Source: http://docplayer.it/1525804-Ammodernamento-impianto-di-telesorveglianza-e-realizzazione-infrastruttura-rete-dati-2.html
Timestamp: 2016-10-28 18:15:25+00:00
Document Index: 183643977

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 7', 'arte 2', 'arte 5', 'art.1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 2', 'art. 615', 'art. 83']

⭐AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETE DATI... 2
AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETE DATI... 2
Download "AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETE DATI... 2"
1 2 AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETE DATI Premessa Inquadramento e obiettivi Requisiti base dell impianto Leggi e norme di riferimento Impianto di videosorveglianza Descrizione dell impianto esistente Nuovo impianto di videosorveglianza Caratteristiche generali Centrale Operativa - Caratteristiche generali Sistema di registrazione NVR Nuove telecamere soluzioni ipotizzate Sistema lettura targhe soluzioni ipotizzate Infrastruttura di rete soluzioni ipotizzate Impianto della rete dati Infrastruttura di rete Apparecchiature e rete di comunicazione Funzionalità auspicate per implementazioni future3 AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETE DATI 1 Premessa Il presente progetto costituisce il secondo lotto dell intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale del Museo di Capodimonte, finanziato dal CIPE con Deliberazione del 23 marzo Il progetto complessivo ha innanzitutto offerto l opportunità di portare a compimento l attività di conservazione e valorizzazione fin qui sviluppata nel museo, attraverso il recupero funzionale di alcuni residui nuclei di ambienti localizzati ai piani terra ed ammezzato, il restauro delle aree porticate e degli elementi lapidei delle facciate interne ed esterne (cornici, portali, soglie), il ripristino di elementi edilizi deteriorati. Al contempo, a distanza di oltre vent anni dall avvio dell adeguamento impiantistico generale (il museo fu chiuso nel 1992 essendo in assoluto contrasto con la normativa vigente in tema di sicurezza), che realizzò uno dei musei all avanguardia per i criteri di controllo e gestione centralizzata dei sistemi di sicurezza, illuminazione, condizionamento (oggi messi in crisi dall obsolescenza dei componenti, spesso neanche più reperibili sul mercato), il finanziamento ha reso possibile procedere alla revisione di tutti gli apparati tecnologici in uso. La logica che sottende il progetto mira a - valorizzare tutto ciò che ancora risponde alle esigenze funzionali - eliminare i sistemi o i componenti tecnologicamente superati (recuperandoli, ove possibile, come componenti di ricambio per la sostituzione di analoghi elementi esistenti in altri siti museali) - procedere alle sostituzioni ed alle implementazioni attraverso l adozione di tecnologie all avanguardia, che riportino il museo ai livelli qualitativi di venti anni fa, garantendone la perfetta efficienza per un analogo futuro periodo, e nel contempo offrano la possibilità di utilizzare l aggiornamento come fattore moltiplicatore di potenzialità. L adozione di cablaggi su fibra ottica, suscettibili di molteplici utilizzazioni, rende infatti possibile la realizzazione di un programma, anche implementabile nel tempo, per l ottimizzazione della funzionalità generale del museo e dell economia di gestione, con applicazioni anche nel settore della comunicazione in rete. Al tema della comunicazione è infatti dedicato un ambito significativo del percorso di innovazione alla base del progetto complessivo, che si raccorda nella sua realizzazione 24 tanto al tema della valorizzazione del complesso museale, quanto a quello dell aggiornamento impiantistico. La realizzazione di una nuova modalità di rapportarsi ai visitatori del parco e del museo - anche attraverso l utilizzazione di tecnologie multimediali - costituisce uno degli obiettivi principali, quale strumento di semplificazione e facilitazione delle relazioni con il pubblico. La grande diffusione di strumenti informatici sui supporti più diversificati e la recente sperimentazione di una rete wireless di trasmissione dati nel parco immediatamente circostante la reggia, unitamente al progetto di rinnovamento infrastrutturale messo in campo, costituiscono le premesse per il potenziamento ed il rinnovamento radicale del sistema delle relazioni tra il museo ed i visitatori. Il progetto che si intende realizzare con il finanziamento CIPE si configura, quindi, come momento contemporaneamente di conclusione di un processo ventennale di crescita e di partenza di un nuovo percorso di innovazione, che fonda la valorizzazione di quanto già fatto anche sul suo superamento, attraverso l introduzione delle tecnologie più aggiornate, che, nel consentire l adeguamento di tutto il sistema impiantistico alle produzioni esistenti sul mercato e più avanzate, offre la possibilità di utilizzare l adeguamento di uno specifico settore come volano per lo sviluppo di altri campi, interessanti anche settori molto diversificati. Il potenziamento del sistema di videosorveglianza, oggetto specifico e principale del lotto in oggetto, è finalizzato ad incrementare la sicurezza del patrimonio custodito attraverso un maggior controllo delle singole sale, del museo nel suo insieme, del parco circostante, e, contestualmente, la sicurezza dei frequentatori del museo e del parco e la protezione contro atti vandalici anche nelle aree esterne, mediante. l incremento delle unità di ripresa (raddoppio telecamere in sala ovvero adozione/collocazione di apparecchi che garantiscano la copertura totale degli spazi espositivi e di distribuzione),. il controllo perimetrale esterno del fabbricato,. l implementazione del controllo delle aree porticate (anche in previsione dell apertura dei cancelli fissi), dei cortili, del parco, degli accessi principali su strada;. la registrazione h 24 delle immagini riprese da tutte le telecamere;. l estensione temporale della permanenza in memoria delle videoregistrazioni;. l efficienza e la semplicità di gestione del sistema di monitoraggio e di controllo affidato alla telesorveglianza centralizzata nel COC; 35 da cui consegue anche l ottimizzazione delle attività del personale addetto ai servizi di vigilanza, in conseguenza della possibilità di riduzione della necessità di presidio in sala e di affidamento a ciascun addetto di un numero più ampio di ambienti, connessi da criteri ordinamentali. Ma è possibile moltiplicare i benefici derivanti dall'investimento finanziario necessario per l'aggiornamento dello specifico sistema impiantistico adottando tecnologie innovative per l'infrastrutturazione del servizio di telesorveglianza. L uso, infatti, della tecnologia IP (Protocollo di Interconnessione di reti Inter Networking Protocol ) basato su conduttori in fibra ottica, in luogo di quelli in filo di rame, nata per interconnettere reti eterogenee (per tecnologia, prestazioni, gestione), consente di veicolare sullo stesso cavo tipologie differenziate di informazioni (anche da rete wireless), realizzando una radicale trasformazione delle modalità di trasmissione dei dati alle centrali di gestione, incrementando la tipologia dei dati rilevabili, semplificandone enormemente la componente infrastrutturale e garantendo scalabilità e sicurezza del sistema. Le stesse telecamere digitali, talvolta, possono assolvere anche ad altre funzioni (lettura umidità e temperatura, presenza persone, conta persone ecc). Nelle intenzioni progettuali, quindi, l'implementazione dell'impianto di videosorveglianza assolve alla funzione primaria richiesta, garantendo il livello di sicurezza e di ridondanza necessari, e contemporaneamente rinnova alla radice tutto il sistema impiantistico, ponendosi come matrice per sviluppi a cascata. 46 2 Inquadramento e obiettivi Requisiti base dell impianto La presente relazione è relativa al progetto preliminare per il rifacimento dell impianto televisivo a circuito chiuso del Museo di Capodimonte in Napoli e la contestuale realizzazione di una infrastruttura di rete dati in fibra ottica, con switch ubicati nei punti logisticamente più opportuni, onde poter cablare, su rete IP, le esigenze di rilevazione dati e di comunicazione del museo. Obiettivi primari dell Amministrazione, come esposto in premessa, sono il rifacimento e l ampliamento del sistema TVCC - attualmente basato sull utilizzo di telecamere analogiche, prevalentemente B/N - nelle aree ad utilizzazione museale (totale estensione dei piani primo, secondo, terzo e parziali aree interrate, al piano terra e al piano ammezzato) e negli spazi aperti dell edificio (porticati, cortili, aree esterne), mediante l adozione di tecnologie di videosorveglianza su rete IP in fibra ottica ridondata ad anello. L estensione della videosorveglianza anche agli spazi utilizzati per attività di servizio (uffici e servizi al pubblico) è funzionale a consentirne il controllo ai fini della gestione della sicurezza, in particolare rispetto ai rischi di incendio. Presso i due varchi carrabili di Porta piccola e Porta grande, accessibili dalla viabilità urbana, è prevista l installazione di sistema LPR per riconoscimento automatico targhe con OCR. Il cablaggio del nuovo impianto dovrà essere realizzato con il minore impatto possibile sulla struttura museale, mirando ad evitare al massimo opere edilizie all interno degli ambienti espositivi, la cui funzionalità dovrà essere garantita anche durante tutta l esecuzione dei lavori di ammodernamento impiantistico. La rete di distribuzione principale in fibra ottica, come quella FTP ai singoli componenti periferici, sarà quindi realizzata utilizzando i percorsi cavi esistenti, sia nel cunicolo interrato di servizio (collocato sotto il perimetro del porticato), sia nei cavedi verticali che collegano i diversi livelli, presenti in più punti del fabbricato, sia lungo le distribuzioni orizzontali esistenti ai diversi piani. Per l affidamento dei lavori, l Amministrazione ha scelto di procedere, sulla base di un progetto preliminare, ad una gara di appalto integrato di progettazione e realizzazione, al fine di coinvolgere imprese e professionisti con specifiche competenze nel settore, nell auspicio di raccogliere proposte di alto profilo tecnologico, mettendo a confronto le migliori e più aggiornate produzioni esistenti sul mercato. 57 Il progetto preliminare elaborato definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, evidenzia le aree impegnate, segnala le caratteristiche e le problematiche specifiche del contesto museale in cui gli interventi saranno eseguiti. Gli schemi distributivi proposti, così come quantità e tipologia dei componenti ipotizzati, sono indicativi delle caratteristiche qualitative e funzionali minime richieste dall Amministrazione e sono funzionali alla verifica di congruità economica dell importo individuato per la realizzazione dell intervento, attraverso la stima sommaria dei costi relativi alla soluzione ipotizzata. La scelta dell architettura dell intero sistema ritenuta più efficace e delle soluzioni specifiche, sia in termini hardware che software, è rimandata alla proposta progettuale da formularsi in sede di gara, basata sul know-how delle imprese concorrenti e delle ditte produttrici adottate. In sede di elaborazione del progetto definitivo da presentare con l offerta, il concorrente avrà la facoltà di proporre soluzioni migliorative, anche in variante, dimostrando il rispetto delle finalità e degli obiettivi minimi fissati dall amministrazione con il progetto preliminare posto a base di gara. Nella soluzione ipotizzata, rappresentata dagli elaborati grafici di progetto, ai vari livelli è prevista l installazione di switch di campo con porte rame 10/100/1000 e porte GBIC per anello; a tali switch saranno connesse o, direttamente tramite cavo UTP cat.6a, le nuove telecamere IP o, per il tramite di codificatori video da allocare nei pressi degli switch, alcuni gruppi di telecamere analogiche esistenti ai piani interrato, terra e ammezzato, ovvero le apparecchiature fisse o wi-fi per la funzionalità della rete dati. L organizzazione delle apparecchiature e dei cablaggi sarà effettuata perseguendo la massima segmentazione dei diversi sistemi (telesorveglianza/rete dati). Ai piani primo e secondo, oltre alla sostituzione delle telecamere analogiche esistenti con apparecchiature nuove a tecnologia digitale, è richiesto di assicurare la copertura visiva dell intera superficie espositiva di tutti gli ambienti. Tale obiettivo è conseguito, nella soluzione progettualmente ipotizzata, attraverso l installazione di ulteriori telecamere in posizione contrapposta a quelle esistenti, con la quale si conseguono anche condizioni di affidabilità, sia in termini di possibile differenziazione delle unità di registrazione delle immagini provenienti dai due apparecchi, sia in termini di garanzia di funzionamento della seconda telecamera in caso di malfunzionamento dell altra. 68 Le telecamere previste nelle sale, minidome day&night antivandalo, dovranno avere risoluzione non inferiore a 1 MPX, e saranno del tipo Power over Ethernet (POE), ovvero alimentate direttamente attraverso la rete. Ciò renderà disponibile la seconda tubazione - attualmente esistente per ciascuna telecamera e necessaria per la relativa alimentazione elettrica - per gli usi relativi alla più complessiva rete dati. Le telecamere saranno equipaggiate con illuminatori ad infrarossi a LED, Tampering Alarm, Motion Detection, Privacy Mask, Audio bidirezionale, Alarm In/Out. Presso gli atri di accesso dei visitatori ai piani saranno installate telecamere di maggiore risoluzione (almeno 3 MPX), destinate ad inquadrare gli ingressi onde avere maggiore riconoscibilità delle persone in transito nel museo. Per migliorare il controllo delle aree esterne è prevista la sostituzione delle telecamere collocate nelle aree porticate e nei cortili con l utilizzazione di Minidome day&night da almeno 2 MPX da esterno antivandalo, sempre accessoriate con illuminatori ad infrarossi a LED, Tampering Alarm, Motion Detection, Audio bidirezionale, Alarm In/Out. Come per le zone di atrio del museo, presso i cancelli di accesso dall esterno del fabbricato le telecamere saranno caratterizzate da una maggiore risoluzione (almeno 5 MPX), per poter avere maggiore riconoscibilità delle persone in transito. In considerazione delle variazioni all attuale uso degli spazi al piano terra - che prevedono, nell ambito dei lavori compresi nel primo lotto del progetto, l apribilità di tutti i cancelli perimetrali del fabbricato - tali telecamere sono previste in tutti i varchi di collegamento del porticato con l esterno. Per garantire un controllo delle aree esterne contigue all edificio, spesso oggetto di atti vandalici, il sistema di videosorveglianza degli spazi aperti è progettualmente integrato con sei telecamere del tipo Speed Dome, collocate sul perimetro esterno delle facciate. In centrale operativa (C.O.C.) è prevista la totale sostituzione degli apparati esistenti (che saranno riutilizzati, come le telecamere rimosse, negli altri istituti del Polo Museale Napoletano) con l installazione di un nuovo sistema di supervisione con due workstation, con gestione complessiva di otto monitor, quattro da 21.5" e quattro da 46". Sarà installato un sistema di registrazione per server room, comprensivo di hardware per server e sistema di storage basato su hard disk in configurazione RAID5, per assicurare un archiviazione delle immagini registrate da tutte le telecamere per circa 30 giorni, come richiesto dalle forze dell ordine e autorizzato dal garante per la privacy. Il sistema di supervisione dell impianto dovrà essere interfacciato con il sistema di gestione dell impianto elettrico del museo (della Schneider Electric), con le centrali antintrusione (della Tecnoalarm) e con la centrale di rivelazione incendi (della Notifier di 79 prossima installazione). Tali interfacciamenti consentiranno di poter accendere l impianto di illuminazione normale nelle sale sia in caso di allarme rilevato dal motion detector della telecamera (migliorando così la qualità delle immagini riprese rispetto a quelle ottenute col solo ausilio dell illuminatore IR, incorporato nelle nuove telecamere), sia in caso di allarme rilevato dagli impianti antieffrazione/antintrusione e antincendio. I sistemi di riconoscimento targhe, da installare presso i due varchi carrabili di Porta piccola e Porta grande, dovranno garantire il controllo degli autoveicoli sia per l ingresso che per l uscita, e saranno connessi alla rete ad anello in fibra ottica mediante switch collocabili nelle guardiole o negli spazi contigui. 810 3 Leggi e norme di riferimento Si evidenzia che i sistemi di sicurezza TVCC sono regolamentati dalle seguenti norme e leggi: Norme CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature (compreso varianti Ab e V1 e fogli di interpretazione da F.1 a F.9); Norme CEI 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione (compreso figli di interpretazione da F.1 a F.27); Norme CEI 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi (fasc H). Norma CEI Sistemi d allarme - Sistemi di controllo d accesso per l impiego in applicazioni di sicurezza Parte 1: Requisiti dei sistemi Norme CEI (EN ) Impianti TVCC. Norme particolari la videosorveglianza guide di applicazione Norma CEI Sistemi di allarme - Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 2-1: Telecamere in bianco e nero Norma CEI Sistemi di allarme Sistemi di controllo d'accesso per l'impiego in applicazioni di sicurezza Parte 7: Linee guida all'installazione Norma CEI Sistemi di allarme Sistemi di controllo d'accesso per l'impiego in applicazioni di sicurezza Parte 2-1: Prescrizioni generali per i componenti Norme CEI Sistemi di allarme - Sistemi di sorveglianza TVCC - Parte 5: Trasmissione video Guida CEI su sistemi senza fili CEI Guida CEI su tecnologia dell informazione guida al cablaggio degli access point wireless CEI Norme CEI 64-8 «Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua» (fasc. 8608/8614); Norme CEI "Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica"; D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008, successivamente integrato dal D.lg. n. 106 del 3 agosto 2009; Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008; 911 ISO/IEC Cabling standards. Standard internazionale per la definizione di un generico sistema di cablaggio indipendente dal tipo di applicazione ; TIA/EIA 568B Commercial Building Telecomunications Cabling Standard part.1 ; TIA TSB-67 Trasmission Performance Specifications for Field Testing ; CEI EN Tecnologia dell informazione. Sistemi di cablaggio generico ; CEI EN Tecnologia dell informazione. Installazione del cablaggio parte 1: specifiche ed assicurazione della qualità ; CEI EN Tecnologia dell informazione. Installazione del cablaggio parte 2: pianificazione e criteri di installazione all interno degli edifici ; CEI EN Tecnologia dell informazione. Installazione del cablaggio parte 2: attività di installazione esterne agli edifici ; CEI EN Sistemi di cablaggio generico. Specifica per le prove sul cablaggio bilanciato per le telecomunicazioni conformi alla norma EN L installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (V., in particolare l art. 615-bis del codice penale. V. Provv. 2 ottobre 2008, doc. web n ), sul controllo a distanza dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), Provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell art. 83 del Codice (Provv. 9 novembre 2005, doc. web n ) Provvedimento del Garante documento 8 Aprile12 4 Impianto di videosorveglianza 4.1 Descrizione dell impianto esistente Si premette che le telecamere esistenti nelle sale del Museo di Capodimonte e lungo i percorsi di transito interno furono installate, negli anni 90, per essere utilizzate esclusivamente quale supporto visivo agli addetti ai servizi di vigilanza in caso di segnalazione allarme intrusione, in quanto avevano semplicemente lo scopo di verificare immediatamente se la segnalazione di allarme era causata da un falso allarme o da un reale intruso. Sulla base di tale esigenza, quindi, le telecamere furono installate per controllare essenzialmente i varchi di accesso alle sale ed equipaggiate con obiettivi aventi una focale minima di 8 mm (su sensori CCD da ½ pollice) onde poter avere riconoscibilità dell eventuale intruso. In particolare, in caso di allarme intrusione in aree non frequentate, la sequenza automatica dell impianto risultava la seguente: 1. le centrali antintrusione (EURA della AEM), attraverso interfacce REM, pilotavano automaticamente il p.l.c. di gestione dell impianto elettrico (della Telemeccanique), comandando l accensione delle luci nella sala interessata; 2. le suddette centrali pilotavano inoltre il relativo ingresso di allarme della matrice video consentendo, su un monitor dedicato, la visualizzazione immediata della zona di accesso alla sala interessata; al momento dell attivazione veniva altresì comandato un videoregistratore time lapse per la registrazione dell evento. Tale interfacciamento consente l accensione automatica delle luci in caso di allarme intrusione o incendio ed il comando automatico della/e telecamera/e installata/e nella zona in allarme: quindi, quando il museo è chiuso al pubblico, risulta possibile tenere spento l impianto di illuminazione, con evidente risparmio di energia. Successivamente la Soprintendenza ha fatto installare, al primo e secondo piano del museo, sensori ad infrarossi passivi con ottica a tenda con funzione antivandalismo per le opere esposte sulle pareti che, in caso di allarme, attivano, anche a museo frequentato, la sequenza automatica descritta in precedenza. Ovviamente, stante il limitato angolo di vista degli obiettivi installati sulle telecamere, non è assicurata la ripresa dell intera area interessata dall evento. 1113 Nel 2005 le tre matrici video, ormai obsolete, sono state sostituite con un unica matrice modulare espandibile, in grado di gestire 256 telecamere, ed i videoregistratori time-lapse a nastro sono stati sostituiti con quattro sistemi di videoregistrazione digitale su hard disk da 160 GB Multiplexer. Tali videoregistratori registrano, in sequenza ciclica continua, le immagini riprese dalle telecamere e, in allarme intrusione o vandalismo, le immagini riprese dalla/e telecamera/e relativa/e alla zona interessata dall allarme. Nell ambito di tale intervento, inoltre, sulle telecamere esistenti sono stati sostituiti gli obiettivi con altri aventi focale di 4mm, onde poter ottenere il maggior angolo di vista possibile e quindi permettere, in caso di allarme vandalismo, la visione e la videoregistrazione di immagini in grado di aumentare la probabilità di inquadrare l evento. Ovviamente la certezza della ripresa risulterà possibile solo installando, in ciascuna sala, una ulteriore telecamera in posizione contrapposta alla telecamera esistente. Allo stato attuale l ubicazione e la consistenza delle telecamere nelle diverse zone del museo risulta la seguente: UBICAZIONE TELECAMERE I T A V Tot Piano interrato/terra: sala Causa Piano terra: esterni Piano terra: gabinetto disegni e stampe 2 2 Piano terra: scala Farnesiana 1 1 Piano terra: Scalone principale 1 1 Piano Terra/Int./Amm: auditorium e locali accessori Piano ammezzato: deposito ex Piano ammezzato: deposito farnesiano 3 3 Piano ammezzato: zona Piano primo: sale Piano primo: scala di servizio book shop 1 1 Piano primo: scala montacarichi 1 1 Piano primo: scala Farnesiana 1 1 Piano secondo: sale Piano terzo e velari: arte moderna 4 4 Piano terzo e velari: passerelle 3 3 Piano terzo e velari: arconi 4 4 Piano terzo e velari: velari Totale interni, per piano e generale Totale esterni14 L ubicazione topologica di tali telecamere e lo schema funzionale dei collegamenti sono riportati negli elaborati di rilievo ITV-1R/ITV-8R. La criticità principale del sistema di videoregistrazione attualmente esistente è legata alle caratteristiche di capienza della matrice video, nonché alla parzialità dei dati registrati, coincidenti con quelli ciclicamente visualizzati. Ulteriore limite è rappresentato dalla parzialità delle aree e dei volumi di ciascun ambiente effettivamente visualizzati dalle telecamere. 1315 4.2 Nuovo impianto di videosorveglianza Caratteristiche generali Il sistema di videosorveglianza individuato da questo progetto preliminare è basato su un architettura distribuita client/server in cui le immagini digitalizzate, gli allarmi ed i comandi operatore vengono trasmessi tramite una rete IP, permettendo così di implementare un sistema altamente scalabile, integrabile e privo di limitazioni topologiche. La caratteristica di scalabilità è intesa sia come possibilità di espansione, con nuove telecamere in campo, con nuove postazioni nel centro di supervisione e con nuovi apparati di registrazione, sia a livello gestionale, con la possibilità di introdurre nuovi centri di supervisione in locale o remoti e/o consentendo la supervisione della security anche da centrali operative di livello superiore. Deve essere così possibile avere uno o più centri di visualizzazione e gestione del sistema di security, dove sono solitamente raccolti gli apparati di centralizzazione e controllo quali server, NVR (Network Video Recorder), postazioni operatore, monitor da tavolo, monitor da parete.; da ciascun centro deve essere possibile controllare gli apparati di periferia (telecamere, encoder, sensori, ecc.) distribuiti sul territorio. Tutti gli apparati sono visti dal sistema come nodi di rete IP e possono pertanto essere inseriti in un qualsiasi punto della stessa, permettendo di aggiungere telecamere e/o postazioni operatore in qualsiasi posizione geografica dotata di connettività IP. Questa caratteristica di flessibilità scelta nel progetto permette e permetterà anche in un successivo momento di distribuire le registrazioni su vari NVR distribuiti in più siti piuttosto che in un unico centro. Elemento importante del sistema scelto è l integrabilità con apparati/componenti di terze parti quali encoder, telecamere fisse e brandeggiabili secondo lo standard ONVIF, sensoristica antintrusione e sensori di controllo accessi. La piattaforma di registrazione e gestione per telecamere IP (fisse normali/megapixel e speed dome) ed encoder deve essere in grado di gestire telecamere Megapixel da 1 ad almeno 16 mpx di qualsiasi marca standard ONVIF, con possibilità di convertire segnali video analogici di telecamere fisse o PTZ/Dome tramite l'utilizzo di encoder e deve permettere un elevato numero di accessi Client (postazione operatore) per visione locale e/o remota. La piattaforma deve essere in grado di supportare flussi video in MPEG4, H264. Il Software deve consentire di visualizzare su ogni monitor schermate multiple di telecamere (fino ad almeno 24 immagini video), siano esse in Live che in Playback (compatibilmente con il profilo di operatore). Deve consentire inoltre di realizzare un intefaccia utente completamente personalizzabile, su più monitor collegati ad ogni 1416 singola Work Station Client, memorizzando tutti i parametri di visualizzazione, zoom e brandeggio digitale con adattamento automatico di luminosità, nitidezza e contrasto per evidenziare i dettagli in zone apparentemente buie o sovraesposte. Il sistema deve permettere, inoltre, di bloccare dei monitor e/o porzione di essi, abilitandoli unicamente alla ricezione di immagini associate ad allarmi. La diagnostica automatica del sistema dovrà comprendere per gli NVR: la CPU, la temperatura motherboard, gli hard disk, lo stato delle ventole di raffreddamento, lo stato ridondanza della rete e l alimentazione, nonché, per tutte le periferiche attive ed in particolare le telecamere, il controllo dello stato di funzionamento (manutenzione proattiva). L impiego di telecamere megapixel offre una ricchezza di informazioni molto importante nella gestione del post evento alla ricerca di elementi investigativi, grazie all uso dello zoom digitale, che offre maggior dettaglio mantenendo una buona qualità dell immagine. Questo ha di contro lo svantaggio di un elevata occupazione disco ed un elevato impegno della rete in termini di throughput: la scelta progettuale si è orientata verso soluzioni capaci di trasferire verso le postazioni operatore immagini con definizione rapportata a quella dell immagine a monitor, e pertanto, se la rappresentazione a video di una telecamera 5 MPX richiede solo 1 MPX, il trasferimento NVR =>Workstation sarà di 1 MPX e solo qualora l operatore richieda un dettaglio superiore allora sarà trasferito il 5Mpx. Per limitare l occupazione disco e soprattutto prolungare la vita dello storage (sistema basato su hard disk in logica RAID5), il progetto ha previsto di registrare su base evento come successivamente illustrato e di dimensionare la capacita di registrazione per 15 giorni in continuo così da poter con facilità garantire i 30 giorni richiesti. In particolare il sistema deve garantire la registrazione in continuo delle telecamere di ciascuna delle zone in cui è suddiviso l impianto antintrusione, dal momento in cui è stato disattivato l impianto antintrusione, e/o il VMD delle telecamere, fino al momento del successivo reinserimento (stato giorno); nelle fasce orarie in cui sono inseriti l impianto antintrusione e il VMD delle telecamere (stato notte) le telecamere di ciascuna zona in cui risulta suddiviso l impianto antintrusione registreranno su base evento allarme o VMD. In tali condizioni, in conseguenza dell allarme, il sistema automaticamente tramite l interfacciamento col sistema di gestione dell impianto elettrico accenderà l impianto di illuminazione della zona interessata garantendo così una migliore qualità di ripresa delle immagini (funzionamento day). 1517 La soluzione deve comunque implementare una logica di buffer circolare che permetta automaticamente la sovrascrittura delle immagini più vecchie di un mese. Il sistema deve essere capace da subito di gestire per ogni telecamera eventi di VMD (video motion detection): 1. configurabili secondo più aree di interesse nel campo di ripresa di ogni telecamera; 2. ogni area di interesse di VMD deve essere realizzabile di qualsivoglia forma tramite un editor grafico semplice ed intuitivo; 3. in ogni area di interesse deve essere definibile un livello di sensibilità; 4. per ogni area di interesse deve essere definibile un tempo t di pre e post allarme che permetta di registrare comunque per t minuti prima di un evento di movimento in una delle aree di interesse e t minuti dopo; 5. anche se la registrazione è impostata per VMD, deve essere possibile configurare una cadenza di registrazione anche in assenza di movimento, esempio un immagine ogni n minuti; 6. la ricerca di filmati per analisi nel post evento, deve essere possibile in funzione dei movimenti avvenuti in una o più aree di interesse, possibilità che deve essere consentita indipendentemente dalla registrare in continuo o su base VMD; 7. per ogni evento di VMD deve essere possibile associare anche allarmi acustici, diversi per telecamera, a scelta sul PC di operatore; 8. per ogni evento di VMD deve essere possibile attivare la visualizzazione automatica del video di interesse, anche in presenza di altri video precedenti e comunque visualizzare un indicatore rosso sulla telecamera con movimento; 9. per ogni telecamera deve essere possibile definire il movimento come "evento di allarme", ed a tale scopo deve essere disponibile una finestra Alarm Monitoring (gestione allarmi) che permetta di inserire una stringa di testo (con ora e telecamera dell'evento). Cliccando col mouse sull evento in questa finestra si attiverà immediatamente la riproduzione dell'evento di movimento con il pre e post allarme impostati; 10. deve essere possibile chiudere un contatto su un dispositivo di campo (telecamere ed encoder) per l'attivazione di dispositivi esterni; 11. gli stessi comandi devono essere possibili anche dal sistema centrale oltre a poter definire regole di notifica anche a mezzo ; 12. deve essere possibile definire zone di interesse (dinamiche) pianificabili in un arco temporale, nelle quali identificare una motion detection. In tal modo la telesorveglianza svolgerà anche la funzione di controllo antivandalismo. 1618 Inoltre deve essere prevista la collaborazione attiva tra le telecamere del sistema, in termini di - definizione delle caratteristiche di oggetti o persone - inseguimento dell oggetto o della persona all interno delle zone di ripresa. Il sistema deve caratterizzarsi anche per la disponibilità, non richiesta in questo appalto e che potrebbe costituire oggetto di offerta migliorativa, di sistema VCA (Video Content Analysis) capace di gestire analisi delle scene effettuate da appositi plug-in software al centro o direttamente sulle telecamere che, in tempo reale e in modalità completamente automatica, permettono di rilevare eventi quali: movimento di persone od oggetti all interno della scena secondo logiche di direzione/verso, attraversamento linee ecc. (line crossing, line direction, denied direction), congestione/affollamento (crowding detection), oggetti lasciati abbandonati (no abbanoned baggage, no parking zone) o rimossi, atti di vandalismo, ecc. Nella scelta del sistema è considerata fondamentale l ottimizzazione manutentivogestionale della piattaforma di videosorveglianza, perseguita attraverso soluzioni in grado di aggiornare, con estrema semplicità ai vari livelli, il Software/Firmware, da una versione all'altra senza dover disinstallare la versione precedente. Il sistema dovrà automaticamente rilevare se il firmware di una sorgente audio o video non è aggiornato rispetto al software attualmente installato e dunque aggiornarlo. Dovrà automaticamente rilevare se il software di un'applicazione client non è aggiornato rispetto al software del server attualmente installato e dunque aggiornarlo. Altrettanto importante è considerata la semplicità di gestione di tutte le attività di monitoraggio svolte dalla centrale operativa, che deve essere garantita da un interfaccia operatore assolutamente intuitiva. Strumento essenziale, in tal senso, è costituito dalla possibilità di rappresentare gli apparati della videosorveglianza su mappe organizzate a livelli, con la dislocazione su di esse dei relativi sensori e telecamere. Le funzionalità disponibili da una qualsiasi postazione client, descritte successivamente in dettaglio, includono: gestione telecamere fisse e brandeggiabili, visualizzazione dei video dal vivo, riproduzione e gestione delle registrazioni (ricerca facilitata tramite filtri), configurazione degli apparati remoti, gestione di eventi ed allarmi, funzioni di diagnostica sul sistema. La disponibilità delle operazioni operatore deve essere basata su sistema di profilazione utente ed il sistema di videosorveglianza dovrà autenticare gli utenti prima di autorizzarne l'accesso al sistema. I diritti di accesso devono avvenire tramite username e password superiore ad otto caratteri; per ciascun utente si devono potere definire singolarmente le operazioni permesse, che dovranno includere almeno: 1719 Visualizzazioni immagini live Utilizzo comandi PTZ per muovere la speed dome Blocco dei comandi PTZ Accesso registrazioni Esportazione immagini Backup di immagini registrate Lock immagini di interesse per evitare la sovrascrittura Configurazione telecamere Configurazione impostazioni generali Configurazioni impostazioni di rete Configurazioni impostazioni immagine e monitor Configurazione impostazioni frequenza immagine e compressione Configurazione impostazioni dimensione immagine Configurazione impostazioni di rilevamento movimenti Configurazione impostazioni aree riservate a VMD Configurazione impostazioni privacy zone su telecamere fisse e speed dome Configurazione server Configurazione impostazioni generali Configurazione impostazioni attività programmate Configurazione impostazioni di registrazione e larghezza di banda Configurazione impostazioni utente e gruppi Configurazione impostazioni di gestione degli allarmi Configurazione impostazioni di posta elettronica Configurazione impostazioni del motore di gestione regole Visualizzazione log di sistema Configurazione impostazioni altoparlante Attivazione uscite digitali Trasmissione agli altoparlanti Il sistema dovrà inoltre registrare con sicurezza le operazioni e gli eventi che avvengono sul sistema, mantenendoli in file di log per garantire le attività di audit; le informazioni dovranno includere: Eventi server Avvio di un'applicazione server Arresto di un'applicazione server Terminazione inaspettata dell'applicazione server Scarsità di risorse per l'applicazione server Errore di installazione dell'applicazione server Licenza funzionalità in scadenza Licenza funzionalità scaduta Errore database Errore di inizializzazione dati Volume dati perso Volume dati recuperato Dimensioni ridotte del volume dati Errore di scrittura dati 1820 Aggiornamento dati avviato Aggiornamento dati completato Aggiornamento dati non riuscito Ripristino dati avviato Ripristino dati completato Ripristino dati non riuscito Rilevato collegamento alla rete Perdita di connessione di rete Errore di rete Errore di rete risolto Errore di invio Errore hardware del server Backup avviato Backup completato Backup fallito Eventi dispositivo Connessione creata Connessione rimossa Connessione creata a server in standby Connessione rimossa da server in standby Connessione fallita Connessione ripristinata Packet loss di rete a livelli inaccettabili Packet loss di rete a livelli accettabili Rilevamento movimento avviato Rilevamento movimento terminato Registrazione avviata Registrazione terminata Registrazione interrotta Registrazione ripresa Ingresso digitale attivato Ingresso digitale disattivato Aggiornamento firmware avviato Aggiornamento firmware completato Aggiornamento firmware non riuscito Eventi utente Login utente Logout utente Impostazione server cambiata Impostazione periferica cambiata Periferica collegata Periferica scollegata Uscita digitale attivata PTZ spostato Esportazione eseguita Eventi allarme Allarme confermato Allarme attivato Allarme assegnato Allarme non assegnato 19 Vedere altro
Guida alla videosorveglianza su IP Nel mondo del monitoraggio video, il passaggio al digitale sta vivendo un forte qualità. 10 GUIDA videosorveglianza di vario genere ed il più delle volte cambiate a tal Dettagli MINEO SICURA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013. COMUNE DI MINEO (Provincia di Catania)
PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 COMUNE DI MINEO (Provincia di Catania) COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MINEO SICURA Progettazione esecutiva del Sistema di videosorveglianza Dettagli Intro. Videosorveglianza. Presentazione. Videosorveglianza su IP. Sistemi di controllo e registrazione. Videosorveglianza analogica
Intro 02 Presentazione La forza di un grande gruppo Lo stile italiano Sviluppo e produzione Un sistema di valore Assortimento completo Logistica avanzata Un servizio tecnico efficace e costante Per migliorare Dettagli CARATTERISTICHE MINIME PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI RICHIESTE
PROVINCIA DI VERONA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA, VIDEOSORVEGLIANZA, SMISTAMENTO CHIAMATE TELEFONICHE E TELE EMERGENZA, PER LA PROVINCIA DI VERONA, PER 36 MESI, Dettagli TVCC SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
TVCC SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CATALOGO 2013 GUIDA APP BTICINO CATALOGHI Indice 2-11 Caratteristiche generali 12-22 Linee guida 23-85 Catalogo Principi dei sistemi di videosorveglianza 2 Soluzioni per Dettagli Vediamoci chiaro. La richiesta di sicurezza non ha subito. Tv c c e a n t i n t r u s i o n e
34 Contatto elettrico 197 Novembre/Dicembre 2010 Tecniche e Prodotti Tv c c e a n t i n t r u s i o n e L installazione di sistemi di videosorveglianza, integrati con le soluzioni di antintrusione, offre Dettagli 2) Descrizione del progetto di videosorveglianza territoriale
1) Premessa L'oggetto del presente elaborato progettuale è la realizzazione di un sistema di controllo e governo del territorio orientato alla pubblica sicurezza a valere sul PON FESR Sicurezza per lo Dettagli Guida tecnica alla tecnologia video di rete.
Guida tecnica alla tecnologia video di rete. Tecnologie e fattori da valutare per sviluppare con successo applicazioni di sorveglianza E di monitoraggio remoto basate su IP. 2 Guida tecnica di Axis alla Dettagli GUIDA AL CABLAGGIO STRUTTURATO
GUIDA AL CABLAGGIO STRUTTURATO INDICE 1 CABLAGGIO PER OGGI E PER DOMANI... 4 2 LA NECESSITÀ DI RETI... 5 2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI SULLE RETI... 5 2.2 NECESSITÀ CRESCENTI DI RETI... 6 2.3 EVOLUZIONE DELLE Dettagli COSOLETO DELIANUOVA SCIDO S.CRISTINA D ASPROMONTE
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO TERRITORIALE DEI COMUNI DI: COSOLETO DELIANUOVA SCIDO S.CRISTINA D ASPROMONTE Ing. Beniamino Azzarà 1 Prot. N.187 del Dettagli Comune di Pozzuoli (Provincia di Napoli) Progetto ECCUP
(Provincia di Napoli) 5/27/2013 Sistema integrato per la gestione dei tributi del Comune di Pozzuoli PROGETTO DEFINITIVO Comune di Pozzuoli Sistema integrato per la gestione dei tributi del Comune di Pozzuoli Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO
PROVINCIA DI CASERTA SETTORE LAVORI EDILIZIA CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI SPECIALISTICI CON CONTRATTO D APPALTO REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, ANTIEFFRAZIONE, ANTIFURTO E DI VIDEOCONTROLLO Dettagli Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione full service di soluzioni mobili per la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) (Test Pilota)
Capitolato Tecnico Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione full service di soluzioni mobili per la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) (Test Pilota) Roma, 30 luglio 2012 INDICE 1 INTRODUZIONE... Dettagli Videocamere IP. per sorvegliare casa e ufficio
Videocamere IP per sorvegliare casa e ufficio A cura di Simone Zanardi Partite tranquilli per le vacanze, tenendo sotto controllo l ambiente domestico o di lavoro: i nuovi dispositivi di sorveglianza sfruttano Dettagli GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN DATA CENTER E SERVIZI ACCESSORI PER LA FONDAZIONE EDMUND MACH
- 38010 San Michele all Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218 - www.fmach.it - iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 Dettagli Impianti antintrusione
Impianti antintrusione Guida alle normative vigenti Edizione 2 2012 A cura di 4 INDICE 1 Introduzione 1.1 Obiettivo della guida Tecnoalarm 1.2 Presentazione aziendale 2 Le principali linee guida per Dettagli VideoSorveglianza Intro
VideoSorveglianza Intro 02 08 Presentazione La forza di un grande gruppo Lo stile italiano Un servizio tecnico efficace e costante Per migliorare la qualità del tuo lavoro Videosorveglianza su IP Qubix Dettagli Capitolato Speciale di Appalto Norme tecniche e procedurali Sommario
Capitolato Speciale di Appalto Norme tecniche e procedurali Sommario Capitolo 1 - CONDIZIONI GENERALI D APPALTO... 3 Art. 1. Stazione Appaltante... 3 Art. 2. Generalità... 3 Art. 3. Finalità ed Oggetto Dettagli BT Telehousing. BT Compute. Offerta commerciale. Version: 5.22. Page 1
BT Telehousing BT Compute Offerta commerciale Version: 5.22 Page 1 1 Introduzione... 4 1.1 Riservatezza 4 1.2 Scopo del documento 4 1.3 Acronimi 4 1.4 BT Italia - Profilo della Società 5 1.5 BT Certifica Dettagli Linee guida per la sicurezza informatica nelle scuole
Linee guida per la sicurezza informatica nelle Documento redatto dal SAIIT in collaborazione con la società Getronics 1. PREMESSA...3 2. LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI...4 3. POLITICHE DI SICUREZZA...5 Dettagli CONTROLLO DEL CENTRO DATI: CRITERI PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA
CONTROLLO DEL CENTRO DATI: CRITERI PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA Tutti vantaggi della GESTIONE CENTRALIZZATA In passato dati e applicazioni di grandi dimensioni erano gestiti da potenti computer mainframe Dettagli ENNA una città sicura
Comune di Enna F.E.S.R.. PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 PIANO OPERATIVO NAZIONALE SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 ENNA una città sicura Progetto Dettagli Soluzioni Tecnologiche. Progetti realizzati dal Gruppo Bellucci nell anno 2014/2015
Soluzioni Tecnologiche Progetti realizzati dal Gruppo Bellucci nell anno 2014/2015 BREVETTI RFID BREVETTI è uno dei primi uffici italiani di consulenti tecnici e legali esperti in brevetti e marchi e nei Dettagli CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. Provincia di Treviso. Piazza Caduti, 8 31021 Mogliano Veneto centralino 041.5930111
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso Piazza Caduti, 8 31021 Mogliano Veneto centralino 041.5930111 protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@peceveneto.it Capitolato Speciale per i servizi di Gestione Dettagli GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GLOBAL SERVICE E FACILITY MANAGEMENT PER LE SEDI ENAV SPA DI ROMA:
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GLOBAL SERVICE E FACILITY MANAGEMENT PER LE SEDI ENAV SPA DI ROMA: - VIA SALARIA 716, - VIA SALARIA 713, - VIA DI SETTABAGNI 390 - VIA Dettagli Edito riale Ridiamo sicurezza ad un Paese vulnerabile di Chiara Bonan L Italia è stata percorsa negli ultimi mesi da una serie di scossoni che hanno fatto da amplificatore della fatiscente struttura politico Dettagli Uso Razionale dell energia nei centri di calcolo
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO Uso Razionale dell energia nei centri di calcolo M. Bramucci D. Di Santo D. Forni Report RdS/2010/221 USO RAZIONALE DELL ENERGIA NEI CENTRI DI CALCOLO M. Bramucci (Federazione Dettagli www.aylook.com MANUALE UTENTE (versione 1.3) pag. 1 di 101
MANUALE UTENTE (versione 1.3) pag. 1 di 101 INDICE INDICE... 2 1. PRESENTAZIONE VIDEOREGISTRATORI AYLOOK... 4 2. PRIMO COLLEGAMENTO AD AYLOOK... 5 3. SETUP CONFIGURAZIONI... 12 3.1 Menù setup: possibili Dettagli P r o v i n c i a d i P i s t o i a
P r o v i n c i a d i P i s t o i a S e r v i z i o I n f o r m a t i c o CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L ACQUISIZIONE DI APPARATI HARDWARE, SOFTWARE E RELATIVI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back