Source: http://docplayer.fi/2761023-Esiselvitys-aurinkovoimala-helsingin-kaupungin-ostersundomiin.html
Timestamp: 2016-12-10 02:07:10+00:00
Document Index: 21011068

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐ESISELVITYS AURINKOVOIMALA HELSINGIN KAUPUNGIN ÖSTERSUNDOMIIN
ESISELVITYS AURINKOVOIMALA HELSINGIN KAUPUNGIN ÖSTERSUNDOMIIN
Download "ESISELVITYS AURINKOVOIMALA HELSINGIN KAUPUNGIN ÖSTERSUNDOMIIN"
1 ESISELVITYS AURINKOVOIMALA HELSINGIN KAUPUNGIN ÖSTERSUNDOMIIN eriksson arkkitehdit oy2 2012 Eriksson Arkkitehdit Oy: Patrick Eriksson, Anniina Korkeamäki, Satu Lavinen Aurinkoteknillinen yhdistys: Christer Nyman NAPS systems Oy: Mikko Juntunen 2 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala3 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ JOHDANTO TAUSTATIETOJA ILMASTONMUUTOS EU:n ilmastotavoitteet Energiapolitiikka Suomessa ENERGIANKULUTUS JA PÄÄSTÖT SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI SUUNNITTELUALUEEN OLOSUHTEET Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset AURINKOENERGIA AURINKOSÄHKÖVOIMALA SUOMEN OLOISSA Voimalan vaatimukset maankäytölle Voimalan hiilijalanjälki Voimalan vaikutus luonnonoloihin Auringon säteily Suomessa AURINKOVOIMALAN TUOTANTOPOTENTIAALI AURINKOSÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUKSET REFERENSSIHANKKEITA Aurinkosähkövoimaloita Sähkön varastointiratkaisuja SUUNNITELMAN KUVAUS TAVOITE KONSEPTI VOIMALAN RAKENNE JA OSAT Paneelipelto Invertterit Sähköasema Muut mahdolliset toiminnot AURINKOVOIMALAN SÄHKÖNTUOTTO VOIMALAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön SUHDE YLEISKAAVAN TAVOITTEISIIN TULEVAISUUDEN VISIOT LÄHTEET Liitteet HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 34 4 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala5 1. TIIVISTELMÄ Tässä esiselvityksessä tutkitaan aurinkopaneeleihin perustuvan sähkövoimalan sijoittamista Östersundomiin. Selvityksessä tarkastellaan lähtökohtia: voimalan sijoituspaikkaa, aluetta koskevia suunnitelmia ja tavoitteita sekä paikallisten olosuhteiden asettamia reunaehtoja. Lähtökohtien vastaparina tarkastellaan puolestaan voimalasuunnitelman vaikutuksia lähiympäristöönsä, ennen kaikkea kaupunkikuvaan ja siihen, mitkä ovat toimivan aurinkosähkövoimalan edellytykset maankäytölle. Selvityksessä arvioidaan myös voimalan tuotantopotentiaalia ja tuotetun sähkön riittävyyttä alueen tulevien asukkaiden tarpeisiin. Tuotantopotentiaalin arviointi perustuu voimala-alueelle sijoitettujen paneelien pintaalaan ja vuotuiseen auringon säteilysummaan. Koska erilaisia kotitalouksia ja elämäntyylejä on paljon, käytettiin sähkönkulutuksen/-riittävyyden arvioinnissa muutamaa esimerkkikotitaloutta. Aurinkovoimalalle varatun alueen pinta-ala on 43,6 ha. Paneeleille varattu pinta-ala on 40,2 ha. Voimalan nimellisteho on 27 MW ja energian vuosituotto 22 GWh. tämän päivän vakiomuotoisilla, piipohjaisilla aurinkopaneeleilla. Tulevaisuudessa voimala voi laajeta mm. kattamalla moottoritie ja/tai kytkemällä alueen rakennukset osaksi voimalaa. Tämä voi jopa kuusinkertaistaa tehon ja vuosituoton nykytekniikallakin. Jatkossa myös järjestelmien parempi hyötysuhde tehostaa voimalan tuottoa. Voimalan yhteydessä voi tulla kyseeseen tavanomaisen sähköaseman lisäksi myös sähkövarasto, siis eräänlainen jättiakku, mikäli kesällä kertynyttä ylimääräistä sähköä halutaan käyttää muina vuodenaikoina energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Taloudellisesti kannattavaa akkuratkaisua ei vielä ole olemassa, mutta akku on esitetty tässä tulevaisuuden optiona. Työryhmän keskeinen sanoma on: Aurinkovoimala voi olla hauska, kiehtova ja kiinnostava kohde läheltä ja kaukaa saapuville vierailijoille. Se on meluton, päästötön ja turvallinen voimalaitos. Siksi sitä voi katsoa läheltäkin. Siksi se ansaitsee näyttävän muodon, eikä sitä pidä piilottaa aidatulle teollisuusalueelle. Piilossa tai näytillä, voimalalla on vaikutus paikan luonnonoloihin, kuten millä tahansa rakentamisella. Vastuullinen maankäyttö on tärkeää myös aurinkosähkön kohdalla. Selvityksessä on esitelty aurinkosähkövoimaloiden tunnettuja ympäristövaikutuksia sekä keinoja vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. Analyysin lisäksi voimalan yhteyteen ehdotetaan lukuisia toimintoja rikastuttamaan tulevien Östersundomilaisten elämää. Voimalan yhteyteen ehdotetaan mini-heurekaa, infokeskusta, joka kertoo energian synnystä ja jakelusta. Aurinkovoimala voi olla Östersundomin portti moottoritieltä saapuville, ylpeyden aihe asukkaille ja houkutteleva naapuri pienyrityksille ja osaajille, jotka keskittyvät pohjoisten olosuhteiden aurinkoteknologiaan. Työryhmässä olivat Eriksson Arkkitehdeilta Patrick Eriksson, Arja Sippola, Matias Celayes, Kaisa Junkkonen, Anniina Korkeamäki, Satu Lavinen, Ebba Michelsson, Julio Orduna-Sanchez sekä Emma Grönholm. Aalto-yliopistosta osallistuivat Peter Lund, Jukka Paatero ja Kari Alanne. Aurinkoteknillisestä yhdistyksestä mukana oli Christer Nyman ja NAPS Systems Oy:stä Mikko Juntunen. Työryhmää ohjasivat tilaajan puolelta Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Östersundom-projektin Matti Visanti, Mika Heikkilä, Kari Mukala sekä Sakari Pulkkinen, Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksesta Östersundomin aluerakentamisprojektin johtaja Ari Karjalainen. Työn tekijät haluavat esittää kiitokset ohjaajille aktiivisesta osallistumisesta työn eri vaiheissa. Kiitokset myös Helsingin Energian Jouni Kivirinteelle ja Jari Lintuvuorelle ja Etelä-Suomen Energian Osmo Auviselle sähkönjakeluun ja sähköasemiin liittyvistä tiedoista. HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 56 2. JOHDANTO Useiden vuosikymmenien ajan kestävän kehityksen ja ekologisen rakentamisen keskiössä ovat olleet energiakysymykset. Eli pyritään rakentamaan taloudellista ja kestävää ympäristöä. Energia liittyy kaikkeen ihmisen toimintaan. Erityistä huolta on tunnettu ilmastonmuutoksesta, joka aiheutuu energian käytön ja tuotannon vaikutuksesta ilmakehään. Ilmeistä on, että jatkuva fossiilisten polttoaineiden käyttö johtaa suuriin mullistuksiin ilmasto-olosuhteissa. Ilmeistä on myös, että tehokkain ratkaisu tähän ongelmaan olisi lopettaa fossiilisten polttoaineiden tuotanto tänään poliittisella päätöksellä. Ilmeistä on myös, että tällaista päätöstä ei voi tehdä. Ratkaisuksi jää korvaavan ja hinnaltaan kilpailukelpoisen energialähteen kehittäminen ennen kuin kaikki öljy- ja kivihiilivarannot on kaivettu ja siirretty maapallon ilmakehään. Tällainen energialähde on ydinvoima ja erityisesti fuusioydinvoima, jolla ei ole nykyisin käytössä olevien ydinreaktoreiden huonoja ominaisuuksia. Ainoa tunnettu vaaraton toiminnassa oleva fuusioydinvoimala on aurinko. Haitallinen ilmastonmuutos voidaan torjua kehittämällä tekniikkaa, jolla auringon maapallolle säteilevää energiaa muutetaan ihmiselle nykyistäkin käyttökelpoisempiin muotoihin. Vesivoima on tällainen aurinkoenergian muoto, mutta sen valjastaminen sähkön tuotantoon on jo pääosin tehty. Tuulivoima on myös käyttökelpoinen aurinkoenergian muoto ja sen käyttö on yleistymässä nopeaa vauhtia. Aurinkosähkön tuotanto ja varastointi suoraan, ilman vettä ja ilmaa, on sen sijaan vasta kehityksensä alkutaipaleella. Aurinkosähkön suhteen suomalaisella tutkimuksella voisi olla paljon annettavaa myös maailmanlaajuisesti, koska Suomi sijaitsee suhteessa aurinkoon eri tavoin kuin useimmat muut asutut maat. Meillä on intressi tehostaa tuotantotekniikkaa valoisan kesämme johdosta ja meillä on intressi kehittää aurinkosähkön varastointia pitkän pimeän talvemme johdosta. Tätä kehitystyötä varten tarvitsemme pilottiprojekteja. Östersundomin alue on kooltaan sellainen, että aurinkoenergian tutkiminen monessa roolissa on sen puitteissa mahdollinen. Tarkoituksena on, että Östersundomin alue profiloituu aurinkosähkön (ja lisäksi muunkin suoran aurinkoenergian hyödyntämisen koe- ja testialueeksi. Aurinkoenergian tuotanto-, varastointi- ja käyttötapoja pyritään selvittämään monipuolisesti. Aurinkosähköä tutkitaan sekä hajautetussa että keskitetyssä muodossa. Siksi Östersundomin yleiskaavassa varaudutaan mahdollisuuteen rakentaa aurinkosähkövoimala Porvoonväylän pohjoispuolelle. Alueen pituus on runsaat noin 3,5 kilometriä ja pinta-ala runsaat 40 ha. Aurinkosähkön tuotanto vaatii suuria pinta-aloja, joten sen mittakaava on helposti samaa suuruusluokkaa moottoritieympäristön kanssa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on tilannut tämän esiselvityksen Eriksson Arkkitehdit Oy:ltä osana yleiskaavan laatimiseen liittyvää materiaalia. Tarkoitus on havainnollisesti selvittää Östersundomin paikallisilmastoon ja tähän maantieteelliseen paikkaan liittyviä erityiskysymyksiä keskitetyn aurinkosähkön tuottamisen kannalta. Lisäksi työ voi hyödyttää Östersundomin energiaratkaisuja, mutta se ei ole kuitenkaan työn päätarkoitus. Tähtäimessä on suomalaisen osaamisen edistäminen ilmastonmuutoskysymyksen ratkaisuissa. Helsingissä, Matti Visanti 6 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala7 3. TAUSTATIETOJA 3.1 ILMASTONMUUTOS Maapallon ilmasto on muuttumassa. Ilmastonmuutoksen myötä maapallon keskilämpötila nousee ja jää- ja lumipeitteet hupenevat. Myös merenpinta nousee ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Lämpenemisen taustalla on pääosin maapallon kasvihuoneilmiön voimistuminen. Ihmisen toiminta on lisännyt hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Ilmastonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen on mahdotonta. Monet ihmisen toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia. Ne lämmittävät ilmastoa, vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin välittömästi. Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin periaatteessa hidastaa niin paljon, etteivät ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot ole ylitsepääsemättömiä. Ilmastonmuutos vaikuttaa poliittisiin linjauksiin paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla EU:n ilmastotavoitteet EU hyväksyi vuonna 2008 ilmasto- ja energiapaketin, missä määritellään EU- ja jäsenmaakohtaiset tavoitteet. Vuoteen 2020 mennessä EU-alueella tulisi saavuttaa: 20 % vähennys kasvihuonekaasupäästöihin (vertailukohtana vuoden 1990 taso) 20 % lisäys energiatehokkuuteen 20 % lisäys uusiutuvien energialähteiden käyttöön Suomen tavoite on nostaa uusiutuvien energialähteiden käyttö 38 %:iin v mennessä (Korteniemi 2012) Energiapolitiikka Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriön toimialaan kuuluvat mm. energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus alueiden kehittäminen markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka. Energiapolitiikalla puututaan Oy Suomi Ab:n talouteen yksittäisiä voimaloita laajemmin: TEM:in mukaan nykyisellä energiapaletilla vaihtotase ei kestä öljyn hinnan jatkuvaa nousua vaihtotase olisi ollut tasapainossa jos vajaa 1/5 tuontienergiasta olisi korvattu kotimaisella. Eurokriisin yksi opetus on painavampi huomio vaihtotasevajeisiin. Todennäköisesti tuontienergia kallistuu jatkossakin vientituotteitamme nopeammin. Energiapolitiikka ei yksin ratkaise vaihtotasetta mutta ilman sitä on vaikea saada tasetta oikenemaan. Energia- ja ilmastopoliittisia ohjauskeinoja ovat: päästökauppa, syöttötariffi, energiaverotus, energia- ja investointituet. (Korteniemi, 2012) Energia- ja investointituet ovat tärkeässä roolissa uusien tekniikoiden kaupallistamisessa ja siten myös Östersundomin aurinkovoimalan kaltaisissa hankkeissa, kun ennakkotapauksia ei ole. Tuet alentavat vähäpäästöisten tekniikoiden markkinoille tulon kynnystä. Tavoitteen tulisi tosin olla että tuet voidaan asteittain poistaa, jotta mikään tuotanto ei ole pysyvän tuen varassa. (Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja lämmön hiilineutraali visio vuodelle 2050, 6). Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatukea voidaan myöntää myös sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät energiahuollon varmuutta ja monipuolisuutta. Energiatuen myöntämiseen sovelletaan yleislakina valtionavustuslakia (688/2001). (TEM verkkosivu Energiatuet). Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1313/2007) mukaan enintään: energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 % uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, uusi teknologia 40 % muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit 30 % energianhuollon varmuutta ja monipuolisuutta edistävät investoinnit 25 % Vuonna 2012 aurinkosähkö- ja aurinkolämpöhankkeiden ohjeelliset tukiprosentit hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2012 ovat 30 ja 20 %. 3.2 ENERGIANKULUTUS JA PÄÄSTÖT Energianlähteestä riippuen energiatuotanto aiheuttaa vaihtelevan määrän kasvihuonekaasupäästöjä. Päästöt puolestaan kiihdyttävät ilmastonmuutosta Seuraavat kaksi kaaviota selventävät, mistä lähteistä Suomessa käytetty energia tuotetaan tänä päivänä ja mihin tuotettu energiaa kuluu? Sähköntuotannon muutokset EU:ssa tuotantotavoittain jaoteltuna, vertailukohtana vuosi New Policies -skenaariossa globaalin energiankulutuksen oletetaan kasvavan 35% vuosina Skenaariossa oletetaan, että eri maiden hallitukset ottavat käyttöön uusia, jokseenkin varovaisia keinoja pyrkiessään saavuttamaan jo julkistettuja sitoumuksia. (IEA 2010, 79-81, 234) Energian kokonaiskulutus 2011 energialähteitäin. Lähde: Tilastokeskus Energian loppukäyttö sektoreittain Lähde: Tilastokeskus HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 78 Sähkön kysyntä on kasvussa Seuraavissa kappaleissa käsitellään lyhyesti sähkönkulutusta ja sähkönkulutuksen ennusteita. Östersundomin aurinkovoimalan esisuunnitelmassa tutkitaan nimenomaan aurinkosähköä. Perustelut aurinkosähkölle on esitetty luvussa 4. Alla on Vattenfallin keskimääräisiä sähkönkulutuslukuja kolmelle erityyppiselle kotitaloudelle. Kerrostalokoti, tavallinen varustelutaso: 850 kwh/hlö/vuosi 75 m², kolme henkilöä. Kotitalouden kulutus 2550 kwh/vuosi. Luku sisältää kylmälaitteet, ruuanvalmistuksen, astianpesun, pyykinpesun, viihteen, valaistuksen ja muun kulutuksen. Rivitalokoti, tavallinen varustelutaso: 1425 kwh/hlö/vuosi 75 m², kaksi henkilöä. Kotitalouden kulutus 2850 kwh/vuosi. Luku sisältää kylmälaitteet, ruuanvalmistuksen, pyykinpesun, viihteen, kiukaan, valaistuksen ja muun kulutuksen. Luku ei sisällä asunnon lämmitystä, lämmintä käyttövettä eikä taloyhtiön IV-koneiden tai autojen lämpöpistokkeiden sähköä. Yllä: Sähköntuotannossa ydin- ja vesivoima ovat suuremmassa roolissa, fossiilisten lähteiden osuus taas on pienempi kuin energiantuotannossa (ks. edellisen sivun kaavio). Lähde: Tilastokeskus. Alla vasemmalla: Sähkön kokonaiskulutus vuodelle 2011 kuukausittain. Samassa kuviossa on esitetty myös tuonti- ja vientisähkön osuudet. Lähde: Tilastokeskus. Tuonnin suurempi osuus kesäaikaan on kiinnostava - onko ilmiö jokavuotinen? Johtuuko se esimerkiksi laitosten vuosihuolloista? Ei sähkölämmitetty omakotitalo: 1750 kwh/hlö vuosi 120 m², neljä henkilöä, kotitalouden kulutus 7000 kwh/vuosi. Luku sisältää edellisten lisäksi auton lämmityksen sekä LVI-laitteet. Alla oikealla: Laitekannan uusiutumisen myötä on mahdollista saavuttaa 23 % säästöpotentiaali vuonna Lähde: Kotitalouksien sähkönkäyttö9 Tulevaisuuden näkymiä Tulevaisuudessa sähkönkulutus tulee kasvamaan ja eriytymään energiankulutuksesta. Tulevaisuuden rakennuskanta tulee olemaan vähintään matalaenergia-, todennäköisesti nollaenergiataloja. Suuri osa Östersundomista tulee olemaan kaukolämmön piirissä. Rakennusten lämmittämiseen tarvittavan sähkön määrä pienenee uudisrakennusten osalta merkittävästi. Erillisen sähkön tarve kasvaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, sähkön ja lämmön yhteistuotantopotentiaali vähenee. Tulevaisuudessa kasvihuonekaasut ovat merkittäviä tuotantokustannuksia ja tekevät päästöttömistä tuotantomuodoista kilpailukykyisiä. Kotitaloussähkön, palvelujen ja liikenteen sähkönkulutus kasvaa. Kotitaloussähkön vuotuisen kulutuksen oletetaan olevan TWh (Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja lämmön hiilineutraali visio vuodelle 2050, 18, 26).. Kotitaloussähkön kokonaiskulutuksen voi kasvu pysähtyä v mennessä laitekannan uusiutumisen myötä. Arvioitu säästöpotentiaali BAT (Best Available Technology) vs. BAU (Business As Usual) vuodelle 2020 on GWh (23%). Kehitys kerros- ja rivitaloissa erilaista kuin omakotitaloissa. Kotitalouden varustelutasolla on suuri vaikutus kulutukseen. (Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006, 43-37) Laitteiden yleistyminen peittää teknisen kehityksen tuomia etuja. Tietokoneiden ja viihde-elektroniikan kasvu nakertaa kylmälaitteiden ja valaistuksen tehostumisen tuomaa säästöä. Päälle-pois ja läsnäoloohjaustoiminnoista voi tulla selviä säästöjä. Pitkä tarkastelujakso vaikeuttaa arvioiden tekemistä. Laitekanta uusiutuu sen aikana kokonaan. Erityisesti viihde-elektroniikassa ja tietotekniikkalaitteissa tekninen kehitys on nopeaa ja sitä on vaikea ennakoida. (Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006,43-37) Yllä: Arvioitu sähkönkulutus vuosina 2030 ja Vertailukohtana Lähde: Haasteista mahdollisuuksia -sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 2050 Miljoonaa autokilometriä Liikenne Liikenteen osuus vuosittaisesta energian loppukäytöstä on ollut viime vuosina %. Sähkön käyttöön liikenteessä vaikuttavat erityisesti sähköverkosta ladattavien sähköautojen yleistyminen sekä liikennemäärän kasvu. Liikenteen ennakoidaan kasvavan 40 % vuosina Mikäli halutaan että liikenne sähköistyy, olisi mm. verotusta kehitettävä niin että se tukee sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen käyttöönottoa. Henkilöautoliikenteen lisääntyessä 40 % vuoden 2006 tilanteesta sähköä kuluu liikenteessä n. 9 TWh vuodessa, jos kaikki autot ovat sähköautoja (keskikulutus 15 kwh/100km). Se vastaa noin % 2010-luvun vuotuisesta sähköenergian kulutuksesta (85-90 TWh/a). Koska sähköautojen osuus kasvaa asteittain, hybridiautojen yleistyessä ensin, henkilöautoliikenteen vuotuinen sähköenergian kulutus voi olla 6,5 TWh luokkaa. (Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja lämmön hiilineutraali visio vuodelle 2050, 21-22, Sähköajoneuvot Suomessa, 15-16) Osuus uusista henkilöautoista Suomalainen infrastruktuuri on varsin valmis vastaanottamaan sähköajoneuvoja. Esilämmityspistorasiat soveltuvat tai ovat muutettavissa sähköajoneuvojen latauspisteiksi. Lisäksi suomalaiset pienjänniteverkkojen suunnittelussa on huomioitu suhteellisen suuret kuormat (esim. sähkölämmitys, sähköliesi, lämminvesivaraaja). Uusia latauspaikkoja tarvitaan kaupunkialueilla ja parkkihalleissa. Toisaalta on huomattava, että sähköautojen vaikutus sähköverkkoihin ja sähköntuotantokapasiteetilta vaadittavaan hetkelliseen tehoon riippuu paljolti latauksen älykkyydestä. (Sähköajoneuvot Suomessa, 7) Sähköautojen latauksella voi olla vaikutuksia kaikilla verkkotasoilla kiinteistön sisäverkoista valtakunnalliseen siirtojärjestelmään. Haasteellisin tilanne jakeluverkkotasolla on pienjänniteverkoissa, jossa verkonsyötön mitoituksen näkökulmasta kuormitusten tasoittuminen on vähäistä. Pahimmillaan sähköautojen lataus voisi aiheuttaa merkittäviä investointitarpeita. Worst case -skenaario on tilanne, jossa yhden pienjännitemuuntopiirin sähkönkäyttäjien ja näiden vieraiden sähköautot ovat samaan aikaan täydellä teholla latauksessa ajankohtana, jolloin muuntopiirissä muutenkin kuormitus on huipussaan. (Sähköajoneuvot Suomessa, 71-72) Yllä: Tieliikenteen kasvuennuste ja erityyppisten henkilöautojen osuudet uusista henkilöautoista Lähde: Sähköajoneuvot Suomessa. Sähköajoneuvoteknologioiden kehitystä, sähköajoneuvojen yleistymisen vaikutuksia infrastruktuuriin ja sähkönjakeluun käsitellään tarkemmin Sähköajoneuvot Suomessa -selvityksessä. HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 910 3.3 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI Noin 3500 m x 250 m laajuinen voimala-alue sijaitsee Helsingin kaupungin alueella, Östersundomissa. Aurinkovoimalan aluetta rajaa etelässä Porvoonväylä (joka on osa moottoritie E18:a), Idässä Knutersintie ja lännessä kunnan raja (Krapuoja Sotungintien vieressä). Pohjoisessa ei ole selkeää rajaavaa elementtiä. Voimala-alueen leveys vaihtelee m välillä. Suunnittelualueen koko on noin 43,6 hehtaaria. Etäisyys Rautatientorille on noin 18 km ja Porvooseen 30 km. Alueen maankäyttö ja liikennejärjestelmä ratkaistaan Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisessä yleiskaavassa, joka on tätä selvitystä laadittaessa, syksyllä 2012 ehdotusvaiheessa. Östersundomin yleiskaava-alueeseen kuuluu Helsingin alueella Ultunan, Östersundomin, Karhusaaren, Talosaaren ja Salmenkallion kaupunginosat; Sipoon alueella Granön saari ja Majvikin alue (osia Östersundomin ja Immersbyn kylistä) sekä Vantaan alueella Länsisalmen kaupunginosa sekä osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista. Aurinkovoimala sijoitsee Ultunan alueella, joka käsittää koko Porvoonväylän pohjoispuolelle jäävän osan. Alla: Voimalan sijainti ja voimala-alueen rajaus. Kartat: Google Maps. 3.4 SUUNNITTELUALUEEN OLOSUHTEET Tämä luku on tiivistelmä alueen nykytilasta. Tiedot ovat pääosin peräisin Östersundomin yleiskaavaluonnoksen selostuksesta. Alueen yleiskuvaus Alueella on nykyisellään metsää, peltoa ja purouomia. Metsä on vaihtelevan ikäistä. Alueen yläpuolella kulkee Fingridin voimajohto. Alueen itäreunassa on muuntaja. Välittömästi suunnittelualueen vieressä on Landbon pientaloalue, jossa asuu n. 850 asukasta. Yleiskaavaluonnoksessa osalle alueesta on osoitettu hallimaisia tilojen vaativien toimintojen korttelialueita, yhdyskuntateknisten toimintojen korttelialueita sekä viher-/virkistysaluetta. Alueen poikki on osoitettu liittymää ja ali-/ylikulkuja kevyttä liikennettä varten. Hallimaisten tilojen toimintoja on myös osoitettu välittömästi suunnittelualueen viereen, Knutersintien itäpuolelle Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Aurinkovoimalan ja sen lähialueiden näkyvimmät maisemalliset elementit ovat moottoritie ja Fingridin voimalinja, joka kulkee koko aurinkovoimalalle varatun alueen läpi ja jatkaa Knutersintien kohdalta kohti koillista. Östersundomin alue on osa eteläistä viljelyseutua, jossa suuret peltoalueet ovat maisemallisesti merkittävässä roolissa. Lähimmät tällaiset maisemassa näkyvät viljelyalueet ovat Östersundomin kartanon laaja peltoalue moottoritien eteläpuolella. Lännempänä moottoritien varrella on muutama pienempi peltolaikku, joilla ei ole merkitystä suurmaisemassa. Sotungintien varsi, joka muodostaa suunnittelualueen länsirajan, on seuraava suurempi yhtenäinen peltoalue, jolla on myös maisemallista merkitystä. Suunnittelualue on maisemallisesti näkyvällä paikalla, koska se sijaitsee välittömästi moottoritien vieressä. Riippumatta voimalan toteutustavasta, sillä tulee olemaan hyvin näkyvä rooli Östersundomin kaupunkikuvassa. Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus Korkeus vaihtelee Ultunassa välillä mpy. Alavimmat alueet sijoittuvat Krapuojan laaksoon. Ultunan luoteisosa on Sipoonkorven. Metsät ovat pääosin talousmetsää. Maasto muodostuu kalliomäistä ja niiden välisistä solista ja soista. Lähistöllä on muutama lampi. Aurinkovoimalalle varattu suunnittelualue on pääosin kumpuilevaa. Maaperä on yleiskaavaselvitysten mukaan kalliota, moreenia, hiekkaa ja silttiä. Pääosin osin rakennettavuus on hyvä tai normaali. Maaperä on tutkittava tarkemmin asemakaavoituksen ja toteutussuunnittelun yhteydessä. Alue sijaitsee moottoritien vieressä ja se on yläpuolisten sähkölinjojen vuoksi pidetty pääosin puuttomana. Alueella on muutama pelto. Suunnittelualueella ei ole todettu erityisiä luonnonarvoja, eikä siellä ole suojelualueita. Lähin suojelukohde on Sipoonkorven kansallispuisto, joka on lähimmillään n m päässä aurinkovoimalan länsipäädystä. Sipoonkorpi on merkittävä luontokohde, sillä se on yksi harvoista suurista yhtenäisistä metsäalueista pääkaupunkiseudulla. Sipoonkorven alue on luonnonolosuhteiltaan erittäin monimuotoinen. Vesistöt ja vesitalous Alueen poikki kulkee Pohjois-eteläsuunnassa kaksi puroa. Toinen näistä, Krapuoja on suunnittelualueen länsirajalla. Purouomat tulevat todennäköisesti toimimaan myös viheryhteyksinä. Aurinkoenergiapotentiaali Vuositasolla auringon horisontaalisäteily on keskimäärin noin 930 kwh/m 2 Landbossa. Horisontaalisäteilyllä tarkoitetaan vaakatasossa olevaan pintaan osuvan suoran ja epäsuoran auringonsäteilyn summaa. Kun suunnittelualueen laajuus on 43,6 hehtaaria, koko alueen potentiaali on karkeasti m 2 x 930 kwh/m 2 = 405 GWh. Luku on teoreettinen: koko maapinta-alaa ei voida peittää paneeleilla, ja paneeleilla on aina jokin hyötysuhde (kaikkea säteilyenergiaa ei saada talteen). Säteilyä ja tuotantopotentiaalia on käsitelty tarkemmin luvussa 4, Aurinkoenergia. Arvo perustuu Euroopan komission JRC-IET instituutin (The Institute for Energy and Transport) PVGIS-Classic säteilytietokantaan. 10 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala11 Global irradiation and solar electricity potential Horizontally mounted photovoltaic modules 15 0'0"E 20 0'0"E 25 0'0"E 30 0'0"E 35 0'0"E FINLAND / SUOMI 40 0'0"E 45 0'0"E Norway Sod ankylä Kem ijarvi 65 0'0"N Rovaniemi Kem i Oulu Sweden Russian Federation Kuopio Joensuu Vaasa Jyväskylä Mikkeli Pori Tampere Lahti Kouvola Hameenlinna Lappeen ranta 60 0'0"N Turku Helsinki Km Mariehamn Estonia Projection: Source of ancillary data: Yllä: Maanpinnan korkeusasemat Östersundomissa. Suunnittelualue osoitettu valkoisella viivalla. Lähde: Yleiskaavaluonnoksen selostus. Oikealla: Vuosittainen säteilypotentiaali Suomessa vaakatasoon asennetuille paneeleille. Lähde: PVGIS-karttasovellus/Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport Yearly sum of solar electricity gen erated by 1kWp system with perform ance ratio 0.75 [kwh/kw peak] re HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 1112 3.4.2 Rakennettu ympäristö Pohjoisessa Sipoonkorpeen ja etelässä moottoritiehen rajautuva Ultuna on pinta-alaltaan Helsingin suurin kaupunginosa. Nimi tulee samannimisestä tilasta. Alue jakautuu kahteen osaan: Knutersintien länsipuoliseen Landbohon ja itäpuoliseen Puroniittyyn. Landbon alue on rakennettu pääosin 1990-luvulla. Suurin osa Ultunan n. 850 asukkaasta asuu Landbossa. Porvoonväylä erottaa Ultunan toiminnallisesti ja maisemallisesti muusta Östersundomista. Porvoontieltä pääsee Knutersintielle, jota pitkin pääsee pohjoiseen Sipoon Hindbyhyn ja Nikkilään, etelään Sakarinmäen ohi Östersundomin kyläkeskukseen. Ultuna on pientalovaltaista aluetta. Asutus muodostaa erillisiä saarekkeita. Alueella ei ole yhtenäistä, kaupunkimaista ilmettä. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Lähimmät julkiset palvelut ovat Landbon päiväkoti sekä Sakarinmäen koulu- ja päiväkoti ja nuorisotalo. Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Östersundomin kyläkeskuksessa Uuden Porvoontien varressa. Seuraavaksi lähimmät kaupalliset keskittymät sijaitsevat Vantaan Länsimäessä, Mellunmäessä, Hakunilassa, Vuosaaressa ja Söderkullassa. Itäkeskus tarjoaa kaikki palvelut. Vantaan porttipuistossa on erikoistavarakauppaa. Kaikki edellä luetellut ovat 10 kilometrin säteellä, n. 10 minuutin automatkan päässä. Suunnittelualueella ei ole työpaikkatoimintoja. Östersundomin peltoalueista varsinaisessa viljelykäytössä ovat kaavaluonnoksen selostuksen mukaan enää luomutila Majvikissä sekä Vesterkullan peltoaukeat. Lähimmät työpaikat ovat selostuksesta päätellen Landbon päiväkoti sekä Sakarinmäen koulu- ja päiväkoti. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä tai muinaismuistoja. Östersundomin yleiskaava-alueen kohteet on esitetty yleiskaavaluonnoksen selostuksessa. Tekninen huolto Alueen läpi kulkee Fingrid Oyj:n kantaverkko sekä Etelä-Suomen Energian 110 kv verkko. Verkot kulkevat rinnakkain koko suunnittelualueen läpi lännestä itään. Suunnittelualueesta merkittävä osa on johtojen alapuolista aluetta. Knutersintien länsipuolella 110 kv johdot alittavat 400 kv johdot ja päättyvät Etelä- Suomen Energian omistamaan Landbon sähköasemaan. Landbon sähköasema on ilmaeristeinen. Tontti on noin 50 x 50 m ja nykyinen sähköasemarakennus noin 100 m 2. Aseman päämuuntaja on 31 MW. Maakuntakaavassa ja yleiskaavaluonnoksessa 110 kv linja jatkuu asemalta itään päin. Lisäksi Östersundomin alueella mutta ei kuitenkaan suunnittelualueella on jakeluverkkoa ja puistomuuntamoita. Suomessa ei ole ennakkotapausta aurinkopaneelikentän rakentamisesta voimajohtojen alapuolelle. Fingridin kanta on selvitysvaiheessa varautuneen kielteinen. Voimalan suunnittelussa tulisi huomioida voimavirtapylväiden harukset, turvaetäisyydet lankoihin, mahdollinen lankojen alas laskeminen, johdoista talvella tippuva jää, sekä maadoitusjohdot. Samat seikat on huomioitava myös Etelä-Suomen Energian 110 kv johtojen kanssa, mutta yhtiön mukaan paneelien sijoittaminen johtojen alle on periaatteessa mahdollista. Nykyinen runkovesijohto on Uuden Porvoontien varrella. Se on kytketty sekä Helsingin että Sipoon verkostoon. Siirtoviemäri on vesijohdon tuntumassa. Jätevedet johdetaan Helsinkiin, Viikinmäen puhdistamolle. Ympäristöhäiriöt Liikenne on alueen merkittävin melun ja päästöjen lähde. Tärinää ei ole. Helsinkiin liitetyn alueen maaperän taustapitoisuudet on selvitetty Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimesta vuonna Aurinkovoimalan suunnittelualueelta tai sen välittömässä läheisyydestä ei ole löytynyt merkkejä maaperän pilaantumisesta. Laitosalueen ulkopuolelle leviäviä ympäristövaikutuksia mahdollisesti aiheuttavista kohteista lähimmät ovat Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitokset, Vuosaaren Satama sekä Vantaalla sijaitsevat teollisuuslaitokset. Maanomistus Ultunan ja Östersundomin alueet ovat osin Helsingin kaupungin, osin yksityisessä omistuksessa. Osa aurinkovoimalan alueesta sijoittuu Östersundomin kartanon omistajasuvun maille. Moottoritiealue on valtion omistuksessa, samoin Sipoonkorpi. Virkistys Sijaintinsa ja toimintojensa vuoksi suunnittelualue ei ole järjestelmällisessä virkistyskäytössä. Ks. kohta luonnonolot. Östersundomin yleiskaava-alueen virkistyskäyttö on kuvattu yleiskaavaluonnoksen selostuksessa. Liikenne Tärkeimmät väylät ovat itä-länsi-suuntainen Porvoonväylä (vt7) ja Uusi Porvoontie (mt170). Pohjois-eteläsuuntaisia yhdysteitä ovat Sotungintie ja Knutersintie. Liikennemäärät ovat vuodelta Vt7: ajoneuvoa/vrk, mt170: 6000 ajoneuvoa/vrk, Sotungintie 240 ajoneuvoa/vrk, Knutersintie 290 ajoneuvoa/vrk. Joukkoliikenne perustuu bussiliikenteeseen. Alueella operoi HSL. Bussiliikenne syöttää Helsinkiin ajaviin Porvoon busseihin Östersundomin keskuksessa sekä metroon Itäkeskuksessa. Lisäksi bussilinjat palvelevat koulumatkaliikennettä. Landbossa on alueen sisäisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Landbon ja Sakarinmäen koulun välillä on kevyen liikenteen väylä. Yllä: Fingridin ohje voimajohtojen ympäristön käytöstä. Kuva:Fingrid. Yllä: Landbon nykyinen sähköasema. Kuva: Bing maps. 12 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala13 3.5 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Maakuntakaavaa uudistetaan parhaillaan. Alueelle on voimassa useita maakuntakaavoja, mutta ne eivät ole enää ajantasaisia. Ympäristöministeriö vahvisti viimeisimmän voimassaolevankaavan vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä ja tulee uudelleen nähtäville Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä alueella on kolmea eri toimintoa: Taajamatoimintojen aluetta (käytännössä asumista) (A), Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Myös olemassa olevat voimajohdot näkyvät kartassa (z), samoin Heli-rata-varaus, joka on tuoreemmissa kaavakartoissa kumottu. Yleiskaava Östersundomin aluetta koskevat, voimassaolevat useat yleiskaavat eivät ole enää ajantasaisia. Alueen yleiskaavaa laaditaan Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteistyönä. Yleiskaavassa keskitytään kaupunkirakenteen kannalta keskeisiin asioihin, kuten asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen sekä liikenteeseen. Yhteistä yleiskaavaehdotusta valmistellaan yleiskaavaluonnoksen päivätyn vaihtoehto B:n pohjalta. Vaihtoehdon liikenneratkaisu pohjautuu viiden aseman metroon. Luonnos hyväksyttiin kaikissa kunnissa maalis-huhtikuussa Tavoitteena on, että yleiskaavaehdotus on valmis esiteltäväksi alkuvuonna Ehdotusta laadittaessa tarkistetaan kaavamääräyksiä ja rajauksia, sovitetaan suunnitelmia paremmin maastoon ja viedään liikenteen ja kunnallistekniikan suunnittelua eteenpäin. Kaavaehdotukseen laaditaan kartan lisäksi selostusliite. Yleiskaavaan pyritään sisällyttämään myös aurinkoenergian edistämiseksi räätälöityjä kaavamääräyksiä. Alla poimintoja Kuntatekniikka -otsikon alta (tilanne ): Yleiskaava-alueella luodaan edellytyksiä suoran aurinkosähkön monipuoliseen hyödyntämiseen keskitetysti ja hajautetusti sekä aurinkolämmön hyödyntämiseen hajautetusti ja kaukolämpö- tai kaukokylmäjärjestelmissä. Porvoonväylän reunavyöhykkeille saadaan sijoittaa aurinkosähkön valmistamiseen ja varastointiin liittyviä laitteita. Koko alueella varaudutaan sijoittamaan maaperään aurinkoenergian lämpövarastoja. Östersundomin alueella pyritään alhaisiin hiilidioksidipäästöihin. Niiden laskennallisessa määrittelyssä otetaan huomioon koko Östersundomin alue, ei vain yksi talo tai yksi kiinteistö. Asemakaava Östersundomin alueella voimassa olevia asemakaavoja aurinkovoimalan ympäristössä on Landbon, Östersundomin kartanon ja Knutersintien välisellä alueella sekä Sakarinmäen koulun alueilla. Aurinkovoimalan alueella ei ole asemakaavoja. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Helsingin kaupungin linjaamia maankäytön tavoitteita on kuvattu tarkemmin yleiskaavaluonnoksen selostuksessa. Niitä sivutaan tässä esiselvityksessä suunnitelman kuvauksessa kohdassa 4. Yllä: Maakuntakaava, ote Uudenmaan liiton verkkopalvelusta. Kartta: Uudenmaan liitto. Yllä: Ote yleiskaavaluonnoksesta. HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 1314 4. AURINKOENERGIA Aurinkovoimaloiden kokokirjo on suuri Aurinkoenergiaa voidaan kerätä keskitetysti suurissa yksiköissä (aurinkopaneelikentät, -puistot tai CPV-voimalat, (Concentrated Photo Voltaic ) missä valoa kerätään heijastimin) tai hajautetusti, rakennuksiin integroituna. Aurinkoenergiaa voidaan kerätä eri muodoissa aurinkosähkönä: auringonvalon silmin havaittavat aallonpituudet muuttuvat paneelissa tasasähköksi aurinkolämpönä erilaisin keräimin (tyhjiöputket ym.) keskittämällä valoa peileillä turbiiniin, joka tuottaa sähköä Östersundomin aurinkovoimalan esisuunnitelmassa tutkitaan nimenomaan aurinkosähköä. Keskittävät voimalat eivät sovellu Suomen oloihin. Ne edellyttävät auringonvaloa tasaisesti ympäri vuoden. Lähin tämän tyypin voimala on Sevillan lähettyvillä Etelä-Espanjassa. Lämpökeräimet on karsittu pois, sillä suuri osa Östersundomista tulee olemaan kaukolämmön piirissä. Lisäksi tulevaisuuden rakennuskanta tulee olemaan vähintään matalaenergia-, todennäköisesti nollaenergiataloja. Sähkön kysynnän puolestaan oletetaan kasvavan. Perusteluja aurinkosähkölle Puhdas, ilmainen: tuotannosta