Source: http://docplayer.fi/59641422-Kayttoohjekirja-nibe-f1355.html
Timestamp: 2018-10-18 23:12:53+00:00
Document Index: 2161593

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "Käyttöohjekirja NIBE F1355"
2 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 7. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 9. Aseta sisäilmasto SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI 2X LÄMPÖPUMPPU INFO Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Lue lisää asetuksista sivulta 11. Lisää käyttövesimäärää 1X 2X Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos F1355-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 18.
3 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot 2 Ohjaus - Johdanto Näyttö Valikkojärjestelmä 3 Ohjaus - valikot Valikko 1 - Sisälämpötila Valikko 2 - Käyttövesi Valikko 3 Info Valikko 4 - Lämpöpumppu Valikko 5 - Huolto 4 Huolto Huoltotoimenpiteet 5 Häiriöt Info-valikko Vianetsintä Hälytyslista Asiahakemisto Yhteystiedot Sisällys 3
4 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Tuote F1355 Sarjanumero Asennuspäivä Asentaja Lämmönkeruunesteen tyyppi - Sekoitussuhde/jäätymispiste Aktiivinen poraussyvyys/keruuputkiston pituus Nro Nimitys Asetettu Tehdasasetukset Lisätarvikkeet lämpökäyrä (muutos) lämpökäyrä (käyrän jyrkkyys) 7 Sarjanumero on aina ilmoitettava Täten todistetaan, että asennus on tehty asentajan käsikirjan ohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaan. Päiväys Allek. 4 Luku 1 Tärkeää
5 Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Tuote on tarkoitettu asiantuntijoiden tai koulutettujen käyttäjien käyttöön myymälöissä, hotelleissa, kevyessä teollisuudessa, maataloudessa ja vastaavissa ympäristöissä. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Älä anna lasten puhdistaa tai hoitaa laitetta ilman opastusta. Tämä on alkuperäinen käsikirja. Sitä ei saa kääntää ilman NIBE:n lupaa. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit VAROITUS! Tämä symboli merkitsee ihmistä tai konetta uhkaavaa vaaraa. Tämä symboli merkitsee ihmistä tai konetta uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Merkintä CE IP21! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. Sähköteknisten laitteiden koteloinnin luokittelu. Ihmistä tai konetta uhkaava vaaraa. Älä käynnistä lämpöpumppua, jos järjestelmässä oleva vesi on voinut jäätyä. Luku 1 Tärkeää 5
6 Turvallisuusohjeita Varoitus Asennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla. Asennuksen saa tehdä vain voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisten pätevyyden omaava asentaja. Käytä asennukseen alkuperäisiä lisävarusteita ja lueteltuja komponentteja. Jos käytetään muita osia, voi ilmetä vesivuotoja ja sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen vaara, koska laitteisto ei ehkä toimi oikein. Asenna kone kantavalle alustalle. Epäsopiva asennuspaikka voi aiheuttaa sen, että laite putoaa ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja tapaturman. Virheellinen asennus voi myös aiheuttaa tärinä- ja meluongelmia. Asenna kone tukevasti niin, että se kestää maanjäristykset ja myrskytuulet. Sopimaton asennuspaikka voi aiheuttaa laitteen putoamisen, josta voi olla seurauksena materiaali- ja henkilövahinkoja. Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi ja järjestelmä on kytkettävä erillisenä piirinä. Alimitoitettu ja viallinen virransyöttö voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon. Käytä kylmäainekohtaisia putkia ja työkaluja. Muulle kylmäaineelle tarkoitettujen vanhojen osien käyttö voi aiheuttaa laitteiston vahingoittumisen ja vakavan onnettomuuden prosessipiirin räjähdysvaaran vuoksi. Älä yritä korjata vikoja itse. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos järjestelmä pitää korjata. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vesivuodon, kylmäainevuodon, sähköiskun tai tulipalon. Neuvottele jälleenmyyjän tai asiantuntijan kanssa, jos lämpöpumppu pitää irrottaa. Virheellinen käsittely voi aiheuttaa vesivuodon, kylmäainevuodon, sähköiskun tai tulipalon. Katkaise virransyöttö huollon tai tarkastuksen ajaksi. Ellei virransyöttöä katkaista, on olemassa sähköiskun ja pyörivien puhaltimien aiheuttama onnettomuusvaara. Älä käytä laitteistoa paneeli tai suojus irrotettuna. Pyöriviin osiin, kuumiin pintoihin tai jännitteellisiin osiin koskettaminen voi aiheuttaa henkilövahingon takertumisen, palovamman tai sähköiskun vuoksi. Katkaise virransyöttö ennen sähkötöiden aloittamista. Ellei virransyöttöä katkaista, voit saada sähköiskun tai laitteisto voi vahingoittua ja toimia virheellisesti. Sarjanumero Sarjanumero löytyy tyyppikilvestä etuluukun alakulmasta PF1 (katso sijainti asennusohjeen kappaleesta Lämpöpumpun rakenne ) ja info-valikosta (valikko 3.1). MUISTA! Sarjanumero Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Ympäristötiedot Tämä yksikkö sisältää fluoroitua kasvihuonekaasua, joka sisältyy Kioton sopimukseen. F-kaasuasetus (EU) nro 517/2014 Laite sisältää R407C, fluorinoitua kasvihuonekaasua, jonka GWP-arvo (Global warming potential) on Älä päästä R407C ilmaan. Varo Älä käytä sisäyksikköä erikoistarkoituksiin, kuten elintarvikkeiden säilytykseen, tarkkuusinstrumenttien jäähdytykseen tai eläinten, kasvien tai taiteen jäädytyssäilöntään. Tällainen käyttö voi vahingoittaa kohteita. Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti. Pakkausmateriaali voi aiheuttaa henkilövahinkoja, koska pakkauksessa on käytetty nauloja ja puuta. Älä koske painikkeisiin märillä käsillä. Voit saada sähköiskun. Älä katkaise virransyöttöä heti lämpöpumpun pysäytyksen jälkeen. Odota vähintään 5 minuuttia. Muussa tapauksessa voi ilmetä vesivuoto tai laitevaurio. Älä kytke järjestelmää pois pääkytkimellä. Se voi aiheuttaa tulipalon tai vesivuodon. Lisäksi puhallin voi käynnistyä odottamatta ja aiheuttaa tapaturman. 6 Luku 1 Tärkeää
7 2 Ohjaus - Johdanto Näyttö A Näyttö F Katkaisimet Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI B Tilan merkkivalo Valmiustila ( ) Varatila ( ) A LÄMPÖPUMPPU F1355 Näyttö INFO C D E F OK-painike Takaisin-painike Valitsin Katkaisin G USB-portti Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. G Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. USB-portti USB-portti on tuotenimen muovilevyn alla. USB-porttia käytetään ohjelmiston päivitykseen. Käy osoitteessa ja napsauta välilehteä "ohjelmisto" uusimman ohjelmiston lataamiseksi. B Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. C OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. D Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. vahvistamattoman asetuksen peruuttamiseen. E Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). Luku 2 Ohjaus - Johdanto 7
8 Valikkojärjestelmä Kun lämpöpumpun ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot. Ulkolämpötila SISÄILMASTO Sisälämpötila - (jos huonelämpötila-anturi on asennettu) KÄYTTÖVESI Käyttöveden lämpötila Näytön kuvakkeet Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana. Symboli Kuvaus Tämä symboli näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tulee huomioida. LÄMPÖPUMPPU HUOLTO Tilapäinen luksus (jos aktivoitu) INFO Tietoa käytöstä Toivottu käyttövesimäärä Nämä kaksi kuvaketta näkyvät, jos kompressori tai lisälämpö on estetty F1355:ssä. Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan. Kompressorin esto. Valikko 1 - SISÄILMASTO Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 11. Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 18. Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikko 3 - INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 20. Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 22. Valikko 5 - HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset on tarkoitettu vain asentajalle ja huoltoteknikolle. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään aloitusvalikossa painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivulta 29. Lisäenergian esto. Tämä symboli näkyy, kun käyttöveden luksustila tai tilapäinen lämpötilan korotus on aktivoitu. Tämä symboli näkyy, kun "loma-asetus" on aktiivinen valikossa 4.7. Tämä symboli ilmaisee, että F1355:llä on yhteys NIBE Uplink:iin. Tämä kuvake osoittaa puhaltimen nopeuden, jos sitä on muutettu normaalinopeudesta. Edellyttää lisävarusteen NIBE FLM. Tämä symboli ilmaisee, että aurinkolämmitys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. Tämä symboli ilmaisee, että uima-allaslämmitys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. Tämä symboli ilmaisee, että jäähdytys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. 8 Luku 2 Ohjaus - Johdanto
11 3 Ohjaus - valikot Valikko 1 - Sisälämpötila Yleiskuvaus 1 - SISÄILMASTO lämpötila ilmanvaihto lämpötila lämmitys lämpötila jäähdytys * suht.ilmankosteus * ohjelmointi ohjelmointi lämmitys ohjelmointi jäähdytys * ohjelmointi ilmanvaihto * lisäasetukset käyrä ulkoinen säätö lämpökäyrä jäähdytyskäyrä * pienin menolämpötila huoneanturiasetukset jäähdytysasetukset * puhaltimen palautumisaika * min. menolämpötila lämmitys min. menolämpötila jäähdytys * oma käyrä pisteensiirto yöjäähdytys oma lämpökäyrä oma jäähdytyskäyrä * * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. ilmanvaihto Puhallinnopeuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun asetuksen. Tämä valikko näytetään vain, jos poistoilmamoduuli (lisävaruste) on asennettu. ohjelmointi Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ohjelmointi. Tilatiedot asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos lomaohjelma on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, huoneanturi ja jäähdytystoiminto. Valikko lämpötila Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näytetään näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömittarina. Valikossa 1.1 valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, jotta voit seuraavassa valikossa "lämpötila lämmitys/jäähdytys" asettaa halutun lämpötilan. Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu): lämmitys Säätöalue: 5 30 C Tehdasasetus: 20 jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 5 30 C Tehdasasetus: 25 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. Luku 3 Ohjaus - valikot 11
12 MUISTA! Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: 0 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. MUISTA! Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet). VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askelen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa yhden askeleen verran. Kun olet valinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea alaspäin. Ilmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun aika on kulunut loppuun. Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa Nopeusvaihtoehtojen perässä näytetään suluissa puhallinnopeus (prosentteina). VIHJE! Pitempiaikaisia muutoksia tarvittaessa käytä lomatoimintoa tai ohjelmointia. Valikko ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/jäähdytys/ilmanvaihto) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Ohjelma-asetukset Nämä asetukset voidaan tehdä kullekin ohjelmalle (valikko 1.3.1, ja 1.3.3: Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on useampia. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Katso kyseinen alivalikko. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. 12 Valikko ilmanvaihto (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: normaali ja nopeus 1-4 Tehdasasetus: normaali Tässä voit tilapäisesti lisätä tai vähentää huoneiston ilmanvaihtoa. Luku 3 Ohjaus - valikot
13 Valikko lämmitys Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su Aktivoitu Ohjelma Järjestelmä aktivoitu Aikajakso OHJELMOINTI LÄMMITYS ohjelma 2 järjestelmä 21:30-06: Säätö ohjelma 3 Ristiriita Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta joissain tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Valikko jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida jäähdytyksen jopa kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Säätö: Täällä asetetaan milloin jäähdytys ei ole sallittu. Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su Aktivoitu aktivoitu OHJELMOINTI JÄÄHDYTYS Aikajakso ohjelma 2 Ohjelma 21:30-06:00 päälle Säätö Ristiriita Valikko ilmanvaihto (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida ilmanvaihdon korotuksen tai pienennyksen kahdelle eri aikajaksolle päivässä. Säätö: Tässä asetetaan haluttu puhallinnopeus. Päivä Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI ILMANVAIHTO ohjelma 1 ohjelma 2 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu Aikajakso 21:30-06:00 nopeus 3 Säätö Ristiriita MUISTA! Suuri pitkäaikainen muutos voi heikentää sisäilmastoa ja energiatehokkutta. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. käyrä Käyrän jyrkkyyden asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. jäähdytysasetukset Jäähdytyksen asetukset. puhaltimen palautumisaika Puhaltimen palautusaikojen asetukset ilmanvaihdon tilapäisten nopeusmuutosten yhteydessä. oma käyrä Oman käyrän asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle. pisteensiirto Lämmitys- ja jäähdytyskäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. yöjäähdytys Yöjäähdytyksen asettaminen. Valikko käyrä lämpökäyrä Säätöalue: 0 15 Tehdasasetus: 9 jäähdytyskäyrä (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 0 9 Tehdasasetus: 0 Valikossa käyrä voit valita lämmityksen tai jäähdytyksen. Seuraavassa valikossa (lämpökäyrä/jäähdytyskäyrä) näkyy talosi lämmitys- tai jäähdytyskäyrä. Käyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Näiden käyrien perusteella lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää järjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Valikossa voit valita käyrän ja myös lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. Otsikon "järjestelmä" oikealla puolella oleva numero ilmaisee, minkä järjestelmän lämpö/jäähdytyskäyrä on kyseessä. Lämpökäyrän jyrkkyys Lämmitys-/jäähdytyskäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkemmällä käyrällä lämmityksen menolämpötila on korkeampi ja jäähdytyksen matalampi tietyssä ulkolämpötilassa. Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty. Luku 3 Ohjaus - valikot 13
14 Käyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. MUISTA! Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä käyrän paikkaa pitää siirtää ylös- tai alaspäin, mikä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. Käyrän muutos Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menolämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2 muutos nostaa menolämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa. Menojohdon lämpötila maksimi- ja minimiarvot Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmien yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille C. Lattiajäähdytyksen yhteydessä pienin menolämpötila täytyy rajoittaa kondensoitumisen välttämiseksi. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa Toisen käyrän valitsemiseksi (käyrän jyrkkyys): Jos lämmitysjärjestelmiä on vain yksi, käyrän numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna avautuu. 1. Valitse järjestelmä (jos niitä on useampia), jonka lämpökäyrä muutetaan. 2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään. 3. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 4. Valitse uusi käyrä. Käyrät on numeroitu 0-15, suurempi numero tarkoittaa suurempaa jyrkkyyttä ja korkeampaa menolämpötilaa. Käyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) käytetään. 5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OKpainiketta. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vasemmalta vaakaviivan päästä menolämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän muutosta askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askelen verran. Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa lämmityksen aikana. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. Valikko pienin menolämpötila lämmitys Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 20 C jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue voi vaihdella käytetystä lisävarusteesta riippuen. Tehdasasetus: 18 C Käyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 14 Luku 3 Ohjaus - valikot
15 Valikossa valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, seuraavassa valikossa (min. menolämpötila lämmitys/jäähdytys) asetat menolämpötilan alimman arvon. Tämä tarkoittaa, että F1355 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin lämmitys Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus lämmitys: 1,0 jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus jäähdytys: 1,0 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. MUISTA! Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen. Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi riippuen). Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle. Valikko jäähdytysasetukset (vaatii lisävarusteen) läm/jää.ant Tehdasasetus: ei anturia valittuna as.arvo jäähd-/lämmitysant Säätöalue: 5-40 C Tehdasasetus: 21 läm/jää.ant as.arvo jäähd-/lämmitysant lämmitys huonealilämpötilassa jäähdytys huoneylilämpötilassa lämmitys huonealilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 1,0 jäähdytys huoneylilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 3,0 käyn. pass. jäähd Säätöalue: Tehdasasetus: 30 GM käyn. akt. jäähd Säätöalue: GM Tehdasasetus: 30 GM asteminuutit, jäähdytys jäähdytys Säätöalue: jäähdytysasteminuuttia Tehdasasetus: 0 lämpödump 24h-toim Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois kylmädump sulkemisaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 0 s C C C maks. komp. akt. jäähd Säätöalue: 0-18 Tehdasasetus: 18 Voit käyttää F1355 -lämpöpumppua talon jäähdyttämiseen lämpimänä vuodenaikana. Luku 3 Ohjaus - valikot 15
16 MUISTA! läm/jää.ant Tietyt asetukset näkyvät vain, jos toiminnot on asennettu ja aktivoitu F1355:ssa. F1355:een voidaan kytketä lisälämpötila-anturi jäähdytys- ja lämmitystarpeen määrittämistä varten. Kun useampia lämpötila-antureita on asennettu, voit valita mikä anturi on ohjaava. MUISTA! Kun jäähdytys/lämmitysanturi BT74 on asennettu ja aktivoitu valikossa 5.4, muita antureita ei voi enää valita valikossa as.arvo jäähd-/lämmitysant Tässä asetat, missä sisälämpötilassa F1355 vaihtaa lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä. lämmitys huonealilämpötilassa Tässä asetetaan kuinka paljon huonelämpötila saa alittaa halutun lämpötilan ennen kuin F1355 -lämpöpumppu vaihtaa lämmityskäyttöön. jäähdytys huoneylilämpötilassa Tässä asetetaan, miten paljon huonelämpötila saa ylittää halutun lämpötilan ennen kuin F1355 siirtyy jäähdytyskäyttöön. käyn. pass. jäähd Täällä asetetaan, milloin passiivinen jäähdytys käynnistyy. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään. käyn. akt. jäähd Täällä asetetaan, milloin aktiivinen jäähdytys käynnistyy. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään. asteminuutit, jäähdytys Tämä on valittavissa vain, kun kytketty lisävaruste laskee itse jäähdytysasteminuutit. Kun min- tai maks.arvo on asetettu, järjestelmä asettaa automaattisesti todellisen arvon suhteessa jäähdytykseen käytettävien kompressorien määrään. aika jäähd. ja lämmit. välillä Tämä vaihtoehto näkyy vain 2-putkijäähdytysjärjestelmässä. Tässä asetetaan miten kauan F1355 odottaa ennen kuin se palaa lämmityskäyttöön, kun jäähdytystarve loppuu tai päinvastoin. Valikko puhaltimen palautumisaika (vaatii lisävarusteen) nopeus 1-4 Säätöalue: 1 99 h Tehdasasetus: 4 h Tässä valitaan palautusaika tilapäiselle ilmanvaihdon nopeudenmuutokselle (nopeus 1-4) valikossa 1.2. Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi. Valikko oma käyrä menolämpötila lämmitys Säätöalue: 5 70 C jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue voi vaihdella käytetystä lisävarusteesta riippuen. Säätöalue: C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämmitys-/jäähdytyskäyrän asettamalla halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. MUISTA! Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta oma käyrä on voimassa. Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 C asetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. 16 Luku 3 Ohjaus - valikot
17 MUISTA! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Valikko yöjäähdytys (vaatii lisävarusteen) käynnistyslämpötila poistoilma Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 C min.ero ulko- ja poistoilma Säätöalue: 3 10 C Tehdasasetus: 6 C Täällä voit aktivoida yöjäähdytyksen. Kun sisälämpötila on korkea ja ulkolämpötila on alhainen, taloa voidaan jäähdyttää tehostamalla ilmanvaihtoa. Jos poistoilman ja ulkolämpötilan välinen ero on suurempi kuin asetettu arvo ("min.ero ulko- ja poistoilma") ja poistoilman lämpötila on korkeampi kuin asetettu arvo ("käynnistyslämpötila poistoilma") puhaltimet pyörivät nopeudella 4, kunnes joku ehdoista ei enää täyty. MUISTA! Yöjäähdytyksen voi aktivoida vain, kun talon lämmitys on deaktivoitu. Tämä tehdään valikossa 4.2. Luku 3 Ohjaus - valikot 17
18 Valikko 2 - Käyttövesi Yleiskuvaus 2 - KÄYTTÖVESI* tilapäinen luksus mukavuustila ohjelmointi lisäasetukset jaks. korotus käyttövesikierto * * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "loma-asetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. Valikko tilapäinen luksus Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tilat "pois" ja "kertakorotus" Tehdasasetus: "pois" Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. MUISTA! Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, F1355 palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. Valikko mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila tarjoaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3 ohjelma 1 ohjelma 2 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu Aikajakso Säätö normaali Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Ristiriita Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. 18 Luku 3 Ohjaus - valikot
19 VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikko jaks. korotus ajanjakso Säätöalue: 1-90 päivää Tehdasasetus: pois käynnistysaika Säätöalue: 00:00-23:00 Tehdasasetus: 00:00 Varaajan bakteerikasvun estämiseksi kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin. Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotusten aikavälin. Säätöalue on 1-90 vuorokautta. Tehdasasetus on 14 vrk. Merkitse/poista merkintä kohdassa "aktivoitu" toiminnon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi. Valikko käyttövesikierto (vaatii lisävarusteen) käyttöaika Säätöalue: 1-60 min Tehdasasetus: 60 min seisonta Säätöalue: 0-60 min Tehdasasetus: 0 min Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikierron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan "käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu käy käyttökertaa kohti. "seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu seisoo käyttökertojen välillä. Luku 3 Ohjaus - valikot 19
20 Valikko 3 Info Yleiskuvaus 3 - INFO huoltotiedot kompressoritiedot lisäyksen tiedot hälytysloki sisälämpötilaloki Alivalikot Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. huoltotiedot näyttää laitteiston lämpötilat ja asetukset. kompressoritiedot näyttää lämpöpumpun kompressorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne. lisäyksen tiedot näyttää tiedot lisälämmönlähteen käyntiajoista ym. hälytysloki näkyy viimeisin hälytys sekä tietoa lämpöpumpusta hälytyshetkellä. sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana. Valikko huoltotiedot Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Tällä sivulla on QR-koodi. Tämä QR-koodi sisältää mm. sarjanumeron, tuotenimen ja rajoitetut käyttötiedot. Valikon symbolit: Kompressorit EP14/EP15 (jäähdytysmoduuli) osoittaa, mikä kompressori toimii. Sisäisesti kytketty ulkoinen lisälämpö sekä lisävarusteen kautta kytketty ulkoinen lisälämpö. Lämmönkeruupumput (sininen) Jäähdytys Numero osoittaa, kuinka monta kompressoria (jos useampia) on tällä hetkellä jäähdytyskäytössä. Ilmanvaihto Lämpö Numero osoittaa, kuinka monta kompressoria (jos useampia) on tällä hetkellä lämmityskäytössä. Käyttövesi Numero osoittaa, kuinka monta kompressoria (jos useampia) on tällä hetkellä käyttövesikäytössä. Lämmityksen kiertovesipumput (oranssi) EP14/EP15 (jäähdytysmoduuli) osoittaa, mitkä kiertovesipumput toimivat. Allas Numero osoittaa, kuinka monta kompressoria (jos useampia) on tällä hetkellä allaskäytössä. Valikko kompressoritiedot Tässä näet kompressorien käyttötilat ja laitteiston tilastotiedot Muutoksia ei voi tehdä. Valikko lisäyksen tiedot Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. 20 Luku 3 Ohjaus - valikot
21 Valikko hälytysloki Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu lämpöpumpun käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisimmästä hälytyksestä. Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta. Valikko sisälämpötilaloki Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila. Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. Poistoilman lämpötila näytetään, kun poistoilmamoduuli (NIBE FLM) on asennettu. Keskilämpötilan lukeminen 1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla. 4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. Luku 3 Ohjaus - valikot 21
22 Valikko 4 - Lämpöpumppu Yleiskuvaus 4 - LÄMPÖPUMPPU plustoiminnot * allas 1 * allas 2 * internet sms * SG Ready smart price adaption NIBE Uplink tcp/ip-asetukset proxy-asetukset käyttötila omat kuvakkeet aika ja päiväys kieli loma-asetus smart energy source asetukset hetkellinen hinta CO2 impact tariffijaksot, sähkön hinta tariffijakso, kiinteä sähkök tariffijakso, ulkoinen shuntti tariffijakso, ulkoinen porras tariffijaksot, OPT lisäasetukset käyttöpriorisointi autom.tilan asetukset asteminuuttiasetukset tehdasasetukset käyttäjä Eston ohjelmointi * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Valikossa LÄMPÖPUMPPU on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat asetukset. käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan. omat kuvakkeet Asetukset koskien lämpöpumpun käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näkyvät luukussa kun ovi on suljettu. aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen. kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen. loma-asetus Lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa loma-asetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpöpumpun työtavan asetukset. Valikko plustoiminnot Tämän alavalikoissa tehdään F1355:n lisätoimintojen asetukset. 22 Luku 3 Ohjaus - valikot
23 Valikko allas 1 - allas 2 (vaatii lisävarusteen) käynnistyslämpötila Säätöalue: 5,0-80,0 C Tehdasasetus: 22,0 C pysäytyslämpötila Säätöalue: 5,0-80,0 C Tehdasasetus: 24,0 C kompressorinopeus Säätöalue: % Tehdasasetus: 1 % Tässä valitaan onko allasohjaus aktiivinen, missä lämpötiloissa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) allaslämmitys tapahtuu ja kuinka monta kompressoria saa lämmittää tätä allasta samaan aikaan. Tässä asetetaan kompressorin nopeus altaan lämmityksessä. Asetettu arvo vastaa käytettävissä olevaa tehoa. Kun altaan lämpötila on laskenut asetetun käynnistyslämpötilan alle eikä käyttövesi- tai lämmitystarvetta ole, F1355 alkaa lämmittää allasvettä. Poista merkintä "aktivoitu" allaslämmityksen kytkemiseksi pois päältä. MUISTA! Käynnistyslämpötila ei voi olla korkeampi kuin pysäytyslämpötila. Valikko internet Tässä teet asetukset F1355:n yhteydelle Internetiin. Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin pitää olla kytkettynä. Valikko NIBE Uplink Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää NIBE Uplink:iin ( ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien lukumäärän. Liitetyllä käyttäjällä on NIBE Uplink-käyttäjätili, joka antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa. Pyydä uusi yhteysmerkkijono NIBE Uplink-käyttäjätilin ja laitteiston liittämistä varten sinun on pyydettävä uniikki tunnistenumero. 1. Merkitse pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OKpainiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink:n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi. 3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60 minuuttia. Poista kaikki käyttäjät 1. Merkitse sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink:n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä. Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE Uplink:n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa. Valikko tcp/ip-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset. Automaattiset asetukset (DHCP) 1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt TCP/IPasetukset DHCP:n avulla. 2. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. Manuaaliset asetukset 1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on nyt useita asetusmahdollisuuksia. 2. Merkitse ip-osoite" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "netmask", "gateway" ja "dns". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. MUISTA! Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko proxy-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset. Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja. Jos olet epävarma asetusten suhteen, pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. Asetukset 1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välityspalvelinta. 2. Merkitse palvelin" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana". Luku 3 Ohjaus - valikot 23
24 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko sms (vaatii lisävarusteen) Tässä tehdään lisävarusteen SMS 40 asetukset. Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa ja lukea lämpöpumpun tila. Numero pitää antaa muodossa +358 XXXXXXXX. Jos haluat saada SMS-viestin hälytyksen yhteydessä, merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella. Numeron pitää olla sellainen, johon voi lähettää SMS-viestejä. Valikko SG Ready Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia. Tässä teet "SG Ready"-toiminnon asetukset. vaik. huonelämpötila Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, huonelämpötilaa nostetaan 1 C. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+2".. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, huonelämpötilaa nostetaan 2 C. vaik käyttövesi Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytyslämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita). "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpötila asetetaan "luksus" (sähkövastus sallitaan). vaik jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tässä valitaan voidaanko jäähdytyskäytön huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilaan ei vaikuteta. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa pienennetään "-1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, huonelämpötilaa lasketaan 1 C. "SG Ready" ylikapasiteettitilassa haluttua allaslämpötilaa nostetaan (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) 2 C. Valikko Smart price adaption aktivoitu Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos sinulla on aikahintapohjainen sopimus sähköntoimittajan kanssa, joka tukee Smart price adaption ja sinulla on aktivoitu NIBE Uplink-tili. alue Tässä valitaan mihin alueeseen lämpöpumppu on sijoitettu. Kysy sähköntoimittajaltasi mikä alue kannattaa valita. vaik. huonelämpötila Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 5 vaik käyttövesi Säätöalue: 1-4 Tehdasasetus: 2 vaik allaslämpötila Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 2 vaik jäähdytys Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 3 sähköhinta Täältä saat tietoa sähköhinnan vaihteluista kolmen vuorokauden ajalta. Valikossa Smart price adaption määrität lämpöpumpun sijaintipaikan sekä sähkön hinnan vaikutuksen. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä. Smart price adaption siirtää osan lämpöpumpun kulutuksesta niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkö hinta on alhaisimmillaan. Näin saadaan säästöjä käytettäessä aikaperustaista sähköhinnoittelua. Toiminto perustuu NIBE Uplink kautta haettuihin tulevan vuorokauden tuntihintoihin, joten se vaatii internet-yhteyden ja NI- BE Uplink-tilin. Poista merkintä kohdasta "aktivoitu", jos haluat lopettaa Smart price adaption -toiminnon. 24 vaik allaslämpötila (vaatii lisävarusteen) Tässä valitaan voidaanko altaan lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready" matalahintatilassa haluttua allaslämpötilaa nostetaan (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) 1 C. Luku 3 Ohjaus - valikot
25 Valikko smart energy source asetukset hetkellinen hinta CO2 impact* tariffijaksot, sähkön hinta tariffijakso, kiinteä sähkök** tariffijakso, ulkoinen shuntti tariffijakso, ulkoinen porras Toiminto priorisoi kunkin liitetyn energialähteen käytön. Tässä voit valita tuleeko järjestelmän käyttää hetkellisesti halvinta energialähdettä. Voit myös valita että järjestelmän käyttää hetkellisesti CO2-neutraaleinta energialähdettä. *Avaa tämä valikko valitsemalla ohjausmenettely "CO 2 " asetuksissa. **Valitse "spot" kohdassa hetkellinen hinta avataksesi tämän valikon. Valikko asetukset smart energy source Säätöalue: Pois / Päälle Tehdasasetus: Pois ohjausmenetelmä Säätöalue: Hinta / CO 2 Tehdasasetus: Hinta Valikko hetkellinen hinta hinta, sähkö Säätöalue: spot, tariffi, kiinteä hinta Tehdasasetus: kiinteä hinta Säätöalue kiinteä hinta: * hinta, ulkoinen sh. lisälämpö Säätöalue: tariffi, kiinteä hinta Tehdasasetus: kiinteä hinta Säätöalue kiinteä hinta: * hinta, ulkoinen por. lisälämpö Säätöalue: tariffi, kiinteä hinta Tehdasasetus: kiinteä hinta Säätöalue kiinteä hinta: * Tässä valitaan ohjataanko järjestelmää spothinnalla, tariffiohjauksella vai kiinteällä hinnalla. Asetus tehdään jokaiselle energialähteelle. Voit käyttää spothintaa vain, jos sinulla on aikaperustainen sähkösopimus sähköntoimittajan kanssa. *Valuutta riippuu valitusta maasta. Valikko CO2 impact CO2, electricity Säätöalue: 0 5 Tehdasasetus: 2,5 CO2, ext. shunted contr. add. Säätöalue: 0 5 Tehdasasetus: 1 CO2, ext. step contr. add. Säätöalue: 0 5 Tehdasasetus: 1 Tässä asetat kunkin energialähteen CO2-vaikutuksen, Energialähteillä on erilaiset CO2-vaikutukset. Aurinkokeräimien ja tuulivoimaloiden energiaa pidetään CO2 neutraalina ja niillä on siten pieni CO 2 -vaikutus. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetulla energialla on suurempi CO 2 -vaikutus. Valikko tariffijaksot, sähkön hinta Tässä voit tariffiohjata lisälämpöä. Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille (la ja su). Valikko tariffijakso, kiinteä sähkök Tässä voit tariffiohjata sähkön kiinteitä kustannuksia. Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille (la ja su). Valikko tariffijakso, ulkoinen shuntti Tässä voit tariffiohjata ulkoista shuntattua lisälämpöä. Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille (la ja su). Valikko tariffijakso, ulkoinen porras Tässä voit tariffiohjata ulkoista porrasohjattua lisälämpöä. Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille (la ja su). Valikko käyttötila käyttötila Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys Tehdasasetus: auto toiminnot Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys, jäähdytys Luku 3 Ohjaus - valikot 25
26 Lämpöpumpun käyttötilaksi asetetaan yleensä "auto". Voit asettaa lämpöpumpun tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisäystä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan. Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. Käyttötila auto Tässä käyttötilassa lämpöpumppu valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan. Käyttötila käsinohjaus Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Käyttötila vain lisäys Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään lisälämmöllä. Toiminnot MUISTA! Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat. "kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. "lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta. "lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa. "jäähdytys" jäähdyttääksesi taloa lämpimällä säällä. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että jäähdytys on toiminnassa. Tämä vaihtoehto edellyttää jäähdytysmoduulin. MUISTA! Jos "lisäys" on deaktivoitu talossa ei ehkä ole riittävän lämmin. Valikko omat kuvakkeet Tässä voit valita, mitkä kuvakkeet näkyvät näytössä, kun F1355:n ovi on kiinni. Voit valita jopa 3 kuvaketta. Jos valitset useampia, ensimmäisenä valittu häviää. Kuvakkeet näkyvät valintajärjestyksessä. Valikko aika ja päiväys Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke. VIHJE! Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos lämpöpumppu liitetään NIBE Uplink:iin. Oikean ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää asettaa. Valikko kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Valikko 4,7 - loma-asetus Energiankulutuksen pienentämiseksi loma-aikana voit ohjelmoida alemman sisälämpötilan ja käyttövesilämpötilan. Jäähdytys, ilmanvaihto, allaslämmitys ja aurinkokeräimen jäähdytys on mahdollista myös ohjelmoida, jos toiminnot on kytketty. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huoneanturi. Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia. Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä. VIHJE! Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua. VIHJE! Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi. MUISTA! Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "jaks. korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "jaks. korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikko käyttöpriorisointi käyttöpriorisointi Säätöalue: min Tehdasasetus: 30 min Tässä valitset kuinka kauan lämpöpumppu toimii kussakin tilassa, jos on kaksi tai useampia samanaikaisia tarpeita. Jos on vain yksi tarve, lämpöpumppu toimii siinä käytössä. Osoitin ilmaisee, missä jaksossa lämpöpumppu on. 0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta. 26 Luku 3 Ohjaus - valikot
27 Valikko autom.tilan asetukset jäähdytyksen käynnistys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 lämmityksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 17 lisäyksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 5 tasapainopiste Säätöalue: C Tehdasasetus: -20 suodatusaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 24 h Kun käyntitilaksi on asetettu "auto", lämpöpumppu valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisäyksen ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Voit myös valita jäähdytyksen käynnistyslämpötilan, jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Tasapainopisteellä tarkoitetaan ulkolämpötilaa, jossa laitteisto kattaa kokonaan lämmöntarpeen ilman lisälämpöä. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. MUISTA! Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys". MUISTA! Järjestelmä, jossa lämmitys ja jäähdytys käyttävät samoja putkia, arvoa "lämmityksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "jäähdytyksen käynnistys", jos lämmitys/jäähdytysanturia ei ole. Valikko asteminuuttiasetukset nykyinen arvo Säätöalue: käynnistä kompressori Säätöalue: Tehdasasetus: -60 käynnistysero lisälämpö Säätöalue: Tehdasasetus: 400 lisälämm. portaiden ero Säätöalue: Tehdasasetus: 100 Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käynnistetään/pysäytetään. MUISTA! Suurempi arvo kohdassa "käynnistä kompressori" aiheuttaa useita kompressorin käynnistyksiä, mikä lisää kompressorin kulumista. Liian pieni arvo voi aiheuttaa epävakaan huonelämpötilan. Valikko tehdasasetukset käyttäjä Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin. MUISTA! Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä jne. pitää asettaa uudelleen. Valikko Eston ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun kompressorin ja/tai lisäyksen eston kahdelle eri ajanjaksolle. Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy päävalikossa. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su Aktivoitu aktivoitu Ohjelma Eston ohjelmointi4.9.5 ohjelma 2 Aktivoitu: Tässä vali-päivtaan Aikajakso Esto Ristiriita ohjelma valitul- le ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Luku 3 Ohjaus - valikot 27
28 Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Esto:Tässä valitaan haluttu esto. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Kompressorin esto. Lisäenergian esto. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. 28 Luku 3 Ohjaus - valikot
29 Valikko 5 - Huolto Yleiskuvaus 5 - HUOLTO käyttöasetukset ** käyttövesiasetukset * suurin menojohdon lämpötila maks. poikkeama menolämp Hälytystoimenpiteet puhallinnop. poistoilma * keruuhälytysasetukset ** käyttötila lk-pumppu lämmönkeruupumpun nopeus käyttötila lämpöjohtopumppu kiertovesipumpun nopeus lisälämpö Virtausaset. lämmitysjärj heat pump testing taajuuden esto järjestelmäasetukset kytkentä lisävarusteet lisävarusteasetukset pehmeät lähdöt/tulot tehdasasetus huolto pakko-ohjaus aloitusopas pikakäynnistys lattiankuivaustoiminto muutosloki maa FLM * shunttiohjattu lisälämpö * lisäilmastointijärjestelmä * aurinkolämpö * porrasohjattu lisälämpö käyttövesimukavuus * shunttiohj lämmönker * modbus * ulk. kulutusmittari* * Vaatii lisävarusteen. Mene päävalikkoon ja siirry huoltovalikkoon painamalla Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan. Alivalikot Valikossa HUOLTO on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. käyttöasetukset Lämpöpumpun käyttöasetukset. järjestelmäasetukset Lämpöpumpun järjestelmäasetukset, lisätarvikkeiden aktivointi jne. lisävarusteasetukset Lisätarvikkeiden käyttöasetukset. pehmeät lähdöt/tulot Liitinrimojen (X5) ja (X6) ohjelmallisesti ohjattujen tulojen ja lähtöjen asetukset. tehdasasetus huolto Kaikkien käyttäjän käytettävissä olevien asetusten (mukaan lukien lisäasetusvalikko) palautus tehdasarvoihin. pakko-ohjaus Lämpöpumpun komponenttien pakkoohjaus. aloitusopas Lämpöpumpun ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytettävän aloitusoppaan käsinkäynnistys. pikakäynnistys Kompressorin pikakäynnistys. Luku 3 Ohjaus - valikot 29
30 Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat vahingoittaa lämpöpumppua. Valikko käyttöasetukset Tämän alavalikoissa tehdään lämpöpumpun käyttöasetukset. Valikko käyttövesiasetukset säästö Säätöalue käynnistyslämpötila säästö: 5 55 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila säästö: 38 C Säätöalue pysäytyslämpötila säästö: 5 60 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila säästö: 48 C normaali Säätöalue käynnistyslämpöt. normaali: 5 60 C Tehdasasetus käynnistyslämpöt. normaali: 41 C Säätöalue pysäytyslämpöt. normaali: 5 65 C Tehdasasetus pysäytyslämpöt. normaali: 50 C luksus Säätöalue käynnistyslämpötila luksustila: 5 70 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila luksustila: 44 C Säätöalue pysäytyslämpötila luksus: 5 70 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila luksus: 53 C pysäytyslämpöt. per korotus Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C käynnistysero kompressorit Säätöalue: 0,5 4,0 C Tehdasasetus: 1,0 C latausmenettely Säätöalue: tav.lämp, lämpötilaero Tehdasasetus: lämpötilaero Tässä asetetaan käyttöveden käynnistys- ja pysäytyslämpötilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 sekä jaksoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila valikossa Tässä valitaan käyttöveden latausmenettely. lämpötilaero" suositellaan latauskierukalla varustetuille lämminvesivaraajille, "tav.lämp" suositellaan kaksoisvaipalla ja käyttövesikierukalla varustetuille lämminvesivaraajille. Valikko suurin menojohdon lämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 60 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein menolämpötila. Jos talossa on enemmän kuin yksi lämmitysjärjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa erilliset menolämpötilat. Lämmitysjärjestelmien 2-8 menolämpötilat eivät voi olla korkeammat kuin lämmitysjärjestelmän 1 menolämpötila. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Valikko maks. poikkeama menolämp. maks. ero kompr. Säätöalue: 1 25 C Tehdasasetus: 10 C maks. ero lisäläm. Säätöalue: 1 24 C Tehdasasetus: 7 C BT25 muutos Säätöalue: -5 5 C Tehdasasetus: 0 C Tässä asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen menolämpötilan välillä kompressori- ja lisäyskäytössä. Maks. ero lisäys ei saa koskaan olla suurempi kuin maks. ero kompressori. maks. ero kompr. Jos todellinen menolämpötila ylittää lasketun menolämpötilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi 0. Jos tarvitaan vain lämmitystä, lämpöpumpun kompressori pysähtyy. maks. ero lisäläm. Jos "lisäys on valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todellinen menolämpötila ylittää lasketun asetetulla arvolla, sähkövastus pysäytetään. BT25 muutos Jos lämmitysveden menolämpötilan anturin (BT25) ja lauhduttimen, menolämpötilan anturin (BT12) välillä on eroa, voit määrittää tässä kiinteän siirron eron kompensoimiseksi. 30 Luku 3 Ohjaus - valikot
31 Valikko Hälytystoimenpiteet Tässä voit valita miten lämpöpumppu ilmoittaa, että näytössä näkyy hälytys. Lämpöpumppu joko lopettaa käyttöveden tuottamisen ja/tai laskee huonelämpötilaa. Tehdasasetus: ei toimenpidettä. MUISTA! Ellei hälytystoimenpidettä valita, energiankulutus saattaa kasvaa hälytyksen yhteydessä. Valikko puhallinnop. poistoilma (vaatii lisävarusteen) normaali sekänopeus 1-4 Säätöalue: % Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet. Jos poistoilmamoduuleja on useampia, asetus tehdään jokaiselle puhaltimelle. MUISTA! Väärin säädetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa ja suurentaa energiankulutusta. Valikko keruuhälytysasetukset pienin keruu ulos Säätöalue: C Tehdasasetus: -8 C maks. keruu sisään Säätöalue: C Tehdasasetus: 20 C pienin keruu ulos Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian alhaisesta lämmönkeruun menolämpötilasta. Jos "automaattinen palautus" on valittu, hälytys nollautuu, kun lämpötila on noussut 1 C asetusarvon yläpuolelle. maks. keruu sisään Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian korkeasta lämmönkeruun tulolämpötilasta. Valitse "hälytys aktivoitu" hälytyksen aktivoimiseksi. Valikko käyttötila lk-pumppu käyttötila Säätöalue: ajoittainen, jatkuva, 10 päivää jatkuva Tehdasasetus: ajoittainen VIHJE! Voit käyttää "10 päivää jatkuva" käynnistyksen yhteydessä, jotta saat jatkuvan kierron käynnistysaikana ja järjestelmä on helpompi ilmata. Valikko lämmönkeruupumpun nopeus käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus / kiinteä delta Tehdasasetus: auto delta-t Säätöalue: 2-10 C Tehdasasetus: 4 C nop odotustilassa Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % käsinohjaus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % Lämmönkeruupumppujen manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" ja aseta arvo 0 ja 100% välille. Lämmönkeruupumpun käyttöön "kiinteä delta":llä valitse "kiinteä delta" kohdassa "käyttötila" ja aseta arvo välille 2 10 C. Jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa lämmönkeruupumpun nopeuden passiivisessa jäähdytyskäytössä (lämmönkeruupuppu käy manuaalisessa tilassa). Valikko käyttötila lämpöjohtopumppu käyttötila Säätöalue: auto, ajoittainen Tehdasasetus: ajoittainen Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen käyttötila. auto: Kiertovesipumput käyvät F1355:n käyttötilassa. ajoittainen: Kiertovesipumput käynnistyvät 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyvät samaan aikaan kompressorin kanssa. jatkuva: Jatkuva käyttö. Luku 3 Ohjaus - valikot 31
32 Valikko kiertovesipumpun nopeus Käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus Tehdasasetus: auto Käyttöveden manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Lämmityksen manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Manuaalinen allaslämmityksen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % odotustila Säätöalue: % Tehdasasetus: 30 % korkein sallittu nopeus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % "jäähdytys" tarkoittaa kiertovesipumppujen jäähdytyskäyttötilaa. Jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa kiertovesipumpun nopeuden aktiivisessa ja passiivisessa jäähdytyskäytössä (kiertovesipumppu käy manuaalisessa tilassa). Valikko lisälämpö Tässä teet kytketyn ulkoisen lisälämmönlähteen (porrasohjattu tai shunttiohjattu) asetukset. Valitse ensin onko porrasohjattu tai shunttiohjattu lisälämmönlähde kytketty. Sen jälkeen voit muuttaa eri vaihtoehtojen asetuksia. lis.tyyp: porrasohj maks. porras Säätöalue (binäärinen porrastus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen porrastus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 16 A Valitse tämä vaihtoehto, jos porrasohjattu lisälämmönlähde on kytketty ja se on asennettu käyttövesilatauksen vaihtoventtiilin (QN10) etu- tai takapuolelle. Porrasohjattu lisälämmönlähde on esim. ulkoinen sähkökattila. Kun binaarinen porrastus on deaktivoitu (pois), asetukset koskevat lineaarista porrastusta. Tässä voit asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän, onko säiliössä sisäinen lisälämmönlähde (vain, jos lisälämmönlähde on QN10:n jälkeen), käytetäänkö binaarista porrastusta sekä varokekoon. Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen nopeudet eri käyttötiloissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Jos "auto" on aktivoitu lämmityskäyttöä varten, voit myös tehdä asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka rajoittaa kiertovesipumppujen nopeuden eikä salli niiden käydä asetettua arvoa suuremmalla nopeudella. Kiertovesipumppujen manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" kyseistä käyttötilaa varten ja aseta arvo 0 ja 100 % välille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus" arvo ei enää päde). "lämmitys" tarkoittaa kiertovesipumppujen lämmityskäyttötilaa. "odotustila" tarkoittaa kiertovesipumppujen lämmitystai jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei tarvitse kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus laskee. "käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumppujen käyttövesikäyttötilaa. "allas" tarkoittaa kiertovesipumppujen allaslämmityskäyttötilaa. 32 Luku 3 Ohjaus - valikot
33 lis.tyyp: shunttiohj priorisoitu lisä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 16 A Valitse tämä vaihtoehto, jos shunttiohjattu lisälämmönlähde on kytketty. Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämmönlähde on esim. puu-/öljy-/pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä on käytettävissä, muuten shuntti on kiinni. VIHJE! Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko Virtausaset. lämmitysjärj. tehdasaset. Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm., MUT C Tehdasasetus: patteri Säätöalue MUT: -40,0 20,0 C Tehdasasetus MUT: -18,0 C oma aset. Säätöalue dt MUT:ssa: 0,0 25,0 Tehdasasetus dt MUT:ssa: 10,0 Säätöalue MUT: -40,0 20,0 C Tehdasasetus MUT: -18,0 C Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu (GP1) on kytketty. dt MUT:ssa on tulo- ja menolämpötilojen välinen ero asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa. Valikko heat pump testing Tämä valikko on tarkoitettu F1355:n testaukseen eri standardien mukaisesti. Valikon käyttö muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa sen, että laitteisto ei toimi oikein. Tässä valikossa on useita alivalikoita, yksi kutakin standardia kohti. Valikko taajuuden esto taajuuden esto 1 Näytön säätöalue: käynnistys: Hz seis: Hz Suurin säätöalue: 50 Hz. taajuuden esto 2 Näytön säätöalue: käynnistys: Hz seis: Hz Suurin säätöalue: 50 Hz. Tässä voit asettaa taajuusalueen, jossa kompressori on estetty. Säätöalueen rajat vaihtelevat riippuen laitteistoa ohjaavasta tuotteesta. Suuri estetty taajuusalue voi aiheuttaa kompressorin nykivää toimintaa. Luku 3 Ohjaus - valikot 33
34 Valikko kytkentä Tässä asetetaan onko järjestelmä liitetty allaslämmitykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään. Symboli Kuvaus Allas 2 VIHJE! Esimerkkejä liitäntävaihtoehdoista löydät osoitteesta Tässä valikossa on liitäntämuisti, mikä tarkoittaa, että ohjausjärjestelmä muistaa miten tietty vaihtoventtiili on liitetty ja käyttää automaattisesti oikeaa liitäntää, kun käytät samaa vaihtoventtiiliä seuraavan kerran. Isäntä isäntä Vapaa tila liittämistä varten kytkentä5.2.3 Lämmitys (kiinteistön lämmitys, sisältää mahd. lisälämmitysjärjestelmä) Jäähdytys Valikko lisävarusteet Tässä voit määrittää asennetut lisävarusteet. Jos lämminvesivaraaja on liitetty F1355-lämpöpumppuun, käyttöveden lämmitys on aktivoitava tässä. Lisätarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita". etsi asennettuja lisävarusteita Merkitse etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OKpainiketta F1355-lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. 34 Kompressori Merkintäkehys Kompressori: Tässä valitaan onko kompressori (EP14 tai EP15) estetty (tehdasasetus), ulkoisesti ohjattu AUXtulon kautta vai vakio (liitetty esim. allaslämmitykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään). Merkintäkehys: Siirrä merkintäkehystä säätöpyörällä. OK-painikkeella valitset muokattavan arvon ja vahvistat valinnan näyttöön tulevassa ikkunassa. Työtila liittämistä varten: Tähän piirretään järjestelmän liitäntä. Symboli Kuvaus Kompressori (estetty) Kompressori (ulkoisesti ohjattu) Kompressori (vakio) Vaihtoventtiilit käyttövesi-, jäähdytys- tai allasohjausta varten. Merkintä vaihtoventtiilin yläpuolella osoittaa, mihin se on kytketty (EB100 = isäntä, CL11 = allas 1 jne.). Käyttöveden lämmitys Allas 1 Luku 3 Ohjaus - valikot MUISTA! Tiettyjä lisävarusteita ei löydetä automaattisesti, vaan ne pitää valita valikossa 5.4. Merkitse vain pohjavesipumppu, jos lisävarustetta AXC 50 käytetään kiertovesipumpun ohjaamiseen. Valikko lisävarusteasetukset Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen ja aktivoitujen lisätarvikkeiden käyttöasetukset. Valikko FLM pumpun jatkuva käyttö Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois sulatuksen aikaväli Säätöalue: 1 30 h Tehdasasetus: 10 h kk suod.hälytysten välillä Säätöalue: 1 12 Tehdasasetus: 3 aktivoi jäähdytys Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois pumpun jatkuva käyttö: Valitse poistoilmamoduulin kiertovesipumpun jatkuvaa käyttöä varten.
