Source: http://docplayer.fi/3717552-Jatevedenpuhdistus-paakaupunkiseudulla-2011.html
Timestamp: 2017-08-20 14:01:37+00:00
Document Index: 1266897

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla PDF
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2011
Download "Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2011"
1 Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot
2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY / Mikko Harma Edita Prima Oy Helsinki 2012
3 Esipuhe Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) puhdistaa Helsingin metropolialueen yli miljoonan asukkaan jätevedet kahdella Suomen suurimmalla puhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. HSY:n jätevedenpuhdistamoiden toiminta-alueella asuu yli 20 % Suomen asukkaista ja puhdistamoiden rooli Suomen jätevedenpuhdistuksen ympäristökuormituksen hallinnan ja kehityksen kannalta on ollut ja on edelleen merkittävä. HSY:n molemmat puhdistamot purkavat puhdistetut jätevedet suoraan Itämereen ja näin ollen myös vastuu toiminnan kehittämisestä on nähty jo vuosia Itämeren hyväksi tehdyksi työksi. Itämeri-työssä tukenamme ovat jätevedenpuhdistuksen 100-vuotinen historia sekä innovatiivinen ja sitoutunut henkilökunta. HSY:n jätevedenpuhdistuksesta ja sen toimintatuloksista ovat kiinnostuneita useat tahot. Toimintaa valvovat viranomaiset ovat tämän raportoinnin pääasiallinen ja perinteinen kohderyhmä. Vuosien myötä kiinnostus on kuitenkin kasvanut myös muiden sidosryhmien taholta ja näihin kyselyihin on vastattu jakamalla laitoskohtaista, valvontaviranomaisia varten laadittua vuosiraporttia. Tämän nyt toteutetun uuden vuosiraportoinnin avulla pyritään aikaisempaa paremmin täyttämään jätevedenpuhdistusta koskevia tietotarpeita yhdistämällä kahden laitoksen tiedot samaan julkaisuun ja esittelemään viranomaisraportointia laajemmin toiminnallisia tuloksia. Samalla pyritään myös avaamaan aikaisempaa selvemmin jätevedenpuhdistuksen päästöjä ja ympäristövaikutuksia koko Helsingin Metropolialueen osalta. Raportoinnin ensisijaisena lähtökohtana on kuitenkin edelleen valvontaviranomaisten edellyttämien tietojen esittäminen, minkä vuoksi tietyt kaaviot ja taulukot periytyvät aikaisemmista raporteista sellaisenaan. Muita sidosryhmiä on pyritty palvelemaan entistä paremmin tuomalla rinnalle aikasarjoja sekä lisäämällä kuvailevia tekstiosuuksia. Myös jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeista on raportoitu entistä laajemmin. Jätevedenpuhdistuksen vuosiraportointia tukee HSY:n julkaisusarjassa ilmestyvä erillinen energiaan ja kasvihuonekaasupäästöihin pureutuva vuosiraportti. Jatkossa tätä vuosiraporttia tullaan kehittämään edelleen saadun palautteen perusteella. Helsingissä Tommi Fred Vs. Vesitoimialuejohtaja Mari Heinonen vs. Jätevedenpuhdistusosaston johtaja
4 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan kahdella Suomen suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Tämän nyt ensimmäistä kertaa julkaistavan pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen yhteisen vuosiraportin tarkoituksena on tarjota sekä valvoville viranomaisille että kuntalaisille kokonaiskuva jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta sekä puhdistustehokkuudesta vuonna Samalla puhdistamoiden erilliset vuosiraportit siirtyvät historiaan ja tarvittavat puhdistamokohtaiset tiedot on sisällytetty tähän raporttiin. Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa ohjaavat laitoskohtaiset ympäristöluvat. Vuonna 2011 sekä Viikinmäen että Suomenojan puhdistamot täyttivät kaikki ympäristölupaehdot ja puhdistetun jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, typpi-, fosfori- ja kiintoainepitoisuus sekä poistoteho olivat lupaehtojen mukaiset. Typen ja fosforin osalta saavutettiin myös HSY:n sisäinen, lupaehtoja tiukempi tavoitetaso. Vaikka lumien sulamisvedet ja joulukuun ennätykselliset sateet vaikeuttivat puhdistamoiden ja jätevedenpumppaamoiden toimintaa, typpikuormitus mereen väheni vuonna 2011 edellisestä vuodesta 9,6 % ja fosforikuormitus 21,8 %. HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeissa on jätevedenpuhdistusprosessin tehostamisen lisäksi yhä merkittävämmässä roolissa energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Energiatehokkuuden parantamiseksi vuonna 2011 Suomenojalla kehitettiin ilmastuksen ohjausta ja Viikinmäessä vastaavasti tehostettiin lämmön talteenottoa sekä aloitettiin mittava tutkimushanke linkouksen erotusvesien typenpoiston toteuttamiseksi. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kuormituksen ennakoitua voimakkaampaan kasvuun liittyen HSY:n hallitus päätyi aikaistamaan Viikinmäen puhdistamon laajennushanketta, ja hankkeen toteutussuunnittelu käynnistettiin loppuvuodesta Viikinmäen yhdeksäs linja on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna Tulevaisuudessa Suomenojan puhdistamon korvaava Blominmäen kalliopuhdistamo oli vuonna 2011 yleissuunnitteluvaiheessa ja puhdistamon hankesuunnitelma hyväksyttiin. Blominmäen jätevedenpuhdistamo on suunniteltu otettavan käyttöön vuonna Julkaisija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Tekijät Eija Lehtinen, Aninka Urho Päivämäärä Julkaisun nimi Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Avainsanat Jätevedenpuhdistus, jätevedenpuhdistamo, ravinnekuormitus, ympäristölupa, yhdyskuntien ravinnekuormitus Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 4/2012 issn l (nid.) isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Kieli: suomi Sivuja: 68 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY puhelin , faksi
5 Sammandrag Avloppsvattnet i huvudstadsregionen renas vid de två största avloppsreningsverken i Finland: Viksbacka i Helsingfors och Finnå i Esbo. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) svarar för reningsverkens verksamhet. Syftet med denna gemensamma årsrapport om avloppsvattenreningen i huvudstadsregionen är att ge både de övervakande myndigheterna och kommuninvånarna en helhetsbild av avloppsreningsverkens verksamhet samt rengöringseffektivitet år Rapporten publiceras för första gången. Samtidigt kommer det inte längre att publiceras separata årsrapporter för reningsverken utan de nödvändiga reningsverksspecifika uppgifterna finns i denna rapport. Verksamheten vid avloppsreningsverken styrs av anläggningsspecifika miljötillstånd. År 2011 uppfyllde både reningsverket i Viksbacka och Finnå alla miljötillståndsvillkor. Det renade avloppsvattnets biologiska och kemiska syreförbrukning, kväve- och fosforhalten, halten av suspenderade ämnet samt avledningseffekten uppfyllde också tillståndsvillkoren. För kvävet och fosforns del uppnåddes även HRM:s interna målnivå som är strängare än tillståndsvillkoren. Även om smältvattnet och de rikliga regnen i december försvårade verksamheten vid reningsverk och pumpstationer för avloppsvatten, var kvävebelastningen i havet 9,6 procent mindre och fosforbelastningen 21,8 procent mindre år 2011 än år Inom HRM:s utvecklingsprojekt för avloppsvattenrening spelar, utöver en effektivering av avloppsvattenreningen, en förbättring av energieffektiviteten och anpassning till klimatförändringen en allt större roll. För att förbättra energieffektiviteten år 2011 utvecklades styrningen av luftningen i Finnå. I Viksbacka effektiverades värmeåtervinningen och ett omfattande forskningsprojekt för att genomföra kväveborttagning från centrifugeringens avskiljningsvatten inleddes. Med anknytning till anpassningen till klimatförändringen och en större ökning än den förutspådda belastningen beslutade HRM:s styrelse att tidigarelägga utvidgningsprojektet vid reningsverket i Viksbacka och planeringen av projektgenomföringen inleddes i slutet av Avsikten är att ta i bruk den nionde linjen vid Viksbacka år Bergsreningsverket i Blombacken, som i framtiden kommer att ersätta reningsverket i Finnå, var år 2011 i generalplanskedet och projektplanen för reningsverket godkändes. Enligt planerna tas Blomblackens avloppsreningsverk i bruk år Utgivare Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Författare Eija Lehtinen, Aninka Urho Datum Publikationens namn Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Nyckelord Avloppsvattenrening, avloppsreningsverk, näringsbelastning, miljötillstånd, samkommunernas näringsbelastning Publikationsseriens titel och nummer: HRM:s publikationer 4/2012 issn l (nid.) isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Språk: finska Sidor: 68 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY telefon , fax
6 Abstract Wastewater in the Helsinki Metropolitan Area is treated at two of Finland s largest wastewater treatment plants: Viikinmäki in Helsinki and Suomenoja in Espoo. The plants are operated by the Helsinki Region Environmental Services Authority (HSY). Now published for the first time, this joint annual report on wastewater treatment in the Helsinki Metropolitan Area intends to provide both supervisory authorities and city residents with an overview of the operation and treatment efficiency of the wastewater treatment plants in This report also replaces the separate annual reports of the treatment plants as it includes the necessary plant-specific information. The operation of the wastewater treatment plants is governed by plant-specific environmental permits. In 2011, the Viikinmäki and Suomenoja wastewater treatment plants both complied with all environmental permit conditions, with biological and chemical oxygen demand as well as the nitrogen, phosphorus and solids content and removal efficiency of treated wastewater all meeting the permit conditions. For nitrogen and phosphorus, the plants also reached HSY s internal target value, which is stricter than the permit conditions. Although the operation of the treatment plants and wastewater pumping stations was made more difficult by the high amount of meltwater and the record-breaking rain in December, the nitrogen load on the sea in 2011 was reduced by 9.6% from the previous year and the phosphorus load by 21.8%. In addition to enhancing the wastewater treatment process, HSY s development projects are paying increasing attention to the improvement of energy efficiency and adaptation to climate change. At Suomenoja, steps taken to improve energy efficiency in 2011 included developing the control of aeration, whereas Viikinmäki enhanced its heat recovery and started an extensive research project to remove nitrogen from water separated by centrifugation. In connection with adaptation to climate change and higher-than-predicted increase inload, HSY's Board of Directors decided to bring forward the Viikinmäki plant expansion project, and implementation planning for the project started in late The intention is to commission the ninth line at Viikinmäki in The new underground treatment plant Blominmäki was at the general planning stage in 2011, and the project plan for the plant was approved. The Blominmäki wastewater treatment plant is scheduled to start its operations in 2020, and replace then the Suomenoja plant. Published by Helsinki Region Environmental Services Authority Author Eija Lehtinen, Aninka Urho Title of publication Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Date of publication Keywords Wastewater treatment, wastewater treatment plant, nutrient load, environmental permit, community nutrient load Publication series title and number: HSY publications 4/2012 issn l (nid.) isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Language: Finnish Pages: 68 Helsinki Region Environmental Services Authority PO Box 100, HSY Tel , Fax
7 Sisällys Jätevedenpuhdistamojen toiminta 1 Jätevedenpuhdistamot Toiminta-alue ja -tavoite Viikinmäki Suomenoja 11 2 Puhdistamoille tuleva kuormitus Jätevesimäärä Puhdistamoiden hydraulisen kapasiteetin riittävyys Helsingin sekaviemäröity verkosto Tulokuormitus Teollisuusjätevedet 16 3 Tarkkailu Käyttötarkkailu Kuormituksen tarkkailu 17 4 Päästöt vesistöön Lupaehdot Kuormitus vesistöön Lupaindeksi ja OCP-indeksi Muut haitalliset aineet Purkualueen tarkkailu ja kalatalousvelvoitteet 23 5 Päästöt ilmaan Voimatuotannon päästöt Prosessin kaasumaiset päästöt Haju Hajukartoitukset Hajuvalitukset Melu 26 6 Kemikaalit 27 7 Energia 28 8 Liete 29 9 Jätteet Välppäjäte ja hiekka Muut jätejakeet ja vaarallinen jäte Poikkeustilanteet ja riskienhallinta Poikkeustilanteet Jätevesipäästöt Erikoistilanteet Työturvallisuus ja riskien hallinta Toiminnan kehittäminen Energian säästö ja ilmastonmuutos Rejektiveden erilliskäsittely Ilmastuksen ohjauksen kehittäminen Jätevesiprosessin kasvihuonekaasupäästöjen määrittäminen Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Lämmöntalteenotto Puhdistamon perustoiminnan kehittäminen Viikinmäki Suomenoja Blominmäki Vuotovesien vähentämistoimenpiteet Verkoston saneeraukset HSY:n viemäröintialueella Vantaanjoen jätevesipäästöjen vähentämishanke Purkuvesistön laadun tarkkailu Puhdistamon tarkkailu 2012 ja luvitus 35 Tulokset vuodelta Ympäristöluvat Käyttötarkkailun tulokset Jätevesitarkkailun tulokset Näytteenotto ja tulosten laskentatapa Näytteenotto Näytteenottopisteet Tulosten laskeminen kuormitustarkkailussa Jätevesitarkkailun tulosten yhdistelmätaulukko II: neljännesvuosittain Käyttö- ja kuormitustarkkailussa käytetyt määritysmenetelmät Haitallisten aineiden pitoisuudet jätevedessä Raskasmetallipitoisuudet Prosessikemikaalien kulutus Sähköenergian tuotanto, kulutus ja osto Lietteen analyysitulokset Jätteet 68
9 Jätevedenpuhdistamojen toiminta
10 1 Jätevedenpuhdistamot 1.1 Toiminta-alue ja -tavoite Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY) on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan muodostama ympäristösuojelutoimintojen kuntayhtymä. HSY:n Vesihuollon toimialan jätevedenpuhdistusosaston toiminta-alue on kuitenkin laajempi sisältäen HSY:tä ympäröiviä kuntia niin lännessä, idässä kuin pohjoisessakin. Jätevedenpuhdistamoina alueella toimivat Viikinmäen ja Suomen ojan puhdistamot. Kuvassa 1 on esitetty HSY:n jätevedenpuhdistuksen toiminta-alue. Toiminta-alue tuottaa lähes miljoonaa sataatuhatta asukasta vastaavan kuormituksen puhdistamoille. Viikinmäen puhdistamolla puhdistetaan Helsingin, Vantaan keski- ja itäosien, Sipoon, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (KUVES), Mäntsälän Ohkolan kylän sekä Pornaisten alueelta tulevat jätevedet. Suomenojan puhdistamolle tulee puhdistettavaksi Espoon, Kauniaisten, Länsi-Vantaan ja Kirkkonummen jätevedet. Kuormituksen merkittävimmät komponentit ovat jäteveden sisältämä orgaaninen lika-aine sekä ravinteet fosfori ja typpi. Jätevedenpuhdistuksen päätavoitteena on näiden kolmen kuormituskomponentin poistaminen puhdistamoiden lupaehtojen ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi puhdistamoiden tekninen toiminta on hyvällä tasolla ja riskejä hallitaan ennakoivalla toimintatavalla. 1.2 Viikinmäki Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on vuonna 1994 käyttöön otettu aktiivilietelaitos, jossa jätevedenpuhdistuksen vaiheina ovat mekaaninen, kemiallinen ja biologinen puh- distus. Ravinteista fosforin poisto toteutetaan kemiallisesti ns. rinnakkaissaostus periaatteella. Fosforin saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia, jota annostellaan sekä hiekanerotusaltaaseen prosessin alussa että kaasunpoistoaltaaseen ennen jälkiselkeytystä. Biologinen typen poisto toteutetaan Viikinmäessä kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa typpeä poistetaan aktiivilieteprosessissa denitrifikaatio-nitrifikaatioperiaatteella ja toisessa Kuva 1 Jätevedenpuhdistuksen toiminta-alue vaiheessa biologisissa denitrifikaatiosuodattimissa. Nitraatin pelkistämiseksi biologisissa suodattimissa käytetään metanolia ja nitrfikaatioprosessin alkaliteettitason ylläpitämiseksi prosessia tuetaan ajoittain kalkin syötöllä. Orgaaninen lika-aines (BOD) poistetaan osittain prosessin alkuvaiheessa kemiallisesti ja osittain biologisessa vaiheessa bakteeritoiminnan avulla. Puhdistamon puhdistusprosessissa ei ole tapahtunut muutoksia vuonna
11 Hulevesiviemärit Juomavesi Jätevesi Hulevesi ITÄMERI allas- VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTUSPROSESSI Viikinmäen jätevedenpuhdistamo toimii pääasiassa maan alle louhitussa luolastossa. Kuvassa 2 on esitetty Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessi sekä sivutuotteena syntyvän lietteen prosessointi. Viikinmäessä puhdistetut jätevedet johdetaan 16 kilometrin pituisessa kalliotunnelissa avomerelle. Varsinainen purku tapahtuu noin kahdistusprosessi deksan kilometrin päässä Helsingin eteläkärjestä yli 20 metrin syvyydessä, Katajaluodon edustalla. Metanoli (Kalkki) Ferrosulfaatti VÄLPPÄYS VÄLPPÄYS HIEKANEROTUS ESISELKEYTYS ESIILMASTUS HIEKANEROTUS ESIILMASTUS ESISELKEYTYS ILMASTUS Raakaliete Raakaliete TULOPUMPPAUS 1.3 Suomenoja Biokaasu JÄLKISELKEYTYS ILMASTUS Lämpö, sähkö KOMPRESSORIT Ylijäämäliete TULOPUMPPAUS JÄLKISELKEYTYS OSTUS MULTATUOTTEIKSI BIOLOGINEN SUODATIN POISTOTUNNELI Polymeeri Lämpö, sähkö Biokaasu M = kaasumoottori G = generaattori LIETTEEN MÄDÄTYS M = kaasumoottori G = generaattori G G G G G M M M M M Rejekti Polymeeri KAASUN KÄYTTÖ G G G G M LIETTEEN MÄDÄTYS M M M G Rejekti KUIVAUS LIETTEEN LIETTEEN JATKOJALOSTUS MULTATUOTTEIKSI M KAASUN KÄYTTÖ LIETTEEN KUIVAUS LIETTEEN JATKOJALOSTUS MULTATUOTTEIKSI Kuva 2 Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessi SUOMENOJAN JÄTEVEDENPUHDISTUSPROSESSI Metanoli Sooda Ferrosulfaatti VÄLPPÄYS HIEKANEROTUS HIENOVÄLPPÄYS ESI-ILMASTUS ILMASTUS ESISELKEYTYS PÄÄ JÄLKISELKEYTYS SILVOLAN ALLAS Sekaliete KOMPRESSORIT ESISAKEUTTAMO M = kaasumoottori G = generaattori Lämpö, sähkö Polymeeri G KOTITALOUDET JA YRITY Rejekti M LIETTEEN MÄDÄTYS Rejekti KAASUN KÄYTTÖ JÄLKISAKEUTTAMO LIETTEEN KUIVAUS LIETTEEN KOMPOSTOINTI VEDENPUHDISTUSPROSESSI Hulevesiviemärit Kuva 3 Suomenojan jätevedenpuhdistusprosessi Kalkkivesi 11 Ferrisulfaatti SELKEYTYS VEDENPUHDISTUSLAITO Vanhakaupunki Pitkäkoski Dämman POISTOTUNNELI Polymeeri Rejekti Virtaaman tasauslammikko Ylijäämäliete Juomavesi Jätevesi Hulevesi Hiilidioksidi M = kaasumoottori G = generaattori PÄIJÄNNE Tunneli 120 km Biokaasu Suomenojan jätevedenpuhdistamo on perinteinen kattamaton ulkolaitos. Kuvassa 3 on esitetty Suomenojan jätevedenpuhdistusprosessi sekä sivutuotteena syntyvän lietteen prosessointi. Puhdistettu jätevesi johdetaan SuoBIOLOGINEN SUODATIN POISTOTUNNELI menojalta 7,5 km pitkässä purkutunnelissa Gåsgrundet saaren edustalle. BIOLOGINEN SUODATIN POISTOTUNNELI KOMPRESSORIT Ylijäämäliete Suomenojan jätevedenpuhdistamo on niin ikään aktiivilietelaitos, joka on nykyisen tyyppisenä prosessina otetoginen SUODATIN POISTOTUNNELI tu käyttöön vuonna 1997 varsinaisen puhdistustoiminnan käynnistyttyä jo vuonna 1964 lammikkopuhdistamona. Fosforinpoisto toteutetaan myös Suomenojalla kemiallisesti ns. rinnakkaissaostusperiaatteella. Fosforin saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia, joka syötetään prom = kaasumoottori välikanava ei allasg = generaattori sessin alkuun karkeavälppien jälkeisten ruuvipumppujen OTTEIKSI imualtaaseen. Typenpoisto tapahtuu biologisesti aktiivilieteprosessissa esidenitrifikaatio-nitrifikaatioperiaatteella. Denitrifikaatioprosessia tehostetaan lisäämällä metanolia lisähiililähteeksi aktiivilieteprosessin alkuosaan. Nitrifikaation vaatiman alkaliteettitason ylläpitämiseen Suomenojalla käytetään soodaa. Orgaaninen lika-aines poistetaan EDENPUHDISTUSPROSESSI osittain prosessin alkuvaiheessa kemiallisesti ja osittain biologisessa vaiheessa bakteeritoiminnan avulla. Puhdistamon prosessissa ei ole tapahtunut muutoksia vuonna S VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTUSPROSESSI Metanoli (Kalkki) Ferrosulfaatti Happi Natriumhypokloriitti ja ammoniakki ITÄMERI PUHDISTETTU VESI JAKELUVERKKOON
12 2 Puhdistamoille tuleva kuormitus 2.1 Jätevesimäärä Jäteveden virtaamaan vaikuttaa alueen asutuksen tuottama ns. peruskuormitus, joka on suhteellisen vakaa muuttuen asutuksen ja teollisuuden kehityksen kautta. Verkostoon päätyvä ns. hulevesi tuottaa puolestaan vuotuisesti sateisuuden kautta vaihtelevan kuormitusosuuden. Huleveden vaikutuksesta puhdistamoille tulevan jäteveden määrä voi lähes kolminkertaistua. Helsingin kantakaupunki, Herttoniemi ja Munkkiniemi ovat ns. sekaviemäröityjä alueita, mikä tarkoittaa, että hulevedet ja jätevedet päätyvät saman viemärin kautta Viikinmäen puhdistamolle. HSY:n toiminta-alueiden muut osat ovat erillisviemäröityjä alueita, missä hule- ja asutusjäteveden viemärit ovat erillisiä. Myös näillä alueilla esiintyy huleveden aiheuttamaa lisäkuormitusta huonokuntoisen verkoston sisään vuotavan huleveden muodossa. Viimeisen kymmenen vuoden jätevesivirtaamakehitys on esitetty kuvaajassa 4. HSY:n alueella hydraulisen kuormituksen kasvu on noin 1 % vuodessa. HSY:n jätevedenpuhdistamoille tuli vuonna 2011 jätevettä yhteensä 139,1 milj. m 3, josta Viikinmäkeen 102,7 milj.m 3 ja Suomenojalle 36,4 milj.m 3. Jätevesimäärä oli Viikinmäessä 10,7 % ja Suomenojalla 11,5 % enemmän kuin vuonna HSY:n oman toiminta-alueen jätevesimäärä oli yhteensä 125 milj. m 3, mikä on 10,6 % enemmän kuin vuonna Taulukossa 1 on esitetty vuoden 2011 virtaamien jakaantuminen HSY:n jätevedenpuhdistamoiden toimintaalueen kuntien kesken. Taulukko 1 Kuntakohtaiset jätevesimäärät 2011 milj m 3 Kunta milj. m 3 Helsinki 76,16 Vantaa 19,77 Espoo 28,54 Kauniainen 0,53 Sipoo 0,99 Kirkkonummi 2,44 Pornainen 0,20 KUVES 10,49 miljoonaa m 3 /a 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, VIIKINMÄKI SUOMENOJA Kuva 4 Jäteveden tulovirtaamat v Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden vuoden 2011 jätevesivirtaamat ja vastaavan ajan jäteveden lämpötilavaihtelut on esitetty kuvissa 5 ja 6. Kuvaajissa näkyy selvästi huhtikuun suuret lumien sulamisesta aiheutuneet vesimäärät sekä joulukuun pitkäkestoisten ja poikkeuksellisen runsaiden sateiden vaikutus. Näiden suurien vesimäärien aikana vesi oli myös kylmää hidastaen mm. typenpoiston nitrifikaatioprosessia. Lisäksi kesän ja syksyn rankkasadepäivät ovat helposti havaittavissa virtaamapiikkeinä ko. päivinä. Vuoden 2011 Viikinmäen keskimääräinen vuorokautinen tulovirtaama oli m 3 ja suurin vuorokausivirtaama, m 3, oli Suomenojan vuorokautinen tulovirtaama oli m 3 ja suurin vuorokausivirtaama, m 3 mitattiin Puhdistamoiden vuoden 2011 viikkovirtaamataulukot on esitetty luvussa
13 Tulovirtaama, m 3 /d Lämpötila, ºC Kuva 5 Jäteveden virtaamat ja lämpötilanvaihtelut 2011 Viikinmäessä Tulovirtaama m 3 /d Lämpötila Tulovirtaama, m 3 /d Lämpötila, C Jätevesimäärä, m 3 /d Lämpötila, C 4 0 Kuva 6 Jäteveden virtaamat ja lämpötilanvaihtelut 2011 Suomenojalla 13
14 2.1.1 Puhdistamoiden hydraulisen kapasiteetin riittävyys 2011 Jätevedenpuhdistamoiden hydraulinen kapasiteetti on riippuvainen selkeytykseen käytettävissä olevasta allasalasta ja tämän lisäksi selkeytyksen teho vaihtelee aktiivilietteen laskeutuvuuden ja laadun mukaan. Mikäli selkeytyksen kapasiteetti ylittyy, joudutaan osa puhdistamolle tulevasta jätevedestä johtamaan esiselkeytettynä biologisen käsittelyn ohi. Ohitustilanteissa Viikinmäessä on käytössä ns. ohitusvesien kemikalointikäsittely, joka parantaa ohitettavan veden laatua. Ohituksia oli Viikinmäessä huhtikuun alkupuolella yhteensä kuuden päivän aikana aikajaksolla ja joulukuussa kolmen päivän aikana aikajaksolla Huhtikuun ohitukset johtuivat kuukauden alun suurista lumensulamisvesien määrästä. Vastaavaan aikaan, , Suomenojalla käsiteltiin puhdistamon historian suurin jätevesimäärä, m 3. Joulukuun ohitukset olivat seurausta kuukauden loppupuolella pitkään jatkuneista vesisateista. Kaisaniemen mittausaseman tilastojen perusteella kaikki neljännen vuosineljänneksen sateet tulivat poikkeuksellisesti vetenä. Joulukuun sademäärä oli Helsingissä kaksinkertainen 20 vuoden keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2011 Viikinmäessä laitosohitusten määrä oli yhteensä 0,6 milj m 3. Ohitusten osuus jäteveden vuotuisesta kokonaisvirtaamasta on vähäinen, mutta niiden osuus kuormituksesta on merkittävä. Ohitetun jäteveden aiheuttama kuormitus huomioidaan käyttötarkkailun tulosten laskennassa (luku 16). Suomenojalla ei ollut laitosohituksia vuonna Helsingin sekaviemäröity verkosto Helsingin kantakaupungin sekaviemäröintialueen jätevesipäästöt arvioidaan vuosittain sadantatietojen ja verkostomallinnuksen avulla. Mallin ajot toteuttaa ulkopuolinen konsultti FCG Oy. Verkostomallia kalibroitiin vuonna 2011 verkostomittausten avulla. Sekaviemäriverkoston ylivuodot liittyvät voimakkaisiin sadantatilanteisiin. Tällöin myös jätevesi on normaalia laimeampaa. Vuonna 2011 Helsingin sekaviemäriverkoston ylivuotoja arvioitiin mallinnuksen avulla tapahtuneen yhteensä m 3. Tämä laskennallinen, laimentunut jätevesi ei ole mukana puhdistamon käsitellyssä jätevesimäärässä, mutta sen aiheuttama ainekuormitus huomioidaan Viikinmäen puhdistamon kuormituslaskennassa. Elokuussa oli Helsingin kantakaupungin alueella yhteensä seitsemän rankkasadetta, jossa sademäärä oli yli 7 mm/h. Rankin sadetapahtuma oli , jolloin enimmillään tunnin aikana satoi 35 mm/h. Rankkuudeltaan tämä vastasi kerran sadassa vuodessa toistuvaa sadetta. Koko sadetapahtuman kertymä oli 52 mm 11 tunnin aikana. Sade näkyi kantakaupungin sekaviemäröidyn alueen suurena ylivuotona kolmannella vuosineljänneksellä. Ylivuotolaskennan lisäksi mallinnuksen avulla pyritään löytämään verkoston mahdollisia pullonkauloja sekä testaamaan mahdollisia verkostomuutoksia ennen investointia, jotta sekaviemäröintialueen ylivuotoja pystyttäisiin pienentämään Tulokuormitus HSY:n jätevedenpuhdistamoiden mitoitusarvot ja vuoden 2011 tulokuormitus lupaparametrien osalta on esitetty taulukossa 2. Tulokuormitusta voidaan kuvata myös asukasvastineluvulla (AVL), jonka arvo 1 vastaa sellaista vuorokausikuormitusta, jonka biologinen hapenkulutus BOD 7ATU on 70 g happea. BOD 7ATU kuvaa jätevedessä olevan orgaanisen lika-aineen aiheuttamaa hapentarvetta seitsemän vuorokauden aikana. VN asetuksen 888/2006 mukaan AVL lasketaan puhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viikkokuormituksen vuorokautisesta keskiarvosta. Suurin viikkokuorma vuonna 2011 tuli Viikinmäen puhdistamolle viikolla 16 ( kgbod 7ATU /d). ja vastaavasti Suomenojalle suurin viikkokuorma tuli viikolla 42 ( kgbod 7ATU /d). Tulokuormitukseen vaikuttavat jätevedenpuhdistamon toiminta-alueen asutuksen ja teollisuuden tuottaman ainekuormituksen muuttuminen. Peruskasvun ainekuormaan tuottaa asutuksen lisääntyminen toiminta-alueella. Lisäksi pitkällä aikavälillä on havaittavissa myös asukasvastineen muutos erityisesti typen kohdalla. Tämä johtuu ravinnon koostumuksen muutoksesta ja erityisesti lihan kulutuksen kasvusta. Typpikuormitus kasvaakin muusta kasvusta poiketen n. 3 % vuodessa, kun muut ainekuormitukset kasvavat toiminta-alueellamme n. 2 % vuodessa. Jätevedenpuhdistamoiden toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet käsitellään joko ns. pienpuhdistamoissa tai jätevedet kerätään erillisiin kaivoihin ja kuljetetaan puhdistamoille loka-autoilla. Myös ravintoloiden rasvaerottimista kerätään suurkeittiöiden rasvajätteet loka-autojen avulla puhdistamolle käsittelyyn. Viikinmäen tulokuormassa on mukana yhteensä m 3 sako- ja umpikaivo sekä
15 Taulukko 2 Asukasvastineluvut, laitosten mitoitus ja toteutunut kuorma 2011 Laitos Tulokuormitus Yksikkö Mitoitus Toteutunut 2011 % VIIKINMÄKI Virtaama m 3 /d % BOD 7ATU kg/d % Kok.P kg/d % Kok.N kg/d % Kiintoaine kg/d Asukasvastineluku SUOMENOJA Virtaama m 3 /d % BOD 7ATU kg/d % Kok.P kg/d % Kok.N kg/d % Kiintoaine kg/d % Asukasvastineluku Suomenoja Fosfori t/a Viikinmäki Fosfori t/a Kuva 8 Tulokuormitus: Fosfori rasvakaivolietteitä, jotka vastaanotettiin Viikinmäen puhdistamon yhteydessä olevalle lokajäteasemalle. Suomenojan tulokuormassa on sako- ja umpikaivolietteitä mukana yhteensä m 3. Tästä määrästä m 3 tuli Kirkkonummelta, Veikkolan loka-asemalta. Espoossa sako- ja umpikaivolietteet vastaanotetaan erillisillä loka-asemilla, jotka sijaitsevat Koskelossa ja Suomenojalla. KUVES:n vastaanottopiste sijaitsee Vantaan Kulomäessä Suomenoja BOD 7ATU t/a Viikinmäki BOD 7ATU t/a Kuva 7 Tulokuormitus: Biologinen hapenkulutus Suomenoja Typpi t/a Viikinmäki Typpi t/a Kuva 9 Tulokuormitus: Typpi
16 2.3 Teollisuusjätevedet Teollisuusjätevesien tarkkailun tarkoitus on turvata viemäriverkon, jätevesipumppaamoiden sekä puhdistusprosessin häiriötön toiminta ja säilyttää lietteen jatkojalostusmahdollisuudet. HSY:n teollisuusjätevesien valvonta-alueeseen kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Sipoo, Pornainen, Mäntsälä, Kerava, Tuusula ja Järvenpää. Teollisuuslaitokset on velvoitettu tarkkailemaan omien jätevesiensä laatua. Teollisuuslaitosten tekemän tarkkailun rinnalla HSY:n jätevedenpuhdistusosaston valvontapalvelut tekee jätevesiselvityksiä jätevesipumppaamoilla, viemäriverkossa ja teollisuuslaitoksissa. Valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota sellaisiin haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin, jotka sitoutuvat lietteeseen tai kulkeutuvat jätevedenpuhdistusprosessin läpi vesistöön. Teollisuusjätevesisopimuksia oli vuoden 2011 lopussa Viikinmäen viemäröintialueella 46 kpl ja Suomenojan viemäröintialueella 40 kpl. Muita poikkeavien jätevesien vuoksi tarkkailtavia kohteita ovat huoltoasemat, maanrakennustyömaat, loka-autot ja kaatopaikat. Teollisuusjätevesien osuus Viikinmäen tulovirtaamasta oli vuonna 2011 noin 8 %. Viiden suurimman teollisuuskuormittajan yhteenlaskettu orgaanisen aineen (BOD 7ATU ) osuus oli noin 20 %. Suomenojalla teollisuuden osuus ravinnekuormituksesta oli 0,7-3 %. Suurimpana yksittäisenä kuormittajana oli Ämmässuon kaatopaikka kompostointilaitoksineen. Sen orgaanisen aineen (BOD 7ATU ) ja typen kuormitus vastasivat 9 % Suomenojan puhdistamon tulokuormituksesta. Ämmässuolta tulevien jätevesien määrä oli vuonna m 3, mikä oli 1,4 % Suomen ojan tulovirtaamasta. Teollisuusjätevesitarkkailusta on laadittu erilliset puhdistamokohtaiset vuosiselvitykset, jotka toimitetaan viranomaisille erikseen. 16
17 3 Tarkkailu 3.1 Käyttötarkkailu HSY:n molemmilla jätevedenpuhdistamoilla puhdistusprosessin ohjaus ja seuranta perustuu pitkälle automatisoituihin prosesseihin. Erilaisten jatkuvatoimisten mittausten ja analyysilaitteiden avulla käyttöhenkilökunnalle tuotetaan jatkuvaa tietoa puhdistusprosessien eri vaiheista ja tilasta. Jatkuvatoimisilla analyysilaitteilla mitataan mm. ortofosfaattia, kokonaisfosforia, ammonium- ja nitraattityppeä, sekä alkaliteettia ja jatkuvatoimisia mittalaitteita on mm. liuenneen hapen, veden ja lietteen kiintoaineen, ph:n ja sähkönjohtavuuden määrittämisessä. Jatkuvatoimisten laitteiden antamaa prosessien tilannekuvaa täydennetään laboratorioanalyyseillä, joita käytetään myös laitteiden antamien tulosten oikeellisuuden arviointiin ja laitteiden kalibrointiin. Automaatiojärjestelmien keräämistä mittaustuloksista ja kulutustiedoista laaditut käyttötarkkailun tulokset on esitetty raportin osassa II. Tuloksissa esitetään puhdistamoiden virtaama-, energia- ja kemikaalien kulutustietoja ja lietteen sekä energian osalta myös tuotantotietoja. Puhdistamoilta otetaan näytteet laboratorioon viikoittain. Näytteenotto on kuvattu tarkemmin luvussa 16. Nämä käyttötarkkailunäytteet kerätään vuoden alussa päätetyn näytteenottosuunnitelman mukaisesti keskimäärin kaksi kertaa viikossa. 3.2 Kuormituksen tarkkailu Vuonna 2011 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden kuormituksen tarkkailut perustuivat vuonna 2009 hyväksyttyihin tarkkailuohjelmiin. Kuormitus vesistöön ja poistotehot laskettiin puhdistamolle tulevasta ja käsitellystä vedestä otettujen käyttötarkkailunäytteiden analyysituloksista luvussa 16 esitetyllä tavalla. Kuormituslaskennan perusteena olevat analyysimenetelmät on kuvattu luvussa 17. Viikinmäessä kuormituslaskentaan on valittu käyttötarkkailunäytteistä yksi näytekerta viikossa. Valinnan tekee riippumaton tutkimuslaboratorio, joka ilmoittaa valitsemansa näytepäivät HSY:lle neljännesvuosijaksoa seuraavan kuukauden alussa. Viikinmäen käyttötarkkailunäytteet analysoitiin 2011 Metropolilab Oy:ssa. Suomenojan kuormituslaskentaan käytetään kaikkien käyttötarkkailunäytteiden tuloksia. Suomenojan näytteet analysoitiin erikoisanalytiikkaa lukuun ottamatta HSY:n omassa Vesihuollon käyttölaboratorioyksikön jätevesilaboratoriossa. 17
18 4 Päästöt vesistöön 4.1 Lupaehdot Kuormituslaskennan perusteella vuonna 2011 täytettiin kaikki lupaehdot molemmilla puhdistamoilla kaikilla laskentajaksoilla sekä pitoisuus- että poistotehovaatimusten osalta. Samalla täytettiin myös VN asetuksessa 888/2006 määritellyt raja-arvot. Vuoden 2011 kuormituslaskennan tulokset on esitetty laajemmin luvussa 14. Taulukko 3 Viikinmäen lupaehdot ja niiden täyttyminen 2011 Viikinmäki BOD 7ATU Kok.P Kok.N CODCr Kiintoaine mg/l poisto- mg/l poisto- poisto- mg/l poisto- mg/l teho % teho % teho % teho % LUPAEHTO 10* 95* 0,3* 95* 70** 75* Vuosi ,7 98 0, ,7 I/2011 5,7 98 0, ,9 II/2011 6,5 97 0, ,7 III/2011 4,8 98 0, ,9 IV/2011 5,9 97 0, ,7 *) neljännesvuosikeskiarvona, **) vuosikeskiarvona. Lisäksi valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaan lähtevän veden kokonaistyppipitoisuus saa olla enintään 20 mg/l silloin kun veden lämpötila biologisessa prosessissa on vähintään +12 o C Taulukko 4 Suomenojan lupaehdot ja niiden täyttyminen 2011 Suomenoja BOD 7ATU Kok.P Kok.N COD Cr Kiintoaine mg/l poisto- mg/l poisto- poisto- mg/l poistoteho mg/l teho % teho % teho % % LUPAEHTO 10* 95* 0,4* 93* 70** 75* Vuosi ,7 98 0, ,8 I/2011 5,5 98 0, ,9 II/2011 5,2 97 0, ,4 III/2011 3,5 98 0, ,4 IV/2011 4,4 97 0, ,2 *) neljännesvuosikeskiarvona, **) vuosikeskiarvona. Lisäksi valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaan lähtevän veden kokonaistyppipitoisuus saa olla enintään 20 mg/l silloin kun veden lämpötila biologisessa prosessissa on vähintään +12 o C. 18
19 98, ,0 0,34 93, ,5 9 97,5 0,30 92, ,0 8 97,0 0,26 92, ,5 7 96,5 0,22 91, ,0 6 96,0 0,18 91, ,5 5 95,5 0,14 90, ,0 4 95,0 0,10 90,0 36 % mg/l % mg/l % mg/l BOD 7ATU mg/l BOD 7ATU poistoteho % Kok.P mg/l Kok.P poistoteho % COD Cr mg/l COD Cr poistoteho % Kuva 10 Puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus, Viikinmäki Kuva 12 Puhdistetun jäteveden fosforipitoisuus, Viikinmäki Kuva 14 Puhdistetun jäteveden kemiallinen hapenkulutus, Viikinmäki 98,0 5,2 98,0 0,34 93, ,5 5,0 97,5 0,30 93, ,0 4,8 97,0 0,26 92, ,5 4,6 96,5 0,22 92, ,0 4,4 96,0 0,18 91, ,5 4,2 95,5 0,14 91, ,0 4,0 95,0 0,10 90,0 36 % mg/l % mg/l % mg/l BOD 7ATU mg/l BOD 7ATU poistoteho % Kok.P mg/l Kok.P poistoteho COD Cr mg/l COD Cr poistoteho Kuva 11 Puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus, Suomenoja Kuva 13 Puhdistetun jäteveden fosforipitoisuus, Suomenoja Kuva 15 Puhdistetun jäteveden kemiallinen hapenkulutus. Suomenoja 19
20 poistoteho % 90,0 80,0 70,0 60,0 50, Viikinmäki Suomenoja Kuva 16 Typen poistoteho, Viikinmäki ja Suomenoja mg/l 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Viikinmäki Suomenoja Kuva 17 Puhdistetun jäteveden kiintoainepitoisuus, Viikinmäki ja Suomenoja 4.2 Kuormitus vesistöön HSY sisäinen jätevedenpuhdistukselle asetettu toiminnallinen tavoitetaso on määritetty ravinteiden tonnitason kuormitukselle Itämereen. Toiminnallinen tavoite on puhdistamoiden yhteinen ja sillä on lupaehtoja tiukempi ohjaava vaikutus ravinteiden poistotasoon. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen typpikuormitus Itämereen oli vuonna 2011 yhteensä 1043 tonnia ja fosforikuormitus yhteensä 31 tonnia. HSY:n toiminnalliset tavoitteet vuonna 2011 olivat typelle 1100 tonnia ja fosforille 35 tonnia. Toiminnallisten tavoitteiden laskennassa huomioidaan poikkeustilanteiden kuormitus kuten viranomaisraportoinnissakin. Taulukko 5 Typen ja fosforin kokonaiskuormitus mereen Viikinmäki Suomenoja YHT HSY tavoite Typpi < 1100 (Kok. N) t/a Fosfori (Kok. P) t/a < 35 Kuvaajissa on esitetty kymmenen vuoden aikasarja mereen johdettujen ainekuormitusten osalta. Viikinmäessä vuonna 2004 käyttöön otettu jälkisuodatus näkyy typpikuormituksen merkittävänä vähentymisenä t/a Suomenoja Viikinmäki Kuva 18 Kuormitus mereen: Biologinen hapenkulutus (t/a) vuosina t/a Suomenoja Viikinmäki Kuva 19 Kuormitus mereen: Fosfori (t/a) vuosina
21 t/a Suomenoja Viikinmäki Kuva 20 Kuormitus mereen: Typpi (t/a) vuosina OCP-indeksillä mitataan jäteveden käsittelyn tasoa kokonaisvaltaisesti. Puhdistamoiden OCP-indeksin avulla lasketut tunnusluvut ovat suoraan vertailukelpoisia, koska menetelmä ei ota kantaa lupaehtoihin tai purkuvesistöön. OCP-indeksin laskennassa huomioidaan puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus (BOD 7ATU ) sekä kokonaistyppikuormitus ja kokonaisfosforikuormitus mereen. Kutakin parametria painotetaan niiden vesistössä aiheuttaman hapentarpeen suhteessa. Näin ravinteita tehokkaasti poistavat puhdistamot saavat suhteellisesti parempia OCP-indeksituloksia esimerkiksi asukasvastiketta kohden laskettuna. Samaa laskentatapaa käyttäen voidaan tarkastella joko puhdistetun jäteveden pitoisuuksia (mg/l) tai kuormaa (t/a). OCP-indeksit lasketaan vesistöön johdetun jäteveden pitoisuuksien tai kuormien vuosikeskiarvoista seuraavasti: OCP = BOD 7ATU + 18 * Nkok * Pkok Taulukkoon 6 on koottu vuoden 2011 OCP-indeksin toteuma Viikinmäessä ja Suomenojalla. Kuvaajassa 21 on esitetty pääkaupunkiseudun OCP-kuormituksen kehittyminen edellisen kymmenen vuoden osalta t/a Suomenoja Viikinmäki Kuva 21 Pääkaupunkiseudun OCP-kuorma mereen Lupaindeksi ja OCP-indeksi Taulukko 6 Lupaindeksi ja OCP-indeksi Suomen suurimpien kaupunkien jätevedenpuhdistamoiden toimintaa on muutaman vuoden ajan arvioitu lupa- ja OCP-indekseillä. Lupaindeksi kertoo laitoksen lupaehtojen saavuttamisen vuositasolla. Indeksi on saavutettujen lupaehtojen prosentuaalinen osuus vaadituista lupaehdoista. Molemmilla HSY:n laitoksilla on tällä hetkellä 29 lupaehtoa. Taulukkoon 6 on koottu vuoden 2011 lupaindeksin toteuma Viikinmäessä ja Suomenojalla. Viikinmäki Suomenoja VUOSI Lupaindeksi % OCP-indeksi mg/l OCP-indeksi t/a Lupaindeksi % OCP-indeksi mg/l OCP-indeksi t/a * * * * Lupavaatimukset kiristyivät kesken vuotta 21
22 4.4 Muut haitalliset aineet Erilaisia ns. haitallisia aineita päätyy jätevedenpuhdistamoille kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien mukana. Haitallisia aineita on esimerkiksi kotitalouksien pesu- ja puhdistusaineissa, tekstiilien suoja-aineissa, palonestoaineissa, elintarvikkeissa ja esimerkiksi kuluttajien käyttämissä lääkkeissä. Nämä aineet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoilta joko vesistöön, sitoutuvat lietteeseen tai päätyvät ilmapäästöinä ilmakehään. Näiden aineiden pitoisuuksia ja niiden aiheuttamaa kuormitusta seurataan jätevedenpuhdistamoilla tarkkailuohjelmien mukaisesti. Euroopan päästö- ja siirtorekisteriä koskeva E-PRTR asetus (166/2006) velvoittaa suuria jätevedenpuhdistamoita raportoimaan kynnysarvon ylittävien aineiden vesistöpäästöt kotimaansa viranomaisille. Viranomaiset raportoivat ne edelleen Euroopan Unionin komissiolle ja päästöistä muodostuu avoin päästörekisteri. Raportoitavat päästöt vesistöön on esitetty alla, taulukossa 7. Päästöt on laskettu kaikista käsitellystä vedestä mitatuista pitoisuuksista lukuun ottamatta kokonaistyppi- ja -fosfori- sekä TOC-kuormitusta, jotka on laskettu neljännesvuosikuormien keskiarvoista, missä on mukana myös verkosto- ja pumppaamo-ohitusten aiheuttama kuormitus. Määritettyjen haitallisten aineiden pitoisuudet on esitetty luvussa 18. Puhdistamoille tulevien ja käsiteltyjen vesien raskasmetallipitoisuudet sekä -määrät on esitetty luvussa 19. Taulukko 7 PRTR-päästöt vesistöön PRTR-no. AINE VIIKINMÄKI lähtevä SUOMENOJA lähtevä YHTEENSÄ KYNNYS- ARVO pitoisuus mg/l kuorma kg/a pitoisuus mg/l kuorma kg/a kuorma kg/a 12 Kokonaistyppi x) 4, Kokonaisfosfori x) 0, , Arseeni 0, , Kadmium <0,0005 nd 0, ,2 2, Kromi 0, , Kupari 0, , Elohopea <0,0002 nd <0,00002 nd nd 1 22 Nikkeli 0, , Lyijy 0, , Sinkki 0, , Dikloorimetaani <0,0003 nd <0,0005 nd nd 10 (DCM) 40 AOX 0, , Pentakloorifenoli <0, nd 0, ,36 0,36 1 (PCP) 52 Tetrakloorietyleeni 0, <0,0005 nd (PER) (-eteeni) 58 Trikloorimetaani <0,0005 nd <0,0005 nd nd Nonyylifenoli ja <0,0001 nd <0,0001 nd nd 1 nonyylifenolietoksylaatit 67 Isoproturoni 0, ,0 <0,00001 nd 1,0 1 kg/a 22
23 PRTR-no. AINE VIIKINMÄKI lähtevä SUOMENOJA lähtevä YHTEENSÄ KYNNYS- ARVO pitoisuus mg/l kuorma kg/a pitoisuus mg/l kuorma kg/a kuorma kg/a 70 Di-2-etyyliheksyyli- 0, , ftalaatti (DEHP) 71 Fenolit <0,0077 nd <0,007 nd nd 20 (kokonaishiilenä) 76 TOC tai CODCr/3 x) Kloridit Fluoridit 0, , Oktyylifenolit ja 0, <0,00001 nd 6 1 oktyylifenolietoksylaatit x) laskettu vesistöön menevien neljännesvuosikuormien keskiarvosta kg/a 4.5 Purkualueen tarkkailu ja kalatalousvelvoitteet Jätevesien vaikutusta merialueilla seurataan Helsingin Viikinmäen puhdistamon ja Espoon Suomenojan puhdistamon jätevesien sekä Fortumin Suomenojan voimalaitoksen jäähdytysvesien vesistövaikutusten yhteistarkkailu ohjelman mukaisesti. Tarkkailun suorittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Tutkimustulokset julkaistaan vuosittain erillisenä raporttina ympäristökeskuksen julkaisusarjassa. Fortumin Suomenojan voimalaitoksen jäähdytysvesiä johdettiin Suomenojan purkutunneliin vuonna 2011 yhteensä m 3. Kalataloudellisen tarkkailun tavoitteena on seurata jätevedenpuhdistamojen vaikutuksia kalakantoihin. Tarkkailu toteutetaan kalataloudellisten tarkkailuohjelmien mukaisesti. Vuonna 2011 Espoon ja Helsingin tarkkailut tehtiin toisistaan erillisinä. Helsingin kalataloustarkkailusta vastasi vuonna 2011 Helsingin kaupungin Liikuntavirasto. Espoon tarkkailusta 2011 vastasi HSY. Molemmat kalataloustarkkailut toteutti vuonna 2011 Ramboll Finland Oy. Kalataloudellisen tarkkailun tulokset raportoidaan erillisinä raportteina kahden vuoden välein. Vuosien raportit valmistuvat keväällä Tarkkailujen toteuttamista ja vastuita tullaan yhtenäistämään vuoden 2012 aikana. 23
24 5 Päästöt ilmaan 5.1 Voimatuotannon päästöt Kaasumaisia päästöjä syntyy molemmilla jätevedenpuhdistamoilla energiantuotannossa (ns. voimatuotannon päästöt). Voimatuotannon päästöjä syntyy molemmilla puhdistamoilla biokaasun polttamisesta kaasumoottoreilla, kaasukattiloissa sekä ylijäämäkaasun polttimilla. Lisäksi päästöjä syntyy kevyestä polttoöljystä, jota käytetään lämmityskattiloissa ja dieselkaasumoottorin apupolttoaineena. Viikinmäen voimatuotannon päästöt on ympäristöluvan mukaisesti mitattava kolmen vuoden välein. Viikinmäen voimatuotannon päästöjen laskenta perustuu tehtyjen mittausten tuloksiin. Suomenojan voimatuotannon päästöt on laskettu Viikinmäen puhdistamolla kehitetyllä laskentamallilla, jonka perusteet löytyvät Helsingin Veden ja Vesi- ja Viemärilaitosyhdistyksen raportista Ilmapäästöjen laskenta Kunnalliset puhdistamot Laskentamallia on päivitetty edelleen voimatuotannon päästöjen korrelaatiokertoimien osalta kesän 2010 mittausten perusteella. Raportoitavat voimatuotannon ilmapäästöt vuonna 2011 on esitetty taulukossa 8. Taulukko 8 Ilmapäästöt vuonna 2011 Ilmapäästöt 2011 Viikinmäki t/a Suomenoja t/a HSY t/a Aine prosessi voima- yht. prosessi voimatuotanto yht. YHT tuotanto Hiukkaset 0,16 0,16 0,06 0,06 0,22 Metaani , ,2 25, Hiilimonoksidi 0 74,9 74,9 0 22,6 22,6 97,5 Hiilidioksidi, BIO Hiilidioksidi, Foss Dityppioksidi ,0 0 44,0 168 Ammoniakki 0,59 0,59 0,18 0 0,18 0,77 NMVOC 3,3 3,3 1,2 0,74 1,9 5,2 Typen oksidit 6,9 64,4 71,3 2,5 16,2 18,6 89,9 Rikin oksidit 0,005 1,7 1,7 0,002 0,40 0,40 2,1 1,2-dikloorietaani 0,001 0, ,001 Dikloorimetaani, DCM 0,003 0,003 0, ,001 0,004 Heksaklooribentseeni, HCB 0, , , , , Pentaklooribentseeni PCB 0, , , , , Tetrakloorieteeni PER 0,021 0,021 0, ,008 0,029 Tetrakloorimetaani TCM 0,001 0, ,001 1,1,1-trikloorietaani TCM 0,001 0, ,001 Trikloorieteeni TRI 0,018 0,018 0, ,006 0,024 Trikloorimetaani 0,002 0,002 0, ,001 0,003 Bentseeni 0,012 0,012 0, ,004 0,016 24
25 5.2 Prosessin kaasumaiset päästöt Kaasumaisia prosessipäästöjä syntyy molemmilla jätevedenpuhdistamoilla jätevedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyprosessin eri vaiheissa kaasuuntuvien aineiden päästöinä, kun jäteveden sisältämät haihtuvat orgaaniset hiilivedyt kaasuuntuvat tai esimerkiksi epätäydellisesti toimivan typenpoiston seurauksena. Prosessipäästöt on laskettu Viikinmäen puhdistamolla kehitetyllä laskentamallilla, jonka perusteet löytyvät Helsingin Veden ja Vesi- ja Viemärilaitosyhdistyksen raportista Ilmapäästöjen laskenta PRTR-raportointi. Kunnalliset puhdistamot Laskentamallia on päivitetty edelleen vuonna 2011 typpioksiduulilaskennan osalta kesän 2010 mittausten perusteella. Molempien puhdistamoiden prosessin kaasumaiset päästöt on laskettu em. mallilla. Tätä edeltävät päivitykset on tehty vuonna 2009, missä mallia parannettiin kuvaamaan metaanipäästöjen ja orgaanisen kuormituksen vastaavuutta sekä huomioitiin typen sitoutuminen lietteeseen. Mallilla lasketut prosessipäästöt on esitetty taulukossa 8. Kokonaispäästöt metaani- ja dityppioksidin (typpioksiduuli eli ilokaasu) osalta ylittävät Euroopan päästö- ja siirtorekisteriä koskevan E-PRTR asetuksen (166/2006) mukaiset raportoinnin kynnysarvot molemmilla puhdistamoilla. 5.3 Haju Hajukartoitukset Ympäristölupien mukaan molempien puhdistamojen hajuvaikutuksia on tarkkailtava vähintään kerran vuodessa tehtävin hajukartoituksin. Luvan mukaisesti tarkkailun on ajoituttava arvioitavissa olevan voimakkaimman hajukuorman ajalle. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla hajukuormituksen korkein potentiaali ajoittuu heinäkuun loppuun ja elokuun alkuun, kun jätevesi on lämpimimmillään. Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica toteutti selvitykset elokuussa 2011 sekä Viikinmäessä (11.8.) että Suomenojalla (9.8.). Hajujen leviämistä laitosten ympäristöön tutkittiin aistinvaraisesti etenemällä laitokselta tuulen suuntaan. Vastaava menetelmä on ollut käytössä vuodesta 2007 alkaen. Viikinmäkeä koskevassa selvityksessä hajuhavainnot vaihtelivat hajuttomasta selvään. Voimakasta hajua ei havaittu lainkaan. Havaintoja tehtiin 24 pisteessä, enimmillään 1360 metrin päässä laitokselta. Selvää hajua havaittiin neljässä kohtaa enintään 885 metrin päässä laitokselta, ja heikkoa hajua seitsemässä kohdassa enintään 1000 metrin etäisyydellä laitoksesta. Yli 1000 metrin päässä hajuja ei havaittu lainkaan. Havaintopäivänä tuuli oli enimmillään 1,3 m/s, puuskissa 2,7 m/s sääolosuhteet hajujen leviämisen suhteen normaali. 25 Suomenojalla hajuhavaintoja tehtiin 36 pisteessä, enimmillään 1300 metrin päässä laitokselta. Hajun voimakkuus vaihteli hajuttomasta selvään. Selvää hajua esiintyi 8 pisteessä enintään 550 metrin päässä laitokselta. Heikkoa hajua havaittiin13 pisteessä enintään 1150 m. Yli 1150 metrin päässä ei havaittu hajuja. Tuulen nopeus oli suurimmillaan 2.2 m/s, puuskissa 5.4 m/s, ja sääolosuhteet hajujen leviämisen suhteen normaali Hajuvalitukset 2011 Jätevedenpuhdistamoihin kohdistuneita suoria hajuvalituksia ei kirjattu 2011 lainkaan. Puhdistamojen lisäksi jätevesijärjestelmässä hajuja voi vapautua verkoston tuuletusaukkojen yhteydestä, pumppaamoilta ja paineviemärien purkukaivoista. Verkoston tuulettumista ei voi kokonaan estää, koska tällöin verkoston korroosio kiihtyy. Hajuvalituksiin reagoidaan selvittämällä hajun lähde sekä ryhtymällä tarvittaviin toimiin. Pumppaamojen kohdalla se tarkoittaa yleensä mahdollisesti hajusuodatinten asentamista ja verkostokohteissa esim. tuuletuksen parantamista. Helsingissä verkoston hajuvalituksia on tullut Hevossalmen ja Siltavuoren jätevedenpumppaamoilta. Hevossalmessa hajunsuodatusyksiköt vaihdettiin valitusten johdosta, ja suodattimen toimintaa tarkkaillaan tehostetusti kuukausittaisilla mittauksilla. Siltavuoren pumppaamolla tehtiin 2011 hajuhaittojen vuoksi remontti suodattimien vaihtoineen. Verkostokohteista hajuista on valitettu Mellunmäentie 22-24:ssa (syytä selvitetään edelleen), Strömsinlahdenpuistossa (ilmanvaihtoremontti suunnitteilla), Uudenkaupungintiellä / Turunväylällä (viemäritukos avattu ja paikka siivottu) sekä Aleksanterinkatu 40-42:ssa (viemärin huuhtelua lisätty rasvakertymien vuoksi). Espoossa valituksia tuli vuoden 2011 aikana Kolmperän, Ståhlentien (Niipperinmäki), Tikasniityntien (Henttaa) ja Purotien (Nöykkiö) jätevedenpumppaamoilta. Kaikkiin nii-
Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto
Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2012
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Viikinmäen ja
KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro
KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010 2016 3.1.2017 Nro 615-17-12 2 (10) KEMIÖNSAAREN VESI JÄTEVESIEN KUORMITUS VESISTÖÖN 2010-2016 Sisällys 1. YLEISTÄ...
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5 VARKAUDEN KAUPUNKI VARKAUDEN KAUPUNGIN KANGASLAMMIN KAUPUNGINOSAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUOHJELMA LAATINUT: SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS
Haitalliset aineet puhdistamoja hajalietteissä, TkT Vesihuolto 2015 Vesialan asiantuntijapalvelut Yhteistyössä on voimaa! Projektin johto: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys Yhteistyö
Jätevedenpuhdistuksen ja viemäröinnin investoinnit HSY:n alueella
Jätevedenpuhdistuksen ja viemäröinnin investoinnit HSY:n alueella 12.10.2012 KAUPUNKILÄHTÖISET INVESTOINNIT 1 TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTUMINEN JA KAAVOITUS 1 1 Kaavoituksen mukainen laajentuminen (alueverkot)
Selvitys jätevesiohituksista
Selvitys jätevesiohituksista Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 35 Helsinki 2015 Julkaisun myynti: Vesilaitosyhdistys Ratamestarinkatu 7 B 00520 Helsinki puh. (09) 868 9010 fax. (09) 8689 0190 sähköposti:
HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA
HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 16.11. RAUMA SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Hankkeen tavoitteet Toteutus tarkemmin Alustavia
Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 3444/11.01.00/2014 91 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien HSY-kuntayhtymän Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemusta Valmistelijat
SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO
SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon
HYVÄ-HANKE TILANNEKATSAUS
Hyväristönmäen uuden jätevedenpuhdistamon ja siirtolinjan toteutus HYVÄ-HANKE TILANNEKATSAUS 29.8.2016 Lappeenrannan Lämpövoima Oy Riitta Moisio Toikansuo jäteveden puhdistusta 1954 alkaen Hyväristönmäki
PÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro ISY-2008-Y-85 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2008. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Joensuu LUVAN HAKIJA
PÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro ISY-2008-Y-85 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2008 ASIA Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Joensuu LUVAN HAKIJA Joensuun kaupunki (Joensuun Vesi) HAKEMUKSEN VIREILLETULO