ei synny päästöjä, melua eikä jätettä Korvaa fossiilisia polttoaineita ja vähentää energiantuotannon CO 2 -päästöjä Kotimainen: energialähde lähellä kuluttajaa Luo energiariippumattomuutta (pienempi tuontienergian tarve) Vähentää vaarallisten ja saastuttavien polttoaineiden kuljetuksia maalla ja merellä Tarjonta ei ole riippuvainen energiapäätöksistä tai -kriiseistä. Ehtymätön = sen varaan voi luoda jatkuvaa ja kestävää toimintaa Modulaarinen ja skaalautuva: voidaan kerätä milliwateista gigawatteihin Teoriassa huoltovapaa. Ilkivalta on todennäköisin syy huoltotoimenpiteille. Todennettu elinkaari 30+ vuotta. Energiantuotannon takaisinmaksuikä nykypaneeleilla alle ~2 v. (kattoasennukset Etelä-Euroopan oloissa / (1700 kwh/m²/a, kun paneelit asennettu optimaalisesti). Takaisinmaksuaika riippuu säteilymäärästä sekä järjestelmän ja sähkön hinnasta. Vuonna 2009 sähkö oli Italiassa liki kaksi kertaa kalliimpaa kuin Suomessa. Tässä esiselvityksessä ei perehdytä tarkemmin muihin erilaisiin kennoteknologioihin, mutta niitä ovat kuvanneet mm. Alanen ym. raportissaan Aurinkosähkön mahdollisuudet Helsingin Östersundomin alueella. Viimeisessä luvussa Tulevaisuuden visiot on lyhyesti kuvattu muutamia kennokeksintöjä. Paneelien toimintaperiaatetta on kuvattu havainnollisesti mm. EPIA:n julkaisussa Solar Generation 6, luvussa Solar Basics. Alla: Keskittävä voimala Espanjassa. vasemmanpuoleinen yksikkö PS10 on toiminnassa, viereinen PS20 rakenteilla. Laitoksen omistaa Abengoa S.A. Lähde: Wikipedia. Alla : Keskittävä voimala Espanjassa. Gamasolar-laitoksen kuumaa suolamassaa sisältävä turbiinitorni hehkuu voimakkaasti. Lähde: Torresol. Yllä: Tyhjiöputkikeräimiä talon katolla. Lähde: AMK Collectra AG. Keskellä: Kattoon kiinnitettyjä paneeleja. Kuva: Enfinity. Alinna: Aurinkosähköä tuottavia kattotiiliä. Kuva: Enfinity. 14 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala15 4.1 AURINKOSÄHKÖVOIMALA SUOMEN OLOISSA Voimalan vaatimukset maankäytölle Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti aurinkosähkövoimalan tilantarvetta ja voimalan sijoituspaikalleen asettamia ehtoja. Aurinkosähkövoimalan tärkeimmät elementit ovat: tasasähköä tuottava paneelit, tasasähkön vaihtosähköksi muuntavat invertterit, mahdollinen nostomuuntaja sekä aurinkovoimalan paikalliseen jakeluverkkoon kytkevä sähköasema. Lisäksi alueelle tarvitaan huoltoajoväyliä. Invertterien koko vaihtelee puhelinkopista merikonttiin. Koko määräytyy jännitteen suuruuden, siis invertteriin kytkettävien paneelien lukumäärän mukaan. Kirjoitushetken perusratkaisulla toteutettuna alueelle tarvittaisiin invertteriä. Paras tai halvin ratkaisu vaatii lisäselvitystä. Aurinkosähkön lähde on auringonvalo. Nykytekniikalla paneelit kannattaa suunnata Etelään, kulma voi vaihdella +/-25 astetta itä-länsisuuntaan. Tämän jälkeen paneelien tuotto laskee nopeasti. Paneeleja voi pystyttää kattojen ja tasamaan lisäksi myös rinteisiin. Kattoja ja tasamaan käyttöä on puoltanut helppo ja halpa perustaminen. Paneelit tuottavat optimaalisesti asteen kulmassa. Varjostuksen estäminen on tärkein yksittäinen paneelien tilantarpeeseen vaikuttava tekijä. Tasamaalla paneelirivistöt sijoitellaan karkeasti 1:2, eli paneelirivien väliin jää tilaa kahden paneelirivin verran. Tällöin paneelirivien keskinäinen varjostus pysyy kohtuullisena. Rinteessä välejä voi kaventaa, mutta huoltotoimenpiteille on silti jätettävä tilaa. Myös muut, voimala-alueen ulkopuolella sijaitsevat elementit voivat varjostaa paneeleja. Tämä on huomioitava suunnitteluvaiheessa. Paneelien koko vaihtelee, ja rivien mittasuhteet riippuvat siitä, kootaanko niihin yksi vai useita paneeleja päällekkäin. Paneelit ovat kiinni telineissä, jotka perustetaan maahan. Telineiden koko vaihtelee paneelien mukaan. Tyypillinen yksittäinen aurinkopaneeli on kooltaan n. 1m*1,50 m. Paneelit painavat noin kilon välillä, mallista riippuen. Paneeleja pyritään mahduttamaan alueelle mahdollisimman paljon, kuitenkin siten, ettei esimerkiksi lähimpien asuinkortteleiden asukkaille aiheudu varjostushaittoja. Paneelit kytketään sarjaan (vähän samaan tapaan kuin joulukuusen valot). Näin ollen huonoimmin tuottava (tai tuottamaton) paneeli määrää koko sarjan tuoton. Paneeleissa on sisäänrakennettuna tekniikkaa suojaava ohitustoiminto, jolla eliminoidaan tuottopiikkejä ja tarvittaessa ohitetaan tuottamaton kenno tai paneeli. Paneelien tilantarve määräytyy niiden asennuskulman perusteella. Asennuskulma sanelee myös paneelirivien/ryhmien keskinäiset etäisyydet. Väri on nykyteknologialla tummansininen. Erivärisiä paneeleja osataan kyllä valmistaa, mutta niiden tuottosuhde on sinisiä heikompi. Laminoinnin laatu vaikuttaa elementtien tiiviyteen ja siten elinkaareen (vähintään vuotta). Yllä: Rinteeseen asennettuja aurinkopaneeleja Saksassa. Fürth-Atzenhof on entinen kaatopaikka. Kuva: Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG. Keskellä ja alinna: Aurinkopaneeleja kiinteästi telineille asennettuna ja 2 akselin ympäri kääntyviä, aurinkoa seuraavia paneeleja. Kuvat: Enfinity. Aurinkosähkövoimala on suositeltavaa aidata turvallisuussyistä. Ehjä järjestelmä on turvallinen, mutta siinä kulkee voimavirta. Rikkoontuneista laitteista (vaikkapa ilkivallan vuoksi) voi saada sähköiskun. Ilkivalta onkin todennäköisin syy vaihtaa paneeleja. Huoltoajoväylille ei ole mitään tiettyä mitoitusohjetta, tavallisin huoltotoimenpide on kasvillisuuden niittäminen. Tällöin tilantarve riippuu käytettävistä koneista. Jokaisen paneelin luo on päästävä minimissään jalkaisin. Yllä: Inverttereitä. Ylempänä keskusinvertterin kytkentäperiaate. Alla 1 MW invertteri. Kuvat: ABB. HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 1516 Sähköasema yhdistää erijännitteiset voimajohdot ja muuntaa voimalan syöttämän virran keski-/pienjänniteverkkoon sopivaksi. Sähköasemien rakenne Voimalan vaatimukset yhdyskuntatekniinalle vaihtelee paljon muun muassa aseman syöttämän alueen laajuudesta ja aseman Nykyiset sähkönjakeluverkot jakaantuvat korkeajännite-, keskijännite- ja pienjänniteverkkoihin. Ne on suunniteltu siirtämään sähköä suuremmasta jännitteestä sijainnista riippuen. Sähköaseman tarvitsema tila riippuu aseman koosta ja kuormasta (=montako suurjännitejohtoa 30 20sinne 2 tulee ja kuinka monta keski-/ pienempään. Kuluttajien Laut laitteet asaa e toimivat sä öavain ematietyillä jännite- ja taajuustasoilla. Kun aurinkosähkön tuotanto yleistyy - sekä keskitetysti että hajautetusti pienjännitejohtoa sieltä lähtee), aseman kojeistoratkaisuista ja päämuuntajien sijainnista. Avokytkinlaitos (AIS) tarvitsee suuren tontin, mutta sähköasemarakennus voi olla varsin pienikokoinen. GIS-laitoksella varustettu asema verkossa kahteen suuntaan: muuntajista kuluttajille mutta myös toisin päin. - muuttuu sähköverkkojen kuormien hallinta haastavammaksi. Y yksil Sähköä e Media liikkuu P puolestaan tarvitsee hieman suuremman rakennuksen, mutta aseman tontti Lisäksi aurinkosähkön tuotto heilahtelee TUOTTEEMME valon JA PAmäärän VE U ME mukaan ENE GIA Siksi aurinkosähkön varastointi on tulevaisuudessa avainasemassa, sekä hajautetussa että YMPÄR voi muuten olla hyvinkin pieni (Haveri 2006, 38-39). Helsingin seudulla yleisin sähköasemarakenne on kahden päämuuntajan asema, jota syötetään kahdella keskitetyssä tuotannossa. Se edellyttää yhteistyötä aurinkosähköjärjestelmiä 110 kv:n linjalla. AIS-tekniikalla minimipinta-ala tällaiselle asemalle on noin valmistavan teollisuuden, verkkoyhtiöiden ja tuotantolaitosten yhteistyötä. t i P l l t S ii t L 3000 m 2. GIS-tekniikalla asema voidaan sijoittaa luolaan tai maanpäälliseen rakennukseen, jonka kerrosala voi olla pienempi As akaspal kuin 1000 el a k-m säh 2, ja aup tarvittavan a tontin koko riippuen rakennustehokkuudesta Sähkö noin siirto m 2 (Haveri 2006, 39). Sähköasema voidaan sijoittaa kokonaan Sä rakennuksen köverkkoon sisälle. ittym ne Muun muassa Helsingin Energian Lauttasaaren rakenteilla uoleva e ta a sähköasema sähköverkkototeutetaan rakennuksena, sillä se sijaitsee tiiviin asutuksen Sii keskellä. ron hinna Likaantuminen heikentää paneelin tuottoa U (mm. akoit moottoritien jat ja rak taja liikenteestä tuleva pöly). Paneeleja ei kannata rakentaa aivan ele kiinni S moottoritiehen h öve kko Oy myöskään irtokivien vuoksi. Sateinen ilmastomme ratkaisee t loput y ti d likaantumisongelmasta. auk lä ö Lumikinokset heikentävät sähköntuotantoa talvella. Paneelit on suositeltavaa ojää ytys sijoittaa irti maasta, jotta lumi tippuu maahan. Kun maanpintaa ei päällystetä, u t h tk alueen hulevesille ei tarvita erikoisjärjestelyjä. Hulevesillä tarkoitetaan tässä sade- ja sulamisvesiä. Voimalinjat eivät vaikuta paneelien toimintaan, mutta voimalinjojen alle rakentamiseen liittyy tiettyjä rajoituksia, joista on kerrottu paikan olosuhteista kertovassa