Source: http://www.vipa.cz/vyhlaska_194_2007.html
Timestamp: 2018-02-25 12:00:08+00:00
Document Index: 39318068

Matched Legal Cases: ['§ 14', 'zákona č. 406', 'zákona č. 177', '§ 6', '§ 2', '§ 3']

Vyhláška č. 194/2007 Sb. | VIPA CZ s.r.o.
Ve znění vyhlášky 237/2014 Sb.
ze dne 04. listopadu 2014,
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 9, 10 a 11 zákona:
c) požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřicí a indikační technikou a zařízeními regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,
d) rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.
a) vyšší o 1 °C v místnosti s jednou venkovní stěnou, nebo
b) vyšší o 1,5 °C v místnosti s dvěma venkovními stěnami, nebo
c) vyšší o 2 °C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami, nebo
d) navíc vyšší o 1 °C v místnosti v případech, kdy plocha průsvitné výplně vnějších otvorů přesahuje polovinu celkové plochy vnějších stěn a střechy (stropu), je-li v ní otvor.
(2) Nepřekročitelné limity průměrných teplot vnitřního vzduchu pro byty a nebytové prostory v bytových a nebytových budovách jsou dány zvýšením průměrných teplot vnitřního vzduchu stanovených podle zásad uvedených v § 2 odst. 6, 10 a § 3 odst. 11 o hodnotu 2 °C, případně teplotami určenými v nebytových prostorách technologickými předpisy nebo stanovenými odbornou expertízou.
(1) Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce3).
Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených staveb
(2) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody nebytových budov se stanoví individuálně způsobem uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce vypočteným podle zvláštního právního předpisu4).
Měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce
(4) Měřicí a indikační technika5), uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení.
Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 237/2014 Sb. Čl. II
Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí Výpočtová vnitřní teplota
v otopném období
θi1)
°C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu
φi2)
1.2 Občasně užívané (rekreační) - v době provozu
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, {pracovny, dětské pokoje) 20 50
Koupelny 24 φ2)
2 Administrativní budovy
Kanceláře, čekárny, zasedací sině, jídelny 20 50
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni schodiště, klozety, aj.) 15 50
Vytápěná vedlejší schodiště 10 50
Haly, místnosti s přepážkami 18 50
3 Školní budovy
Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 20 55
Učební dílny 18 55
Tělocvičny 15 70
Šatny u tělocvičen 20 50
Lázně a převlékárny 24 φi3)
Ordinace a ošetřovny 24 50
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv, aj.) 15 50
3.1 Mateřské školky
Učebny, herny, lehárny 22 50
Šatny pro děti 20 50
Umývárny pro děti, WC 24 φi3)
Izolační místnosti 22 50
4 Zdravotnická zařízení
Učebny, herny lehárny 22 50
4.2 Zdravotnická střediska, polikliniky
Ordinace 24 50
Čekárny, chodby, WC 20 50
Pokoje pro nemocné 22 55
Vyšetřovny, přípravny 24 55
Operační sály 25 55-65
Předsíně, chodby, WC, schodiště 20 50
4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně, aj.) 20 50
Pokoje pro hosty 20 50
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály 20 50
Pokoje, hovorny, společenské místnosti 20 50
Společná noclehárna 16-18 50
Umývárny 24 φi3)
1) Výpočtová vnitřní teplota se stanovuje podle ČSN EN 7730, ČS EN 12831:2003, ČSNEN 7726 nebo ČSN 73 0540-3.
2) Hodnoty relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vytápěných místností jsou hodnoty informativní.
3) Relativní vlhkost vnitřního vzduchu se stanoví jako střední hodnota z celodenního časového snímku vnitřního prostředí daného vnitřního prostoru.
a) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění pro průměrnou výšku stropu místností 2,7 m
1. při vytápění ze zdroje tepelné 0,6 GJ/m2 za otop. období
energie s násypnými kotli na tuhá
nebo 0,175 MJ/m2.D°,
2. při vytápění z ostatních zdrojů 047 GJ/m2 za otop. období
nebo 0,138 MJ/m2.D°,
b) pro jinou průměrnou výšku stropu místností se hodnota ukazatele přepočte poměrem skutečné výšky stropu k hodnotě 2,7 m,
c) Počet denostupňů D° je určen vztahem
tis průměrná výpočtová teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných prostorách objektu ve
°C stanovená váženým průměrem podle m3 obestavěného vytápěného prostoru (obvykle lze použít +20 °C),
tes průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období ve °C
(obvykle se používá průměrná teplota stanovená z denních měření hydrometeorologických nebo jiných stanic v dané lokalitě).
d) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody při měření nebo stanovení spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody
1. v zásobované budově 0,17 GJ/m2 . rok
nebo 0,30 GJ/m3,
2. v zařízení její přípravy mimo 0.21 GJ/m2. rok
zásobovanou budovu
nebo 0,35 GJ/m3.
Stanovení měrného ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody nebytových budov
Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění se určí podle:
1,2 * (Qfuel;H/ Agros) nebo 1,2 *(Qfuel;H/ (Agross * D°))
Qfuel;H dodaná energie na vytápění na systémové hranici budovy (GJ/rok)
Agross celková podlahová plocha (m2)
D° počet denostupňů
Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody se určí podle:
1,2*(Qfuel,DHW /Agross) nebo 1,2 * (Qfuel;DHW / VDHW)
Qfuel,DHW dodaná energie na přípravu teplé vody na systémové hranici budovy (GJ/rok)
VDHW množství roční spotřeby teplé vody v (m3/rok)
2) Například ČSN 73 05 40-2.
4) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.
5) ČSN EN 834 a ČSN EN 835.
vipacz: Z netu: deutschlandfunk.de/heizkostenable… [ 1 month pomocí Buffer ]