Source: https://www.slideshare.net/lilianahernandezalarcon/2-13420243
Timestamp: 2018-04-20 00:05:48
Document Index: 410677916

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 38', 'Artículo 11', 'Artículo 33', 'Artículo 13']

Conductores by Ismael Cayo Apaza 1111 views
Valvulas, acessorios y tuberias by Priscila Perez He... 25010 views
Perdidas menores . mecanica de los ... by Luismartin Rodriguez 37691 views
Válvulas y accesorios by Edison Herrera Núñez 58704 views
Calculo de proteciones de transform... by Nakary Rodriguez 49796 views
Clemens Mayer , Vertriebsleiter at Con Edison
1. 1 CAPÍTULO 2 – REDES AÉREAS EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
2. 2 CONTENIDO Página2.1 OBJETIVO DE LAS NORMAS, DISTANCIAS MÍNIMAS, GLOSARIO 52.2 REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN: TRIFÁSICAS (208/120 V) Ó MONOFÁSICAS 15(240/120 V) 2.2.1 Generalidades, Tensiones Nominales y Límites de Carga 15 2.2.2 Demanda Diversificada de Grupo 16 2.2.3 Cálculo y Límite Máximo de la Regulación de Tensión 18 2.2.4 Conductores para Redes Aéreas de Baja Tensión 20 2.2.5 Apoyos, Condiciones Mecánicas, Retenidas 21 2.2.6 Cajas de Derivación o Cajas Portaborneras 24 2.2.7 Puesta a Tierra del Neutro 24 2.2.8 Herrajes y Aisladores 25 2.2.8.1 Perchas 25 2.2.8.2 Aisladores 26 2.2.8.3 Tornillería y Herrajes 262.3 REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN A 13.2 kV 27 2.3.1 Generalidades y Conexión a las Redes Aéreas a 13.2 kV 27 2.3.2 Apoyos, Conductores, Cálculo Mecánico y Retenidas para Redes a 13.2 kV 29 2.3.2.1 Apoyos 29 2.3.2.2 Conductores 31 2.3.2.3 Cálculo Mecánico 34 2.3.2.4 Retenidas para Redes a 13.2 kV 38 2.3.3 Regulación de Tensión 40 2.3.4 Protecciones en las Redes Aéreas de 13.2 kV, Conexión a Tierra 42 2.3.5 Aislamiento de las Redes Aéreas a 13.2 kV 45 2.3.6 Vibración y Amortiguadores 47 2.3.7 Materiales 482.4 REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN A 33 kV 50 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMA Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
3. 3 Página 2.4.1 Generalidades y Conexión a las Redes Aéreas a 33 kV 50 2.4.2 Apoyos, Conductores, Cable de Guarda, Cálculo Mecánico y Retenidas para 52 Redes a 33 kV 2.4.2.1 Apoyos 52 2.4.2.2 Conductores y Cables de Guarda 54 2.4.2.3 Cálculo Mecánico 57 2.4.2.4 Retenidas para Redes a 33 kV 62 2.4.3 Regulación de Tensión 63 2.4.4 Protecciones en las Redes Aéreas a 33 kV, Conexión a Tierra 64 2.4.5 Aislamiento de las Redes Aéreas a 33 kV 67 2.4.6 Vibración y Amortiguadores 68 2.4.7 Materiales 70FIGURASFigura 2.1 Distancias mínimas a edificaciones y vías 6Figura 2.2 Distancias mínimas entre redes 7TABLASTabla 2.1 Factor de corrección para distancias reglamentarias 8Tabla 2.2 Demanda para cargas tipo residencial diversificada acumulada (kVA) 17 1Tabla 2.3 Constante K ( × 10 − 3 ) para redes trenzadas aéreas en baja tensión 19 kVA × m 1Tabla 2.4 Constante K ( × 10 − 3 ) para redes abiertas aéreas en baja tensión 19 kVA × mTabla 2.5 Conductores tipo AAAC, 13.2 kV 31Tabla 2.6 Conductores tipo ACSR clase AA, 13.2 kV 31 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMA Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
4. 4 PáginaTabla 2.7 Vanos máximos a partir de la geometría de montaje de los conductores 39Tabla 2.8 Vanos máximos, para redes rurales, sin retenidas laterales 39 1Tabla 2.9 Constante K ( × 10 − 7 ) para redes aéreas a 13.2 kV 41 kVA × mTabla 2.10 Fusibles para redes a 13.2 kV 42Tabla 2.11 Conductores tipo AAAC, 33 kV 54Tabla 2.12 Conductores tipo ACSR clase AA, 33 kV 54 1Tabla 2.13 Constante K ( × 10 − 8 ) para redes aéreas a 33 kV 63 kVA × mTabla 2.14 Fusibles para redes a 33 kV 65 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMA Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
5. 5 2. REDES AÉREAS 2.1 OBJETIVO DE LAS NORMAS, DISTANCIAS MÍNIMAS, GLOSARIO Este Capítulo incluye las condiciones técnicas bajo las cuales se autoriza la conexión de un usuario a las redes aéreas de media tensión (33 kV y 13.2 kV) y baja tensión (trifásicas a 208 V/120 V o monofásicas a 240 V/120 V), dentro del área de influencia de EDEQ S.A. E.S.P. Se dará cumplimiento a las Leyes 142 y 143 de 1994, a la Resolución CREG 070/98 o Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, a la Resolución CREG 025/95 o Código de Redes, al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio respectivo (PORTE) y a las demás Normas complementarias. Se respetarán las distancias verticales y horizontales de seguridad ilustradas en las Figuras 2.1 y 2.2, fijadas a partir de las mínimas exigidas para conductores desnudos, en el Artículo 13 del RETIE. Todos los valores son válidos hasta 1000 m sobre el nivel del mar; para alturas mayores, se debe aplicar (multiplicar por) el factor de corrección que EDEQ S.A. E.S.P. adopta del National Electric Safety Code, ANSI C2 en su Tabla 441-5 y que se consigna en la Tabla 2.1. Las puestas a tierra se regirán por lo exigido en el RETIE, Artículos 15 y 35, complementando esos criterios con las demás especificaciones técnicas que EDEQ S.A. E.S.P. fije en estas Normas. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
6. 6 Figura 2.1 Distancias mínimas a edificaciones y vías EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
7. 7 Figura 2.2 Distancias mínimas entre redes EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
8. 8 Tabla 2.1 Factor de corrección para distancias reglamentarias Factor de Altitud Corrección por (m.s.n.m.) Altitud 1200 1.02 1500 1.05 1800 1.08 2100 1.11 2400 1.14 2700 1.17 3000 1.20 3600 1.25 Todos los elementos a utilizar en las redes cumplirán con el Artículo 17 del RETIE: “Requisitos de Productos”. La certificación de los materiales objeto del RETIE incluidos en su Tabla 1, aplicará a todos ellos. En lo relacionado con la seguridad exigida para ejecución de labores dentro del Sistema de EDEQ S.A. E.S.P., se acatará el Artículo 38 del RETIE: “Reglas Básicas de Trabajo”. Para la Señalización de Seguridad el RETIE, en su Artículo 11, fija como requisitos las Normas NTC 1461 e ISO 3461, las mismas que regirán todos los trabajos a ejecutarse para EDEQ S.A. E.S.P. Se presentan, a continuación, las definiciones de algunos términos empleados frecuentemente en las actividades que involucran las redes eléctricas. Acometida. Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. Aislador. Elemento aislante diseñado de tal forma que soporte un conductor y lo separe eléctricamente de otros. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
9. 9 Apoyo. Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores de las líneas o redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructuras. Aros de armado. Elementos circulares, en varilla lisa de diámetro variable, espaciados adecuadamente a lo largo del eje del poste, que permiten el amarre de las varillas longitudinales y que además contrarrestan el esfuerzo cortante. Bayoneta. Elemento estructural que prolonga el poste para soportar los cables de guarda. BIL. Nivel básico de aislamiento ante impulsos tipo rayo. Cable. Conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por medio de capas concéntricas. Capacidad nominal eléctrica. El conjunto de características eléctricas y mecánicas asignadas a un equipo o sistema eléctrico por el diseñador, para definir su funcionamiento bajo unas condiciones específicas. Capacidad instalada. Se define capacidad o potencia instalada como la sumatoria de las cargas en kVA continuas y no continuas, diversificadas, previstas para una instalación de uso final. Igualmente, es la potencia nominal de una central de generación, subestación, línea de transmisión o circuito de la red de distribución. Carga de diseño de un poste. La carga aplicada a 20 cm de la cima, para la cual se calcula y diseña el poste. Carga de rotura de un poste. Aquella que aplicada a 20 cm de la cima, produce el colapso estructural del poste por fluencia del acero, por aplastamiento del concreto o por ambas causas en forma simultánea. Carga de trabajo de un poste. Carga mínima real que se puede aplicar al poste, en sentido normal a su eje y a 20 cm de la cima, sin que presente deformación permanente mayor que el 5% de la deflexión máxima permitida. Debe ser igual al 40% de la carga mínima de rotura. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
10. 10 Carga eléctrica. La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito. Cargabilidad eléctrica. Límite térmico dado en capacidad de corriente, para líneas de transporte de energía, transformadores, etc. Certificación. Procedimiento mediante el cual un Organismo expide por escrito o por un sello de conformidad, que un producto, un proceso o servicio, cumple un Reglamento técnico o una(s) Norma(s) de fabricación. Coeficiente de seguridad a la rotura de un poste. Es la relación entre la carga de rotura mínima y la carga de trabajo especificada; según la Norma NTC 1329 es de 2.5. Comercialización de energía eléctrica. Actividad consistente en la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios fínales, regulados o no regulados. Quien desarrolla esta actividad se denomina comercializador de energía eléctrica. Conductor activo. Aquellas partes destinadas, en su condición de operación normal, a la transmisión de electricidad y por lo tanto sometidas a una tensión en servicio normal. Conicidad. Es la relación entre la diferencia de los diámetros de cima y base y la longitud del poste. Cruceta. Elemento estructural que sirve para soportar los aisladores en las líneas que transportan energía eléctrica. Descarga disruptiva. Falla de un aislamiento bajo un esfuerzo eléctrico, por superarse un nivel de tensión determinado que hace circular una corriente. Se aplica al rompimiento del dieléctrico en sólidos, líquidos o gases y a la combinación de estos. Diagonal. Elemento estructural que sirve para soportar rígidamente las crucetas. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
11. 11 Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias. Dispositivo diseñado para limitar las sobretensiones transitorias y conducir las corrientes de impulso. Contiene al menos un elemento no lineal. Distancia a masa. Distancia mínima, bajo condiciones especificadas, entre una parte bajo tensión y toda estructura que tiene el mismo potencial de tierra. Distancia al suelo. Distancia mínima, bajo condiciones especificas, entre el conductor bajo tensión y el terreno. Distancia de seguridad. Es la mínima distancia entre una línea energizada y una zona donde se garantiza que no habrá un accidente por acercamiento. Distribución de energía eléctrica. Transferencia de energía eléctrica a los Consumidores, dentro de un área específica. Electrodo de puesta a tierra. Es el conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven para establecer una conexión con el suelo. Empalme. Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar continuidad eléctrica y mecánica. Factor de potencia. Relación entre la potencia activa (kW) y la potencia aparente (kVA) del mismo sistema eléctrico o parte de él. Herraje. Accesorio como tuerca, pasacables u otra parte de una instalación eléctrica diseñado fundamentalmente para desempeñar una función mecánica, no eléctrica. Instalación eléctrica de distribución. Se calificará, según el RETIE, como instalación eléctrica de distribución, todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados para transporte y transformación de la energía eléctrica, cuyas tensiones nominales sean iguales o superiores a 110 V y menores a 57.5 kV. Instalación eléctrica de transmisión. El RETIE considera transmisión a la transferencia (transporte) de energía eléctrica en tensiones iguales o mayores a 57.5 kV y no se debe relacionar con aspectos de tipo comercial o de calidad del servicio. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
12. 12 Límite de aproximación segura. Es la distancia mínima desde un punto energizado del equipo, hasta la cual el personal no calificado puede situarse sin riesgo por arco eléctrico. Línea de transmisión. Un sistema de conductores y sus accesorios, para el transporte de energía eléctrica, desde una planta de generación o una subestación a otra subestación. Línea eléctrica. Conjunto compuesto por conductores, aisladores, estructuras y accesorios destinados al transporte de energía eléctrica. Longitud útil de un poste. Distancia entre la cima y la sección de empotramiento del poste. Maniobra eléctrica. Conjunto de procedimientos tendientes a operar una red eléctrica en forma segura. Neutro. Conductor activo conectado intencionalmente a una puesta a tierra, bien sólidamente o a través de una impedancia limitadora. Operador de red. Empresa de Servicios Públicos encargada de la planeación, de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional o un Sistema de Distribución Local. Pararrayos. Elemento metálico resistente a la corrosión cuya función es interceptar los rayos que podrían impactar directamente sobre la instalación a proteger. Más técnicamente se denomina terminal de captación. Perforaciones. Agujeros cilíndricos, a través del eje central de la sección del poste, utilizados para la fijación de elementos de la red. Sección de empotramiento del poste. Plano o sección transversal del poste, a nivel de piso, donde se produce el máximo momento flector, por efecto de las cargas de trabajo. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
13. 13 Seccionador. Dispositivo destinado a hacer un corte visible en un circuito eléctrico y está diseñado para que se manipule después de que el circuito se ha abierto por otros medios. Señalización. Conjunto de actuaciones y medios dispuestos para reflejar las advertencias de seguridad en una instalación. Sistema de puesta a tierra (SPT). Conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente. Tensión nominal. Valor convencional de la tensión con la cual se designa un sistema, instalación o equipo y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para el caso de sistemas trifásicos, se considera como tal la tensión entre fases. Transmisión de energía eléctrica. Transferencia de grandes bloques de energía eléctrica, desde las centrales de generación hasta las áreas de consumo. Usuario. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también Consumidor. Vano (a). Distancia horizontal entre los elementos en los cuales el conductor está suspendido o amarrado. Para los propósitos del diseño, el vano se toma como la distancia horizontal entre dos apoyos verticales adyacentes, medida entre los ejes verticales o centros de tales apoyos y también, por extensión, entre dos puntos significativos de la línea. Vano peso, Vano pesante o gravivano (aG). Es la distancia horizontal entre los puntos, reales o ficticios, más bajos de un conductor a lado y lado del apoyo y se usa para calcular las cargas verticales (de tensión o de compresión) en los apoyos. Los denominados segmentos virtuales, corresponden a las distancias entre el apoyo y el EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
14. 14 punto más bajo (fuera de la curva del conductor real) de la curva catenaria. Para efectos de vano peso se consideran como reales ya que la componente vertical adicional sobre la grapa es igual al peso del segmento virtual. En los perfiles, los segmentos virtuales deben indicarse con líneas punteadas. Vano promedio. La distancia horizontal equivalente al promedio aritmético de las longitudes de los vanos individuales que constituyen el tramo respectivo de la línea. Vano regulador, de diseño o vano regla (aR). Es un vano equivalente, ficticio, que permite obtener la tensión promedio en los vanos individuales de un tramo de la línea. Se usa para la construcción de la plantilla de localización de los apoyos y su propósito es determinar la longitud de vano representativa para escoger las tensiones a diferentes temperaturas y preparar las tablas de tendido. El vano regulador es mayor que el vano promedio y menor que el vano máximo. El cálculo de las tensiones con base en este vano pretende mantener la verticalidad de las cadenas en los apoyos de suspensión. Vano templa o tramo de tendido. Es el conjunto de vanos individuales consecutivos comprendidos entre dos apoyos de anclaje, terminales o retenciones. La tensión horizontal de tendido de conductores debe ser prácticamente igual en todos los vanos del tramo. El valor máximo del vano templa será fijado por EDEQ S.A. E.S.P., dependiendo de las condiciones ambientales de la zona, la tensión eléctrica de la línea, el conductor y el cable de guarda. Zona de servidumbre. Es una franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de una línea de transporte de energía eléctrica, como margen de seguridad para la construcción, operación y mantenimiento de dicha línea, así como para tener una interrelación segura con el entorno. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
15. 15 2.2 REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN: TRIFÁSICAS (208 V/120 V) Ó MONOFÁSICAS (240 V/120 V) 2.2.1 Generalidades, Tensiones Nominales y Límites de Carga Las redes urbanas de baja tensión serán radiales, trenzadas, monofásicas y trifilares; no obstante, de acuerdo a las necesidades de la carga, EDEQ S.A. E.S.P. y el Proyectista decidirán el uso de redes trifásicas. Las redes rurales de baja tensión podrán ser radiales monofásicas o trifásicas: bifilares, trifilares o tetrafilares. Las redes serán subterráneas, en lo posible, a criterio de EDEQ S.A. E.S.P. en los siguientes casos; desde luego, acatando siempre lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial de cada Municipio: • Estratos 4, 5 y 6 • En separadores centrales • En aquellos sitios donde su ubicación no permita cumplir con las distancias mínimas de seguridad estipuladas por EDEQ S.A. E.S.P. • En paseos comerciales y vías peatonales • En sectores clasificados por EDEQ S.A. E.S.P. como de distribución subterránea Cuando las cargas excedan los valores anteriores o cuando las condiciones técnicas lo ameriten, EDEQ S.A. E.S.P. exigirá la instalación de transformadores dedicados. Su capacidad nominal se fijará a partir de la demanda diversificada de la carga en cuestión y ésta deberá ser igual o mayor al 80% de la potencia del transformador. EDEQ S.A. E.S.P. permitirá la conexión de los transformadores que ingresen a su sistema sólo si en el momento de la energización la potencia demandada es igual o superior al 30% de la capacidad nominal del transformador. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
16. 16 No habrá redes alimentadas por transformadores con tensiones en baja 220 V/127 V, para zonas residenciales. Con relación a la potencia que pueda entregar los transformadores tipo intemperie, EDEQ S.A. E.S.P. se regirá por la Guía Técnica Colombiana GTC 50: “Electrotecnia. Transformadores de Distribución Sumergidos en Líquido Refrigerante con 65 ºC de Calentamiento en los Devanados. Guía de Cargabilidad”; para los transformadores tipo seco, se adopta la Norma ANSI/IEEE C57.96: “Guide for Loading Dry-Type Distribution and Power Transformers” o la NTC que la actualice, reemplace o complemente. El factor de potencia se controlará a los clientes no residenciales y a los residenciales conectados a nivel de tensión 1 que registren un consumo de energía reactiva que lo amerite. El factor de potencia, en todo caso, deberá ser igual o mayor a 0.90 y EDEQ S.A E.S.P. exigirá a aquellos clientes cuyo factor de potencia viole este límite, la instalación de equipos apropiados para registrar y compensar la energía reactiva. 2.2.2 Demanda Diversificada de Grupo Para determinar la capacidad de los transformadores de distribución y el calibre de los conductores de los diferentes alimentadores, se utilizan las tabla de demanda diversificada, de acuerdo al estrato socioeconómico al que pertenezcan y al número de usuarios que alimenten; a este valor deben sumarse las cargas especiales asignadas al transformador o en su defecto al alimentador y las cargas proyectadas de acuerdo al plan de expansión, previa consulta a EDEQ S.A. E.S.P. Para el cálculo eléctrico de la red se deberá emplear el método “Tramo a Tramo”, como se detalla EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
17. 17 adelante. Para proyectos de baja tensión residenciales, los transformadores a instalar serán monofásicos con una capacidad menor o igual a 75 kVA, con tensión de alimentación en el devanado primario de 13.2 kV; sin embargo, en todos los casos, EDEQ S.A. E.S.P., de acuerdo con el diseñador, podrá modificar el criterio anterior, buscando siempre la mayor calidad en el servicio. En el lado de baja de los transformadores (240 V/120 V ó 208 V/120 V), EDEQ S.A. E.S.P. exige el montaje y conexión de, al menos, dos seccionadores portafusibles o tres, según el caso, que debidamente seleccionados para la corriente (ampacidad) y calibre de los conductores, permitan la maniobra y protección selectiva de las redes. En la Tabla 2.2 se consignan las demandas que rigen, ahora, para el Sistema EDEQ. Tabla 2.2 Demanda para cargas tipo residencial diversificada acumulada (kVA) NÚMERO DE ESTRATO ESTRATO ESTRATO USUARIOS ALTO MEDIO BAJO 1 2.652 1.3035 1.1442 2 2.444 1.2455 1.0283 3 2.244 1.2166 0.9559 4 2.063 1.1876 0.9124 5 1.909 1.1731 0.8835 6 1.783 1.1586 0.8545 7 1.688 1.1442 0.8400 8 1.623 1.1297 0.8255 9 1.583 1.1297 0.7966 10 1.568 1.1152 0.7966 11 1.566 1.1152 0.7821 12 1.566 1.1007 0.7676 13 1.566 1.1007 0.7531 14 1.566 1.0862 0.7531 15 1.566 1.0862 0.7386 16 1.566 1.0862 0.7386 17 1.566 1.0717 0.7241 18 1.566 1.0717 0.7241 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
18. 18 NÚMERO DE ESTRATO ESTRATO ESTRATO USUARIOS ALTO MEDIO BAJO 19 1.566 1.0717 0.7097 20 1.566 1.0573 0.7097 21 1.566 1.0573 0.6952 22 1.566 1.0573 0.6952 23 1.566 1.0573 0.6952 24 1.566 1.0428 0.6807 25 1.566 1.0428 0.6807 26 1.566 1.0428 0.6807 27 1.566 1.0428 0.6662 28 1.566 1.0428 0.6662 29 1.566 1.0283 0.6662 30 1.566 1.0283 0.6662 31 1.566 1.0283 0.6517 32 1.566 1.0283 0.6517 33 1.566 1.0283 0.6517 34 1.566 1.0283 0.6517 35 1.566 1.0138 0.6517 36 1.566 1.0138 0.6373 37 1.566 1.0138 0.6373 38 1.566 1.0138 0.6373 39 1.566 1.0138 0.6373 40 1.566 1.0138 0.6373 41 1.566 1.0138 0.6228 42 1.566 0.9993 0.6228 43 1.566 0.9993 0.6228 44 1.566 0.9993 0.6228 45 1.566 0.9993 0.6228 46 1.566 0.9993 0.6228 47 1.566 0.9993 0.6083 48 1.566 0.9993 0.6083 49 1.566 0.9993 0.6083 50 1.566 0.9848 0.6083 2.2.3 Cálculo y Límite Máximo de la Regulación de Tensión Para determinar la regulación de tensión en las redes aéreas Nivel 1 (tensión eficaz inferior a 1 kV), se utilizará el método “Tramo a Tramo” o de cargas concentradas según la siguiente expresión: EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
19. 19 % Regulación = K × L × kVA En donde: K= Constante de regulación, 1(kVA × m) , Tablas 2.3 y 2.4 L= Longitud del tramo analizado, m kVA = Potencia en kilovoltamperios de la carga concentrada para el tramo 1 Tabla 2.3 Constante K ( × 10 − 3 ) para redes trenzadas aéreas en baja tensión kVA × m Redes trenzadas en aluminio Calibre del Monofásicas Trifásicas conductor (240/120V) (208/120 V) (AWG o Factor de Factor de Factor de Factor de kcmil) potencia potencia potencia potencia 0.8 0.9 0.8 0.9 4 4.8408 5.3606 3.2410 3.5820 2 3.1153 3.4234 2.0933 2.2931 1/0 2.0368 2.2095 1.3707 1.4816 2/0 1.6539 1.7805 1.1163 1.1964 3/0 1.3430 1.4351 0.9142 0.9700 4/0 1.1014 1.1647 0.7538 0.7903 1 Tabla 2.4 Constante K ( × 10 − 3 ) para redes abiertas aéreas en baja tensión kVA × m Redes abiertas en aluminio Calibre del Monofásicas Trifásicas conductor (240/120V) (208/120 V) (AWG o Factor de Factor de Factor de Factor de kcmil) potencia potencia potencia potencia 0.8 0.9 0.8 0.9 4 5.2980 5.7183 3.5752 3.8241 2 3.5397 3.7642 2.4104 2.5233 1/0 2.4575 2.5140 1.6600 1.6911 2/0 2.0098 2.0764 1.3967 1.3997 3/0 1.6843 1.7267 1.1855 1.1670 4/0 1.4186 1.4461 1.0152 0.9802 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
20. 20 Para calcular la constante de regulación K, se utilizan los parámetros que EDEQ S.A. E.S.P. considera adecuados para sus redes y, claro, se modificarán a su criterio cuando así lo amerite el Estado del Arte. La máxima regulación de tensión permitida, desde el lado de baja del transformador hasta el medidor o el armario de medidores, será del 5%. Con respecto a la regulación de tensión, EDEQ S.A. E.S.P. adopta la Norma NTC 1340: “Electrotecnia. Tensión y Frecuencia Nominales en Sistemas de Energía Eléctrica en Redes de Servicio Público”, exigiendo para sus redes en períodos de una semana, que el 95% de los valores eficaces de la tensión promedio en 10 minutos se sitúen dentro de los límites fijados en la Tabla 2 de dicha Norma. 2.2.4 Conductores para Redes Aéreas de Baja Tensión Los conductores a instalar en las redes de baja tensión, en zonas urbanas, serán del tipo autosoportado 600 V, 90 ºC, Norma de fabricación ICONTEC 2186. Los conductores de aluminio y el neutro portante en ACSR (alternativa AAAC), estarán aislados con polietileno reticulado (XLPE 90 ºC). Los calibres de las fases y el neutro serán iguales. Los cables serán dúplex, tríplex o cádruplex, formados por uno, dos o tres conductores de fase, respectivamente y cableados alrededor de un mensajero aislado que soportará el cable y servirá como neutro. El esfuerzo de tracción del cable, todo, será soportado por el cable portante y la tensión mecánica final no excederá el 30% de su carga de ruptura, a la temperatura promedio de la zona y sin considerar la acción del viento. El mínimo calibre permitido será: 4 AWG EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
21. 21 El máximo calibre permitido será: 2/0 AWG Se acepta el uso de conductores ACSR individuales para la construcción de redes de baja tensión únicamente en zonas rurales, colocándose el neutro en la posición superior y las fases, de arriba a abajo serán A, B y C. No se permite el cambio de calibre en los tramos del tendido entre el transformador y el terminal de un ramal (redes telescópicas); tampoco se permitirá el cambio de calibre cuando no se puedan compensar los esfuerzos resultantes sobre el apoyo respectivo. En el Sistema EDEQ S.A. E.S.P., las redes de baja tensión no incluirán la línea de Alumbrado Público. 2.2.5 Apoyos, Condiciones Mecánicas, Retenidas Los apoyos serán postes de concreto de sección circular llena o anular con especificaciones mínimas: 8 m × 510 kgf (5001.5 N) y deberán cumplir la Norma NTC 1329: “Prefabricados en Concreto. Postería de Concreto Armado para Líneas Aéreas de Energía y Telecomunicaciones”. EDEQ S.A. E.S.P. permitirá el empleo de otros apoyos (fibra de vidrio, torrecillas, etc.) en tanto se trate de elementos debidamente certificados por Organismo competente y satisfagan las condiciones de confiabilidad y de mínimo impacto visual exigidas por ella. Todos los apoyos (postes, torres o torrecillas) que se localicen a bordo de carretera se resaltarán pintándoles franjas alternadas, 2 negras y 3 amarillas de 20 cm cada una, hasta 1 m del rasante del terreno. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
22. 22 En líneas de baja tensión, en el área urbana, la distancia máxima entre los apoyos será de 30 m, salvo requerimiento puntual del Alumbrado Público. Dentro del perímetro urbano, donde el PORTE respectivo lo determine, no se podrán colocar postes, transformadores o elementos de redes que violen lo expresado en aquél. No se permitirá el montaje de redes de baja tensión aéreas en los cruces de vías vehiculares; tampoco, la instalación de postes o retenidas al frente de las viviendas, así como la instalación de redes aéreas a lo largo de las vías peatonales. Los apoyos se colocarán sólo en los límites (línea medianera) entre predios. Para vanos o condiciones de carga o ambientales que EDEQ S.A. E.S.P. considere, se exigirá el diagrama de esfuerzos (árbol de cargas) en el apoyo. En zonas rurales las longitudes de las líneas de baja tensión no sobrepasarán los 300 m, distancia tomada entre el transformador y un cliente cualquiera, siempre y cuando se cumpla la regulación de tensión fijada por EDEQ S.A. E.S.P. La profundidad (Pe) de enterramiento de los postes será: Penterramiento = 0.1 H + 0.6 m En donde: H es la longitud del poste; m. En terrenos pendientes, la profundidad de enterramiento se debe medir desde el lado más bajo de la excavación. Cuando el ancho de la vía supere los 8 m, pero atendiendo siempre las exigencias del PORTE respectivo, se optará por construir la red aérea a ambos lados de la calzada o por canalizar el sistema eléctrico. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
23. 23 En terrenos inestables, los postes se deben hincar mediante un anillo de concreto ciclópeo que, a juicio del diseñador y del constructor, garantice el normal funcionamiento del apoyo cuando éste se someta a los rigores de la intemperie. En todo caso, la recepción de la red por parte de EDEQ S.A. E.S.P. no la hace responsable de su correcto funcionamiento. En el área urbana se debe garantizar el mismo acabado que presentan las calles y andenes antes de la excavación, concepto que emitirá la Oficina de Control Físico del Municipio o la Dependencia que haga sus veces. Los amarres o disposición mecánica de los apoyos estarán entre: • Tangencias, de paso o corridos; alineando preferiblemente las perchas • Apoyos con cambios de dirección hasta 60º • Apoyos terminales: sencillos, dobles, triples, cuádruples • Postes en pieamigo • Especiales Las retenidas en baja tensión, llevadas directamente a tierra o a un poste auxiliar, deberán señalizarse mediante “testigos” para evitar cualquier tipo de accidente a los usuarios; para ello EDEQ S.A. E.S.P. se reserva el derecho de fijar cuáles apoyos lo requieren. Las retenidas quedarán alineadas con el eje de la red o sobre la bisectriz del ángulo suplementario al de deflexión de la línea, cuando éste no sobrepase los 30°. La localización de las retenidas será tal que no obstaculice el tránsito peatonal ni vehicular en accesos a edificaciones, garajes, etc.; las varillas quedarán por fuera del suelo entre 5 cm y 10 cm con sus perforaciones orientadas en la dirección del cable de la retenida. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
24. 24 En lo posible, se hará coincidir la ruta de la red de baja tensión con la de la red de 13.2 kV, para un mayor aprovechamiento de la postería y tratar de reducir, así, el número de apoyos. 2.2.6 Cajas de Derivación o Cajas Portaborneras Para la derivación de las acometidas en baja tensión, se deben instalar en los postes cajas de derivación que eviten la manipulación de las redes, eliminando la posibilidad de conexiones fraudulentas, además de establecer un punto de corte y de conexión para los usuarios. Las cajas tendrán certificado RETIE de producto, se fabricarán con material polimérico de alta resistencia mecánica, su grado de protección será IP 54 y estarán garantizadas contra el envejecimiento prematuro. En cuanto a su tamaño, éste dependerá del número de acometidas a derivar en ellas; sus barrajes serán tipo resorte de tal suerte que permitan conectar conductores hasta el calibre No. 2 AWG y poseerán, además, tornillo de seguridad que facilite el sellado por parte de EDEQ S.A. E.S.P. para evitar al acceso de personas ajenas a ella. 2.2.7 Puesta a Tierra del Neutro El neutro de las redes de baja tensión será continuo y se conectará al conductor de puesta a tierra en el transformador de distribución y en cada uno de los puntos terminales de los ramales de la red. Con la interconexión de las puestas a tierra (por medio del neutro) disminuye el valor de la resistencia entre neutro y tierra, limitando la tensión en las fases sanas cuando se presenta una falla a tierra. Los conductores de puesta a tierra de los neutros de las redes de baja tensión se harán en los materiales contemplados en la Tabla 24 del RETIE: “Constantes de Materiales” y aceptados por EDEQ S.A. E.S.P.; se emplearán los espacios internos que la postería debe ofrecer para alojar los conductores de puesta a tierra. Serán de obligatorio EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
25. 25 cumplimiento, los requisitos incluidos en el Numeral 15.3.1 “Electrodos de Puesta a Tierra” y consignados en la Tabla 22 del RETIE. El electrodo tipo varilla debe estar identificado con el nombre del fabricante, la marca registrada o ambos y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro de los 30 cm de su parte superior, según criterio adoptado de la NTC 2206. La resistencia de la toma de tierra debe, en lo posible, ser menor o igual a 25 Ω. 2.2.8 Herrajes y Aisladores Todos los materiales a emplearse en las redes en el área de influencia de EDEQ S.A. E.S.P. deberán estar normalizados y certificados por organismos autorizados por la SIC, según el RETIE. Por ello, se recomienda a los ingenieros electricistas o a las firmas constructoras, verificar con el proveedor o con EDEQ S.A. E.S.P. la certificación vigente de los materiales antes de adquirirlos o iniciar las obras correspondientes. El hecho de no ser nombrado explícitamente en este Reglamento, no da lugar a que un elemento a usarse no tenga que estar normalizado y certificado. 2.2.8.1 Perchas Son los elementos que sirven de soporte a los aisladores tipo carrete en las redes aéreas de baja tensión y se suministran acompañadas de un pin de seguridad. Su material será acero laminado en caliente y cumplirán las Normas NTC 2607: “Electrotecnia. Herrajes y Accesorios para Redes y Líneas Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica. Perchas” y NTC 2076: “Galvanizado por Inmersión en Caliente para Elementos en Hierro y Acero”. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
26. 26 2.2.8.2 Aisladores Los aisladores a emplear serán de porcelana tipo carrete para red de distribución secundaria, ANSI C29.3 y cumplirán la Norma NTC 693: “Aisladores de Porcelana Tipo Carrete Fabricados por Proceso Húmedo”; así mismo ofrecerán una resistencia suficiente a los esfuerzos mecánicos y tendrán una carga de rotura mínima equivalente al 50% de la carga de rotura del conductor utilizado. El criterio para determinar la pérdida de su función será la rotura o pérdida de sus cualidades aislantes, al ser sometidos simultáneamente a tensión eléctrica y esfuerzo mecánico del tipo al que vayan a encontrarse solicitados. Por su parte, todas las retenidas tendrán un aislador tipo tensor de 3½” para 240 V, ANSI C29.4 Clase 54.1 2.2.8.3 Tornillería y Herrajes Toda la tornillería y, en general, los herrajes que se empleen en las redes troncales y en sus derivaciones serán galvanizados y cumplirán entre otras, las siguientes Normas: NTC 2616: “Herrajes y Accesorios para Redes y Líneas Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica. Crucetas, Diagonales y Bayonetas metálicas”, NTC 2076: “Recubrimiento de Zinc por Inmersión en Caliente para Elementos en Hierro y Acero”, NTC 2618: “Electrotecnia. Herrajes y Accesorios para Redes y Líneas Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica. Tornillos y Tuercas de Acero Galvanizado. Serie Inglesa”, NTC 2575: “Electrotecnia. Herrajes y Accesorios para Líneas y Redes de Distribución de Energía Eléctrica. Varillas de Anclaje Roscada con Ojo”, NTC 2606: “Electrotecnia. Herrajes y Accesorios para Redes y Líneas Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica. Guardacabos”, NTC 3496: “Electrotecnia. Herrajes y Accesorios para Redes y Líneas Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica. Cintas y Hebillas EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
27. 27 de Acero Inoxidable”, NTC 2663: “Electrotecnia. Herrajes y Accesorios para Redes y Líneas Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica. Abrazaderas o Collarines”; los collarines en las redes de baja tensión serán todos de dos salidas cuando se empleen para fijación de perchas. Se emplearán arandelas redondas y de presión, todas de acero y galvanizadas en caliente, así: una redonda para cada tuerca de tornillo de máquina en crucetas o postes y una de presión por cada tuerca de tornillo. 2.3 REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN A 13.2 kV 2.3.1 Generalidades y Conexión a las Redes Aéreas a 13.2 kV Las redes aéreas de media tensión a 13.2 kV de EDEQ S.A. E.S.P. serán: trifásicas, con geometría de montaje triangular, conectadas en estrella y con neutro inferior transmitido en igual calibre que las fases. En las zonas o en puntos donde aquélla considere que las condiciones ambientales (velocidad del viento, temperatura, etc.) lo ameriten, el montaje de las fases podrá ser vertical (cortina), simétrico, en postes individuales, etc., y el neutro podrá instalares en la parte superior (apantallamiento). Los ramales que se deriven de las redes de EDEQ S.A. E.S.P. serán trifásicos, independientemente del tipo de transformador proyectado. La conexión de conductores en las líneas aéreas de media tensión se realizará en puntos donde el conductor no esté solicitado mecánicamente. Previo al replanteo de la nueva red, el usuario deberá descartar problemas con tuberías de agua potable o de aguas negras, conducción de gas domiciliario, redes de banda ancha, etc. Se informará, además, ante el Organismo respectivo EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
28. 28 (Planeación, Control Físico, Concesionarios de vías, etc.) de futuras modificaciones de parámetros y zonas verdes que impidan el normal desarrollo de la construcción de la línea. La aprobación del punto de conexión por parte de EDEQ S.A. E.S.P., no exonera al cliente de la respectiva obtención de servidumbres y permisos para la construcción de la obra. EDEQ S.A. E.S.P. autorizará, en condiciones normales, la conexión de cargas hasta de 500 kVA a sus redes aéreas de 13.2 kV; sin embargo, cuando las condiciones lo exijan, EDEQ S.A. E.S.P. asignará un nivel de tensión diferente al solicitado por el cliente. Todo trámite de Factibilidad de Servicio, se surtirá según el Numeral 4.4.2: “Solicitud de Conexión”, contenido en la Resolución CREG 070/98. Por ello, cuando se requiera conectar una carga que exija la expansión del Sistema y EDEQ S.A. E.S.P., realizado el estudio respectivo, determine que no resulta viable dentro de su plan financiero, la expansión correrá a cargo del interesado o de terceros. El factor de potencia se controlará a todos los clientes no residenciales y a los residenciales conectados a un nivel de tensión 2 (sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV) que registren un consumo de energía reactiva que lo amerite. El factor de potencia, en todo caso, deberá ser igual o mayor a 0.90 y EDEQ S.A. E.S.P. exigirá a aquellos clientes cuyo factor de potencia viole este límite, la instalación de equipos apropiados para registrar y compensar la energía reactiva. La capacidad disponible de un circuito de media tensión lo determinará EDEQ S.A. E.S.P. de acuerdo con la corriente de demanda máxima registrada y su perfil de tensión. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
29. 29 2.3.2. Apoyos, Conductores, Cálculo Mecánico y Retenidas para Redes a 13.2 kV 2.3.2.1 Apoyos Serán postes de concreto, de sección circular llena o anular, de 12 m de longitud × 750 kgf (7355.1 N) de carga de rotura aplicada a 20 cm de la cima y cumplirán la Norma NTC1329: “Prefabricados en Concreto. Postes de Concreto Armado para Líneas Aéreas de Energía y Telecomunicaciones”. EDEQ S.A. E.S.P. se reserva el derecho de solicitar postes u otros apoyos de diferentes especificaciones cuando las condiciones de terreno o la exigencia mecánica por parte de los conductores, transformadores o herrajes lo ameriten. En redes aéreas a 13.2 kV se podrá exigir, o permitir, el empleo de apoyos autoportantes cuando haya dificultades para ubicar las retenidas que compensen los esfuerzos resultantes sobre ellos, siempre y cuando el poste ofrezca una tensión de ruptura mínima de 750 kgf. No obstante, la responsabilidad en lo tocante a confiabilidad y desempeño de los apoyos es de quienes proyectan y construyen la red. En zonas rurales se preferirá, en lo posible, el empleo de postería de concreto. Todos los apoyos (postes, torres o torrecillas) que se localicen a bordo de carretera se resaltarán pintándoles franjas alternadas, 2 negras y 3 amarillas de 20 cm cada una, hasta 1 m del rasante del terreno. La profundidad (Pe) de enterramiento de los postes, tal como se especifica en el RETIE, se calculará por medio de la siguiente expresión; teniendo presente que en terrenos pendientes, la profundidad de enterramiento se debe medir desde el lado más bajo de la excavación. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
30. 30 Penterramiento = 0.1 H + 0.6 m Donde: H = Longitud del poste, m. En terrenos inestables, los apoyos se deben hincar mediante un anillo de concreto ciclópeo que, a juicio del diseñador y del constructor, garantice el normal funcionamiento del apoyo cuando éste se someta a los rigores de la intemperie. En ningún caso, la recepción de la red por parte de EDEQ S.A. E.S.P. la hace responsable del correcto desempeño de los apoyos. En el área urbana se debe garantizar el mismo acabado que presentan las calles y andenes antes de la excavación, concepto que emitirá la Oficina de Control Físico del Municipio o la Dependencia que haga sus veces. Los postes en los cuales se instalen transformadores (subestaciones tipo poste), deberán cumplir con lo dispuesto en el Artículo 33 del RETIE. En zona urbana la interdistancia entre apoyos de redes a 13.2 kV no será mayor de 80 m y las crucetas tendrán como mínimo 2.3 m de longitud, salvo casos especiales para ajustarse a las alturas y las distancias reglamentarias. Así mismo donde el Plan de Ordenamiento Territorial (PORTE) lo determine, no se podrán colocar postes, transformadores o elementos de redes que violen lo expresado en aquél. No se permitirá el montaje de redes de media tensión aéreas en los cruces de vías vehiculares; tampoco, la instalación de postes o retenidas al frente de las viviendas, así como la instalación de redes aéreas a lo largo de las vías peatonales. Los apoyos se colocarán sólo en los límites (líneas medianeras) entre predios. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
31. 31 2.3.2.2 Conductores Los conductores para las redes aéreas a 13.2 kV deberán ser desnudos del tipo ACSR o AAAC; presentándose, a continuación, algunas de sus características: Tabla 2.5 Conductores tipo AAAC, 13.2 kV Calibre Diámetro Diámetro Peso Carga a Clase de No. de (AWG o de hilo conductor Conductor la rotura Cableado Hilos kcmil) (mm) (mm) (kgf/km) (kgf) 4/0 AAA 7 4.42 13.25 294.2 3 327 3/0 AAA 7 3.93 11.8 233.3 2 639 2/0 AAA 7 3.50 10.51 185.0 2 093 1/0 AAA 7 3.12 9.36 146.8 1 734 Tabla 2.6 Conductores tipo ACSR clase AA, 13.2 kV Calibre No. de Hilos Diámetro de hilo (mm) Diámetro Peso Carga a (AWG o conductor Conductor la rotura Aluminio Acero Aluminio Acero kcmil) (mm) (kgf/km) (kgf) 4/0 6 1 4.77 4.77 14.31 433 3 784 3/0 6 1 4.25 4.25 12.74 342 2 998 2/0 6 1 3.78 3.78 11.35 272 2 407 1/0 6 1 3.37 3.37 10.11 216 1 988 • Mínimo calibre permitido: 1/0 AWG • Máximo calibre permitido: 4/0 AWG Donde se requiera una geometría de montaje compacta para la red o ella atraviese obstáculos tales como guaduales, zonas arborizadas, etc., se utilizarán conductores semiaislados (cable ecológico) que garanticen la seguridad del medio y la confiabilidad en la prestación del servicio. El RETIE (Artículo 13), establece: “ Los conductores denominados cubiertos o semiaislados y sin pantalla, es decir, con un recubrimiento que no esté certificado para ofrecer el aislamiento en media tensión, deben ser considerados conductores desnudos para efectos de distancias de EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
32. 32 seguridad, salvo en el espacio comprendido entre fases del mismo o diferente circuito, que puede ser reducido por debajo de los requerimientos para los conductores expuestos cuando la cubierta del conductor proporciona rigidez dieléctrica para limitar la posibilidad de la ocurrencia de un cortocircuito o de una falla a tierra. Cuando se reduzcan las distancias entre fases, se deben utilizar separadores para mantener el espacio entre ellos”. Los conductores se sujetarán a los apoyos así: • En aisladores tipo pin con el mismo material del conductor, procurando que el alambre de amarre únicamente sostenga el conductor en su posición. Para conductores de aluminio o de cobre, se usarán hilos de aluminio o cobre, respectivamente y, nunca, se usarán pinzas para realizar el amarre • En aisladores de retención (plato), con una grapa cuyas dimensiones se ajusten al calibre y material del conductor y cuya capacidad mecánica satisfaga las exigencias requeridas por el tensado y las diferentes hipótesis (condiciones) de trabajo Los conductores eléctricos serán fabricados bajo la Norma NTC-309: “Conductores de Aluminio Cableado Concéntrico Reforzados con Núcleo de Acero Recubierto- ACSR” que corresponde a la Norma ASTM B232. El tendido de los conductores se realizará empleando los carretes de empaque e izando aquellos hasta las poleas (de madera o de aluminio) para proceder a tensarlos, garantizando siempre una manera de frenar sin que sufran los cables ni los carretes. En terrenos rocosos y sobre cercas, carreteables o sitios donde el roce EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
33. 33 puede deteriorar el cable, los conductores deben colocarse sobre andamios de madera. En las redes aéreas de 13.2 kV se definen tres puntos de conexión, a saber: cruce aéreo de dos líneas de igual o diferente calibre, bajante de línea de media tensión a transformador de distribución y transición de línea aérea a subterránea la que, a su vez, tiene dos opciones como son la transición para alimentar un solo transformador y la transición para construir un circuito de media tensión subterráneo a 13.2 kV. En el cruce aéreo de líneas, el alimentador va por encima y la derivación por debajo; la conexión consistirá de dos puentes de aluminio de igual calibre separados 15 cm entre sí para cada fase y con conectores tipo cuña. La bajante de una línea de media tensión a los cortacircuitos para los transformadores de distribución se hará así: se instala estribo en ACSR y se deriva en ACSR del mismo calibre hasta conectarse al conductor de cobre que parte del terminal del cortacircuitos; la unión entre el aluminio y el cobre se realizará empleando conector bimetálico. La transición de línea de media tensión a subterránea se hace conectando una protección que determina EDEQ S.A. E.S.P. según la potencia a manejar: cortacircuitos, interruptor y/o un medio de corte visible (gap), lo cual implica un puente en conductor de cobre entre la línea aérea y el elemento de maniobra o protección. En caso de una derivación, cualquiera, que involucre aluminio y cobre, el conector será bimetálico y el aluminio quedará en la parte superior para evitar su corrosión por parte del cobre. El puente a los descargadores de sobretensión será en cobre y la bajante de puesta a tierra se hará en los materiales contemplados en la Tabla 24 del EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
34. 34 RETIE: “Constantes de Materiales” y aceptados por EDEQ S.A. E.S.P quién definirá el calibre mínimo de acuerdo al material; empleando el ducto interno exigido para los postes a colocar en el Sistema de EDEQ S.A. E.S.P. Los empalmes rectos en los vanos serán del tipo tubular de compresión (requiere ponchadora) o del tipo automático o de varillas preformadas de plena tracción (no requiere herramienta). En conductores de calibre inferior al 1/0 AWG, se permite el empalme directo, correctamente realizado, haciendo uso del cable ACSR. Quedan expresamente prohibidas las uniones por tornillo, en especial aquellas que provoquen que los ejes de los conductores a unir no formen una misma línea recta. En una línea nueva, los empalmes deberán realizarse en el puente flojo de un apoyo con cadenas de amarre (retención); en caso contrario, los empalmes en los conductores activos y en el cable de guarda deberán colocarse, por lo menos, a 12 m del apoyo. Nunca habrá más de un empalme en un vano. 2.3.2.3. Cálculo Mecánico Al fijar las condiciones mecánicas de trabajo del conductor debe respetarse que la tensión a la temperatura promedio de diseño no exceda el 30% de la tensión de rotura del cable. Todos los conductores dentro del vano templa (máximo 1 km en terreno plano) deberán tensarse el mismo día. Para la aplicación de la ecuación del cambio de condiciones y el pronóstico de las flechas máximas en las diferentes condiciones de trabajo, se fijarán las siguientes hipótesis, tomando los datos de temperaturas y EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
35. 35 velocidades del viento de la autoridad ambiental respectiva (IDEAM) u otra que haga sus veces. • Límite diario: para temperatura promedio, el 30% de la tensión de rotura • Límite de carga: para 10 ºC y viento máximo, el 50% de la tensión de rotura Cualquier consideración especial o diseño específico que no esté contemplado en el presente Reglamento, deberá garantizar las mejores condiciones de confiabilidad, calidad y continuidad del servicio; para ello EDEQ S.A. E.S.P. adopta el NESC (National Electrical Safety Code) en su Norma del comité C2, Parte 2: “Reglas de Seguridad para la Instalación y Mantenimiento de Alimentadores Eléctricos Aéreos y Líneas de Comunicación” y el RETIE. Una vez calculadas las flechas, empleando parábolas para vanos reguladores menores de 300 m y aquéllas por debajo del 5% de la longitud del vano y en los demás casos la curva catenaria, se fija mediante la siguiente expresión, la distancia mínima exigida entre conductores para que no se acerquen peligrosamente entre sí: kV d = k (f + λ) + 150 En donde: d = separación mínima entre conductores; m k = coeficiente que para ACSR se tomará como 0.80 y para AAAC como 1.0 f = flecha máxima; m λ = longitud de la cadena de aisladores; m (λ = 0 para 13.2 kV) kV = tensión nominal línea-línea, en kilovoltios = 13.2 La distancia d, en ningún caso, será menor a: 0.1 + kV 150 m EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
36. 36 Las cargas a considerar actuando sobre los apoyos son: • Cargas verticales: son las debidas al peso propio del apoyo, de los conductores y cable de guarda, herrajes, accesorios y las cargas generadas en labores de montaje y mantenimiento • Cargas longitudinales: se deben a la acción de tensiones desequilibradas en los conductores y cables de guarda, ocasionadas por rotura de uno o varios de ellos, así como en estructuras terminales donde sólo se ejerce tensión en un sentido y cuando se presenten vanos reguladores diferentes a lado y lado de un apoyo • Cargas transversales: las resultantes de la acción del viento tomada en dirección normal a los conductores, cables de guarda, herrajes y al apoyo mismo; se deben, además, a cambios de dirección en la línea • Otras cargas: en zonas montañosas pueden presentarse vanos pesante negativos y se requiere, entonces, considerar las cargas de arranque o levantamiento. Por otra parte, la acción mecánica de las retenidas ocasiona cargas verticales que deben ser tenidas en cuenta Los límites para utilización de las estructuras se fijan a partir de una velocidad del viento de 80 km/hora en la zona de influencia de EDEQ S.A. E.S.P. Los esfuerzos mecánicos que deben soportar las estructuras estarán dentro de los límites que satisfagan la siguiente desigualdad: M r ≥ M1 + M2 + M3 Fr ( L t − L e ) para M r = 2.5 En donde: Mr = Momento resistente de la estructura con factor de seguridad 2.5; kgf.m EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
37. 37 M1 = Momento producido por la acción del viento en la estructura; kgf.m M2 = Momento producido por la acción del viento en los conductores; kgf.m M3 = Momento debido al ángulo de deflexión de la línea; kgf.m Fr = Fuerza resistente en la punta del poste; kgf Lt = Longitud total del poste; m Le = Longitud de empotramiento; m Para estructuras de dos postes se duplicará el momento de uno. La expresión para Mr conduce a una relación entre los ángulos de deflexión de la línea y el vano que puede soportar el apoyo asignado sin necesidad de retenidas, obteniéndose así a la denominada “Gráfica de Utilización”. Para refinar los cálculos mecánicos en redes que lo requieran, los Fabricantes proporcionan datos sobre los parámetros más importantes de los materiales de los que se compone el conductor; así cuando se trate de conductores compuestos de aluminio y acero (ACSR), las siguientes expresiones permiten determinar el módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de variación lineal con la temperatura (α) para utilizarlos en la ecuación del cambio de estado y en la determinación de la condición limitante entre las diferentes hipótesis: E = 7 000 (m + 3) kg (m + 1) mm2 α = 115 × 10 − 6 . (2m + 3) 1 (m + 3) ºC Donde m es la elación entre las áreas de aluminio y acero del conductor. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
38. 38 Las configuraciones o tipos de estructura que normalmente se emplearán en las redes aéreas de 13.2 kV serán: • Poste sencillo en suspensión o pin sencillo, disposición triangular, para puntos con cambios de dirección hasta 10º, con apoyos adyacente más o menos a igual altura • Poste sencillo en suspensión o doble pin, disposición triangular, para puntos con cambios de dirección hasta 30º, con apoyos adyacente más o menos a igual altura • Poste sencillo en retención sencilla, disposición triangular, para puntos de comienzo o final de línea • Poste sencillo en retención doble, disposición triangular, para puntos intermedios con cambios fuertes de dirección, apoyos adyacentes desnivelados o vanos adyacentes de muy diferente longitud y, además, para limitación del vano templa • Poste sencillo en bandera o cruceta volada (suspensión, retención sencilla o retención doble) para puntos donde los conductores se aproximan a edificaciones • Postes en hache para suspensión, para retención sencilla o doble, en vanos considerados largos según el conductor y las condiciones o hipótesis de carga • Poste sencillo en disposición vertical sin cruceta (abanicos), para apoyos en suspensión o retención doble, no se aceptan como terminal • Amarre de tres postes (tormenta, triple o trillizos) para vanos particularmente largos 2.3.2.4. Retenidas para Redes a 13.2 kV Las retenidas o vientos se colocarán en todas las estructuras de retención, en los apoyos con cambios de dirección que sobrepasen los esfuerzos admisibles en el EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
39. 39 poste, en apoyos con vanos mayores de los aceptados sin rienda y en cualquier punto donde un diseño mecánico confiable lo exija. Los valores máximos permitidos en zonas rurales, para la longitud del vano (a) serán: Tabla 2.7 Vanos máximos a partir de la geometría de montaje de los conductores Longitud del Tipo de apoyo vano (m) Apoyo en cruceta de 2.3 m a ≤ 150 Apoyo en H 150 < a ≤ 350 Apoyo en tormenta 350< a < 550 Los vanos máximos permitidos sin retenidas laterales, para redes rurales con un factor de seguridad de 2.5 aplicado a los postes, se consignan en la Tabla 2.8. Tabla 2.8 Vanos máximos, para redes rurales, sin retenidas laterales Resistencia del Poste Tipo de Calibre Altura Poste (kgf) Línea Conductores (m) 750 1050 3 × 1/0 190 m 210 m Un solo 3 × 2/0 12 170 m 200 m Circuito 3 × 4/0 135 m 195 m Las retenidas utilizarán cable de acero galvanizado extraresistente con un diámetro mínimo de 6.35 mm (¼”). Los cables de acero galvanizado deberán cumplir la Norma NTC-2355: “Cables de Alambres de Acero Recubiertos de Cinc-Galvanizado para Protección de Líneas Aéreas de Energía Eléctrica”. Las retenidas quedarán alineadas con el eje de la red o sobre la bisectriz del ángulo suplementario de deflexión de la línea, cuando éste no sobrepase los 30°; además, EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
40. 40 se deben rematar (“entizar”) con alambre galvanizado No.12 y emplear grapaprensa (prensora) de tres tornillos. La localización de la retenida no obstaculizará el tránsito peatonal ni vehicular en accesos a edificaciones, garajes, etc. Cuando se compense un esfuerzo mecánico sobre una cruceta con disposición en bandera y se lleve la rienda hasta un poste auxiliar, éste deberá tener una altura aproximadamente igual a la de montaje de la cruceta sobre la cual actúa aquélla. La varilla de anclaje será de ⅝” × 1.80 m y se colocará en la misma dirección del cable de acero galvanizado; las varillas quedarán por fuera del suelo entre 5 cm y 10 cm. En las retenidas de las redes a 13.2 kV se empleará el aislador tensor ANSI C29.4 clase 54.3 y se ubicará a 3 m del amare de aquéllas al poste. 2.3.3 Regulación de Tensión Para determinar la regulación de tensión en las redes aéreas Nivel 2 (tensión eficaz mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV), se utilizará el método “Tramo a Tramo” o de cargas concentradas según la siguiente ecuación: % Regulación = K × L × kVA En donde: K= Constante de regulación, 1(kVA × m) , Tabla 2.9 L= Longitud del tramo analizado, m EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
41. 41 kVA = Potencia en kilovoltamperios de la carga concentrada para el tramo Para calcular la constante de regulación K, se utilizan los parámetros que EDEQ S.A. E.S.P. considera adecuados para sus redes y, claro, se modificarán a su criterio cuando así lo amerite el Estado del Arte. 1 Tabla 2.9 Constante K ( × 10 − 7 ) para redes aéreas a 13.2 kV kVA × m Conductor ACSR Calibre Montaje triangular Número del Número de hilos Distancias: 1.26 m, 1.26 conductor de hilos de m, 2.10 m (AWG o de acero aluminio Factor de potencia kcmil) 0.8 0.9 1/0 6 1 4.78649 4.75080 2/0 6 1 4.11457 4.00687 3/0 6 1 3.59428 3.43328 4/0 6 1 3.19010 2.99071 266.8 18 1 3.00735 2.81239 266.8 26 7 2.50524 2.25769 300 26 7 2.36742 2.10871 336.4 18 1 2.27560 2.00120 336.4 26 7 2.25029 1.98281 336.4 30 7 2.23834 1.97413 Con respecto a la regulación de tensión, EDEQ S.A. E.S.P. adopta la Norma NTC 1340: “Electrotecnia. Tensión y Frecuencia Nominales en Sistemas de Energía Eléctrica en Redes de Servicio Público”, exigiendo para sus redes en períodos de una semana, que el 95% de los valores eficaces de la tensión promedio en 10 minutos se sitúen dentro de los límites fijados en la Tabla 2 de dicha Norma. En cuanto a la caída de tensión en las redes aéreas a 13.2 kV, se deberá ajustar a la máxima regulación que EDEQ S.A. E.S.P. fija para el Sistema completo (transformador, alimentador, etc.) hasta el cliente final. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
42. 42 2.3.4. Protecciones de las Redes Aéreas a 13.2 kV, Conexión a Tierra Toda red aérea a 13.2 kV dentro del área de influencia de EDEQ S.A. E.S.P. deberá estar protegida contra sobrecorrientes (cortacircuitos) y contra sobretensiones (descargador de sobretensiones: DPS), debidamente seleccionados e instalados. La escogencia del tipo de fusible en lo relativo a su característica de tiempo (K, T, H, N, etc.) y a su corriente nominal, deberá garantizar una operación selectiva de las protecciones, buscando siempre que durante un fallo sólo sea despejada de manera oportuna la parte afectada. En cuanto a su utilización, los fusibles tipo T se usarán, preferiblemente, cuando existan reconectadores o seccionalizadores, de forma que permitan actuar primero a estos y si la falla persiste, actúe el fusible. Debe diferenciarse el nombre del fusible, de su corriente de carga nominal continua que puede conducir sin fundirse, como se muestra a continuación. Tabla 2.10 Fusibles para redes a 13.2 kV Nombre 6 8 10 12 15 20 25 30 40 Amperios 9 12 15 18 23 30 38 45 60 Los cortacircuitos para redes a 13.2 kV tendrán una tensión nominal de 15 kV y una capacidad de corriente nominal de 100 A. Si, a juicio de EDEQ S.A. E.S.P., se requieren cortacircuitos de mayor capacidad a los especificados, estos serán de 200 A y estarán provistos de cámaras apagachispas. Las Normas y Guías Técnicas mínimas que deben cumplir los cortacircuitos primarios son: EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
43. 43 • NTC-2132: “Ensayos de Diseño para Fusibles de Alta Tensión. Interruptores para Distribución Monopolares en Aire, Encapsulados, Interruptores Desconectadores con Fusibles y Accesorios” • NTC-2133: “Especificaciones para Fusibles Tipo Expulsión de Alta Tensión para Distribución, Cortacircuitos, Seccionadores de Fusible e Hilos” • GTC 89: “Guía para la Aplicación, Operación y Mantenimiento de Fusibles de Alta Tensión. Interruptores al Aire Unipolares de Distribución Encapsulados, Seccionadores de Fusibles y Accesorios” • NTC-3285: “Electrotecnia. Cortacircuitos y Fusibles de alta Tensión” • NTC-3285-2: “Fusibles de Alta Tensión. Parte 2: Fusibles de Expulsión” Cuando la red a construir tenga una longitud mayor o igual a 150 m o cuando la longitud de la red entre un nuevo transformador a instalar y el cortacircuitos existente más cercano sea igual o mayor a 120 m, deberá seccionarse la línea, sin perjuicio de las protecciones del transformador. De igual manera, cuando se construya un ramal que se derive directamente de una red principal de EDEQ S.A. E.S.P., sin importar la longitud, se exige el seccionamiento del ramal. Contra sobretensiones, cada fase estará protegida por un descargador de sobretensiones del tipo de óxido metálico sin espaciadores (gaps), así: • La capacidad de descarga de los descargadores de sobretensión de óxido de zinc del tipo polimérico será de 10 kA (onda de 8/20 μs) • En instalaciones trifásicas 3 hilos, 13.2 kV ó monofásicas 2 hilos 13.2 kV, se utilizarán descargadores de sobretensión de óxido de zinc del tipo polimérico para 12 kV con MCOV (Maximum Continuous Operating Voltage) de 10.2 kV EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
44. 44 • En instalaciones trifásicas cuatro hilos 13.2 kV y en sistemas monofásicos con neutro puesto a tierra se utilizarán descargadores de sobretensión de óxido de zinc del tipo polimérico de 10 kV, con MCOV (Maximum Continuous Operating Voltage) de 8.4 kV • Los descargadores de sobretensión seleccionados serán del tipo distribución y el nivel básico de aislamiento (BIL) del equipo a proteger: 95 kV de tensión de placa y 10 kA de corriente de descarga para onda de 8/20 μs. Los puntos de montaje de los descargadores serán, como mínimo: en las transiciones de la red (aérea a subterránea o afloramientos), en los transformadores, en los bancos de condensadores que compensen los reactivos de la línea a 13.2 kV, en los puntos de maniobra y protección (seccionalizadores, interruptores, etc.) y donde condiciones tales como el nivel ceráunico de la zona, a juicio de EDEQ S.A. E.S.P. se considere necesario Los descargadores de sobretensión deberán cumplir, como mínimo, las Normas: • NTC-2166: “Descargadores de Sobretensiones de Resistencia Variable con Explosores para Redes de Corriente Alterna” • NTC-4839: “Descargadores de Sobretensiones (Pararrayos) de Óxido Metálico sin Espaciadores (Without Gaps) para Sistemas de Corriente Alterna” • NTC-4616: “Pararrayos. Recomendaciones para Selección y Uso” • NTC-2878: “Electrotecnia. Guía para la Selección de Pararrayos en Transformadores de distribución” • NTC-3582: “Electrotecnia. Guía para la Puesta a Tierra de Transformadores con Tensión de Serie 15 kV” • NTC-3328: “Coordinación de Aislamiento. Definiciones. Principios y Reglas” EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
45. 45 La conexión a tierra, cuyo objeto es limitar las tensiones que puedan producirse por descargas en un apoyo, incluirá: el neutro, los descargadores de sobretensión, el tanque de los transformadores y, si lo hay, el cable de guarda. Cuando se trate de postes de concreto, los conductores de puesta a tierra de los neutros de las redes de media tensión se harán en los materiales contemplados en la Tabla 24 del RETIE: “Constantes de Materiales” y aceptados por EDEQ S.A. E.S.P; se empleará el conducto interno que en las redes de EDEQ S.A. E.S.P. tendrán todos los postes. Serán de obligatorio cumplimiento los requisitos enunciados en el Numeral 15.3.1 “Electrodos de Puesta a Tierra” y consignados en la Tabla 22 del RETIE. En lo posible, la resistencia de la toma de tierra debe ser menor o igual a los 10 Ω pero cuando, debido a las características del terreno, no fuera posible obtener ese valor, se admitirá un valor superior, siempre que se refuerce el aislamiento del apoyo. Sin embargo, cuando éste se sitúa en un lugar concurrido o se trata de una transición de la línea, se construirá una toma de tierra en forma de anillo cerrado, enterrado alrededor de la cimentación a 1 m de distancia de ella y a 0.5 m de profundidad. Al anillo se le conectarán, como mínimo, dos varillas de cobre electrolítico de ⅝” × 2.40 m. 2.3.5 Aislamiento de las Redes Aéreas a 13.2 kV El aislamiento de estas redes deberá mantenerse al ser solicitado por los siguientes esfuerzos: • Baja frecuencia. Los resultantes de condiciones de operación, particularmente por la aparición de fallos monofásicos • Accionamiento. Las producidas por operación del equipo, especialmente apertura y cierre de interruptores, deslastres de carga, etc. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
46. 46 • Descargas atmosféricas. Afectadas particularmente por diferentes valores de resistencias de puesta a tierra Para estructuras en retención se utilizarán cadenas formadas por dos aisladores de suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro (ICONTEC Clase AS-1), fabricados según Norma NTC-1170: “Electrotecnia. Aisladores Tipo Suspensión de Porcelana Fabricados por Proceso Húmedo y de Vidrio Templado”. Sin embargo, EDEQ S.A. E.S.P. aceptará aisladores poliméricas que satisfagan las condiciones de tensión de soporte, BIL, flameo, etc., debidamente normalizados y certificados. Para estructuras en suspensión o pin o de paso, se utilizarán aisladores de pin para 13.2 kV libres de radio interferencia clase AE-4 (ANSI C29.5 Clase 55.4) fabricados según Norma NTC-739: “Aisladores de Porcelana Tipo Espiga para Baja y Media Tensión Fabricados Mediante Proceso Húmedo”. Cuando EDEQ S.A. E.S.P. lo exija, por condiciones de sobretensión frecuentes, se utilizarán los aisladores Line Post que estén debidamente certificados. Si las condiciones, a juicio de EDEQ S.A. E.S.P., exigen el diseño y selección detallados del cálculo de aislamiento del sistema, se adoptará la Norma IEC 71-1 dentro del Rango I, para tensiones mayores de 1 kV y hasta 245 kV, inclusive. Dentro del área de influencia de EDEQ S.A. E.S.P. no existe, en general, un nivel ceráunico tan alto que exija apantallar por medio de un cable de guarda las redes a 13.2 kV. No obstante, cuando las condiciones ambientales lo recomienden, se apantallarán estas redes con un diseño basado en el modelo electrogeométrico. EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009
47. 47 2.3.6 Vibración y Amortiguadores Los conductores aéreos están sometidos a la vibración eólica que es una oscilación de alta frecuencia y baja amplitud, originada por remolinos en la parte posterior del conductor y que se traducen en esfuerzos verticales intermitentes perpendiculares a la dirección del viento. Para controlar las vibraciones se deben tener en cuanta los siguientes criterios, según la gravedad del fenómeno en un vano determinado: • Evitar que la línea quede demasiado tensada para condiciones de media y baja temperatura • Usar varillas preformadas de blindaje (Armor Rod). Con éstas se aumenta el momento resistente del conductor, disminuyendo la amplitud de las vibraciones eólicas. Se trata de varillas helicoidales del mismo material del conductor que se instalan sobre él en los puntos de amarre, quedando paralelas a los hilos del cable y cubriéndolos totalmente • Seleccionar dispositivos adecuados (grapas) para la fijación del conductor • Evitar conexiones demasiado rígidas • Usar amortiguadores. La efectividad de estos depende de su punto de aplicación con relación al punto de amarre y de sus características relacionadas con las propias de amortiguación que tenga el conductor Las siguientes Normas ayudan a seleccionar y ubicar correctamente los amortiguadores: EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. REDES AÉREAS (CAPÍTULO 2) NORMAElaboró: Revisó: Aprobó: Fecha: EDEQ Convenio EDEQ-UTP Febrero de 2009