Source: https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/69
Timestamp: 2019-11-14 16:00:19
Document Index: 338608591

Matched Legal Cases: ['§ 69', '§ 69', '§ 13', '§ 48', '§ 69', '§ 69', '§ 69', '§ 69', '§ 69', '§ 59', '§ 60', '§ 61', '§ 62', '§ 63', '§ 64', '§ 65', '§ 66', '§ 67', '§ 68', '§ 69', '§ 70', '§ 71', '§ 72', '§ 73', '§ 74', '§ 75', '§ 76', '§ 77', '§ 78', '§ 79']

§ 69 (Flüssiggas-Verordnung 2002), Lagerräume - JUSLINE Österreich
§ 69 Lagerräume
(1) Nicht im Freien aufgestellte oberirdische ortsfeste Flüssiggasbehälter dürfen nur in nicht anders genutzten oberirdischen, nicht unterkellerten, ebenerdigen, freistehenden oder angebauten Gebäuden (Lagergebäuden) gelagert werden. Der Zugang muss gemäß § 13 Abs. 2 gekennzeichnet sein.
(2) Die Umfassungswände von Lagerräumen für oberirdische ortsfeste Flüssiggasbehälter müssen brandbeständig und nichtbrennbar in Massivbauweise hergestellt sein. Umfassungswände von Lagerräumen dürfen nicht auch Wangen von Rauchfängen, Lüftungsfängen oder Abgasfängen u. dgl. sein. Aus Ziegeln oder Steinen hergestellte Trennwände zu angrenzenden Räumen müssen verputzt sein.
(3) Für den Fußboden von Lagerräumen für oberirdische ortsfeste Flüssiggasbehälter gilt § 48 sinngemäß.
(4) Wenn das Lagergebäude an ein anderes Gebäude angebaut ist, müssen diese Gebäude und der Lagerraum oder die Lagerräume für oberirdische ortsfeste Flüssiggasbehälter jeweils durch eine eigene brandbeständige öffnungslose Massivmauer voneinander getrennt sein.
(5) Die Dacheindeckung von Lagergebäuden für oberirdische ortsfeste Flüssiggasbehälter muss nichtbrennbar sein. Sind andere Gebäude, die höher als das Lagergebäude sind, an das Lagergebäude angebaut oder weniger als 5 m vom Lagergebäude entfernt und sind diese höheren Gebäude nicht durch öffnungslose brandbeständige Massivmauern gegen das Lagergebäude abgeschlossen, so muss die Decke des Lagerraumes für oberirdische ortsfeste Flüssiggasbehälter überdies brandbeständig sein.
0 Kommentare zu § 69
Sie können den Inhalt von § 69 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 69
0 Diskussionen zu § 69
Sie können zu § 69 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
§ 59 Schutz des Lagers§ 60 Brandschutzzone§ 61 Arbeitsräume, Sanitär- und Sozialräume§ 62 Betriebsbehälter§ 63 Versandbehälter zur Versorgung von ortsveränderlichen Gasverbrauchseinrichtungen§ 64 Schweiß- und Schneidarbeiten mit Flüssiggas in Eisenbahnanlagen§ 65 Aufstellung§ 66 Explosionsschutzzone§ 67 Zulässiger Füllungsgrad§ 68 Sonnenschutz§ 69 Lagerräume§ 70 Lüftung§ 71 Explosionsschutzzone§ 72 Abblaseleitungen§ 73 Fluchtwege§ 74 Explosionsschutzzone§ 75 Zulässiger Füllungsgrad§ 76 Erddeckung§ 77 Bedienungsgänge§ 78 Verbot des Überfahrens und Überbauens§ 79 Kontrolle