kappaleessa. Osa rajoituksista on ratkottavissa helpommin kuin toiset. On mm olemassa haruksettomia peltopylväsmalleja. Vaikka sähkön varastointi suuressa mittakaavassa ei ole toistaiseksi taloudellisesti kannattavaa, tulevaisuudessa, aurinkosähkön yleistyessä ja tuotantokapasiteetin kasvaessa, voi olla perusteltua sijoittaa voimalaalueelle suuri akusto tai vastaava sähköntuotannon ja kulutuksen välisen eron tasaamiseksi. Edellytyksenä on varastointitekniikan kehittyminen ja halpeneminen. Akusto voidaan sijoittaa osittain tai kokonaan maan alle, mutta suurena rakennuksena toteutettuna (verrattavissa vaikkapa Sanomataloon, kauas näkyvään vesitorniin tai voimalaitokseen, kuten Salmisaari) se voisi toimia myös pitkälle näkyvänä maamerkkinä kaupunkikuvassa Voimalan hiilijalanjälki EPIA:n mukaan Etelä-Euroopan oloissa (1700 kwh/m 2 /vuosi) aurinkosähköjärjestelmän hiilijalanjälki vaihtelee välillä gco 2 eq/kwh. Vertailun vuoksi: fossiilisista polttoaineista tuotettuna luvut ovat g CO 2 eq/ kwh (Fact Sheet on the Carbon Footprint). Vaikka kaasu- tai hiilivoimalassa olisikin CO 2 - takaisinotto (CCS), aurinkopaneeleilla tuotetun olevan kilowattitunnin hiilijalanjälki on kymmenes - kahdeskymmenesosa fossiilisista lähteistä tuotetun kilowattitunnin hiilijalanjäljestä. Kun tämä suhteutetaan Etelä-Suomen oloihin lukemat eivät ole aivan yhtä tyrmäävät, mutta ero Aurinkoenergian hyväksi on silti suuri. Aurinkosähköjärjestelmien hiilijalanjälki on puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana järjestelmien hyötysuhteen kehittymisen, raaka-aineiden säästeliäämmän käytön ja valmistusprosessien tehostumisen myötä. Näiden tehostuminen jatkuu edelleen, samalla energiankäyttö tehostuu, materiaaleja kierrätetään, järjestelmien elinkaari pitenee ja logistiikkaketjut kehittyvät Voimalan vaikutus luonnonoloihin Vastuullinen maankäyttö ja ympäristöhaittojenminimointi on tärkeää myös aurinkosähkön kohdalla. Aurinkosähkövoimala on meluton, päästötön ja turvallinen voimalaitos, mutta kuten millä tahansa rakentamisella, sillä on vaikutus paikan luonnonoloihin, mm. kasvi- ja eläinlajeihin sekä vesitaseeseen ja mikroilmastoon. Joitain ohjeita on jo laadittu. Vuonna 2005 Saksan luonnonsuojeluliitto NABU (Der Naturschutzbund Deutschland e.v.) ja aurinkoenergia-alan järjestö BSW (Bundesverband Solarwirtschaft )määrittelivät seuraavat kestävän aurinkopuistorakentamisen kriteerit: Puistoja ei tule pystyttää suojelualueille. Etusijalla ovat alueet, jotka ovat aiemmin olleet kovassa käytössä, mm. maatalouden piirissä tai teollisuusalueena. Alueet ovat Euroopan lintudirektiivin mukaisia (puistot eivät uhkaa suojelualueiden ulkopuolisiakaan lintujen elinympäristöjä). Vältetään paljaita alueita (voimalat eivät dominoi maisemaa). Vettä läpäisemättömiä päällysteitä ei tulisi olla yli 5 % alueen pinta-alasta. Aitaaminen ei saisi toimia esteenä pienille nisäkkäille tai sammakkoeläimille. Synteettisten lannoitteiden tai torjunta-aineiden sijaan alueita tulisi hoitaa niittämällä tai laiduntamalla. Paikallinen yhteisö tulisi ottaa mukaan hankkeen valmisteluun. Oikealla ylhäällä: Lauttaseereen rakenteilla oleva sähköasema tulee kokonaan rakennuksen sisään. Lähde: Helsingin Energia, kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & co. Oikealla alhaalla: Mekaanikonkadun suuri AIS-tyypin sähköasema Herttoniemessä. Asemalla tulee useita 110 kv johtoja. Aurinkovoimala ei edellytä näin suurta asemaa. Saksalaisen uusiutuvia energiamuotoja edustavan järjestön (Agentur für Erneuerbare Energien) julkaisun mukaan aurinkopuistoilla voi tutkimusten mukaan olla positiivinenkin vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Tämä pätee etenkin intensiivisen maanviljelyksen piirissä olleille tai lajistoltaan köyhtyneille mahdollisesti saastuneille alueille, kuten entisille teollisuus-, varastointi-, ja liikennealueille (esimerkiksi lentokentät). Vaikutus tehostuu liittämällä aurinkopuistot osaksi viheralueverkostoja. 16 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala17 Ympäristövaikutuksia voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä Arvioidaan ympäristövaikutuksia jo suunnitteluvaiheessa. Aluetta seurataan sen toiminta-aikana. Vältetään maanpinnan peittämistä vettä läpäisemättömillä materiaaleilla. Rankamaiset rakenteet ovat tässä mielessä suositeltavia. Katos- ja heijastusvaikutuksia tulee vääjäämättä. Paneelit muuttavat sadannan jakautumista maahan ja varjostavat maata. Suurin osa vedestä valuu maahan tukijalkoja pitkin ja imeytyy siitä maahan, maaperän ominaisuuksista riippuen. Lumivaippa jää ohuemmaksi paneelien alta. Eräät lintulajit saattavat hyötyä tästä. Ainakin niiden on Saksassa havaittu etsivän ruokaa paneelien alta. Varjostuksella on sitä suurempi vaikutus, mitä kuivemmasta ja lämpimämmästä paikasta on kyse. Kallioiden lakialueilla on siis suurempi muutos kuin savipellolla. Auringonvalon heijastuminen moduuleista houkuttelee hyönteisiä munimaan paneeleille. Tätä voidaan vähentää/estää valkoisilla merkinnöillä. Käytetään paikkaan sopivia kasveja, mieluusti paikallisia taimia tai siemeniä. Alue voidaan myös jättää kylvämättä ja antaa luonnon hoitaa tehtävänsä. Näin alueelle tulevat kasvit ovat varmuudella paikallisia. Vältetään aitaamisesta johtuvaa estevaikutusta lajien liikkumisen kannalta. Aitaamisen perusteluna on turvallisuus. Jos aitaaminen on välttämätöntä, tulisi se toteuttaa siten, että eläimille jätetään kulkuaukkoja tai aidan alaosaan jätetään pienten eläinten mentävä rako. Saksassa on useita aurinkopuistoja, joissa on tutkittu ja tehty erilaisia suunnitteluratkaisuja: muun muassa Lieberose (lintualue vanhalla sotilasalueella), Salmdorf (uhanalaisen sammakkolajin ekologinen käytävä ), Schneeberger Hof (vesitaseen tutkiminen), Waldpolenz (hyönteistutkimusta). Iso kuva: Ympäristövaikutusten minimointia. Oikealla ylhäällä: Linnut ovat mukautuneet olosuhteiden muutoksiin. Iso kuva ja yläkuva: Renewable Energies Agency. Keskellä: Atzenhofissa lampaat on pistetty maisemanhoitotöihin. Kuva: Fürthin kaupunki. Alakuva: Tasaisemmassa maastossa niitto onnistuu koneellisesti. Kuva: Belelectric. HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 1718 Yllä: Kaavioilla tutkittiin paneelirivien sijoittelua tasamaalle, satunnaiseen rinteen kohtaan, sekä muokattuun rinteeseen. Kaavioissa ei oteta huomioon mm. alueen kumpuilevuutta, voimalinjoja eikä alueen epäsäännöllistä muotoa Auringon säteily Suomessa Vuositasolla Etelä-Suomen horisontaalisäteily on noin 930 kwh/m 2 ja Pohjois- Suomessa noin 800 kwh/m 2. Vertailun vuoksi, vuositasolla säteilymäärä on Pohjois-Saksassa likimain sama kuin Suomessa, Etelä-Ranskassa noin1500 kwh/m 2, Etelä-Euroopassa jopa1700 kwh/m 2. Aurinkopaneelien asennusasennolla, -kulmalla ja suuntauksella on vaikutusta paneelien sähkön tuottoon, koska ne vaikuttavat suoraan kennoon osuvan säteilyn määrään. Paras vuotuinen tuotto saadaan kun kenno on 36-43º kulmassa, suoraan etelään suunnattuna. Suomessa kuitenkin käytetään tasamaalla tai katolla tyypillisesti noin 25-30º kulmaa kompromissina parhaan tuoton ja paneelien keskinäisen varjostuksen välillä. Aurinko on matalalla ja varjot pitkiä. Kiinteästi optimikulmaan asennettuihin paneeleihin säteilyä tulee noin kwh/m 2. Arvo on laskettu kiinteästi suoraan Etelään päin asennetuilla paneeleilla, kun niiden kallistuskulma on 25-45º. Malli on laskettu Euroopan komission JRC-IET instituutin (The Institute for Energy and Transport) -karttasovelluksella, jonka perusteena on PVGIS-Classic säteilytietokanta. Aurinkosäteilyn mallinnus perustuu mittauksiin maanpinnassa sekä satelliittitietoihin perustuviin laskelmiin. 4.2 AURINKOVOIMALAN TUOTANTOPOTENTIAALI Voimalan tuotantopotentiaali riippuu paitsi säteilysummasta ja pinta-alasta, myös järjestelmän hyötysuhteesta. Litteät piipohjaiset kennot edustavat 94 % nykypäivänä asennetuista kennomarkkinoista (Alanen ym., 13) ja niiden oletetaan olevan markkinoiden hallitseva ratkaisu vielä vuosia. Piikennoilla on useita alakategorioita: yksikide-, monikide-, ohutkalvo- (thin film) jne. Piikennoihin perustuvien järjestelmien karkea hyötysuhde on kennojen osalta karkeasti 20 % molemmin puolin, paneelien osalta noin 16 % molemmin puolin. Keskimäärin 1 MW aurinkopuisto edellyttää karkeasti 2,5-3,5 hehtaaria maata. Maa-alan tarve riippuu aina paikallisista lähtökohdista ja teknisistä ratkaisuista. Yllä ja viereisellä sivulla on selvityksen varhaisessa vaiheessa tehtyjä teoreettisia tutkielmia maapinnan muotojen vaikutuksesta aurinkovoimalan tuotantopotentiaaliin. Tutkielmissa ei ole huomioitu paikan lähtökohtia ja suunnittelun reunaehtoja, muun muassa voimalinjojen alapuolelle rakentamiseen liittyviä rajoituksia. Maahan tuleva säteily tulee meille annettuna. Laskelmissa on hyvä huomioida se että paneelit kuluvat käytössä. Tehosta on jäljellä 93 % 10 vuoden kuluttua ja 80 % 25 vuoden kuluttua. Nopeissa laskelmissa tämä voidaan kompensoida käyttämällä keskimääräistä elinkaaren aikaista tuottoa, Helsingissä noin kwh/m 2. Loitompana vasemmalla: Vuosittainen säteily vaakatasolle kwh/m 2. Vasemmalla: Säteilysumma jaettuna eri kuukausille Helsingissä, Jokioisissa, Jyväskylässä, Sodankylässä ja Utsjoella. Etelä-Suomen kokonaissäteily on 1000 kwh/m 2 /vuosi. Kaaviot: Mats Wiljander, Aurinkoteknillinen Yhdistys. 18 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala19 Ylhäällä: Kolme erilaista skenaariota aurinkosähkön tuotannosta Euroopassa. PV Hoch= nopean kasvun skenaario, PV niedgrig=hitaan kasvun skenaatio, PV mittel=jotain siltä väliltä. Ylhäällä: suurten yksiköiden hintojen kehitys vuosille Alhaalla: LCOE-kustannukset. Vuoden 2010 hinnat=saksan hintoja. Kaavioiden lähde: Solar Generation 6 Alhaalla: Sähköntuotantokustannuksia eri tuotantotavoille. Photovoltaik klein=pienet aurinkosähköyksiköt, kuten kotitaloudet. Photovoltaik frei: Östersundomin tyyppiset voimalat. Wind on/offshore=tuulivoima merellä/mantereella, Strommix=fossiilisten ja ydinsähkön sekoitus. Kaavioiden lähde: Kost ym., Yllä: Alkuvaiheen suuntaa-antava laskelma voimalan tuotantopotentiaalista. 4.3 AURINKOSÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUKSET Aurinkovoimalalla ei ole polttoainekustannuksia. Voimalan rakentamisessa syntyy pääomakustannuksia. Aurinkosähkön kohdalla tarkastellaan usein järjestelmien hintojen kehitystä. Vaikka järjestelmien hinta on teknologian kehityksen tärkeä mittari, osuvamman tuloksen kilpailukykyisyydestä antaa aurinkosähkön tuotantohinnan vertaaminen muilla tavoin tuotettuun sähkön (kwh) kustannuksiin. Aurinkosähköjärjestelmien elinkaari on pitkä, yli 25 vuotta. Siksi tasoitettu hintavertailu (LCOE) on avainroolissa todellisen tuotantokustannuksen ymmärtämiseksi. LCOE-menetelmä sisältää kaikki elinkaaren aikaiset rahoitus- ja käyttökulut(sis. polttoaineet ja laitteiden uusinnat). LCOE:n avulla on mahdollista verrata aurinkosähköä kaasu- tai ydinvoimalaan. Aurinkosähkön tasoitetun hintavertailun (Levelized cost of Energy, LCOE) kolme tärkeintä kustannusajuria ovat: aurinkosähköjärjestelmän pääoma- ja pystytyskulut (sis. paneelit sekä muut järjestelmän osat) järjestelmän vuosittain tuottama sähkö (kwh per kw, syntyy säteilyn ja paneelien funktiona ) tekninen suorituskyky rahoituskustannukset Suurten yksiköiden (joihin Östersundomin aurinkovoimala voidaan lukea) tuotantohintojen odotetaan painuvan tasolle 0,14-0,07 /kwh lähes koko Euroopassa vuoteen 2020 mennessä(solar Europe Industry Initiative Implementation Plan , 6). Asennettujen ja myytyjen järjestelmien määrä on ollut yhteydessä hintojen laskuun ja saman trendin voi olettaa jatkuvan edelleen. Vuoteen 2030 mennessä järjestelmien hinnat voivat tippua jopa tasolle 0,7-0,93 /Wp, vuoteen 2050 mennessä tasolle 0,56 /Wp. (Solar Generation 6, 31). EPIA ennustaa suurten, kiinteiden järjestelmien tuotantokustannusten tippuvan edelleen: kun vuonna 2010 hintahaarukka oli 0, /kwh (kalliimpi Pohjois-Euroopassa, halvempi Etelä-Euroopassa), vuoteen 2020 mennessä hintatason odotetaan Euroopassa asettuvan tasolle /kwh (Solar Generation 6, 32). Tassä selvityksessä ei ole otettu kantaa eri lähteistä tuotetun energian suoriin tai epäsuoriin tukiin lukuunottamatta TEM:in energiapolitiikkaa (luku ). Kansainvälinen energiajärjesteö IEA:n World Energy Outlook -raportissa on käsitelty fossiilisten polttoaineiden tukia ja tukien taloudellisia vaikutuksia. HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala 1920 4.4 REFERENSSIHANKKEITA Aurinkosähkövoimaloita Briest, Brandenburg, Saksa sijainti: Brandenburg, Saksa. Alue on vanha lentokenttä. valmistui: 2011 pinta-ala: ~200 ha, paneeleja 648,654 m² säteily vuositasolla: 1021 kwh/m 2 tuotto: 91 MWp/ ~89,500 MWh (simuloitu) Les Mees, Ranska sijainti: Alpes-Haute-Provence, Ranska valmistui: 2010 pinta-ala: 36 ha säteily vuositasolla: kwh/m 2 tuotto: 18.2 MW, MWh ABB, Helsinki, Suomi sijainti: Pitäjänmäki, Helsinki valmistui 2010 pinta-ala: 870 kennoa, m 2 teho 181 kw tuotto kwh/vuosi investointikustannukset ovat noin Ylhäällä: Briest. Kuva: Luxcara GmbH. Keskellä: Les Mees. Kuvat: Enfinity. Alhaalla ABB. Lähde: Tekniikka ja Talous. Kuva: Utte Ekholm 20 HELSINGIN KAUPUNKI - östersundomin aurinkovoimala Näytä lisää
Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Aurinkoteknillinen yhdistys ry Tominnanjohtaja C.Nyman/Soleco Oy 2.10.2014 Aurinkoteknillinen yhdistys ry 35v Perustettu v 1979 edistämään aurinkoenergian Lisätiedot Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet
Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen Lisätiedot Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy
Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen Lisätiedot Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma
Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva Lisätiedot Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia
Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle Lisätiedot Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri
Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla Lisätiedot Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa
Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet Lisätiedot ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA
ENERGIAMURROS Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ESITTELY Sähkötekniikan diplomi-insinööri, LUT 1990 - Vaihto-opiskelijana Aachenin teknillisessä korkeakoulussa 1988-1989 - Diplomityö Lisätiedot www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050
Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä Lisätiedot Aurinkosähköä Suomeen. Jero Ahola LUT Energia 26.9.2012
Aurinkosähköä Suomeen Jero Ahola LUT Energia 26.9.2012 Esitelmän sisältö I. Johdantoa energian tuotantoon II. Aurinkoenergiajärjestelmien tekniikkaa III. Aurinkosähkö Suomessa IV. Yhteenveto I. Johdantoa Lisätiedot Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT
Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010 Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen päästöt 90 80 70 Milj. tn CO 2 ekv. 60 50 40 30 20 Kioto 10 0 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 Lisätiedot PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen
PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti Lisätiedot Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä
Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO Lisätiedot Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa
Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat Lisätiedot HELENIN MAANALAISIA HANKKEITA
HELENIN MAANALAISIA HANKKEITA TIMO NEVALAINEN 11.5.2015 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 3. JATKOTOIMENPITEET 2 1. TAUSTAA 3 1. TAUSTAA Lähtökohdat 1. Helsingin ja Vantaan alueiden sähkötehon kasvuennusteet Lisätiedot Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa Lisätiedot Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto
Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt Lisätiedot REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut
Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR Lisätiedot STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050
STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria Lisätiedot 4 Suomen sähköjärjestelmä
4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää, Lisätiedot UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia
UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto Lisätiedot Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas
Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali Lisätiedot TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen
TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta Lisätiedot Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa
Sundom Smart Grid Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Kimmo Kauhaniemi, Vaasan Yliopisto, professori Luotettavaa sähkönjakeula kustannustehokkaasti Jari Lisätiedot PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen
PVO-INNOPOWER OY Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen Pohjolan Voima Laaja-alainen sähköntuottaja Tuotantokapasiteetti n. 3600 MW n. 25 Lisätiedot Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)
Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän Lisätiedot ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA
ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA Ilkka Laine Projektipäällikkö suunnitteluvirasto Yleiskaava pähkinänkuoressa Pk-seutu laajenee itään 70 000 uutta asukasta 15 30 000 uutta työpaikkaa 5 uutta metroasemaa Lisätiedot Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?
Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus Lisätiedot Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle
Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen Lisätiedot Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi
Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian Lisätiedot Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008
Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008 Taisto Turunen Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Päästöoikeuden hinnan kehitys vuosina 2007 2008 sekä päästöoikeuksien forwardhinnat Lisätiedot Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen. Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Tarkastellut toimenpiteet Rakennusten lämmitys Öljylämmityksen korvaaminen Korvaavat Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa
Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800 Lisätiedot Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007
Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen Lisätiedot AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA
AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA Esityksen sisältö Johdanto aiheeseen Aurinkosähkö Suomen olosuhteissa Lyhyesti tekniikasta Politiikkaa 1 AURINKOSÄHKÖ MAAILMANLAAJUISESTI (1/3) kuva: www.epia.org Lisätiedot Aurinkosähkö kotitaloudessa
Aurinkosähkö kotitaloudessa 24.3.205 Espoo ja 26.3.2015 Vantaa Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Suomen Lähienergialiitto ry Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Aurinkosähkö Lisätiedot Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013. Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO
Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013 Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO Esityksen sisältö Aurinkoenergia Savosolar keräimet Aurinkolämpöenergiaa maailmalla Aurinkolämpöhankkeita Etelä-Savossa Lisätiedot Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Ekotehokkuuden arviointi
Jyväskylän seudun rakennemalli 2X Ekotehokkuuden arviointi 27.1.21 Erikoistutkija Irmeli Wahlgren, VTT Irmeli Wahlgren 27.1.21 2 Ekotehokkuuden arviointi Ekotehokkuuden tarkastelussa on arvioitu ns. ekologinen Lisätiedot Muuttuvan energiateollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Jukka Leskelä Energiateollisuus TeollisuusSummit 2015 Oulu 14.10.
Muuttuvan energiateollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet Jukka Leskelä Energiateollisuus TeollisuusSummit 2015 Oulu 14.10.2015 2 EU:n energialähteet 1990 ja 2009 Historiallinen kehitys melko hidasta Lisätiedot Tuulivoiman ympäristövaikutukset
Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti Lisätiedot Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset
Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää Lisätiedot Aurinkoenergia Suomessa
Aurinkoenergia Suomessa Aurinkolämmitys on ennen kaikkea vesilämmitys Aurinkoenergia Suomessa Suomessa saadaan auringonsäteilyä yleisesti luultua enemmän. Kesällä säteilyä Suomessa saadaan pitkistä päivistä Lisätiedot Ihmisen paras ympäristö Häme
Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena Lisätiedot Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?
Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja Lisätiedot TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013
1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista Lisätiedot Hajautetun energiatuotannon edistäminen
Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/1 02.10.2012
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) 284 Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee aurinkosähkön edistämistä kaupungissamme HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös Asia tulisi käsitellä kokouksessa 2.10.2012 Lisätiedot Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja
Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo Lisätiedot ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..
ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ Lisätiedot Energia, ilmasto ja ympäristö
Energia, ilmasto ja ympäristö Konsultit 2HPO 1 Hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu ilmakehässä Lähde: IPCC ja VNK 2 Maailman kasvihuonepäästöt Lähde: Baumert, K. A. ja VNK 3 Maailman kasvihuonepäästöjen Lisätiedot Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu
FINNBUILD MESSUJEN AURINKOSEMINAARI 9.10.2012 Jari Varjotie, CEO Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu Joka vuosi yli 1,080,000,000 TWh energiaa säteilee maapallolle auringosta 60,000 kertaa maailman sähköntarve. Lisätiedot Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013
Energiasektorin globaali kehitys Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Maailman primäärienergian kulutus polttoaineittain, IEA New Policies Scenario* Mtoe Current policies scenario 20 Lisätiedot Rakennusten energiahuollon näkymiä
Rakennusten energiahuollon näkymiä Peter Lund Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu peter.lund@aalto.fi Rakennusten energiaseminaari 2014 5.11.2014, Dipoli Hiilipäästöt kasvavat edelleen I. 20% väestöstä Lisätiedot Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan
Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan globaalisti ja Suomessa Aurinkoenergiaseminaari 11.2.2013, Wanha Satama Petra Lundström Vice President, Solar Business Development, Fortum Oyj Sisältö Lisätiedot Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus
Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus Toteutetut lämpöpumppuinvestoinnit Suomessa 5 200 2000 TWh uusiutuvaa energiaa vuodessa M parempi vaihtotase vuodessa suomalaiselle työtä joka vuosi 400 >10 >1 M Lisätiedot Energiaosaston näkökulmia. Jatta Jussila 24.03.2009
Energiaosaston näkökulmia Jatta Jussila 24.03.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen 2020 mennessä 20 % yksipuolinen Lisätiedot Naps Systems lyhyesti
Naps Systems lyhyesti Suomalainen, yksityisomistuksessa oleva alan pioneeri Aloittanut Neste Oy:n tutkimus- ja tuotekehitystoimintana Suunnittelee, valmistaa ja toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä Kaikkialle Lisätiedot Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy
Uutta tuulivoimaa Suomeen TuuliWatti Oy Päivän agenda Tervetuloa viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, TuuliWatti TuuliWatin investointiuutiset toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Simo uusiutuvan energian Lisätiedot Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen Lisätiedot Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset
RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN Lisätiedot Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa
Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi Lisätiedot aurinkoenergia- uimahalli
aurinkoenergia- Suomen ensimmäinen uimahalli 1 Aurinkoinen länsirannikko P orin kaupunki teki rohkean avauksen ja vahvisti imagoaan kestävän kehityksen kaupunkina rakentamalla Suomen ensimmäisen aurinkoenergiaa Lisätiedot Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012
Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttäjistä Kysyntä ja tarjonta Tulevaisuus Energiaturpeen käyttäjistä Turpeen energiakäyttö Lisätiedot Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet
Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW] Lisätiedot Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen Lisätiedot Aurinkosähkö Suomessa 2030. TkT Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 29.03.2013. Mitä on aurinkosähkö
Naps Systems Oy Aurinkosähkö Suomessa 2030 TkT Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 29.03.2013 Copyright Naps Systems, Inc. 2013 Mitä on aurinkosähkö Päivänvalon muuttamista sähköksi Polttoaineena Lisätiedot POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI
POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Lisätiedot KISSANMAANKATU 20. Optiplan Oy ENERGIATALOUS. Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi. Åkerlundinkatu 11 C Puh.
KISSANMAANKATU 20 Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15, Åkerlundinkatu 11 C Puh. 010 507 6000 PL 48, 00281 Helsinki PL 124, 20101 Turku Lisätiedot TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n
TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs Lisätiedot AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA
AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013) Lisätiedot Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi
Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013 Jari Varjotie, CEO Uusi innovatiivinen konsepti energian tuottamiseen SAVOSOLAR kokoalumiininen direct Lisätiedot SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio
SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko Lisätiedot ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos
ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS Lisätiedot AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA
PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- Lisätiedot Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014
Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve Lisätiedot TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa
TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys Lisätiedot Liberta Solar julkisivu R u u k k i D e s i g n P a l e t t e - e n e r g i a. www.ruukki.com Firstname Lastname INTERNAL
R u u k k i D e s i g n P a l e t t e - e n e r g i a ARKKITEHTUURI, ENERGIA JA KESTÄVÄ KEHITYS Arkkitehtuurillisesti korkeatasoinen ratkaisu Toiminnallisesti ja visuaalisesti täysin integroitu julkisivupintaan Lisätiedot Marja-Vantaa - Urbaanin ekologisen rakentamisen suuri mahdollisuus
Marja-Vantaa - Urbaanin ekologisen rakentamisen suuri mahdollisuus 16.6.2008 Reijo Sandberg projektinjohtaja Marja-Vantaa -projekti Vantaan kaupunki Alue Helsingin seudulla Marja Vantaa Helsinki Vantaa Lisätiedot UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti Lisätiedot ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja
Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista Lisätiedot Naps Systems Oy. Aurinkosähkö Suomessa 2030. Introduction to Naps Systems Group. Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 20.03.
Naps Systems Oy Introduction to Naps Systems Group Aurinkosähkö Suomessa 2030 Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 20.03.2013 Copyright Naps Systems, Inc. 2013 Mitä on aurinkosähkö Päivänvalon muuttamista Lisätiedot EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET
EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti Lisätiedot VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008
VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 4.3.2009 Ilmastovastaava Leo Stranius 1 Esityksen Lisätiedot DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Seitsemännen luennon aihepiirit Aurinkosähkön energiantuotanto-odotukset Etelä-Suomessa Mittaustuloksia Sähkömagnetiikan mittauspaneelista ja Kiilto Oy:n 66 kw:n aurinkosähkövoimalasta Lisätiedot ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011
ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous Lisätiedot Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti
Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien Lisätiedot Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus
Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian Lisätiedot ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA
YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus Lisätiedot MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen Lisätiedot Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto
Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Lisätiedot Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010
Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia Lisätiedot Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013
Tuulivoimapuisto, Savonlinna Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoima maailmalla Tuulivoimalla tuotettiin n. 2,26 % (282 482 MW) koko maailman sähköstä v. 2012 Eniten tuulivoimaa on maailmassa Lisätiedot Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä Lisätiedot ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos
ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan Lisätiedot Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa
Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Julkaistu 03.11.2015 08:37. Aurinkosähköjärjestelmiä on kytketty sähköverkkoon eniten Uudellamaalla ja Varsinais Suomessa. Tuotanto Lisätiedot Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus
Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali Lisätiedot Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)
Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute