Source: http://docplayer.fi/108450-Rakennuksen-energiankulutuksen-ja-lammitystehontarpeen.html
Timestamp: 2017-03-31 00:39:01+00:00
Document Index: 15635914

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen - PDF
Download "Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen"
1 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet /13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta Ympäristöministeriö antaa rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta seuraavat ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osana D5. Ohjeet julkaistaan ympäristöministeriön määräyskokoelmassa. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Ohjeet on ilmoitettu teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, mukaisesti. Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2013 Ylijohtaja Helena Säteri Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL N:o L 153, , s. 132 D5 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala 1.2 Vastavuoroinen tunnustaminen 1.3 Määritelmiä 2 LASKENTAMENETELMÄN KUVAUS 2.1 Laskentaperiaate ja menetelmän rajaukset 2.2 Laskennan kulku 3 RAKENNUKSEN LÄMMITYSENERGIAN NETTOTARVE 3.1 Tilojen lämmitysenergian nettotarve 3.2 Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt 3.3 Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve 3.4 Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve 3.5 Tuloilman ja korvausilman lämmitysenergian tarve 3.6 Ilmanvaihdosta talteen otettu energia 3.7 Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve 4 LAITTEIDEN JA VALAISTUKSEN SÄH- KÖNKULUTUS 4.1 Laitteiden sähköenergian kulutus 4.1 Valaistuksen sähköenergian kulutus 5 LÄMPÖKUORMAT 5.1 Lämpökuorma henkilöistä 5.2 Lämpökuorma valaistuksesta ja sähkölaitteista 5.3 Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia 5.4 Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin aiheuttama lämpökuorma 5.5 Lämpökuormista hyödynnettävä lämpöenergia 6 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN ENERGIAN- KULUTUS 6.1 Yleistä 6.2 Tilojen ja ilmanvaihdon lämmönjakelujärjestelmän lämpöenergian tarve 6.3 Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve 6.4 Lämmitysjärjestelmän energiankulutus 6.5 Käyttöveden lämmitys aurinkokeräimellä 6.6 Lämpöpumpun sähköenergian kulutus 7 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SÄHKÖ- ENERGIANKULUTUS 8 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN ENERGIAN- KULUTUS 9 LÄMMITYSTEHO 9.1 Rakennuksen lämmitystehon tarve 9.2 Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöteho 9.3 Vuotoilman lämpenemisen lämpötehon tarve 9.4 Tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpötehon tarve 9.5 Korvausilman lämpenemisen lämpötehon tarve 9.6 Ilmanvaihtokoneen lämmityspatterin teho 9.7 Käyttöveden lämmityksen lämpötehon tarve 10 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN SÄH- KÖNTUOTTO LIITTEET 1. Kattiloiden ja kaukolämmönjakokeskusten hyötysuhteiden ohjearvoja 2. Lämpöpumpun kattama osuus tilojen ja lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarpeesta 3. Polttoainemäärän laskenta OPASTAVIA TIETOJA Selostukset, jotka on kirjoitettu kapealle palstalla kursivoituna, antavat lisätietoja sekä sisältävät viittauksia säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin. 23 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näissä ohjeissa esitettyä kuukausitason laskentamenetelmää voidaan käyttää lämmityksen energiatarpeen, ostoenergiankulutuksen, kokonaisenergiankulutuksen ja lämmitystehon laskentaan jäähdyttämättömissä rakennuksissa tai rakennuksissa, joissa on vain yksittäisiä jäähdytettyjä tiloja. Menetelmää voidaan käyttää myös jäähdytettyjen rakennusten ostoenergiankulutuksen ja kokonaisenergiankulutuksen laskentaan, kun lämmitys- ja jäähdytysenergian nettotarpeet on laskettu dynaamisella menetelmällä. Rakennusten energiatehokkuutta koskevien määräysten vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa tulee käyttää rakentamismääräyskokoelman osassa D3 annettuja lähtöarvoja, laskentasääntöjä ja sen liitteessä 2 esitettyjä säätietoja sekä kohteen suunnitteluarvoja. Muissa tarkasteluissa voidaan käyttää tässä ohjeessa annettuja arvoja, jos muuta tietoa ei ole käytettävissä. 1.2 Vastavuoroinen tunnustaminen Milloin näissä ohjeissa on annettu tietoa käytettävissä olevista SFS-standardeista, niiden ohella ja sijasta voidaan käyttää myös muualla Euroopan talousalueella tai Turkissa voimassa olevaa tasoltaan vastaavaa standardia. 1.3 Määritelmiä Näissä ohjeissa tarkoitetaan: 1) energiatarpeella ja -kulutuksella (kwh/(m 2 a)) vuotuisia energian ominaistarpeita ja kulutuksia lämmitettyä nettoalaa kohti; 2) rakennuksen lämmitysenergian tarpeella sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseksi tarvittavaa energiamäärä; 3) lämmitysenergian nettotarpeella lämmitysenergian tarvetta, josta on vähennetty henkilöistä, valaistuksesta ja sähkölaitteista johtuvien sisäisten lämpökuormien energia, poistoilmasta, jätevedestä ja muista energiavirroista talteen otettu ja hyväksikäytetty energia sekä auringon säteilyenergia ikkunoiden läpi. Lämmitysenergian nettotarve on energia, joka tuodaan lämmitysjärjestelmällä tiloihin, tuloilmaan ja käyttöveteen. Lämmitysenergian nettotarve koostuu tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämmityksen nettotarpeesta; 4) tilojen lämmitysenergian nettotarpeella lämmitysenergian tarvetta, joka muodostuu johtumislämpöhäviöistä, vuotoilman lämpöhäviöistä, korvausilman ja tuloilman lämpenemisestä tilassa huonelämpötilaan ja josta on vähennetty auringon ja sisäisten lämpökuormien vaikutus; 5) ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarpeella lämmitysenergian tarvetta, joka muodostuu ilman lämmittämisestä lämmöntalteenoton jälkeen tuloilman lämpötilaan ja mahdollisesta lämmittämisestä ennen lämmöntalteenottoa jäätymisen estämiseksi; 6) lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeella lämmitysenergian tarvetta, joka sisältää kulutetun lämpimän käyttöveden lämmittämiseen kylmän veden lämpötilasta lämpimän veden lämpötilaan; 7) jäähdytysenergian nettotarpeella tilojen ja tuloilman jäähdytysenergian nettotarvetta, joka on tilojen ja tuloilman jäähdyttämiseksi tarvittava energia;4 8) jäähdytysjärjestelmän energiankulutuksella jäähdytysenergian tuoton energiankulutusta ja apulaitteiden sähkönkulututusta. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus lasketaan jäähdytysenergian nettotarpeesta ottamalla huomioon tuoton, varastoinnin, jakelun ja luovutuksen häviöt sekä muunnokset; 9) lämmitysjärjestelmän energiankulutuksella tilojen lämmityksen, ilmanvaihdon lämmityksen ja lämpimän käyttöveden lämmityksen energiankulutusta. Lämmitysjärjestelmän energiankulutus lasketaan lämmitysenergian nettotarpeesta ottamalla huomioon järjestelmähäviöt ja muunnokset sekä lämmitysjärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus. Järjestelmähäviöt muodostuvat lämmitysenergian tuoton, varastoinnin, jakelun, luovutuksen häviöistä ja muunnoksista sekä lämmitysjärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutuksesta. Energian muunnokset tapahtuvat esimerkiksi lämpöpumpuissa ja polttokennoissa. Lämmitysjärjestelmän energiankulutus eritellään sähkö- ja lämpöenergian osalta; 10) ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutuksella puhallinsähköä ja mahdollisten apulaitteiden sähkönkulutusta (pumput, taajuusmuuttajat, säätölaitteet). Tuloilman lämmitys ja jäähdytys lasketaan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiankulutuksen osana; 11) ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholla (kw/(m 3 /s)) rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmän kaikkien puhaltimien, mahdollisten taajuusmuuttajien ja muiden tehonsäätölaitteiden yhteenlaskettua sähköverkosta ottamaa sähkötehoa jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän koko mitoitusjäteilmavirralla tai mitoitusulkoilmavirralla (suurempi näistä); 12) lämpöpumpun vuoden keskimääräisellä lämpökertoimella (SPF-luvulla) vuotuista lämpöpumpun tuottaman lämmitysenergian ja lämpöpumpun kuluttaman sähköenergian suhdetta. Lukua voidaan käyttää vain silloin, kun energiankulutus lasketaan koko vuoden lämmöntarpeesta; 13) lämpötilasuhteella lämmöntalteenottolaitteiston lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilan muutoksen suhdetta poisto- ja ulkoilman lämpötilojen erotukseen lämmönsiirtimessä; 14) energialuvulla, E-luvulla (kwh E /(m 2 vuosi)) energiamuotojen kertoimilla painotettua rakennuksen vuotuista ostoenergian laskennallista kulutusta, joka on laskettu lämmitettyä nettoalaa kohden; 15) energiamuotojen kertoimilla (-) energialähteen tai energiatuotantomuodon kertoimia, joilla eri energiamuodot kerrotaan energialuvun laskemiseksi; 16) rakennuksen ostoenergian kulutuksella energiaa, joka hankitaan rakennukseen esimerkiksi sähköverkosta, kaukolämpöverkosta, kaukojäähdytysverkosta ja uusiutuvan tai fossiilisen polttoaineen sisältämänä energiana. Ostoenergia koostuu lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä sähkölaitteiden että valaistuksen energiankulutuksesta energiamuodoittain eriteltynä, missä on otettu huomioon vähennykset uusiutuvasta omavaraisenergiasta; 17) rakennuksen energiankulutuksella, (kwh/m 2 a) rakennuksen vuotuista lämmitykseen, sähkölaitteisiin ja jäähdytykseen yhteensä kulutettua energiamäärää, johon ei sisälly eri energiamuotojen kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä; 18) mitoittavilla lämpötiloilla niitä sisä- ja ulkoilman lämpötiloja, joiden perusteella rakennuksen lämmitystehontarve määritetään Rakennuksen lämmitystehon ja lämmitysenergian tarpeen laskennassa tarvittavat vaipan eri rakennusosien pinta-alat määritetään rakennuksen kokonaissisämittojen mukaan. Jos rakennus on laskennassa jaettu useampaan laskentavyöhykkeeseen, pinta-alojen tulee sisältää myös välipohjien ja väliseinien rakennusosa alat. Alapohjat: Alapohjan pinta-ala lasketaan sisämittojen mukaan aukkojen ja rakenteiden aloja vähentämättä. Alapohjan läpivientejä kuten kanavat, pilarit, viemärit ja vesijohdot ei vähennetä alapohjan pinta-alasta. 45 Yläpohjat: Yläpohjan pinta-ala lasketaan ulkoseinien sisämittojen mukaisesti kattoikkunoiden aukkojen pinta-alat vähentäen. Yläpohjan läpivientejä kuten kanavat, hormit ja tuuletusputket ei vähennetä yläpohjan pintaalasta. Välipohjat: Välipohjien pinta-ala lasketaan ulkoseinien sisämittojen mukaisesti porrasaukkoja tai vastaavia aukkoja vähentämättä. Ulkoseinät: Ulkoseinien pinta-ala lasketaan sisämittojen mukaisesti alapohjan lattiapinnasta yläpohjan alapintaan ikkunoiden ja ovien aukkojen pinta-alat vähentäen. Ikkunat ja ovet: Ikkunoiden ja ovien pinta-alat lasketaan kehän ulkomittojen (karmirakenteen ulkomittojen) mukaan. Julkisivun tai katon muodosta merkittävästi poikkeavan ikkunaratkaisun, kupumaisen kattoikkunan ja valoaukollisen savunpoistoluukun pinta-ala lasketaan tapauskohtaisesti yleisohjetta soveltaen Rakennusten pinta-alojen laskenta: Huoneala, A huone (hum²) on huoneen pinta-ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivät seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. Milloin huoneen katto on vino tai porrastettu, lasketaan huonealaksi 1600 mm korkeamman tilan ala. Tällöin 1600 mm korkeamman tilan keskikorkeuden tulee olla vähintään 2200 mm. Huonealaan ei lasketa muun muassa huoneessa olevien hormiryhmien, pilareitten ja seinien alaa, seiniin upotettujen takkojen alaa eikä esimerkiksi muuraamalla tehdyn komeron alaa. Rakennuksen huonealan laskenta esitetään standardissa SFS Lämmitetyllä nettoala, A netto (m 2 ) on lämmitettyjen kerrostasoalojen summa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna (voidaan laskea myös lämmitettynä bruttoalana, josta on vähennetty ulkoseinien rakennusosa-ala) Laskentakaavoissa käytetään seuraavia merkintöjä: a numeerinen parametri, - A aurinkokeräin aurinkokeräimen pinta-ala, m 2 A huone valaistavan tilan huonepinta-ala, hum 2 A i rakennusosan i pinta-ala, m² A ikk ikkuna-aukon pinta-ala (kehys- ja karmirakenteineen), m 2 A ikk, valoaukko ikkunan valoaukon pinta-ala, m 2 A kenno aurinkosähkökennon pinta-ala (ilman kehystä), m 2 A netto rakennuksen lämmitetty nettoala, m² A vaippa rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna), m 2 A varjostus ympäristön aiheuttama varjostuksen pinta-ala aurinkokennoille, m 2 c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) c pv veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kj/(kg K) C rak rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti, Wh/ K E rakennuksen energialuku, kwh E /(m 2 a) E i tilan i valaistusvoimakkuus, lx E osto rakennuksen ostoenergiankulutus, kwh/(m 2 a) 56 e tilat lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähkön ominaiskulutus, kwh/(m² a) e tuotto apulaitteiden ominaiskulutus, kwh/(m² a) f valaistuksen ohjaustavasta riippuvia ohjauskertoimia, - F 1 ilmansuunnan mukainen kerroin, - F 2 kallistuksen mukainen kerroin, - F asento aurinkosähkökennon ilmansuunnan ja kallistuskulman mukainen korjauskerroin, - f kaukojäähdytys kaukojäähdytyksen energiamuodon kerroin, - f kaukolämpö kaukolämmön energiamuodon kerroin, - F kehä kehäkerroin, - F käyttö käyttötilanteen toimivuuskerroin, - F läpäisy säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin, - f polttoaine, i polttoaineen i energiamuodon kerroin, - F sivuvarjostus ikkunan sivuilla olevien pystysuorien varjostusten korjauskerroin, - F suunta muuntokerroin, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan ilmansuunnittain pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi, - f sähkö sähkön energiamuodon kerroin, - F varjostus varjostusten korjauskerroin, - F verho verhokerroin, - F ylävarjostus ikkunan yläpuolisten vaakasuorien rakenteiden varjostusten korjauskerroin, - F ympäristö ympäristön horisontaalisten varjostusten korjauskerroin, - g ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin, - G aur kennostoon kohdistuva auringon säteilyn energia vuoden aikana, kwh/m 2 G aur,hor vaakatasolle osuvan auringon säteilyn kokonaisenergian määrä vuodessa, kwh/(m 2 a) g kohtisuora ikkunan valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin, - G säteily, vaakapinta vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pinta-alan yksikköä kohti, kwh/(m 2 kk) G säteily,pystypinta pystypinnalle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pinta-alan yksikköä kohti, kwh/(m 2 kk) H tila rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö, W/K I ref referenssisäteilytilanne, 1 kw/m 2 k rakennuksen käytönaikainen käyttöaste, joka kuvaa ihmisten keskimääräistä läsnäoloa rakennuksessa, - k aurinkokeräin aurinkokeräinten suuntauksen huomioon ottava kerroin, - K maks huipputehokerroin, joka riippuu aurinkosähkökennon tyypistä, kw/m 2 L l k L lkv lämmön jakelujärjestelmän meno- ja paluuputkien yhteenlaskettu pituus lämmittämättömässä tilassa, m viivamaisen kylmäsillan pituus, m lämpimän käyttöveden kiertojohdon pituus, m n henkilöiden lukumäärä, - n 50 rakennuksen ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla, 1/h n lämmityslaite P apu P puh P lkv, pumppu P maks lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden lukumäärä, kpl lämpöpumpun apulaitteiden sähköteho, kw puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköteho tehonsäätölaitteineen, kw lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun ottoteho, W aurinkosähkökennojen tuottama suurin sähköteho, jonka kennosto tuottaa referenssisäteilytilanteessa (I ref =1 kw/m 2, referenssilämpötilassa 25 C), kw 67 P muu P pumppu P pumppu, i muiden ilmanvaihtojärjestelmän laitteiden kuin puhaltimien ja puhaltimen tehon säätölaitteiden sähköteho, W pumpun teho, W yksittäisen pumpun i teho, W p s ilmaan siirtyvän lämpötehon ja puhaltimen sähkötehon suhde, - P valaistus valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum² q 50 rakennusvaipan ilmanvuotoluku, m 3 /(h m 2 ) Q alapohja Q aur Q aurinko, lkv johtumislämpöhäviö alapohjien läpi, kwh ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia, kwh tai kwh/kk aurinkokeräimellä tuotettu energia lämpimään käyttöveteen, kwh/a q aurinkokeräin aurinkokeräimen energiantuotto käyttöveteen keräinpinta-alaa kohti, kwh/(m 2 a) Q henk Q ikkuna Q iv Q iv, korvausilma Q iv, tuloilma Q jakelu, ulos q jakeluhäviöt, ulos Q ji Q jk Q joht Q jv Q jäähdytys Q kaukojäähdytys Q kaukolämpö Q kylmäsillat Q lisälämmitys, lkv Q lisälämmitys, tilat Q lkv, kierto Q lkv, kierto, kuorma Q lkv, LTO Q lkv, netto Q lkv, varastointi Q lkv, varastointi,kuorma Q LP, lämmitys, lkv Q LP, lämmitys, tilat Q lto Q lämmitys Q lämmitys, iv Q lämmitys, lkv Q lämmitys, tilat henkilöiden luovuttama lämpöenergia, kwh johtumislämpöhäviö ikkunoiden läpi, kwh ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve, kwh korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh lämmön jakelujärjestelmän lämpöhäviö lämmittämättömään tilaan, kwh/a lämmön jakelujärjestelmän ominaislämpöhäviö lämmittämättömään tilaan, kwh/(m a) ilmastointikoneen jäähdytyspatterin käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia, kwh/a jäähdytysjärjestelmällä tuotettu vuotuinen jäähdytysenergia, kwh/a johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kwh huonelaitteiden käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia, kwh/a lämpö- tai kylmäenergiaa käyttävän järjestelmän vuotuinen energiantarve, kwh/a kaukojäähdytyksen kulutus, kwh/a kaukolämmön kulutus, kwh/a johtumislämpöhäviö kylmäsiltojen läpi, kwh lämpimän käyttöveden lisälämmityksen energiantarve, kwh tilojen lisälämmityksen energiantarve, kwh lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö, kwh/a lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöstä lämpökuormaksi tuleva osuus, kwh jäteveden lämmöntalteenotolla talteenotettu ja käyttöveden lämmityksessä hyväksikäytetty energia, kwh lämpimän käyttöveden lämpöenergian nettotarve, kwh/a tai kwh lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviö, kwh/a lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviöstä lämpökuormaksi tuleva osuus, kwh/a tai kwh lämpöpumpun tuottama käyttöveden lämmitysenergia, kwh lämpöpumpun tuottama tilojen lämmitysenergia, kwh ilmanvaihdosta talteenotettu energia, kwh lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus, kwh/a ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergian tarve, kwh/a lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve, kwh/a tai kwh tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, kwh/a tai kwh Q lämmitys, tilat, netto tilojen lämmitysenergian nettotarve, kwh/a tai kwh 78 Q lämpökuorma Q muu Q muu tuotto Q ovi Q polttoaine, i Q rakosa Q sis. lämpö Q säh Q tila Q varastointi, ulos Q ulkoseinä q v q v, korvausilma q v, lkv q v, lkv, kierto q v, poisto q v, tulo q v, vuotoilma Q vuotoilma Q yläpohja rakennuksen lämpökuorma, kwh johtumislämpöhäviö tilaan, jonka lämpötila poikkeaa ulkolämpötilasta, kwh muilla mahdollisilla tuottojärjestelmillä tuotettu energia, kwh/a johtumislämpöhäviö ulko-ovien läpi, kwh polttoaineen i sisältämän energian kulutus, kwh/ a johtumislämpöhäviö rakennusosan läpi, kwh lämpökuormat, joka hyödynnetään lämmityksessä, kwh valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma, kwh tilojen lämmitysenergian tarve, kwh laskettavan lämmön jakelujärjestelmän varastoinnin lämpöhäviö, kwh/a johtumislämpöhäviö ulkoseinien läpi, kwh puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m³/s korvausilmavirta, m³/s lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama, m³/s lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitusvesivirta, m³/s poistoilmavirta, m³/s tuloilmavirta, m³/s vuotoilmavirta, m³/s vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh johtumislämpöhäviö yläpohjien läpi, kwh R tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan, - Rak ek rakennuksen energiankulutus, kwh/(m 2 a) SFP puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, kw/(m³/s) SPF lkv lämpöpumpun SPF-luku käyttöveden lämmityksessä, - SPF tilat lämpöpumpun SPF-luku tilojen lämmityksessä, - t d ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h T jäte jäteilman lämpötila, C T kv kylmän käyttöveden lämpötila, C T lkv lämpimän käyttöveden lämpötila, C T lkv, kierto, paluu lämpimän käyttöveden kiertojohdon paluuveden lämpötila, C t lkv, pumppu lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun käyttöaika, h/vrk T lto lämmöntalteenottolaitteen jälkeinen lämpötila, ºC T lto, mit lämmön talteenoton jälkeinen tuloilman lämpötila mitoitustilanteessa, ºC T maa, kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila, C T maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila, C t pumppu, i pumpun i käyttöaika, h T s sisäilman lämpötila, ºC T sp sisäänpuhalluslämpötila, ºC T u ulkoilman lämpötila, ºC T u, mit mitoittava ulkoilman lämpötila, ºC T u, vuosi ulkoilman vuotuinen keskilämpötila, C t v ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk U i rakennusosan i lämmönläpäisykerroin, W/(m 2 K) V rakennuksen ilmatilavuus, m³ 89 W aurinko, pumput W ilmanvaihto W iv, muu W jäähd, apu W jäähdytys W kuluttajalaitteet W käytetty omasähkö aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenergian kulutus, kwh/a ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a tai kwh muu ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kwh jäähdytysjärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus, kwh/a jäähdytysjärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus, kwh/a tai kwh rakennuksessa käytetty omavaraissähköenergia, kwh/a W lisälämmitys tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä tarvittavan lisälämmityksen sähköenergian tarve, kwh V lkv lämpimän käyttöveden kulutus, m³ V lkv, omin V lkv, omin, henk W lkv, pumppu W LP, apu W LP, lämmitys W lämmitys W puhallin W pv W sähkö W tilat W tuotto, apu W valaistus lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³/m² vuodessa lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³ henkilöä kohti vuorokaudessa lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus, kwh/a lämpöpumpun apulaitteiden sähköenergian kulutus, kwh lämpöpumppujärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a tai kwh lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh puhaltimen sähköenergian kulutus, kwh aurinkosähkökennojen tuottama sähköenergia vuodessa, kwh/a sähkön kulutus, josta on vähennetty rakennuksessa käytetty omavaraissähköenergia, kwh/ a lämmön jakelujärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus, kwh/a lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus, kwh/a valaistusjärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a tai kwh x kerroin, joka on yksikerroksisille rakennuksille 35, kaksikerroksisille 24, kolmi- ja nelikerroksisille 20 ja viisikerroksisille ja sitä korkeimmille rakennuksille 15 α 1 tuottoprosessilla 1 tuotetun vuosittaisen jäähdytysenergian osuus, - α 2 tuottoprosessilla 2 tuotetun vuosittaisen jäähdytysenergian osuus, - β valaistuksen alenemakerroin, - β apu järjestelmän vuotuinen apulaitteiden sähkönkulutuksen kulutuskerroin, - β hji järjestelmän ilmapuolen (termiset, kondenssi ynnä muut) häviöt huomioon ottava kerroin, - β hjv järjestelmän vesipuolen (termiset) häviöt huomioon ottava kerroin, - γ lämpökuorman suhde lämpöhäviöön, - p puhallin puhaltimen paineen korotus, Pa t ajanjakson, laskentajakson tai käyttöajan ajallinen kesto, h T puhallin lämpötilan nousu puhaltimessa, ºC ΔT maa, kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero (taulukko 3.5), C ΔT maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero, C Δt oleskelu oleskeluaika, h ε E jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuinen kylmäkerroin, - ε E1 tuottoprosessin 1 vuotuinen kylmäkerroin, - ε E2 tuottoprosessin 2 vuotuinen kylmäkerroin, - ε Q jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuinen kylmäkerroin, - η valaistushyötysuhde, - η a, ivkone ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton poistoilman vuosihyötysuhde, - η käyttö hihnakäytön hyötysuhde, - 910 η lkv, siirto lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde, - η lkv käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, - η lämmitys, tilat lämmön jakelujärjestelmän hyötysuhde, - η lämpö lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste, - η moottori moottorin hyötysuhde, - η palaminen varaavan tulisijan CE-merkinnän mukainen palamishyötysuhde, - η p, mit lämmön talteenoton poistoilman lämpötilasuhde mitoitustilanteessa, - η puhallin puhaltimen hyötysuhde sisältäen laakerihäviöt, - η puhallin, kok puhaltimen kokonaishyötysuhde, - η säätö pyörimisnopeussäätimen hyötysuhde (esimerkiksi taajuusmuuttaja), - η t, mit lämmön talteenoton tuloilman lämpötilasuhde mitoitustilanteessa, - η tilalämmitys tilalämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, -. η tuloilma ilmanvaihdon tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, - η tuotto lämmitysenergian tuoton hyötysuhde, - η Φ ρ i ρ v τ ϕ alapohja ϕ henk ϕ ikkuna ϕ iv ϕ j ϕ joht ϕ korvausilma ϕ kylmäsillat ϕ lkv ϕ lkv, kiertohäviö, omin ϕ lkv, kiertohäviö ϕ lkv, lämmitys, omin ϕ LTO ϕ lämmitys ϕ muu ϕ ovi ϕ tila ϕ tuloilma ϕ tuloilmapatteri ϕ ulkoseinä ϕ vuotoilma ϕ yläpohja Ψ k lamppujen valotehokkuus, lm/w ilman tiheys, 1,2 kg/m³ veden tiheys, 1000 kg/m³ rakennuksen aikavakio, h johtumislämpöteho alapohjien läpi, W yhden henkilön luovuttama keskimääräinen lämpöteho (ei sisällä haihtumislämpöä), W/henkilö johtumislämpöteho ikkunoiden läpi, W ilmavaihdon lämmityspatterin teho, W johtumislämpöteho rakennusosan j läpi, W johtumislämpöteho rakennusvaipan läpi, W korvausilman lämpenemisen lämpötehon tarve, W johtumislämpöteho kylmäsiltojen läpi, W käyttöveden lämmityksen lämpötehon tarve, W lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho, W/m lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöt, kw lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden ominaisteho, W/kpl lämmöntalteenotolla talteenotettu kuukauden keskimääräinen teho, W rakennuksen lämmitystehon tarve, W johtumislämpöteho tilaan, jonka lämpötila poikkeaa ulkolämpötilasta, W johtumislämpöteho ulko-ovien läpi, W tilojen lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W tilassa tapahtuvan tuloilman läpenemisen lämpötehon tarve, W ilmanvaihdon tuloilman lämmitysjärjestelmän tehon tarve, W johtumislämpöteho ulkoseinien läpi, W vuotoilman lämpenemisen lämpötehon tarve, W johtumislämpöteho yläpohjien läpi, W viivamaisen kylmäsillan lisäkonduktanssi, W/(m K). 1011 2 LASKENTAMENETELMÄN KUVAUS 2.1 Laskentaperiaate ja menetelmän rajaukset Näissä ohjeissa esitetään laskentamenetelmä, joka soveltuu jäähdyttämättömien rakennusten tai rakennusten, joissa on vain yksittäisiä jäähdytettyjä tiloja, energiankulutuksen laskentaan. Näissä ohjeissa esitetty menetelmä on energiatasemenetelmä, energian nettotarve lasketaan kuukausittain. Energiatasemenetelmässä saman kuukauden aikana rakennukseen sisään tuleva energiamäärä on sama kuin rakennuksesta poistuva energiamäärä. Vuosikulutus on kuukausikulutusten summa. Laskennassa käytettäviä lähtötietoja on kolmentyyppisiä: rakennuskohtaiset lähtötiedot, jotka saadaan yleensä rakennuksen suunnitelmista; rakennuksen käyttötiedot; sekä näissä ohjeissa annetut laskentamenetelmän ohjearvot, joita voidaan käyttää ellei tarkempia tietoja ole käytettävissä. Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa tulee käyttää määräyksissä annettuja lähtöarvoja ja laskentasääntöjä sekä suunnitteluarvoja. Selostus Tässä ohjeessa esitetty menetelmä on yksinkertaistettu laskentamenetelmä, joka ottaa huomioon oleellisimmat energiankulutukseen vaikuttavat tekijät ja rakennuksen ominaisuudet Suomen olosuhteissa. Menetelmä perustuu pääpiirteissään standardissa SFS-EN esitettyyn laskentamenetelmään. Laskentamenetelmien tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty standardin SFS-EN liitteessä H Laskennassa otetaan huomioon lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tuoton, varastoinnin, jakelun ja luovutuksen lämpöhäviöt, joita ovat esimerkiksi lämmitysputkiston ja pattereiden häviöt sekä kattilan hyötysuhde. Näissä ohjeissa esitetyt järjestelmähäviöt lukuun ottamatta lämpimän käyttöveden kiertoa ja varastointia on määritelty todellisina häviöinä ilman hyödynnettävää osuutta. Kaikki laskennassa esitetyt järjestelmähäviöt menevät hukkaan eikä näistä tule lämpökuormia tai lämpösaantoa rakennukseen. Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin häviöt määritellään tilaan tulevina lämpökuormina. Jäähdytysenergian nettotarpeen ja kesäajan huonelämpötilan laskenta ei sisälly näissä ohjeissa kuvattuun laskentamenetelmään. Ne lasketaan tarkoitukseen soveltuvalla dynaamisella laskentatyökalulla Tässä laskentamenetelmässä rakennus käsitellään yleensä yhtenä laskentavyöhykkeenä. Tarvittaessa rakennus voidaan jakaa käyttötarkoitusta ja käyttöaikoja vastaaviin laskentavyöhykkeisiin. 2.2 Laskennan kulku Näissä ohjeissa kuvatussa kuukausitason laskentamenetelmässä rakennuksen ostoenergiankulutus lasketaan kuvassa 2.1 esitetyissä vaiheissa. 11 12 Kuva 2.1. Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet Vaatimuksen mukaisuuden osoittamisessa käytetään rakentamismääräyskokoelman osassa D3 määriteltyjä säätietoja, muissa tarkasteluissa voidaan käyttää muita arvoja Laskentamenetelmässä käytettävät energiankulutuksen taserajat esitetään kuvassa 2.2. Rakennuksen energiantarve koostuu tilojen ja ilmanvaihdon lämmitystarpeesta, käyttöveden lämmitystarpeesta, tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytystarpeesta sekä valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähköenergiantarpeesta. Lämmitysenergian nettotarve saadaan lämmitysenergian tarpeen sekä rakennukseen tulevan auringon säteilyn, poistoilmasta talteen otetun energian ja sisäisten lämpökuormien erotuksena. Lämmitysenergian nettotarvetta vastaava energia tuodaan lämmitysjärjestelmällä tiloihin, tuloilmaan ja käyttöveteen. Jäähdytysenergian nettotarvetta vastaava energia tuodaan jäähdytysjärjestelmällä tiloihin ja tuloilmaan. Lämmitysjärjestelmän energiankulutus lasketaan lämmitysenergian nettotarpeesta ottamalla huomioon järjestelmähäviöt, jotka muodostuvat lämmitysenergian luovutuksen, jakelun ja varastoinnin häviöistä, sekä ottamalla huomioon hyötysuhteet ja lämmitysjärjestelmään tuotettu omavaraisenergia. Lämmitysjärjestelmän energia eritellään sähkö- ja lämpöenergian osalta. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus lasketaan jäähdytyksen nettotarpeesta ottamalla huomioon järjestelmähäviöt, jotka muodostuvat jäähdytysenergian luovutuksen, jakelun ja varastoinnin häviöistä, sekä ottamalla huomioon jäähdytyksen tuoton häviöt ja muunnokset että jäähdytysjärjestelmään tuotettu omavaraisenergia. Jäädytysjärjestelmän energiankulutus eritellään eri energiamuotojen osalta. Ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutus koostuu puhallinsähköstä ja mahdollisten apulaitteiden sähkönkulutuksesta (pumput, taajuusmuuttajat, säätölaitteet). Tuloilman lämmitys lasketaan lämmitysjärjestelmän energiankulutuksen osana. 12 13 Kuva 2.2. Rakennuksen ostoenergiakulutuksen taseraja ja sen muodostuminen nettoenergiantarpeista, taloteknisten järjestelmien energiankulutuksesta, uusiutuvasta omavaraisenergiasta sekä muusta paikallisesta energian tuotosta. Uusiutuva omavaraisenergia voi olla esimerkiksi aurinkolämpöä, tuuli- tai aurinkosähköä. Rakennuksen ostoenergiankulutus koostuu lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä järjestelmien apulaitteiden (mm. puhaltimet ja pumput) kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutuksesta energiamuodoittain eriteltynä. Rakennuksen ostoenergian kulutuksessa on otettu huomioon paikallisesti tuotettu energia. Rakennuksen ostoenergiankulutus lasketaan kaavalla (2.1) E Q W W Q W lämmitys lämmitys ilmanvaihto jäähdytys jäähdytys kuluttajal aitteet valaistus käytetty omasähkö osto (2.1) Anetto W W W E osto rakennuksen ostoenergiankulutus, kwh/(m 2 a) Q lämmitys lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus, kwh/a W lämmitys lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a W ilmanvaihto ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a Q jäähdytys jäähdytysjärjestelmän lämpöenergian (kaukojäähdytyksen) kulutus, kwh/a W jäähdytys jäähdytysjärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a W kuluttajalaitteet kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus, kwh/a W valaistus. valaistusjärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a W käytetty omasähkö. rakennuksessa käytetty omavaraissähköenergia, kwh/a A netto rakennuksen lämmitetty nettoala, m². Rakennuksen ostoenergian kulutusta laskettaessa otetaan huomioon uusiutuva omavaraisenergia, joka on hyödynnetty rakennuksen teknisissä järjestelmissä. Rakennuksessa käytetyllä omavarais-sähköenergialla tarkoitetaan rakennukseen kuuluvilla järjestelmillä tuotettua sähköä, joka on käytetty rakennuksen muissa järjestelmissä. Muualle toimitettua omavaraissähköenergiaa ei oteta huomioon. Rakennuksen ostoenergiankulutus voidaan esittää energiamuodoittain kaavalla (2.2) E osto Q kaukolämpö Q kaukojäähdytys A netto i Q polttoaine,i W sähkö (2.2) 1314 E osto rakennuksen ostoenergiankulutus, kwh/(m 2 a) Q kaukolämpö kaukolämmön kulutus, kwh/a Q kaukojäähdytys kaukojäähdytyksen kulutus, kwh/a Q polttoaine,i polttoaineen i sisältämän energian kulutus, kwh/a W sähkö sähkön kulutus, josta on vähennetty rakennuksessa käytetty omavaraissähköenergia, kwh/a rakennuksen lämmitetty nettoala, m². A netto Rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku) lasketaan rakennuksen ostoenergiankulutuksesta energiamuotojen kertoimia käyttäen kaavalla (2.3) E f kaukolämpö Q kaukolämpö f kaukojäähdytys Q kaukojäähdytys A netto f polttoainei, Qpolttoainei, i f sähkö W sähkö (2.3) E rakennuksen energialuku, kwh E /(m 2 a) Q kaukolämpö kaukolämmön kulutus, kwh/a Q kaukojäähdytys kaukojäähdytyksen kulutus, kwh/a polttoaineen i sisältämän energian kulutus, kwh/a Q polttoaine,i W sähkö sähkön kulutus, josta on vähennetty rakennuksessa käytetty omavaraissähköenergia, kwh/a f kaukolämpö kaukolämmön energiamuodon kerroin, - f kaukojäähdytys kaukojäähdytyksen energiamuodon kerroin, - f polttoaine,i polttoaineen i energiamuodon kerroin, - f sähkö sähkön energiamuodon kerroin, -. A netto rakennuksen lämmitetty nettoala, m². Energiamuotojen kertoimina käytetään valtioneuvoston asetuksessa 9/2013 säädettyjä energiamuotojen kertoimien lukuarvoja. Rakennuksen energiankulutuksella (kwh/m 2 a) tarkoitetaan rakennuksen vuotuista lämmitykseen, sähkölaitteisiin ja jäähdytykseen yhteensä kulutettua energiamäärää, johon ei sisälly eri energiamuotojen kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. Rakennuksen energiakulutus lasketaan kaavalla (2.4) Rak ek W tilat W ( Q ilmanvaihto lämmitys, tilat W Q lkv, pumppu lämmitys, iv W Q jäähd, apu lämmitys, lkv W Q kuluttajal aitteet jk W valaistus ) / A netto (2.4) Rak ek rakennuksen energiankulutus, kwh/(m 2 a) Q lämmitys, tilat tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, kwh/a Q lämmitys, iv ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergian tarve, kwh/a Q lämmitys, lkv lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve, kwh/a Q jk jäähdytysjärjestelmällä tuotettu vuotuinen jäähdytysenergia, kwha W tilat lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus, kwh/a W ilmanvaihto ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a W lkv,pumppu lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus, kwh/a W jäähd, apu jäähdytysjärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus, kwh/a W kuluttajalaitteet kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus, kwh/a W valaistus valaistuksen sähköenergian kulutus, kwh/a rakennuksen lämmitetty nettoala, m². A netto 1415 3 RAKENNUKSEN LÄMMITYSENERGIAN NETTOTARVE Tässä luvussa lasketaan 3.1 Tilojen lämmitysenergian nettotarve 3.2 Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt 3.3 Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve 3.4 Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve 3.5 Tuloilman ja korvausilman lämmitysenergian tarve 3.6 Ilmanvaihdosta talteen otettu energia 3.7 Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve Laskelmien lähtötietoina tarvitaan vähintään Rakennusosien pinta-alat Rakennusosien lämmönläpäisykertoimet Ilmanvaihdon ilmavirrat Ilmanvaihtojärjestelmän käyntiajat Ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 3.1 Tilojen lämmitysenergian nettotarve Rakennuksen tilojen lämmitysenergian nettotarve lasketaan kaavalla (3.1) Q lämmitys, tilat, netto Q Q (3.1) tila sis.lämpö Q lämmitys, tilat, netto Q tila Q sis.lämpö tilojen lämmitysenergian nettotarve, kwh tilojen lämmitysenergian tarve, kwh lämpökuormat, joka hyödynnetään lämmityksessä, kwh. Tilojen lämmitysenergian tarve lasketaan kaavalla (3.2) Q tila Q joht Qvuotoilma Qiv, tuloilma Qiv, korvausilma (3.2) Q tila Q joht Q vuotoilma Q iv, tuloilma Q iv, korvausilma tilojen lämmitysenergian tarve, kwh johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kwh vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh. 3.2 Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt Johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi lasketaan rakennusosittain kaavalla (3.3) Q joht Q Q Q Q Q Q Q (3.3) ulkoseinä yläpohja alapohja ikkuna ovi muu kylmäsillat Q joht Q ulkoseinä Q yläpohja Q alapohja johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kwh johtumislämpöhäviö ulkoseinien läpi, kwh johtumislämpöhäviö yläpohjien läpi, kwh johtumislämpöhäviö alapohjien läpi, kwh 1516 Q ikkuna Q ovi Q muu Q kylmäsillat johtumislämpöhäviö ikkunoiden läpi, kwh johtumislämpöhäviö ulko-ovien läpi, kwh johtumislämpöhäviö tilaan, jonka lämpötila poikkeaa ulkolämpötilasta, kwh kylmäsiltojen johtumislämpöhäviö, kwh. Ulkoilmaan rajoittuvien ulkoseinien, yläpohjien, alapohjien, ikkunoiden ja ovien lämpöhäviöt lasketaan rakennusosittain kaavalla (3.4) Q rakosa Q rakosa U i T T t 1000 U A (3.4) i i s u johtumislämpöhäviö rakennusosan läpi, kwh rakennusosan i lämmönläpäisykerroin, W/(m²K) A i rakennusosan i pinta-ala, m² T s sisäilman lämpötila, ºC T u ulkoilman lämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi. Laskettaessa johtumislämpöhäviötä muuhun tilaan (Q muu ), ulkolämpötilan T u tilalla kaavassa 3.4 käytetään kyseessä olevan muun tilan suunnittelulämpötilaa. Tällainen tila on esimerkiksi puolilämmin autotalli. Selostus Rakennusosien pinta-alojen laskenta esitetään kappaleessa 1.3. Rakennusosien lämmönläpäisykertoimien laskenta esitetään rakentamismääräyskokoelman osassa C4. Rakennusosien välisten liitosten aiheuttamien kylmäsiltojen lämpöhäviöt lasketaan kaavalla (3.5) Q kylmäsillat T T t 1000 l (3.5) k k s u Q kylmäsillat johtumislämpöhäviö kylmäsiltojen läpi, kwh l k viivamaisen kylmäsillan pituus, m Ψ k viivamaisen kylmäsillan lisäkonduktanssi, W/(m K) Taulukoissa on esitetty viivamaisten kylmäsiltojen ohjearvoja, joita voidaan käyttää, kun suunnitteluarvoja ei ole käytettävissä. Sisänurkkien tapauksessa lisäkonduktanssien arvot ovat negatiivisia. Ohjearvojen käyttö edellyttää, että liitokset on toteutettu hyvän rakentamistavan mukaisesti pyrkien minimoimaan liitosalueelle syntyvät kylmäsillat. 1617 Taulukko 3.1. Ohjearvoja viivamaisen kylmäsillan aiheuttamalle lisäkonduktanssille ( k ) ulkoseinän ja yläpohjan, ulkoseinän ja välipohjan sekä ulkoseinän ja alapohjan välisissä liitoksissa joillakin runkomateriaaleilla, W/(m K). Ulkoseinämateriaali Lisäkonduktanssi Ψ k, W/(m K) Välipohjan runkomateriaali puu Yläpohjan (ulkonurkka) runkomateriaali betoni kevytbetoni puu betoni kevytbetoni Alapohjan runkomateriaali betoni, ryöm. tila betoni, maanvast. kevytbetoni. ryöm. tila puu, ryöm. tila betoni 0,08 0,04 0,00 0,24 0,28 kevytbetoni 0,18 0,06 0,04 0,10 0,00 0,09 0,08 0,03 kevytsorabetoni 0,13 0,04 0,07 0,15 0,11 tiili 0,08 0,04 0,00 0,17 0,06 puu 0,05 0,05 0,10 0,06 hirsi 0,04 0,00 0,11 0,09 Taulukko 3.2. Ohjearvoja viivamaisen kylmäsillan aiheuttamalle lisäkonduktanssille ( k ) ulkoseinien välisissä nurkkaliitoksissa sekä ikkuna- ja oviliitoksissa joillakin runkomateriaaleilla, W/(m K). Liitos Lisäkonduktanssi Ψ k, W/(m K) Ulkoseinän runkomateriaali betoni kevytbetonsora- kevyt- tiili puu hirsi betoni ulkoseinien välinen liitos, ulkonurkka 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 ulkoseinien välinen liitos, sisänurkka 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 ikkuna- ja oviliitos, lämmöneristeen kohdalla 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 *) ikkuna- ja oviliitos muussa tapauksessa 0,15 0,07 0,10 0,10 0,07 0,07 *) Karmi peittää vähintään 40 % lämmöneristeen kokonaispaksuudesta. Taulukko 3.3. Ohjearvot viivamaisen kylmäsillan aiheuttamalle lisäkonduktanssille ( k ) liitoksissa, joille ei ole annettu erillistä arvoa taulukoissa 3.1 ja 3.2, W/(m K). Muut rakenteiden väliset liitokset voidaan jättää laskennassa huomioimatta. Liitos Lisäkonduktanssi Ψ k, W/(m K) ulkoseinän ja yläpohjan liitos 0,3 ulkoseinän ja alapohjan liitos 0,5 ulkoseinän ja välipohjan liitos 0,2 ulkoseinien välinen liitos, ulkonurkka 0,1 ulkoseinien välinen liitos, sisänurkka 0,1 ikkuna- ja oviliitos 0,2 Selostus Kylmäsillat kaavassa 3.5 voidaan laskea ympäristöministeriön oppaan tai SFS-EN-standardien mukaan. Standardien mukaan kylmäsiltoja laskettaessa on käytettävä kaavan 3.4 mukaisia lämmönläpäisykertoimien ja pinta-alojen määritelmiä tai muuten varmistuttava siitä, että rakennusvaipan johtumislämpöhäviö vastaa kaavaa18 3.2.2 Jos alapohja on suoraan ulkoilmaa vasten, lasketaan sen johtumislämpöhäviö lämpötilaeron T s T u mukaan kaavassa (3.4) esitetyllä tavalla. Jos alapohja rajoittuu ryömintätilaan, jonka tuuletusaukkojen määrä on enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta, lasketaan sen kautta johtuva energia ulkoilmaan maan ja ryömintätilan lämmönvastus huomioon ottaen Maanvastaisten seinien kautta johtuva energia voidaan laskea ilman maa-aineksen aiheuttamaa lämpötila viivettä kaavan (3.4) mukaisesti ulkoilman lämpötilaan maan lämmönvastus huomioon ottaen Maanvastaisten alapohjien kautta johtuva energia voidaan laskea kaavan (3.4) mukaisesti käyttämällä kaavassa ulkoilman lämpötilan sijasta alapohjan alapuolisen maan lämpötilaa. Alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila lasketaan ulkoilman vuotuisesta keskilämpötilasta kaavalla (3.6) T maa, vuosi T T (3.6) u,vuosi maa,vuosi T maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila, C T u, vuosi ulkoilman vuotuinen keskilämpötila, C ΔT maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero, C. Maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan erona käytetään arvoa 5 C. Maan kuukausittainen keskilämpötila lasketaan maan vuotuisesta keskilämpötilasta kaavalla (3.7) T maa, kuukausi T T (3.7) maa,vuosi maa,kuukausi T maa, kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila, C T maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila, C ΔT maa, kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero (taulukko 3.4), C. Maan ja ulkoilman kuukausittaisten keskilämpötilojen ero saadaan taulukosta 3.4. Taulukon arvoja voidaan käyttää kaikille säävyöhykkeille ja maalajeille. Taulukko 3.4. Alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero. Kuukausi ΔT maa, kuukausi, C Tammikuu 0 Helmikuu 1 Maaliskuu 2 Huhtikuu 3 Toukokuu 3 Kesäkuu 2 Heinäkuu 0 Elokuu 1 Syyskuu 2 Lokakuu 3 Marraskuu 3 Joulukuu 2 Selostus Vaihtoehtoisesti kohdan laskenta voidaan tehdä standardin SFS-EN ISO mukaisesti. 1819 3.3 Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve Rakenteiden epätiiviyksien kautta tulevan vuotoilman lämpenemisen tarvitsema energia lasketaan kaavalla (3.8) Q vuotoilma T T t 1000 c q (3.8) i pi v, vuotoilma s u Q vuotoilma vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) q v, vuotoilma vuotoilmavirta, m³/s T s sisäilman lämpötila, ºC T u ulkoilman lämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi Vuotoilmavirta lasketaan kaavalla (3.9) q q 3600 x 50 v vuotoilma A (3.9), vaippa q v, vuotoilma vuotoilmavirta, m³/s q 50 rakennusvaipan ilmanvuotoluku, m 3 /(h m 2 ) A vaippa rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna), m 2 x kerroin, joka on yksikerroksisille rakennuksille 35, kaksikerroksisille 24, kolmi- ja nelikerroksisille 20 ja viisikerroksisille ja sitä korkeimmille rakennuksille 15 kerroskorkeuden ollessa noin 3 m, -. Vain maapinnan yläpuoliset kerrokset otetaan huomioon kerroin, joka muuttaa ilmavirran m 3 /h yksiköstä m 3 /s yksikköön. Rakennusvaipan ilmanvuotolukuna q 50 voidaan käyttää lämmitysenergian tarpeen laskennassa arvoa 4 m 3 /(h m 2 ), ellei ilmanpitävyyttä tunneta. Taulukossa 3.5 esitetään tyypillisiä ilmanvuotoluvun arvoja eri rakennuksille. Selostus Rakennuksen kerroskorkeuden poiketessa oleellisesti tavanomaisesta kaavan (3.9) kerroin x valitaan kerroksien lukumäärän mukaan, joka vastaa rakennuksen korkeutta. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi korkeat varastorakennukset Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 voidaan laskea ilmanvuotoluvusta n 50 kaavalla (3.10) n q V (3.10) A vaippa q 50 rakennusvaipan ilmanvuotoluku, m 3 /(h m 2 ) n 50 rakennuksen ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla, 1/h V rakennuksen ilmatilavuus, m³ A vaippa rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna), m 2. 1920 Taulukko 3.5. Tyypillisiä rakennuksen ilmanvuotolukuja (n 50 ) ja rakennusvaipan ilmanvuotolukuja (q 50 ) erilaisille rakennuksille riippuen rakentamis- ja toteutustavasta. Tavoiteilmanpitävyys Yksityiskohdat Tyypilliset n 50 -luvut, 1/h Tyypilliset q 50 -luvut, m 3 /(h m 2 ) Hyvä ilmanpitävyys Pientalo 1,0 3,0 Pientalot 1,0 3,0 Saumojen ja liitosten ilmanpitävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota sekä suunnittelussa että rakennustyön toteutuksessa ja valvonnassa (erillistarkastus) Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 0,5 1,5 Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 1,0 4,0 Keskimääräinen ilmanpitävyys Ilmanpitävyys on huomioitu tavanomaisesti sekä suunnittelussa että rakennustyön toteutuksessa ja valvonnassa Pientalo 3,0 5,0 Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 1,5 3,0 Pientalot 3,0 5,0 Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 4,0 8,0 Heikko ilmanpitävyys Ilmanpitävyyteen ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota suunnittelussa eikä rakennustyön toteutuksessa ja valvonnassa Pientalo 5,0 10,0 Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 3,0 7,0 Pientalot 5,0 10 Asuinkerrostalo ja toimistorakennus 8,0 20,0 3.4 Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve Selostus Vuotoilmavirta syntyy tuulen ja lämpötilaerojen synnyttämistä paine-eroista. Vuodon suuruuteen vaikuttaa rakennuksen vaipan ilmanpitävyys, rakennuksen sijainti ja korkeus, ilmanvaihtojärjestelmä ja sen käyttötapa. Vuotoilmavirta ei sisällä ilmanvaihtojärjestelmän aikaansaaman alipaineen vaikutuksesta sisään virtaavaa ilmaa (korvausilma), joka poistetaan ilmanvaihto-järjestelmän kautta. Korvausilman vaikutus otetaan huomioon kohdassa 3.5. Maanalaisissa kellaritiloissa ja rakennuksen keskellä olevissa tiloissa ei ilmavuotoja yleensä tarvitse ottaa huomioon. Olemassa olevien rakennusten vuotoilmavirran suuruutta voidaan arvioida myös mittaustietojen avulla Tässä luvussa esitetyllä menetelmällä voidaan ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve laskea vain silloin, kun on kyse järjestelmästä, käytetään vakioilmavirtaa ja ilmankäsittelyprosessi koostuu vain ilman lämmityksestä. Jos ilmankäsittelyprosessiin sisältyy jäähdytystä ja kostutusta tai ilmavaihtojärjestelmä on ilmamääräsääteinen, on energiantarve laskettava muulla menetelmällä. Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve eli ilmanvaihtokoneessa tapahtuva tuloilman lämmittäminen lasketaan erikseen jokaiselle ilmanvaihtokoneelle kaavalla (3.11), sillä ilmanvaihtokoneessa tuloilman lämmittämiseen voidaan käyttää eri energiamuotoa kuin tilojen lämmitykseen. Lisäksi ilmanvaihtokoneen ja tilojen lämmönjakelujärjestelmien hyötysuhteet poikkeavat toisistaan. Koneellisen poiston ja painovoimaisen ilmanvaihdon järjestelmissä ilmanvaihdon lämmittäminen tapahtuu tilassa, jolloin se lasketaan kohdan 3.5 mukaan korvausilmana. 2021 Q iv ( T T ) T t / 1000 t t ρ c q (3.11) d V i pi v,tulo sp puhallin lto Q iv ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve, kwh t d ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h t v ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) q v, tulo tuloilmavirta, m³/s T sp sisäänpuhalluslämpötila, ºC T puhallin lämpötilan nousu puhaltimessa, ºC T lto lämmöntalteenottolaitteen jälkeinen lämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi. Lämmöntalteenoton jälkeinen kuukauden keskimääräinen tuloilmalämpötila lasketaan kaavalla (3.12). Jos laskennassa saadaan kaavasta (3.11) lukuarvoksi negatiivinen, niin Q iv arvona käytetään nollaa. T lto lto Tu (3.12) td tv ρic pi qv,tulo T lto lämmöntalteenottolaitteen jälkeinen lämpötila, ºC T u ulkoilman lämpötila, ºC LTO lämmöntalteenotolla talteenotettu kuukauden keskimääräinen teho, W t d ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h t v ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) tuloilmavirta, m³/s. q v, tulo Lämmöntalteenotolla talteenetotettu teho lasketaan kaavalla (3.13) lto a, ivkone d V i pi v,poisto s u t t ρ c q T T (3.13) LTO lämmöntalteenotolla talteenotettu kuukauden keskimääräinen teho, W η a, ivkone ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton poistoilman vuosihyötysuhde, - t d ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h t v ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) q v, poisto poistoilmavirta, m³/s T s sisälämpötila, ºC T u ulkolämpötila, ºC. Vuosihyötysuhdetta η a, ivkone voidaan käyttää kaikkina kuukausina. Jos ilmanvaihto on toteutettu sellaisella lämmöntalteenotolla, joka ei siirrä poistoilmasta talteenotettua lämpöä tuloilmaan, tai lämmöntalteenottoa ei ole, niin kaavassa (3.11) käytetään lämmöntalteenottolaitteen jälkeisenä lämpötilana (T lto ) ulkoilmanlämpötilaa (T u ). 2122 Laskennassa kesä-, heinä- ja elokuussa lämmöntalteenotto ja ilmanvaihdon jälkilämmitys ovat pois käytöstä, jollei rakennuksen käyttö muuta edellytä. Näinä kuukausina tuloilman lämpötila saattaa poiketa asetusarvosta. Tuloilman sisäänpuhalluslämpötilana tilaan voidaan käyttää 18 C, ellei tarkempaa tietoa ole saatavilla. Lämmityspatterissa tapahtuva ilman lämpeneminen lasketaan sisäänpuhalluslämpötilaan asti. Kanavistossa tapahtuvaa lämpenemistä ei oteta laskentamenetelmässä huomioon. Suurissa ilmanvaihtokoneissa, joiden lämmönsiirtimien lämpötilasuhteet mitataan standardin SFS-EN 308:1997 mukaisesti, otetaan puhaltimen tuloilmaan siirtämän lämmön vaikutus tuloilmavirran lämpötilaan T puhallin huomioon kaavalla (7.5). Mikäli laskennassa tarvittavia lähtöarvoja ei ole käytettävissä, voidaan oletuksena käyttää arvoa 0,5 C. Mikäli huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneen tuloilman lämpötilasuhde on mitattu standardin SFS-EN mukaisesti, puhaltimien tuloilmaa lämmittävää vaikutus sisältyy lämpötilasuhteeseen, jolloin T puhallin = 0 C. Lämmöntalteenottoa säädetään yleensä siten, ettei sisäänpuhalluslämpötila ylitä haluttua asetusarvoa. Lämmöntalteenottolaitteen vuosihyötysuhdetta määrittäessä on sen ilmavirtasuhde otettava laskennassa huomioon. Lämmöntalteenottolaitteen jäätymisen esto otetaan huomioon rajoittamalla jäteilman lämpötilaa (tehonsäätö). Jäätymisen eston jäteilman minimilämpötilana voidaan käyttää seuraavia ohjearvoja, jos laitteesta ei ole olemassa varmennettuja suoritusarvoja: asuinrakennuksissa levylämmönsiirtimille +5 C ja pyöriville lämmönsiirtimille tai kosteutta siirtäville levylämmönsiirtimille 0 C; muissa rakennuksissa levylämmönsiirtimille 0 C ja pyöriville lämmönsiirtimille 5 C. Selostus Ohjeita vuosihyötysuhteen määrittämiseksi eri tilanteissa esitetään ympäristöministeriön monisteessa 122. Lämpötilasuhteena voidaan käyttää lämmöntalteenottolaitteen valmistajan ilmoittamaa varmennettua hyötysuhdetta. Ellei sitä ole käytettävissä, käytetään taulukon 3.6 arvoja. Taulukko 3.6. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen lämpötilasuhteen η t arvoja, joita voi käyttää lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskennassa. Lämmönsiirrintyyppi Lämpötilasuhde η t Nestekiertoinen lämmönsiirrin 0,40 Ristivirtalevylämmönsiirrin 0,50 Vastavirtalevylämmönsiirrin 0,60 Regeneratiivinen lämmönsiirrin 0, Rakennusten energiatehokkuutta koskevien määräysten vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa ilmanvaihdon ilmavirtana ja käyttöaikoina käytetään rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä arvoja. Muissa tarkasteluissa voidaan käyttää niihin soveltuvia arvoja. 3.5 Tuloilman ja korvausilman lämmitysenergian tarve Selostus Rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta on säännökset rakentamismääräyskokoelman osassa D Tuloilman lämpeneminen tilassa lasketaan erikseen jokaiselle ilmanvaihtokoneelle kaavalla (3.14) 2223 Q T T / 1000 iv, tuloilma td tv icpi qv,tulo s sp t (3.14) Q iv,tuloilma tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh t d ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h t v ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) q v, tulo tuloilmavirta, m³/s T s sisälämpötila, ºC T sp sisäänpuhalluslämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi Korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve lasketaan kaavalla (3.15) Q T T / 1000 iv, korvausilma icpiqv,korvausilma s u t Selostus Sisäänpuhalluslämpötila riippuu ulkolämpötilasta, lämmöntalteenotosta, ilmanvaihtokoneen lämmitys-patterin toiminnasta ja tuloilman lämpötilan noususta puhaltimessa. (3.15) Q iv, korvausilma korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kwh i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) q v, korvausilma korvausilmavirta, m³/s T u ulkoilman lämpötila, ºC T s sisäilman lämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi. Korvausilmavirta lasketaan kaavalla (3.16) td tv qv,poisto q, t t q (3.16) v korvausilma d V v, tulo q v, korvausilma t d t v q v, poisto q v, tulo korvausilmavirta, m³/s ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk poistoilmavirta, m³/s tuloilmavirta, m³/s. Jos tuloilmavirta on suurempi tai yhtäsuuri kuin poistoilmavirtaa, korvausilmavirtaa ei ole. Koneellisissa poistoilmavaihtojärjestelmissä ja painovoimaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä kaikki tuloilma tulee tilaan korvausilmana, joka lasketaan kaavalla (3.16). Tällöin siis tuloilmavirta on q v, tulo on nolla. 2324 3.6 Ilmanvaihdosta talteen otettu energia Ilmanvaihdosta talteenotettu energia voidaan laskea kaavalla (3.17) Qlto td tv icpi qv,tulo Tlto Tu t / 1000 (3.17) Q lto ilmanvaihdosta talteen otettu energia, kwh t d ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h t v ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) q v, tulo tuloilmavirta, m³/s T lto lämmöntalteenottolaitteen jälkeinen lämpötila, ºC T u ulkolämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi. 3.7 Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve lasketaan kaavan (3.18) avulla Q T lkv Tkv Qlkv,LTO lkv, netto ρvc pvvlkv 3600 (3.18) Q lkv, netto lämpimän käyttöveden lämpöenergian nettotarve, kwh v veden tiheys, 1000 kg/m³ c pv veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kj/(kg K) V lkv lämpimän käyttöveden kulutus, m³ T lkv lämpimän käyttöveden lämpötila, C T kv kylmän käyttöveden lämpötila, C 3600 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi, s/h Q lkv, LTO jäteveden lämmöntalteenotolla talteenotettu ja käyttöveden lämmityksessä hyväksikäytetty energia, kwh Nettotarve sisältää kulutetun lämpimän käyttöveden lämmittämisen kylmän veden lämpötilasta lämpimän veden lämpötilaan ilman mahdollista lämmityslaitteen, varaajan tai putkiston lämpöhäviö-energiaa. Ellei perustelluista syistä ole tarvetta käyttää muita arvoja, käytetään lämpimän ja kylmän veden lämpötilaerona (T lkv T kv ) arvoa 50 C Rakennusten energiatehokkuutta koskevien määräysten vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käytetään rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä arvoja. Muissa tarkasteluissa voidaan käyttää myös muita arvoja. Lämpimän käyttöveden kulutus V lkv voidaan laskea kaavan (3.19) avulla henkeä kohti lasketusta ominaiskulutuksesta tai kaavan (3.20) avulla pinta-alaa kohti lasketusta ominaiskulutuksesta. Asuinrakennuksissa käytetään ensisijaisesti henkilöperusteisia arvoja, muissa rakennuksissa pintaalaperusteisia arvoja. Jos asuinrakennuksessa on huoneistokohtainen mittaus ja laskutus, henkilöperustaisena arvona voidaan käyttää 50 dm 3 /henkilö vuorokaudessa ja muissa tapauksissa 60 dm 3 /henkilö vuorokaudessa. 2425 V V lkv lkv n V t 1000 (3.19) lkv, omin, henk V A 365 (3.20) lkv, omin netto t joissa V lkv lämpimän käyttöveden kulutus, m³ n henkilöiden lukumäärä, - V lkv, omin, henk lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³ henkilöä kohti vuorokaudessa t ajanjakson pituus, vuorokautta 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kuutiometreiksi, dm³/m³ V lkv, omin lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, m³/m² vuodessa A netto rakennuksen lämmitetty nettoala, m² 365 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos vuosikulutuksesta vuorokausikulutukseksi, vuorokautta/vuosi. Jos laskelmien lähtötietona on käyttöveden kokonaiskulutus, niin asuinrakennuksissa lämpimän käyttöveden osuutena voidaan käyttää 40 % kokonaiskulutuksesta. 2526 4 LAITTEIDEN JA VALAISTUKSEN SÄHKÖNKULUTUS Tässä luvussa lasketaan 4.1 Rakennuksen laitteiden sähköenergian kulutus 4.1 Valaistuksen sähköenergian kulutus Laskennan lähtötietona tarvitaan vähintään Rakennustyyppi Rakennuksen pinta-ala 4.1 Laitteiden sähköenergian kulutus Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus on laitesähkön yhteenlaskettu kulutus lukuun ottamatta valaistusjärjestelmän, ilmanvaihtojärjestelmän sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sähkönkäyttöä. Rakennusten energiatehokkuutta koskevien määräysten vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käytetään rakentamismääräyskokoelman osassa D3 kuluttajalaitteille esitettyjä arvoja. Muissa tarkasteluissa laitteiden sähköenergiankulutus voidaan myös määrittää asuinrakennuksille taulukon 4.1 ja toimistorakennuksille taulukon 4.2 ominaissähkönkulutusten perusteella. Taulukoissa on esitetty muitakin laitteita kuin kuluttajalaitteita. Taulukko 4.1. Asuinrakennusten tyypillisiä laiteryhmäkohtaisia sähköenergian vuotuisia ominaiskulutuksia. Laiteryhmä Asuinkerrostalon Pientalon kulutus kulutus Yksikkö Talosauna kwh/asunto Talopesula 67 - kwh/asunto Hissi 23 - kwh/asukas Autopaikat kwh/paikka Pihavalaistus 2 2 kwh/m 2 Liesi kwh/kpl Mikroaaltouuni kwh/kpl Kahvinkeitin kwh/kpl Astianpesukone kwh/kpl Jääkaappipakastin (Jääkaappi) kwh/kpl Jää-viileäkaappi kwh/kpl Kaappipakastin kwh/kpl Pyykinpesukone kwh/kpl Kuivausrumpu kwh/kpl TV kwh/kpl Video kwh/kpl PC kwh/kpl Huoneistosauna 8 8 kwh/lämmityskerta 2627 Taulukko 4.2. Toimistorakennuksen tyypillisiä laiteryhmäkohtaisia sähköenergian vuotuisia ominaiskulutuksia. Laiteryhmä Ominaiskulutus Yksikkö Ruokala 0,75 kwh/annos Edustussauna 20 kwh/kerta Hissi 2000 kwh/(8 henkilön hissi) Autopaikat 150 kwh/paikka Pihavalaistus 2 kwh/m 2 Kannettava PC 24 kwh/kpl PC:t+näyttö 430 kwh/kpl Kopiokoneet kwh/kpl Laserkirjoittimet 400 kwh/kpl 4.2 Valaistuksen sähköenergian kulutus Valaistuksen sähkönkulutuksen laskemiseen voidaan käyttää rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä arvoja Mikäli valaistusjärjestelmä tunnetaan tarkemmin, voidaan valaistuksen sähkönkulutus laskea tilakohtaisesti valaistustarpeen ja valaisinratkaisun perusteella Valaistuksen sähköenergian kulutus voidaan laskea kaavalla (4.1) Wvalaistus Pvalaistus Ahuone t f / 1000 (4.1) W valaistus valaistuksen sähköenergian kulutus, kwh P valaistus valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum² A huone valaistavan tilan huonepinta-ala, hum 2 Δt valaistuksen käyttöaika (esimerkiksi taulukosta 4.3), h f valaistuksen ohjaustavasta riippuvia ohjauskertoimia: läsnäolotunnistin ja päivänvalosäädin 0,70 päivänvalosäädin 0,80 läsnäolotunnistin 0,75 huonekohtainen kytkin 0,90 huonekohtainen kytkin, erillinen ikkunaseinälle 0,90 keskitetty päälle / pois 1,00 2728 Taulukko 4.3. Rakennuksen valaistuksen tyypillisiä käyttöaikoja Δt rakennustyypeittäin. Rakennustyyppi Tuntia vuodessa Asuinkerrostalo 550 Rivitalo 550 Pientalo 550 Toimistorakennus Opetusrakennus Liikerakennus Hotelli Ravintola Liikuntarakennus Sairaala Muut rakennukset Valaistuksen kokonaisteho pinta-alayksikköä kohti lasketaan kaavalla (4.2) 1 P valaistus E i (4.2) P valaistus E i β η η Φ valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum² tilan i valaistusvoimakkuus, lx valaistuksen alenemakerroin: puhdas ympäristö 0,70 keskinkertainen ympäristö 0,60 likainen ympäristö 0,50 valaistushyötysuhde: suora valaistus 0,40 yhdistetty suora epäsuora valaistus 0,35 epäsuora valaistus 0,30 lamppujen valotehokkuus (taulukko 4.4), lm/w. Valaistusvoimakkuus on tilan valaistusvoimakkuuden suunnitteluarvo tai standardin SFS-EN mukainen ohjearvo valaistusvoimakkuudelle. Taulukko 4.4. Arvoja eri lampputyyppien valotehokkuuksille ja vaihteluväleille. Taulukon tehoarvojen laskennassa on käytetty valovirran alenemakertoimena = 0,70 ja valaistushyötysuhteena = 0,40. Valotehokkuus, η Φ lm / W Teho, P valaistus W/hum² Lampputyyppi Valaistusvoimakkuus Tyypillinen Vaihteluväli arvo 100 lx 300 lx 500 lx 1000 lx Hehkulamppu Halogeenilamppu Pienloistelamppu , Loistelamppu , LED ,29 5 LÄMPÖKUORMAT Tässä luvussa lasketaan 5.1 Lämpökuorma henkilöistä 5.2 Lämpökuorma valaistuksesta ja sähkölaitteista 5.3 Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia 5.4 Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin aiheuttama lämpökuorma 5.5 Lämpökuormista hyödynnettävä lämpöenergia Laskelmien lähtötietoina tarvitaan vähintään Rakennuksessa olevien henkilöiden lukumäärä Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus Ikkunoiden pinta-alat ilmansuunnittain sekä ikkunoiden auringon säteilyn läpäisykerroin Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin häviöt Rakennuksen tilojen lämpöhäviöt (luku 3) 5.1 Lämpökuorma henkilöistä Rakennusten energiatehokkuutta koskevien määräysten vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa henkilöiden lämpökuormina käytetään rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä kuivan lämmönluovutuksen taulukkoarvoja. Selostus Osassa D3 on esitetty sekä kuivan lämmönluovutuksen taulukkoarvoja sekä kokonaislämmönluovutuksen arvo (125 W), joka sisältää myös kosteuteen sitoutuneen lämmön (40 W) Muissa tarkasteluissa kuin vaatimuksen mukaisuuden osoittamisessa henkilöiden luovuttama lämpöenergia voidaan laskea kaavalla (5.1) Q k n Δt /1000 (5.1) henk henk oleskelu Q henk henkilöiden luovuttama lämpöenergia, kwh k rakennuksen käytönaikainen käyttöaste, joka kuvaa ihmisten keskimääräistä läsnäoloa rakennuksessa, - n henkilöiden lukumäärä, - henk yhden henkilön luovuttama keskimääräinen lämpöteho (ei sisällä haihtumislämpöä), W/henkilö Δt oleskelu oleskeluaika, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi Yhden henkilön luovuttamana keskimääräisenä kuivana lämpötehona voidaan käyttää arvoa 85 W. 2930 5.1.4 Oleskeluaika voidaan laskea kaavalla (5.2) Δtoleskelu tdtv Δt (5.2) Δt oleskelu oleskeluaika, h t d rakennuksen keskimääräinen vuorokautinen käyttöaikasuhde, h/24 h t v rakennuksen keskimääräinen viikoittainen käyttöaikasuhde, vrk/7 vrk Δt laskentajakson pituus, h. 5.2 Lämpökuorma valaistuksesta ja sähkölaitteista Rakennusten energiatehokkuutta koskevien määräysten vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa valaistuksen ja laitteiden lämpökuormina käytetään rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä valaistuksen ja kuluttajalaitteiden arvoja. Muissa tarkasteluissa voidaan käyttää myös muita arvoja. Valaistuksen ja laitteiden sähkönkulutus tulee kokonaisuudessaan lämpökuormaksi rakennukseen Rakennuksen valaistuksesta ja muista sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma lasketaan kaavalla (5.3) Q säh W W (5.3) valaistus kuluttajal aitteet Q säh W valaistus W kuluttajalaitteet valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma, kwh valaistusjärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus, kwh. 5.3 Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia (Q aur ) lasketaan kaavalla (5.4). Säteilyenergia sisältää sekä ikkunoista rakennuksen sisälle suoraan tulevan että välillisesti ikkunaan absorboituneena lämpönä sisälle rakennukseen tulevan energian. Gsäteily,vaakapintaF suuntafläpäisy Aikk g Qaur Gsäteily, pystypintaf läpäisyaikk g (5.4) Q aur ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia, kwh/kk G säteily, vaakapinta vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pinta-alan yksikköä kohti, kwh/(m 2 kk) G säteily, pystypinta pystypinnalle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pinta-alan yksikköä kohti, kwh/(m 2 kk) F suunta muuntokerroin, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan ilmansuunnittain pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi, - F läpäisy säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin, - A ikk ikkuna-aukon pinta-ala (kehys- ja karmirakenteineen), m 2 g ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin, -. Auringon kokonaissäteilyenergiat (G säteily, vaakapinta ja G säteily, pystypinta ) ja säteilyenergian muuntokertoimet (F suunta ) ilmansuunnittain ja kuukausittain eri säävyöhykkeille esitetään rakentamismääräyskokoelman osassa D3. 3031 Selostus Lämmityksessä hyödynnettävä, ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia riippuu paitsi ikkunoiden pinta-alasta ja suuntauksesta myös puitteista, lasitusten ominaisuuksista ja verhoista, luukuista ja muista suojarakenteista sekä ulkopuolisista varjostuksista, kuten muista rakennuksista ja kasvillisuudesta. Mikäli ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerrointa (g) ei tunneta, se lasketaan kaavalla (5.5) g 0, 9 (5.5) g kohtisuora g ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin, - g kohtisuora ikkunan valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin, -. Taulukko 5.1. Ikkunan valoaukon kohtisuora auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin g kohtisuora. Lasitus g kohtisuora Yksinkertainen lasitus 0,85 Kaksinkertainen lasitus 0,75 Yksipuitteinen, kolmilasinen ikkuna 0,70 Eristyslasi + erillislasi 0,65 Eristyslasi, matalaemissiviteettipinnoite + erillislasi 0, Säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin lasketaan kaavalla (5.6) F F F F (5.6) läpäisy kehä verho varjostus F läpäisy säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin, - F kehä kehäkerroin, - F verho verhokerroin, - F varjostus varjostusten korjauskerroin, -. Auringonsäteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskertoimelle voidaan käyttää arvoa F läpäisy = 0,75, jos varjostuksia ja pysyviä verhoja ei ole Kehäkerroin F kehä, joka on valoaukon pinta-alan ja ikkuna-aukon pinta-alan suhde, lasketaan kaavalla (5.7) F A ikk, valoaukko kehä (5.7) Aikk F kehä kehäkerroin, - A ikk, valoaukko ikkunan valoaukon pinta-ala, m 2 A ikk ikkuna-aukon pinta-ala (kehys- ja karmirakenteineen), m 2. Kehäkertoimena voidaan käyttää arvoa F kehä = 0,75, jos tarkempaa arvoa ei ole käytettävissä32 Taulukossa 5.2 esitetään tyypillisiä verhokertoimen F verho arvoja. Taulukko 5.2. Verhokertoimia F verho auringonsuojille. Ratkaisu Verhokerroin Ei verhoa 1,00 Verhot 0,75 Valkoiset sälekaihtimet lasien välissä 0,30 Valkoiset sälekaihtimet sisäpuolella 0,60 Ikkunaluukut (säleikkö) ulkopuolella 0, Ikkunan varjostusten korjauskerroin saadaan laskemalla kolmen varjostuskertoimen tulo kaavalla (5.8) F F F F (5.8) varjostus ympäristö ylävarjostus sivuvarjostus F varjostus varjostusten korjauskerroin, - F ympäristö ympäristön horisontaalisten varjostusten korjauskerroin (esimerkiksi maasto, ympäröivät rakennukset ja puut), -, (taulukko 5.3) F ylävarjostus ikkunan yläpuolisten vaakasuorien rakenteiden varjostusten korjauskerroin, -, (taulukko 5.4) F sivuvarjostus ikkunan sivuilla olevien pystysuorien rakenteiden varjostusten korjauskerroin, -, (taulukko 5.5). Taulukoissa annetaan arvoja varjostusten korjauskertoimille. Varjostuskulmat määritetään ikkunan keskipisteestä varjostavaan rakenteeseen. Väliarvot ja väli-ilmansuunnat voidaan määrittää interpoloimalla. Taulukkojen arvoja voidaan käyttää kaikilla liitteen 1 mukaisilla säävyöhykkeillä tarkempien tietojen puuttuessa. Taulukkojen 5.4 ja 5.5 arvoja voidaan käyttää lämmityskaudella. Varjostuskulmien määritelmät esitetään kuvassa 5.1. Taulukko 5.3 Ympäristön varjostuksen korjauskertoimet F ympäristö, kun varjostuskulma () on 45 tai 15. Kun varjostuskulma on 0, on kerroin aina 1,0. Väliarvot ovat jakautuneet tasavälein. Ikkunan ilmansuunta Pohjoinen Itä ja Länsi Etelä Tammikuu 0,95 0,98 0,60 0,86 0,25 0,75 Helmikuu 0,90 0,96 0,50 0,83 0,30 0,76 Maaliskuu 0,90 0,96 0,50 0,83 0,40 0,80 Huhtikuu 0,80 0,93 0,50 0,83 0,50 0,83 Toukokuu 0,80 0,93 0,55 0,85 0,70 0,90 Kesäkuu 0,60 0,86 0,50 0,83 0,75 0,91 Heinäkuu 0,70 0,90 0,55 0,85 0,75 0,91 Elokuu 0,65 0,88 0,40 0,80 0,40 0,80 Syyskuu 0,85 0,95 0,50 0,83 0,45 0,81 Lokakuu 0,90 0,96 0,55 0,85 0,30 0,76 Marraskuu 0,90 0,96 0,60 0,86 0,20 0,73 Joulukuu 0,95 0,98 0,80 0,93 0,20 0,73 32 33 Taulukko 5.4. Yläpuolisen varjostuksen korjauskertoimet lämmityskaudelle F ylävarjostus. Kulma Ikkunan ilmansuunta () Pohjoinen Itä ja Länsi Etelä 0º 1,00 1,00 1,00 10º 0,97 0,98 0,99 20º 0,93 0,95 0,97 30º 0,90 0,92 0,95 40º 0,87 0,88 0,92 45º 0,80 0,81 0,85 60º 0,66 0,65 0,66 Taulukko 5.5. Sivuvarjostuksen korjauskertoimet lämmityskaudelle F sivuvarjostus. Kulma Ikkunan ilmansuunta () Pohjoinen Itä ja Länsi Etelä 0º 1,00 1,00 1,00 10º 0,99 0,97 0,98 20º 0,99 0,94 0,96 30º 0,98 0,90 0,94 40º 0,98 0,87 0,91 45º 0,98 0, º 0,98 0,73 0,73 Kuva 5.1. Varjostuskulmien määritelmät. 5.4 Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin aiheuttama lämpökuorma Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin kohdan 6.3. mukaan lasketuista häviöistä lämpökuormaksi tuleva osuus on 50 % (Q lkv, kierto, kuorma ja Q lkv, varastointi, kuorma ). 3334 5.5 Lämpökuormista hyödynnettävä lämpöenergia Rakennukseen tulee lämpökuormia etenkin valaistuksesta, laitteista ja ihmisistä sekä ikkunoista sisään tulevasta auringon säteilyenergiasta, jotka voidaan osittain hyödyntää rakennuksen lämmityksessä. Lämpökuorma voidaan hyödyntää vain sillä edellytyksellä, että samanaikaisesti esiintyy lämmitystarvetta ja että säätölaitteet vähentävät muun lämmön tuottoa vastaavalla määrällä. Rakennuksen lämpökuorma lasketaan kaavalla (5.9) Q lämpökuorma Qhenk Qsäh Qaur Qlkv kierto kuorma Q (5.9),, lkv,varastoint i,kuorma Q lämpökuorma Q henk Q säh Q aur Q lkv,kierto,kuorma Q lkv,varastointi,kuorma rakennuksen lämpökuorma, kwh henkilöiden luovuttama lämpöenergia, kwh valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma, kwh ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia, kwh lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöstä lämpökuormaksi tuleva osuus, kwh lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviöstä lämpökuormaksi tuleva osuus, kwh. Lämpökuormien energia, joka hyödynnetään lämmityksessä, lasketaan kaavalla (5.10) Q sis lämpö lämpö Q (5.10). lämpökuorma Q sis. lämpö lämpökuormat, joka hyödynnetään lämmityksessä, kwh lämpö lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste, - Q lämpökuorma rakennuksen lämpökuorma eli muun kuin säätölaitteilla ohjatun lämmityksen kautta rakennuksen sisälle vapautuva lämpöenergia, kwh. Hyödynnettävä energiaosuus lasketaan kuukausittain Lämpökuormien hyödyntämisaste ( lämpö ) riippuu lämpökuorman (Q lämpökuorma ) ja lämpöhäviön (Q tila ) suhteesta (γ) sekä rakennuksen aikavakiosta (), joka on rakennuksen (tilan) sisäpuolisen tehollisen lämpökapasiteetin (C rak ) suhde ominaislämpöhäviöön (H). Rakennuksen eristeen sisäpuolinen lämpökapasiteetti vaikuttaa lämmön varastoitumiseen rakenteisiin ja vaikuttaa siten sekä lämmitys- että jäähdytysenergian kulutukseen että sisälämpötiloihin. Suhteellinen, rakennuksen koosta riippumaton, lämpökapasiteettia kuvaava suure on rakennuksen aikavakio, joka on lämpökapasiteetin suhde ominaislämpöhäviöön. Rakennusten aikavakioiden suuruusluokka on noin 1 7 vuorokautta. Rakennuksen lämpökapasiteetti on vakio, mutta ominais-lämpöhäviö riippuu muun muassa ilmanvaihdon ilmavirrasta ja on siten muuttuva. 3435 Lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste lasketaan perustapauksessa kaavalla (5.11) a 1 lämpö a1 (5.11) 1 Sellaisessa erikoistapauksessa, lämpökuorman suhde lämpöhäviöön = 1, hyödyntämisaste lasketaan kaavalla (5.12) a lämpö (5.12) a 1 Kaavoissa (5.11) ja (5.12) esiintyvä a on numeerinen parametri, joka riippuu aikavakiosta. Se lasketaan kaavalla (5.13) a 1 (5.13) 15 Suhdeluku γ lasketaan kaavalla (5.14) Q lämpökuorma (5.14) Q tila joissa lämpö lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste, - γ lämpökuorman suhde lämpöhäviöön, - a numeerinen parametri, - Q lämpökuorma rakennuksen lämpökuorma, kwh rakennuksen tilojen lämmitysenergian tarve, kwh. Q tila Rakennuksen aikavakio lasketaan kaavalla (5.15) Crak (5.15) H tila τ rakennuksen aikavakio, h C rak rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti, Wh/K, (taulukko 5.6) H tila rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö (johtumisen, vuotoilman, korvausilman ja tuloilman tilassa tapahtuvan lämpenemisen yhteenlaskettu ominaishäviö), W/K. Rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö lasketaan kaavalla (5.16) H tila Qtila 1000 T T t (5.16) s u H tila rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö, W/K Q tila rakennuksen tilojen lämmitysenergian tarve, kwh T s sisäilman lämpötila, ºC T u ulkoilman lämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos wateiksi. 3536 5.5.7 Rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti C rak voidaan laskea esimerkiksi standardien SFS- EN ISO tai SFS-EN ISO mukaan. Rakennuksen sisäpuolisen tehollisen lämpökapasiteetin C rak arvona voidaan käyttää taulukon 5.6 ominaisarvoja (C rak omin ) kerrottuna lämmitetyllä nettopintaalalla, ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä. Jos rakennuksen eri osissa on lämpökapasiteetiltaan erilaisia rakennetyyppejä, voidaan käyttää näiden osien pinta-aloilla painotettua lämpökapasiteetin keskiarvoa. Taulukko 5.6. Rakennuksen sisäpuolisen tehollisen lämpökapasiteetin C rak omin ominaisarvoja eri rakennustyypeissä kalusteineen. Esimerkkirakenteita (US on ulkoseinä, VS väliseinä, VP välipohja, YP yläpohja ja AP on alapohja) Wh/(m² C Rakennetyyppi rak omin, K) Pientalot Kevytrakenteinen US, VS, YP, AP kevyitä rankarakenteita 40 Keskiraskas I US, VS, YP kevyitä rankarakenteita, AP betoni 70 Keskiraskas II US harkko tai massiivihirsi, VS, YP kevyitä rankarakenteita, AP betoni 110 Raskasrakenteinen US betoni tai tiili, VS harkko tai tiili, YP, AP betoni 200 Asuinkerrostalot Kevytrakenteinen US, VS, VP kevyitä rankarakenteita, AP betoni 40 US kevyitä rankarakenteita, VS kevyitä rankarakenteita tai betoni, VP Keskiraskas 160 betoni, AP betoni Raskasrakenteinen US betoni, VS harkko tai betoni, VP betoni, AP betoni 220 Toimistorakennukset Kevytrakenteinen US, VS, VP kevyitä rankarakenteita, AP betoni 70 Keskiraskas US kevyitä rankarakenteita, VS kevyitä rankarakenteita tai betoni, VP betoni, AP betoni Raskasrakenteinen US betoni, VS harkko tai betoni, VP betoni, AP betoni 160 Muut rakennukset Sovelletaan taulukon arvoja tai tehollinen lämpökapasiteetti lasketaan esimerkiksi standardien SFS-EN ISO tai SFS-EN ISO mukaan 37 6 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN ENERGIANKULUTUS Tässä luvussa lasketaan 6.2 Tilojen ja ilmanvaihdon lämmönjakelujärjestelmän lämpöenergian tarve 6.3 Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve 6.4 Lämmitysjärjestelmän energiankulutus 6.5 Käyttöveden lämmitys aurinkokeräimellä 6.6 Lämpöpumpun sähköenergian kulutus Laskelmien lähtötietoina tarvitaan vähintään Tilojen lämmitysenergian nettotarve Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve 6.1 Yleistä Lämmitysjärjestelmän energiankulutus lasketaan tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeista ottamalla huomioon lämmönluovutuksen, lämmönjaon ja lämmön varastoinnin häviöt sekä lämmöntuoton vaikutus. Häviöt otetaan huomioon seuraavassa esitettyjen hyötysuhteiden avulla. Lämmitysenergian tuoton vaikutus lämmitysjärjestelmän energiakulutukseen lasketaan hyötysuhteen tai lämpökertoimen avulla. Tässä esitettyjen hyötysuhteiden ja lämpökertoimien avulla tehtävä laskenta tapahtuu vuositasolla. Kuvassa 6.1. on esitetty lämmitysjärjestelmälaskennan periaate. Kuva 6.1. Lämmitysjärjestelmälaskennan periaate. 3738 6.2 Tilojen ja ilmanvaihdon lämmönjakelujärjestelmän lämpöenergian tarve Tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve (Q lämmitys,tilat ) lasketaan lämmönjakojärjestelmittäin kaavalla (6.1). Jos tilan nettolämmitystarve katetaan useammalla lämmönjakojärjestelmällä, järjestelmät tulee laskea erikseen niin, että tilan lämmitysenergian nettotarpeena käytetään laskettavan järjestelmän kattamaa osuutta. Q Q lämmitys, tilat, netto lämmitys, tilat Q jakelu, ulos Qvarastoint i,ulos lämmitys, tilat (6.1) Q lämmitys,tilat tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, joka katetaan laskettavalla lämmön jakelujärjestelmällä, kwh/a Q lämmitys,tilat,netto tilojen lämmitysenergian nettotarve, joka katetaan laskettavalla lämmön jakelujärjestelmällä, kwh/a Q jakelu,ulos lämmön jakelujärjestelmän lämpöhäviö lämmittämättömään tilaan, kwh/a Q varastointi,ulos laskettavan lämmön jakelujärjestelmän varastoinnin lämpöhäviö, kwh/a η lämmitys,tilat laskettavan lämmön jakelujärjestelmän hyötysuhde, -. Jos osa tilojen lämmitysenergian nettotarpeesta katetaan suoraan tilaan lämpöenergiaa luovuttavalla lämmitysjärjestelmällä, kuten tulisijalla tai ilmasta ilmaan lämpöpumpulla, vähennetään ne aina ensin Q lämmitys,tilat,netto kokonaisarvosta ja jäljelle jäävä osuus jaetaan tilojen lämmitysjärjestelmille ja huomioidaan niissä kaavan 6.1 mukaisesti. Tulisijan lämpöenergian kulutus lasketaan tämän jälkeen kohdassa esitetyllä tavalla ja ilmasta ilmaan lämpöpumpun sähköenergian kulutus kohdassa 6.6 esitetyllä tavalla. Taulukossa 6.2 on esitetty lämmönjaon ja -luovutuksen hyötysuhteen ohjearvoja, joita voidaan käyttää, mikäli tarkempia arvoja ei ole tiedossa. Taulukon hyötysuhteissa on otettu huomioon lämmönjaon ja - luovutuksen häviöt sekä järjestelmän säädön ja lämpötilakerrostuman vaikutus. Lämmönvarastointi on käsitelty kohdassa 6.4. Lämmön jakelujärjestelmän lämpöhäviöt lämmittämättömään tilaan (Q jakelu,ulos ) lasketaan kaavalla (6.2). Lämmittämättömällä tilalla tarkoitetaan esimerkiksi maata, ulkoilmaa tai kylmää autotallia. Q, ulos q jakeluhäviöt ulosl (6.2) jakelu, Q jakelu, ulos lämmön jakelujärjestelmän lämpöhäviö lämmittämättömään tilaan, kwh/a q jakeluhäviöt,ulos lämmön jakelujärjestelmän ominaislämpöhäviö lämmittämättömään tilaan, kwh/(m a) L lämmön jakelujärjestelmän meno- ja paluuputkien yhteenlaskettu pituus lämmittämättömässä tilassa, m. Taulukossa 6.1 annetaan ohjeellisia lämmönjakojärjestelmän ominaislämpöhäviön arvoja lämmittämättömässä tilassa olevien lämmönjakoputkien lämpöhäviön arvioimiseksi, joita voidaan käyttää, mikäli tarkempia arvoja ei ole tiedossa. Taulukon arvot pätevät yksittäisen rakennuksen ja lämmöntuottoyksikön välisille siirtoputkille. Laajemman alueen siirtoputkien lämpöhäviöt on aina laskettava siihen soveltuvalla menetelmällä Ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutuksen laskennassa voidaan olettaa ilmanvaihtokoneen lämmityspattereiden hyötysuhteeksi 1,0, jolloin Q lämmitys,iv = Q iv Lämmön jakelujärjestelmän apulaitteiden, kuten kiertopumppujen ja säätölaitteiden, sähköenergian kulutus (W tilat ) lasketaan kaavalla (6.3). Taulukossa 6.2 esitetään apulaitteiden ominaiskulutuksen ohjearvoja, 3839 joita voidaan käyttää, mikäli ominaiskulutuksia ei tunneta tarkemmin. W tilat etilat Anetto, i (6.3) W tilat lämmön jakelujärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus, kwh/a e tilat lämmön jakelujärjestelmän apulaitteiden sähköenergian ominaiskulutus, (taulukko 6.2), kwh/(m² a) rakennuksen osan i lämmitetty netto-ala, jonka lämmön jakelujärjestelmä kattaa, m². A netto,i Taulukon 6.2 arvot sisältävät lämmitysjärjestelmän perinteisen yksikköprosessin säädön vaikutuksen yleisimmillä säädintyypeillä. Kehittyneet ohjausjärjestelmät, kuten esimerkiksi ennustava säätö, voidaan arvioida tarkemmilla malleilla. Taulukko 6.1 Lämmittämättömässä tilassa olevien lämmönjakoputkien ominaislämpöhäviön ohjearvoja. Vuotuinen ominaislämpöhäviö Rakennustyyppi Jakoputkien sijoitus 1) q jakeluhäviöt,ulos kwh/(m a) Pientalo 2) Jakoputket maassa -eristetty 60 Jakoputket puolilämpimässä tilassa 4) -eristämätön 150 -eristetty 25 Jakoputket ulkoilmassa -eristetty 35 Muu rakennus 3) Jakoputket maassa -eristetty 85 Jakoputket puolilämpimässä tilassa 4) -eristämätön 250 -eristetty 30 Jakoputket ulkoilmassa -eristetty 50 1) Määritetty lämmönjakoverkoston mitoituslämpötiloilla 70/40 ºC. 2) Määritetty putkikoolla DN20. 3) Määritetty putkikoolla DN40. 4) Puolilämpimän tilan lämpötila 15 ºC. 3940 Taulukko 6.2 Lämmitysjärjestelmien lämmönjaon ja -luovutuksen vuosihyötysuhteiden ja apulaitteiden ominaissähkönkäytön ohjearvoja. Vuosihyötysuhde Sähkö e Lämmitysratkaisu tilat tilat kwh/(m² a) - Vesiradiaattori 45/35 ºC jakojohdot eristetty 0,90 jakojohdot eristämätön 0,85 Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty 0,9 jakojohdot eristämätön 0,8 Vesiradiaattori 70/40 ºC jakotukilla Vesiradiaattori 45/35 ºC jakotukilla Vesikiertoinen lattialämmitys 40/30 ºC maata vasten rajoittuvassa rak. 0,8 ryömintatilaan rajoittuvassa rak. 0,8 ulkoilmaan rajoittuvassa rak. 0,75 lämpimään tilaan rajoittuvassa rak. 0,85 Kattolämmitys (sähköinen) 0,80 2 0,85 2 ulkoilmaan rajoittuvassa rak. 0,85 0,5 lämpimään tilaan rajoittuvassa rak. 0,9 0,5 Ikkunalämmitys (sähköinen) Ilmanvaihtolämmitys 1) 2 2 2,5 0,80 0,5 huonekohtainen säätö 0,90 0,5 Sähköpatterilämmitys Sähköinen lattialämmitys 0,95 0,5 maata vasten rajoittuva rak. 0,85 0,5 ryömintätilaan tai ulkoilmaan rajoittuvassa rak 0,8 0,5 lämpimään tilaan rajoittuvassa rak 0,85 0,5 Muut lämmityslaiteet Ulkotilaa tai maata vasten rajoittuva lämmitys 0,8 0,5 Sisätilaan rajoittuva lämmityslaite 0,8 0,5 1) Ilmanvaihtolämmityksen hyötysuhde pätee järjestelmälle, tuloilma lämmitetään huonekohtaisilla päätelaitteilla. Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien hyötysuhteet on laskettava tarkemmalla menetelmällä. Selostus Hyötysuhteissa on otettu huomioon lämmönjakelun- ja luovutuksen häviöt sekä järjestelmän säädön ja lämpötila-kerrostuman vaikutus. Hyötysuhteet on määritetty suhde-säätöisellä säätimellä (P=2ºC) sähköpatterilämmitystä, sähköistä katto-, lattia- ja ikkunalämmitystä lukuun ottamatta, joka on määritetty elektronisella säätimellä. Vesikiertoisten järjestelmien, joiden mitoituslämpötilat poikkeavat taulukoiduista arvoista, hyötysuhteet voidaan arvioida interpoloimalla taulukkoarvojen perusteella. Sähköisten lämmitysjärjestelmien apulaitteiden ominaiskulutukset perustuvat säätölaitteiden sähkönkäyttöön. 4041 6.3 Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve lasketaan kaavalla (6.4) Q lkv, netto Q lämmitys, lkv Qlkv,varastoint i Qlkv, kierto lkv, siirto (6.4) Q lämmitys, lkv lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve, kwh/a Q lkv,netto lämpimän käyttöveden lämpöenergian nettotarve, kwh/a η lkv, siirto lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde, - Q lkv,varastointi lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviö, kwh/a lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö, kwh/a Q lkv,kierto Lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde kattaa lämpimän käyttöveden jakojohdon häviöt. Kiertojohdon häviöt lasketaan kohdan mukaan. Ellei tarkempaa tietoa ole, voidaan lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhteena käyttää taulukossa 6.3 esitettyä rakennustyyppikohtaista hyötysuhdetta. Taulukossa on siirron hyötysuhteita jakojohdon eri eristystasoille ja tapaukselle käytössä on kiertojohto. Eristyspaksuus on ilmoitettu jakojohdon halkaisijaan D suhteutettuna. Tässä 0,5 D tarkoittaa eristyspaksuutta joka on puolet eristettävän putken halkaisijasta ja 1,5 D tarkoittaa eristystä jonka paksuus on 1,5- kertainen eristettävän putken halkaisijaan nähden. Taulukko 6.3. Lämpimän käyttöveden siirron vuosihyötysuhde. Rakennustyyppi Kierto eristämätön η lkv, siirto suojaputkessa Ei kiertoa eristetty, perustaso 1) eristetty, parempi 2) Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalot 0,96 0,75 0,85 0,89 0,92 Asuinkerrostalo 0,97 0,76 0,86 0,90 0,94 Toimistorakennus 0,88 0,69 0,78 0,82 0,85 Liikerakennus 0,87 0,68 0,77 0,81 0,84 Majoitusliikerakennus 0,97 0,76 0,86 0,90 0,94 Opetusrakennus ja päiväkoti 0,89 0,70 0,79 0,83 0,86 Liikuntahalli 0,98 0,77 0,87 0,91 0,95 Sairaala 0,94 0,74 0,84 0,88 0,91 1) eristyksen perustaso tarkoittaa vähintään eristyspaksuutta 0,5 D, missä D on putken halkaisija 2) eristyksen parempi taso tarkoittaa vähintään eristyspaksuutta 1,5 D, missä D on putken halkaisija 4142 6.3.2 Ellei tarkempaa tietoa ole, voidaan lämpimän käyttöveden varastoinnin häviönä käyttää taulukon 6.3b mukaista käyttövesivaraajan lämpöhäviötehoon perustuvaa arvoa. Taulukko 6.3b. Lämpimän käyttöveden varastoinnin vuotuinen häviö. Varaajan Varaajan lämpöhäviö, Q lkv,varastointi, kwh/a tilavuus, l 40 mm eriste 100 mm eriste Lämpimän käyttöveden kierron lämpöhäviö lasketaan kaavalla (6.5) Q lkv, kierto tlkv, pumppu 365 lkv, kiertohäviö,omin Llkv lkv,lämmitys, ominnlämmityslaite (6.5) 1000 Q lkv,kierto lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö, kwh/a ϕ lkv,kiertohäviö,omin lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho, W/m L lkv lämpimän käyttöveden kiertojohdon pituus, m ϕ lkv,lämmitys,omin lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden ominaisteho, W/kpl n lämmityslaite lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden lukumäärä, kpl lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun käyttöaika, h/vrk. t lkv,pumppu Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö voidaan laskea putkipituuden ja vakiolämpöhäviön avulla. Kiertojohdon lämpöhäviön ominaistehon ohjearvona voidaan käyttää arvoa 40 W/m, ellei yksityiskohtaisempia laskelmia suoriteta. Mikäli kiertojohdon eristystaso tunnetaan, voidaan käyttää taulukon 6.4 mukaisia arvoja. Pumpun käyttöaikana t lkv,pumppu käytetään arvoa 24h/vrk. Mikäli lämpimän käyttöveden kiertojohtoon on kytketty kuivaukseen käytettäviä lämmityslaitteita, mutta niiden lukumäärää ei tiedetä, lisätään kiertojohdon lämpöhäviön ominaistehoon +40 W/m. Mikäli lämmityslaitteiden lukumäärä tiedetään, voidaan tarkemman tiedon puuttuessa käyttää yhden lämmityslaitteen tehona arvoa 200 W. 4243 Taulukko 6.4. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho ja lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden ominaisteho. Eristystaso Kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho φ lkv,kiertohäviö,omin ei tietoa 40 W/m 0,5 D 10 W/m 1,5 D 6 W/m suojaputki 15 W/m suojaputki + 0,5 D 8 W/m suojaputki + 1,5 D 5 W/m Lämmityslaitteiden lukumäärä lukumäärää ei tiedossa lukumäärä tiedossa Kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden ominaisteho lisäys kiertojohdon lämpöhäviön ominaistehoon φ lkv,kiertohäviö,omin +40 W/m lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden ominaisteho φ lkv,lämmitys,omin 200 W/kpl Merkintä 0,5 D tarkoittaa eristyspaksuutta, joka on puolet eristettävän putken ulkohalkaisijasta. Merkintä 1,5 tarkoittaa eristyspaksuutta, joka on 1,5-kertainen eristettävän putken ulkohalkaisijaan nähden. Mikäli tarkempaa tietoa rakennuksen lämpimän käyttöveden kiertojohdon pituudesta ei ole, voidaan käyttää taulukon 6.5 rakennustyyppikohtaista arvoa kiertojohdon ominaispituudelle. Ominaispituuden avulla saadaan kiertojohdon pituus, kun se kerrotaan rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla. Taulukko 6.5. Kiertojohdon pituus. Rakennustyyppi Kiertojohdon ominaispituus, m/m 2 Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalot 0,043 Asuinkerrostalo 0,043 Toimistorakennus 0,020 Liikerakennus 0,020 Majoitusliikerakennus 0,043 Opetusrakennus ja päiväkoti 0,020 Liikuntahalli 0,020 Sairaala 0, Lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus voidaan laskea kaavalla (6.6) 365 Wlkv, pumppu Plkv, pumpput lkv, pumppu (6.6) 1000 W lkv,pumppu P lkv,pumppu t lkv,pumppu lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus, kwh/a lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun sähkömoottorin ottoteho, W lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun käyttöaika, h/vrk. Pumpun käyttöaikana t lkv,pumppu käytetään arvoa 24h/vrk. Mikäli tarkempaa tietoa pumpun sähkömoottorin tehontarpeesta ei ole, voidaan pumpun sähkömoottorin ottotehona P lkv,pumppu käyttää virtaamasta riippuvaa arvoa 200 W/dm³/s kerrottuna mitoitetulla virtaamalla. 4344 6.4 Lämmitysjärjestelmän energiankulutus Lämmitysjärjestelmän energiankulutus koostuu lämmitysenergian (Q lämmitys ) ja sähköenergian (W lämmitys ) kulutuksesta, jotka lasketaan erikseen. Lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus lasketaan lämmön tuottojärjestelmittäin kaavalla (6.7) Q lämmitys Q Q lämmitys Q lämmitys, tilat Q lämmitys, iv Q lämmitys, lkv Q aurinko, lkv Q muu tuotto η tuotto lämmitys, tilat Q lämmitys, iv Q lämmitys, lkv tuotto Q aurinkolkv, Q muu tuotto (6.7) lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus, kwh/a tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, kwh/a ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergian tarve (kohta 6.2.2), kwh/a lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve (kohta 6.3), kwh/a aurinkokeräimellä tuotettu energia lämpimään käyttöveteen (kohta 6.5), kwh/a muilla mahdollisilla tuottojärjestelmillä tuotettu energia, kwh/a lämmitysenergian tuoton hyötysuhde tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä (taulukot 6.6 ja 6.7), -. Uusiutuvat polttoaineet käsitellään osana uusiutuvaa ostoenergiaa. Jos rakennuksessa on kaksi tai useampia lämmöntuottojärjestelmiä, lasketaan lämmitysenergian kulutus järjestelmittäin sen kyseessä olevan järjestelmän hyötysuhteen ja järjestelmään kohdistuvan lämmöntarpeen avulla. Taulukoissa 6.6. ja 6.7 esitetyt vuosihyötysuhteet sisältävät tyypillisen lämmöntuottoyksikköön integroidun varaajan häviöt. Mikäli varaaja on erillinen, voidaan sen häviöt arvioida interpoloiden käyttövesivaraajan häviöistä, ellei tarkempaa laskelmaa ole olemassa. Taulukko 6.6. Erillisten pientalojen sekä rivi- ja ketjutalojen kattiloiden ja KL-lämmönjakokeskusten hyötysuhteiden ja sähkönkulutuksen ohjearvoja. Kuukausittaiset hyötysuhteet on esitetty liitteessä 1. Sähkö Vuosihyötysuhde kwh/a m 2 standardi öljy/kaasu 0,81 3) 0,99 1) 0,59 2) kondenssi öljy 0,87 3) 1,07 kondenssi kaasu 0,92 3) 0,68 pellettikattila 0,75 3) 0,77 puukattila energiavaraajalla 0,73 0,38 sähkökattila 0,88 3) 0,02 kaukolämpö 0,94 0,60 huonekohtainen sähkölämmitys 1,00 0,00 1) öljy kaasu 3) Vuosihyötysuhde sisältää tyypillisen lämmöntuottoyksikköön integroidun varaajan häviöt. Mikäli varaaja on erillinen, voidaan sen häviöt arvioida interpoloiden käyttövesivaraajan häviöistä, ellei tarkempaa laskelmaa ole olemassa. 4445 Taulukko 6.7 Muiden (isompien) rakennusten kattiloiden ja KL-lämmönjakokeskusten hyötysuhteiden ja sähkönkulutuksen ohjearvoja. Kuukausittaiset hyötysuhteet on esitetty liitteessä 1. Sähkö Vuosihyötysuhde kwh/a m 2 standardi öljy/kaasu 0,90 0,24 1) 0,11 2) kondenssi öljy (3 0,95 0,25 kondenssi kaasu (3 1,01 0,12 pellettikattila 0,84 0,13 puukattila energiavaraajalla 0,82 0,25 kaukolämpö 0,97 0,07 huonekohtainen sähkölämmitys 1,00 0,00 1) öljy 2) kaasu 3) hyötysuhde alemman lämpöarvon mukaan Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa varaavan tulisijan tuottona käytetään D3:n mukaista arvoa. Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa varaavien tulisijojen kokonaisvuosihyötysuhteena luovutuksesta ostoenergiaan kaavassa 6.7 voidaan käyttää arvoa 0,60 ellei tarkempia tietoja ole käytettävissä. Jos varaavan tulisijan CE-merkintää varten on määritetty palamishyötysuhde, tulisijan kokonaisvuosihyötysuhde voidaan laskea kaavalla 0,8 tulisija palaminen η tulisja varaavantulisijan kokonaishyötysuhde, - 0,8 varaavan tulisijan lämmönluovutuksen hyötysuhde (taulukko 6.2. kohta muut lämmityslaiteet) η palaminen varaavan tulisijan CE-merkinnän mukainen palamishyötysuhde, -. Mikäli tulisija on yhdistetty lämmönsiirtimellä vesikiertoiseen tai ilmalämmitysjärjestelmään, muodostaen näin päälämmitysjärjestelmän, otetaan se laskennassa huomioon kattilaa vastaavalla tavalla Lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus lasketaan kaavalla (6.8) W lämmitys Wtilat Wtuotto, apu Wlkv, pumppu Waurinko, pumput WLP, lämmitys (6.8) W lämmitys lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh/a W tilat lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus, (kohta 6.2.3), kwh/a W tuotto,apu lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus (kohta 6.4.4), kwh/a W lkv,pumppu lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus, (kohta 6.3.4), kwh/a W aurinko,pumput aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenergian kulutus (kohta 6.5), kwh/a W LP,lämmitys lämpöpumppujärjestelmän sähköenergian kulutus, (kohta 6.6), kwh/a. 4546 6.4.4 Lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden (esimerkiksi polttimen) sähkönkulutus (W tuotto, apu ) lasketaan kaavalla (6.9). Taulukoissa 6.6 ja 6.7 esitetään apulaitteiden ominaiskulutuksen ohjearvoja, joita voidaan käyttää, mikäli ominaiskulutuksia ei tunneta tarkemmin. W e A tuotto, apu tuotto netto (6.9) W tuotto, apu e tuotto A netto lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus, kwh/a apulaitteiden ominaiskulutus (taulukko 6.6), kwh/(m²a) rakennuksen lämmitetty netto-ala, m². 6.5 Käyttöveden lämmitys aurinkokeräimellä Käyttöveden lämmitys aurinkoenergialla lasketaan kaavalla (6.10) taulukon 6.8 lukuarvoja käyttäen Q q A k (6.10) aurinko, lkv aurinkokeräin aurinkokeräin aurinkokeräin Q aurinko, lkv aurinkokeräimellä tuotettu energia lämpimään käyttöveteen, kwh/a q aurinkokeräin aurinkokeräimen energiantuotto käyttöveteen keräinpinta-alaa kohti (taulukko 6.8), kwh/(m 2 a) A aurinkokeräin aurinkokeräimen pinta-ala, m 2 k aurinkokeräin aurinkokeräimen suuntauksen huomioon ottava kerroin, (taulukko 6.9), -. Taulukon 6.8 arvoja käytettäessä aurinkoenergian osuus lämpimän käyttöveden lämmitysenergiasta saa laskelmassa kuitenkin olla korkeintaan 40 %. Tarkemmalla menetelmällä laskettaessa aurinko-lämmön osuus voi olla suurempi. Taulukko 6.8 Keräinten tuottama aurinkolämpö keräinten pinta-alaa kohti. Vyöhyke/paikkakunta q aurinkokeräin kwh/(m 2 a) I-II/ Helsinki 156 III/ Jyväskylä 139 IV/Sodankylä 125 Taulukon lukuarvot pätevät keräimille, joiden kallistuskulma on astetta vaakatasosta. Muille kallistuskulmille taulukkoarvo kerrotaan lukuarvolla 0,8. Taulukko 6.9. Keräinten suuntauksen huomioon ottavan kertoimen k lukuarvot. Suuntaus k etelä/kaakko/lounas 1,0 itä/länsi 0,8 pohjoinen/koillinen/luode 0, Aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenergian kulutus lasketaan kaavalla (6.11) W P t )/ 1000 (6.11) aurinko, pumput ( pumppu, i pumppu, i W aurinko,pumput aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenergiankulutus, kwh/a P pumppu,i yksittäisen pumpun i teho, W t pumppu,i pumpun i käyttöaika, h. 4647 Mikäli suunnitteluarvoista ei ole yksityiskohtaista tietoa, voidaan pumpun tehon suunnitteluarvona käyttää kaavasta (6.12) laskettavaa tehoa P pumppu 2 W 5 W/m Aaurinkoker äin 50 (6.12) P pumppu aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköteho,w A aurinkokeräin aurinkokeräimen pinta-ala, m 2. Oletusarvoisesti voidaan pumpun käyttöaikana käyttää arvoa 2000 h/a, jos tarkempaa tietoa ei ole käytettävissä. Käyttöaika oletetaan jakautuvan ajallisesti kuukausittaisten säteilyenergioiden suhteessa. Pumppujen sähköenergiasta mahdollisesti talteen otettavaa energiaa ei huomioida rakennuksen lämmöntarpeen laskennassa. 6.6 Lämpöpumpun sähköenergian kulutus Tässä luvussa esitetyllä lämpöpumppujen yksinkertaisella laskentamenetelmällä voidaan laskea lämmityskäytössä olevan lämpöpumpun sähköenergiankulutus, lämpöpumpun tuottama tilojen ja käyttöveden lämmitysenergia sekä tilojen ja käyttöveden lämmitykseen tarvittava lisälämmitysenergia. Esitettyä laskentamenetelmää voidaan käyttää myös tapauksissa, joissa lämpöpumppua käytetään tilojen ja käyttöveden lämmityksen lisäksi myös ilmanvaihdon lämmitykseen. Tällöin ilmanvaihdon lämmitysenergian tarve lisätään tilojen lämmitysenergian tarpeeseen ja ilmanvaihto lasketaan osana tilojen lämmitystä. Maalämpöpumpun ja ulkoilmalämpöpumppujen energialaskentaa varten on ensin laskettava tilojen lämmitystehontarve kohdan mukaan. Edellä mainittujen lämpöpumppujen tuottama lämmitysenergia määritetään valitun lämpöpumpun nimellistehon ja tilojen lämmitystehontarpeen avulla. Lämpöpumpun sähköenergiankulutus koostuu lämmitysenergian tuoton energiankulutuksesta sekä apulaitteiden sähkönkulutuksesta. Lämpöpumpun sähköenergiankulutus lasketaan lämpöpumpun tuottaman tilojen tai käyttöveden lämmitysenergian sekä lämpöpumpun kausisuorituskykykertoimen (SPF-luku) avulla. Tämän 6.6 luvun taulukoissa esitetyt SPF-luvut ovat vuoden keskimääräisiä lämpökertoimia, joita voidaan käyttää vain silloin, kun energiankulutus lasketaan koko vuoden lämmöntarpeesta. Kohdassa esitettävässä lämpöpumppujen lisälämmitysenergian laskentamenetelmässä sekä kohdassa esitettävien lämpöpumpun SPF-lukujen esimerkkiarvojen (taulukot ) laskennassa on oletettu, että ulkoilmalämpöpumppujen alin toimintalämpötila on 20 C. Samoin on oletettu, että tiloja ja käyttövettä lämmittävät ulkoilma- ja maalämpölämpöpumput lämmittävät vuorotellen käyttövettä tai tiloja, siten että käyttövettä lämmitetään ensisijaisesti. Poistoilmalämpöpumpun oletetaan lämmittävän tiloja sekä käyttövettä vuoroittain. Mikäli nämä oletukset eivät päde laskettavassa tapauksessa, on tapaus laskettava tarkemmin muilla menetelmillä. Taulukoissa esitettyjen lukuarvojen väliarvot voidaan tarvittaessa määrittää interpoloimalla. Lisäksi lämpöpumppujärjestelmän varaajat on otettava erikseen huomioon kohtien 6.3 ja 6.4 mukaisesti Lämpöpumpulla tuotettava tilojen ja käyttöveden lämmitysenergia lasketaan ottamalla lisälämmitykseen tarvittava energiankulutus huomioon kaavojen (6.13) ja (6.14) mukaisesti Q LP, lämmitys, tilat Qlämmitys, tilat Qlisälämmit ys, tilat (6.13) Q LP, lämmitys, tilat Q lämmitys, tilat Q lisälämmitys, tilat lämpöpumpun tuottama tilojen lämmitysenergia, kwh tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, kwh tilojen lisälämmityksen energiantarve, kwh. 4748 Q LP, lämmitys, lkv Qlämmitys, lkv Qlisälämmit ys, lkv (6.14) Q LP, lämmitys, lkv Q lämmitys, lkv Q lisälämmitys,lkv lämpöpumpun tuottama käyttöveden lämmitysenergia, kwh lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve, kwh lämpimän käyttöveden lisälämmityksen energiantarve, kwh. Tilojen ja käyttöveden lämmityksessä tarvittava lisälämmityksen energiantarve (Q lisälämmitys, tilat ja Q lisälämmitys,lkv) voidaan laskea kaavoilla (6.15) ja (6.16) käyttäen taulukoissa 6.10, 6.11, L2.1 ja L2.2 esitettyjä lämpöpumpun tuottaman lämpöenergian osuuden arvoja. 1 QLP Qlämmitys,tilat,lkv Qlämmitys tilat Q lisälämmitys, tilat /, Q lisälämmitys, tilat Q LP /Q lämmitys, tilat, lkv Q lämmitys, tilat tilojen lisälämmityksen energiantarve, kwh lämpöpumpun tuottaman lämpöenergian osuus tilojen ja lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarpeesta, - tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, kwh 1 QLP Qlämmitys,tilat,lkv Qlämmitys lkv Q lisälämmitys, lkv /, (6.16) Q lisälämmitys,lkv Q LP /Q lämmitys, tilat, lkv Q lämmitys, lkv lämpimän käyttöveden lisälämmityksen energiantarve, kwh lämpöpumpun tuottaman lämpöenergian osuus tilojen ja lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarpeesta, - lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve, kwh. Tilojen ja käyttöveden lämmityksen energiankulutukset (Q lämmitys,tilat ja Q lämmitys, lkv ) voidaan laskea kaavoilla (6.1) ja (6.4). Mikäli lämpöpumppua käytetään ilmanvaihdon tuloilman lämmityksessä, ilmanvaihdon lämmityksen energiankulutus lisätään kaavassa (6.13) rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutukseen (Q lämmitys,tilat ). Ulkoilma- ja maalämpöpumppujen tuottama lämmitysenergian osuus voidaan arvioida taulukoiden L2.1, L2.2 ja 6.10 avulla, jos lämpöpumpun nimellistehon ( LPn ) suhde rakennuksen tilojen lämmityksen mitoitustehoon ( tila ) tunnetaan. Tätä suuretta kutsutaan tässä ohjeessa suhteelliseksi lämpötehoksi ( LPn / tila ). Taulukoissa esitetty lämpöpumppujen nimellisteho ( LPn ) on määritetty standardin SFS EN :2007 mukaisissa testausolosuhteissa, ulkoilmalämpöpumpuille ulkoilman lämpötilalla +7 C ja sisäilman lämpötilalla 20 C ja maalämpöpumpuille keruupiiriltä tulevan liuoksen lämpötilalla 0 C lämmönjakoverkoston menoveden lämpötilalla 35 C. Taulukoiden avulla voidaan lisäksi arvioida lämmönjakoverkoston lämpötilatason, tilojen ja käyttöveden lämmitysenergian keskinäisen osuuden sekä Suomen säävyöhykkeiden vaikutus lisälämmitysenergian tarpeeseen. Poistoilmalämpöpumpun tuottama tilojen ja käyttöveden lämmitysenergian osuus voidaan arvioida taulukon 6.11 avulla, jos tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen lämpöenergian tarve (Q lämmitys,tilat, iv, lkv) tunnetaan. Taulukon 6.11 avulla voidaan lisäksi arvioida poistoilmalämpöpumpun jäteilman sekä SPFluvun lämpötilan vaikutus lämpöpumpulla tuotettavan lämmitysenergian osuuteen. Arvot on laskettu normaalin asuntoilmanvaihdon poistoilmavirroilla ja lämpöpumppu lämmittää sekä tiloja, ilmanvaihtoa että käyttövettä. Muissa tapauksissa tulee käyttää yksityiskohtaisempaa menetelmää. Kaikkien edellä mainittujen lämpöpumpputyyppien lisälämmitykseen tarvittava energiankulutus voidaan arvioida taulukoiden avulla määritettävän lämpöpumpun tuottaman lämpöenergian osuuden avulla. Lämpöpumpun tuottama lämpöenergian osuus on lämpöpumpun tuottaman lämmitysenergian (Q LP ) ja rakennuksen tilojen ja käyttöveden lämmitysenergian yhteenlasketun tarpeen (Q lämmitys, tilat,lkv ) suhde, kun läm- 4849 pöpumppu lämmittää sekä tiloja että käyttövettä. Ulkoilmalämpöpumpun (ilma-ilma) tapauksessa lämpöpumpun tuottama lämpöenergian osuus on tilojen lämmitysenergian (Q LP ) ja rakennuksen tilojen lämmitysenergiantarpeen (Q lämmitys, tilat ) suhde. Taulukko Ulkoilmalämpöpumpun (ilma-ilma) tuottama osuus tilojen lämpöenergian tarpeesta (Q LP / Q lämmitys, tilat, lkv) suhteellisen lämpötehon funktiona ( LPn / tila ) eri säävyöhykkeillä. Lämpöpumpun nimellisteho ( LPn ) annetaan toimintapisteessä T ulko /T sisä +7/20 C. Q LP / Q lämmitys, tilat, lkv LPn / tila Säävyöhyke I ja II Säävyöhyke III Säävyöhyke IV 0,3 0,54 0,51 0,44 0,4 0,66 0,62 0,53 0,5 0,75 0,71 0,61 0,6 0,81 0,78 0,68 0,7 0,85 0,83 0,73 Taulukko Poistoilmalämpöpumpun tuottama osuustilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarpeesta (Q LP / Q lämmitys, tilat, iv, lkv ) lämpöpumpun SPF-luvun, tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämpöenergian tarpeen ja jäteilman lämpötilan funktiona. Q LP / Q lämmitys, tilat, iv, lkv SPF = 2,0 SPF = 3,0 T jäte -3 C T jäte 1 C T jäte 3 C T jäte 5 C T jäte -3 C T jäte 1 C T jäte 3 C T jäte 5 C 100 0,99 0,95 0,90 0,84 0,94 0,86 0,80 0, ,82 0,72 0,66 0,60 0,70 0,61 0,56 0, ,66 0,56 0,51 0,46 0,55 0,47 0,43 0, ,55 0,46 0,41 0,37 0,45 0,38 0,35 0,31 Q lämmitys,tilat, iv, lkv, kwh/(m² a) Lämpöpumppu otetaan huomioon lämmityksen sähköenergiankulutusta laskettaessa vain sen ajanjakson osalta, jonka aikana lämpöpumppua käytetään. Lämmityskäytössä olevan lämpöpumpun sähköenergiankulutus voidaan laskea kaavalla (6.17) W LP, lämmitys QLP, lämmitys, tilat SPF tilat QLP, lämmit, lkv SPF lkv Wlisälämmit ys (6.17) W LP, lämmitys lämpöpumppujärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh Q LP, lämmitys, tilat lämpöpumpun tuottama tilojen lämmitysenergia, kwh SPF tilat lämpöpumpun SPF-luku tilojen lämmityksessä, - Q LP, lämmitys, lkv lämpöpumpun tuottama käyttöveden lämmitysenergia, kwh SPF lkv lämpöpumpun SPF-luku käyttöveden lämmityksessä, - W lisälämmitys tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä tarvittavan lisälämmityksen sähköenergian tarve (Q lisälämmitys, tilat + Q lisälämmitys, lkv ), kwh. Ulkoilmalämpöpumpun (ilma-ilma) sähköenergiankulutus lasketaan kaavalla (6.17) käyttäen ainoastaan niiden tilojen lämmitysenergiankulutusta, jotka ovat lämpöpumpun vaikutuspiirissä. Tällöin näiden tilojen lämmitysenergiankulutus on laskettava erikseen. Kaavassa (6.17) eri lämpöpumpputyyppien SPF-lukuina voidaan käyttää taulukoiden lukuarvoja, ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä. SPF-lukujen arvot ovat samat säävyöhykkeellä I ja II. Mikäli taulukoissa esitetyt lämmönjakoverkoston lämpötilatasot eivät vastaa laskettavan tapauksen lämmönjakoverkoston lämpötilatasoa, voidaan taulukoissa esitettyjen SPF-lukujen väliarvoja interpoloida. 4950 Taulukko Ulkoilmalämpöpumppujen SPF-lukuja. Ulkoilmalämpöpumput SPF-luku Säävyöhykkeet I-II III IV menoveden korkein lämpötila, C Ilma-ilma 2,8 2,8 2,7 Ilma-vesi (tilojen lämmitys) 30 2,8 2,8 2,7 40 2,5 2,5 2,4 50 2,3 2,3 2,2 60 2,2 2,1 2,0 Ilma-vesi (käyttöveden lämmitys) 60 1,8 1,6 1,3 Taulukko Maalämpöpumppujen SPF-lukuja Maalämpöpumppu SPF-luku Vuotuinen keruupiirin paluunesteen keskilämpötila, C menoveden korkein lämpötila, C Tilojen lämmitys 30 3,4 3,5 40 3,0 3,1 50 2,7 2,7 60 2,5 2,5 Käyttöveden lämmitys 60 2,3 2,3 Taulukko Poistoilmalämpöpumppujen tilojen ja käyttöveden lämmityksen yhteisiä SPF-lukuja poistoilman lämpötilan ollessa 21 C. Poistoilmalämpöpumppu SPF-luku Jäteilman alin lämpötila -3 2,4 +1 2,1 +3 2,0 +5 1,9 Lämpöpumpun SPF-luku voidaan laskea tarkemmin ympäristöministeriön oppaassa esitetyllä yksityiskohtaisella laskentamenetelmällä tai muulla vaihtoehtoisella menetelmällä käyttäen lähtötietona esimerkiksi standardien SFS EN tai SFS EN mukaisilla testausmenetelmillä mitattuja tai muulla tavoin varmennettuja lämpöpumppujen tuotetietoja. Lämpöpumpun SPF-luvun määrityksessä käytettävässä lämpöpumpun lämpökertoimessa otetaan huomioon mahdollisiin sulatusjaksoihin kuluva energia sekä lämpöpumpun apulaitteiden esimerkiksi lämpöpumpun säätölaitteiden, puhaltimien sekä pumppujen sähkönkulutus standardin SFS EN osoittamalla tavalla. Lämpöpumpun apulaitteiden sähkönkulutus, joka ei sisälly lämpöpumpun lämpökertoimen mitattuihin arvoihin (joissakin laitteissa esimerkiksi lämmönkeruupiirin pumppaukseen kuluva sähköenergia), otetaan erikseen huomioon SPF-luvun laskennassa. Rakennuksen lämmönjakopiirin pumppauksen sähkönkulutus lasketaan luvussa 6.1, jolloin sitä ei lasketa mukaan lämpöpumpun apulaitteiden sähkönkulutukseen. Koska lämpöpumpun puhaltimien sähkönkulutus sisältyy SPF-lukuun, poistoilmalämpöpumpulla varustetun rakennuksen ilmanvaihtokoneen puhaltimien sähkönkulutusta ei tarvitse ottaa huomioon ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutusta laskettaessa. 5051 Lämpöpumpun apulaitteiden sähkönkulutus, joka ei sisälly lämpöpumpun lämpökertoimen mitattuihin arvoihin, voidaan laskea kaavalla (6.18) W LP W LP, apu P apu, apu Paput (6.18) lämpöpumpun apulaitteiden sähköenergian kulutus, kwh lämpöpumpun apulaitteiden sähköteho, kw t apulaitteiden käyttöaika laskentajaksolla, h. 5152 7 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SÄHKÖENERGIANKU- LUTUS Tässä luvussa lasketaan Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus Laskelmien lähtötietoina tarvitaan vähintään Ilmanvaihtokoneiden sähkötehot tai SFP-luvut Ilmanvaihtokoneiden ilmavirrat Puhaltimien tai ilmanvaihtokoneiden sähkönkulutus lasketaan suunnitellun ominaissähkötehon, ilmavirran ja käyntiajan tulona kaavan (7.1) mukaan W ilmanvaiht o SFP q Δt W (7.1) v iv,muu W ilmanvaihto SFP q v t W iv, muu ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, kw/(m³/s) puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m³/s puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen käyttöaika laskentajaksolla, h muu ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kwh. Tarpeenmukaisesti ohjatun ilmanvaihdon vaikutus lasketaan erikseen siihen soveltuvilla menetelmillä. Ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan yleensä niin, että ominaissähköteho ei ylitä arvoa 2,0 kw/(m³/s) (koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä) tai arvoa 1,0 kw/(m³/s) (koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä) Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho lasketaan konekohtaisesti kaavalla (7.2) P puh SFP (7.2) q v SFP P puh q v puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, kw/(m³/s) puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköteho tehonsäätölaitteineen, kw puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m³/s. Selostus Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehoon vaikuttavat ilmanvaihtojärjestelmän painehäviö ja puhaltimien hyötysuhde. Ilmanvaihtokoneen ominaissähkötehona laskennassa käytetään käyttöajan tehostamatonta poistoilmavirtaa tai tuloilmavirtaa (suurempaa näistä) Puhaltimen sähköenergiankulutus voidaan laskea myös kaavalla (7.3) W puhallin Δp η puhallin puhallinkok qv t 1000 (7.3) 5253 W puhallin p puhallin q v puhaltimen sähköenergian kulutus, kwh puhaltimen paineen korotus, Pa puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m³/s puhallinkok puhaltimen kokonaishyötysuhde, - t ajanjakson pituus, h. Puhaltimen kokonaishyötysuhde voidaan laskea kaavalla (7.4) puhallinkok (7.4) puhallin käyttö moottori säätö puhallinkok puhaltimen kokonaishyötysuhde, - puhallin puhaltimen hyötysuhde sisältäen laakerihäviöt, - käyttö hihnakäytön hyötysuhde, - moottori moottorin hyötysuhde, - säätö pyörimisnopeussäätimen hyötysuhde (esimerkiksi taajuusmuuttaja), -. Kaava (7.3) käytettäessä on puhaltimien tehonsäätölaitteiden sähkökäyttö laskettava erikseen Lämpötilan nousu puhaltimessa lasketaan kaavalla (7.5) ΔT SFP p P p s puh s puhallin (7.5) ρi c pi ρi c piqv T puhallin lämpötilan nousu puhaltimessa, ºC SFP puhaltimen ominaissähköteho, kw/(m³/s) p s ilmaan siirtyvän lämpötehon ja puhaltimen sähkötehon suhde, - ρ i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,0 kj/(kg K) P puh puhaltimen sähköteho tehonsäätölaitteineen, kw puhaltimen ilmavirta, m³/s. q v Suhdeluvulle p s käytetään taulukossa (7.1) annettuja arvoja. Taulukko 7.1 Ilmaan siirtyvän lämpötehon ja puhaltimen sähkötehon suhde p s. Puhaltimen moottorin sijainti p s Ilmavirrassa 1,0 Ei ole ilmavirrassa 0,6 Mikäli laskennassa tarvittavia lähtöarvoja ei ole käytettävissä, voidaan oletuksena käyttää arvoa 0,5 C. 5354 7.1.7 Muu ilmanvaihtojärjestelmän, kuten lämmöntalteenottojärjestelmän pumppujen ja pyörivän lämmöntalteenottolaitteen moottorin sähkökulutus lasketaan kaavalla (7.6.) W iv, muu P Δt /1000 (7.6) muu W iv, muu muu ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kwh P muu muiden ilmanvaihtojärjestelmän laitteiden kuin puhaltimien ja puhaltimen tehonsäätölaitteiden sähköteho, W t ajanjakson pituus, h. 54 55 8 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN ENERGIANKULUTUS Tässä luvussa lasketaan Jäähdytysjärjestelmän sähkö- ja lämpöenergian kulutus Laskelmien lähtötietoina tarvitaan vähintään Ilmastointikoneen jäähdytyspatterin käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia Huonelaitteiden käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia Rakennuksen tilojen jäähdyttämiseen käytettävä jäähdytysenergia tuodaan tiloihin joko ilmavirran tai vesivirran avulla tai käyttäen molempia tapoja samanaikaisesti, kuva 8.1. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus koostuu jäähdytysenergian tuoton (esimerkiksi kompressorilaitos tai jäähdytystorni) energiankulutuksesta sekä apulaitteiden sähkönkulutuksesta. Kuva 8.1 Jäähdytysjärjestelmän periaatekuva Jäähdytysjärjestelmän käyttämä vuotuinen energiankulutus arvioidaan ilmanvaihdon tai ilmastoinnin jäähdytyspatterin vuotuiseen jäähdytysenergiaan Q ji, huonelaitteiden jäähdytysenergiaan Q jv sekä jäähdytysjärjestelmän ominaisuuksiin perustuen. Mainitut vuosienergiat lasketaan tilojen jäähdytysenergiantarpeen laskennan yhteydessä, tarkoitukseen soveltuvalla energiasimulointiohjelmalla enintään tunnin pituista aika-askelta käyttäen. Jäähdytysjärjestelmällä tuotettu vuotuinen jäähdytysenergia lasketaan kaavalla (8.1) Q ( 1 ) Q (1 ) Q (8.1) jk hji ji hjv jv Q jk Q ji Q jv hji hjv jäähdytysjärjestelmällä tuotettu vuotuinen jäähdytysenergia, kwh/a ilmastointikoneen jäähdytyspatterin käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia, kwh/a huonelaitteiden käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia, kwh/a järjestelmän ilmapuolen (termiset, kondenssi ynnä muut) häviöt huomioon ottava kerroin järjestelmän vesipuolen (termiset) häviöt huomioon ottava kerroin. 55 Näytä lisää
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön Lisätiedot Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8.5 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot Paritalon E-luvun laskelma
Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com Lisätiedot Energiatodistusopas 2013
Energiatodistusopas 2013 Rakennuksen energiatodistus ja kokonaisenergiankulutus Uudispientalo 6.6.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 4 2.1 Rakennuksen tiedot... Lisätiedot Paritalon E-luvun laskelma
Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi- Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 117 Asiakkaankatu 6 Asiakkaankatu , Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Asiakkaankatu 6 Asiakkaankatu 6 0090, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 977 Luhtitalot Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä... Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Keskussairaalankuja 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740--8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 980 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden Lisätiedot ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:
TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7 Lisätiedot ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike- Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 85 Kilonportti talo Kilonportti 060, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 999 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot ASUINKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTELU
Matias Mäkeläinen ASUINKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTELU ASUINKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTELU Matias Mäkeläinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari 7, talo Veteraanintie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4- Rakennuksen valmistumisvuosi: 985 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 62200 Kauhava. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi- Lisätiedot Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen Lisätiedot Pientalon D5/2007 energialaskentaopas
Pientalon D5/2007 energialaskentaopas rakennuksen energiankulutus ja ostoenergiankulutus sekä ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, rakennuksen lämmitysteho ja arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta Lisätiedot Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Paritalon energiatodistuksen laskelma
Paritalon energiatodistuksen laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku Rakennusinsinööri (AMK) TKENERGIATODISTUS JA RAKENNUSPALVELU KY ( www.tkrakennuspalvelu.com Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 25.9.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen tiedot... 6 Lisätiedot 1 (3) LLo / EAR. Selvitys. 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT
1 (3) LLo / EAR Selvitys 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tässä aineistossa on seuraavat osuudet: 1. Tekniikkakuvaukset koulujen ja Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennustyyppi: Osoite: Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: Lämmitystapa: Ilmastointi: Pientalo Valmistumisvuosi: 2008 Pientalonkuja Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Autotalli Antero Vahvaselkä Osoite : Vanhamäentie 96 Osoite : 577 Korpikoski Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki. Erillinen moottoriajoneuvosuoja
Energiatodistuksen laadintaesimerkki Erillinen moottoriajoneuvosuoja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkiautotalli... 6 2.1 Rakennuksen tiedot... 6 2.2 Laskentasuureet... 7 Lisätiedot Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa
Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki rakennettu toimistotalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki 2006 rakennettu toimistotalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 30.4.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2013. 176/2013 Ympäristöministeriön asetus. rakennuksen energiatodistuksesta
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2013 176/2013 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön Lisätiedot Tomi Perkiö. Päiväkotirakennuksen energialuvun laskenta. Opinnäytetyö Syksy 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma
Tomi Perkiö Päiväkotirakennuksen energialuvun laskenta Opinnäytetyö Syksy 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Tekniikka SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Lisätiedot Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset
FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset 15.9.2014 Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa, A Tyni 1 Ohjeet tämän aineiston lukijalle: Tässä materiaalissa käytetään käsitteitä Lisätiedot RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus
1 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 Lisätiedot ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN
176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan Lisätiedot Jukka Holmi ASUINPIENTALOJEN E-LUVUN LASKENTA
Jukka Holmi ASUINPIENTALOJEN E-LUVUN LASKENTA ASUINPIENTALOJEN E-LUVUN LASKENTA Jukka Holmi Opinnäytetyö Kevät 2013 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään Lisätiedot Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ
Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ Ilkka Tyynelä Opinnäytetyö Lisätiedot OMAKOTITALON ENERGIANKULUTUKSEN LASKENTA VUODEN 2012 RA- KENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA SEN TESTAUS PIENOISMALLIN AVULLA
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Antti Kuosmanen ja Mikko Määttänen OMAKOTITALON ENERGIANKULUTUKSEN LASKENTA VUODEN 2012 RA- KENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA SEN TESTAUS Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA
Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA Jukka Rytilä Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Lisätiedot OMAKOTITALON ILMANVAIHDON PERUSPARANNUS
OMAKOTITALON ILMANVAIHDON PERUSPARANNUS Mika Haahtikari 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu OMAKOTITALON ILMANVAIHDON PERUSPARANNUS Mika Haahtikari Opinnäytetyö 15.4.2011 Talotekniikan koulutusohjelma Lisätiedot Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.
ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän Lisätiedot Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen Lisätiedot Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, jonka sisältö on:
Energiaseminaari 19.9.2008 Oulu Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, Lisätiedot Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, 33101 Tampere
RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU Optiplan Oy Y-tunnus 07757- www.optiplan.fi Puh. 00 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 05 PL 48, 008 Helsinki Turku Helsinginkatu 5 PL 4, 00 Turku Tampere Åkerlundinkatu Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute