Source: http://docplayer.it/1615027-Valutazione-rischio-incendio-dm-10-marzo-1998.html
Timestamp: 2017-07-28 03:09:30+00:00
Document Index: 34018601

Matched Legal Cases: ['art. 51', 'art. 7', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 80']

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DM 10 MARZO PDF
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DM 10 MARZO 1998
Download "VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DM 10 MARZO 1998"
Rosangela Rubino
1 CITTA DI ALESSANDRIA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE P.ZZA DELLA LIBERTA N. 1 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DM 10 MARZO 1998 Servizio Cultura BIBLIOTECA SALE D ARTE P.ZZA V. VENETO 1 - ALESSANDRIA.DOC. 1 FILE: COD. ELABORAT0: TAVOLA: VRI_01_07 Biblioteca civica SCALA: VRI_01_07 Biblioteca civica ELABORAZIONE: Servizio Prevenzione e Protezione AGG.TO N : DATA DESCRIZIONE: REDATTO DA: DATA: VER IFICATO DA: DATA: VALIDATO DA: DATA: 01 10/01/07 Emissione RSPP 10/01/07 Preposto 10/01/07 Datore di Lavoro 10/01/072 1 RIFERIMENTI NORMATIVI PREMESSA DESCRIZIONE DEL CONTENITORE EDILIZIO OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI D INCENDIO LUOGHI DI LAVORO RISCHIO INCENDIO GENERALE IMPIANTO TERMICO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE MACCHINE ASCENSORI DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI UBICAZIONE NEL TERRITORIO: CARATTERISTICHE STRUTTURALI: CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI: COLLEGAMENTI STRUTTURALI: COMPARTIMENTAZIONI: LUNGHEZZA PERCORSI: VIE DI ESODO: AFFOLLAMENTO: RISCHIO INCENDIO PER AREE OMOGENEE ESITO DELLA VALUTAZIONE...19 VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO SORGENTI D INNESCO LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI D INCENDIO ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI D INCENDIO MISURE INTESE AD EVITARE L INSORGERE ED A LIMITARE LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE INCENDIO MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO MEZZI MOBILI DI ESTINZIONE IMPIANTO FISSO DI ESTINZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E DELLE EMERGENZE SEGNALETICA DI SICUREZZA REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO...233 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M. 16 febbraio 1982 Attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi D.M. 4 maggio 1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l avvio dei procedimenti di prevenzione incendi D.M. 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Circolare n. 4 del 01/03/2002 Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. Legge 1 marzo 1968, n.186 Norme sugli impianti elettrici ed elettronici Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza degli impianti D.P.R. 6 dicembre 1991, n Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46 in materia di sicurezza degli impianti CEI 64/8 Normativa elettrica generale CEI 64/2 e CEI 81/1 Normativa elettrica specifica per impianti in luoghi con pericolo di esplosione e incendio e protezione contro le scariche atmosferiche D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e n. 242 del 19 marzo 1996 Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. DPR n. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro UNI 9765 CNVVF CPAI - Sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione manuale d'incendio UNI EN 54 Rilevatori d'incendio UNI Impianti di estinzione incendi Reti idranti D.M. 20 dicembre 1982 Norme tecniche relative agli estintori portatili da incendio. D.Lgs 14 agosto 1996 n. 493 Normativa sulla segnaletica di sicurezza Legge n. 3 del 2003 e D.P.C.M. 23/12/2003 concernente il divieto di fumo nei luoghi di lavoro. D.P.C.M. 23 dicembre 2003 Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori». Decreto 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Norme CEI: in materia di impianti elettrici; Norme UNI-CIG: in materia di impianti di distribuzione del gas combustibile; Norme EN o UNI: in materia di macchine.4 2 PREMESSA L attività del Comune di Alessandria oggetto d indagine (Biblioteca civica e Sale d arte) si configura essenzialmente come attività espositiva/biblioteca/didattica e ufficio. In relazione alla politica di sicurezza intrapresa dal Comune di Alessandria alla luce delle normative antincendio emanate, con particolare riferimento al D.M. 10/03/1998, provvedimento che applica alla prevenzione incendi le metodologie di valutazione del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., si è avviata per le sopraddette attività, sulla base della documentazione di progetto, una procedura avente come fine quello di effettuare una attenta valutazione degli ambienti di lavoro e dei rischi d incendio ad essi correlati. Il presente documento ha quindi lo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati dal suddetto decreto: 1. valutazione e prevenzione dei rischi 2. informazione del personale 3. formazione del personale 4. misure tecnico-organizzative Il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, permetterà di gestire le varie attività in modo tale da salvaguardare l incolumità delle persone e la tutela dei beni. 3 DESCRIZIONE DEL CONTENITORE EDILIZIO La Biblioteca civica e le Sale d arte sono situate tra Piazza Vittorio Veneto, Via Tripoli, Via Parma e Via Machiavelli ad Alessandria. La Biblioteca e le Sale d arte si sviluppano all interno di un edificio indipendente, che si compone di due piani fuori terra tra i quali è compreso un ammezzato verso il cortile interno ed il fronte verso Piazza V.Veneto, e una piccola zona interrata sul lato di Via Machiavelli nella quale verranno realizzati il locale pompe antincendio e un deposito di opere artistiche in pietra a servizio del museo. E collocato in zona centrale della città e possiede un ingresso per la Biblioteca che si affaccia su piazza Vittorio Veneto e un ingresso delle Sale d arte che si affaccia su Via Machiavelli. Le uscite di emergenza si affacciano sul cortile interno dello stabile e conducono in Piazza Vittorio Veneto. L edificio è stato ristrutturato nel corso degli anni , ed ha principalmente come destinazione d uso dei locali: sale espositive/didattiche/biblioteca e ufficio. Il fabbricato presenta una pianta rettangolare con corte al centro; ha un'altezza massima di gronda di 12,60 m nella quale sono stati ricavati i due piani fuori terra ed una piccola parte di ammezzato verso il cortile interno e su P.zza V. Veneto. La biblioteca disporrà di n. 7 locali di deposito dei libri di non grande pregio localizzati al piano terreno lungo due distinte zone disposte sui lati confinanti con le Vie Tripoli e Machiavelli; e 2 sale storiche saranno adibite al deposito dei volumi pregiati di interesse storico / culturale e alla consultazione degli stessi da parte dell utenza. Le aree espositive museali verranno articolate in zone attinenti a diverse finalità culturali e funzionali, secondo l'elenco che è riportato a seguito: A) Ingresso B) Corridoio di distribuzione e zona biglietteria C) Sala Ciclo di Artù D) Sala esposizioni temporanee 1 E) Deposito quadri F) Sala esposizioni temporanee 2 e proiezioni audiovisivi G) Guardaroba H) Saletta per esposizione collezione Zaffassi5 Sempre al piano terra è prevista la presenza di: un'area emeroteca (raccolta di giornali) per la consultazione; una piccola sala espositiva; un'area di accoglimento. Al piano ammezzato sarà presente un corridoio interno per il collegamento alle scale e ascensori di movimentazione verticale; una sala open space destinata ad uffici, verso Piazza V.Veneto, che verrà suddivisa mediante pareti mobili. Il primo piano sarà destinato alla consultazione del materiale conservato; è prevista la seguente articolazione degli spazi: atrio di accesso dalla torre / passerelle di distribuzione sala multimediale con postazione video sala gruppi / bambini sala studio / ricerche ragazzi area fotocopie 6 sale di consultazione 2 sale di consultazione / archivio libri storici sala di indirizzo cataloghi magazzino con equivalente spazio soppalcato, per lo stoccaggio di esigue quantità di volumi locale tecnico Al piano sottotetto verranno installati gli impianti tecnologici per la produzione di calore e di condizionamento. 4 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica dal documento di cui all art. 4, comma 2, del D. Lgs. 626/94. La valutazione dei rischi di incendio, deve consentire al Datore di Lavoro, di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono: prevenzione dei rischi; informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; formazione dei lavoratori; misure tecnico - organizzative, destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. Questo documento costituisce parte specifica e integrante del D.V.R (documento valutazione rischi): redatto ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. 626/94; Il presente documento dovrà essere periodicamente verificato a cura del Datore di Lavoro, sentito il R.S.P.P. il Medico Competente le R.L.S., e sarà oggetto di revisione a seguito di: adeguamenti strutturali; adeguamenti impiantistici; nuove realizzazioni; attivazione di cantieri all interno dell edificio; modifiche organizzative e funzionali. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI Il criterio fondamentale adottato nella valutazione del rischio è quello basato sull identificazione dei pericoli relativamente ai differenti luoghi di lavoro, nell analisi dei fattori di rischio e nella stima delle possibili conseguenze. La valutazione viene quindi articolata nelle seguenti fasi:6 1. individuazione di ogni pericolo di incendio quali sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell incendio ecc. 2. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; 3. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 4. valutazione del rischio residuo di incendio; 5. verifica dell adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. Le disposizioni contenute nel D.M. 10 marzo 1998 sono state inoltre integrate con i criteri di valutazione proposti dal D.Lgs 626/94 conferendo all analisi delle attività una visione più approfondita. Inoltre visto la peculiarità delle attività (Biblioteca e Sale espositive) sono stati rispettati i criteri dettati dal D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. Il livello di rischio globale delle attività viene rappresentato con un modello matematico nel quale gli effetti del rischio stesso dipendono dai seguenti fattori: P = probabilità o frequenza del verificarsi dell evento rischioso M = magnitudo della conseguenza, ossia dell entità del danno ai lavoratori o all ambiente, provocato dal verificarsi dell evento dannoso. Secondo la funzione: Rischio = P x M 5.1 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Conseguentemente alla determinazione dei rischi presenti nell attività, ed avendo definito le misure di prevenzione e protezione adottate atte a cautelare i lavoratori e i visitatori con l obiettivo di eliminare o quantomeno ridurre i rischi, si procede alla classificazione del luogo di lavoro come indicato dal D.M. 10 marzo Nella classificazione del livello di rischio si valutano nella totalità i rischi singolarmente individuati, tenendo in debita considerazione i criteri e le misure adottate di cui al precedente paragrafo ed i mezzi e impianti protettivi installati come illustrato successivamente, focalizzando lo studio verso gli effetti prodotti. La FREQUENZA/POSSIBILITÀ P di accadimento del rischio è stata suddivisa in tre livelli: LIVELLO CARATTERISTICHE 1) Il rischio rilevato può verificarsi solo con eventi particolari o concomitanza di eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. 2) Il rischio rilevato può verificarsi con media probabilità e per cause solo in parte prevedibili. Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi. 3) Il rischio rilevato può verificarsi con considerabile probabilità e per cause note ma non contenibili. È noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno.7 La MAGNITUDO del danno M è stata suddivisa in tre livelli: LIVELLO CARATTERISTICHE 1) Scarsa possibilità di sviluppo di principi di incendio e limitata propagazione dello stesso. Bassa presenza di sostanze infiammabili/combustibili. 2) Condizione che possono favorire lo sviluppo di incendi ma con limitata possibilità di propagazione. Presenza media di sostanze infiammabili/combustibili. 3) Condizioni in cui sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendio con forte possibilità di propagazione. Presenza elevata di sostanze infiammabili/combustibili. P M Diagramma di classificazione del Rischio: R = F x M 1 2 Rischio d incendio basso 3 4 Rischio d incendio medio 6 9 Rischio d incendio elevato Stabiliti i valori, sono stati riportati nel grafico avente in ascissa la magnitudo ed in ordinata la frequenza.8 Per conseguire gli obiettivi dell attività di valutazione dei rischi, là dove esistono delle situazioni pericolose sono state adottate misure atte a ridurre l entità dei rischi stessi diminuendo la probabilità che si verifichi l evento dannoso e facendo sì che venga minimizzato il danno. Rimane sottinteso che la riduzione della probabilità P e della magnitudo M presuppone comunque l aumento della conoscenza del rischio ottenuto mediante azioni di informazione e formazione dei lavoratori interessati. Nota: Per l individuazione dei livelli di rischio connessi al fenomeno di incendio, si è proceduto verificando la presenza di attività soggette al controllo dei VV.FF. Successivamente si è proceduto ad un analisi di dettaglio suddividendo la sede in diverse aree, all interno delle quali i rischi d incendio sono stati giudicati OMOGENEI sulla base delle attività svolte, dei materiali presenti e delle caratteristiche strutturali dei locali. 6 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI D INCENDIO LUOGHI DI LAVORO Per gli spazi di lavoro, è stato calcolato il carico d incendio che è costituito da arredi, materiale espositivo e librario esposto e/o depositato e dal materiale esposto nelle Sale d arte che raramente può variare in base al tipo di attività organizzata. Le considerazioni contenute dall'art. 4, comma 4 del D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418, relative alla limitazione del carico d'incendio entro 50 kg/mq in ogni singolo ambiente, sono ampiamente rispettate dagli ambienti museali delle sale d arte e nei locali di consultazione dei testi. Per quanto riguarda i depositi librari presenti lungo le maniche di Via Machiavelli e Via Tripoli al piano terra è stata fatta una valutazione separata; il materiale cartaceo depositato si presenta in forma compattata all'interno di armadi chiusi di tipo compattabile, per cui il carico d'incendio si determina dal prodotto della potenzialità calorica della carta ammassata, riferita all'unità di peso (kg), e della quantità in kg di materiale stoccato all'interno degli armadi compattabili. Manica Via Tripoli - CARICO DI INCENDIO = 82,14 Kg Legna / mq Manica Via Machiavelli - CARICO DI INCENDIO = 110,65 Kg Legna / mq I locali, avendo come destinazione d uso sale espositive/biblioteca e didattiche/ufficio presentano un modesto carico d incendio, dovuto a materiale cartaceo delle attività amministrative. È necessario mantenere i locali magazzino e ripostiglio in perfetto ordine evitando di ammassare in modo disordinato materiale (attrezzi di lavoro o altro), che farebbe aumentare il carico d incendio. I servizi igienici dei vari piani hanno i pavimenti in piastrelle di ceramica e hanno rivestimento in piastrelle di ceramica fino ad un altezza di mt. 2,20; sono tutti di nuova realizzazione. Le destinazioni d uso dei locali sono: Sale d Arte: Piano Interrato Disimpegno Locale tecnico booster impianto antincendio Deposito materiali in pietra museo 19 Sale d Arte: Piano Terreno Ingresso Corridoio di distribuzione e zona biglietteria Sala Ciclo di Artù Sala esposizioni temporanee 1 Deposito quadri Sala esposizioni temporanee 2 e proiezioni audiovisivi Guardaroba/ Ripostiglio Saletta per esposizione collezione Zaffassi Area computer; Servizi igienici. Biblioteca: Piano Terreno Ingresso n. 7 locali di deposito dei libri lungo due distinte zone disposte sui lati confinanti con le Vie Tripoli e Machiavelli; area emeroteca (raccolta di giornali) per la consultazione; piccola sala espositiva; area di accoglimento; Area guardaroba; Locali macchine ascensori. Servizi igienici. Biblioteca: Piano Ammezzato corridoio interno per il collegamento alle scale e ascensori di movimentazione verticale; una sala open space destinata ad uffici, verso Piazza V.Veneto, che verrà suddivisa mediante pareti mobili; Locale tecnico; Servizi igienici. Biblioteca: Piano Primo atrio di accesso dalla torre / passerelle di distribuzione e corridoio sala multimediale con postazione video sala gruppi / bambini sala studio / ricerche ragazzi area fotocopie 6 sale di consultazione 2 sale storiche di consultazione / archivio libri storici sala di indirizzo cataloghi magazzino con equivalente spazio soppalcato, per lo stoccaggio di esigue quantità di volumi; 2 sale adiacenti alla scala storica dedicati a studi Società Napoleonica; locale tecnico; Servizi igienici. Biblioteca: Piano Sottotetto Locali impianti tecnologici per la produzione di calore e di condizionamento.10 6.1.2 RISCHIO INCENDIO GENERALE Attivita soggette al controllo dei VV.F. ai sensi del D.M. 16/02/82 In riferimento al D.M. 16/02/82 e s.m.i. sono state individuate le seguenti attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi: n Edifici pregevoli per arte o storia destinato a biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n 1564 n Impianto per la produzione di calore alimentato a combustibile gassoso con potenzialità superiore a Kcal/h IMPIANTO TERMICO L impianto di riscaldamento è di tipo autonomo a gestione esterna a carico di una ditta specializzata. Il fabbricato è riscaldato con un sistema misto di radiatori ventilanti e batterie termoventilanti che verranno utilizzate anche per la climatizzazione estiva. Le centrali termiche sono installate nel sottotetto della manica di fabbricato parallela a Via Machiavelli. L'impianto per la produzione di calore è costituito da n. 2 centrali termiche della potenzialità singola di 240 kw (superiore alle Kcal) equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata alimentati con gas metano. Nel locale sottotetto si accederà percorrendo le rampe di scale ubicate nel vano protetto presente nella manica lungo Via Machiavelli; la porta d'ingresso del locale centrale termica è realizzata sul terrazzo scoperto, sul quale è anche sistemata l'unità esterna del gruppo di refrigerazione. L'aerazione del locale centrale termica è assicurato da un'apertura di dimensioni 100 x 50 cm alettata e priva di serramento, affacciata su terrazzo a cielo libero IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Il condizionamento verrà realizzato mediante macchine refrigeranti che sono installate nella zona di sottotetto aperta contigua alla centrale termica. Questa zona aperta è protetta dall entrata di corpi estranei mediante grate metalliche. Le tubazioni di trasporto dell'acqua calda e fredda e la canalizzazione di aspirazione dell'aria esterna per fornire i previsti ricambi, hanno un percorso verticale all'interno dei locali tecnici sovrapposti, situati a lato del vano scala protetto, su Via Tripoli. La canalizzazione di aspirazione dell'aria esterna e quella di espulsione sono realizzate con materiale metallico zincato di classe 0 (zero) e sono provviste, negli attraversamenti di strutture compartimentati, di serrande tagliafuoco ad intervento automatico in caso di innalzamento della temperatura IMPIANTO ELETTRICO Gli impianti elettrici sono realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1968, n.186. Gli impianti sono stati oggetto di ristrutturazione e rifacimento nell anno 2006, con progetto redatto in conformità alla normativa 64/15 riguardante gli impianti elettrici negli edifici pregevoli di interesse culturale. Gli impianti elettrici sono suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema.11 Il quadro elettrico generale è installato all'interno di un apposito locale ubicato al piano terra in adiacenza al vano scala lato Via Machiavelli. E' prevista l'alimentazione elettrica privilegiata per il booster di surpressione dell'impianto antincendio a naspi e l estrazione forzata dell aria all interno dei locali macchine ascensori; l'energia elettrica verrà prelevata al piano terra, a monte del sezionatore generale; la linea verrà protetta con fusibili A.C.R. (ad alta capacità di rottura) con esclusione di altre tipologie di protezione. I percorsi dei cavi dal locale di ricezione e distribuzione dell energia agli utilizzatori, è posato all interno di apposite canaline resistenti al fuoco REI 30 e comunque i cavi sono resistenti al fuoco conformemente alle norme CEI 20-36, e sono posati in modo da non subire danneggiamenti meccanici per incendio dei locali attraversati. E prevista l'alimentazione di sicurezza per le utenze di tipo singolo, autoalimentato, ad intervento automatico con interruzione breve (< 0,5 s.) per le seguenti utenze: illuminazione di sicurezza; rivelazione automatica e segnalazione manuale di incendio; allarme per emergenza; allarme ascensori. Il dispositivo di ricarica degli accumulatori è di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia delle alimentazioni di sicurezza devono consentire l'esodo ordinato delle persone, il loro soccorso e le operazioni di intervento per incendio per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima è stata stabilita per ogni impianto come segue: illuminazione di sicurezza: 1 ora allarme: 30 minuti rivelazione incendio (funzionamento): 72 ore + 30 minuti di allarme allarme ascensori: 1 ora. Il sistema di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminamento lungo le vie di esodo non inferiore a 5 lux ad un metro dal piano di calpestio e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico e agli addetti della biblioteca. Anche se gli impianti non presentano particolari condizioni di rischio è comunque necessario procedere ai controlli periodici previsti, che dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli LOCALE MACCHINE ASCENSORI Gli ascensori sono tutti di tipo oleodinamico; l'ascensore, installato all'interno del vano scala protetta verso Via Tripoli, dispone di un locale macchinario situato al piano terra che ha una superficie in pianta di mq 6,16. L ascensore posto nella manica lungo Via Machiavelli, dispone di macchinario installato all interno di apposito vano realizzato con strutture REI 60 e dotato di ante delle medesime caratteristiche, collocato nell immediata vicinanza dell ascensore servito. L aerazione naturale di entrambi i locali macchina sarà grantita dall installazione di un sistema di estrazione forzata dell aria che garantirà almeno 3 ricambi orari; l impianto di estrazione è dotato di alimentazione elettrica dedicata che viene prelevata a monte del sezionatore generale e consentirà il funzionamento anche in caso di incendio qualora venga tolta tensione agli impianti. I vani corsa dei due ascensori installati nell'elemento ottagonale sono delimitati da pareti in vetro ancorate a telaio di acciaio. Gli impianti sono dotati di macchinari collocati all'esterno della struttura metallica, posti a cielo libero. I vani corsa degli ascensori installati all'interno dei vani scala protetti sono realizzati in12 c.a. e dispongono alla sommità di aperture di aerazione naturale non inferiore al 3% della superficie in pianta. 7 DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 7.1 UBICAZIONE NEL TERRITORIO: La zona nella quale è ubicata tale attività è in centro città, tra Piazza Vittorio Veneto, Via Tripoli, Via Parma e Via Machiavelli ad Alessandria. La Biblioteca è accessibile da un ingresso principale pedonale, in P.zza Vottorio Veneto mentre le Sale d arte sono accessibili da un ingresso principale pedonale in Via Machiavelli. ACCESSIBILITÀ: Tutta l area è accessibile dai mezzi dei Vigili del Fuoco di Alessandria, che sono in grado di raggiungere l edificio, nel caso di chiamata di emergenza, entro pochi minuti. 7.2 CARATTERISTICHE STRUTTURALI: La costruzione è realizzata con fondazioni continue in muratura; struttura verticale in muratura portante di laterizi pieni avente uno spessore di cm. 70 sul perimetro e cm 50 per i muri di spina; solai con volte a botte, realizzati in laterizi pieni dello spessore di cm 12 con nervature di rinforzo dello spessore minimo di cm 25 x 25; Durante i lavori di ristrutturazione sono stati inoltre realizzati un elemento metallico di collegamento verticale e accesso principale a diversi piani; ripartizioni interne in laterizi pieni dello spessore cm 12 e in blocchetti omologati REI 120 GASBETON. Le strutture murarie portanti hanno caratteristiche di resistenza al fuoco R 120; i solai possiedono caratteristiche di resistenza al fuoco variabili da 60 a 90 e 120 minuti in relazione alle luci delle volte. Le strutture di separazione dei locali torri librarie destinati al deposito intensivo del materiale librario hanno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120. Il tetto dell edificio è in legno con grossa e piccola orditura in parte alla Lombarda e in parte alla Piemontese. Nella zona uffici sul fronte verso P.zza V.Veneto il tetto di pregevole fattura verrà mantenuto a vista previo trattamento con vernice intumescente trasparente omologata secondo le UNI 9796 CN VVF che conferirà caratteristiche R 60 alla grossa orditura. 7.3 CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI: Gli elementi di arredo originario di pregio della biblioteca, prevalentemente riferiti alle sale per consultazioni site al primo piano, verranno ristrutturati e mantenuti. All'interno del museo, per ragioni logistiche, gli arredi dislocati all'interno dei propri spazi sono di piccole quantità, concentrati nella sala proiezioni audiovisive e nell'area computer, in modo di assicurare ampie zone libere di movimento per i visitatori attorno alle opere affisse negli spazi espositivi. Tutti gli arredi di nuova fornitura dovranno essere costituiti da materiali e rivestimenti di tipo omologato ai sensi del D.M. 26/06/1984. In particolare: i materiali di rivestimento delle pavimentazioni o pavimenti in legno siano in classe di reazione al fuoco non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimento e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce siano in classe 1; i mobili imbottiti siano in classe 1 IM.13 7.4 COLLEGAMENTI STRUTTURALI: I collegamenti verticali sono assicurati da n. 4 ascensori; n.2 scale di tipo protetto con antistante spazio calmo, n.1 scalone storico, n.1 scala a giorno posizionata all'interno dell'elemento in acciaio e vetro. Le due scale protette con l'inserimento degli spazi calmi e il percorso di uscita protetto sul lato cortile interno danno la certezza di praticabilità in ogni condizione di emergenza che possa determinarsi all'interno della biblioteca. Alla sommità delle due predette scale è stata realizzata una superficie per lo smaltimento del fumo nel caso dovesse entrare nella tromba delle stesse. La scala inserita nell elemento in acciaio e vetri dispone di finestre apribili manualmente. Il collegamento tra i vari piani mediante ascensori è idoneo all utilizzo da parte di disabili. 7.5 COMPARTIMENTAZIONI: Considerate le caratteristiche architettoniche del fabbricato, vincolato dalla Sovrintendenza, sono state previste compartimentazioni che coniughino le esigenze della sicurezza a quelle della architettura storica, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.P.R. 30 giugno 1995, n.418. Si riportano in tabella le superfici dei compartimenti di piano. COMPARTIMENTI PIANO LOCALI SUPERFICIE mq Interrato Locale booster e deposito opere d'arte in pietra 39,95 Terra Aree espositive museali temp, ciclo di Artù, saletta Caffassi, servizi, ingresso, corridoi, deposito quadri 701,75 Depositi librari A B C, sala espositiva, corridoi, minibar 359 Depositi librari F-G-H-I, guardaroba e area accoglimento, servizi, minibar 275 Locali tecnici 12 Uffici, corridoi, servizi, minibar 269,44 Ammezzato Locali tecnici 14,5 Sale consultazione storiche, fotocopie, cataloghi-indirizzo, corridoi lato Via Parma, magazzino 570,1 Primo Sale consultazione Via Machiavelli, servizi ecc. 357 Sale consultazione ragazzi, corridoi, servizi, Sala multimedia, sala gruppi bambini. Locali tecnici 265,81 12,4 Scalone storico, locali centro studi Napoleonici al piano primo 148,114 7.6 LUNGHEZZA PERCORSI: La lunghezza dei percorsi di esodo delle zone aperte al pubblico per raggiungere un luogo sicuro statico o dinamico (spazio a cielo libero o spazio calmo collegato alla scala protetta) è contenuto entro 30 metri, per cui essendo tale attività classificabile a rischio d incendio medio (vedere valutazione finale), è verificata (allegato III D.M 10/03/1998). Gli spazi calmi sopraccitati per le loro caratteristiche sono idonei a raccogliere persone con ridotte capacità motorie. 7.7 VIE DI ESODO: Il sito dispone di un sistema di vie di esodo idonee a consentire un rapido deflusso in caso di emergenza in luogo sicuro. La larghezza minima delle porte esistenti non è inferiore a mt. 0,90 come contemplato dal D.P.R. 30 giugno 1995, n.418. La larghezza dei varchi di nuova realizzazione è non inferiore a due moduli (1,20 mt.). Le porte sono del tipo ad ante con uno o due battenti rigidi il cui senso di apertura è rivolto nel senso funzionale all'esodo delle persone. Sono presenti sui lati di Via Tripoli e Via Machiavelli n.2 scale protette alle quali si accede da spazi calmi presenti ad ogni piano, ricavati nei corridoi di accesso. Entrambe le uscite di emergenza del piano terra si affacciano su piazza Vittorio Veneto nell area all aperto in cui è individuato il punto di raccolta, dispongono di maniglione a spinta in modo da garantire l esodo in luogo sicuro. La capacità di deflusso, intesa come numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo della larghezza di 0,60 m è fissata dalla norma nei seguenti valori: n.37,5 persone per i primi piani interrati; n.50 persone per il piano terra; n.37,5 persone sino a tre piani fuori terra. Il sistema di vie di uscita è stato previsto in base all affollamento dei locali e in modo da poter avere due direzioni di esodo possibilmente contrapposte. 7.8 AFFOLLAMENTO: L edificio si sviluppa sul piano terra, piano ammezzato e il piano primo. Al piano interrato e sottotetto sono presenti i locali tecnici. Dalla relazione presentata in sede di progetto ai Vigili del Fuoco e approvata con parere favorevole (Prot. N. 625/P-23054) sono da rispettarei gli affollamenti di seguito indicati: Si trascurano nella tabella corridoi, locali tecnici ecc per i quali all'affollamento corrisponde un decremento negli altri locali. L AFFOLLAMENTO sotto esposto dipende dalle circostanze di lavoro e dal tipo di attività organizzata.15 Piano Locale/i Affollamento n. persone Numero uscite Numero moduli Capacità deflusso n. persone Interrato Locale booster ,5 Deposito opere in pietra ,5 Terra Sala espositiva Area accoglimento Zona emeroteca Zona computer Sala esposizione ciclo di Artù Sala esposizione temporanea Sala esposizione temporanea 2 / proiezione audiovisivi Collezione Caffassi ,5 Deposito quadri Ammezzato Uffici Primo Sala studio / ricerche ragazzi Sala gruppi bambini Sala multimediale con postazioni video ragazzi (D) Uffici e locali centro studi (A B) Sale consultazione /fotocopie (G-H1-H2) Sale consultazione Sale consultazione (storiche 1-2)16 7.9 RISCHIO INCENDIO PER AREE OMOGENEE In seguito ad un attento esame dei locali oggetto di valutazione sono state individuate le aree omogenee di rischio incendio esposte nella seguente tabella: AREA N. AREA OMOGENEA CONDIZIONI DI RISCHIO DESTINAZIONE D USO 1 Piano Interrato Impianto booster antincendio e materiale depositato Deposito materiale espositivo in pietra e Locale booster antincendio 2 Piano Terra Materiale espositivo con afflusso di visitatori. Sale d arte Museo 3 Piano Terra Libri e materiale cartaceo depositato. Depositi librari Biblioteca 4 Piano Ammezzato Materiale e impianti per attività di Ufficio Uffici 5 Piano Primo Quantità di materiale infiammabile variabile per la consultazione dei documenti. Sale di consultazione Sala multimediali Sale storiche 6 Piano Sottotetto Impianto termico Locale Centrale Termica AREA OMOGENEA 1: Piano Interrato Deposito materiale espositivo in pietra e Locale booster antincendio. Identificazione dei Pericoli I locali non presentano una condizione critica di sicurezza per quanto attiene alle vie di esodo, la capacità di deflusso è verificata e la possibilità di evacuazione consentita. Il carico di incendio costituito dal materiale espositivo in pietra e dall impianto buster antincendio è molto basso. Identificazione dei Soggetti Esposti I soggetti esposti al pericolo sono: 1. dipendenti del Comune di Alessandria che accedono al deposito; 2. dipendenti di ditte esterne che prestano occasionalmente servizio presso la sede per manutenzioni ecc.17 AREA OMOGENEA 2: Piano Terra: Sale d arte Museo Identificazione dei pericoli L area presenta un quantitativo di materiale infiammabile dovuto alla presenza del materiale espositivo e di un quantitativo di materiale dovuto ad arredo. Inoltre sono presenti gli impianti tecnologici (elettrico, ecc.) ed alcuni videoterminali utilizzati dai visitatori del Museo. Le vie di esodo sono libere da ingombri. I pavimenti del Museo sono completamente di nuova realizzazione. Tutti gli arredi di nuova fornitura sono costituiti da materiali e rivestimenti di tipo omologato ai sensi del D.M. 26/06/1984. In particolare: i materiali di rivestimento delle pavimentazioni o pavimenti in legno siano in classe di reazione al fuoco non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimento e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce siano in classe 1; i mobili imbottiti siano in classe 1 IM. Identificazione dei soggetti esposti 1. dipendenti del Comune di Alessandria; 2. personale esterno (cittadini comuni/visitatori); 3. dipendenti e volontari delle cooperative che gestiscono gli eventi di interesse culturale; 4. dipendenti di ditte esterne che prestano occasionalmente servizio presso la sede. AREA OMOGENEA 3: Piano Terra: Depositi librari Biblioteca. Identificazione dei pericoli L area presenta un quantitativo di materiale infiammabile abbastanza elevato dovuto alla presenza del materiale cartaceo (libri e documenti vari). Questi locali sono compartimentati strutturalmente in conformità con la normativa specifica antincendio sui depositi degli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. Le vie di esodo dovranno rimanere libere da ingombri. Pavimenti e rivestimenti sono di nuova realizzazione. Tutti gli arredi di nuova fornitura sono costituiti da materiali e rivestimenti di tipo omologato ai sensi del D.M. 26/06/1984. In particolare: i materiali di rivestimento delle pavimentazioni o pavimenti in legno siano in classe di reazione al fuoco non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimento e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce siano in classe 1; i mobili imbottiti siano in classe 1 IM. Identificazione dei soggetti esposti 1. Dipendenti del Comune di Alessandria; 2. personale esterno (cittadini comuni/utenti); 3. dipendenti e volontari delle cooperative che partecipano alle attività lavorative; 4. dipendenti di ditte esterne che prestano occasionalmente servizio presso la sede.18 AREA OMOGENEA 4: Piano Ammezzato: Uffici Identificazione dei pericoli I locali non presentano una condizione critica di sicurezza per quanto attiene alle vie di esodo, la capacità di deflusso e la facilità di evacuazione. Il carico di incendio è costituito dal materiale utilizzato per l attività amministrativa degli uffici. Tutti gli arredi di nuova fornitura sono costituiti da materiali e rivestimenti di tipo omologato ai sensi del D.M. 26/06/1984. In particolare: i materiali di rivestimento delle pavimentazioni o pavimenti in legno siano in classe di reazione al fuoco non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimento e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce siano in classe 1; i mobili imbottiti siano in classe 1 IM. Identificazione dei Soggetti Esposti I soggetti esposti al pericolo sono: 1. dipendenti della Biblioteca; 2. personale esterno (cittadini comuni/utenti); 3. dipendenti di ditte esterne che prestano occasionalmente servizio presso la sede AREA OMOGENEA 5: Piano Primo: Sale di consultazione Biblioteca, sale storiche e sale multimediali. Identificazione dei pericoli I locali non presentano una condizione critica di sicurezza per quanto attiene alle vie di esodo, la capacità di deflusso e la facilità di evacuazione. Il carico di incendio è costituito dal materiale utilizzato per l attività di consultazione dei libri e dei documenti da parte degli utenti. I locali sono tutti di nuova realizzazione ad eccezione delle due sale storiche nelle quali gli elementi di arredo sono stati restaurati in quanto vincolati dalla sovrintendenza. Questi ultimo sono interamente in legno e quindi costituiscono carico di incendio. Tutti gli arredi di nuova fornitura sono costituiti da materiali e rivestimenti di tipo omologato ai sensi del D.M. 26/06/1984. In particolare: i materiali di rivestimento delle pavimentazioni o pavimenti in legno siano in classe di reazione al fuoco non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimento e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce siano in classe 1; i mobili imbottiti siano in classe 1 IM. Identificazione dei Soggetti Esposti I soggetti esposti al pericolo sono: 1. Dipendenti della Biblioteca; 2. personale esterno (cittadini comuni/utenti); 3. dipendenti di ditte esterne che prestano occasionalmente servizio presso la sede19 AREA OMOGENEA 6: Piano Sottotetto Locale impianto climatizzazione e centrale termica. Identificazione dei Pericoli L impianto di climatizzazione è interamente all aperto protetto dall entrata di corpi estranei da grata metallica. Le centrali termiche sono in locale chiuso e compartimentato dal resto del sottotetto con accesso attraverso porta REI che si affaccia direttamente in luogo a cielo aperto. Non presentano una condizione critica di sicurezza per quanto attiene alle vie di esodo, la capacità di deflusso è verificata e la possibilità di evacuazione consentita. Identificazione dei Soggetti Esposti I soggetti esposti al pericolo sono: 1. Dipendenti del Comune di Alessandria che accedono ai locali; 2. dipendenti di ditte esterne che prestano occasionalmente servizio presso la sede per manutenzioni degli impianti ecc. Misure di sicurezza adottate: Misure passive: 1. Distanze di sicurezza 2. Vie di esodo 3. Compartimentazioni 4. Resistenza al fuoco dei materiali Misure attive: 1. Divieto di fumare 2. Estintori portatili, Idranti e Naspi 3. Sistema di rivelazione e allarme incendio 4. Porte REI con comando di chiusura automatico 5. Impianto di spegnimento automatico incendi 6. Segnaletica di sicurezza 7. Illuminazione di sicurezza 8. Informazione al personale operante nei locali sui rischi incendio e modalità di comportamento all interno della Biblioteca e del Museo per i visitatori ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i 9. Designazione e Formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, gestione delle emergenze ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i e D.M. 10 marzo 1998 da conseguire a seguito di esame di idoneità tecnica 10. Controllo della conformità degli impianti elettrici e termici alle normative tecniche vigenti 11. Registro dei controlli periodici ESITO DELLA VALUTAZIONE In conclusione, la correlazione dei valori riportati ha permesso di individuare l attività Biblioteca e Sale d arte nelle seguenti categorie di rischio: Piano Interrato Deposito materiale espositivo in pietra e Locale buster antincendio è individuabile un livello di probabilità pari a: P = 1 e un livello di magnitudo pari a: M = 2 Piano Terra: Sale d arte Museo è individuabile un livello di probabilità pari a: P = 2 e un livello di magnitudo pari a: M = 2 Piano Terra: Depositi librari Biblioteca è individuabile un livello di probabilità pari a: P = 1 e un livello di magnitudo pari a: M = 320 Piano Ammezzato: Uffici è individuabile un livello di probabilità pari a: P = 1 e un livello di magnitudo pari a: M = 2 Piano Primo: Sale di consultazione Biblioteca, sale storiche e sale multimediali è individuabile un livello di probabilità pari a: P = 2 e un livello di magnitudo pari a: M = 2 Piano Sottotetto Locale impianto climatizzazione e centrale termica è individuabile un livello di probabilità pari a: P = 1 e un livello di magnitudo pari a: M = 2 La sede è inquadrabile nelle varie aree omogenee suesposte secondo il seguente riquadro: AREA OMOGENEA P x M = R LIVELLO RISCHIO DESTINAZIONE D USO BASSO Piano Interrato Deposito materiale espositivo in pietra e Locale buster antincendio MEDIO Piano Terra: Sale d arte Museo MEDIO Piano Terra: Depositi librari Biblioteca BASSO Piano Ammezzato: Uffici MEDIO Piano Primo: Sale di consultazione Biblioteca, sale storiche e sale multimediali BASSO Piano Sottotetto Locale impianto climatizzazione e centrale termica VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO I rischi evidenziati, sulla base delle considerazione effettuate nei paragrafi precedenti e quindi in conformità al D.M. 10/03/1998 sono riassumibili in: rischio incendio a causa dell impianto elettrico; rischio incendio per cause accidentali; rischio incendio per impianto termico (probabilità residua - manutenzione ordinaria e straordinaria permanente da parte di azienda specializzata); rischio d incendio per carico d incendio eccessivo; 7.10 SORGENTI D INNESCO Le sorgenti d innesco ipotizzabili sono state individuate in: eventuali rotture di natura elettrica sia: alle apparecchiature che all illuminazione presenza non consentita di fumatori eventi naturali e/o accidentali Vedere altro
PAGINA 1 di 10 SOMMARIO RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 PREMESSA... 3 OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 3 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
PAGINA 1 di 13 SOMMARIO RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 PREMESSA... 3 OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 3 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 4 INDIVIDUAZIONE DEI Dettagli VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DM 10 MARZO 1998
CITTA DI ALESSANDRIA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE P.ZZA DELLA LIBERTA N. 1 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO DM 10 MARZO 1998 Direzione Servizi educativi e Pubblica istruzione SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Sede Decentrata n.4 via f.lli Antoni Dettagli R.S.P.P. Misure contro l incendio
R.S.P.P. Misure contro l incendio D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D. Lgs. 81/08 - Allegato IV Misure contro l incendio Negli studi, seppure non esistano pericoli specifici di incendio: E vietato fumare Devono Dettagli Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio. 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3. 2.2 Descrizione dell attività e del ciclo lavorativo Pag.
Indice Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio GENERALITA Pag. 3 1. ATTIVITA SVOLTA Pag. 3 2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL ATTIVITÀ SVOLTA Pag. 3 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3 2.2 Dettagli Piano per la gestione delle emergenze UFFICI E RESIDENZA FASCETTI -
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE UFFICI E RESIDENZA FASCETTI 1 STRUTTURA SEDE UFFICI E RESIDENZA FASCETTI Piazza dei Cavalieri, Dettagli D.M. 27 / 07 / 2010 3.5 ascensori
3.5 ascensori se attraversano due compartimenti, vano corsa protetto EI come strutture (vale anche per le scale) H > 24 m almeno un ascensore antincendio 1 4.1 affollamento aree vendita dettaglio alimentari Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE. (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA E UFFICI FASCETTI PISA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA E UFFICI FASCETTI Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81 Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Indicazioni per la stesura del documento standardizzato Dettagli Edifici e locali destinati ad uffici. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Edifici e locali destinati ad uffici Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it DPR 151/2011 N Attività Categoria A B C 71 Aziende ed uffici con oltre Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE. (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA NETTUNO PISA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA NETTUNO PISA 1 Dettagli Relazione tecnica di prevenzione incendi 1
1. RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI... 2 1.1. PREMESSA... 2 1.2 ACCESSIBILITÀ PER I DISABILI... 3 2. GENERALITA... 4 2.1. PRESIDI PASSIVI ANTINCENDIO... 4 2.2 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO... Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Servizio Istruzione via del Carmine Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Ufficio Anagrafe Riglione Il tecnico Dettagli Allegato 07 - Norme prevenzione incendi
Allegato 07 - Norme prevenzione incendi Estratto dal: Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. 3.1. DEFINIZIONI Dettagli emmeciemme Srl Laboratorio di analisi, servizi e consulenze in campo agroalimentare 1 di 5 ROBERTO CROTTI
D. Lgs Governo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 37. - Formazione dei lavoratori Dettagli * * * * * Pratica VV.F. 4996
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ******** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO DI MODENA RELAZIONE TECNICA * * * * * Pratica VV.F. 4996 L AMMINISTRAZIONE Dettagli 1.0.0. PREMESSA 2.0.0. EDIFICI
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli La sicurezza antincendio negli uffici
G. Varisco C.T. ANIE AssoAscensori giovanni.varisco@kone.com Convegno La sicurezza antincendio negli uffici 13 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendio Roma Le varie tipologie di ascensori previste dal Dettagli IMPRESA SICURA s.r.l.
REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. 151/2011 IMPRESA SICURA s.r.l. Via N. Bixio n. 6 47042 - Cesenatico (FC) Tel. 0547.675661 - Fax. 0547.678877 e-mail: info@impresasicurasrl.it Dettagli Il parere di conformità nella prevenzione incendi
92 2.2.5.1.1 Tipi di estintore Gli estintori di distinguono: in base all agente estinguente utilizzato in: polvere idrocarburi alogenati (halon) anidride carbonica (CO 2 ) schiuma acqua in base alle dimensioni Dettagli VANI ASCENSORI E MONTACARICHI
VANI ASCENSORI E MONTACARICHI 2015 ilario.mammone@ordineingegneripisa.it ing. ilario mammone 1 NORMATIVA DPR 1497 DEL 29/05/63 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ASCENSORI E MONTACARICHI D.M. 246 DEL 16/05/87 Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Asilo Nido Marina di Pisa Il tecnico Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 16 maggio 1987, n 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 1 1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
Corso scienza e tecnica della prevenzione incendi Pisa 11-12 Aprile 2014 La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) Dr. Ing. Fabio Bernardi C.N.VV.F. 1 2 Attività commerciali Dettagli PREVENZIONE INCENDI norme e procedure
PREVENZIONE INCENDI norme e procedure dott. ing. Gioacchino Giomi COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO ROMA 1 abitazione 2 fabbrica 3 albergo 4 albergo 5 CHE COSA E LA PREVENZIONE INCENDI è una funzione di preminente Dettagli PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI SIENA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI SIENA 1 STRUTTURA SEDE SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI 53, Dettagli 1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Con riferimento al DPR 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA. Oggetto:
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA Oggetto: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO D. LEG. 9/04/2008 SCUOLA MEDIA RANNA VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA ANNO Dettagli Lezione n. 2. La Protezione Antincendio. 1 A parte.
Lezione n. 2 La Protezione Antincendio. 1 A parte. La Protezione Antincendio. Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti Dettagli Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa
«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa DPR 151/2011 Regolamento Dettagli Locale gruppo elettrogeno (Scheda)
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO Sistema di alimentazione: TT, TN-S, IT Norme di riferimento: Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e Dettagli PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RESIDENZA MATTIOLI SIENA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RESIDENZA MATTIOLI SIENA 1 STRUTTURA SEDE RESIDENZA MATTIOLI Via P. A. MATTIOLI, 8 SIENA tel Dettagli REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio per il Personale, Ufficio per la sicurezza sul lavoro EDIFICIO REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014 Responsabile della gestione del Dettagli RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
PREMESSA... 3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO... 3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO... 4 OPERE CIVILI... 6 NORME DI RIFERIMENTO... 8 NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE INCENDI... 8 NORME RELATIVE Dettagli PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE. Residenza Universitaria Varlungo FIRENZE
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE Residenza Universitaria Varlungo FIRENZE 1 STRUTTURA SEDE Residenza Universitaria Varlungo Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
Lucidi lezione "Normativa Antincendio" Conformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi. Fase progettuale: - Vie di esodo - Autorimesse - Locali per impianti tecnologici (CT, Dettagli Servizio Prevenzione e Protezione. VRI_07_09_Magazzino ELABORAZIONE: FILE: VRI_07_09_Magazzino COD. ELABORATO:
CITTÀ DI ALESSANDRIA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PIAZZA DELLA LIBERTÀ n. 1 VALUTAZIONE PROVVISORIA DEL RISCHIO INCENDIO D M 1 0 M A RZ O 1 9 9 8 DIREZIONI STAFF AFFARI GENERALI - SERVIZIO PROVVEDITORATO Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE
CONVEGNO SICUREZZA: QUALI EQUILIBRI tra SCUOLA ed ENTI LOCALI? LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE ASTI, 16 aprile 2012 Ing. Francesco ORRU Normativa Classificazione Scelta dell area Ubicazione Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE. (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI SIENA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI Dettagli Nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus Umanistico del Centro Murattiano di Bari
I SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. GENERALITÀ... 3 2.1. SCOPO... 3 2.2. DESTINAZIONE D USO... 3 2.3. CLASSIFICAZIONE... 4 3. UBICAZIONE... 4 3.1. GENERALITÀ... 4 3.2. ACCESSO ALL AREA... 4 4. SEPARAZIONI - Dettagli La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO NORME DI PREVENZIONE I N C E N D I GENERALI E SEMPLIFICATE La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Rimini Dettagli Sicurezza prevenzione incendi nei cantieri edili.
Sicurezza prevenzione incendi nei cantieri edili. Il rischio incendio nei cantieri temporanei e mobili, generati dal fuoco sono normalmente poco considerati. Di fatto è possibile affermare che in quest Dettagli Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
1/1 generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro 1/25 Contenuti DM 10/03/98 1/2 Valutazione dei rischi di incendio, protettive e precauzionali di esercizio Controllo Dettagli 1Regola tecnica di prevenzione incendi per locali destinati ad uffici
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA ANTINCENDIO
Settore Patrimonio e Demanio Servizi Progettazione Manutenzione Fabbricati Corso Matteotti, 3 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295444 AMPLIAMENTO I.P.S.S.C.T.S. G. FUMAGALLI IN CASATENOVO Dettagli Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RESIDENZA E PUNTO RISTORO ROSELLINI
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RESIDENZA E PUNTO RISTORO ROSELLINI PISA 1 STRUTTURA SEDE RESIDENZA ROSELLINI Via Rosellini, Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE. (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA E PUNTO RISTORO ROSELLINI PISA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA E PUNTO RISTORO Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio
Impianti Meccanici 1 Danni provocati dagli incendi negli stabilimenti : - diretti : distruzione di macchinari, impianti, merci. - indiretti : mancata produzione Mezzi di prevenzione e Provvedimenti di Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE. (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA DON BOSCO PISA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA DON BOSCO PISA Dettagli LA COMPARTIMENTAZIONE LE DISTANZE DI SICUREZZA
Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/1984 e del D.M. 25/3/1985 MODULO C Tecnologie dei materiali e delle strutture Dettagli Le guide degli alberghi. La prevenzione incendi Il registro dei controlli
Le guide degli alberghi La prevenzione incendi Il registro dei controlli INTRODUZIONE L art. 5 del D.P.R. n. 37/98, disciplinando i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali 2-2012 1
Impianti industriali 2-2012 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.10/03/98 Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro D.M.04/04/98 Elenco attività normate (soggette a CPI) Dettagli Il progetto di prevenzione incendi nella GDO:
Dal progetto alla gestione Il progetto di prevenzione incendi nella GDO: elementi tecnici e aspetti procedurali alla luce della Nuova Regola Tecnica di Prevenzione incendi per i Centri Commerciali di Mario Dettagli PROGRAMMA MINIMO DI BASE PER CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)
PROGRAMMA MINIMO DI BASE PER CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO ( 4 ORE) 1) INCENDIO 1 ora principi della combustione prodotti della combustione sostanze estinguenti Dettagli Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali
Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali Definizione di norma tecnica Le norme sono documenti prodotti mediante Dettagli Sede attuale: Impianto in progetto: PROGETTO DEFINITIVO. relativo al TRASFERIMENTO di un IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI
Il Progettista: Dott. iscritto al n. 1023 dell'ordine degli Ingegneri di Vicenza Provincia di Vicenza Comune di Tezze sul Brenta Consulenza tecnica: Per. Ind. Antonio Lovato iscritto al n. 1573 del Collegio Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) 1 Attività commerciali Obbligo del C.P.I. ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, Dettagli 1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1.1 ELENCO DEGLI IMPIANTI Saranno realizzati i seguenti impianti elettrici e speciali: - modifica al quadro generale di distribuzione esistente (QOO1) esistente - alimentazione Dettagli RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
1 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO PREMESSA 2 La presente relazione ha per oggetto l individuazione delle misure di prevenzione incendi riguardanti la progettazione e la costruzione del compendio edilizio Dettagli RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
PREMESSA...3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO... 3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO... 4 OPERE CIVILI...6 NORME DI RIFERIMENTO...7 NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE INCENDI... 7 NORME RELATIVE Dettagli Sede di Milano Palazzo Lombardia
Informazioni sui rischi specifici esistenti, sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate presso: Sede di Milano 1. ATTIVITA PRESENTI NELLA SEDE è un grande complesso edilizio pubblico Dettagli MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
I PRODOTTI DI Modelli per la valutazione dei rischi, Kit, Linee guida, Registro della Sicurezza Antincendio (cod. 300.41) DIMOSTRATIVO MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Modello di REGISTRO Dettagli IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
COMUNE DI SESTRI LEVANTE PROGETTO DEFINITIVO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO FASCIE ROSSI POLO CULTURALE E MUSEALE PER LA CITTA E PER IL TIGULLIO ORIENTALE IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA Dettagli PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE. Residenza Universitaria. Diop Mor Samb Modou FIRENZE
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE Residenza Universitaria Diop Mor Samb Modou FIRENZE 1 STRUTTURA SEDE Residenza Universitaria Dettagli L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA
L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Firenze 15 gennaio 2014 Requisiti a supporto di una corretta progettazione Dettagli Direzione regionale VV.F. Lombardia
Direzione regionale VV.F. Lombardia Corsi di formazione Prevenzione incendi Gli impianti di ascensori Ing. G. Sola 1 File: ascensori Creato il 26 novembre 2005 Aggiornto: il 28 novembre 2005 Attività specifica Dettagli PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt.18, 43, 46 e del D.M. 10/03/98 art. 5)
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt.18, 43, 46 e del D.M. 10/03/98 art. 5) Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all art. Dettagli Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DM 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE. (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA FONTEBRANDA SIENA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE (Allegato al DVR dell Azienda DSU Toscana) RESIDENZA FONTEBRANDA SIENA Dettagli RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Spett.le Comando dei VVF Corso Ivrea n. 133 11100 AOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA OGGETTO: Richiesta di parere di conformità antincendio per centrale termica a servizio del palazzetto sportivo Sport Haus Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli Allegato 01 Valutazione del Rischio Incendio. (Art.li 18, c. 1, lettera t; 46, c. 2 D.Lgs. 81/2008 e art. 2 D.M. 10/3/98)
Allegato 01 Valutazione del Rischio Incendio (Art.li 18, c. 1, lettera t; 46, c. 2 D.Lgs. 81/2008 e art. 2 D.M. 10/3/98) RISC_INC Rev. 1 Pagina 1 di 12 Sede direzionale / amministrativa NOMINATIVO AZIENDA Dettagli NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Decreto Ministero dell interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987) Il testo del presente Dettagli CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LUCCA
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LUCCA 1 IL RISCHIO INCENDIO NEL SETTORE CARTARIO Gilberto Giunti, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca 2 IL RISCHIO INCENDIO Che cos è Dettagli DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418. Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. Dettagli PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt.18, 43, 46 e del D.M. 10/03/98 art. 5)
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt.18, 43, 46 e del D.M. 10/03/98 art. 5) Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all art. Dettagli STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA
via aspromonte, 29-23900 LECCO - tel. 0341-282334 / 365570 fax c.f. - p. i.v.a. via colonna, 29-22100 COMO - tel. 031-505548 / 505410 fax 01985140134 e-mail : scilecco@tin.it - scicomo@tin.it A.L.E.R. Dettagli PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE. Residenza Universitaria Padiglione 38. San Salvi FIRENZE
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE Residenza Universitaria Padiglione 38 San Salvi FIRENZE 1 STRUTTURA Residenza Universitaria Dettagli Nuova costruzione che erogherà prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno.
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO Attività: 68 D.P.R. 01.08.2011 n 151-86 D.M. 16.02.1982 Riferimenti: Decreto Ministro dell Interno 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2
NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2 Relazioni con il D.M. 18/09/2002 - La Guida AIIGM Elio PATETTA Dottore in Ingegneria Biomedica Vice Presidente AIIGM CORSO DI FORMAZIONE CARATTERISTICHE E PROGETTAZIONE DEGLI Dettagli INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE
Datore di Lavoro Unico Sicurezza Lavoro CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE Registro antincendio scuola Dettagli Le novità introdotte dalla nuova regola tecnica sulle attività commerciali attualmente in corso di emanazione. Arch.
Le novità introdotte dalla nuova regola tecnica sulle attività commerciali attualmente in corso di emanazione Arch. Valter Cirillo Dopo un elaborazione che a fasi alterne e con il contributo di diversi Dettagli Guida per l installazione degli impianti fotovoltaici
Prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati pannelli fotovoltaici 1 CONTENUTI DELLA GUIDA PREMESSA CAMPO DI APPLICAZIONE REQUISITI TECNICI CARATTERISTICHE DOCUMENTAZIONE VERIFICHE Dettagli RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
COMUNE DI MILANO Settore Edilizia Scolastica GRUPPO 1 - ZONA 2 - SCUOLA N 1170 -------- RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE DA REALIZZARE PER L ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ADDUZIONE GAS NEL Dettagli Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione contenute Dettagli PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RESIDENZA DE NICOLA SIENA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RESIDENZA DE NICOLA SIENA 1 STRUTTURA SEDE RESIDENZA DE NICOLA Via De Nicola, 9 SIENA tel Dettagli QT_EFC_03. I sistemi di Evacuazione Fumo e Calore nelle regole tecniche di Prevenzione Incendio QUADERNO TECNICO EFC_03
QT_EFC_03 I sistemi di Evacuazione Fumo e Calore nelle regole tecniche di Prevenzione Incendio QUADERNO TECNICO EFC_03 Il presente documento è stato realizzato dall ufficio tecnico Zenital, coordinato Dettagli Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RESIDENZA MARISCOGLIO PISA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RESIDENZA MARISCOGLIO PISA 1 STRUTTURA SEDE RESIDENZA MARISCOGLIO Via Venezia Giulia, 2 PISA Dettagli RELAZIONE TECNICA SULLA PREVENZIONE INCENDI
RELAZIONE TECNICA SULLA PREVENZIONE INCENDI OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21. PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. Delibera CIPE n. 143/2006 di approvazione Dettagli MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PORDENONE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PORDENONE Corsi di formazione e modalità di accertamento dell idoneità tecnica del personale incaricato a svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione Dettagli RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
COMUNE DI MILANO Settore Edilizia Scolastica GRUPPO 2 - ZONA 9 - SCUOLA N 1277 -------- RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE DA REALIZZARE PER L ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E CENTRALE TERMICA NELLA Dettagli VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA
VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Dettagli La nuova analisi del rischio incendio per le aziende e i professionisti Ing. Tiziano Zuccaro
La nuova analisi del rischio incendio per le aziende e i professionisti Ing. Tiziano Zuccaro Firenze, 18 febbraio 2014 1 L incendio e il suo sviluppo 2 Il rischio di incendio Fase pre flashover Fase post Dettagli Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
Azienda certificata in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 Sede Legale : 15100 Alessandria - Via Venezia, n. 16 - C. F. - Partita I.V.A.: 01640560064 OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE DI N. 3 VANI SCALA Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back