Source: http://docplayer.fr/70870-Avanta-solo-plus-avanta-silver-plus-avanta-gold-plus.html
Timestamp: 2018-04-21 10:02:31+00:00
Document Index: 268938740

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art.3', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Avanta Solo Plus Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus - PDF
Download "Avanta Solo Plus Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus"
1 Belgique Remeha Avanta Plus Chaudières murales gaz à condensation Avanta Solo Plus Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus FR Notice d'installation et d'entretien AA
2 Déclaration de conformité L'appareil est conforme au modèle type décrit dans la déclaration de conformité. Il est fabriqué et mis en circulation conformément aux exigences des directives européennes. L'original de la déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant. EG - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant/Fabricant : Remeha B.V. Adres/Adresse : Kanaal Zuid 110 : Postbus 32, NL-7300 AA Apeldoorn - verklaart hiermede dat de toestel(len) : Avanta Solo Plus, Avanta Silver Plus - déclare ici que les produit(s) suivant(s) : Avanta Gold Plus voldoet/voldoen aan de bepalingen van de onderstaande EEG-richtlijnen: répont/répondent aux directives CEE suivantes: EEG-Richtlijn : 90/396/EEG toegepaste normen/normes appliquées: CEE-Directive : 90/396/CEE EN 297 (1994*), EN 483 (1999*), EN 677 (1998*) 92/42/EEG 92/42/CEE 2006/95/CEE EN (1997*) 2006/95/CEE EN (1994*) /108/CEE EN (1997*) 2004/108/CEE EN (2000*), EN (1997*) EN (2000*), EN (1995*) 97/23/EEG (art. 3, lid 3) 97/23/CEE (art.3 section 3) *) inclusief (eventuele) aanvulling *) y compris (le cas échéant) complément Apeldoorn, oktober / oktobre 2008 W.F. Tijhuis Approval manager 703/2008/10/66 2 Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
3 Déclaration de conformité A.R. 8/1/ BE Verklaring van overeenstemming K.B. 8/1/2004 BE Déclaration de conformité A.R. 8/1/ BE Fabrikant: Remeha B.V. Fabricant: Kanaal Zuid 110 NL 7300 AA Apeldoorn Op de markt gebracht door: J.L. Mampaey BVBA Commercialisé par: Uitbreidingstraat 545 B 2600 Berchem Antwerpen En/Ou: Met deze verklaren we dat de reeks toestellen zoals hierna vermeld, in overeenstemming zijn met het type model beschreven in de EG-verklaring van overeenstemming, geproduceerd en verdeeld volgens de eisen van het K.B. van 08 januari Par la présente, nous déclarons que les appareils de la série mentionnée ci-après sont conformes au modèle type décrit dans la déclaration CE de conformité, fabriqués et distribués conformément aux exigences de l A.R du 8 janvier Type product: Type de produit: Model(len): Modèle(s): Condenserende gaswandketel Chaudiére de murale à gaz à condensation Avanta Solo Plus, Avanta Silver Plus, Avanta Gold Plus Avanta Platinum Plus Toegepaste norm: NEN-EN 297/A3 en K.B. van 8 januari 2004 Norme appliquée: NEN-EN 297/A3 et A.R. du 8 janvier 2004 Keuringsorganisme : Kiwa Gastec, PV van: juni 2006 Organisme de contrôle: Kiwa Gastec, PV de : juin 2006 Gemeten waarden/ Mesures: Avanta Solo Plus NOx : 65 mg/kwh CO: 49 mg/kwh Avanta Silver Plus NOx : 65 mg/kwh CO: 49 mg/kwh Avanta Gold Plus NOx : 43 mg/kwh CO: 26 mg/kwh Apeldoorn, september/septembre 2008 W.F. Tijhuis Approval manager Responsable homologation 703/2008/10/67 22/10/ AA Remeha Avanta Plus 3
4 Sommaire 1 Introduction Symboles et abréviations Généralités Responsabilité de l'utilisateur Responsabilité du fabricant Homologations Consignes de sécurité et recommandations Consignes de sécurité Risque d'incendie Risque d'intoxication Risque de brûlure Risque d'endommagement Recommandations Description technique Description générale Caractéristiques techniques Principaux composants Numéro de série Utilisation Débit d'eau minimum Logique de pompe Installation Réglementations pour la Belgique Montage Implantation de la chaudière Dimensions principales Raccordement hydraulique Débit d'eau Raccordement hydraulique du circuit eau sanitaire Raccordement hydraulique du circuit chauffage Raccordement plancher chauffant Pompe de circulation Vase d'expansion Raccordement gaz Montage de la chaudière Remplissage du siphon Raccordements de la fumisterie Classification Longueurs des conduits air / fumées Protection antigel Raccordement électrique (230V) Raccordement des options Raccordement de la sonde ECS (uniquement Solo) Protection antigel Schéma électrique Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
5 5 Mise en service Tableau de commande Affichage des paramètres Lecture des paramètres Modification de la température départ chauffage P Réglage de la température de l'eau sanitaire P Réglage des paramètres de la régulation P Modification du réglage confort P Modification du réglage de l'afficheur P Points à vérifier avant la mise en service Procédure de mise en service Mise sous tension de la chaudière Affichage Adaptation à un autre gaz Passage du Gaz naturel au Propane Modification des réglages Réglages "Utilisateurs" Réglages "Installateur" Modifier les paramètres Réglage de la puissance maximale (Hi) : Chauffage Retour aux réglages d'usine "Reset Param" Fonction antilégionellose (Uniquement valable pour chaudière Solo) Arrêt de la chaudière Mise hors tension Protection antigel Arrêt de l'installation Contrôle et entretien Contrôle Contrôler la pression hydraulique Vérifier les conduits d'amenées d'air neuf et d'évacuation des fumées (ou la ventouse) Contrôler l'évacuation des condensats (Siphon) Vérification de l'électrode d'allumage Vérification de la combustion Entretien Ouverture Contrôler l'électrode d'allumage/d'ionisation Démonter la plaque avant de la chambre de combustion Maintenance du brûleur Maintenance de l'échangeur thermique Nettoyage de l'échangeur à plaques (pour Avanta Silver Plus - Gold Plus) Remontage de la plaque avant En cas de dérangement Messages d'erreurs Arrêt des commandes ou arrêt du système Mémoire d'erreurs Lecture des erreurs mémorisées Réinitialisation de la mémoire d'erreurs Incidents et remèdes /10/ AA Remeha Avanta Plus 5
6 1 Introduction 1.1 Symboles et abréviations Attention danger Risque de dommages corporels et matériels. Respecter impérativement les consignes pour la sécurité des personnes et des biens Information importante Tenir compte de l'information pour maintenir le confort Renvoi Renvoi vers d'autres notices ou d'autres pages de la notice ECS :Eau Chaude Sanitaire 1.2 Généralités Nous vous félicitons d'avoir choisi un produit Remeha, un produit de qualité. Nous vous conseillons vivement de lire les instructions suivantes afin de garantir le fonctionnement optimal de votre appareil. Nous sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction et répondra à toutes vos attentes. La société Remeha ayant le souci de la qualité de ses produits, cherche en permanence à les améliorer. Elle se réserve donc le droit de modifier à tout moment les caractéristiques indiquées dans ce document Responsabilité de l'utilisateur Pour garantir un fonctionnement optimal de votre appareil, nous vous recommandons vivement de respecter les consignes suivantes : Lire attentivement cette notice avant la pose, l'installation et la mise en service de la chaudière. Familiarisez-vous avec le fonctionnement et la commande de la chaudière et suivez à la lettre les indications. Faire appel à des professionnels qualifiés pour : - Réaliser l'installation conformément à la législation et aux normes en vigueur, - effectuer la première mise en service et - intervenir sur la chaudière et l'installation. Conserver cette notice en bon état à proximité de l'appareil. Faites-vous expliquer votre installation par l'installateur Responsabilité du fabricant Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée au titre d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'un défaut ou d'une insuffisance d'entretien de celui-ci, ou d'une mauvaise installation de l'appareil (il vous appartient à cet égard de veiller à ce que cette dernière soit réalisée par un professionnel qualifié). 6 Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
7 1.3 Homologations Chaudières Avanta Solo Plus Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus N CE PIN 0063BQ3009 Type B 23, B 23P, B 33, C 13, C 33, C 33(s), C 43, C 53, C 83 Ventouse Forcé Allumage Automatique Gaz Gaz naturel / Propane Les chaudières sont réglées en usine pour le fonctionnement au gaz naturel G20 et n'ont besoin d'aucun réglage. Les chaudières Avanta Plus sont homologuées pour la catégorie I 2E(S)B et sont donc approuvées pour fonctionner aux gaz naturels G20 et G25 avec une pression d'alimentation gaz de 20 et 25 mbar. La chaudière est également capable de fonctionner au propane et est homologuée dans la catégorie I 3P. En cas de fonctionnement au propane : Voir "Adaptation à un autre gaz" Toute modification des réglages sur le bloc gaz est strictement interdite. 22/10/ AA Remeha Avanta Plus 7
8 2 Consignes de sécurité et recommandations 2.1 Consignes de sécurité Risque d'incendie En cas d'odeur de gaz, ne pas utiliser de flamme nue, ne pas fumer, ne pas actionner de contacts ou interrupteurs électriques (sonnette, éclairage, moteur, ascenseur, etc.). 1.Couper l'alimentation en gaz 2.Ouvrir les fenêtres 3.Eteindre toutes flammes 4.Evacuer les lieux 5.Contacter le professionnel qualifié 6.Contacter le fournisseur de gaz Risque d'intoxication En cas d'émanations de fumées 1.Eteindre l'appareil 2.Ouvrir les fenêtres 3.Evacuer les lieux 4.Contacter le professionnel qualifié Ne pas stocker des produits de matière inflammable à proximité de l'appareil. Ne pas obstruer (même partiellement) les orifices de ventilation dans le local d'installation Risque de brûlure Selon les réglages de l'appareil : - La température des conduits de fumée peut dépasser 60 C - La température des radiateurs peut atteindre 85 C - La température de l'eau chaude sanitaire peut atteindre 55 C Risque d'endommagement Ne pas stocker des composés chlorés ou fluorés à proximité de l'appareil. Installer l'appareil dans un local à l'abri du gel. Ne pas laisser l'appareil sans entretien : Contacter un professionnel qualifié ou souscrire un contrat d'entretien pour l'entretien annuel de l'appareil. 8 Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
9 2.2 Recommandations Seul un professionnel qualifié est autorisé à intervenir sur l'appareil et l'installation. Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil. Vérifier régulièrement que l'installation est en eau et sous pression. Laisser l'appareil accessible à tout moment. Eviter de vidanger l'installation. L'installation doit être réalisée suivant la réglementation en vigueur, les règles de l'art et les recommandations contenues dans la présente notice. La première mise en service doit être effectuée par un professionnel qualifié. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées. Toute intervention sur l'appareil et sur l'installation de chauffage doit être réalisée par un professionnel qualifié. Veuillez confirmer à l'exploitant de l'installation que vous avez réalisé un contrôle d'étanchéité du circuit gaz. Toute intervention sur le bloc gaz est uniquement autorisée par un professionnel qualifié. La transformation pour le fonctionnement au propane doivent être effectuées par un technicien MAMPAEY. Avant la mise en service de la chaudière, comparer les réglages d usine aux conditions d'alimentation locales. Contrôler que les réglages correspondent bien avec les spécifications données : 230 Volt NL. Toute modification doit être réalisée par un professionnel qualifié. Les chaudières à condensation doivent être installées avec le matériel approprié en conduit de fumées pour l'alimentation d'air de combustion. Son exécution dépend du lieu d'implantation dans le bâtiment. Les travaux sur les équipements électriques doivent être exécutés uniquement par un professionnel qualifié conformément aux prescriptions en vigueur. Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages et perturbations qui résultent du non-respect de ces instructions. Effectuer un entretien régulier de l'appareil pour garantir son bon fonctionnement. L'installation et l'entretien de la chaudière doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur. La chaudière est préréglée d'usine pour un fonctionnement au gaz naturel. Il est formellement interdit d'intervenir sur le bloc gaz. 22/10/ AA Remeha Avanta Plus 9
10 3 Description technique 3.1 Description générale Les chaudières Remeha Avanta Plus sont des chaudières gaz à condensation, elles assurent : - le chauffage central par radiateur ou plancher chauffant (Avanta Solo Plus); - le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire (Avanta Silver Plus - Avanta Gold Plus). Les chaudières sont réglées en usine pour le fonctionnement au gaz naturel G20 et n'ont besoin d'aucun réglage. Les chaudières Avanta Plus sont homologuées pour la catégorie I 2E(S)B et sont donc approuvées pour fonctionner aux gaz naturels G20 et G25 avec une pression d'alimentation gaz de 20 et 25 mbar. La chaudière est également capable de fonctionner au propane et est homologuée dans la catégorie I 3P. En cas de fonctionnement au propane : Voir "Adaptation à un autre gaz" La chaudière Avanta Solo Plus peut être associée à un ballon pour assurer la production d'eau chaude sanitaire. Toute modification des réglages sur le bloc gaz est strictement interdite. 10 Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
11 3.2 Caractéristiques techniques Chaudières Avanta Solo Plus Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus Plages de puissance 40/30 C (Mode chauffage) (min/max) kw 6.3/25 6.3/25 6.6/31.3 Plages de puissance 80/60 C (Mode chauffage) (min/max) kw 5.5/ / /29.5 Plages de puissance (Mode sanitaire) (min/max) kw Débit thermique (Modes chauffage et sanitaire) kw 24/24 24/28 30/35 Minimaal vermogen 40/30 C (Mode chauffage) kw Débit thermique minimum (Modes chauffage et sanitaire) kw Débit gaz à Pn (à 15 C mbar) : Gaz naturel G20 kw m 3 /h Gaz naturel G25 m 3 /h Propane kg/h Rendement sur PCI, Rendement en charge et température eau : 100 % Puissance nominale, Température moyenne : 70 C 100 % Puissance nominale, Température retour : 30 C 30 % Puissance nominale, Température retour : 30 C Température d'eau maxi (Réglage du thermostat de sécurité) C Pertes à l'arrêt ( T = 30 C) W Contenance en eau l Poids sans eau, sans dosseret, sans habillage kg Spécifications du circuit de chauffage Débit d'eau nominal ( T = 20 K) m 3 /h Pression manométrique Circulateur ( T = 20 K) mbar >250 >250 >200 Plage Température de service C 75/85 75/85 75 Maximum / Pression minimum de fonctionnement bar 3 / / / 0.8 Sommaire Vase d'expansion l Pression initiale du vase d'expansion bar Spécifications eau chaude sanitaire Température de consigne départ C Débit d'eau chaude ( T = 30 K) l/min Maximum Pression de service eau sanitaire bar Minimale Précharge (11 l/min) bar Circuit des produits de combustion Raccordement RGA LTV diamètre (mm) 80/80 80/80 80/80 Débit massique des fumées (min/max) kg/h 10/37 10/47 10/59 Température des fumées 80/60 pour G20 C Température des fumées 80/60 pour G25 C Pression manométrique Ventilateur Pa ph de l'eau de condensation Spécifications électriques Tension d'alimentation (50 Hz) V Max. Puissance absorbée W Puissance absorbée maximum de la pompe W Bijkomend Puissance électrique (Puissance nominale, Hors circulateur) W Indice de protection IPX4D IPX4D IPX4D % % % /10/ AA Remeha Avanta Plus 11
12 3.3 Principaux composants Purgeur automatique 2. Buse de fumées 3. Prise pour mesure hygiène de combustion 4. Echangeur thermique 5. Plaque avant brûleur 6. Prise d'air du ventilateur T A 7. Bloc gaz 8. Tableau de commande 9. Manomètre 10. Pompe de circulation 11. Vase d'expansion 12. Electrode d'allumage/ionisation 3.4 Numéro de série Le numéro de série se trouve sur les plaquettes signalétiques de la chaudière. C Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
13 3.5 Utilisation La chaudière est équipée d'une régulation électronique, d'un allumage automatique et d'une surveillance de flamme par sonde d'ionisation. La chaudière n'est pas sensible à une phase 0 lorsque le pont est monté, voir "Raccordement électrique" page 29. La puissance absorbée normale maximale est entre 115 W et 150 W. La chaudière est entièrement pré-câblée. Tous les raccordements externes peuvent s'effectuer sur le bornier X9. La chaudière peut être régulée des façons suivantes : Thermostat d'ambiance à contact sec : La puissance modulante de la chaudière est régulée de manière à atteindre la température d'ambiance désirée. Tous les raccordements sur le bornier X1,X2,X4,X5,X6,X7 sont en 230 V. Tous les raccordements sur le bornier X9 sont uniquement en basse tension. La Remeha Avanta Plus est une chaudière modulante dont la température peut être régulée en utilisant l'une des solutions suivantes : - Sonde température extérieure - Régulation en fonction de la température : Sonde extérieure seule La chaudière est équipée d'un régulateur de température électronique avec sondes de températures de départ et de retour. La température de départ est réglable entre 20 C et 85 C. La chaudière module sa puissance en fonction de la consigne Débit d'eau minimum La chaudière Remeha est équipée d'un système de protection contre les faibles débits qui s'appuie sur la mesure des températures. En baissant la puissance de la chaudière dès qu'il y a un risque d'insuffisance de débit, la chaudière peut continuer à fonctionner. Cependant si la différence de température entre le départ et le retour chauffage est supérieur à 45 C ou si la montée en température du départ chauffage est supérieure à 1 C/seconde, la chaudière se coupe pendant 10 minutes avant d'autoriser son redémarrage. S'il n'y a pas d'eau dans la chaudière ou si la pompe ne fonctionne pas, la chaudière se verrouille (code E07) et nécessite d'être redémarrée manuellement Logique de pompe - Avec thermostat d'ambiance La pompe se coupe 2 minutes après l'arrêt de demande chaleur du thermostat d'ambiance. Après une production d'eau chaude sanitaire et si la température d'ambiance dépasse la consigne souhaitée, la pompe se coupe après 5 secondes, la vanne d'inversion chauffage/eau chaude sanitaire restant en position ECS. - En cas de nécessité, si la température chaudière tombe sous 7 C, la pompe démarre pour assurer le hors gel de la chaudière. 22/10/ AA Remeha Avanta Plus 13
14 4 Installation 4.1 Réglementations pour la Belgique L'installation et le raccordement gaz de la chaudière doivent être exécutés par un professionnel qualifié conformément aux indications des normes NBN D , NBN D , NBN B , NBN B et NBN D Un robinet d'arrêt agréé ARGB doit être prévu dans la canalisation en amont et à proximité de la chaudière. Le raccordement électrique doit être conforme aux prescriptions du règlement général sur les installations électriques (AREI). La section de l'aération doit être dimensionnée de manière à pouvoir assurer une amenée d'air frais suffisante et doit être conforme aux normes NBN D et NBN B Dosseret de montage Rehausse et tuyauterie proposées en option pour permettre le passage à l'arrière. 4.2 Montage Implantation de la chaudière Les cotes (en mm) correspondent aux dimensions minimales conseillées pour assurer une bonne accessibilité autour de la chaudière. Dans le cas d'utilisation de robinets thermostatiques, il ne faut pas en équiper la totalité des radiateurs. Ne jamais équiper de robinets thermostatiques les radiateurs de la pièce où est installé le thermostat d'ambiance. T A La chaudière ne doit pas être placée au-dessus d'une source de chaleur ou d'un appareil de cuisson. - La chaudière doit être fixée sur une paroi solide, capable de supporter le poids de l'appareil en eau et des équipements. - Pour permettre un démontage et un remontage de l'habillage un espace de 5 mm suffit de part et d'autre de la chaudière. - L'indice de protection IPX4D autorise l'installation en salle de bains, toutefois hors des volumes de protection 1 et 2. Respectez la réglementation en vigueur. 14 Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
15 min. 250 min. 250 Espacement requis Pour accéder aux différents organes à entretenir et à vérifier, il est nécessaire de démonter le panneau/capot avant de la chaudière. Réserver un espace autour de la chaudière pour assurer une bonne accessibilité à l'appareil : - 60 cm à l'avant de la chaudière, cm de chaque côté de la chaudière, - 25 cm au-dessous de la chaudière, - 25 cm au-dessus de la chaudière min T Attention : Afin d'éviter une détérioration de la chaudière, il convient d'empêcher la contamination de l'air de combustion par des composés chlorés et/ou fluorés qui sont particulièrement corrosifs. Ces composés sont présents, par exemple, dans les bombes aérosols, peintures, solvants, produits de nettoyage, lessives, détergents, colles, sel de déneigement, etc... Par conséquent : - Ne pas aspirer de l'air évacué par des locaux utilisant de tels produits : salon de coiffure, pressings, locaux industriels (solvants), locaux avec présence de machines frigorifiques (risques de fuite de fluide frigorigène), etc... - Ne pas stocker de tels produits à proximité des chaudières. En cas de corrosion de la chaudière et/ou de ses périphériques par des composés chlorés et/ou fluorés, la garantie contractuelle ne saurait trouver application. 22/10/ AA Remeha Avanta Plus 15
16 4.2.2 Dimensions principales Avanta Solo Plus Raccordement départ (Diamètre extérieur 22 mm) Raccordement retour (Diamètre extérieur 22 mm) Raccordement gaz (Diamètre extérieur 15 mm) Entrée d'air comburant (diamètre 80) Evacuation des fumées (diamètre 80) T A Retour ballon (Diamètre extérieur 15 mm) Départ ballon (Diamètre extérieur 15 mm) Tuyau d'évacuation des condensats (3/4") Soupape de sécurité (diamètre 15) 16 Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
17 Avanta Silver Plus / Gold Plus T A Raccordement départ (Diamètre extérieur 22 mm) Raccordement retour (Diamètre extérieur 22 mm) Raccordement gaz (Diamètre extérieur 15 mm) Entrée d'air comburant (diamètre 80) Evacuation des fumées (diamètre 80) Eau froide sanitaire (Diamètre extérieur 15 mm) Eau Chaude Sanitaire (Diamètre extérieur 15 mm) Tuyau d'évacuation des condensats (3/4") Soupape de sécurité (diamètre 15) 22/10/ AA Remeha Avanta Plus 17
18 4.3 Raccordement hydraulique Débit d'eau Les chaudières sont équipées d'usine d'un bypass automatique, garantissant un bon fonctionnement de l'installation avec radiateurs équipés de robinets thermostatiques. L'écart de température maximale entre l'eau de départ et l'eau de retour ainsi que la vitesse de montée en température de la chaudière sont limités par la régulation de la chaudière. Température maximale du circuit chauffage : 85 C Raccordement hydraulique du circuit eau sanitaire L'installation doit être réalisée conformément à la législation en vigueur. - Raccorder le tube départ pour l'eau chaude : diamètre 15 mm. - Raccorder le tube d'entrée pour l'eau froide : diamètre 15 mm..installer un groupe de sécurité sur l'entrée d'eau froide. Consultez le "Repertoire des appareils conformes et protections agréés" de Belgaqua et renseignez vous sur les directives spécifiques du service des eaux en question C A 18 Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
19 4.3.3 Raccordement hydraulique du circuit chauffage C A C A - Raccorder le tube retour chauffage : diamètre 22 mm. - Raccorder le tube départ chauffage : diamètre 22 mm. La vanne d'isolement retour est dotée d'un robinet de vidange. La vanne d'isolement de départ est dotée d'un robinet de vidange. Seul un professionnel qualifié peut réaliser l'installation conformément à la législation et les normes en vigueur. 22/10/ AA Remeha Avanta Plus 19
20 4.3.4 Raccordement plancher chauffant Si des tuyaux en plastique sont utilisés, ils doivent être étanches à l'air et conformes aux normes DIN 4726 / DIN Lors de l'installation d'un système de chauffage par le sol avec pompe séparée, il faut veiller à ce que la pompe n'achemine pas d'eau en cas d'absence de demande de chaleur Pompe de circulation La chaudière est équipée d'une pompe à 2 niveaux de type Grundfos UPR L'installateur assure un fonctionnement à pleine puissance de la pompe en mode eau chaude. Pour le mode chauffage central, la pompe est réglée par défaut sur la puissance minimale. La puissance de la pompe peut être augmentée de 0 à 1 en utilisant le paramètre P21. Avanta Solo Plus - Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus X : Hauteur manométrique Y : Débit : Pompe en position grande vitesse : Pompe en position petite vitesse La chaudière est réglée en usine à la puissance nominale. 20 Remeha Avanta Plus 22/10/ AA
Belgique. Chaudières murales gaz à condensation. Avanta Platinum Plus. Notice d'installation et d'entretien 127895-01
Belgique FR Chaudières murales gaz à condensation Avanta Platinum Plus Notice d'installation et d'entretien 127895-01 Déclaration de conformité CE L'appareil est conforme au modèle type décrit dans la