Source: http://novrel.netpaper.fi/19498
Timestamp: 2017-12-18 18:11:22+00:00
Document Index: 37908

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Novrel - Danfoss lämpöpumppu asennusohje s. 54
Alavalikko LÄMPÖTILA -> LÄMPÖTILA
Nykyisten lämpötilojen, historian ja asetettujen/laskettujen arvojen näyttö. Kaikkien arvojen historiatiedot saadaan näkyviin painamalla oikeaa painiketta. Näytössä näkyvät 100 viimeistä mittauspistettä asetetulla aikavälillä (HUOLTO -> ASENNUS -> TIED.KERUUAIKA). Hälytyksien yhteydessä historian rekisteröinti lopetetaan, kunnes hälytys nollataan asettamalla käyttötilaksi POIS.
Valikko Merkitys Tehdasasetus
ULKO HUONE MENOJOHTO
Näyttää nykyisen ulkolämpötilan. Näyttää nykyisen asetetun lämpötilan. Näyttää nykyisen menojohdon lämpötilan. Suluissa näkyy laskettu menojohdon lämpötila lämmitysjärjestelmään. Kun käyttövettä tuotetaan käyttötilassa LISäLäMPö, suluissa näkyy KäYTTöVESI POIS –arvo korotettuna 5 asteella.)
PALUUJOHTO KäYTTöVESI INTEGRAALI KERUUL. MENO KERUUL. PALUU ALLAS (laajennuskortti) SHUNTTIRYHMä (laajennuskortti) JääHDYTYS (Laajennuskortti) VIRTA (Laajennuskortti)
Näyttää nykyisen paluujohdon lämpötilan. Suluissa näkyy pysäytysarvo MAKS. PALUULäMP. Näyttää nykyisen käyttöveden lämpötilan. Näyttää integraalin nykyisen lasketun arvon. Näyttää lämmönkeruujärjestelmän menojohdon nykyisen lämpötilan. Näyttää lämmönkeruujärjestelmän paluujohdon nykyisen lämpötilan. Näytetään vain, jos ALLAS on valittu. Näyttää nykyisen allaslämpötilan. Suluissa näkyy asetettu allaslämpötila. Näytetään vain, jos SHUNTTIRYHMä on valittu. Näyttää nykyisen menojohdon lämpötilan. Suluissa näkyy laskettu menojohdon lämpötila shunttiryhmään. Näytetään vain, jos JääHDYTYS on valittu. Näyttää nykyisen menojohdon lämpötilan. Suluissa näkyy asetusarvo. Näytetään vain, jos VIRRANRAJOITIN on valittu. Näyttää nykyisen virrankulutuksen. Suluissa näkyy MAKS VIRTA -asetusarvo.
Alavalikko INFORMAATIO -> KÄYTTÖAIKA
Valikko Merkitys
Näyttää kunkin komponentin käyttöajat. Käyttöajat ilmoitetaan tunteina.
LäMPöPUMPPU LISäLäMPö 1 LISäLäMPö 2 LISäLäMPö 3 (Sulatuskortti) KäYTTöVESI JääHDYTYS (Laajennuskortti) AKT. JääHD. (Laajennuskortti)
Kompressorin käyttöaika lämmitys- ja käyttöveden tuotannossa. Lisälämpöportaan 1 käyttöaika täydellä teholla 3 kW (VL). Lisälämpöportaan 2 käyttöaika täydellä teholla 6 kW (VL). Lisälämpöportaan 3 käyttöaika täydellä teholla 6 kW (VL). Käyttöveden tuotantoaika kompressorilla. Käyttöaika passiivinen jäähdytys. Käyttöaika aktiivinen jäähdytys.
Alavalikko INFORMAATIO -> SULATUS ( DHP-A-mallit)
Valikko on käytettävissä sulatuskortilla varustetuissa DHP-A-malleissa ja näytetään vain, jos valikossa HUOLTO -> ASENNUS -> JäRJESTELMä-> LäMMöNLäHDE on valittu ILMA. Valikossa voidaan nähdä ulkoyksikön sulatusta koskevia tietoja ja tehdä säätöjä.
SULATUKSET SULATUSVäLI AIKA SULATUKS. PUHALLIN POIS SULATUSKäYRä MAN. SULATUS
Suoritettujen sulatuksien lukumäärä. Kompressorin käyttöaika minuutteina 2 viimeisen sulatuksen välillä. Kompressorin käyttöaika minuutteina viimeisen sulatuksen jälkeen. Puhaltimen suuri nopeus deaktivoidaan tässä lämpötilassa ja pieni nopeus aktivoidaan. Tässä	valikossa	voidaan	säätää	sulatuskäyrän	kaltevuutta	painikkeilla	+	tai	–	(muuttaa sulatuksen aloituslämpötilaa). Tässä	valikossa	voidaan	käynnistää	manuaalinen	sulatus	painamalla	+	tai	-	(jolloin	ulkoyksikköön	shuntataan	+20-asteista	nestettä	10	minuutin	ajan).
12°C (väli: 10°C / 20°C) -10°C (väli: -13°C / -7°C) 0 (väli: 0 / 1)