35 sulatuksen aikaväli: Tässä voit asettaa poistoilmamoduulin lämmönvaihtimen sulatusten minimiaikavälin. Kun poistoilmamoduuli on käynnissä, lämmönvaihdin jäähtyy ja siihen voi kertyä jäätä. Jos jäätä on liikaa, lämmönsiirtokyky heikkenee ja lämmönvaihdin on sulatettava. Sulatustoiminto lämmittää lämmönvaihdinta niin, että jää sulaa ja vesi valuu pois kondenssivesiletkua pitkin kk suod.hälytysten välillä: Tässä voit määrittää poistoilmamoduulin suodattimien puhdistusilmoituksen aikavälin kuukausina. Poistoilmamoduulin ilmansuodatin pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdistusväli riippuu poistoilman pölyisyydestä. aktivoi jäähdytys: Täällä voit aktivoida viilennyksen poistoilmamoduulilla. Kun toiminto on aktiivinen, jäähdytysasetukset näkyvät valikkojärjestelmässä. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko shunttiohjattu lisälämpö priorisoitu lisä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 Valikko lisäilmastointijärjestelmä käytä lämmitystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: päällä käytä jäähdytystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Valikossa valitset, minkä lämmitysjärjestelmän (2-8) haluat säätää. Seuraavassa valikossa teet asetukset valitsemaasi lämmitysjärjestelmään. Jos lämpöpumppu on liitetty useampaan lämmitysjärjestelmään, niihin voi tiivistyä kosteutta, ellei niitä ole tarkoitettu jäähdytyskäyttöön. Kondenssiveden tiivistymisen estämiseksi varmista, että "käytä lämmitystilassa" on valittu lämmitysjärjestelmissä, joita ei käytetä jäähdytykseen. Tämä tarkoittaa, että muiden lämmitysjärjestelmien alishuntit sulkeutuvat, kun jäähdytyskäyttö aktivoidaan. MUISTA! Tämä asetus näkyy vain, jos "pas./akt. jäähdytys, 2-putki" tai "passiivinen jäähdytys, 2-putki" on aktivoitu valikossa Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lämmitysjärjestelmille. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämmönlähde on esim. puu-/öljy-/pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä on käytettävissä, muuten shuntti on kiinni. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Luku 3 Ohjaus - valikot 35
36 Valikko aurinkolämpö käyn. delta-t Säätöalue: 1-40 C Tehdasasetus: 8 C pys. delta-t Säätöalue: 0-40 C Tehdasasetus: 4 C varaajan maks. lämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 95 C aur.kennon maks. lämp. Säätöalue: C Tehdasasetus: 125 C pakkasenkestävyys Säätöalue: C Tehdasasetus: 2 C käyn. aurinkokennojäähdytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 110 C käyn. delta-t, pys. delta-t: Tässä voit asettaa millä aurinkolämpökerääjän ja aurinkolämpösäiliön lämpötilaerolla kiertovesipumppu käynnistyy ja pysähtyy. varaajan maks. lämpötila, aur.kennon maks. lämp.: Tässä asetetaan aurinkosäiliön ja aurinkokeräimen maksimilämpötila, jossa kiertovesipumppu pysähtyy. Tällä suojataan aurinkosäiliö ylikuumenemiselta. Jos laitteistossa on toiminnot jäätymisenestolle ja/tai aurinkokeräimen jäähdytykselle, voit aktivoida ne tässä. Kun toiminto on aktiivinen, voit tehdä niihin liittyvät asetukset. Valikko porrasohjattu lisälämpö käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM lisälämm. portaiden ero Säätöalue: GM Tehdasasetus: 30 GM maks. porras Säätöalue (binäärinen ohjaus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen ohjaus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 binäärinen nousu Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä määritetään askelohjatun lisälämmön asetukset. Askelohjattu lisälämpö on esim. ulkoinen sähkökattila. Voit esim. valita milloin lisälämpö käynnistyy, asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän ja sen, käytetäänkö binääristä porrastusta. Kun binaarinen porrastus on deaktivoitu (pois), asetukset koskevat lineaarista porrastusta. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. jäätymissuojaus pakkasenkestävyys: Tässä voit asettaa missä aurinkolämpökerääjän lämpötilassa kiertovesipumppu käynnistyy jäätymisen estämiseksi. aurinkokeräimen jäähdytys käyn. aurinkokennojäähdytys: Jos aurinkolämpökerääjän lämpötila ylittää tämän asetuksen samalla kun aurinkolämpösäiliön lämpötila ylittää asetetun maksimilämpötilan, aktivoidaan ulkoinen jäähdytystoiminto. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. 36 Luku 3 Ohjaus - valikot
37 Valikko käyttövesimukavuus sähköv. aktivointi Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: päällä vastus aktivoitu lämmitykseen Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois sekoitusventtiilin aktivointi Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois lähtevä käyttövesi Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä teet käyttövesimukavuutta koskevat asetukset. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. sähköv. aktivointi: Tässä aktivoidaan sähkövastus, jos sellainen on asennettu lämminvesivaraajaan. vastus aktivoitu lämmitykseen: Tässä voit asettaa saako säiliön sähkövastus (edellyttää, että yllä oleva vaihtoehto on aktivoitu) lämmittää käyttövettä, jos lämpöpumpun kompressorit priorisoivat lämmityskäytön. sekoitusventtiilin aktivointi: Aktivoi jos sekoitusventtiili on asennettu ja sitä ohjataan lämpöpumpulla. Jos tämä vaihtoehto on aktivoitu, voit asettaa käyttöveden menolämpötilan sekä sekoitusventtiilin vahvistuksen ja odotusajan. lähtevä käyttövesi: Tässä voit asettaa mihin lämpötilaan sekoitusventtiili rajoittaa lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan. Valikko shunttiohj lämmönker maks. keruu sisään Säätöalue: 0-30 C Tehdasasetus: 20 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Shuntti yrittää ylläpitää asetetun tavoitelämpötilan (maks. keruu sisään). Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko modbus osoite Tehdasasetus: osoite 1 Modbus 40 versiosta 10 lähtien osoitealue on Vanhemmilla versioilla on kiinteä osoite. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko ulk. kulutusmittari käytetty tila Säätöalue: energiaa pulssia kohti / pulssia per kwh Tehdasasetus: energiaa pulssia kohti energiaa pulssia kohti Säätöalue: Wh Tehdasasetus: 1000 Wh pulssia per kwh Säätöalue: Tehdasasetus: 500 Energiamittari lähettää pulssisignaalin aina kun tietty energiamäärä on kulutettu. energiaa pulssia kohti: Tässä valikossa asetetaan pulssia vastaava energiamäärä. pulssia per kwh: Tässä asetetaan kuinka monta pulssia lähetetään F1355.een kwh kohti. Valikko 5.4 -pehmeät lähdöt/tulot Tässä määritetään mihin ulkoinen kosketintoiminto on kytketty liitinrimassa, joko yhteen 5:stä AUX-tulosta tai liittimeen utgång -AA101-X9. Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX1-5 (AA3-X6:9-18) ja lähdön AA3-X7 (tulokortissa). Luku 3 Ohjaus - valikot 37
38 Valikko tehdasasetus huolto Tässä voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien käyttäjän asetukset) tehdasarvoihin. Palautuksen jälkeen aloitusopas näkyy näytössä seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Valikko pakko-ohjaus Tässä voit pakko-ohjata lämpöpumpun eri osia ja kytkettyjä lisävarusteita. Pakko-ohjaus on tarkoitettu vain vianetsintään. Toiminnon virheellinen käyttö voi vahingoittaa lämmitysjärjestelmän komponentteja. Valikko aloitusopas Aloitusopas käynnistyy automaattisesti, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä voit käynnistää sen käsin. Lisätietoa aloitusoppaasta on asennuskäsikirjasta. Valikko pikakäynnistys Tässä voit käynnistää kompressorin. MUISTA! Kompressorin käynnistys edellyttää lämmitystai käyttövesitarpeen olemassa oloa. MUISTA! Älä pikakäynnistä kompressoria liian monta kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, kompressori ja sen ympärillä olevat varusteet voivat vaurioitua. Valikko lattiankuivaustoiminto pituus jakso 1 7 Säätöalue: 0 30 päivää Tehdasasetus, jakso 1 3, 5 7: 2 päivää Tehdasasetus, jakso 4: 3 päivää Voit määrittää enintään 7 ajanjaksoa, joissa on eri menolämpötilat. Jos ajanjaksoja on vähemmän kuin 7, muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 päivää. Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemällä ruutu "aktivoitu". Alareunassa on laskuri, joka näyttää kuinka monta vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen. Toiminto laskee asteminuutit samalla tavalla kuin normaalissa lämmityskäytössä, mutta kyseiselle ajanjaksolle asetettujen menolämpötilojen suhteen. Kun lattiankuivaustoiminto on aktiivinen, kiertovesipumppu käy 100% teholla valikon asetuksista riippumatta. VIHJE! Jos käyttötilaa "vain lisäys" käytetään, valitse valikossa 4.2. Menolämpötilan tasoittamiseksi lisälämpö voidaan käynnistää aikaisemmin asettamalla "lisälämmön käynnistys" valikossa arvoon -80. Kun asetetut lattiankuivausjaksot ovat päättyneet, palauta valikot 4.2 ja aikaisempiin asetuksiin. Valikko muutosloki Tästä voi lukea ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset. Jokaisesta muutoksesta näytetään päiväys, aika, tunniste (asetuskohtainen) ja uusi arvo maa Muutosloki tallennetaan käynnistyksen yhteydessä eikä sitä poisteta tehdasasetusten palautuksen yhteydessä. Tässä valitset tuotteen asennusmaan. Tämä mahdollistaa maakohtaiset asetukset. Kielivalinta ei riipu maavalinnasta. Tämä valinta lukitaan 24 tunnin, näytön käynnistyksen tai ohjelmapäivityksen jälkeen. lämpötila jakso 1 7 Säätöalue: C Tehdasasetus: lämpötila jakso 1 lämpötila jakso 2 lämpötila jakso 3 lämpötila jakso 4 lämpötila jakso 5 lämpötila jakso 6 lämpötila jakso 7 20 C 30 C 40 C 45 C 40 C 30 C 20 C 38 Tässä asetetaan lattiankuivaustoiminto. Luku 3 Ohjaus - valikot
39 4 Huolto Huoltotoimenpiteet Huollon saa suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaava henkilö. F1355:n korjaamiseen saa käyttää vain NIBE:n toimittamia varaosia. Jäähdytysmoduuli EP15 GP1 GP2 Varatila Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin F1355 on täytetty vedellä. Kompressori saattaa vaurioitua. Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huollon yhteydessä. Käyttövettä ei lämmitetä tässä tilassa. Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asentoon " ". Tämä tarkoittaa, että: Merkkivalo palaa keltaisena. Näyttö on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty pois. Käyttövettä ei tuoteta. Kaikkien jäähdytysmoduulien kompressorit ja lämmönkeruupumput ovat pois päältä. Lisävarusteet ovat pois päältä. Sisäiset lämmönkeruupumput pyörivät. Varatilarele (K1) on aktiivinen. Ulkoinen lisälämpö on aktiivinen, jos se on kytketty varatilaan (K1, liitinrima X4). Varmista, että lämmitysvesi kiertää ulkoisessa lisälämmönlähteessä. Jäähdytysmoduuli EP14 GP1 QM1 UN GP2 QM2 QM1 LEK QM2 Lämminvesivaraajan (jos liitetty) tyhjennys Lämminvesivaraaja tyhjennetään lappoperiaatteella. Tämän voi tehdä tyhjennysventtiilin kautta, joka asennetaan tulevaan kylmävesijohtoon, tai työntämällä letku kylmävesiliitäntään. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Lämmitysjärjestelmän kaivatessa huoltoa on usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Sen voit tehdä usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä tarvitsee tehdä: Lämmitysjärjestelmän tyhjennyksen yhteydessä siitä saattaa tulla kuumaa vettä. Palovammavaara. Jäähdytysmoduulin lämmitysvesipuolen tyhjennys Jos kiertovesipumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmitysvesipuoli tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmitysjärjestelmän välillä (meno- ja paluujohto). 2. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 3. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä kunkin jäähdytysmoduulin osalta hieman lämmitysjärjestelmän ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitosta (XL2). Kun lämpöjohtopuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet ja/tai vaihtaa tarvittavat komponentit. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Jos koko lämmitysjärjestelmä pitää tyhjentää, toimi seuraavasti: 1. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 2. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään avaamalla ilmausruuvi talon ylimpänä sijaitsevassa patterissa. Kun lämmityspuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Luku 4 Huolto 39
40 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys Lämmönkeruujärjestelmän kaivatessa huoltoa on usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Lämmönkeruujärjestelmä tyhjennys jäähdytysmoduuliin Jos esim. lämmönkeruupumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmönkeruujärjestelmä tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmönkeruujärjestelmän välillä. 2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun toinen pää astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu hieman lämmönkeruunestettä. 3. Jotta loppu lämmönkeruuliuos valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä kunkin jäähdytysmoduulin osalta hieman lämmönkeruupiirin ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitosta (XL7). Kun lämmönkeruupuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Kiertovesipumpun (GP1) apukäynnistys 1. Pysäytä F1355 asettamalla katkaisin () asentoon " ". 2. Irrota etuluukku. 3. Irrota jäähdytysmoduulin luukku. 4. Irrota ilmausruuvi ruuvitaltalla. Pidä pyyhettä taltan terän ympärillä, koska laitteesta saattaa valua vähän vettä. 5. Työnnä ruuvitaltta sisään ja pyöritä pumpun roottoria. 6. Ruuvaa ilmausruuvi kiinni. 7. Käynnistä F1355 asettamalla katkaisin asentoon "" ja tarkasta, että kiertovesipumppu toimii. Monesti on helpompaa käynnistää kiertovesipumppu F1355:n ollessa käynnissä ja katkaisimen () asennossa. Jos F1355 on käynnissä kiertopumpun apukäynnistyksen aikana, ota huomioon se, että ruuvitaltta saattaa nytkähtää pumpun käynnistyessä. Lämpötila-anturin tiedot Lämpötila ( C) Resistanssi (kohm) 351,0 251,6 182,5 133,8 99,22 74,32 56,20 42,89 33,02 25,61 20,02 15,77 12,51 10,00 8,045 6,514 5,306 4,348 3,583 2,968 2,467 2,068 1,739 1,469 1,246 1,061 0,908 0,779 0,672 Jännite (VDC) 3,256 3,240 3,218 3,189 3,150 3,105 3,047 2,976 2,889 2,789 2,673 2,541 2,399 2,245 2,083 1,916 1,752 1,587 1,426 1,278 1,136 1,007 0,891 0,785 0,691 0,607 0,533 0,469 0,414 Ilmanpoistoruuvi Luftningsskruv (QM5) GP1 Kuvassa esimerkki kiertovesipumpusta. 40 Luku 4 Huolto
41 Jäähdytysmoduulien ulosvetäminen Jäähdytysmoduulit voidaan vetää ulos huollon ja kuljetuksen helpottamiseksi. Lämpöpumppua ei saa siirtää, kun vain alempi jäähdytysmoduuli on ulosvedettynä. Jos lämpöpumppua ei ole kiinnitetty, ylempi jäähdytysmoduuli pitää aina irrottaa ennen alemman jäähdytysmoduulin irrotusta. MUISTA! Jäähdytysmoduulit on kevyempi nostaa, jos ne tyhjennetään ensin (katso sivulta 39). 3 Irrota jäähdytysmoduulin pistokkeet. Jäähdytysmoduuli EP14 (alempi) XJ1 (A) XJ10 (F) XJ3 (B) XJ11 (G) XJ4 (C) EP14-AA100:XJ1 (I) XJ5 (D) Jäähdytysmoduuli EP15 (ylempi) XJ2 (J) XJ8 (L) XJ6 (E) XJ9 (M) XJ7 (K) EP15-AA100:XJ1 (N) J Jäähdytysmoduulin paino Tyyppi (F1355) 28 kw EP kg EP kg E L M F Kytke F1355 pois päältä ja katkaise virta turvakytkimellä. K EP15 N MUISTA! G Irrota etuluukku asennusohjeen mukaisesti. C I 1 Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ulkopuolella. Tyhjennä jäähdytysmoduuli(t), katso ohjeet sivulla 39. D EP14 2 Irrota sivupellit näyttöyksikön irrotusta varten (tämä täytyy tehdä vain, jos irrotat ylemmän jäähdytysmoduulin). 4 A Löysää ruuvit (kaksi kummassakin jäähdytysmoduulissa). UN B LEK LEK Luku 4 Huolto 41
42 LEK 5 Irrota pidikkeet (neljä kummassakin jäähdytysmoduulissa) ja irrota varovasti putket. 8 Vedä ylempi jäähdytysmoduuli (EP15) varovasti ulos moduulin nostolenkeillä. Käytä korkeussuunnassa säädettävää pöytää. 6 Irrota pistoke näyttöyksikön alapuolelta (tämä täytyy tehdä vain, jos irrotat ylemmän jäähdytysmoduulin). LEK 9 Irrota kaksi ruuvia. 7 Irrota ruuvit, joilla näyttö on kiinnitetty kehykseen (tämä pitää tehdä vain jos vedät ulos ylemmän jäähdytysmoduulin). LEK LEK 42 Luku 4 Huolto
43 10 Irrota kaksi ruuvia. Asennuksen yhteydessä lämpöpumpun liitäntöjen o-renkaat pitää vaihtaa (katso kuva). LEK 11 Vedä alempi jäähdytysmoduuli (EP14) varovasti ulos moduulin nostolenkeillä. Jos lämpöpumppua ei ole kiinnitetty, ylempi jäähdytysmoduuli pitää aina irrottaa ennen alemman jäähdytysmoduulin irrotusta. LEK LEK VIHJE! Jäähdytysmoduuli asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Luku 4 Huolto 43
44 LEK USB-huoltoliitäntä Valikko päivitä ohjelmisto päivitä ohjelmisto7.1 käynnistä päivitys valitse toinen tiedosto Tässä voit päivittää F1355:n ohjelmiston. Näyttöyksikkö on varustettu USB-portilla, jota voidaan käyttää ohjelmiston päivitykseen, rekisteröityjen tietojen tallentamiseen ja F1355. Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USB-muistilla on pitää olla ohjelmatiedostot F1355:a varten NIBE:ltä. SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI Näytön yläreunassa näkyvässä tietoruudussa näytetään tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta päivityksestä, jonka päivitysohjelma on valinnut USB-muistilta. Tämä tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoitettu, ohjelman version sekä yleistä tietoa ohjelmasta. Jos haluat käyttää jotain muuta tiedostoa, voit valita sen "valitse toinen tiedosto". LÄMPÖPUMPPU USB INFO käynnistä päivitys Valitse "käynnistä päivitys" jos haluat käynnistää päivityksen. Näyttöön tulee kysely haluatko varmasti päivittää ohjelmiston. Vastaa"kyllä" jatkaaksesi tai "ei" päivityksen peruuttamiseksi. USB 7 Jos vastasit "kyllä" aikaisempaan kysymykseen, päivitys käynnistyy ja sen edistyminen näytetään näytössä. Kun päivitys on valmis, F1355 käynnistyy uudelleen. päivitä ohjelmisto kirjaus käsittele asetuksia Kun USB-muisti kytketään, näyttöön tulee uusi valikko (7). Ohjelmiston päivitys ei nollaa F1355:n valikkoasetuksia. Jos päivitys keskeytetään ennen kuin se on valmis (esim. sähkökatkoksen vuoksi), ohjelmisto voidaan palauttaa aikaisempaan versioon pitämällä OK-painike painettuna käynnistyksen aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sekuntia). 44 Luku 4 Huolto
45 valitse toinen tiedosto päivitä ohjelmisto7.1 Valikko käsittele asetuksia käsittele asetuksia 7.3 tallenna asetukset palauta asetukset Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua käyttää ehdotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn ohjelmiston tiedot näytetään tietoruudussa. Kun olet valinnut tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle sivulle (valikko 7.1), jossa voit käynnistää päivityksen. Valikko kirjaus aktivoitu väli kirjaus s Tässä voit käsitellä (tallentaa tai noutaa) kaikkia valikkoasetuksia (käyttäjä- ja huoltovalikot) F1355:ssa USBmuistilla. Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoasetukset USB-muistille myöhempää palautusta varten tai jos haluat kopioida asetukset toiseen F1355 -lämpöpumppuun. Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille, ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen asetusten päälle. Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki valikkoasetukset USB-muistilta. Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei voi peruuttaa. Säätöalue: 1 s 60 min Tehdasasetusväli: 5 s Tässä voit määrittää, tallennetaanko mittausarvot F1355:sta lokiin USB-muistilla. 1. Aseta rekisteröintien aikaväli. 2. Merkitse "aktivoitu". 3. Mittausarvot tallennetaan nyt F1355:sta tiedostoon USB-muistilla asetetuin aikavälein, kunnes "aktivoitu" merkintä poistetaan. Poista merkintä "aktivoitu" ennen kuin otat ulos USB-muistin. Luku 4 Huolto 45
46 5 Häiriöt Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu havaitsee toimintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Info-valikko Valikossa 3.1 lämpöpumpun valikkojärjestelmään on kerätty kaikki lämpöpumpun mittausarvot. Tutustuminen tämän valikon arvoihin auttaa usein löytämään vian aiheuttajan. Ohjevalikossa tai käyttöohjeessa on lisätietoa valikosta 3.1. Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys hälytys info/toimenpide palauta hälytys vikatilakäyttö Matalapainehälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos merkkivalo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut palauta hälytys, hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintäluku (sivulla 46). vikatilakäyttö vikatilakäyttö on eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitysja käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. Jotta vikatilakäyttö voidaan valita, jonkun hälytystoimenpiteen täytyy valittu valikossa MUISTA! vikatilakäyttö valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen ongelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena. Ellei hälytystä palauteta, sinun on otettava yhteys asentajaan toimenpideohjeita varten. Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Vianetsintä Ruuveilla kiinnitetyt luukut saa avata vain valtuutetun asentajan valvonnassa. Jos huolto edellyttää ruuvattujen luukkujen irrottamisen, sähkönsyöttö pitää katkaista turvakytkimellä. Koska F1355 voidaan liittää moniin ulkoisiin yksiköihin, myös ne on tarkastettava. Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita: Perustoimenpiteet Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet: Katkaisimen (SF1) asento. Talon ryhmä- tai päävarokkeet. Talon vikavirtakytkin. Lämpöpumpun automaattivaroke (FA1). Lämpöpumpun lämpötilanrajoitin (FD1). Oikein säädetty valvontakytkin (jos sellainen on asennettu). Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä Lämminvesivaraajan täyttöventtiili Avaa venttiili. Sekoitusventtiilin (jos asennettu) asetus liian alhainen. Säädä sekoitusventtiili. Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lisäys". Suuri lämpimän käyttöveden kulutus. Odota kunnes käyttövesi on lämmennyt. Tilapäisesti suurempi käyttövesikapasiteetti (tilapäinen luksus) voidaan aktivoida valikossa 2.1. Liian alhainen käyttövesiasetus. Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuustila. Liian alhainen tai ei käyttöveden käyttöpriorisointia. Mene valikkoon ja suurenna käyttöveden priorisointiaikaa. Matala huonelämpötila Termostaatteja kiinni useissa huoneissa. Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin mahdollista. Säädä huonelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. 46 Luku 5 Häiriöt
47 Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Mene valikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse "lämmityksen pysäytys":lle suurempi arvo valikossa Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lämmitys". Ellei tämä riitä, aktivoi myös "lisäys". Lämpöautomatiikan asetusarvo liian alhainen. Mene valikkoon 1.1 "lämpötila" ja siirrä lämpökäyrää ylöspäin. Jos huonelämpötila on alhainen vain kylmällä säällä, suurenna lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa "lämpökäyrä". Liian alhainen tai ei lämmityksen käyttöpriorisointia. Mene valikkoon ja suurenna lämmityksen priorisointiaikaa. Lomatila aktivoitu valikossa 4.7. Mene valikkoon 4.7 ja valitse Pois. Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Poista ilma lämmitysjärjestelmästä. Suljettuja venttiilejä Korkea huonelämpötila Lämpöautomatiikan asetusarvo liian korkea. Mene valikkoon 1.1 (lämpötila) ja siirrä lämpökäyrää alaspäin. Jos huonelämpötila on korkea vain kylmällä säällä, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa (lämpökäyrä). Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Epätasainen huonelämpötila Väärin valittu lämpökäyrä. Hienosäädä lämpökäyrä valikossa Liian korkea "dt MUT:ssa"-arvo. Mene valikkoon (Virtausaset. lämmitysjärj.) ja pienennä "dt MUT:ssa arvoa. Epätasainen virtaus pattereissa. Tasapainota lämmitysjärjestelmän vesivirrat. Alhainen järjestelmäpaine Liian vähän vettä lämmitysjärjestelmässä. Täytä vettä lämmitysjärjestelmään. Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste NIBE FLM on asennettu. Suodatin (HQ10) tukossa. tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö. Poistoilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut. Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit. Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa. Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali". Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Voimakas tai häiritsevä ilmanvaihto Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste NIBE FLM on asennettu. Suodatin tukossa. tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö. Puhallinnopeus pakotetussa tilassa. Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali". Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Kompressori ei käynnisty Ei lämmöntarvetta. Lämpöpumppu ei tuota lämpöä eikä käyttövettä. Lämpötilaehto lauennut. Odota kunnes lämpötilaehdot ovat palautuneet. Minimiaikaa kompressorikäynnistyksien välillä ei ole saavutettu. Odota 30 minuuttia ja tarkasta, että kompressori on käynnistynyt. Hälytys lauennut. Noudata näytön ohjeita. Ujeltava ääni pattereista Termostaatteja kiinni huoneissa ja väärin valittu lämpökäyrä. Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin mahdollista. Säädä huonelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. Kiertovesipumpun nopeus liian korkea. Mene valikkoon (kiertovesipumpun nopeus) ja pienennä kiertovesipumpun nopeutta. Epätasainen virtaus pattereissa. Tasapainota lämmitysjärjestelmän vesivirrat. Luku 5 Häiriöt 47
48 Naksahtelu Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste NI- BE FLM on asennettu. Liian vähän vettä vesilukossa. Täytä vettä vesilukkoon. Vesilukko tukossa. Tarkasta ja säädä kondenssivesiletku. 48 Luku 5 Häiriöt
49 Hälytyslista Hälytys Osoittaa, että yksi tai useampi hälytys on aktiivinen Punainen merkkivalo näytön alla palaa. Hälytyskuvake näkyy näytössä. Hälytysrele aktivoidaan, jos AUX-lähtö on valittu. Mukavuuden lasku valikon valintojen mukaan. Jos useita hälytyksiä on annettu, ne näytetään yksi kerrallaan numerojärjestyksessä. Selaa hälytyksiä OK-painikkeella. Hälytyksen kuittaus Hälytys 1 39 palautetaan automaattisesti, kun anturi on toiminut 60 sekuntia tai kun se palautetaan käsin valikossa. Hälytys 54 moottorinsuojakatkaisimen manuaalinen palautus ja manuaalinen palautus valikossa. Hälytys palautetaan automaattisesti, kun tiedonsiirto toimii. Hälytys , 253, palautetaan automaattisesti, kun anturi on toiminut 60 sekuntia tai kun se palautetaan käsin valikossa. Hälytys 255 palautetaan automaattisesti, kun tulo sulkeutuu. Muut hälytykset kuitataan käsin valikossa. Uudelleenkäynnistys F1355 Monissa tapauksissa hälytys voidaan kuitata käynnistämällä lämpöpumppu uudelleen. 1. Kytke F1355 pois päältä näytön katkaisimella. 2. Katkaise F1355:n jännitteensyöttö turvakytkimellä. 3. Anna F1355:n olla jännitteettömänä 3 minuuttia ennen kuin kytket sen uudelleen päälle. 4. Käynnistä F1355 näytön katkaisimella. F1355: etuluukun takaa tehtäviä töitä edellyttävät toimenpiteet saa tehdä vain kyseiseen tehtävään koulutettu henkilö. Ota tarvittaessa yhteys huoltoteknikkoon/asentajaan. Hälytysteksti näytössä Hälytysno Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy/tarkasta 1 Ant.vika:BT1 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, ulkoilma). Pienin menojohdon lämpötila asetetaan lasketuksi menolämpötilaksi. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 3 Ant.vika:BT3 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, lämmönkeruuneste, paluu). Kompressori estetään käyttöveden lämmityksen ajaksi. "Maks lauhdutin meno" arvoksi asetetaan "maks paluu". Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 6 Anturi:BT6 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, käyttöveden lataus). Käyttöveden lämmitys estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 11 Ant.vika:BT11 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, lämmönkeruuneste, meno). Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 12 Ant.vika:BT12 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, lauhdutin, meno). Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. Luku 5 Häiriöt 49
50 Hälytysno Hälytysteksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy/tarkasta 23 Anturivika: AZ2- BT23 ulkoilma-anturi Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, tuloilma) Pysäyttää kaikki puhaltimet, avaa QN40. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 25 Vika:BT25 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno, ulkoinen). Lisälämpö estetään. Uusi oloarvo = BT K. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 27 Ant.vika:BP8 Yhteys anturiin katkennut (anturi, matalapaine). Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 28 Ant.vika:BT71 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno, ulkoinen). Ei toimenpidettä. Hälytyksen 25 yhteydessä lämmitys estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 29 Ant.vika:BT29 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, kompressori). Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 33 Vika: BT53 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, aurinkokeräin). Aurinkokeräin estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 34 Vika:BT54 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, aurinkokierukka). Aurinkokeräin estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 35 Vika: BT52 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, kattila). Shuntti sulkeutuu. Poltin sammutetaan. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 36 Vika: EP21 BT2 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno, lämmitysjärjestelmä 2). Ohjaa paluuanturia (EP21- BT3). Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 37 Vika: EP22 BT2 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno, lämmitysjärjestelmä 3). Ohjaa paluuanturia (EP22- BT3). Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 38 Vika: EP23 BT2 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno, lämmitysjärjestelmä 4). Ohjaa paluuanturia (EP23- BT3). Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 39 Vika:EQ1-BT64 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, jäähdytys, meno). Jäähdytys estetään. Jäähdytysshuntti suljetaan. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi Kom.vaihe 1-3 Nimetyssä kompressorivaiheessa on ollut alle 160 V 30 min ajan. Vaiheen puuttuminen. 50 Luku 5 Häiriöt
51 Hälytysteksti näytössä Hälytysno Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy/tarkasta 43 Väärä vaihej. Vaiheet on kytketty väärään järjestykseen. Syötön vaihejärjestys on virheellinen. 45 Vaihevirhe (väärä vaihejärjestys tai vaihe puuttuu). Yhteys pehmokäynnistyskorttiin on puuttunut yhtäjaksoisesti 30 minuuttia. Väärä vaihejärjestys tai vaihe puuttuu. 51 LP-hälytys Matalapainepressostaatin arvo on alittanut katkaisuarvon. Heikko lämmönkeruunesteen virtaus. Tarkasta lämmönkeruupumppu. Tarkasta, että lämmönkeruupiiri on ilmattu. Tarkasta lämmönkeruuliuoksen jäätymispiste. Jäähdytyspiirissä liian vähän kylmäainetta tai muu vika. Ota yhteys valtuutettuun kylmälaiteasentajaan. 52 Lämpötilarajoitin on lauennut ja ollut "auki" yli 30 sekuntia. Lämpötilarajoitinhälytys Ei mitään (hoidetaan laitteistolla). Liian pieni virtaus. Tarkista kiertovesipumppu. Tarkista, että lämmitysjärjestelmä on ilmattu. Tarkasta lämmönkeruujärjestelmän paine. 53 Tasovahti LK Lämmönkeruupiirin tasovahti/pressostaatti on lauennut. Kompressori ja lämmönkeruupumppu estetään. Vuoto lämmönkeruupiirissä. 54 MS-hälytys Moottorisuoja on lauennut. Vaiheen puuttuminen. Kompressori viallinen. 55 Kuumak.häl Kompressori on pysäytetty 3 kertaa 240 minuutiksi, koska kuumakaasun lämpötila on ollut yli 135 C. Kompressori viallinen. 56 Väärä sarjanumero Lämpöpumpun valmistenumeroa ei ole olemassa. Kompressorit pysäytetään ja rele deaktivoidaan. Väärin syötetty valmistenumero. 57 Väärä ohjelma Lämpöpumpun ohjelma ja valmistenumero eivät vastaa toisiaan. Kompressorit pysäytetään ja rele deaktivoidaan. Väärä ohjelma asennettu. 58 Pressostaattihälytys Matala- tai korkeapainepressostaatti on lauennut. Heikko lämmönkeruu- tai lämmitysnesteen virtaus. Luku 5 Häiriöt 51
52 Hälytysteksti näytössä Hälytysno Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy/tarkasta 60 Alh. LK ulos Lämmönkeruunesteen menolämpötila (BT11) alittaa asetetun minimiarvon ja hälytys on pysyvä. Heikko lämmönkeruunesteen virtaus. Tarkasta lämmönkeruupumppu. Tarkasta, että lämmönkeruupiiri on ilmattu. Tarkasta lämmönkeruuliuoksen jäätymispiste. 70 Tiedonsiirtovirhe PCA Input:n kanssa. Yhteys tulokorttiin (AA3) puuttuu. Kompressorin esto. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. 71 Yhteysv. Base Yhteys peruskorttiin (AA2 tai AA26) puuttuu. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. 72 Yhteysv. MC Yhteys pehmokäynnistyskorttiin (AA10) puuttuu. Vialliset tiedonsiirtokaapelit Yht.vika lisäv. Yhteys lisävarustekorttiin puuttuu. Lisävaruste estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. Lisävaruste aktivoitu näytössä, ei kytkettyä tiedonsiirtokaapelia. Virheellisesti kytketty tiedonsiirtokaapeli. Väärin asetettu dip-kytkin. Ei virran syöttöä lisävarustekortille Yh.virh RMU Yhteys huoneyksikköön puuttuu. Huoneyksikkö estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. 100 Invertterin yhteysvika Yhteys invertteriin puuttuu. Tarkasta yhteyskaapelit Pysyvä yhteysvika lämmitysjärjestelmään 5-8 Yhteys lisävarustekorttiin on puuttunut 15 s. Lisävaruste estetään. Valittua lisävarustetta ei ole asennettu. 206 Pysyvä yhteysvika KV-mukavuus Yhteys huoneyksikköön on puuttunut 15 s. Lisävaruste estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. Väärin asetettu dip-kytkin Pysyvä yhteysvika lisävaruste Yhteys lisävarustekorttiin on puuttunut 15 s. Lisävaruste estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. Väärin asetettu dip-kytkin. 253 Vika:QZ1-BT70 Yhteys anturiin katkennut (lämpötila-anturi, käyttövesi, meno). Sekoitusventtiili suljetaan ja vain kylmä vesi sallitaan. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 257 Pysyvä yhteysvika ACS45 Yhteys lisävarustekorttiin on puuttunut 15 s. Lisävaruste estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. Väärin asetettu dip-kytkin. 52 Luku 5 Häiriöt
53 Hälytysteksti näytössä Hälytysno Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy/tarkasta 258 Anturivika EQ1 - BT57 Yhteys anturiin on puuttunut yli 60 s (lämpötila-anturi, jäähdytys, jäähdytysvesi). Nykyinen kompressori estetään. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 259 Anturivika EQ1 - BT75 Yhteys anturiin on puuttunut yli 60 s (lämpötila-anturi, jäähdytys, meno lämpödumppaus). Ohjaa BT50. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 324 Pysyvä yhteysvika BM1 Yhteys BM1:iin on puuttunut 15 s. Aseta laskettu jäähdytyksen menolämpötila 18 asteeseen. Vialliset tiedonsiirtokaapelit Anturivika EPXX- BT2 Anturin tulo on järjettömän korkea tai pieni yli 2 sekunnin ajan. Anturisignaali korvataan EPXX-BT3-10K:lla shunttiohjauksessa. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 372 Pysyvä yhteysvika Pool 2 Yhteys Pool 2:iin on puuttunut 15 s. Lisävaruste estetään. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. 421 tyyppi II Tiedonsiirtohälytys on annettu 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai ollut pysyvä 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 423 tyyppi II Invertterin ulkoisissa tuloissa on annettu hälytys 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai ollut pysyvä 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 427 tyyppi III Sisäinen invertterivika on ilmennyt 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai ollut pysyvä 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Käynnistä lämpöpumppu uudelleen. Katso sivulta tyyppi II Sisäinen invertterivika on ilmennyt 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai ollut pysyvä 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 431 tyyppi I Invertteri on rekisteröinyt jatkuvan ylijännitteen 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 433 tyyppi I Invertteri on rekisteröinyt jatkuvan alijännitteen 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 435 tyyppi I Invertterin kompressorivaihe on puuttunut 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 437 tyyppi II Sisäinen invertterivika on ilmennyt 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai ollut pysyvä 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Käynnistä lämpöpumppu uudelleen. Katso sivulta 49. Luku 5 Häiriöt 53
54 Hälytysteksti näytössä Hälytysno Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy/tarkasta 439 tyyppi II Invertteri on huonon jäähdytyksen vuoksi tilapäisesti saavuttanut maksimityölämpötilan 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai jatkuvasti 1 tunnin ajan. Lämmityspiirin kierto heikko. Poista ilma lämpöpumpusta ja lämmitysjärjestelmästä. Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa. Avaa lämpöpatteri-/lattialämmitystermostaatteja. Invertterin kiinnitys. 441 tyyppi II Maksimivirta on tilapäisesti ollut liian korkea 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai jatkuvasti 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 443 tyyppi II Invertteri on huonon jäähdytyksen vuoksi tilapäisesti saavuttanut maksimityölämpötilan 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai jatkuvasti 1 tunnin ajan. Lämmityspiirin kierto heikko. Poista ilma lämpöpumpusta ja lämmitysjärjestelmästä. Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa. Avaa lämpöpatteri-/lattialämmitystermostaatteja. Invertterin kiinnitys. 445 tyyppi II Tilapäinen invertterivika on ilmennyt 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai jatkuvasti 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Käynnistä lämpöpumppu uudelleen. Katso sivulta tyyppi II Vaihe on puuttunut 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai jatkuvasti 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Kompressorin kaapelit invertteriin. 449 tyyppi II Kompressori on tilapäisesti käynyt sallittua miniminopeutta pienemmällä nopeudella 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai jatkuvasti 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Kompressorikaapelit. Kompressori. 451 tyyppi III Tilapäinen invertterivika on ilmennyt 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai ollut jatkuvasti aktiivinen 1 tunnin ajan. Ei käytössä (virhehälytys). Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Käynnistä lämpöpumppu uudelleen. Katso sivulta Luku 5 Häiriöt
55 Hälytysno Hälytysteksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Mahdollinen syy/tarkasta 453 tyyppi II Virta invertteristä kompressoriin on tilapäisesti ollut liian korkea 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai jatkuvasti 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Kompressorikaapelit. Invertteri. Kompressori. 455 tyyppi II Invertterin lähtöteho on ollut liian suuri 3 kertaa 2 tunnin sisällä tai jatkuvasti 1 tunnin ajan. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Kompressorikaapelit. Invertteri. Kompressori. Luku 5 Häiriöt 55
56 Infoviesti Infoviestin yhteydessä etupaneelin vihreä merkkivalo syttyy ja huoltoteknikkokuvake näkyy näytössä, kunnes viesti on kuitattu. Kaikki infoviestit palautuvat automaattisesti, kun syy on korjattu. Info-viestejä ei kirjata hälytyslokiin. Nro Teksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy/tarkasta 107 Ant.vika:BT7 Anturin tulo on järjettömän korkea tai pieni yli 2 sekunnin ajan ja kytketty VPB:hen. BT7:n näyttö korvataan merkeillä "---". Kun anturi toimii jatkuvasti 60 s. Anturia ei ole kytketty. Katkos tai viallinen anturi. 123 Ant.vika:AZ30-BT23 ulkoilma Anturin tulo on järjettömän korkea tai pieni yli 2 sekunnin ajan. QN38 sulkeutuu. Kun anturi toimii jatkuvasti 60 s. Anturia ei ole kytketty. Katkos tai viallinen anturi. Vaihe 1 kompressorille on puuttunut lyhytaikaisesti komp.vaihe1-3 puuttuu Vaihe palautuu. Vaihevarokkeet Kaapeliliitännät 145 Vaihevirhe (väärä vaihejärjestys tai vaihe puuttuu). Väärä vaihejärjestys tai vaihe puuttuu. Tiedonsiirto palautetaan. Muuten annetaan pysyvä hälytys, 45. Tarkasta varokkeet. 150 Tilapäinen korkeapainehälytys Korkeapainepressostaatti on lauennut kerran 150 min jakson aikana. Kun korkeapainepressostaatti palautuu. Tarkasta virtaus. 151 Anturivika: CL11- BT51 allas-anturi Viallinen yli 5 sekunnin ajan. Allaspumppu pysähtyy. Kun anturi toimii jatkuvasti 60 s. Anturia ei ole kytketty. Katkos tai viallinen anturi. 152 Anturivika: CL12- BT51 allas-anturi Viallinen yli 5 sekunnin ajan. Allaspumppu pysähtyy. Kun anturi toimii jatkuvasti 60 s. Anturia ei ole kytketty. Katkos tai viallinen anturi. 155 Korkea kuumakaasun lämpötila Lämpötila ylittää tuotteen suurimman sallitun kuumakaasulämpötilan. Ei mitään. Kun BT14<90 C. 160 Alh. LK ulos Lämmönkeruuliuoksen menolämpötilan on saavuttanut asetetun minimilämpötilan. Lämmönkeruuliuoksen paluulämpötila on noussut 1 C käynnistysyrityksen yhteydessä. Virheelliset asetukset. 161 Kork LK sis Lämmönkeruuliuoksen menolämpötilan on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan. Lämmönkeruuliuoksen paluulämpötila on laskenut 1 C käynnistysyrityksen yhteydessä. Virheelliset asetukset. 56 Luku 5 Häiriöt
57 Nro Teksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy/tarkasta 162 Kork.lauh me Lauhduttimen menolämpötilan on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan. Lämmitysveden paluulämpötila on laskenut 2 C käynnistysyrityksen yhteydessä. Virheelliset asetukset. 163 Kork lauh tu Lauhduttimen tulolämpötila on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan. Lämmitysveden paluulämpötila on laskenut 2 C käynnistysyrityksen yhteydessä. Virheelliset asetukset. 170 Yhteysv. In Tiedonsiirtovirhe tulokortin AA3 kanssa. Vain informaatio. Yhteys on palautunut. Tarkasta tiedonsiirtokaapelit ja niiden liitännät. 171 Yhteysv. Base Tiedonsiirtovirhe peruskortin AA2 tai AA26 kanssa. Vain informaatio. Yhteys on palautunut. Tarkasta tiedonsiirtokaapelit ja niiden liitännät. 172 Yhteysv. MC Tiedonsiirtovirhe pehmokäynnistyskortin AA10 kanssa. Vain informaatio. Yhteys on palautunut. Tarkasta tiedonsiirtokaapelit ja niiden liitännät Yht.vika lisäv. Tiedonsiirtovirhe lisävarustekortin kanssa. Lisävaruste estetään. Yhteys on palautunut. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. Lisävaruste aktivoitu näytössä, ei kytkettyä tiedonsiirtokaapelia. Virheellisesti kytketty tiedonsiirtokaapeli. Väärin asetettu DIP-kytkin. Ei virran syöttöä lisävarustekortille. 180 Jäätymissuoja Ulkolämpötila on alle +3 C:n samalla kun lämmitys on estetty. Ulkolämpötila on alle +3 C:n samalla kun hälytys on estänyt kompressorin ja lisälämpö ei ole sallittu. Lämmitys on sallittu ja pienin menojohdon lämpötila asetetaan lasketuksi menolämpötilaksi. Ulkolämpötila nousee yli +3 C:n tai lämmitys on sallittu. Virheelliset asetukset. Ulkolämpötila-anturi (BT1) puuttuu. 181 Ongelma jaks. korotuksen yhteyd. Ajoittainen käyttöveden ylikuumennus ei saavuttanut pysäytyslämpötilaa 5 tunnin sisällä. Vain informaatio. Tiedot näytetään näytössä. Virheelliset asetukset. Luku 5 Häiriöt 57
58 Nro Teksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy/tarkasta 182 Valvontakytkin aktiivinen Mitattu virrankulutus ylittää valikossa asetetun varokekoon. Lämpöpumppu kytkee sähkövastuksen pois porras kerrallaan. Virrankulutus on laskenut valikossa asetetun varokekoon alapuolelle. 183 Sulatus käynnissä. Sulatus käynnissä. 184 Suod.hälyt Valikossa asetettu aika on loppunut. Vain informaatio Yht.vika lisäv. Tiedonsiirtovirhe lisävarustekortin kanssa. Lisävaruste estetään. Yhteys on palautunut. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. Väärin asetettu DIP-kytkin. 200 Yhteysvika invertterissä Invertterin yhteysvika. Vain informaatio. 207 Yhteysvika PCA Accessory 3 peräkkäistä yhteysvirhettä ilmennyt. Vain informaatio. Yhteys on palautunut. Vialliset tiedonsiirtokaapelit. Väärin asetettu DIP-kytkin. 270 Komp. esiläm. käynnissä Kompressorin esilämmitys. Pysäytetään samaan aikaan kompressorilämmittimen/kampikammiolämmittimen kansa. 322 SPA:ta ei päivitetty Nykyistä spot-hintaa ei ole saatavana. Voi vaikuttaa laitteiston priorisointeihin. Tarkista Internet-liitäntä. 323 Vika:EQ1-BT25 Anturin tulo on järjettömän korkea tai pieni yli 2 sekunnin ajan. Jäähdytys AM:n laskenta, joka tehdään EQ1-BT25 asetetaan 0. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 350 Anturivika BT50 huoneanturi. Anturin tulo on järjettömän korkea tai pieni yli 2 sekunnin ajan, kun anturi on aktivoitu. Palautetaan automaattisesti, kun anturi toimii jatkuvasti 60 s. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 351 Anturin kalibrointi epäonnistui Delta BT10- BT11> 2K kalibroinnin jälkeen. Vaihda automaattisesta manuaaliseen LKpumpun nopeuteen. Manuaalinen. 353 Anturin kalibrointi epäonnistui Delta BT3-BT12> 2K kalibroinnin jälkeen. Vaihda automaattisesta manuaaliseen pumpun nopeuteen. Manuaalinen. 359 Sis. lämpötila OPT vika Hälytys kaasukattilasta (GBM). Ei mitään. Manuaalinen. 58 Luku 5 Häiriöt
59 Nro Teksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy/tarkasta Anturivika: EPxx- BT3 paluulämpötilan anturi Anturin tulo on järjettömän korkea tai pieni yli 2 sekunnin ajan. Palautetaan automaattisesti, kun anturi toimii jatkuvasti 60 s. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi Anturivika: EP12- BT57/BT58 Anturin tulo on järjettömän korkea tai pieni yli 2 sekunnin ajan. Ei mitään. Palautetaan automaattisesti, kun anturi toimii jatkuvasti 60 s. Katkos tai oikosulku anturissa. Viallinen anturi. 371 Jäätymisriski EP12- BT58 Pohjavesianturi BT58 alittaa raja-arvon. Estää käytön. Palautetaan automaattisesti, kun lämpötila ylittää raja-arvon +2 C. 420 tyyppi II Tilapäinen yhteysvika ilmennyt. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 422 tyyppi II Tilapäinen hälytys invertterin ulkoisissa tuloissa ilmennyt. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 426 tyyppi III Tilapäinen sisäinen vika invertterissä ilmennyt. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 30 minuuttia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Käynnistä lämpöpumppu uudelleen. Katso sivulta tyyppi II Tilapäinen sisäinen vika invertterissä ilmennyt. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Käynnistä lämpöpumppu uudelleen. Katso sivulta tyyppi I Invertteri on rekisteröinyt tilapäisen ylijännitteen. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 432 tyyppi I Invertteri on rekisteröinyt tilapäisen alijännitteen. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 434 tyyppi I Invertteri on rekisteröinyt kompressorivaiheen puuttumisen. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Luku 5 Häiriöt 59
60 Nro Teksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy/tarkasta 436 tyyppi II Tilapäinen sisäinen vika invertterissä ilmennyt. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Käynnistä lämpöpumppu uudelleen. Katso sivulta tyyppi II Invertteri on huonon jäähdytyksen vuoksi tilapäisesti saavuttanut maksimityölämpötilan. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Lämmityspiirin kierto heikko. Poista ilma lämpöpumpusta ja lämmitysjärjestelmästä. Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa. Avaa lämpöpatteri- /lattialämmitystermostaatteja. 440 tyyppi II Maksimivirta on tilapäisesti ollut liian korkea. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 442 tyyppi II Invertteri on huonon jäähdytyksen vuoksi tilapäisesti saavuttanut maksimityölämpötilan. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Lämmityspiirin kierto heikko. Poista ilma lämpöpumpusta ja lämmitysjärjestelmästä. Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa. Avaa lämpöpatteri- /lattialämmitystermostaatteja. 444 tyyppi II Tilapäinen sisäinen vika invertterissä ilmennyt. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. Käynnistä lämpöpumppu uudelleen. Katso sivulta tyyppi II Invertteri on rekisteröinyt kompressorivaiheen puuttumisen. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 448 tyyppi II Kompressori on tilapäisesti käynyt sallittua miniminopeutta pienemmällä nopeudella. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 60 Luku 5 Häiriöt
61 Nro Teksti näytössä Syy Lämpöpumpun toimenpide Palautetaan automaattisesti kun Mahdollinen syy/tarkasta 452 tyyppi II Virta invertteristä kompressoriin on tilapäisesti ollut liian korkea. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 454 tyyppi II Invertterin lähtöteho on tilapäisesti ollut liian suuri. Kompressori pysäytetään. Palautetaan automaattisesti 60 sekuntia hälytyksen poistumisen jälkeen. Pää- ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. 900 Maata ei ole valittu Maata ei ole määritetty. Pysähtyy tilaan, jossa viesti näytetään. Palautetaan, kun maa on valittu valikossa ulk. hälytys AUX-tulon tila. Ei mitään. 996 estetty Lisälämpö estetty ulkoisesti. Ei mitään. 997 estetty Kompressori on estetty ulkoisesti. Ei mitään. 998 käynnistyy Näyttö on käynnistynyt uudelleen. Ei mitään. Luku 5 Häiriöt 61
62 6 Asiahakemisto Asiahakemisto A Aseta arvo, 9 H Huolto, 39 Huoltotoimenpiteet, 39 Huoltotoimenpiteet, 39 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 41 Kiertovesipumpun apukäynnistys, 40 Lämminvesivaraajan tyhjennys, 39 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 39 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys, 40 Lämpötila-anturin tiedot, 40 USB-huoltoliitäntä, 44 Varatila, 39 Häiriöt, 46 Hälytys, 46 Hälytyslista, 49 Hälytysten käsittely, 46 Vianetsintä, 46 Hälytys, 46 Hälytyslista, 49 Hälytysten käsittely, 46 J Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 41 K Katkaisin, 7 Kiertovesipumpun apukäynnistys, 40 Käyttö, 9 Käytä virtuaalinäppäimistöä, 10 L Laitteiston tiedot, 4 Lämminvesivaraajan tyhjennys, 39 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 39 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys, 40 Lämpötila-anturin tiedot, 40 N Näyttö, 7 Näyttöyksikkö, 7 Katkaisin, 7 Näyttö, 7 OK-painike, 7 Takaisin-painike, 7 Tilamerkkivalo, 7 Valitsin, 7 O Ohjaus, 7, 11 Ohjaus - Johdanto, 7 Ohjaus - valikot, 11 Ohjaus - Johdanto, 7 Ohjaus - valikot, 11 Valikko 1 -SISÄILMASTO, 11 Valikko 2 -KÄYTTÖVESI, 18 Valikko 3 -INFO, 20 Valikko 4 -LÄMPÖPUMPPU, 22 Valikko 5 -HUOLTO, 29 Ohjevalikko, 10 OK-painike, 7 S Sarjanumero, 6 Selaa ikkunoita, 10 Symbolit, 5 T Takaisin-painike, 7 Tilamerkkivalo, 7 Turvallisuusohjeita, 5 6 Symbolit, 5 Tärkeää, 4 Tärkeää tietoa Laitteiston tiedot, 4 Turvallisuusohjeita, 5 U USB-huoltoliitäntä, 44 V Valikko 1 -SISÄILMASTO, 11 Valikko 2 -KÄYTTÖVESI, 18 Valikko 3 -INFO, 20 Valikko 4 -LÄMPÖPUMPPU, 22 Valikko 5 -HUOLTO, 29 Valikkojärjestelmä, 8 Aseta arvo, 9 Käyttö, 9 Käytä virtuaalinäppäimistöä, 10 Ohjevalikko, 10 Selaa ikkunoita, 10 Valitse vaihtoehto, 9 Valitse valikko, 9 Valitse vaihtoehto, 9 Valitse valikko, 9 Valitsin, 7 Varatila, 39 Vianetsintä, Luku 6 Asiahakemisto
63 Yhteystiedot AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT-4861 Schörfling Tel: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: +49 (0) Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Tel: +358 (0) NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield Tel: +44 (0) NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIALYSTOK Tel: +48 (0) "EVAN" 17, per. Boynovskiy, RU Nizhny Novgorod Tel: NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46 (0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta
64 WS name: Bergvärme - F WS version: a96 (working edition) Publish date: :25 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd