,88 A-2 88,94 88,94 Celkem délka 601,01 m 2 791,33 m 3 392,34 m Použité materiály Jsou použity roury z žebrovaného polypropylenu s následující specifikací: rozměry potrubí dle DIN 16961: vnější průměr De 280(335) mm vnitřní průměr Di 250 (300) mm kruhová tuhost (kn/m 2 dle DIN 16961) min. SN 8 životnost potrubí s ohledem na abrazi konstruováno na 100 let základní materiál potrubí PP-B struktura stěny žebrovaná konstrukce s masivním profilovaným těsněním plné žebro v řezu stěny potrubí. Pro přípojky vysazeny odbočky 250/150/45 v místech specifikovaných po dohodě s vlastníky připojovaných nemovitostí a projektantem přípojek. b.2 Situování kmenových stok Hlavní větve jsou navrženy tak, aby bylo umožněno připojení všech stávajících nemovitostí. Dimenze potrubí uvažují i s rozvojem obce. b.3 Odlehčovací komory a jejich rozmístění Na této kanalizaci žádné odlehčovací komory nejsou. b.4 Ředění splaškových vod K ředění splaškových odpadních vod nedochází. b.5 Objekty na kanalizaci Revizní šachty Veškeré revizní šachty jsou navrženy z betonových dílců a musí být vyrobené z betonu pevnostní třídy C 40/50 v rozměrech: šachetní dna stavební výška 700 mm (DN 1000) Kanalizační řád obce Čisovice 7
8 skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm (DN 1000) přechodová skruž st. výšky 600 mm (DN 1000/625) vyrovnávací prstence st. výšek 40, 60, 80, 100 mm (DN 625) Dílce jsou opatřeny spojem typ pero polodrážka pro spojování vhodným vodotěsným tmelem, nebo cementovou stykovou maltou. Připojení plastových trub na šachetní dno bude zajištěno z výroby osazenou šachetní vložkou s napojením na gumový kroužek. Dno šachty a žlábek z prostého betonu bez výstelky. Šachtové dílce zhotoveny z betonu pevnostní třídy C 40/50 s vysokou odolností proti obrusu a odolného proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1 dle ČSN EN Součástí šachet jsou zabudovaná stupadla v kroku 250 mm: - kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem - kapsové plastové stupadlo v přechodové skruži Zakrytí šachet je zajištěno litinovými poklopy ze šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní. Litina je bez ochranného povlaku, dosedací plochy víka a rámu jsou mechanicky opracované. Poklopy s rámem o průměru 625 mm jsou použity v třídě zatížení A 30 v šachtách na polních pozemcích a třídy D 400 v místních účelových komunikacích a ve státních komunikacích. Použity poklopy bez odvětrání s výjimkou koncových šachet na každé z větví kanalizace. Spadiště jsou provedena ze stejných dílců s plastovou spadišťovou hlavou DN 250 (200) mm a vertikálním potrubím DN 150 m do dna šachty. Šachtová dna spadišť jsou s vystýlkou PE-HD. Podchod dráhy Podchod dráhy Dobříš Vrané v ž.km. 19,075 je proveden raženým protlakem chráničky z rour ocelových s vnějším průměrem D=400 mm (400x5) o celkové délce 23,00 m. Je použito potrubí ocelové 400x5 mm se základní ochranou asfaltovým nátěrem. Kanalizační potrubí z PP DN 250 mm, žebrované je uloženo na plastové distanční spony kluznice s délkou palce 40 mm a roztečí 1,0 m. Konce potrubí na vstupu do chráničky jsou dotěsněny montážní pěnou pro vodní stavby a ochrannou manžetou pro zabránění přítoku vody. Chránička je v dolní části opatřena kontrolní trubkou PE 90 pro zjištění případných úniků vody. Podchod Bojovského potoka Podchod upraveného koryta potoka je dle ČSN s uložením dle čl b) ostatní toky minimální krytí 0,50 m. Skutečné krytí je více než 0,75 m. Potrubí je v rozsahu koryta obetonováno betonem C 16/ mm nad horní hranu potrubí. Opevnění koryta je obnoveno v původním rozsahu a doplněno dlažbou do betonového lože v šířce cca 2,0 m. Zásyp rýhy je zajištěn kamenným záhozem. Kanalizační řád obce Čisovice 8
9 b.6 Hydrologické údaje Průměrný srážkový úhrn je 530 mm/rok. b.7 Počty obyvatel Počet trvale bydlících obyvatel je přibližně 786. b.8 Odběry vody a kanalizační přípojky Průměrný odběr vody je 45 m 3 /osobu/ rok. Počet kanalizačních přípojek v současné době je celkem 100. Délka splaškové kanalizace je 3 392,34 m. b.9 Údaje související s cílem kanalizačního řádu Žádné další údaje týkající se cílů kanalizačního řádu se neuvádějí. c Mapová příloha s vyznačením c.1 Hlavní producent odpadních vod Není žádný významný producent odpadních vod. c.2 Producent s možností vzniku havarijního znečištění Není žádný producent s možností vzniku havarijního znečištění. c.3 Místo pro měření a odběr vzorků Parshallův žlab P2 s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou. c.4 Odlehčovací komory a výústní objekt V obci Čisovice žádné odlehčovací komory nejsou. Výústní objekt vyčištěných odpadních vod z ČOV ústní do recipientu, kterým je Bojovský potok. c.5 Čistírna odpadních vod, kanalizace viz příloha č. 2 d Údaje o čistírně odpadních vod Mechanicko biologická čistírna odpadních vod je určena pro společné čištění splaškových odpadních vod z celé obce Čisovice a výhledově pro připojení osady Bojov, po rozšíření objektu o další linku. Čistírna odpadních vod je schopna Kanalizační řád obce Čisovice 9
10 plynule reagovat na změny látkového a hydraulického zatížení ČOV v rozsahu % projektované kapacity. Odpadní vody jsou svedeny na ČOV gravitační splaškovou kanalizací, vyčištěná voda odtéká gravitačním potrubím do recipientu Bojovského potoka. Povolené hodnoty pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou povoleny rozhodnutím vydaným Městským úřadem v Černošicích, dne , pod č.j. ŽP/MEUC /2007/V/R-La s platností do roční povolené měsíční povolené max. m 3 / den prům. l/s max. l/s m 3 / rok m 3 /měs 180,52 m 3 / den 1,44 l/s 4,64 l/s Ukazatel jakosti p (mg/l) m (mg/l) t/rok BSK ,68 CHSK Cr ,62 NL ,91 N-NH4 5 10* 0,23 P celk. sledovat sledovat *průměr Vzorky budou odebírány na odtoku a nátoku v četnosti 12x ročně. Jedná se o rozbory typu vzorku A (dvouhodinový směrný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). d.1 Projektovaná kapacita čistírny odpadních vod Základní projektové kapacitní parametry: Množství odpadních vod: Podklady pro návrh velikosti ČOV Čisovice vychází z původního projektu a vodoprávního povolení stavby. Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod Q 24 = 112,2 m3 /d a látkového zatížení 51,0 kg BSK 5 /d, které odpovídá 850 EO. (I. etapa zatížení ČOV). Q min = 2,6 m 3 /h = 0,71 l/s Q 24 = 112,2 m 3 /d = 1,30 l/s Q d = 163,2 m 3 /d = 1,89 l/s Q h = 15,1 m 3 /h = 4,2 l/s Přiváděné znečištění: BSK 5 = 51,0 kg/d = 454 mg/l CHSK = 93,5 kg/d = 833 mg/l NL = 46,8 kg/d = 417 mg/l Kanalizační řád obce Čisovice 10
11 N c = 8,5 kg/d = 76 mg/l P c = 2,1 kg/d = 19 mg/l Odtokové parametry vody na výstupu z ČOV (slévané vzorky): p mg/l m mg/l NV 61/2003 (vyhl.229/2007) Hodnoty p dosahované p m BSK CHSK NL N NH Pc d.2 Současný stav ČOV Čisovice Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l) přítok odtok BSK CHSK NL N NH Pc 20 5 Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. d.3 Množství připojených obyvatel V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno přibližně 377 obyvatel. e Údaje o recipientu. Vyčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod Čisovice jsou vypouštěny do recipientu Bojovského potoka. Název recipientu : Bojovský potok Číslo hydrologického profilu : Říční km : 9,15 km Správce toku : Povodí Vltavy Parcelní číslo dle evidence KN : 551/1 Umístění jevu vůči břehu : levý břeh Přímé určení polohy : X= ,18, Y=753086,73 Kanalizační řád obce Čisovice 11
12 f Seznam látek, které nejsou odpadními vodami Do kanalizace nesmí podle zákona č.20/2004 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami. A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 2. Organofosforové sloučeniny 3. Organocínové sloučeniny 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem 5. Rtuť a její sloučeniny 6. Kadmium a jeho sloučeniny 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout kde dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. B. Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 7. Fluoridy 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 9. Kyanidy Dále: 1. Látky radioaktivní 2. Látky infekční a karcinogenní 3. Jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. Hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. Biologicky nerozložitelné tenzidy 6. Zeminy 7. Neutralizační kaly 8. Zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na ČOV 10. Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky Kanalizační řád obce Čisovice 12
13 11. Jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou g Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v níže uvedené. ukazatel symbol Maximální koncentrační limit (mg/l v 2 hodinovém (směsném) vzorku) základní ukazatele Reakce vody ph 6-9 Teplota 0 C 30 Biologická spotřeba BSK kyslíku Chemická spotřeba CHSK Cr 800 kyslíku Dusík amoniakální N-NH 4 45 Dusík celkový N celk 55 Fosfor celkový P celk 8 Nerozpuštěné látky NL 300 Rozpuštěné anorganické RAS 800 soli anionty Sírany 2- SO Fluoridy F - 2,5 Kyanidy veškeré CN - 0,2 Uhlovodíky extr. do C 10 - C 40 5 hexanu Extrahovatelné látky EL 80 Fenoly jednosytné FN 1 1 tenzidy Aniontové tenzidy PAL A 10 halogeny Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX 0,1 kovy Arzen As 0,05 Kadmium Cd 0,01 Kanalizační řád obce Čisovice 13
14 Chrom celkový Cr celk. 0,1 Chrom šestimocný Cr 0,05 Kobalt Co 0,05 Měď Cu 0,1 Molybden Mo 0,05 Rtuť Hg 0,001 Nikl Ni 0,1 Olovo Pb 0,1 Selen Se 0,05 Zinek Zn 1,0 ostatní Salmonella sp. Negativní nález Ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení. Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 25 odst.g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. Zjistí li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. h Měření množství odpadních vod u odběratelů Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením (vodoměrem). Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č.12 prováděcí vyhlášky. Není-li množství vypouštěných vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru, nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Měření množství odpadních vod se provádí pololetně, čtvrtletně, nebo měsíčně na základě smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem. i Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech Za havarijní situaci je nutno považovat: a) vniknutí látek uvedených v kapitole f Seznam látek, které nejsou odpadními vodami, tohoto kanalizačního řádu do kanalizace, b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě, c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách, Kanalizační řád obce Čisovice 14
15 d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod, e) ohrožení zaměstnanců stokové sítě, f) ohrožení provozu čistírny, g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod na terén. Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit provozovateli: dispečink , nebo nepřetržitá služba. V případě, že dojde k mimořádné události na kanalizaci, která způsobila nebo může způsobit, závažné zhoršení jakosti povrchových či podzemních vod, je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit také na: Subjekt Adresa Osoba Telefon 1. Správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území nachází Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň Ing. Bláhová Dispečink Havarijní technik Vodoprávní úřad 3. Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod 4. Obecní, popřípadě městský úřad 5. KHS Středočeského kraje Beroun 6. Hasičský záchranný sbor ČR MěÚ Černošice OŽP, Podskalská Praha 2 ČIŽP OI Praha Wolkerova 40 Praha 6, Ing. Landovská havar. mobil Ing. Kučerová havar. mobil OÚ Čisovice starostka KHS Praha Dittrichova Praha 2 p. Hroníková Policie České republiky 158 Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 20/2004 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. Kanalizační řád obce Čisovice 15
16 V případě, že nelze opatření k nápravě uložit řeší tento případ vodoprávní úřad či Česka inspekce životního prostředí dle zákona 20/2004 Sb. j Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace Povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypouštění řeší smlouva mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace. Tato smlouva obsahuje údaje o kontrole míry znečištění odpadních vod, četnosti odběru vzorků, rozsah a četnost analýz, analytické metody pro stanovení míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vody vypouštěných do kanalizace. Splaškovou kanalizační přípojkou lze odvádět pouze splaškové odpadní vody v přípustné míře znečištění OV vypouštěných do kanalizace dle platného Kanalizačního řádu. Pro OV produkované obyvatelstvem je míra znečištění dána jejich původem a vznikem. Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované dle zák. č. 185/2001 Sb. a prováděcích právních předpisů jako Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, ani přeměněné a zpracované v drtičkách kuchyňských odpadů. Tento odpad není odpadní vodou a musí se s ním nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. k Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. Aktualizace a revize kanalizačního řádu Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace nebo provozovatel podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. Kanalizační řád obce Čisovice 16
17 Příloha č. 1 Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 20/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Přehled metodik ke dni vydání kanalizačního řádu, seznamy technických norem. Ukazatel znečištění Označení normy Název normy Měsíc a rok vydání CHSK Cr TNV Jakost vod Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr) RAS ČSN čl. 5 Jakost vod Stanovení rozpuštěných látek čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po žíhání NL ČSN EN 872 ( ) Jakost vod Stanovení nerozpuštěných látek Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken P c ČSN EN 1189 ( ) čl. 6 a 7 TNV ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou Jakost vod Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách) Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) N-NH 4 + ČSN ISO 5664 ( ) ČSN ISO ( ) ČSN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN ISO 6778 ( ) Jakost vod Stanovení amonných iontů Odměrná metoda po destilaci Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 1.: Manuální spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí Jakost vod Stanovení amonných iontů potenciometrická metoda Kanalizační řád obce Čisovice 17
18 N anorg (N-NH + 4 )+(N-NO - 2 )+(N-NO - 3 ) - N-NO 2 ČSN EN ( ) N-NO 3 - ČSN EN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN ISO ( ) ČSN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) AOX ČSN EN 1485 ( ) Hg ČSN EN 1483 ( ) TNV ČSN EN ( ) Cd ČSN EN ISO 5961 ( ) ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusitanů Molekulárně absorpční spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 fluorfenolem Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách Jakost vod Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) Jakost vod Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) Podrobnosti k uvedeným normám: a) u stanovení fosforu ČSN EN 1189 ( ) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV , b) u stanovení CHSK Cr podle TNV lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační, c) u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO ( ) nebo automatizovaná podle ČSN ISO ( ) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO , ČSN ISO a ČSN EN ISO ve znečištěných Kanalizační řád obce Čisovice 18
19 vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664, d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN a ČSN EN ISO 13395, e) u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO , ČSN EN ISO a ČSN EN ISO jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO , který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací, f) u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 ( ) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen AAS ) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia. Kanalizační řád obce Čisovice 19
20 Příloha č.2 Technologické schéma ČOV Kanalizační řád obce Čisovice 20