Source: http://docplayer.es/420081-Excm-ajuntament-de-sagunt.html
Timestamp: 2018-02-25 20:44:00
Document Index: 149388178

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 61', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 79', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55']

Excm. Ajuntament de Sagunt - PDF
Download "Excm. Ajuntament de Sagunt"
María Concepción Acosta Farías
1 REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAGUNTO ÍNDICE Título I- Disposiciones generales Título II - Obligaciones generales del Servicio Título III - Condiciones de suministro y vertido Capítulo 1 - Normas generales Capítulo 2 - Suministro por contador Capítulo 3 Nuevos Suministros y vertidos Título IV - Acometidas e instalaciones interiores Título V- Del suministro Capítulo 1 - Generalidades Capítulo 2 - De los contadores Capítulo 3 - De los suministros múltiples sobre una acometida Capítulo 4 - De la instalación interior Capítulo 5 - Del consumo Título VI - Tarifas Capítulo 1 - Normas generales Capítulo 2 - Recaudación y fianzas Título VII- Derechos, obligaciones y sanciones Título VIII- De los daños a terceros Título IX - Reclamaciones Título X - De la jurisdicción Disposiciones finales TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Los servicios de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, dada su naturaleza jurídica y de acuerdo con el art. 34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en relación con el art. 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, son de recepción y uso obligatorio en toda clase de viviendas o instalaciones higiénicas de todo género de establecimientos industriales y comerciales, cuyo emplazamiento esté servido por las correspondientes redes. Esta obligatoriedad se hace extensiva a las obras de construcción o rehabilitación de edificios, tanto en el uso para la propia edificación como para las instalaciones higiénicas del personal. Artículo 2º.- El órgano superior de los servicios de abastecimiento y de alcantarillado es el Excmo. Ayuntamiento y, en su gestión, la Entidad adjudicataria de la gestión del Servicio, quien representará a la Corporación cerca de los Organismos de Administración Pública para todas las actividades relacionadas con el abastecimiento de agua y el saneamiento.
2 Artículo 3º.- Los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado tienen carácter público, por lo que se prestará sin otras limitaciones que el cumplimiento de las condiciones que para los usuarios señale el presente Reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación. Artículo 4º.- La concesionaria gestionará los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado de acuerdo con lo definido y preceptuado en la legislación sectorial de los bienes y servicios del ciclo hidráulico y en las disposiciones reguladoras del Régimen Local. Artículo 5º.- El presente Reglamento tiene por objeto determinar las condiciones generales de prestación de los servicios antes mencionados, así como regular las relaciones entre los abonados o usuarios y el órgano gestor, que en adelante se denominará el Servicio. TÍTULO II - OBLIGACIONES GENERALES DEL SERVICIO Artículo 6º.- El Servicio, con los recursos legales a su alcance, viene obligado a planificar, proyectar, ejecutar, conservar y explotar las obras e instalaciones eléctricas y mecánicas necesarias para captar, tratar, impulsar, recoger, regular, conducir, almacenar, distribuir y situar en los puntos de toma de los abonados, agua potable, así como a recoger y conducir las aguas pluviales y residuales en forma que permitan su vertido a la red de saneamiento o a los cauces públicos, o a instalaciones de tratamiento de aguas residuales, y siempre con arreglo a las condiciones que fija este Reglamento y demás disposiciones que resulten de aplicación. Además, el Servicio viene obligado a realizar las obras de renovación y acondicionamiento de redes, necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas, de conformidad con la planificación y características técnicas determinadas por el Excmo. Ayuntamiento, o las propuestas por el Servicio y aprobadas por la Corporación. Artículo 7º.- Derechos y obligaciones del Servicio y de los Abonados. a) Obligaciones del Servicio 1º) Adoptar las medidas necesarias para que el agua suministrada cumpla en todo momento las condiciones bacteriológicas de potabilidad que fijen las disposiciones legales que en cada momento sean de aplicación. 2º) Mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones precisas que permitan el suministro de agua potable a los abonados en los
3 concretos puntos de toma, así como las instalaciones precisas para la evacuación de las aguas pluviales y residuales de la ciudad. 3º) Prestar el Servicio de modo continuo e ininterrumpido, salvo en los casos que se especifican en el artículo 61 del Título V. 4º) Proyectar, ejecutar y conservar en condiciones adecuadas los imbornales de las vías públicas para que permitan la evacuación de las aguas de lluvia y las labores de mantenimiento del alcantarillado urbano del municipio. 5º) Mantener un servicio permanente de avisos al que los usuarios puedan dirigirse a cualquier hora, para comunicar averías o recibir información en caso de emergencia. 6º) Facilitar visitas a las instalaciones, en armonía con las necesidades de la explotación, para que los usuarios y abonados puedan conocer el funcionamiento de las mismas. 7º) Controlar las características de las aguas residuales de modo que cumplan las condiciones establecidas por el Organismo competente en las autorizaciones de vertido o de inducción a las instalaciones de depuración previa a su vertido a cauces públicos. b) Derechos del Servicio 1º) Percibir el importe de la facturación en la forma y tiempo determinado en el presente Reglamento. 2º) Inspeccionar y revisar las instalaciones interiores de los abonados cuando las necesidades de los servicios así lo requieran. c) Obligaciones del Abonado 1º) Satisfacer el importe de los servicios y demás importes legalmente establecidos por cualquier Administración, en la forma y tiempo previstos en el presente Reglamento. 2º) Pagar las cantidades resultantes de liquidaciones practicadas, en los supuestos de avería o fraude imputable al abonado o conjunto de abonados suministrados. 3º) Usar el agua suministrada en la forma y usos establecidos en el Reglamento y no modificar las condiciones de vertido contratadas. 4º) Abstenerse de vender agua procedente de su abono y la capacidad del vertido. 5º) Abstenerse de establecer o permitir derivaciones de su instalación para suministro o evacuación de agua a terceros, o para locales o viviendas distintas de las consignadas en la Póliza de Abono, aunque se hiciera a título gratuito. 6º) Efectuar los vertidos dentro de los límites y condiciones establecidos por la legislación vigente y por las normas que apruebe el Servicio. 7º) Facilitar y permitir el libre desarrollo de los trabajos de los empleados del Servicio, y de aquellos que, no siendo empleados del mismo, sean acreditados por el Servicio con la correspondiente tarjeta de identificación, dejándose libre el acceso a la finca, vivienda, local o recinto objeto de la Póliza, en misiones de inspección de abastecimiento y saneamiento o toma de lectura del equipo de medida.
4 8º) Respetar los precintos colocados por el Servicio u Organismos competentes de la Administración y dar el oportuno aviso al Servicio si aparecieran manipulados. 9º) Informar al Servicio cuando, por cualquier circunstancia, modifique de forma sustancial el régimen de consumos y/o vertidos y/o las características de éstos, así como el cambio de destino de agua a consumir. 10º) Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en el presente Reglamento y Póliza de Abono. d) Derechos del Abonado 1º) Disponer el agua suministrada en las condiciones de higiene y presión correspondiente al uso conforme a la normativa legal aplicable. 2º) Solicitar y obtener las informaciones y aclaraciones sobre el funcionamiento del suministro y vertido y los datos referentes a su abono particular. 3º) Formular las reclamaciones que estime oportunas, por el procedimiento establecido en el presente Reglamento, acudiendo al Excmo. Ayuntamiento en caso de discrepancia con el Servicio. 4º) A que se le facture el consumo de agua y vertido a las tarifas vigentes. 5º) Solicitar y obtener del Servicio la información y asesoramiento necesario para efectuar la contratación en las mejores condiciones. Artículo 8º.- Por su carácter de servicio público, el personal del mismo tratará a los abonados y usuarios con el mayor respeto y amabilidad. En caso de disparidad de criterio entre un empleado y un abonado o usuario, éste debe aceptar en principio la decisión del empleado, sin perjuicio de formular una posterior reclamación ante el Servicio. En cualquier caso, si la resolución del Servicio no fuera de la conformidad del usuario, éste podrá recurrir ante la Autoridad competente en cada caso, quien resolverá. Para su mejor identificación, todo el personal irá provisto de credencial expedida por el Servicio acreditativa de su función y vinculación al servicio y, los que trabajen en la vía pública, debidamente uniformados. TÍTULO III - CONDICIONES DE SUMINISTRO Y VERTIDO Capítulo 1 - Normas generales Artículo 9º.- a) Usos Domésticos y Actividades Inocuas El suministro de agua y la autorización de vertido de aguas residuales a la red existente o futura, se concederán por el Excmo. Ayuntamiento a propuesta del Servicio. b) Actividades Calificadas El suministro de agua y la autorización de vertido de aguas residuales de actividades calificadas que se haya autorizado o se conceda en un futuro a la red
5 existente, se concederán por el Servicio de Abastecimiento y de Alcantarillado, con sujeción a las disposiciones de este Reglamento, siempre y cuando por sus especiales características no resulte desaconsejada su autorización en razón a riesgos de deterioro grave de las instalaciones o inadecuación con los condicionamientos del tratamiento final de las aguas residuales urbanas. Siendo el sistema de alcantarillado en general unitario, el Servicio fijará las condiciones de vertidos de conformidad con la correspondiente Ordenanza de Vertidos o, en su defecto, con las instrucciones correspondientes a la Entidad Pública de Saneamiento de la Comunidad Valenciana. Asimismo, fijará las características de las acometidas o de aducción del vertido al alcantarillado de acuerdo con las normas de diseño que le sea facilitadas por el Excmo. Ayuntamiento o aprobadas por éste a instancia del Servicio. En caso de desacuerdo entre el usuario y el Servicio sobre las condiciones de un suministro y/o conexión a la red de alcantarillado, éste podrá someterse al criterio de la Corporación, quien resolverá definitivamente. Artículo 10º.- El Servicio podrá, previa justificación, proponer el establecimiento de limitaciones en la concesión de suministros de agua. Cuando las circunstancias del caso así lo aconsejaran, podrá incluso proponer que se acceda a dicha prestación del servicio tan solo a título provisional y en régimen de precario. Todos los inmuebles situados al borde de una vía pública provista de redes de abastecimiento de agua potable y/o de saneamiento, o que puedan tener acceso a ella, deben quedar obligatoriamente conectados a esas redes. Aquellos edificios que posean fosa séptica o bien otras instalaciones de similar naturaleza, cuando tengan la posibilidad de conexión a la red municipal de saneamiento deberán proceder a realizarla, así como deberán realizar el vaciado, limpieza y desinfección de los elementos de la instalación de vertido usados hasta ese momento. Artículo 11º.- Las peticiones de suministro y de vertido se harán en impresos facilitados por el Servicio. En su solicitud, el peticionario hará constar los datos necesarios para fijar las condiciones técnicas de las acometidas a la red de suministro de agua potable, de las de saneamiento, y de los vertidos, así como la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación de los servicios. Acompañará también por escrito la autorización del propietario de la finca, si éste fuere distinto del peticionario, o el documento del que resulte suficientemente acreditada la titularidad de derechos de uso del inmueble o de posesión del mismo. Una autorización de acometida de suministro de agua o de acometida de vertido a la red de saneamiento no podrá considerarse firme, y por tanto podrá ser objeto de modificaciones o revocación, eliminación o sustitución, en tanto no
6 haya obtenido la aprobación del Final de Obra y la Licencia de Apertura en caso de establecimientos o industrias. Serán de aplicación a las redes privadas de abastecimiento de agua, así como a las de saneamiento, todos aquellos artículos del presente Reglamento que hagan referencia a las acometidas, calidad de los vertidos e instalaciones interiores. Artículo 12º.- La petición se hará para cada cuerpo de finca o establecimiento que físicamente constituya una unidad con acceso directo a la calle. No se permitirá dar un suministro o vertido con alcance distinto al que haya sido objeto de contratación, y ello aunque se trate de fincas contiguas o edificaciones que no se hayan dividido registralmente. Como norma general, no se concederá aisladamente suministro de agua o autorización de vertido de residuales a viviendas o locales integrados en una unidad inmobiliaria a la que corresponda estar dotada de acometida unitaria y diferenciada de distribución y control de suministro normalizado (batería de contadores). En principio, el Servicio podrá, razonadamente, denegar el que se hubiera solicitado en dicha forma. Todo ello sin perjuicio de la facultad general del usuario de recurso ante la autoridad competente. Recibida la petición de suministro y vertido en las oficinas del Servicio, se informará al peticionario de los documentos necesarios para la realización del contrato, así como del plazo de tiempo necesario hasta la formalización del mismo. Para la firma del contrato, se exigirá la presentación de los documentos siguientes: a) Cédula de Habitabilidad o Calificación Definitiva si se trata de VPO, en el caso de usos domésticos. b) Licencia Municipal de Apertura, en el caso de usos industriales. c) Licencia Municipal de Obras, en el caso de usos para obra. Se podrá disponer de servicio provisional en cualquier caso con una duración máxima de dos meses, en tanto la Administración correspondiente tramite los documentos requeridos. Transcurrido este período de tiempo, si la Administración resuelve desfavorablemente, el suministro será automáticamente interrumpido y será dado de baja el usuario sin derecho alguno. La póliza de abonado al servicio se suscribirá: a) En caso de fincas de propiedad particular a.1) por el propietario del inmueble o mandatario con poder bastante, cuando se trate de suministros y vertidos por edificios completos a.2) por los usuarios y/o propietarios, cuando se trate de vertidos y suministros para pisos y directamente a éstos. b) En caso de establecimientos industriales o comerciales, centros oficiales o benéficos, por la persona que los represente legalmente.
7 El Servicio contratará siempre con sus abonados a reserva de que las instalaciones del inmueble estén en debidas condiciones para un normal funcionamiento. La Póliza, tanto de vertido de aguas residuales como de suministro de agua potable, sólo se rescindirá si se modifica el destino del edificio, si es demolido o si se modifica la naturaleza del vertido. En caso de cambio de usuario por cualquier motivo se podrá proceder automática y gratuitamente al cambio de titularidad del suministro. El nuevo usuario se subrogará al antiguo contrato con todos sus derechos y obligaciones. Artículo 13º.- El suministro de agua habrá de contratarse siempre con aparato contador homologado. En todos aquellos contratos en los que no haya una concordancia entre el caudal de aguas vertidas y las consumidas, el Servicio podrá obligar al titular del contrato a la instalación de un contador para el aforo de los vertidos. Artículo 14º.- La existencia de un suministro de agua, o la aducción de vertidos a la red de alcantarillado, implican la aceptación de las condiciones establecidas por este Reglamento. Los vertidos de aguas residuales quedan sometidos al cumplimiento de lo que se establezca en la Ordenanza de Vertidos que le sea de aplicación. Artículo 15º.- 1. A menos de pacto especial, los contratos se entienden estipulados por el plazo indicado en la Póliza, bastando para terminarlos, salvo pacto en contrario, la comunicación de rescisión por alguna de las partes dado con un mes de anticipación, mediante certificado. 2. Ello no obstante, si dentro del primer año a contar desde el inicio del suministro, el abonado, sea por la causa que fuere, rescindiere el contrato, correrán a su cargo los gastos que se motivaren para la efectividad de la rescisión. 3. Si durante la vigencia del contrato pudiese aplicar el Servicio un precio superior al que estuviese en vigor al suscribirse la póliza, será éste exigible a partir de la fecha en que se autorice por la Superioridad. Por el contrario, si el precio actual quedase rebajado por mandato de la Superioridad el abonado disfrutará de la reducción en los términos que ésta se haya decretado. 4. Los suministros de agua con destino a ejecución de obras o nuevas construcciones serán objeto de contrato especial cuya duración se determinará en función de la de la Licencia Municipal de obras. En los supuestos de prórrogas de dichas Licencias, y siempre que tal circunstancia fuese debidamente acreditada, el contrato se prorrogará en los mismos términos. Finalizada la obra, caducada la Licencia, o paralizada la obra por resolución administrativa o judicial, el contrato quedará automáticamente rescindido, procediéndose por el Servicio a la baja inmediata del suministro. En ningún caso podrá mantenerse como servicio
8 de abastecimiento a viviendas, locales y/o instalaciones industriales, o de cualquier otro tipo, mediante suministro concertado para obras. Artículo 16º.- El derecho al suministro de agua o el de vertido de residuales, en su caso de una finca, puede extinguirse: a) Por petición del usuario. b) Por resolución justificada del Servicio, por motivos de interés público, y siempre bajo conformidad municipal. c) Por causas previstas en el contrato de abastecimiento y saneamiento. d) Por mal uso del servicio por los ocupantes de la finca, o por inadecuación de las condiciones de las instalaciones interiores, que entrañen peligrosidad en la seguridad de la red, potabilidad del agua, o daños a terceros. e) Como medida preventiva de daños o sancionadora de abusos, con arreglo a las Ordenanzas del Servicio correspondiente. Artículo 17º.- Los contratos que concierte el Servicio con sus abonados no propietarios ni usufructuarios del local abastecido, se consideran finalizados, desde el momento en que los mismos dejen de ocuparlo, y ello siempre que el Servicio tenga debida constancia de tal evento. El abonado deberá comunicar al Servicio la fecha en que dicho local quede libre para que se proceda a tomar lectura del contador, facturar la última liquidación y cualquier otro gasto que hubiera. Tendrá asimismo la obligación de facilitar el acceso a la retirada del contador, para ello, después de formalizada la baja del suministro, concretará fecha u hora para la retirada del contador en un plazo máximo de siete días. En caso de no proceder el abonado en la forma indicada, quedará a las resultas de su incumplimiento. A partir de dicho momento, si por cualquier causa ajena al Servicio, no pudiese cancelarse el suministro, se entenderá que el mismo es de la responsabilidad del propietario o usufructuario. Artículo 18º.- En caso de que se solicitara al Servicio suministro para sistemas conjuntos de calefacción, agua caliente, riego, etc., se podrá exigir a la propiedad, o a la Comunidad de Propietarios debidamente constituida, la suscripción de una póliza general de abono, independiente de las restantes del inmueble. Artículo 19º.- El agua, bajo ningún concepto, podrá ser usada para distinta aplicación de aquella para la que fue pedida y otorgada.
9 Capítulo 2 - Suministro por contador Artículo 20º.- El agua suministrada, cualquiera que sea su uso o destino, será aforada por medio de aparato contador que deberá satisfacer las exigencias impuestas por el vigente Reglamento de verificaciones. Independientemente de lo anterior, y aunque el contador sea de modelo aprobado oficialmente, no podrá ponerse en servicio sin el previo reconocimiento y verificación por el Servicio Territorial de la Consellería de Industria u Organismo que resulte competente a dichos fines. En el caso de contadores de nueva instalación para nuevos suministros, el contador instalado quedará afecto al servicio y podrá ser adquirido en régimen de propiedad o en régimen de alquiler. La colocación e instalación del contador, así como su conservación, se realizará por la empresa suministradora, corriendo los gastos por cuenta del abonado, incluso el coste del contador cuando éste sea de su propiedad. En caso de que el contador sea propiedad del abonado, la empresa suministradora cobrará una cantidad fija cada mes, suficiente para sufragar los gastos originados por la conservación del contador (cuota de conservación). En caso de contador en régimen de alquiler se establece una cuota única (cuota de mantenimiento integral) que cubrirá tanto los costes de conservación como los costes de alquiler. Estos últimos han de ser suficientes para cubrir tanto el coste inicial del contador como las sucesivas reposiciones del mismo en el futuro al final de su vida útil, tal coste quedará reflejado en la correspondiente tarifa. Los costes de alquiler quedarán fijados en 1,25 por 100 del valor del precio del contador de referencia, el cual será el precio medio ponderado de venta al público de los contadores tipo C de las tres marcas más abundantes en el abastecimiento de Sagunto, con independencia de la marca concreta que se instale en cada caso. Las cuotas de conservación y mantenimiento integral serán las vigentes en cada momento, siendo homologado por los Servicios Territoriales de Industria y aceptado por la Entidad Suministradora y el Ayuntamiento de Sagunto. En el caso de suministros ya existentes, cualquier nuevo contador que se instale quedará afecto al servicio, corriendo los gastos de sustitución a cargo del mismo. El abonado estará obligado a satisfacer la cuota de conservación o, en su caso, la cuota de mantenimiento integral establecida en el presente apartado. 3.Cuando circunstancias técnicas así lo aconsejen, tales como interrupciones de la conducción para instalar equipos de presión u otros servicios comunes, o en los edificios que se rijan por el sistema de comunidad de vecinos, el Servicio podrá exigir que se suscriba póliza general de abono para el suministro por contador general. 4.a)Los suministros serán efectuados por contadores divisionarios, debiéndose suscribir el oportuno contrato de suministro y vertido para cada piso, local o cuerpo de edificio susceptible de utilización individualizada.
10 b) En todo caso, a los efectos de posibilitar un mejor control de los consumos realizados por los usuarios y de poder detectar fugas en las instalaciones interiores de los inmuebles, el Servicio podrá realizar el suministro, bien mediante un único contador, que deberá ampararse en la correspondiente póliza general de abono, bien obligando a la colocación de un contador general a la entrada del inmueble y antes de los contadores divisionarios. En este caso, las diferencias entre los consumos de los contadores divisionarios y los del contador general serán de cuenta de la propiedad del inmueble o, en su caso, de la Comunidad de Propietarios. Caso de que el Servicio optase por la colocación de contador general, la propiedad del inmueble o, en su caso, la Comunidad de Propietarios existente, deberá suscribir el oportuno contrato en plazo máximo de un mes natural desde la fecha de la notificación de la obligación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dado cumplimiento a la anterior obligación, el Servicio podrá suspender o limitar los suministros del inmueble hasta tanto se formalice el contrato. 5. Toda póliza general de abono deberá ser suscrita por quien ostente la representación, conforme a Derecho, de la propiedad del inmueble o, en su caso, por el representante legal de la Comunidad de Propietarios. 6. Salvo que en las tarifas que reglamentariamente aprobadas se dispusiese lo contrario, los suministros efectuados mediante contador general comportarán la facturación de tantas cuotas de servicio o mínimos como viviendas o elementos susceptibles de abono se sirvan a través del citado contador. Igual criterio se seguirá en los supuestos de liquidación de fianzas, desempalmes y, en general, respecto de cualquier otro gasto que se genere. Las consecuencias del incumplimiento de lo anterior serán de cuenta del abonado. 7. Cuando exista contador para aforo de los vertidos, le serán de aplicación todos los artículos del presente capítulo que correspondan. Artículo 21º.- Los contadores serán de sistema y modelo aprobado por el estado. Sus tipos y diámetros se fijarán para cada suministro en función de los datos facilitados por el peticionario. Con carácter general, los contadores se instalarán en baterías cuyas características y marcas deberán ser autorizadas por la Delegación Provincial de Industria u Organismo que, según Ley, resulte competente al efecto, y deberán estar formadas por un conjunto de tubos horizontales y verticales que alimenten los contadores divisionarios, y que, al tiempo, sirvan de soporte a dichos aparatos y sus llaves de maniobra. Los tubos que integren la batería formarán circuitos cerrados, habiendo como máximo tres tubos horizontales, unidos por soldadura, así como las salidas a la grifería, y debiendo estar el conjunto protegido contra la oxidación. La puerta del armario o cámara destinada a la ubicación de la batería deberá ser de una o más hojas de manera que, en todo caso, al abrirse dejen libre todo el ancho del cuadro. En caso de instalaciones sobreelevadoras han de mantenerse libres, y con independencia del espacio ocupado por aquellas, los espacios necesarios para
11 las baterías. Las cámaras o armarios deberán quedar instalados en zona de fácil acceso y de uso común del inmueble, debiendo además estar dotadas de iluminación eléctrica y desagüe directo a la calle. Así mismo, las baterías deberán estar instaladas con cota adecuada y suficientemente separadas de otras dependencias destinadas a la centralización de contadores de gas y/o electricidad. En caso de edificaciones que posean gran número de plantas se podrán efectuar varias centralizaciones de contadores mediante la instalación de varias baterías, que se ubicarán en diversas plantas del edificio, alimentándose todas ellas de un único montante general cuyas características y dimensionamiento deberán ser visadas por técnico competente. Contador general para usos industriales. Su dimensionamiento vendrá dado, según el caudal máximo declarado en la póliza de abono. Su dimensionamiento y tipo será fijado por el Servicio, así como su alojamiento. Pero si el consumo real, por no corresponder al declarado en la póliza de abono, no guardase la debida relación con el correspondiente al rendimiento normal del contador, deberá ser sustituido por otro de diámetro adecuado, obligándose el abonado al pago de los gastos que ello ocasione. Contador de aforo de vertidos. Será potestativo del Servicio instalarlo cuando no haya una concordancia entre el agua vertida y la suministrada. Su dimensionamiento vendrá dado por el caudal indicado por el contratante sin perjuicio de que una vez observado el caudal si no se ajusta al valor de diseño pueda cambiarse el contador. Artículo 22º.- El Servicio efectuará la prestación del servicio de conservación y reparación de contadores, mediante el pago por parte del abonado de una cuota trimestral proporcional al calibre del contador y actualizable dentro de la tarifa del servicio. El Servicio deberá sustituir o reparar a su cargo los contadores averiados o inutilizados por su normal uso, si bien la cuota de conservación no cubrirá los gastos de reparación motivados por otra causa. La vida útil de los contadores se estima en diez años. Artículo 23º.- Si en cualquier tiempo se declarase oficialmente excluido el contador de los modelos sistemas aprobados, el abonado vendrá obligado a sustituirlo por otro reglamentario, pagando tanto su verificación como los gastos que el cambio ocasione. Artículo 24º.- El contador deberá mantenerse en buen estado de conservación y funcionamiento, pudiendo el Servicio someterlo a cuantas verificaciones considere necesarias o llevar a cabo las sustituciones que reglamentariamente procedan.
12 Cuando al hacer el personal las operaciones de aforo lo encuentren parado, lo desmontarán y procederán a sustituirlo a efectos de su reparación, computándose el agua consumida en la forma prevista en el párrafo 2º del artículo 79º del Título VI. Artículo 25º.- Cuando después de cuatro visitas por parte de empleados del Servicio, no haya podido tomarse lectura del contador, por encontrarse el local cerrado, se dirigirá una carta-aviso al abonado, y si esto no diera resultado, se considerará que está ausente, y en tal caso el suministro podrá ser interrumpido hasta que el abonado facilite la revisión del contador. Mientras tanto, el contrato continuará produciendo todos sus efectos. Artículo 26º.- 1. Los cambios de lugar del contador o de modificación de la acometida, se ejecutarán por los empleados del Servicio y serán de cuenta de los abonados. 2. Después de haber causado baja, no podrá reanudarse el suministro a nombre del mismo abonado sin efectuar previamente nueva solicitud, suscripción de la correspondiente Póliza de Abono, pago de los derechos establecidos y formalización de la fianza. Artículo 27º.- Toda variación de la instalación o del contador por parte del abonado y sin conocimiento de la Oficina del Servicio, será considerada como fraude y sancionada de acuerdo con este Reglamento. Artículo 28º.- Los contadores deberán estar situados en el exterior del local o vivienda con acceso directo a los empleados de la Empresa. No se permitirá la colocación de contadores en el interior de las viviendas, locales o industrias de nueva creación que impidan el control de los mismos por el Servicio. Asimismo las futuras contrataciones de inmuebles en que se den estas circunstancias, no se permitirán en tanto no efectúen los propietarios las correspondientes modificaciones en la instalación. Capítulo 3 Nuevos Suministros y Vertidos. Artículo 29º.- El Servicio ejecutará las obras de primer establecimiento de ampliación de la red de distribución de agua potable bajo la supervisión del Ayuntamiento de la siguiente forma: A)- Supuestos de urbanización consolidada (calles abiertas al tránsito, con rasante definitiva, bordillos colocados, etc...): 1.- Instalaciones en solares que no dispongan de servicio de agua.
13 Los peticionarios que soliciten suministro de agua abonarán al Servicio la cantidad un (1) euro por metro cuadrado de superficie construida. 2.- Ampliación de Instalaciones u Obra en edificios que ya dispongan de servicio de Agua. La aportación económica será de Un (1) Euro/m2 y se hará en función del calibre del contador que se instale, descontando la correspondiente al contador a retirar. A estos efectos los contadores se equipararán a las superficies equivalentes siguientes: El contador de 13 mm. se equiparará a una extensión de 100 m² de superficie; el de 15 mm a una de 150 m²; el de 20 mm. a una de 250 m²; el de 25 mm. a una de 350 m²; el de 30 mm. a una de 500 m²; el de 40 mm. a una de m²; el de 50 mm. a una de m²; el de 65 mm. a una de m². La cuantía de esta aportación se actualizará anualmente en el mes de Enero de cada año, según la variación porcentual experimentada por el índice General Nacional del Sistema de índices de Precios al Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, y para ello bastará la comunicación formal al Ayuntamiento para su conocimiento. 3.- Industrias y otros inmuebles destinados a uso distinto del de vivienda En el caso de que el peticionario sea una industria o inmuebles destinado a uso distinto del de vivienda, la aportación vendrá fijada por el 100% del importe de la canalización mínima que sea preciso realizar hasta cubrir su fachada. No se ejecutarán canalizaciones con diámetro inferior a 80 mm. Si el industrial al solicitar el servicio, dispusiera ya por su fachada de la canalización necesaria, o solicitase una ampliación sobre el caudal o dotación existente, satisfará la aportación en función del calibre del contador que precise, descontado la correspondiente al contador a retirar. El contador será a su vez función del número e importancia de los servicios instalados. A estos efectos el contador de 13 mm. se equipará a una extensión de 150 m² de superficie, el de 15 mm. a una de 300 m²; el de 20 mm. a una de 450 m²; el de 25 mm. a una de 600 m²; el de 30 mm. a una de 900 m²; el de 40 mm. a una de m²; el de 50 mm. a una de m²; el de 65 mm. a una de m². A estos efectos se establece la unidad de aportación por superficie en 0,9234 Euros/m2. Dicha aportación se actualizará anualmente en el mes de Enero de cada año, según la variación porcentual experimentada por el índice General Nacional del Sistema de índices de Precios al Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, y para ello bastará la comunicación formal al Ayuntamiento para su conocimiento. 4.- El cobro de la aportación obligará al suministrador a disponer, por la fachada del inmueble del peticionario, la canalización precisa para atender el suministro, siempre que el local a abastecer esté comunicado con la zona urbana por vía pública abierta al tránsito, debidamente rasanteada y con los bordillos colocados. El diámetro mínimo de canalización será de 80 mm.
14 El suministrador formulará los oportunos proyectos técnicos de las obras de ampliación de la red de distribución, que serán trasladados al Ayuntamiento para su conocimiento. Las diferencias entre las inversiones efectuadas y las aportaciones percibidas en los casos de urbanización consolidada podrán liquidarse anualmente variando la aportación para compensar el déficit o en cualquier caso al finalizar el periodo del Contrato, el Ayuntamiento abonará al Concesionario dichas diferencias actualizadas en base al Índice de Precios al Consumo vigente en el momento de su abono. B).- Supuesto de urbanización de Nuevas Unidades de Actuación o en Ejecución. En este caso el promotor debe de aportar el proyecto de la red y tubería de alimentación a constituir. Este Proyecto debe contar con el visto bueno del Ayuntamiento y del Concesionario. Una vez aprobado, será financiado íntegramente por el promotor, figurando en su presupuesto una partida para gastos de vigilancia, pruebas, limpieza, esterilización y empalmes sobre la red existente, operaciones que deberán ser ejecutadas exclusivamente por el Concesionario, previo abono de su coste por el promotor. Durante un año desde la recepción de la obra por el Servicio el coste de las reparaciones serán por cuenta del promotor. Estas obras podrán ser ejecutadas por el concesionario, o por el promotor. En el supuesto que las obras sean realizadas por el promotor, éste deberá cederlas al Ayuntamiento. Las anteriores normas sobre ejecución y financiación de obras para las ampliaciones de la red de distribución, se refieren a instalaciones de la red general, no a la acometida, que deberá ser ejecutada siempre por la empresa suministradora. No obstante, cuando el peticionario, a criterio de la empresa suministradora y del Ayuntamiento reúna las garantías suficientes, podrá realizar la obra civil asociada a la acometida, siguiendo las indicaciones de la entidad suministradora. Artículo 30º.- 1. El Servicio, al serle cursada una petición para vertido de aguas residuales o pluviales de un inmueble a la red de alcantarillado, atendiendo a las características de la finca, y por otra parte a la red de saneamiento existente, así como a los proyectos confeccionados de ampliación de la misma, indicará si para la implantación de la conexión es necesaria la ampliación, extensión o modificación de la red de saneamiento existente. 2. Estos trabajos de extensión, ampliación o modificación de la red serán realizados por el Servicio o por el peticionario, en ambos casos a cargo del peticionario. En caso de que el peticionario solicite que estos trabajos sean realizados por el Concesionario, éste confeccionará un presupuesto cuyo importe deberá ser pagado por el peticionario antes del comienzo de los trabajos. En caso de que estos trabajos sean realizados por el peticionario, el Concesionario confeccionará un presupuesto por Vigilancia de las obras y Pruebas de las
15 instalaciones cuyo importe deberá ser pagado por el peticionario. En este caso, durante un año desde la recepción de la obra por el Servicio el coste de las reparaciones serán por cuenta del peticionario. La obra realizada quedará a todos los efectos incorporada a las redes del Servicio Publico. TÍTULO IV ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERIORES Artículo 31º.- 1. Se entiende por acometida el ramal que, partiendo de la red de distribución, abastece a un inmueble, desde el collarín de entronque con la red pública hasta la llave de paso situada en la acera del inmueble. La acometida finaliza al llegar a la fachada del inmueble aunque no exista llave de paso en la acera. 2. El agua, en cuanto sea posible, se tomará de la tubería más próxima al inmueble que se deba abastecer. 3. El suministro de agua a un edificio requiere una instalación compuesta de: acometida, instalación interior general, contador e instalación interior particular. 4. Se consideran instalaciones propias del inmueble toda la red interior de agua potable a partir de la fachada del edificio abastecido, incluyendo la instalación que se encuentre en la fachada.. En caso del saneamiento se considera instalación propia del inmueble, toda la red interior de saneamiento y la acometida hasta el entronque con la red general. 5. Los solicitantes de una conexión a la red de abastecimiento de agua potable, deberán satisfacer al Servicio derechos de enganche a la red de agua potable. El importe de dichos derechos será aprobado por el Ayto. a propuesta del Servicio en función del nº y características de los suministros a abastecer. Artículo 32º.- Acometidas con sus llaves de maniobra Las características de la acometida de agua se fijarán de acuerdo con la presión del agua, caudal suscrito, consumo previsible, situación del local a suministrar y servicios que comprende, así como las normas vigentes en cada momento. Como norma general cada finca tendrá su propio ramal independiente. Con el fin de que la empresa tenga conocimiento de las necesidades del abonado, con la solicitud de acometida se acompañará una copia del Proyecto Básico del inmueble a construir visado por el Colegio de Arquitectos. Dicho Proyecto será devuelto por el Servicio una vez se haya realizado el informe de la acometida necesaria. Artículo 33º.- La acometida de agua es la tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de distribución. Atravesará el muro de cerramiento del edificio por un orificio practicado al efecto, de modo que el tubo quede suelto y le permita su libre dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado.
16 La conservación y mantenimiento de la acometida de agua será efectuada por el Servicio con cargo a la tarifas de suministro de agua. Para edificaciones existentes con suministro en vigor, y cuyas instalaciones de acometida no se ajusten estrictamente a lo establecido en este Reglamento, la responsabilidad del Servicio se extenderá únicamente desde la conducción general hasta la llave de registro. En caso de que, por avería o mal funcionamiento de las instalaciones interiores, fuere preciso suspender el suministro, la propiedad o abonado deberá adecuar su instalación a lo previsto en esta norma, sin cuyo requisito no podrá reanudarse el suministro. Artículo 34º.- La llave de registro estará situada sobre la acometida en la vía pública. Será utilizada exclusivamente por el servicio o persona autorizada por éste, sin que los abonados, propietarios ni terceras personas puedan manipularla, salvo caso de fuerza mayor debidamente demostrada. En dicho supuesto, el Servicio deberá ser avisado inmediatamente de la maniobra realizada, sin que ello evite el que los daños que se puedan originar sean de cuenta exclusiva del abonado o, en su caso, de la persona que haya manejado la llave. Artículo 35º.- La llave de paso estará situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación, junto al umbral de la puerta en el interior del inmueble. Si fuera preciso, bajo la responsabilidad del propietario del inmueble o persona responsable del local en que estuviese instalada, podrá cerrarse para dejar sin agua la instalación interior de todo el edificio. Quedará alojada en una cámara impermeabilizada, construida por el propietario o abonado. Artículo 36º.- Instalación interior general del edificio. Se realizará por un instalador debidamente autorizado por el Servicio Territorial de Industria u Organismo que lo sustituya, y deberá cumplir lo previsto en las normas técnicas vigentes que le sean de aplicación, así como lo previsto en el presente Reglamento. Artículo 37º.- La instalación de la acometida con su llave de registro y demás accesorios que integran el mismo, así como la apertura de zanja y reposición de superficie, será realizada por el Servicio, quedando la acometida instalada de la propiedad de éste. Artículo 38º.- Las obras y trabajos que sean necesarios a continuación de la toma de entrada para las instalaciones y las distribuciones dentro de la finca, los ejecutará el solicitante o el propietario, siendo los materiales del sistema y características apropiadas para soportar las presiones que definan las normas sobre
17 instalaciones interiores. Serán responsables de los daños o perjuicios que por establecimiento de sus tuberías e instalaciones causen a terceros. Artículo 39º.- l Servicio, al serle cursada una petición para la conexión de las instalaciones interiores de agua potable de un inmueble con la red de distribución, atendiendo a las características de la finca en cuanto a la utilización de agua se refiere, y por otra parte a la red de distribución existente, así como a los proyectos confeccionados de ampliación de la misma, indicará si para la implantación de la toma o acometida es necesaria la ampliación, extensión o modificación de la red de distribución existente. Artículo 40º.- Después de la llave de registro dispondrá el usuario de la finca de una protección de la acometida suficiente para que, en el caso de una fuga de agua, ésta se evacue al exterior, sin que, por tanto, pueda perjudicar al inmueble ni dañar géneros o aparatos situados en el interior, inhibiéndose a este respecto el Servicio de toda responsabilidad. Artículo 41º.- 1. Se concederá el establecimiento de acometidas para la instalación contra incendios en las fincas cuyos propietarios las soliciten. 2. Las acometidas para las bocas de incendio serán siempre independientes de las demás que pueda tener la finca en que se instalan y llevarán contador, que permita el control del uso adecuado del agua, cuando la instalación interior de incendios vaya oculta. Artículo 42º.- El vertido de las aguas residuales de una finca se realizará a través de la acometida de saneamiento compuesta de arqueta general y tubo de conexión de la arqueta general con la red de saneamiento denominado albañal. Artículo 43º.- 1. Toda acometida de alcantarillado deberá disponer de un pozo de registro, en el encuentro con el colector general. Asimismo deberá dotarse al edificio de una arqueta general de recogida de todas las aguas residuales, provista del correspondiente sifón, tapa de registro y ventilación aérea, de la que parta la canalización que entronque con dicho colector general. Por lo general cada finca tendrá su arqueta de recogida de aguas residuales independiente situada en el interior del edificio. No serán responsabilidad del Servicio las inundaciones que pudieran ocasionarse en el interior de la finca por la mala conservación de la arqueta sifónica o por otras causas naturales, como lluvia, ajenas al Servicio.
18 2. La arqueta general estará situada en terrenos de la finca y la tapa de registro a nivel de la planta baja. La unión del tubo de acometida y la red de alcantarillado se realizará en el punto determinado por el Servicio. 3. En aquellas fincas en las que la calidad de los vertidos así lo aconseje deberá instalarse anteriormente a la arqueta general un separador de grasas. 4. La acometida será única para aguas residuales y pluviales, y sólo en los casos especiales a determinar por el Servicio será preceptivo la realización de una acometida para el vertido de aguas pluviales. La relación de estos casos especiales será comunicada al Excmo. Ayuntamiento. 5. Las acometidas para el vertido de aguas industriales deberán disponer además, de un registro situado en la vía pública lo más cerca posible del límite de la propiedad, de forma que permita la toma de muestras para el control de los vertidos. Artículo 44º.- El diámetro y tipo de la acometida de alcantarillado será fijado por el Servicio de acuerdo con los datos facilitados por el peticionario y el reglamento de instalaciones interiores. Dichas acometidas serán instaladas por el peticionario bajo la supervisión del concesionario. Artículo 45º.- Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación de las aguas deberá ser realizada por la propiedad de la finca. Las instalaciones de saneamiento interiores al inmueble se ajustarán en cuanto a trazado, dimensiones y otras características a las Normas Técnicas vigentes autorizadas por los organismos competentes. Artículo 46º.- El solicitante de licencia de acometida de saneamiento presentará un plano de la red de desagüe interior del edificio, en planta, detallando expresamente los sifones generales y la ventilación aérea, que podrán ser las bajantes del edificio, siempre que estén protegidas por rejas que impidan el paso de materias sólidas. Artículo 47º.- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas legalmente a otros Organismos, el Servicio, respetando la legalidad vigente, tendrá facultad de inspeccionar las instalaciones interiores, pudiendo suspender el suministro o vertido cuando los defectos puedan producir contaminación en el agua, o daños a las canalizaciones del servicio o a terceros.
19 Artículo 48º.- En el caso de que una finca aumentase, después de hecha la acometida, ya sea de saneamiento o abastecimiento, el número de servicios, o ampliase el número de viviendas, y las acometidas existentes fueran insuficientes para una normal satisfacción de las nuevas necesidades, los usuarios podrán ser obligados por el Servicio a la sustitución de la acometida por otra adecuada. Los gastos de apertura y cierre de las acometidas, que tengan que hacerse en virtud de la demanda del abonado o propietario, así como por disposición de las Autoridades o por los Tribunales, serán de cuenta del abonado o propietario según el caso. Artículo 49º.- 1. Si un inquilino o arrendatario de parte de un inmueble deseara un suministro o vertido especial, y la acometida del edificio fuese bastante para dotar asimismo de dicho servicio al inquilino, podrá emplearse la misma acometida, siempre que las condiciones permitan su utilización. En caso de insuficiencia de la acometida del edificio del propietario, no podrá aceptarse el suministro directo al inquilino a menos que aquel se avenga a sustituirla por otra adecuada. La nueva acometida habrá de permitir las derivaciones que se precisen para permitir el servicio directamente y con independencia a cada uno de los locales del inmueble. 2. Si el inquilino o arrendatario ocupase un local de la planta baja del inmueble, podrá instalar una acometida independiente; pero a menos que las dimensiones de la finca aconsejasen lo contrario, no podrán tener entrada en un mismo muro de fachada más de tres acometidas, incluida la contratada por el propietario. Artículo 50º El mantenimiento de las acometidas de alcantarillado será realizado por el usuario. Las reparaciones, reformas o modificaciones de la acometida, las realizará el usuario bajo la supervisión del concesionario. Artículo 51º.- Con independencia de las inspecciones que puedan realizar los Organos administrativos competentes, el personal del Servicio podrá, previa su identificación, tener acceso hasta los puntos de entronque de la instalación para hacer las comprobaciones que crea oportunas. Estas inspecciones se realizarán siempre antes de ejecutar cualquier acometida. Si la instalación interior es correcta, podrá hacerse la acometida. En caso contrario, se pondrán en conocimiento del solicitante las deficiencias observadas y no se ejecutará la acometida en tanto no se compruebe que la instalación interior es totalmente correcta.
20 TÍTULO V - DEL SUMINISTRO Capítulo 1 - Generalidades Artículo 52º.- El servicio fijará, teniendo en cuenta las condiciones del inmueble, local o dependencia a abastecer, el diámetro del contador que regirá el suministro y características propias del abastecimiento, para determinar el cual se tendrán en cuenta las disposiciones de los reglamentos vigentes. Así mismo fijará el tipo y diámetro del contador para el aforo de los vertidos en todos aquellos casos que sea necesario el uso de este contador. Artículo 53º.- 1. El precio aplicado al suministro, así como el mínimo o cuota de servicio, se ajustará a lo establecido en las tarifas autorizadas vigentes en cada momento. Cuando el contrato incluya cláusulas especiales, no podrán aplicarse en ningún caso precios superiores a los de estas tarifas. Artículo 54º.- 1. Se entenderá que el agua se contrata para uso industrial, con aplicación de la tarifa aprobada para este uso si la hubiera, cuando a base de la misma se establezca una industria o intervenga el agua de manera predominante para la obtención, transformación o manufactura de los productos característicos o de los servicios propios de la actividad. La circunstancia de que al abonado tenga establecida una industria y contrata agua con destino a ella, o local donde lo explote, no basta para la aplicación de la tarifa industrial, a menos de que concurran los requisitos mencionados en el párrafo anterior. Al agua contratada para uso industrial no podrá dársele más aplicación que la pactada, pudiendo la infracción ser causa de rescisión de contrato. 2. Previamente a la contratación para usos industriales se dictaminará por el Servicio si en la industria en cuestión concurren los requisitos mencionados. 3. El solicitante de un suministro industrial deberá facilitar los datos correspondientes a la cantidad y calidad de los vertidos a fin de determinar las medidas correctoras que le pudieran ser de aplicación de acuerdo con la Ordenanza de Vertidos. Artículo 55º.- Se entenderá que el agua se contrata para obras, cuando el abonado se disponga a efectuar cualquier tipo de edificación y contrate el agua con destino a ella. Artículo El abonado no podrá suministrar el agua del contrato a tercero sin autorización escrita del Servicio; sólo en casos justificados se prestará dicha autorización, y siempre, con carácter transitorio.
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA Reglamento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo el día 5 de febrero de 1998, número, 28. 1 INDICE CAPITULO I NORMAS GENERALES. CAPITULO II OBLIGACIONES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE BARANBIO
II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA JUNTA ADMINISTRATIVA DE BARANBIO Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de tratamiento y depuración de aguas residuales
Ajuntament de Moncofa P-1207700-D Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa.
PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MONCOFA 1 ÍNDICE CAPÍTULO
II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA JUNTA ADMINISTRATIVA DE ABERÁSTURI Aprobación definitiva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro domiciliario de agua potable y
10 26 de abril de 2006 INCENTIVOS JUBILACIÓN ANTICIPADA 2006 EDAD AÑOS DE SERVICIO IMPORTE INDEMNIZAC. 64 3431,57 63 5147,35 62 Entre 15 y 20 5147,35 62 Entre 21 y 25 5353,24 62 Entre 26 y 30 5559,13 62
ORNANZA FISCAL Nº IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES APROBADA 27-07-2004 ORNANZA FISCAL REGULADORA L IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES Capítulo 1 Artículo
GOBIERNO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Año LXXIX Lunes, 15 de marzo de 2004 Número 35 I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUMARIO Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz