Source: http://docplayer.fi/1949842-Jukka-valja-voimajohtojen-induktiovaarajannitteet.html
Timestamp: 2017-04-30 11:13:21+00:00
Document Index: 23136783

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET - PDF
JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET
Download "JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET"
1 JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Kari Kannus, tekniikan tohtori Kari Lahti Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. joulukuuta 20102 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma VÄLJÄ, JUKKA: Voimajohtojen induktiovaarajännitteet Diplomityö, 72 sivua, 5 liitesivua Toukokuu 2011 Pääaine: Sähköverkot ja -markkinat Tarkastaja: dosentti Kari Kannus, tekniikan tohtori Kari Lahti Avainsanat: Induktio, vaarajännite, voimajohto, reduktiovaikutus Voimajohtojen aiheuttamat vaarajännitteet kytkeytyvät kolmella tavalla: induktiivisesti, kapasitiivisesti ja johtumalla. Tämä työ käsittelee induktiivista kytkeytymistä, joka on näistä tietyllä tapaa yleisin ja vaikuttaa laajimmalla alueella. Induktiiviset vaarajännitteet aiheutuvat sähkövirran muodostaman magneettikentän välityksellä. Induktiivista kytkeytymistä voimajohdon kanssa yhdensuuntaisiin johtaviin rakenteisiin tapahtuu voimajohtojen normaalitilan aikana, mutta suurimmat vaikutukset syntyvät 1- vaiheisessa maasulussa. Suomen maan huonosta ominaisresistiivisyydestä johtuen maasulkuvirta palaa syöttävälle asemalle noin 4470 metrin syvyydessä muodostaen hyvin laajan indusoivan virtasilmukan, jonka induktiovaikutus ulottuu jopa km päähän. Standardin SFS-EN mukaan voimajohdot eivät saa aiheuttaa haitallisia tai vain häiritseviä induktiovaikutuksia. Raja-arvot Suomessa sallituille indusoituville jännitteille annetaan Viestintäviraston määräyksessä 43D/2010M. Indusoituva sähkömotorinen voima saadaan maasulkutilanteessa laskettua maasulkuvirran ja keskinäisimpedanssin tulona. Keskinäisimpedanssi on voimajohdon ja kohteen välisestä etäisyydestä, virran taajuudesta ja maan ominaisresistiivisyydestä riippuva termi. Indusoituvan smv:n laskennassa voidaan ottaa huomioon indusoituvaa smv:tä pienentävä reduktiovaikutus, jota aiheutuu lähinnä ukkosjohtimista. Reduktiolla tarkoitetaan maasulkuvirran jakautumista ukkosjohtimien ja maan välille. Reduktiota aiheuttavat myös taajamien metalliset putkistot, kaapeleiden metalliset vaipat sekä rautatiekiskot. Reduktion hyödyntäminen on erittäin tärkeää haluttaessa rajoittaa indusoituvaa smv:tä. Indusoituvat jännitteet muodostavat ongelmia lähinnä televerkossa ja metallisissa maakaasun siirtoputkissa. Telejohdoista ongelmallisia ovat kupariset johtimet. Valokaapeliin indusoituvat jännitteet eivät aiheuta ongelmia lukuun ottamatta metallista suojavaippaa. Indusoituvat jännitteet saattavat aiheuttaa hengenvaaran jännitteiseen laitteistoon koskevalle henkilölle. Ne voivat myös rikkoa laitteita ja aiheuttaa häiriöitä. Maakaasuputkien kannalta ongelmana on sen korroosio ja putken katodinen suojausjärjestelmä, jonka toiminta saattaa induktion johdosta häiriintyä. Induktiivisilta jännitteiltä voidaan suojautua muutamilla keinoilla. Suunnitteluvaiheessa tele- ja voimajohdon väliseen etäisyyteen tulee kiinnittää huomiota. Voimajohdon ukkosjohtimien valinnalla saadaan hyödynnettyä reduktiota. Myös erilaisia reduktiota hyödyntäviä laitteita voidaan käyttää. Nykyään yleisin ja käytännössä paras tapa on kuitenkin käyttää ylijännitesuojia ja riittävää maadoitusta.3 ii ABSTRACT TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Master s Degree Programme in Electrical Engineering VÄLJÄ, JUKKA: Induced Hazard Voltages by Power Lines Master of Science Thesis, 72 pages, 5 Appendix pages May 2011 Major: Power Systems and Electricity Market Examiner: Docent Kari Kannus, Doctor of Science Kari Lahti Keywords: Induction, hazard voltages, power line, screening effect Power lines cause three kinds of hazard voltages: inductive, capacitive and conductive. This thesis is about inductive coupling which is the most usual and which affects a very large area. The inductive interference on conductive structures running parallel to the power line is occurred by the magnetic field generated by the power line during the normal load conditions and the single-phase earth faults. The single-phase earth fault is the most severe situation. Finland has a very high earth resistivity which forces the earth current to flow approximately at the depth of 4470 meters. This current forms a large induction loop which induces electromotive forces to even kilometres away. The standard SFS-EN requires that power lines should not cause dangerous or simply annoying induction effects. Limits for the induced voltages in Finland are given in the Finnish Communications Regulatory Authority regulation 43D/2010M. Induced electromotive forces in earth faults can be calculated as the product of earth fault current and mutual impedance. Mutual impedance depends on the distance between power line and induced construction, frequency of the inducing current and the earth resistivity. The screening action which will reduce the inducing current and electromotive force can be taken into account. The screening action is mainly caused by the power line overhead ground wires. The screening effect is a phenomenon where the earth fault current will be divided into the overhead ground wires and earth. The screening action is also caused due to the buried metallic pipelines and other metallic structures in urban areas. Screen layers of cables and railway rails also cause screening effect. The utilization of screening effect is very important in limiting induced voltages. Induced voltages cause problems mainly in telecommunication networks and metallic natural gas pipelines. In the telecommunication network the most problematic cables are the copper ones. Optical cables do not constitute a problem unless the cable has a conducting screen layer. Inducing voltages can cause damage to different apparatus or danger to people touching influenced apparatus. They can also cause interference to the telecommunication system. The problem with natural gas pipelines is their cathodic protection system which can be interfered due to the induction. There are a couple of means to protect oneself from the inductive coupling. In the design phase special attention should be paid to the distance between the telecommunication and power lines. The screening action can be utilized by choosing the appropriate overhead ground wires. Different kinds of apparatus can also be used. In practice the most common and the best way is to use surge arresters and adequate earthing.4 iii ALKUSANAT Tämä on ELTEL Networks Oy:lle tekemäni diplomityö. Työskenneltyäni yrityksessä voimajohtoasentajana kesät 2008 ja 2009 sekä suunnittelijana vuonna 2010 yritys tarjosi minulle viime syksynä mahdollisuuden diplomityön tekemiseen. Työn ohjaajana on yrityksestä toiminut suunnittelupäällikkö Jarmo Kuusinen. Oman kontribuutionsa työlle ovat antaneet myös Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n edustajat Keijo Välimaa ja Ulla Huhtanen, joilta olen saanut neuvoja ja apua tarvittaessa. Tampereen teknillisen yliopiston puolelta työn tarkastajina ovat toimineet Kari Kannus ja Kari Lahti. Kiitos kaikille, jotka ovat minua diplomityössäni tukeneet. Työ on ollut todella antoisa monestakin syystä. Olen saanut tutustua mielenkiintoisiin henkilöihin, joiden tuntemisella toivon tulevaisuudessa olevan käyttöarvoa. Lisäksi olen saanut käsiini hyvin arvokasta lähdemateriaalia, jonka avulla olen voinut sivistää itseäni. Tämän työn suurin anti lieneekin juuri oman asiantuntijuuteni lisääntyminen voimajohtojen vaarajännitteisiin ja vikatilanteisiin liittyvissä sähköisissä ilmiöissä. Tampereella Jukka Väljä5 iv SISÄLLYS 1 Johdanto Sähkövoimaverkon rakenne Suomessa Maaperän resistiivisyys ja voimajohtojen maadoitukset Vikatyypit ja -virrat Maasulkuvirta Induktio Induktion teoria Voimajohdon indusoimat smv:t Normaalikäytössä indusoituva smv Vikatilanteessa indusoituva smv HVDC Reduktiovaikutus Voimajohdon reduktio Ukkosjohtimet Suurjännitekaapeli Muut reduktiota aiheuttavat tekijät Taajama Rautatiekiskot Reduktiojohdin Telekaapeli ja sen lähellä kulkevat muut telejohdot Vaarajännitekohteet Televerkko Rakenne ennen, nyt ja tulevaisuudessa Maadoittaminen ja suojaaminen Käytettävät johtimet Televerkkoon indusoituvat jännitteet Vaikutukset Maakaasuputket Suomen maakaasuverkosto Maakaasuputkistoon indusoituvat jännitteet Vaikutukset Rinnakkaiset voimajohdot Muut johtavat rakenteet voimajohtojen lähettyvillä Vaarajännitteiden ennalta ehkäisy ja niiltä suojautuminen Suojausratkaisuja Työturvallisuus Direktiivit, standardit, ohjeet ja määräykset SFS-EN , SFS-EN ja SFS SFS Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta... 586 7.4 ITU-direktiivit VHV-ohjeet ITU-T K Eri osapuolten välisistä suhteista Induktiovaarajänniteselvitys Selvitystyön eteneminen Johtopäätökset Lähteet Liite 1: Maan ominaisresistiivisyys Liite 2: Pysyvyyskäyrät Suomen yksivaiheisista maasulkuvirroista Liite 3: Pylvästyyppejä Liite 4: Suomen kaasunsiirtoverkko v7 vi TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT ac Vaihtovirta Alueverkko Alueverkko on jakelu- ja alueverkkoyhtiöiden omistama suurjännitteinen kv sähköverkko CCITT ITU:n osaston ITU-T nimi vuosina dc Tasavirta Ekvivalenttinen resistiivisyys Maaperän resistiivisyysarvo, joka koostuu useammasta eri resistiivisyysarvon omaavasta maalajikerroksesta feral Hyvin johtava teräs-alumiini-ukkosjohdin HVDC Lyhenne sanoista high voltage direct current. Suurjännitteistä tehonsiirtoa tasavirralla. ITU Lyhenne sanoista International Telecommunication Union. ITU-T ITU:n osasto, joka tuottaa standardeja. Kantaverkko Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistama ja hallitsema kv sähköverkko Keskijänniteverkko Jakeluverkkoyhtiön omistama 1 70 kv sähköverkko Kosketusjännite Maadoitusjännitteen se osa, joka on kosketeltavissa Maasulkukerroin Maasulun aikaisen terveen vaiheen vaihejännitteen suhde normaaliin vaihejännitteeseen. Tehollisesti maadoitetussa verkossa < 1,4. Maadoitusjännite Vikapaikan tai maadoituselektrodin potentiaalin ja kaukaisen neutraalin maan potentiaaliero PCM Lyhenne sanoista pulse-code modulation PE-muovi Polyeteeni, jota käytetään sähköisenä eristeenä esimerkiksi kaapeleissa Pienjänniteverkko Jakeluverkkoyhtiön omistama alle 1 kv sähköverkko Resultoiva reduktiokerroin Vikapaikasta näkyvä reduktiokerroin, joka muodostuu kahdesta eri reduktiokertoimesta, kun ukkosjohtimet vaihtuvat tietyllä etäisyydellä vikapaikasta Siirtoverkko Suurjännitteinen kv sähköverkko. Tähän kuuluu sekä kantaverkko että alueverkot. smv Sähkömotorinen voima, jonka yksikkö on voltti. Kuvaa indusoituneen jännitteen voimakkuutta. VHV Vaara- ja häiriöjännitevaliokunta, joka on julkaissut vaarajännitteisiin liittyen ohjeet 1 58 vii α Virran taajuudesta ja maan ominaisresistiivisyydestä riippuva kerroin γ Vakio, joka kolmen desimaalin tarkkuudella on 1,781. Vakio saadaan korottamalla Neperin luku potenssiin Eulerin vakio. µ Kytkentäkerroin ukkos- ja vaihejohtimien välillä µ 0 Tyhjiön permeabiliteetti, vakio 4π 10 7 H/m µ r Suhteellinen permeabiliteetti ρ Maan ominaisresistiivisyys ρ u Ukkosjohtimen resistiivisyys ω kulmataajuus 3I 0 3I 0eq a A b b xy c c xy E f h I I 0 I 1 I 2 I f I e I t I ui k k r k s 1-vaiheinen maasulkuvirta Ekvivalenttinen laskennallinen maasulkuvirta, kun maasulkuvirran suuruus muuttuu erilaisista laukaisuajoista johtuen Voimajohdon ja induktion kohteen välinen etäisyys Ukkosjohtimen poikkipinta-ala Ukkosjohtimien geometrinen keskietäisyys vaihejohtimista Vaihejohtimen etäisyys ukkosjohtimesta. Alaindeksillä merkitään, mitkä johtimet ovat kyseessä. Ukkosjohtimien geometrinen keskietäisyys toisistaan Ukkosjohtimien etäisyys toisistaan. Alaindeksillä merkitään, mitkä johtimet ovat kyseessä. Indusoituva sähkömotorinen voima, lähdejännite Taajuus Maavirran laskennallinen kulkusyvyys Kuormitusvirta Symmetrisistä komponenteista nollaverkon virta Symmetrisistä komponenteista myötäverkon virta Symmetrisistä komponenteista vastaverkon virta Vikavirta Maasulkuvirran se osa, joka palaa syöttävälle asemalle maassa kulkien (siirtyy maahan vikapylväältä sekä ukkosjohtimien välityksellä vikapylvään läheisiltä pylväiltä) Sähkömotorisen voiman aikaansaama virta telejohdossa Maasulkuvirran ukkosjohtimiin indusoima virta eli maasulkuvirran se osa, joka palaa syöttävälle asemalle ukkosjohtimia pitkin Kokonaisreduktiokerroin, joka on yksittäisten reduktiokertoimien tulo Sähköradan läheisyydestä johtuva reduktiokerroin Ukkosjohtimista aiheutuva reduktiokerroin9 viii k t k y ker, kei l L dc L m m n r r u r e r 1, r 2, r 3 R m R p R u t u c U 1, U 2 U dc U y Z m Z t Z u x X m X u Telekaapelin reduktiokerroin Ympäristön johtavista rakenteista johtuva reduktiokerroin Kelvinin funktioita Voima- ja telejohdon tai muun johtavan rakenteen yhdensuuntaisen osuuden pituus HVDC-järjestelmän dc-puolen kokonaisinduktanssi Keskinäisinduktanssi Maksimiprojektio Ukkosjohtimien lukumäärä Maavirran I e puoliympyrän mallisen poikkipinta-alan säde Ukkosjohtimen säde Ukkosjohtimien muodostaman nipun ekvivalenttisäde Voimajohdon vaihejohtimien 1, 2, 3 etäisyys telejohdosta Maavirran I e maassa kohtaama resistanssi (Suomessa noin 50 mω/km) Pylvään maadoitusresistanssi Rinnankytkettyjen ukkosjohtimien resistanssi aika Konvertterin jännitteen hetkellisarvo Maadoitusjännite HVDC käyttöjännite Ylijännitesuojan jäännösjännite Keskinäisimpedanssi Telejohdon impedanssi Ukkosjohtimien maapaluuimpedanssi Voimajohdon ja indusoituvan kohteen välisen etäisyyden a ja kertoimen α tulo. Tämän funktiona voidaan keskinäisimpedanssi ilmoittaa riippumatta käytettävästä järjestelmästä ja maan ominaisresistiivisyydestä. Ukkos- ja vaihejohtimen välinen keskinäisreaktanssi Ukkosjohdin maa-piirin reaktanssi10 1 1 JOHDANTO Vaarajännitteiksi nimitetään sellaisia voimajohtojen aiheuttamia ylijännitteitä, jotka voivat aiheuttaa laitteille vaurioita tai ihmiselle vaaraa. Voimajohtojen aiheuttamat vaarajännitteet aiheutuvat konduktiivisesta, kapasitiivisesta ja induktiivisesta kytkeytymisestä. Konduktiivisella kytkeytymisellä tarkoitetaan voimajohdon jännitteisen osan suoraa tai johtumalla siirtyvää välillistä kosketusta tarkasteltavaan rakenteeseen. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi pylväällä tapahtuvassa maasulussa maadoitusjännitteen kautta muodostuvaa kosketusjännitettä. Maan potentiaalikentästä vaarallinen jännite voi edelleen siirtyä esimerkiksi telejohtoon sen maadoitusten kautta. Kapasitiivisia jännitteitä syntyy voimajohdon vierellä kulkevaan johtavaan rakenteeseen näiden välisen kapasitanssin kautta. Näin muodostuva jännite saattaa olla hyvinkin suuri, mutta sen teho on hyvin pieni. Kapasitiiviset jännitteet ovat ongelmana vain teleavojohdoilla ja metallisuojuksettomilla ilmakaapeleilla tai muilla paljailla eristämättömillä rakenteilla. [1] Myöskään maan alla kulkeviin rakenteisiin tämä ei vaikuta. Kapasitiivisesti muodostuvan jännitteen suuruus riippuu pääasiassa voimajohdon jännitteestä sekä sen etäisyydestä johtavaan rakenteeseen. Myös voimajohdon käyttötila, esimerkiksi vikatilanne, vaikuttaa syntyvään jännitteeseen. [2] Tämä työ keskittyy induktiivisen kytkennän kautta muodostuviin vaarajännitteisiin. Esiintymistiheyteen verrattuna se on kolmesta kytkeytymistavasta yleisin [3]. Voimajohdossa kulkeva virta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Tämä magneettikenttä indusoi jännitteitä läheisiin johtaviin rakenteisiin niin normaalikäytön kuin vikatilanteidenkin aikana. Suurin vaikutus tehollisesti maadoitetussa sähköverkossa syntyy voimajohdon 1-vaiheisesta maasulusta. Maasta erotetussa verkossa induktio aiheuttaa haitallisia induktiovaikutuksia vähemmän, koska maasulkuvirrat ovat pieniä. Tässä työssä valaistaan ilmiötä ja siihen vaikuttavia seikkoja sekä esitetään menetelmiä, joilla ilmiön voimakkuutta voidaan pienentää. Työ etenee aluksi kertomalla sähkövoimaverkon rakenteesta, sen maadoituksista ja mahdollisista vikatilanteista. Tämän jälkeen esitellään induktiota ilmiönä ja esitetään, millä tavoin se vaikuttaa voimajohdon tapauksessa. Myös reduktioilmiötä selitetään ja kerrotaan, kuinka sitä voidaan indusoituvissa jännitteissä hyödyntää. Indusoituvat jännitteet ovat lähinnä televerkkojen ja maakaasuputkien kannalta ongelmallisia, joten näiden järjestelmien rakenteesta kerrotaan myös. Lopussa käsitellään aiheeseen liittyviä määräyksiä ja niiden pohjalta tehtävää induktiovaarajänniteselvitystä. Induktiovaarajänniteselvitys-kappale on kirjoitettu yhteenvetomaisesti luvuista 2 9 sekä kirjoittajan omiin kokemuksiin pohjautuen.11 2 2 2 SÄHKÖVOIMAVERKON RAKENNE SUO- MESSA Suomen sähköjärjestelmä koostuu karkeasti tuotantolaitoksista, kantaverkosta, alueverkoista, keskijänniteverkosta, pienjänniteverkosta sekä eri jänniteportaiden välissä olevista sähköasemista ja muuntamoista. Perinteisesti sähkö tuotetaan suurissa keskitetyissä tuotantolaitoksissa, joista se siirretään valtakunnan kantaverkkoon häviöiden minimoimiseksi tyypillisesti kv jännitteellä. Sähköverkossa syntyvät häviöt ovat verrannollisia kuormitusvirran neliöön, joten suurten tehojen siirtämiseen on kannattavaa nostaa käytettävää jännitettä. Korkeilla jännitteillä käytettävät johtimet ovat myös tyypillisesti poikkipinnaltaan suurempia kuin pienemmillä jännitteillä käytettävät, jolloin niiden impedanssi on myös pienempi. Tästä syystä niitä voidaan kuormittaa suuremmilla virroilla. Esimerkiksi yleisesti 420 kv johdoilla käytetyllä Finch-johtimella ohjekuormitettavuus on 1250 A [4]. Kuormitusvirrat vaihtelevat johdoilla jatkuvasti, mutta esimerkiksi voimalaitosten liityntäjohdoilla ne ovat vakaammat, riippuen kuitenkin voimalaitoksen ajoista. Kantaverkon johdoilla ei voida siirtää tehoa johdon maksimiteholla koko aikaa, koska silmukoidun verkon mitoitusperiaate on se, että yhden johdon vikaantuessa ja pois kytkettäessä muut johdot eivät saa ylikuormittua. Myös suuret häviökustannukset rajoittavat käyttöä pienemmille virroille. Tarvittaessa johtoja käytetään mitoitusvirroilla, joiden arvot riippuvat muun muassa mitoitus- ja ympäristölämpötiloista. Tyypillisiä mitoitusarvoja ovat olleet: Finch-johdin Duck-johdin Hawk-johdin 750 A 950 A 655 A 460 A 580 A Normaalisti suurimmat kuormitusvirrat ovat 420 kv johdoilla reilusti alle 2000 A, 245 kv johdoilla 500 A ja 123 kv johdoilla vähän yli 1000 A. [5] Suomen kv sähköverkon, eli siirtoverkon, omistus ja hallinta jakaantuu kolmelle sektorille. Suurin osa siirtoverkosta kuuluu kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:lle. Tätä osaa kutsutaan kantaverkoksi. Lopun siirtoverkon omistus ja hallita jakautuu paikallisille sähköverkkoyhtiöille ja erillisille alueverkkoyhtiöille. Yhteensä Suomessa on noin kilometriä kv voimajohtoja. Osa näistä kulkee samoilla useamman virtapiirin yhteispylväillä. [6] Paikalliset sähköverkkoyhtiöt hallinnoivat myös 1 70 kv keskijännite- ja alle 1 kv pienjänniteverkkoa. Näiden verkkojen pituudet ovat kertaluokkaa suuremmat kuin siirtoverkkojen. Suomen sähköverkon pituudet ovat eriteltynä taulukkoon 2.1.12 3 Taulukko 2.1. Suomen sähköverkon pituus kilometreinä jänniteportaittain vuoden 2009 lopussa.[6] 123 kv 245 kv 420 kv Keskijänniteverkko Pienjänniteverkko Fingrid Jakeluverkkoyhtiöt Alueverkkoyhtiöt Verkoston rakenne vaihtelee eri jännitetasoilla. Keskijänniteverkko on tyypillisesti rakennettu rengasmaiseksi, mutta sitä käytetään muun muassa suojauksen yksinkertaistamiseksi säteittäisenä. Rengasrakenne mahdollistaa kytkentätilaa muuttamalla tehonsyötön vaihtoehtoista reittiä esimerkiksi vikatilanteessa, jolloin vika saadaan tarkemmin rajattua. Kantaverkko puolestaan on rakennettu silmukoiduksi. Silmukoitu verkko koostuu rengasverkoista, jotka sisältävät myös renkaiden sisäisiä väliyhteyksiä. Silmukoidun ja rengasverkon hyviä puolia ovat varmistettu syöttö, parempi jännitejäykkyys sekä pienemmät tehohäviöt. Toisaalta suojaus on monimutkaisempi vikavirran monista syöttösuunnista johtuen. [7][4] 2.1 Maaperän resistiivisyys ja voimajohtojen maadoitukset Maaperän resistiivisyyteen vaikuttavia seikkoja on useita. Näitä ovat maalajin tyyppi, raekoko, tiheys, kosteus, suolojen määrä sekä lämpötila. Maan resistiivisyys kasvaa tasaisesti, kun lämpötila laskee 25 C:sta 0 C:seen. Alle 0 C mentäessä resistiivisyys lisääntyy nopeasti veden jäätymisen johdosta. Talvisin jäätyneen maanpinnan resistiivisyys voi saada poikkeuksellisen suuria arvoja. Suolojen ja kosteuden lisääntyessä resistiivisyys pienenee. Homogeenisten maaperätyyppien keskimääräisiä ominaisresistiivisyysarvoja on lueteltu taulukkoon 2.2. Todellisuudessa maaperän resistiivisyys ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä maa koostuu usein vähintään kahdesta eri resistiivisyyden omaavasta maalajikerroksesta. Ekvivalenttista maaperän resistiivisyyttä määritettäessä on kerrosten erilaiset resistiivisyydet otettava huomioon. [8][9] Liitteessä 1 on kuva lähteestä [10], jonka avulla voidaan arvioida ekvivalenttista maaperän resistiivisyyttä kaksikerroksisessa maaperässä.13 4 Taulukko 2.2. Maa-aineiden resistiivisyysarvoja. [8] Aine Keskimääräinen ominaisresistiivisyys [Ωm] Tavallisimmat vaihteluvälit [Ωm] Savi Saven sekainen hiekka Lieju, turve, multa Hiekka, hieta Moreenisora Harjusora Graniittikallio Betoni tuoreena tai maassa Betoni kuivana Järvi- ja jokivesi Pohja-, kaivo- ja lähdevesi Merivesi (Suomenlahti) 2,5 1 5 Suomen maaperä on lähellä maanpintaa olevasta kalliosta johtuen hyvin huonosti johtavaa. Lisäksi Suomessa kallion päällä oleva kerros on tyypillisesti moreenia. Suomessa yleisesti käytetty ja keskimääräinen maan ominaisresistiivisyyden arvo on 2300 Ωm, kun se taas Keski-Euroopassa voi olla vain 50 Ωm. Tämä asettaa Suomen hyvin erilaiseen asemaan sähköverkon maadoitustavan sekä myös indusoituvien jännitteiden kannalta. [11] Käytännössä sähköverkon maadoitusvaihtoehtoja on kolme: suoraan maadoitettu, maasta erotettu ja sammutettu verkko. Suoraan maadoitetussa verkossa verkon tähtipisteet on maadoitettu suoraan tai pienen kuristimen kautta. Tällaisella maadoitustavan valinnalla halutaan pienentää maasulun aikana terveiden vaiheiden jännitteennousua ja samalla nopeuttaa suojauksen toimintaa suurien maasulkuvirtojen avulla. Kuristimen avulla maasulkuvirtaa saadaan hiukan pienennettyä, mutta verrattuna sammutettuun ja maasta erotettuun verkkoon maasulkuvirrat voivat olla hyvinkin suuria. [7] Maasta erotetussa verkossa puolestaan verkon tähtipisteitä ei ole lainkaan maadoitettu. Vikatilanteessa maasulkuvirta kulkee mahdollisen vikaresistanssin kautta maahan ja sieltä edelleen johtojen maakapasitanssien kautta takaisin vaihejohtimiin. Vaihejohtimissa virta kulkee johdinten impedanssien kautta muuntajan käämityksiin, josta se jälleen palaa viallisen vaiheen impedanssin kautta vikapaikkaan. Johdinten ja muuntajakäämien impedanssien ollessa hyvin pieniä verrattuna maakapasitansseihin voidaan ne olettaa nolliksi, jolloin vikavirta on kapasitiivista. Maasulkuvirran suuruus riippuu päämuuntajan jälkeisen galvaanisesti yhtenäisen verkon laajuudesta, mutta jää pääsääntöisesti hyvin pieneksi. Maasta erotetussa järjestelmässä verkon käyttöä voidaan määrätyin ehdoin jatkaa myös maasulussa. [7] Sammutetussa verkossa verkon tähtipisteeseen kytketään niin sanottu sammutuskuristin, joka kompensoi verkon maakapasitansseja. Näin saadaan vikavirtaa edelleen pienennettyä, sillä oikean kokoisella sammutuskuristimen valinnalla maakapasitanssien14 5 kautta kulkevien virtojen summa on likimain sama kuin kuristimen kautta kulkeva. Virtojen ollessa vastakkaissuuntaiset ne kumoavat toisensa ja maasulkuvirta jää pieneksi. [7] Huonoista maadoitusolosuhteista johtuen Suomessa keskijänniteverkon maadoitustapana on useimmiten joko maasta erotettu tai sammutettu verkko. Keskeisin syy tähän on kosketusjänniteongelma. [7] Standardit SFS 6001 [12] ja SFS-EN [8] määrittävät suurjänniteasennuksissa ja voimajohtojen maadoituksissa sallitut kosketusjännitteen arvot eri vian laukaisuajoille. Kosketusjännite on kosketeltavissa oleva osa maadoitusjännitteestä, joka puolestaan on vikapaikan tai maadoituselektrodin potentiaalin ja kaukaisen neutraalin maan potentiaalin erotus. Koska maadoitusjännite on maadoitusresistanssin ja sen kautta kulkevan maasulkuvirran tulo, voidaan kosketusjänniterajat huonosti johtavassa maassa usein saavuttaa helpommin rajoittamalla maasulkuvirtaa kuin parantamalla maadoituksia. Suomen 245 kv ja 420 kv kantaverkko on suoraan maadoitettu, jolloin jokaisella asemalla muuntajan tähtipiste on maadoitettu suoraan tai kuristimen kautta. Verkkoa kutsutaan myös tehollisesti maadoitetuksi, sillä verkon niin sanottu maasulkukerroin on pienempi kuin 1,4. Tällöin maasulun aikana terveiden vaiheiden vaihejännitteet nousevat korkeintaan 1,4-kertaiseksi. Kyseisen maadoitustavan avulla saadaan myös selkeä indikaatio maasulusta, sillä maasulkuvirta on oikosulkuvirran luokkaa. Suoraan maadoitettu verkko vaatii kuitenkin suurista vikavirroista johtuen lyhyet vian laukaisuajat. Suomen kantaverkossa laukaisuajat ovat 0,05 0,5 sekuntia [13]. Tyypillisesti 420 kv johdoilla ajat ovat alle 0,2 sekuntia. Myös vaarajännitteiden kannalta tilanne on huono, joten pylväiden ja laitteiden maadoitusten täytyy olla riittävän hyviä. Pääsääntöisesti siirtoverkon kaikki pylväät maadoitetaan yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. [14] Suomessa 123 kv verkko puolestaan on maadoitettu vain tietyiltä asemilta. Kuitenkin käytäntö on ollut se, että joka paikasta on yhteys johonkin maadoitettuun 123 kv tähtipisteeseen. Maadoitustavan valinta perustuu siihen, että maasulkuvirta on riittävän suuri, jotta suojaukseen käytetty distanssirele pystyy toimimaan selektiivisesti maasuluissa. Toisaalta maasulkuvirtaa on rajoitettu sen verran, että vikapaikassa maadoitusjännitteet pysyisivät pienempinä. Sammutettua verkkoa käytetään suurin piirtein Rovaniemen korkeudelta pohjoiseen sijaitsevassa 123 kv verkossa. [14] 2.2 Vikatyypit ja -virrat Suurin osa sähkönkäyttäjien kokemista sähkökatkoista tapahtuu keskijänniteverkossa. Vioista noin 10 % tapahtuu muualla, käytännössä sähköasemilla ja kv johdoilla. [7] Voimajohtojen vikatiheydet ovat suurista vaiheväleistä ja puuvarmoista johtokaduista johtuen suhteellisen pieniä. Puuvarmalla johdolla tarkoitetaan sitä, että voimajohdon alapuolella ja reunoilla olevan kasvuston kasvua rajoitetaan. Tällöin johtokadulla ja sen reunoilla olevat puut eivät voi kaatuessaan missään tilanteessa osua vaihejohtimiin. Kantaverkkoyhtiö Fingridin avojohtojen vuotuinen keskimääräinen vikatiheys15 6 on 420 kv johdoilla 2,5 kpl/1000 km, 245 kv johdoilla 7,6 kpl/1000 km ja 123 kv johdoilla 19,2 kpl/1000 km 1. [15] Voimajohdoilla tapahtuvat viat voidaan pääsääntöisesti määritellä muutamalla perustapauksella sekä niiden yhdistelmillä. Perustapauksia ovat kolmi- ja kaksivaiheinen oikosulku sekä yksivaiheinen maasulku. Lisäksi näiden yhdistelmistä voidaan mainita oikosulut maakosketuksella ja kaksoismaasulku, jossa tapahtuu kahdessa eri vaiheessa ja eri kohdassa samanaikainen maasulku. Vikatilanteet on esitetty kuvassa 2.1. a) b) c) d) Kuva 2.1. Periaatteelliset kuvat yleisimmistä vikatilanteista. A: kolmivaiheinen oikosulku. B: kaksivaiheinen oikosulku. C: yksivaiheinen maasulku. D: kaksoismaasulku. Kolmivaiheinen oikosulku voi syntyä salaman tai virheellisen käytön aiheuttamasta ylilyönnistä esimerkiksi laitteistossa tai pylväällä. Tyypillisin tapaus on, kun salama iskee voimajohdon ukkosjohtimiin ja aiheuttaa niin sanotun takaiskun. Tällöin ylilyönti tapahtuu pylväästä virtajohtimiin aiheuttaen näin kolmivaiheisen oikosulun maakosketuksella. Kolmivaiheinen oikosulku on symmetrinen vika, joka tarkoittaa, että vian aikaiset vaihejännitteet ja -virrat ovat yhtä suuret. Tästä syystä sen aikaisten vikavirtojen laskenta on verrattain yksinkertaista yksivaiheisen sijaiskytkennän avulla. Kolmivaiheinen oikosulkuvirta on maasta erotetussa verkossa vikavirroista suurin ja näin ollen verkon ja laitteiden mitoituksen kannalta määräävin. Tehollisesti maadoitetussa verkossa voi kuitenkin tietyissä tilanteissa esiintyä myös kolmivaiheista oikosulkuvirtaa suurempia vikavirtoja. Maasulku syntyy, kun voimajohdon vaihejohdin joutuu johtavaan yhteyteen maahan. Tyypillisesti 1-vaiheinen maasulku on ukkosen aiheuttama valokaari vaihejohtimesta pylvääseen tai takaiskuna toisinpäin. Ukkosen aiheuttama ylilyönti tapahtuu yleensä siihen vaiheeseen, jolla on salaman iskuhetkellä korkein vastakkaisen polariteetin omaava jännitteen arvo [16]. Maasulussa maasulkuvirran suuruuteen vaikuttaa oleellisesti verkon käyttömaadoitustapa. Mikäli verkko on tehollisesti maadoitettu, voi maasulkuvirta lähellä generaattoria olla jopa suurempi kuin kolmivaiheinen vikavirta, jol- 1 Tiedot ovat lähteestä [15], mutta niiden suuruusluokka on Jarmo Elovaaran kanssa käydyn keskustelun pohjalta korjattu vastaamaan lähdettä [1].16 7 loin se on myös mitoituksen kannalta määräävin. [14] Jos verkko puolestaan on maasta erotettu, saattaa maasulunaikainen terveiden vaiheiden jännitteennousu aiheuttaa muualla verkossa toisen maasulun (esimerkiksi ylijännitesuojan kautta). Näin ollen syntyy kaksoismaasulku, jolloin maassa alkaa kiertää vikapaikkojen välillä huomattava maavirta, joka voi indusoida vaarajännitteitä. Myös maasta erotetussa verkossa voi siis syntyä vian aikana induktiovaikutus. [3] Verkon vikavirtojen suuruuteen vaikuttaa monia seikkoja. Tyypillisesti mitä kauempana syöttävästä asemasta vika tapahtuu, sitä pienempi on myös vikavirta. Lisäksi suuruuteen vaikuttavat verkon jännite ja oikosulkuteho. Vikatyyppi vaikuttaa myös. Kaksivaiheinen oikosulkuvirta on pienempi kuin kolmivaiheinen. Maasulkuvirta puolestaan on voimakkaasti riippuvainen verkon maadoitustavasta, mutta kuten edellä mainittiin, voi se saada jopa suurempia arvoja kuin kolmivaiheinen oikosulkuvirta. Myös vikaimpedanssi vaikuttaa vikavirtaan, kuten myös vian aikainen kuormitus, vaikkakin sen vaikutus on hyvin vähäistä. [14] Tulevaisuudessa oikosulkuvirrat tulevat sähkön kulutuksen myötä kasvamaan. Tähän ovat syynä uudet isommat voimalaitokset, muuntajien lisääntyminen ja niiden kokojen kasvaminen. Myös uusien johtojen rakentaminen kasvattaa vikavirtoja. Tällä hetkellä oikosulkuvirrat vaihtelevat 420 kv voimajohdoilla Etelä-Suomen 20 ka Pohjois- Suomen alle 10 ka. [14] Maasulkuvirta Siirtoverkon yleisin vika on 1-vaiheinen maasulku [15]. Se on epäsymmetrinen vika, jonka laskenta poikkeaa symmetristen vikojen laskennasta hiukan työläämpänä. Tämä johtuu siitä, että laskennassa ei voida käyttää yksivaiheista sijaiskytkentää, vaan jokaista vaihesuuretta on tarkasteltava erikseen. Tämä onnistuu niin sanotuilla symmetrisillä komponenteilla, joita ovat nolla-, myötä- ja vastajärjestelmä. Järjestelmien avulla saadaan kunkin vaiheen hetkellisarvot laskemalla yhteen halutun vaiheen osoitinsuureet jokaisesta symmetrisestä järjestelmästä. Epäsymmetristen vikojen tapauksissa symmetrisistä komponenteista muodostuvat komponenttiverkot kytkeytyvät toisiinsa vikatapauksesta riippuen eri lailla. 1- vaiheisessa maasulussa verkot kytkeytyvät sarjaan. Tästä syystä jokaisessa komponenttiverkossa kulkee sama virta, jolloin eri komponenttiverkkojen virtojen osoitinsuureet ovat yhtä suuret. Tällöin voidaan maasulun vikavirtaa I F merkitä osoittimien summana, (1) missä alaindeksillä 0, 1 ja 2 tarkoitetaan nolla-, myötä- ja vastaverkkoa. Kyseistä 3I 0 - merkintää käytetään yleisesti tarkoittamaan 1-vaiheista maasulkuvirtaa. [1] Siirtoverkon maasulkuvirrat tietylle johdolle saadaan kuvan 2.2 mukaisesta epäsymmetriavirtapiirroksesta. Piirroksessa on erikseen merkitty johdon molemmista suunnista tulevat maasulkuvirrat. Lisäksi epäsymmetriapiirroksissa on kahdesta suunnasta syötetylle johdolle merkitty vikavirrat, jotka tulevat vastakkaisesta päästä, mikäli toinen pää aukaistaan. Kyseisessä tilanteessa syöttävän pään vikavirta kasvaa.17 8 Piirroksessa ylin viiva on molempien suuntien summavirta, jota käytetään maapotentiaali- ja kosketusjännitetarkasteluissa. Induktiovaarajännitetarkasteluissa käytetään jommasta kummasta suunnasta tulevaa vikavirtaa. Piirrokseen merkitään myös laukaisuajat molemmista syöttösuunnista, joista nähdään kuinka nopeasti miltäkin vyöhykkeeltä laukaisu syöttösuunnittain tapahtuu. Kuva 2.2. Epäsymmetriavirtapiirros eräästä Suomessa sijaitsevasta 123 kv johdosta. Kuvasta nähdään 3I 0 -arvot sekä laukaisuajat eri etäisyyksillä tapahtuvissa maasuluissa. [5] Suomen siirtoverkon osalta maasulkuvirtoja lasketaan kantaverkkoyhtiö Fingridissä ja Empower Oy:ssa, joka edelleen vastaa Pohjolan Voima Oy:n entisten verkkoasiakkaiden verkostolaskennasta ja käyttötoimenpiteistä. Näiltä tahoilta maasulkuvirtoja voi olemassa olevalle tai suunniteltavalle johdolle tiedustella vaarajänniteselvitysten tekoa varten. Käytännössä myös johdon omistajalla tulee olla tiedot johdon maasulkuvirroista, mutta ajantasaisimmat tiedot nyky- ja ennustetilanteesta saadaan Fingridistä. Johdon laukaisuajat sen sijaan kannattaa varmistaa johdon omistajalta tai käyttäjältä. Liitteessä 2 on Fingridiltä saadut tiedot vuoden 2011 yksivaiheisista maasulkuvirroista verkon solmupisteissä eri jännitetasoilla. Maasulkuvirran suuruus on kuvaajissa ilmoitettu solmupisteiden funktiona pysyvyyskäyrän muodossa. Solmupisteitä ovat sähköasemat tai haaroituspisteet, joihin verkkomallissa johdot liittyvät. [5] Kuvassa 2.3 on puolestaan paremmin induktiovaarajännitetarkasteluihin soveltuvaa tietoa. Se on vuoden 2011 pysyvyyskäyrä 420 kv voimajohtojen suurimmista yhdestä suunnasta syötetyistä maasulkuvirroista johdon varrella tapahtuvien vikojen aikana. [5]18 9 Kuva 2.3. Pysyvyyskäyrä 420 kv verkon yhdestä suunnasta syötetyistä maasulkuvirroista johdon varrella tapahtuvissa maasuluissa Suomessa [5] Pylväällä tapahtuvassa maasulussa voimajohtoa pitkin vikapaikkaan virtaava epäsymmetriavirta jakautuu pylväällä kulkemaan maahan maavirraksi I e ja voimajohdon mahdollisiin ukkosjohtimiin virraksi I ui. Kun johdin kytkeytyy maahan vian seurauksena, syntyy maahan virtauskenttä, jota syöttävät esimerkiksi pylvään maadoituselektrodit. Jotta maassa kulkevan maavirran vaikutuksia voitaisiin tarkastella, tulisi maavirran jakautuminen maassa tuntea. Kyseessä olisi hyvin monimutkainen kolmiulotteinen ongelma, jos koko johtoa käsiteltäisiin kokonaisena. Tarkastelujen yksinkertaistamiseksi tarkasteluissa jätetäänkin johdon päät pois olettaen johdon päät äärettömän kauaksi tarkastelukohdasta. [17] 1920-luvulla toisistaan riippumatta virranjakoa maassa tutkineet tiedemiehet Carson ja Pollaczek onnistuivat johtamaan yhtälöt virran jakautumiselle maan pinnalla eri etäisyydellä johdosta. Yhtälöt ovat hyvin monimutkaisia, mutta lopputuloksena niistä selviää, että 50 Hz maavirta jakautuu maassa siten, että sen kohtaama resistanssi R m on noin 50 mω/km (yhtälö (21)). Resistanssi on myös lähes riippumaton maan ominaisresistanssista, mikä tarkoittaa, että virran on levittäydyttävä sitä laajemmalle, mitä suurempi maan ominaisresistanssi on. Yhtälön (21) mukaan resistanssi on vain taajuudesta riippuva vakio. Tarkka arvo vaihtelee ±10 % todella pienillä ja suurilla maan ominaisresistiivisyyden arvoilla. [17] Homogeenisessa maassa syöttöasemalle palaava maavirta jakaantuu poikkipinnaltaan suunnilleen puoliympyrän muotoisesti keskittyen sitä tiiviimmin voimajohdon alle, mitä suurempi sen taajuus on ja mitä pienempi maaperän ominaisvastus on. Reaktiivisen kulkuvastuksen takia maavirta on eri vaiheinen puoliympyrän keskellä kuin sen reunoilla. [11] Maavirran leviämisalueen suuruusluokka saadaan selville, jos oletetaan virrantiheyden ja virran vaiheen olevan vakioita. Puoliympyrän säteeksi r saadaan esimerkiksi Suomen oloissa (ρ = 2300 Ωm, f = 50 Hz)19 10, (2) missä ρ on maan ominaisresistiivisyys, ω kulmataajuus ja µ 0 tyhjiön permeabiliteetti. Tämä vastaa poikkipinnaltaan puoliympyrän muotoisen virran kulkutien noin 46,7 km 2 poikkipinta-alaa. [18] Maavirran magneettisten vaikutusten periaatteellisessa tarkastelussa voidaan tietyin oletuksin, joista enemmän kappaleessa 3.2.2, koko maavirta likimääräisesti olettaa kulkemaan syvyydellä, (3) jolla laskettuna saadaan Suomessa arvo 4470 m. Koska maavirta tunkeutuu maassa näin syvälle ja laajalle alueelle, ei riitä pelkän maan pintakerroksen ominaisresistiivisyysarvon tunteminen, vaan joudutaan ottamaan huomioon myös syvempien kerrosten resistiivisyysarvot. [19] Maasulkuvirran maassa kulkevan maavirran reittiin ja jakaantumiseen vaikuttavat maavirran taajuus ja maan ominaisresistiivisyys. Kun kyseessä on vaihtosähköpiirin maasulku, maavirta seuraa maasulkuvirtaa syöttävän voimajohdon reittiä hyvin tarkasti tehden samat mutkat kuin voimajohtokin. [20]20 INDUKTIO 3.1 Induktion teoria Faradayn laki sähkömagneettisesta induktiosta on yksi tärkeimpiä sähkömagnetiikan lakeja. Michael Faraday muotoili lakinsa vuonna 1831 havaittuaan, että suljettuun johdinsilmukkaan muodostuu virta, kun magneettia liikutetaan silmukkaa kohti tai siitä poispäin. Tämä ilmiö luo pohjan koko nykyiselle sähkönkäytölle, jossa pyörivillä generaattoreilla tuotetaan sähköä. Virrallinen johdin muodostaa ympärilleen magneettikentän Ampère(-Maxwell) yhtälön mukaisesti. Yhtälön mukaan magneettikenttä koostuu magneettivuosta eli toisin sanoen vuoviivoista, jotka kiertävät virrallisen johtimen ympärillä myötäpäivään virran kulkusuuntaan katsottaessa. Magneettivuon tiheys pienenee johtimesta kauemmas mentäessä, mutta muuten vakiona pysyvällä virralla myös magneettikenttä pysyy vakiona. Näin ollen tasavirtapiirit eivät aiheuta muuttuvaa magneettikenttää ympäristöönsä muuten kuin silloin, kun virran suunta tai suuruus muuttuu esimerkiksi virtapiirin sulkeutuessa tai avautuessa. Vaihtovirralla puolestaan jännitteen polariteetti muuttuu koko ajan, ja näin ollen myös virran kulkusuunta vaihtelee. Tästä edelleen seuraa, että virtajohtimen aiheuttama magneettikenttä johtimen ympärillä on jatkuvassa muutostilassa. Faradayn laki sähkömagneettisesta induktiosta kuvaa sitä, kuinka magneettivuon muutos tietyn silmukan lävitse indusoi silmukkaan sähkömotorisen voiman eli smv:n, jonka yksikkönä on voltti. Magneettikenttä itsessään ei siis vielä induktiota aiheuta, vaan sen muutos. Tästä syystä joko silmukan on liikuttava vakiona pysyvässä magneettikentässä tai toisinpäin. Indusoituvan smv:n polariteetti on aina sellainen, että se pyrkii aiheuttamaan silmukkaan virran, joka kumoaisi ulkoisen magneettikentän muutoksen. 3.2 Voimajohdon indusoimat smv:t Voimajohdolla mahdollisia indusoivia virtoja on monia. Käytännössä pahimmat tilanteet ovat kuitenkin normaalissa käyttötilanteessa vaiheiden erilaisista etäisyyksistä johtavaan rakenteeseen johtuvan summamagneettikentän sekä voimajohdon maasulussa muodostuvan virtasilmukan muodostaman magneettikentän indusoimat smv:t. Voimajohdolla induktion suuruus on merkittävää käytännössä vain 123 kv ja sitä suuremmilla jännitteillä. Näillä jännitetasoilla olevat kuormitusvirrat ovat riittävän suuria normaalikäytönaikaiseen induktioon, ja myös maasulkuvirrat ovat verkon maadoitustavan takia suuria. Keskijänniteverkon pienistä maasulkuvirroista johtuen (noin kymmeniä ampee- Näytä lisää
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta Lisätiedot Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen
Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina Lisätiedot Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/
8 SÄHKÖMAGNETISMI 8.1 Yleistä Magneettisuus on eräs luonnon ilmiö, joka on tunnettu jo kauan, ja varmasti jokaisella on omia kokemuksia magneeteista ja magneettisuudesta. Uudempi havainto (1820, Christian Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden Lisätiedot Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C) Lisätiedot Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana Lisätiedot BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500 Lisätiedot 4 Suomen sähköjärjestelmä
4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää, Lisätiedot Jännite, virran voimakkuus ja teho
Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin Lisätiedot BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen Lisätiedot Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010
1 (8) Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) Lisätiedot Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren Lisätiedot Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
Viestintävirasto 43 F/2015 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren Lisätiedot 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva Lisätiedot Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt
Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet, Lisätiedot BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BLA7 ähöveroteniian perusurssi Viavirrat BLA7 ähöveroteniian perusurssi Viojen aiheuttajat lastollinen ylijännite Laitteiden toiintahäiriö tai virhetoiinta nhiillinen erehdys Yliuoritus BLA7 ähöveroteniian Lisätiedot Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Lisätiedot Ukkosjohtimettoman 110 kv:n avojohdon käyttömahdollisuudet Suomessa
Janne Seppänen Ukkosjohtimettoman 110 kv:n avojohdon käyttömahdollisuudet Suomessa Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Lisätiedot Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi
31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde Lisätiedot Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014
Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella Lisätiedot RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi
Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa Lisätiedot 4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA
4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA Sähköverkkoja suunniteltaessa joudutaan tekemään erilaisia verkon tilaa kuvaavia laskelmia. Vaikka laskelmat tehdäänkin nykyaikana pääsääntöisesti tietokoneilla, suunnittelijoiden Lisätiedot EMC Mittajohtimien maadoitus
EMC Mittajohtimien maadoitus Anssi Ikonen EMC - Mittajohtimien maadoitus Mittajohtimet ja maadoitus maapotentiaalit harvoin samassa jännitteessä => maadoitus molemmissa päissä => maavirta => häiriöjännite Lisätiedot 7. Resistanssi ja Ohmin laki
Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi Lisätiedot VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.
VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot RATKAISUT: 19. Magneettikenttä
Physica 9 1. painos 1(6) : 19.1 a) Magneettivuo määritellään kaavalla Φ =, jossa on magneettikenttää vastaan kohtisuorassa olevan pinnan pinta-ala ja on magneettikentän magneettivuon tiheys, joka läpäisee Lisätiedot DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet
DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Teho vaihtosähköpiireissä ja symmetriset kolmivaihejärjestelmät Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kompleksinen teho S ja näennästeho S Loisteho Lisätiedot Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen
DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on Lisätiedot SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos
SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 Ei-ideaaliset piirikomponentit Tarkastellaan Lisätiedot ELEC-E8419 syksy 2016 Laskeminen tietokoneohjelmilla 1. Verkon tiedot on annettu erillisessä Excel-tiedostossa: nimeltä CASE_03-50-prosSC.
ELEC-E8419 syksy 2016 Laskeminen tietokoneohjelmilla 1 Yleisiä ohjeita: Työ tehdään yhdessä laskuharjoitusten aikaan tiistaina 29.11. kello 10.15 12.00 Jos tämä aika ei sovi, voidaan järjestää toinen aika. Lisätiedot ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA VIRTA- JOHDOISSA
VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Jussi Sievänen, n86640 Tuomas Yli-Rahnasto, n85769 Markku Taikina-aho, n85766 SATE.2010 Dynaaminen Kenttäteoria ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA Lisätiedot SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013
SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen Lisätiedot a P en.pdf KOKEET;
Tässä on vanhoja Sähkömagnetismin kesäkurssin tenttejä ratkaisuineen. Tentaattorina on ollut Hanna Pulkkinen. Huomaa, että tämän kurssin sisältö on hiukan eri kuin Soveltavassa sähkömagnetiikassa, joten Lisätiedot Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista
Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen Lisätiedot Sinimuotoinen vaihtosähkö ja siihen liittyviä käsitteitä ja suureita. Sinimuotoisten suureiden esittäminen osoittimilla
LIITE I Vaihtosähkön perusteet Vaihtojännitteeksi kutsutaan jännitettä, jonka suunta vaihtelee. Vaihtojännite on valittuun suuntaan nähden vuorotellen positiivinen ja negatiivinen. Samalla tavalla määritellään Lisätiedot Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010
Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon Verkkotoimikunta 5.5.2010 2 Liittyminen kantaverkkoon Kantaverkkoon liittymisen vaatimukset sekä ohjeet löytyvät Fingridin internet-sivuilta (www.fingrid.fi): Lisätiedot FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva Lisätiedot Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän
3. MAGNEETTIKENTTÄ Magneettikenttä Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän Havaittuja magneettisia perusilmiöitä: Riippumatta magneetin muodosta, sillä on aina Lisätiedot VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA
VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo, Lisätiedot VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI.
VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633 Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI Sivumäärä: 10 Jätetty tarkastettavaksi: 06.03.2008 Työn tarkastaja Maarit Lisätiedot Sähkömagnetismi. s. 24. t. 1-11. 24. syyskuuta 2013 22:01. FY7 Sivu 1
FY7 Sivu 1 Sähkömagnetismi 24. syyskuuta 2013 22:01 s. 24. t. 1-11. FY7 Sivu 2 FY7-muistiinpanot 9. lokakuuta 2013 14:18 FY7 Sivu 3 Magneettivuo (32) 9. lokakuuta 2013 14:18 Pinta-alan Webber FY7 Sivu Lisätiedot Seutuverkkopäivät 29.-30.10.2014 Vaasa. Ari Silfverberg ja Max Isaksson
Seutuverkkopäivät 29.-30.10.2014 Vaasa Ari Silfverberg ja Max Isaksson Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö Vastaamme koko sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnassa. Pidämme verkon kunnossa ja rakennamme Lisätiedot Magneettikentät. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi
Magneettikentät Haarto & Karhunen Magneettikenttä Sähkövaraus aiheuttaa ympärilleen sähkökentän Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen myös magneettikentän Magneettikenttä aiheuttaa voiman liikkuvaan Lisätiedot BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Tasasähkövoimansiirto Jarmo Partanen
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Tasasähkövoimansiirto Jarmo Partanen Tasasähkövoimansiirto Käsiteltävät asiat erilaiset tasasähköyhteydet pääkomponentit säätötavat suojaukset verkkovaikutukset edut ja Lisätiedot ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus Lisätiedot Työn ohjaajana ja tarkastajana on toiminut professori Jarmo Partanen. Toisena ohjaajana on toiminut sähköinsinööri Pekka Raukko.
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma MAASULKUVIRTOJEN KEHITYS JA KOMPENSOINTI HAMINAN ENERGIA OY:N KESKIJÄNNITEVERKOSSA Työn ohjaajana ja tarkastajana Lisätiedot SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015
SÄHKÖTEKNIIKKA NTTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään Lisätiedot FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ
FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ Työssä perehdytään johteissa ja tässä tapauksessa erityisesti puolijohteissa esiintyvään Hallin ilmiöön, sekä määritetään sitä karakterisoivat Hallin vakio, varaustiheys Lisätiedot Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt: Lisätiedot Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio
Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Antti Haarto.05.013 Magneettivuo Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alavektorin A pistetulo Φ B A BAcosθ missä θ on Lisätiedot DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet
DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien analyysissä Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Osoitin eli kompleksiluku: Trigonometrinen muoto Lisätiedot Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje
Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan Lisätiedot EMC Johdanto EMC. Miksi? Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät
EMC Johdanto EMC Mitä tarkoittaa EMC? ElectroMagnetic Compatibility Sähköisen laitteen kyky toimia laboratorion ulkopuolella laite ei aiheuta häiriöitä muille lähietäisyydellä oleville laitteille laitteen Lisätiedot Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy
Sähkön laatu sairaalaympäristössä 4.10.2016 Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laadun määritelmä Sähkön laadulle on asetettu vaatimuksia standardeissa ja suosituksissa, esim. SFS EN 50160, SFS 6000-7-710 Lisätiedot kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.
Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy Lisätiedot 4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO
4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO Magneettivuo Magneettivuo Φ määritellään vastaavalla tavalla kuin sähkövuo Ψ Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alan A pistetulo Φ= B A= BAcosθ Lisätiedot SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA
Vaihtosähkö SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Sinimuotoiset suureet Tehollisarvo Sinimuotoinen vaihtosähkö & passiiviset piirikomponentit Käydään läpi, mistä sinimuotoiset jännite ja virta ovat peräisin. Näytetään, Lisätiedot RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m
1. Johtuvia häiiöitä mitataan LISN:n avulla EN55022-standadin mukaisessa johtuvan häiiön mittauksessa. a. 20 MHz taajuudella laite tuottaa 1.5 mv suuuista häiiösignaalia. Läpäiseekö laite standadin B-luokan Lisätiedot Sähkömagneettinen induktio
Sähkömagneettinen induktio Vuonna 1831 Michael Faraday huomasi jotakin, joka muuttaisi maailmaa: sähkömagneettisen induktion. ( Magneto-electricity ) M. Faraday (1791-1867) M.Faraday: Experimental researches Lisätiedot Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan Lisätiedot Aurinkopaneelin maksimitehopisteen seuranta. Aurinkopaneelin maksimitehopisteen seuranta. Aurinkokennon virta-jännite-käyrä
05/10/2011 Aurinkokennon virta-jännite-käyrä Aurinkokennon tärkeimmät toimintapisteet: ISC Oikosulkuvirta VOC Tyhjäkäyntijännite MPP Maksimitehopiste IMPP Maksimitehopisteen virta VMPP Maksimitehopisteen Lisätiedot Siirtokapasiteetin määrittäminen
1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden Lisätiedot SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015
SÄHKÖTEKNIIKKA NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään Lisätiedot FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit
FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit Tässä työssä pyritään syventämään vaihtovirtakomponentteihin liittyviä käsitteitä. Tunnetusti esimerkiksi käsitteet impedanssi, reaktanssi ja vaihesiirto ovat aina hyvin Lisätiedot Laajan maadoituksen nykytilan kartoitus ja dokumentointi Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n jakeluverkossa
Laajan maadoituksen nykytilan kartoitus ja dokumentointi Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n jakeluverkossa Matti Hannula Sähkötekniikan opinnäytetyö Sähkövoimatekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2014 ALKUSANAT Lisätiedot Magneettinen energia
Luku 11 Magneettinen energia 11.1 Kelojen varastoima energia Sähköstatiikan yhteydessä havaittiin, että kondensaattori kykenee varastoimaan sähköstaattista energiaa. astaavalla tavalla kela, jossa kulkee Lisätiedot Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin
Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Johdanto G G G Suuntaus: Verkkoon kytkeytyy hajautettua voimantuotantoa Siirrytään käyttämään verkkoa suljetussa renkaassa Lisätiedot MINNA NIITTYMÄKI SÄHKÖLINJAN TYÖMAADOITTAMINEN PUUNPOISTOTILANTEESSA
MINNA NIITTYMÄKI SÄHKÖLINJAN TYÖMAADOITTAMINEN PUUNPOISTOTILANTEESSA Diplomityö Tarkastaja: Tutkimuspäällikkö Kari Lahti Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Lisätiedot BY-PASS kondensaattorit
BY-PA kondensaattorit H. Honkanen Lähes kaikki piirikortille rakennetut elektroniikkalaitteet vaativat BY PA -kondensaattorin käyttöä. BY-pass kondensaattorilla on viisi merkittävää tarkoitusta: Estää Lisätiedot Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala 29.8.2015
Kolmivaihejärjestelmän perusteet Pekka Rantala 29.8.2015 Sisältö Jännite- ja virtalähde Kolme toimintatilaa Theveninin teoreema Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä Virrat ja jännitteet Tähti- ja kolmiokytkentä Lisätiedot 8.2. Maasulkuvirran ja nollajännitteen laskeminen
8. MAASLKSOJAS 8.1. Yleistä Maasulku on StM:ssä määritelty käyttömaadoittamattoman virtajohtimen ja maan tai maahan johtavassa yhteydessä olevan osan väliseksi eristysviaksi. Kaksoismaasulku on kyseessä Lisätiedot Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite
Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus Lisätiedot EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä
EMC:n perusteet EMC:n määritelmä Järjestelmän tai laitteen kyky toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään tuottamatta muille laitteille tai järjestelmille niille sietämätöntä häiriötä tässä Lisätiedot 20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan:
SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Harjoitus - Luento 2 H1 Kolmivaiheteho Kuinka suuri teho voidaan siirtää kolmivaihejärjestelmässä eri jännitetasoilla, kun tehokerroin on 0,9 ja virta 100 A. Tarkasteltavat jännitetasot Lisätiedot Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj
Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Taustaa myrskyjen haitat synnyttäneet vaateita kaapeloimisesta kantaverkossa kaapeleita ei käytetä poikkeuksena Lisätiedot Maadoitusjärjestelmät hankkeen tuloksia
Maadoitusjärjestelmät hankkeen tuloksia Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 4.2.2016 Hilton Helsinki Airport, Vantaa Antti Mäkinen, Tampereen teknillinen yliopisto Projektipäällikkö Tommi Lähdeaho, Elenia Lisätiedot Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa
Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla -seminaari, Pori 11.10.2006 Sami Kännälä, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY TYÖNANTAJAN VELVOITTEET EU:N Lisätiedot Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet 25.03.1998 I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X
TASAVOLLA Sähkökenttä, potentiaali, potentiaaliero, jännite, varaus, virta, vastus, teho Positiivinen Negatiivinen e e e e e Sähkövaraus e =,602 * 0 9 [As] w e Siirrettäessä varausta sähkökentässä täytyy Lisätiedot Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite
TYÖ 4. Magneettikenttämittauksia Johdanto: Hallin ilmiö Ilmiön havaitseminen Yhdysvaltalainen Edwin H. Hall (1855-1938) tutki mm. aineiden sähköjohtavuutta ja löysi menetelmän, jolla hän pystyi mittaamaan Lisätiedot Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/
4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos Lisätiedot Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus
Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian Lisätiedot FY6 - Soveltavat tehtävät
FY6 - Soveltavat tehtävät 21. Origossa on 6,0 mikrocoulombin pistevaraus. Koordinaatiston pisteessä (4,0) on 3,0 mikrocoulombin ja pisteessä (0,2) 5,0 mikrocoulombin pistevaraus. Varaukset ovat tyhjiössä. Lisätiedot Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite Lisätiedot Pienjännitejakeluverkko
Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty Lisätiedot IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY:N JAKELUVER- KON MAADOITUSTEN NYKYTILAN SELVITYS JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka, Imatra Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Henri Hyypiä IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY:N JAKELUVER- KON MAADOITUSTEN NYKYTILAN SELVITYS Lisätiedot Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt: Lisätiedot Sähkövirran määrittelylausekkeesta
VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien Lisätiedot Johtuvat häiriöt. eli galvaanisesti kytkeytyvät häiriöt
Johtuvat häiriöt eli galvaanisesti kytkeytyvät häiriöt Tavoitteet Osaa selittää johtuvan häiriön synnyn ja kytkeytymismekanismin Tuntee maadoitukseen liittyviä keskeisiä käytäntöjä Tunnistaa yhteis-ja Lisätiedot ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Muuntaja ja generaattori. Kurssi syksyllä 2015 Periodit I ja II, 5 opintopistettä Liisa Haarla
ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Muuntaja ja generaattori Kurssi syksyllä 2015 Periodit I ja II, 5 opintopistettä Liisa Haarla 1 Luennon ydinasiat Muuntajan ja generaattorin tehtävät sähkönsiirrossa, Lisätiedot Häiriöt kaukokentässä
Häiriöt kaukokentässä eli kun ollaan kaukana antennista Tavoitteet Tuntee keskeiset periaatteet radioteitse tapahtuvan häiriön kytkeytymiseen ja suojaukseen Tunnistaa kauko- ja lähikentän sähkömagneettisessa Lisätiedot ESD-mittauksia 1. Työn tarkoitus
OAMK / Tekniikan yksikkö LABORATORIOTYÖOHJE Tietoliikennelaboratoriotyö Versio 1.0 21.12.2005 ESD-mittauksia 1. Työn tarkoitus Työn tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija ESD-suojaukseen, ESD-häiriöihin Lisätiedot 1.1 Magneettinen vuorovaikutus
1.1 Magneettinen vuorovaikutus Magneettien välillä on niiden asennosta riippuen veto-, hylkimis- ja vääntövaikutuksia. Magneettinen vuorovaikutus on etävuorovaikutus Magneeti pohjoiseen kääntyvää päätä Lisätiedot 5. Sähkönsiirto- ja jakelujohtojen sähkö- ja magneettikentät
5. Sähkönsiirto- ja jakelujohtojen sähkö- ja magneettikentät 5.1 Asetuksen määrittelemät suositusarvot Uudessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman Lisätiedot Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite Lisätiedot KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk.
TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 14.3.2016 AA 1.2 Sähkömittauksia 253342 Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk. 246198 Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Oikeajännite- Lisätiedot a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.
Ohjeita: Tee jokainen tehtävä siististi omalle sivulleen/sivuilleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu seuraavalle konseptille. Kirjoita ratkaisuihin näkyviin tarvittavat välivaiheet ja perustele lyhyesti käyttämästi Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute