Source: http://docplayer.fr/312065-Installations-de-plomberie.html
Timestamp: 2020-08-04 09:17:50+00:00
Document Index: 20017333

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Installations de plomberie - PDF Téléchargement Gratuit
Download "Installations de plomberie"
Lucile Lesage
1 Service de l urbanisme, des biens et de l aménagement Installations de plomberie Guide à l intention des propriétaires pour l interprétation des règlements municipaux de la ville de Winnipeg concernant les installations de plomberie des maisons unifamiliales janvier 2008
2 table des matières Généralités 3 Inspection 4 Nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation 5 Réseaux d alimentation en eau potable 15 Mesures anti-contamination 17 note Cette brochure a pour objet : 1) de présenter un aperçu des principaux règlements concernant les réseaux de plomberie; 2) d indiquer où l on doit en être rendu dans les travaux de plomberie avant de demander l inspection des installations. Il est recommandé de prendre connaissance des sections pertinentes de cette brochure avant de commencer les travaux. À noter que cette brochure ne traite pas de l ensemble des règlements régissant les installations de plomberie. Pour connaître tous les règlements applicables, se reporter au Code de la plomberie du Manitoba. Nous nous sommes efforcés de garantir l exactitude des renseignements contenus dans cette brochure. Toutefois, en cas de divergence entre le contenu des présentes et les règlements municipaux de la ville de Winnipeg, on doit retenir les dispositions de la réglementation municipale. 2
3 Quand faut-il demander un permis de travaux de plomberie? On doit obtenir un permis de travaux de plomberie du Service de l urbanisme, des biens et de l aménagement de la ville de Winnipeg, Unité 31, 30 Fort Street : 1) pour l installation, le prolongement, la modification, la modernisation ou la réparation d un réseau de plomberie, et 2) pour le remplacement des canalisations d alimentation en eau à l intérieur d un bâtiment. Note : On doit utiliser de la soudure sans plomb pour toutes les canalisations d eau. généralités Dans quels cas peut-on se dispenser d obtenir un permis de travaux de plomberie? On n a pas besoin d un permis de travaux de plomberie pour : a) déboucher une canalisation d évacuation; b) réparer une fuite du réseau de distribution d eau potable; c) remplacer un appareil sanitaire sans modifier le réseau d évacuation; d) remplacer la robinetterie existante ou réparer/entretenir un chauffe-eau. Qui peut obtenir un permis de travaux de plomberie? Un permis de travaux de plomberie peut être émis uniquement : 1) à une personne qui détient un permis d entrepreneur en plomberie de la ville de Winnipeg l habilitant à exercer dans les limites de la ville; OU 2) au propriétaire-occupant d une maison unifamiliale détachée si celui-ci est la personne qui fera les travaux. Le permis est délivré à un propriétaire-occupant seulement si le Directeur, Division de l aménagement et des inspections, est d avis que les travaux seront exécutés de façon compétente. Le demandeur d un permis de travaux de plomberie peut-il transférer celui-ci à un autre particulier? Non! Il est interdit de transférer un permis de travaux de plomberie. 3
4 généralités Quels renseignements faut-il fournir à l appui d une demande de permis de travaux de plomberie? Pour obtenir ce permis, le propriétaire doit présenter un schéma représentant l installation de plomberie proposée. Le schéma doit présenter : a) une vue latérale simplifiée de l installation; b) le diamètre des canalisations d évacuation et de ventilation; c) l emplacement de chaque appareil sanitaire. La FIGURE 1 présente un schéma typique d installation de plomberie. FIGURE 1 - Installation typique de plomberie en sous-sol Raccordement à la canalisation de ventilation de 1 ½ po existante Canalisation d évacuation existante, 4 po Clapet anti-retour Cuvette 2 po 1,5 po Douche Lavabo 4
5 Où doit-on être rendu dans les travaux au moment de la première inspection? Avant d appeler l inspecteur en plomberie, il faut avoir terminé l installation de toutes les canalisations d évacuation et de ventilation. Cette partie des travaux ne doit pas être dissimulée avant l inspection. Toute partie des travaux jugée inacceptable par l inspecteur doit être modifiée ou reprise pour la rendre conforme au règlement. Elle pourra faire l objet d inspections additionnelles. Inspection Appeler l inspecteur le jour même où l on a besoin de ses services. Appeler entre 8:30 et 9:30, du lundi au vendredi. L inspecteur n est pas disponible en dehors de ces heures pour fixer les rendez-vous. Quand peut-on demander l inspection finale? Pour pouvoir demander l inspection finale, il faut que tous les appareils et tout l équipement soient installés et prêts à servir. La tuyauterie d amenée d un appareil à être installé plus tard doit être scellée au moyen d un bouchon ou d un capuchon réglementaires. Une fois l installation terminée, appeler l inspecteur pour l inspection finale. 5
6 nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation 6 Quelle est la pente minimale que doivent présenter les canalisations d évacuation? Toutes les canalisations d évacuation doivent présenter une pente minimale d au moins 6 mm (1/4 po) par tronçon de 300 mm (1 pi) dans le sens de l écoulement. Elles doivent être supportées dans cette position par un support/une suspente solide. Voir la FIGURE 2. Quelle est la dénivellation totale autorisée du bras de siphon entre un siphon d appareil et la canalisation de ventilation? Sauf pour les W.-C., la dénivellation totale entre un siphon d appareil et la canalisation de ventilation ne doit pas dépasser le diamètre du tuyau de vidange. Voir la FIGURE 3. Quelle est la distance maximale permise entre une canalisation de ventilation et un siphon d appareil ou un W.-C.? La distance entre une canalisation de ventilation et un siphon d appareil ne doit pas excéder la distance pertinente indiquée au TABLEAU 1. Voir la FIGURE 4. FIGURE 2 Pente minimale des canalisations d évacuation Canalisation d évacuation présentant une pente de 6 mm (1/4 po) par tronçon de 300 mm (1 pi) 310 mm (12-1/2 po) 10 pi FIGURE 3 Dénivellation du bras de siphon canalisation de ventilation Sable * Voir TABLEAU 2 La longueur développée «A» doit égaler au moins le double du diamètre du bras de siphon. La dénivellation «B» ne doit pas excéder le diamètre du bras de siphon. * 250 mm (10 po) bras de siphon Terre ferme
7 Doit-on prévoir des joints de dilatation dans la tuyauterie? Oui! La tuyauterie doit, au besoin, être conçue et installée de façon à absorber les variations de température. Par conséquent, avec des tuyaux en plastique, on doit poser des joints de dilatation à la base de chaque colonne de chute. Voir la FIGURE 4. TABLEAU 1 Raccords de ventilation Diamètre de la Pente Distance admissible canalisation (en po) minimale totale 1 ¼ 1/50 1,5 m (5 pi) 1 ½ 1/50 1,8 m (6 pi) 2 1/50 2,4 m (8 pi) 3 1/50 3,6 m (12 pi) FIGURE 4 Longueur des canalisations d évacuation d appareils et joint de dilatation 1. La longueur ne doit pas dépasser 900 mm (35 po). 2. La longueur ne doit pas être inférieure au double du diamètre du tuyau de vidange, ni supérieure à la distance pertinente indiquée au TABLEAU La distance maximale ne doit pas dépasser 1 m (39 po). 4. La distance maximale ne doit pas dépasser 3 m (10 pi). 5. Joint de dilatation ayant un diamètre au moins égal à celui de la colonne de chute. 6. Regard de nettoyage. nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation 7
8 nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation Baignoire À quels endroits doit-on installer un regard de nettoyage? Un regard de nettoyage réglementaire doit être installé aux endroits suivants : a) le plus près possible de l endroit où le collecteur principal quitte le bâtiment; b) au pied de chaque colonne de chute; c) au-dessus des éviers de cuisine pour permettre le nettoyage des canalisations de ventilation jusqu au niveau de débordement de ceux-là; d) à tous les changements de direction de 90 o du tuyau de vidange d un évier de cuisine. Voir la FIGURE 5. Quelles sont les exigences régissant la pose de tés et de raccords en Y dans un réseau d évacuation? Il est interdit de poser des tés ou des coudes au ¼dans la partie horizontale d un réseau d évacuation. Tous les changements de direction doivent être réalisés au moyen de raccords en Y et de coudes au 1/8. Il est cependant permis d utiliser des coudes au ¼ ou des tés pour modifier la direction lorsque le sens de l écoulement va vers une portion verticale du réseau. Il est permis d utiliser des tés pour raccorder des canalisations de ventilation. Voir la FIGURE 6 et la FIGURE 7. (pour les exceptions, voir la FIGURE 8). FIGURE 5 Réseau d évacuation avec regards de nettoyage RN Lavabo RN W.C. Joint de dilatation Regard de nettoyage sur ventilation Lavabo RN W.C. Évier de cuisine Joint de dilatation RN Laveuse automatique RN W.C. Lavabo RN 8 Clapet anti-retour Collecteur Douche
9 FIGURE 6 Utilisation autorisée de tés sanitaires - Partie 1 Ventilation individuelle Té sanitaire Canalisation de ventilation Canalisation d évacuation nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation 9
10 nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation FIGURE 7 Utilisation autorisée de tés sanitaires - Partie 2 PERMIS PERMIS FIGURE 8 Utilisation autorisée de tés sanitaires Exceptions PERMIS Appareil Installation typique PERMIS INTERDIT INTERDIT Appareil INTERDIT PERMIS 10
11 Est-il permis d installer des canalisations d évacuation ou des canalisations d alimentation en eau dans les murs extérieurs? Dans les régions où la tuyauterie risque d être exposée au gel, elle doit être thermiquement isolée. Il est interdit de faire passer les canalisations d évacuation et les canalisations d eau dans les murs extérieurs du bâtiment. On peut cependant installer les canalisations de ventilation dans ces murs. La ventilation des salles de bains est-elle obligatoire? Oui! La ventilation des salles de bains ou de toute pièce renfermant un W.-C. doit être assurée par un système d extraction mécanique (ventilateur) donnant sur l extérieur et ayant un débit minimal de 50 pi3/min. Quelles sont les exigences à respecter pour la ventilation interne d étage d appareils multiples? Une canalisation d évacuation d eaux usées se prolongeant en colonne de ventilation primaire ou en canalisation de ventilation secondaire peut servir de ventilation interne d étage à la condition que : a) tous les appareils sanitaires desservis soient situés au même étage; b) aucune canalisation d évacuation d eaux usées ne soit raccordée en amont de tout appareil sanitaire ayant une ventilation interne; c) les W.-C. soient raccordés en aval de tous les autres appareils sanitaires; d) les bras de siphon soient raccordés individuellement et directement à la canalisation d évacuation des eaux usées. Voir les FIGURES 9, 10 et 11. nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation 11
12 nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation FIGURE 9 Ventilation d étage (commune) Lavabo 1 1 / 4 po Ventilation interne Douche Ventilation primaire Lavabo 1 1 / 4 po W.-C. Douche Baignoire W.-C. 1 / 2 po 1 / 2 po Canalisation d évacuation des eaux usées FIGURE 10 Ventilation deux étages TOIT 1 ER ÉTAGE Lavabo 1 / 4 po REZ-DE- CHAUSSÉE 2 po W.-C. 1 1 / 2 po 1 1 / 2 po 2 po 2 po Laveuse automatique Ventilation interne 1 1 / 2 po Conduit d air Lavabo 1 / 4 po W.-C. 12
13 Quand doit-on poser un clapet anti-retour? Tous les appareils installés sous le niveau de la rue doivent être protégés par un clapet anti-retour empêchant le refoulement des eaux d égout. Ce clapet doit être installé de manière à protéger le branchement d évacuation. Il est permis d installer un clapet anti-retour dans un collecteur principal ou dans un branchement d égout s il est indiqué pour cet endroit. Voir la FIGURE 5 et la FIGURE 11. Un collecteur doit être installé avec un clapet anti-retour. FIGURE 11 Installation de plomberie en soussol typique illustrant la méthode de ventilation, le clapet anti-retour et le raccordement à la tuyauterie en fonte Pour raccorder une nouvelle tuyauterie d amenée en plastique à la tuyauterie en fonte existante, utiliser un adaptateur plastique-fonte et des raccords mécaniques appropriés Collecteur principal Installer un clapet anti-retour réglementaire dans le branchement d évacuation pour protéger toute la nouvelle plomberie située sous le niveau du sol. Té sanitaire 45 o 90 o 4 po Voir «Raccordement des canalisations de ventilation» FIGURE 13 Minimum 2 po jusqu à ce point 1 1/2 po Laveuse automatique Ventilation interne 1 1/2 po 1 1/2 po FIGURE 12 Emplacement des canalisations de ventilation Changement total de direction Bras de siphon : dénivellation maximale égale à son diamètre Longueur développée maximale : ne doit pas excéder la distance pertinente indiquée au TABLEAU 1. Longueur développée minimale : 2 fois le diamètre 45 o 1 1/4 po Lavabo 4 po 2 po W.-C. Branchement 2 po Douche d évacuation AS nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation 45 o Changement total de direction : 135 o 45 o 13
14 nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation Quel est le changement cumulatif de direction autorisé entre un siphon d appareil et une canalisation de ventilation? Le changement cumulatif de direction entre un siphon d appareil et une canalisation de ventilation ne doit pas dépasser 135 o. Voir la FIGURE 12. À quelles exigences doit-on se conformer pour le raccordement des canalisations de ventilation et leur débouché à l air libre, au-dessus du toit? a) Toute canalisation de ventilation qui traverse un toit et risque d être obturée par la glace doit être protégée par une augmentation de son diamètre à au moins 75 mm () immédiatement avant la traversée du toit. b) Les canalisations de ventilation qui passe dans le grenier doivent être calorifugées. c) Les canalisations de ventilation ne doivent pas permettre l accumulation d eau. d) Une canalisation de ventilation ne peut être raccordée à une autre canalisation de ventilation sous le niveau de débordement des appareils sanitaires qu il dessert. Voir la FIGURE 13. FIGURE 13 Raccordement des canalisations de ventilation Une canalisation de ventilation qui se termine au-dessus du toit doit avoir un diamètre d au moins 75 mm () avant la traversée du toit. La canalisation de ventilation doit être raccordée au-dessus du niveau de débordement de l appareil desservi. Au-dessus du rebord Canalisation de ventilation raccordée à la colonne de ventilation primaire dans le grenier Niveau de débordement 14
15 TABLEAU 2 Dimensionnement des tuyaux de vidange d appareils sanitaires DIAMÈTRE MINIMAL DE LA TUBULURE APPAREIL DE SORTIE (po) Baignoire (avec ou sans douche)... 1½ Bidet... 1¼ Laveuse... 1½ Lave-vaisselle (aucune charge si relié à un broyeur d ordures ou à un évier domestique)... 1½ Broyeur d ordures (domestique)... 1½ Bacs à laver... 1½ Lavabos... 1¼ Avaloir de douche... 1½ Évier à un ou deux compartiments avec broyeur d ordures... 1½ W.-C....3 FIGURE 14 Dimensions d un réseau typique d évacuation et de ventilation Regard de nettoyage du branchement d égout 4 po 1½ po 4 po 1½ po 1½ po Évier de cuisine 1¼ po W.-C. Collecteur principal 4 po Colonne de ventilation primaire Lavabo 1¼ po Joint de dilatation 4 po Collecteur Clapet 4 po anti-retour NOTE : Tous les collecteurs principaux doivent avoir un diamètre d au moins 100 mm (4 po) et être raccordés à une canalisation de ventilation d au moins 75 mm () de diamètre. 1½ po Baignoire Regard de nettoyage du collecteur principal 4 po nouvelles canalisations d évacuation et de ventilation 15
16 réseaux d alimentation en eau potable Quelles sont dimensions minimales à respecter pour les tubulures de sortie des appareils sanitaires? Se reporter au TABLEAU 2 et voir la FIGURE 14. Quelles sont les exigences régissant l installation d un réseau d alimentation en eau potable? Tous les réseaux d alimentation en eau potable doivent être conformes aux exigences ci-dessous : a) Tout branchement d eau général doit être muni d un robinet d arrêt à son entrée dans le bâtiment. b) Les réseaux de distribution d eau doivent être installés de manière à pouvoir être vidangés par gravité ou à l air. c) Tous les appareils sanitaires pourvus de commandes d alimentation distinctes doivent avoir le robinet d eau chaude à gauche et le robinet d eau froide à droite. d) La canalisation d alimentation d un W.-C. doit être pourvue d un robinet d arrêt. e) Toute canalisation traversant un mur extérieur pour fournir de l eau à l extérieur du bâtiment (par exemple pour l arrosage de la pelouse) doit être munie d une prise d eau à l épreuve du gel ou d un robinet d arrêt à dispositif de purge situé à l intérieur du bâtiment et près du mur ou à un autre endroit approuvé. Il faut également munir d un brisevide pour tuyaux souples les robinets d arrosage situés à l extérieur du bâtiment ou dans un garage pour empêcher les retours d eau. f) Tout réservoir de chauffe-eau à accumulation doit comporter un robinet d arrêt et une soupape de sécurité contre les surpressions et la surchauffe. Cette soupape doit être réglée de façon à s ouvrir lorsque la pression d eau à l intérieur du réservoir dépasse la pression de service indiquée ou lorsque la température de l eau dépasse 99 o C (210 o F). Toute soupape de sécurité contre les surpressions et la surchauffe doit être munie d une canalisation d évacuation se prolongeant à moins de 300 mm (12 po) du plancher ou à tout autre endroit sûr. Voir la FIGURE 15. g) Les douches doivent être pourvues, soit de robinets à pression autorégularisée, soit de robinets mélangeurs thermostatiques, conformes à la norme CSA B125 «Robinetterie sanitaire». 16
17 FIGURE 15 Accessoires et raccords de chauffeeau et robinets d arrêt sur alimentation Robinet d arrêt Raccord union Chauffe-eau à accumulation Soupape de sécurité contre les surpressions et la surchauffe Robinet d arrêt d équerre Alimentation en eau du W.-C. NOTE : Une soupape de sécurité contre les surpressions et la surchauffe doit être installée à au plus 150 mm (6 po) du sommet du réservoir. Canalisation d évacuation de la soupape de sécurité (diamètre égal à celui de l orifice de sortie de la soupape) réseaux d alimentation en eau potable Robinet d arrêt à dispositif de purge Robinet d arrosage Robinet d arrêt général Alimentation en eau potable 17
18 mesures anti-contamination Comment peut-on protéger le réseau d alimentation en eau potable contre la contamination? Tous les robinets d arrosage situés à l extérieur du bâtiment ou dans un garage doivent être munis d un brise-vide pour tuyaux souples pour empêcher la contamination du réseau d alimentation en eau potable. Les raccordements aux réseaux d alimentation en eau potable doivent être conçus et exécutés de manière à empêcher l entrée, dans ces réseaux, d eau non potable ou d autres substances chimiques ou autres susceptibles de contaminer l eau. Les retours d eau polluée surviennent lorsque le réseau d eau potable est directement relié à une source polluante. Un robinet d arrosage a pour fonction de faciliter le raccordement du tuyau d arrosage à l extérieur du bâtiment. Ce tuyau est à l origine de la plupart des contaminations du réseau d alimentation en eau potable du fait qu il peut, entre autres, : a) être laissé submergé dans une piscine; b) être placé en position surélevée pour l arrosage de buissons; c) être raccordé à des distributeurs de produits chimiques (antiparasitaires, herbicides, etc.); d) être laissé sur le sol et en contact avec des engrais et autres produits de jardinage; e) être fixé à une cuve de lavage et submergé dans l eau de lessive; f) être raccordé aux canalisations d alimentation de réservoirs alimentés par le bas, à une chaudière, etc. Voir la FIGURE
19 FIGURE 16- Prévention du siphonnage et du refoulement par contre-pression Robinet d arrosage Sources de contamination Qu est-ce que le siphonnage? Ce phénomène est une inversion de l écoulement normal attribuable à une pression négative (vide total ou partiel) dans la canalisation d alimentation. mesures anti-contamination Brise-vide pour tuyaux souples Brise-vide pour tuyaux souples sur prise d eau à l épreuve du gel 19
20 Pour obtenir d autres renseignements au sujet de cette brochure, contacter : Direction de l étude des plans Tél. : FAX : Direction des inspections - logement Tél. : FAX : ou Ville de Winnipeg Service de l urbanisme, des biens et de l aménagement Unité Fort Street WINNIPEG, Manitoba R3C 4X7
Norme d'apprentissage Programme de formation en établissement. Plombier ou plombière. Niveau 2. Code de métier : 306A
Norme d'apprentissage Programme de formation en établissement Plombier ou plombière Niveau 2 Code de métier : 306A Date : 2007 Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Manuel d installation et d utilisation ADOUCISSEURS D'EAU NSC14ED NSC17ED NSC25ED Qualité et facilité, l assurance du 1 er fabricant mondial. Réf. 3208 ATTENTION! NE CONCERNE QUE LE MODELE NSC 25 ED By-pass
Code national de la plomberie Canada 2005
Code national de la plomberie Canada 2005 Révisions et errata Publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies Les tableaux qui suivent décrivent les révisions et
FEDERATION BELGE DU SECTEUR DE L EAU Boulevard Général Wahis, 21 BE 1030 Bruxelles TVA BE 0407.781.169 Tél. 02/706 40 90 www.belgaqua.be info@belgaqua.be 7