Source: http://docplayer.fi/119174320-Suomi-comdry-m190y-ilmankuivain-kayttoohjeet-sarjanumerosta-alkaen-t-m190y-a1808.html
Timestamp: 2019-03-19 08:25:25+00:00
Document Index: 11623702

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SUOMI. ComDry M190Y-ilmankuivain. Käyttöohjeet sarjanumerosta alkaen T-M190Y-A PDF
SUOMI. ComDry M190Y-ilmankuivain. Käyttöohjeet sarjanumerosta alkaen T-M190Y-A1808
Download "SUOMI. ComDry M190Y-ilmankuivain. Käyttöohjeet sarjanumerosta alkaen T-M190Y-A1808"
1 SUOMI Käyttöohjeet sarjanumerosta alkaen T-M190Y-A1808
2 Tekijänoikeudet 2018 Munters Europe AB Alkuperäiset ohjeet Lue nämä ohjeet ennen ilmankuivaimen käyttöä.
3 Sisällys 1. Tärkeitä tietoja käyttäjälle Käyttötarkoitus Takuu Turvallisuustiedot Direktiivienmukaisuus Copyright Johdanto Tietoja tästä käyttöohjeesta Käyttötarkoituksen vastainen käyttö Turvallisuus Merkintä Toiminnan yleiskuvaus Kuljettaminen, toimituksen tarkistaminen ja varastoiminen Kuljettaminen Toimitustarkastus Varastointi Asennus Turvallisuus Suljettu järjestelmä Avoin järjestelmä Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset Kanavat ja putket Ulos asennettavan ilman sisääntulon kanavointi Kostean ilman poistokanavointi Kostean ilman letkun liittäminen Sähköliitännät Järjestelmän laajentaminen Lisävarusteet Käyttö Turvallisuus Pikapysäytys Kosteuden hallinta Kuivattavan ilman puhaltimen tilat Ohjauspaneelin yleiskuva Ilmankuivaimen käynnistäminen Ilmankuivaimen pysäyttäminen Automaattinen käynnistys sähkökatkoksen jälkeen Huolto Yleistä Huoltoaikataulu Suodatinten vaihtaminen Vianetsintä Tekniset tiedot Ulkomitat ja huollon vaatima tila Kapasiteettikäyrät Puhaltimen käyrä Tekniset tiedot Jätehuolto Ota yhteys Muntersiin
4 1. Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.1. Käyttötarkoitus Muntersin ilmankuivaimet on tarkoitettu ilman kuivaamiseen. Laitteen käyttäminen muuhun tarkoitukseen tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa henkilö-, laite- ja omaisuusvahinkoja. Laitteistoon ei saa tehdä muutoksia ilman Muntersin lupaa. Lisälaitteiden asentaminen on sallittua vain, jos Munters on antanut kirjallisen luvan Takuu Takuuaika alkaa, kun laite lähtee tehtaalta, ellei muuta ole ilmoitettu kirjallisesti. Takuu rajoittuu materiaali- tai valmistusvian vuoksi rikkoutuneiden osien vaihtamiseen maksutta. Kaikkien takuuvaatimusten mukana on toimitettava todiste, joka osoittaa vian ilmaantuneen takuun ollessa voimassa ja että laitetta on käytetty ohjeiden mukaisesti. Kaikissa vaatimuksissa on ilmoitettava laitteen tyyppi ja sarjanumero. Nämä tiedot näkyvät laitteen tyyppikilvessä. Takuun voimassaolo edellyttää, että laitteistoa huolletaan ja pidetään kunnossa koko takuuajan Huolto ja kunnossapito -kohdassa kuvatulla tavalla. Huolto ja kunnossapito on dokumentoitava, jotta takuuehdot täyttyvät ja takuu on voimassa Turvallisuustiedot Tiedot vaaroista on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa yleisellä varoitusmerkillä: VAROITUS Ilmaisee mahdollista vaaraa, joka voi aiheuttaa henkilövahingon. VARO Ilmaisee mahdollista vaaraa, josta voi seurata vahinkoja laitteistolle tai muulle omaisuudelle ja/tai ympäristölle. HUOMAA Ilmaisee lisätietoja, joista on hyötyä, kun laitetta käytetään Direktiivienmukaisuus Tämä ilmankuivain täyttää konedirektiivin 2006/42/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja EMC-direktiivin 2014/30/EU keskeiset turvallisuutta koskevat vaatimukset. Ilmankuivain on valmistettu ISO ja ISO laatujärjestelmien mukaisesti. 4
5 1.5. Copyright Tämän käyttöohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HUOMAA Tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa tämän käyttöohjeen sisältöä. Mitään tämän oppaan osaa ei saa toisintaa eikä julkaista ilman Muntersin antamaa kirjallista lupaa. Munters Europe AB, P.O. Box 1150, SE KISTA Sweden 5
6 2. Johdanto 2.1. Tietoja tästä käyttöohjeesta Tämä käyttöohje on laadittu ilmankuivaimen käyttäjälle. Siinä on tietoja ilmankuivaimen asentamisesta ja käyttämisestä turvallisesti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen ilmankuivaimen asennusta ja käyttämistä. Jos mielessäsi on kysymyksiä ilmankuivaimen asentamisesta tai käyttämisestä, ota yhteys lähimpään Muntersin toimipisteeseen. Tämä käyttöohje on säilytettävä ilmankuivaimen lähellä Käyttötarkoituksen vastainen käyttö Ilmankuivainta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ulos. Ilmankuivainta ei ole tarkoitettu käytettäväksi turvaluokitelluilla alueilla, joilla käytettävien laitteiden tulee olla räjähdyssuojattuja Ilmankuivainta ei saa asentaa lämpöä tuottavan laitteen lähelle, joka voi vaurioittaa laitteistoa. VARO Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä. HUOMAA Jos ilmankuivain asennetaan rakennukseen, jossa esiintyy radonia, on kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Kaikki rakennuksen ilmanvaihtoon tai ilmanpaineen tasapainoon tehtävät muutokset voivat muuttaa radonin määrää ilmassa Turvallisuus Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot eivät vapauta vastuista eivätkä velvollisuudesta noudattaa paikallisia määräyksiä. Kun tätä laitetta käytetään, käyttäjän vastuulla on aina kaikkien turvallisuus laitteiston ja muun omaisuuden turvallisuus ympäristön suojeleminen. 6
7 VAROITUS Laitteeseen ei saa roiskua vettä. Sitä ei saa upottaa veteen. Sähköasennuksia saa tehdä vain siihen valtuutettu sähköasentaja paikallisia määräyksiä noudattaen. Väärä asennus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen. Laite on yhdistettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan. Laitetta ei saa koskaan yhdistää muunlaiseen kuin tyyppikilvessä mainittuun virtalähteeseen. Liian suuri jännite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen. Laite voi käynnistyä automaattisesti varoittamatta sähkökatkoksen jälkeen. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, sillä tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä vedä pistoketta märin käsin, sillä tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Ilma-aukkoihin ei saa työntää sormia eikä mitään esineitä, sillä niiden takana on pyöriviä puhaltimia. Älä peitä laitetta, sillä tällöin ilmanotto- tai ilmanpoistoaukot voivat tukkeutua ja aiheuttaa tulipalon. Jos laite on kaatunut, katkaise virta heti. Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen huollon aloittamista. Jos roottori on tarkoitus pilkkoa osiin, pölyltä on suojauduttava käyttämällä tarkoitukseen soveltuvaa CE-merkittyä kasvosuojusta Merkintä Tyyppikilpi on ilmankuivaimen alaosassa. 7
8 3. Toiminnan yleiskuvaus Kuivausroottori on yksikön adsorptiokuivaava osa. Roottori koostuu suuresta määrästä pieniä ilmakanavia. Komposiittimateriaalista valmistettu kuivausroottori poistaa ilmasta vesihöyryä erittäin tehokkaasti ja pitää sen poissa. Roottori on jaettu kahteen osaan. ComDry M190Y -tyypissä käytetään yhtä tuloilmavirtaa ilman kuivattamiseen ja roottorin regenerointiin. Kuivattavaa ilmavirtaa kutsutaan kuivattavaksi ilmaksi. Se kulkee roottorin laajimman vyöhykkeen läpi ja poistuu roottorista kuivana ilmana. Koska roottori pyörii hitaasti, tuleva ilma kohtaa aina roottorin kuivan vyöhykkeen, mikä saa aikaan jatkuvan ilmankuivaamisprosessin. Roottorin kuivaamiseen käytettävää ilmavirtaa, regenerointi-ilmaa, lämmitetään. Regenerointi-ilma kulkee roottorin halki vastakkaiseen suuntaan kuivattavaan ilmaan nähden ja poistuu roottorista kosteana ilmana (lämpimänä, kosteana ilmana). Näin ilmankuivain toimii tehokkaasti myös pakkasella Ilmavirtaukset 1. Kuivattava/regenerointi-ilma 2. Kuiva ilma 3. Kostea ilma 8
9 4. Kuljettaminen, toimituksen tarkistaminen ja varastoiminen 4.1. Kuljettaminen Kuljeta ilmankuivainta kahvasta kantamalla tai sen alkuperäisessä pakkauksessa. Laite tulee aina kuljettaa pystyasennossa. Muutoin siihen voi tulla toimintahäiriöitä. Virtajohto on käärittävä kokoon ja asetettava kahvan alle. Kokoon kääritty virtajohto 4.2. Toimitustarkastus Tarkista toimitussisältö pakkausluettelosta, tilausvahvistuksesta tai muusta toimitusasiakirjasta. Varmista, että mitään ei puutu tai ole vaurioitunut. Jos jotain puuttuu tai on vaurioitunut, ota heti yhteys Muntersiin, ettei asennus viivästy tarpeettomasti. Pakkauksen vauriot on dokumentoitava kuvaamalla ennen pakkauksen poistamista. Poista kaikki laitteen suojana ollut pakkausmateriaali ja tarkista, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt vaurioita. Laitteen vauriot on dokumentoitava kuvaamalla. Näkyvistä vaurioista on ilmoitettava Muntersille kirjallisesti kolmen päivän kuluessa ja ennen asentamista. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten säädösten mukaisesti Varastointi VARO Irrota laite verkkovirrasta aina, kun se ei ole käytössä. Jos ilmankuivainta varastoidaan ennen sen asennusta, noudata seuraavia ohjeita. Sijoita ilmankuivain pystysuoraan asentoon vaakasuoralle alustalle. Suojaa laite sen oman pakkausmateriaalin avulla. Suojaa laite kolhuilta. Sijoita ilmankuivain katettuun paikkaan, jossa se on suojassa pölyltä, sateelta ja likaantumiselta. 9
10 5. Asennus 5.1. Turvallisuus VAROITUS Sähköasennuksia saa tehdä vain siihen valtuutettu sähköasentaja paikallisia määräyksiä noudattaen. Väärä asennus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen. Laitetta ei saa koskaan yhdistää muunlaiseen kuin tyyppikilvessä mainittuun virtalähteeseen. Liian suuri jännite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen. Laite on yhdistettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, sillä tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. VARO Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä. HUOMAA Jos ilmankuivain asennetaan rakennukseen, jossa esiintyy radonia, on kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Kaikki rakennuksen ilmanvaihtoon tai ilmanpaineen tasapainoon tehtävät muutokset voivat muuttaa radonin määrää ilmassa Suljettu järjestelmä Suljettua järjestelmää suositellaan, jos ilma on saatava kosteudenpoistolla erittäin kuivaksi. Se tulee edullisemmaksi kuin avoin järjestelmä. Ilmankuivain asetetaan kuivattavaan tilaan. Ilmankuivaimen ilmanpoisto voidaan yhdistää kanavaan, jotta kuiva ilma jakautuu kuivattavaan tilaan tasaisesti. Kuivattava/regenerointi-ilma otetaan kuivattavasta tilasta. Kostea ilma johdetaan ulkoilmaan kanavaa pitkin. 10
11 Kuivattava/regenerointi-ilma 2. Kuiva ilma 3. Kostea ilma 5.3. Avoin järjestelmä Ilmankuivain sijoitetaan muualle kuin tilaan, jonka ilma halutaan kuivata. Seuraavat ongelmat ratkaistaan tällaisen asennuksen avulla: Kuivattaessa kohteita, joita kosteus vahingoittaa Kuivan ilman purkauspaikassa on pölyä tai korroosiota aiheuttavia hiukkasia Kosteuden kuivattavaan tilaan tai kohteeseen pääsyn estäminen Kuiva ilma kuljetetaan kanavan kautta kuivattavaan tilaan. Kostea ilma poistetaan laitteen läheisyyteen tai siirretään ulos Kuivattava/regenerointi-ilma 2. Kuiva ilma 3. Kostea ilma 11
12 5.4. Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset Ilmankuivain on tarkoitettu asennettavaksi ainoastaan sisätiloihin. Vältä asentamasta ilmankuivainta kosteaan paikkaan, missä laitteen sisälle voi joutua vettä. Myöskään hyvin pölyiseen ympäristöön asentamista ei suositella. Jos et ole varma, ota yhteys Muntersiin. HUOMAA On tärkeää, että suunniteltu asennuspaikka täyttää laitteen sijainti- ja tilavaatimukset. Näin varmistetaan, että laite toimii tehokkaasti ja häiriöittä. Katso tilavaatimukset kohdasta Ulkomitat ja huollon vaatima tila. Jos ilmankuivain sijoitetaan seinälle, suosittelemme sitä varten suunniteltua seinäkiinnikettä. Laitteen ja seinän väliin on jätettävä vähintään 10 cm tilaa Kanavat ja putket Kun kanavointi asennetaan ilmankuivaimen ja tulo- ja lähtöliitäntöjen väliin, seuraavat suositukset on otettava huomioon: Kanavan tulee olla mahdollisimman lyhyt staattisten painehäviöiden minimoimiseksi. Kaikkien kanavien ja letkujen liitosten on oltava ilma- ja höyrytiiviitä parhaan tehon varmistamiseksi. Kanavat täytyy eristää, jos laitetta käytetään pakkasessa. Kanavien kokonaisvastus ei saa ylittää ilmankuivaimen puhallinten tehoa. HUOMAA Kuivan ilman letkun suurin pituus on 25 m Ulos asennettavan ilman sisääntulon kanavointi Kun ilmankuivaimeen tuodaan ilmaa ulkoa, tulokanavan aukon tulee sijaita riittävän korkealla maanpinnan yläpuolella, jotta kanavaan ei imeydy pölyä ja likaa. Kanava ei saa imeä sadetta tai lunta ilmankuivaimeen. Ilmanoton luona ei saa olla mahdollisia epäpuhtauksien lähteitä, kuten pakokaasuja, höyryä tai haitallisia kaasuja. Jotta kostea ilma ei kostuttaisi kuivattavaa/regenerointi-ilmaa, sen sisääntulokohta täytyy sijoittaa vähintään 2 metrin etäisyydelle kostean ilman ulostulokohdasta. Kiinnitä kanavan ulostuloon verkko, jonka silmäkoko on noin 10 mm Kostean ilman poistokanavointi Kostean ilman kanavan tulee olla ruostumatonta materiaalia, ja sen on kestettävä enimmillään 80 C:n lämpötiloja. Kostean ilman kanava täytyy eristää, jos on olemassa jäätymisen vaara. Kuivaimesta poistuvasta kosteasta ilmasta tiivistyy helposti vettä kanavan sisäseinämiin suuren kosteuspitoisuuden vuoksi. 12
13 HUOMAA Vaakasuuntaisten kanavien tulee viettää alaspäin, poispäin ilmankuivaimesta, jotta tiivistyvä kosteus pääsee valumaan pois. Kallistuman on oltava vähintään 2 cm kanavan metriä kohden. Kanavan painannekohtiin tulee tehdä 5 mm:n poistoaukot, jotta vesi ei jää kanavaan. Kiinnitä kanavan ulostuloon verkko, jonka silmäkoko on noin 10 mm. Kostean ilman putket ohjataan yleensä ulos. Kostea ilma on johdettava pois laitteen läheltä vähintään 2 metrin mittaisella letkulla, jos ilmankuivain sijaitsee suuren kuivattavan tilan ulkopuolella. On varmistettava, että kosteaa ilmaa ei imetä takaisin laitteeseen eikä puhalleta mihinkään kosteudelle herkkään kohteeseen Kostean ilman letkun liittäminen Kostean ilman poistokanava on piilotettu kuljetustarkoituksia varten. Poistokanavan halkaisija on 50 mm. 1. Vedä poistokanava ulos. 2. Lukitse poistokanava paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. 3. Liitä letku. HUOMAA Kostean ilman letkun suurin pituus on 6 metriä. 13
14 5.6. Sähköliitännät Ilmankuivaimen mukana toimitetaan 2,7 metriä pitkä virtajohto, jossa on pistoke liitettäväksi maadoitettuun pistorasiaan. VAROITUS Sähköasennuksia saa tehdä vain siihen valtuutettu sähköasentaja paikallisia määräyksiä noudattaen. Väärä asennus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen. Laitetta ei saa koskaan yhdistää muunlaiseen kuin tyyppikilvessä mainittuun virtalähteeseen. Liian suuri jännite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen. Laite on yhdistettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, sillä tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. VARO Jos laite asennetaan kiinteästi ja pistokkeen tilalla on katkaisin, tarkista, että katkaisimessa on oikea sulake. Verkkovirran taajuus on säädettävissä, katso ohjausjärjestelmää käsittelevä liite Järjestelmän laajentaminen VARO Älä koskaan liitä ComDry-kuivainta suoraan tavalliseen Ethernet-verkkoon, vaikka liitintyyppi olisi sama (RJ45-8, modulaarinen liitin). Muuten sekä ComDry-ohjausjärjestelmä ja/tai ATK-verkko voivat vaurioitua. Kaikkien ComDry-ilmankuivainten varustukseen kuuluu kaksi CAN-väyläporttia, jotka sijaitsevat virran tuloliitännän vieressä olevan suojuksen takana. Näihin CAN-väylän portteihin voidaan liittää sisätiloissa käytettävä kauko-ohjain, ulkoiset kosteus-/lämpötila-anturit tai ulkoinen ohjauskeskus. Kaikki edellä mainitut laitteet voidaan liittää kumpaan porttiin tahansa. Jos mikään porteista ei ole käytössä, portteihin on asennettava kaksi tyhjän liitännän tulppaa. 14
15 Poista suojus. CAN-väylän portit, joissa on tyhjän liitännän tulpat Lisävarusteet Seinäkiinnike Laitteen asentamiseen seinälle. Putken istukkapakkaus Käytetään silloin, kun on tarve tuloputken tai -letkun liittämiselle ilmankuivaimeen. 15
16 C Etäohjaus kwh fx Mahdollistaa laitteen etäohjauksen, mukana toimitetaan 10 metrin johto. Ulkoinen ohjauskeskus Käytetään silloin, kun laitteisto on yhdistettävä ulkoiseen ohjausjärjestelmään. RH/T-etätunnistin Kosteuden ja lämpötilan ulkoiseen mittaukseen. Munters Connected Climate Tietojen kirjaaminen ja ohjaus 16
17 6. Käyttö 6.1. Turvallisuus VAROITUS Laitteeseen ei saa roiskua vettä. Sitä ei saa upottaa veteen. Laite voi käynnistyä automaattisesti varoittamatta sähkökatkoksen jälkeen. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, sillä tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä vedä pistoketta märin käsin, sillä tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Ilma-aukkoihin ei saa työntää sormia eikä mitään esineitä, sillä niiden takana on pyöriviä puhaltimia. Älä peitä laitetta, sillä tällöin ilmanotto- tai ilmanpoistoaukot voivat tukkeutua ja aiheuttaa tulipalon. Jos laite on kaatunut, katkaise virta heti. VARO Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä Pikapysäytys VARO Ilmankuivaimen saa pikapysäyttää vain hätätilanteessa. Puhallin pysähtyy ja lämmitin voi olla erittäin kuuma, jolloin lämmitin ja sen lähellä sijaitsevat komponentit voivat vaurioitua. Sammuta hätätilanteessa ilmankuivain irrottamalla virtapistoke pistorasiasta, tai jos laite on pysyvästi kytkettynä verkkovirtaan, käyttämällä ulkoista virrankatkaisinta. 17
18 6.3. Kosteuden hallinta ComDry-ilmankuivain on varustettu pitkälle kehitetyllä, mikroprosessoripohjaisella ohjausjärjestelmällä. Tämä yhdistettynä sisäänrakennettuun kosteus-/lämpötila-anturiin kuivattavan ilman sisääntulossa mahdollistaa kosteuden valvonnan ja esittämisen joko suhteellisena kosteutena (RH%), kastepisteenä (Dp C) tai absoluuttisena kosteutena (X g/kg). Lisäksi valvontajärjestelmä tarkistaa lämpötilat ennen lämmitintä ja sen jälkeen sekä kosteassa ilmassa roottorin jälkeen. Korkea turvallisuustaso saavutetaan erilaisilla lämpötila-antureilla. Korkeat lämpötilat pienentävät lämmittimen tehoa, ja liialliset lämpötilat saavat järjestelmän antamaan hälytyksen ja sammuttamaan ilmankuivaimen hallitusti. Katso tarkempi selostus ComDry-ohjausjärjestelmää käsittelevästä liitteestä tai pikaoppaasta. HUOMAA Ilmankuivain toimii aina automaattisessa tilassa (kosteuteen perustuva toiminta). Oletusarvoisesti se käyttää sisäänrakennettua kosteus-/lämpötila-anturia, vaihtoehtona ulkoista anturia Kuivattavan ilman puhaltimen tilat Kuivattavan ilman puhaltimen tiloja on kolme: Puhallintila Fan ON Fan INT Fan DEM Kuvaus Ilmankuivain pyörittää kuivattavan ilman puhallinta jatkuvasti riippumatta siitä, onko ilman kuivaus tarpeen vai ei. Tämä on oletustila. INTermittent (katkonainen) -tila. Puhallin pysähtyy, kun toivottu kosteus (asetusarvo miinus hystereesi) on saavutettu. Jos kosteuslukema jää asetusarvon alapuolelle, kuivattavan ilman puhallin käynnistyy silti 30 minuutin kuluttua, jotta sisäinen tunnistin tunnistaa sisään tulevan kuivattavan ilman tilan tarkemmin. Puhallin toimii minuutin ajan hyvän mittauksen aikaansaamiseksi. Jos kosteus on yhä alle asetusarvon, puhallin pysähtyy uudelleen. Tämä toistuu, kunnes kosteus saavuttaa asetusarvon, jolloin ilman kuivaus käynnistyy uudelleen. DEMand (tarpeen mukaan) -tila. Puhallin pysähtyy, kun toivottu kosteus (asetusarvo miinus hystereesi) on saavutettu. Se käynnistyy uudelleen, kun kosteus on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu arvo. Tämä mahdollistaa käytännössä valvonnan "Fan INT" -arvoa suuremmalla hystereesillä, seuraavista seikoista riippuen: Kun ilmankuivain on saavuttanut toivotun kosteustason, se siirtyy valmiustilaan ja pysäyttää kuivattavan ilman puhaltimen. Jonkin ajan kuluttua koneen sisäinen lämpö nostaa kosteusanturin lämpötilaa. Tämä laskee anturin lukemaa entisestään, eli järjestelmä toimii, kuin käynnissä olisi "negatiivinen hystereesi". Tämän tuloksena tarvitaan suurempi kosteuskuormitus ilmankuivaimen käynnistämiseksi kuin "Fan INT" -tilassa. 18
19 6.5. Ohjauspaneelin yleiskuva kwh *RH1 55% A B C f X C Humidity (Kosteus) -valikko 4. Temperature (Lämpötila) -valikko A. Hälytysmerkkivalo 2. Time (Aika) -valikko 5. Functions (Toiminnot) -valikko B. Toiminnan ilmaisin 3. Power (Virta) -valikko 6. Alarm (Hälytys) -valikko C. Päälle/pois-painike Menu (Valikko) -painike Toiminta Ylös/Oikealle-painike Enter/Vahvistus-painike Alas/Vasemmalle-painike HUOMAA Katso lisätietoja ohjausjärjestelmästä ja ilmankuivaimen käytöstä ComDry-ohjausjärjestelmää käsittelevästä liitteestä tai pikaoppaasta Ilmankuivaimen käynnistäminen Kytke ilmankuivain verkkovirtaan. Ohjausjärjestelmä käynnistyy vilkuttamalla kaikkia LED-valoja muutaman sekunnin ajan, ja näytöllä näkyy ensin ComDry-koneen tyyppi, sitten asetettu taajuus ja lopuksi ohjelmistoversion numero ja tämänhetkinen kosteustaso. HUOMAA Käynnistysprosessi kestää noin 10 sekuntia. Anna ohjausjärjestelmän suorittaa käynnistys loppuun, ennen kuin yrität käynnistää ilmankuivainta. 19
20 B C Käynnistä ilmankuivain painamalla kerran On/Off-painiketta (C). Jos mitattu kosteus on alhaisempi kuin asetettu arvo, vihreä toiminnan merkkivalo (B) alkaa vilkkua siten, että se vuorotellen palaa pitkään ja on lyhyen ajan sammuksissa. Puhallintilan asetuksesta riippuen kuivattavan ilman puhallin on joko käynnissä tai ei. Laite on nyt valmiustilassa. Ilmankuivain alkaa poistaa kosteutta, kun mitattu kosteus on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu arvo, ja toiminnan merkkivalo (B) alkaa palaa jatkuvasti Ilmankuivaimen pysäyttäminen VARO Ilmankuivaimen saa pikapysäyttää vain hätätilanteessa. Puhallin pysähtyy ja lämmitin voi olla erittäin kuuma, jolloin lämmitin ja sen lähellä sijaitsevat komponentit voivat vaurioitua. Sammuta ilmankuivain painamalla kerran On/Off-painiketta. Vihreä toiminnan merkkivalo alkaa vilkkua siten, että se palaa ja on sammuksissa aina yhtä pitkään. Laite toimii vielä jonkin aikaa jäähtyäkseen ja sammuu sitten Automaattinen käynnistys sähkökatkoksen jälkeen Ilmankuivain alkaa toimia jälleen sähkökatkoksen jälkeen, jos sen katkaisin oli ON (PÄÄLLÄ) -asennossa, riippumatta siitä, oliko se käynnissä vai valmiustilassa. 20
21 7. Huolto 7.1. Yleistä VAROITUS Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen huollon aloittamista. Ilmankuivain on suunniteltu toimimaan pitkään mahdollisimman vähällä huoltamisella. Huoltovälit voivat vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristötekijöiden mukaan. HUOMAA On suositeltavaa tilata huolto tai korjaus Muntersilta. Käyttöongelmia voi esiintyä, jos laitetta ei ole huollettu oikein ja riittävästi. Muntersin huolto voi ehdottaa tietyn asennuksen olosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa. Katso yhteystiedot tämän käyttöohjeen takasivulta Huoltoaikataulu Aikataulussa on kuvattu tarkastukset, kunnossapito ja suositeltavat huoltovälit normaaleissa käyttö- ja ympäristöolosuhteissa käytettäville laitteille. Jos kuivattava ilma sisältää runsaasti pölyä, ennakoivia huoltotoimia on tehtävä useammin kuin alla on mainittu. Suodatin* Osa Laitteen kotelo Tarkastaminen ja kunnossapito 4000 tuntia / 6 kuukautta 8000 tuntia / yksi vuosi Puhdista suodatinkotelo ja vaihda suodatin tarvittaessa. Tarkista, ettei laitteessa ole fyysisiä vaurioita, ja puhdista sen ulkopinta tarvittaessa. Puhdista suodatinkotelo ja vaihda suodatin. Tarkista, ettei laitteessa ole fyysisiä vaurioita, ja puhdista sen ulkopinta tarvittaessa. Tarkista putkien liitokset ilmavuotojen varalta. Kosteusanturi Ei korjaustoimenpiteitä tai testiä. Testaa anturin toiminta ja vaihda se tarvittaessa. Toimivuuden ja suorituskyvyn testaus Ei korjaustoimenpiteitä tai testiä. Testaa toimivuus ja suorituskyky sekä vaihda kuluneet osat tarvittaessa. *Kuivattavan ilman suodatin 21
22 7.3. Suodatinten vaihtaminen Kuivattava ilma 1. Paina suodattimen kehys alas. 2. Vedä suodattimen kehys ulos ja irrota se laitteesta. 3. Poista vanha suodatin. 4. Korvaa se uudella suodattimella ja asenna kehys. 22
23 8. Vianetsintä Oire Laite on pysähtynyt. Ilmaisu Suorituskyky on heikentynyt. Merkkivalo/Hälytysviesti Mahdollinen syy Toimenpide Ei näyttötekstiä Virransyöttövika. Tarkista laitteen virransyöttö. Vihreä merkkivalo vilkkuu: vuorotellen palaa pitkään ja on lyhyen ajan sammuksissa Hälytysviesti: [SEN- SOR FAILURE] (Anturivika) Hälytysviesti: [HEA- TER FAILURE] (lämmitinvika) tai [HIGH Ri TEMP] (korkea Ri-lämpötila) tai [HIGH Rt TEMP] (korkea Rtlämpötila) Hälytysviesti: [HIGH Wt TEMP] Hälytysviesti: [MAINS VOLTAGE LOW] (matala verkkojännite) Hälytysviesti: [LONG STOP TI- ME] (pitkä pysähdysaika) Hälytysviesti: [TIME FOR SERVICE] (huoltoaika) Hälytysviesti: [NO COM] (COM puuttuu) Ilmankuivain toimii, mutta se ei säädä kosteutta. Sulake palanut Ilmankosteuden poistamiselle ei ole tarvetta. Mitattu kosteus on alle asetuspisteen (tilana Fan "DEM" tai "INT"). Rikkoutunut anturi - Korkealta lämpötilalta suojaava sulake on palanut - Suodatin, letku tai putki tukossa - Siipipyörä tukossa RH-asetusarvo on liian matala kuivassa ympäristössä. Vika roottorikäyttömekanismissa Laite on kytketty väärään jännitteeseen tai ongelma virransyötössä. Rikkoutunut puhallin. Lämmitin on käynnissä. CAN-väylän tyhjän liitännän tulpat tai ulkoinen liitäntä puuttuu. Matala regenerointilämpötila Matala regenerointi-ilmavirtaus Vaihda sulake. Tarkista oikea sulaketyyppi ja arvot laitteen sähkönsyöttöliitännän yläpuolella olevasta tarrasta. Ei mitään. Laite on valmiustilassa. Se käynnistyy, kun mitattu kosteus saavuttaa asetetun arvon. Ota yhteys Muntersiin. Odota, kunnes laite on pysähtynyt. Katkaise sitten virransaanti. Tarkista, etteivät suodattimet, letkut tai putket ole tukossa. Korkealta lämpötilalta suojaavan sulakkeen nollaamiseksi laite on irrotettava verkkovirrasta ja annettava sen jäähtyä. Jos hälytys annetaan uudelleen laitteen jäähdyttyä ja hälytyksen nollauksen jälkeen, ota yhteyttä Muntersiin. Tarkista, onko matala RH-asetusarvo tarpeen. Suurenna arvoa. Tarkista roottorikäytön hihna ja käyttömoottori. Tarkista kuivan ilman poistoaukon kautta, että roottori pyörii noin kymmenen kierroksen tuntinopeudella. Jos roottori ei pyöri, ota yhteyttä Muntersiin. Tarkista verkkovirran syöttö. Ota yhteys Muntersiin. Katso ComDry-ohjausjärjestelmää käsittelevä liite. Asenna tulpat tai liitäntäjohto uudelleen. Jos hälytys jatkuu, ota yhteyttä Muntersiin. Tarkista, että kosteuden asetusarvo on matalampi kuin mitattu kosteus. Tarkista suodatin ja mahdolliset letkut tai putket vuotojen tai tukosten varalta. Rajoittavan laipan käyttö yhdessä seinäputkien kanssa voi johtaa liian pieneen regenerointi-ilmavirtaukseen. 23
24 9. Tekniset tiedot 9.1. Ulkomitat ja huollon vaatima tila Mitat (mm) B F A C G ØD G ØE A B C ØD ØE F G Paino ,5 kg 24
25 9.2. Kapasiteettikäyrät Kaaviossa näkyy ilmankuivausprosessin likimääräinen kapasiteetti kuivattavan ilman lämpötilan funktiona kolmessa eri ilmankosteudessa. Yksityiskohtaisempaa tietoa saat ottamalla yhteyden lähimpään Muntersin toimipisteeseen. X-akseli = lämpötila, kuivattava ilma ( C) Y-akseli = ilmankuivauskapasiteetti (kg/h) 25
26 9.3. Puhaltimen käyrä Kuivattava ilma A (Pa) 400 ComDry M190Y B (m³/h) Tiheys 1,2 kg/m 3 A. Staattinen paine (Pa) B. Ilmavirtaus (m 3 /tunti 26
27 9.4. Tekniset tiedot Kuivattava ilma (1) Vapaasti puhaltava ilma, 50/60 Hz (m³/h) 225 Nimellisilmavirtaus paineella 60 Pa (m³/h) 190 Suurin staattinen paine (Pa) 50/60 hertsillä 300 Puhallinmoottorin teho (kw) 0,09 Regenerointi-ilma (1) Nimellisilmavirtaus paineella 90 Pa (m³/h) 30 Suurin staattinen paine (Pa) 260 Puhallinmoottorin teho (kw) - (2) Regenerointi-ilman lämmitin Lämmittimen teho (kw) 0,84 Tehtaalla asetettu regenerointi-ilman lämpötilan (Rt) raja ( C) 130 Tehtaalla asetettu kostean ilman lämpötilan (Wt) raja ( C) 75 Lämpötilan nousu lämmittimessä ( C) 100 Muuta Äänenpaine kuivattavan ilman puhaltimen puhaltaessa vapaasti (dba) 58 IEC-suojausluokka (laite) IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) Puhallinmoottorin käämityksen eristysluokka Käyttömoottorin käämityksen eristysluokka Roottorin tyyppi Ympäristöolosuhteet IP33 IP54 B-luokka B-luokka Käyttölämpötila ( C) Suurin asennuskorkeus merenpinnasta (m) 2000 Kuljetus- ja varastointilämpötila ( C) Kokonaisteho, jännite ja virta Jännite (V) Taajuus (Hz) 50/60 50/60 Kokonaisteho (W) Virta (A) 8,2 4,1 Sulake 3 AG, 250 VAC, 10 A hidas (1) Määritetty suorituskyky perustuu 20 C:n lämpötilaan ja 1,2 kg/m³:n ilmantiheyteen. HPS 3 AG, 250 VAC, 6 A hidas (2) Samaa puhallinta käytetään kuivattavalle ja regenerointi-ilmalle. 27
28 10. Jätehuolto Laite ja kuluvat osat on hävitettävä voimassaolevia määräyksiä noudattaen. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta. Jos roottori tai suodattimet ovat altistuneet ympäristölle vaarallisille kemikaaleille, riski on arvioitava. Kemikaalit voivat kertyä roottorin materiaaliin. Ryhdy tarvittaviin, voimassaolevan paikallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisiin varotoimiin. Roottorin materiaalia ei saa polttaa. Se on hävitettävä lasikuitumateriaalien tavoin. VAROITUS Jos roottori on tarkoitus pilkkoa osiin, pölyltä on suojauduttava käyttämällä tarkoitukseen soveltuvaa CE-merkittyä kasvosuojusta. 28
29 11. Ota yhteys Muntersiin. EUROPE AUSTRIA Tel: BELGIUM Tel: CZECH REPUBLIC Tel: DENMARK Tel: FINLAND Tel: FRANCE Tel: GERMANY Tel: +49 (0) WORLDWIDE AUSTRALIA Tel: BRAZIL Tel: CANADA Tel: CHINA Tel: INDIA Tel: JAPAN Tel: KOREA Tel: ITALY Tel: NETHERLANDS Tel: POLAND Tel.: SPAIN Tel: SWEDEN Tel: SWITZERLAND Tel: UK Tel: MEXICO Tel: SINGAPORE Tel: SOUTH AFRICA Tel: TURKEY Tel: UAE (Dubai) Tel: USA Tel: