Source: http://docplayer.it/2432131-Istituto-comprensivo-dante-alighieri-di-s-giovanni-in-fiore-cs.html
Timestamp: 2016-10-21 22:40:57+00:00
Document Index: 48614945

Matched Legal Cases: ['art 5', 'art.6', 'art.5', 'art.5', 'art 5', 'art.6', 'art.5', 'art.5']

⭐ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI di S. Giovanni in Fiore (Cs)
Download "ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI di S. Giovanni in Fiore (Cs)"
1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.28 DLgs 81/2008) S C H E D A N. 2 ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI di S. Giovanni in Fiore (Cs) EDIFICIO SCOLASTICO Dante Alighieri ( SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL INFANZIA) S. Giovanni in Fiore 0984/2 SOMMARIO SCHEDA N.2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA... SOTTOSCHEDA N.1 - Valutazione del rischio inerente la struttura... SOTTOSCHEDA N.2 - Valutazione del rischio inerente l'impianto elettrico... SOTTOSCHEDA N.3 - Valutazione del rischio inerente l'impianto elettrico di sicurezza... SOTTOSCHEDA N.4 - Valutazione del rischio inerente l'impianto di diffusione di allarme... SOTTOSCHEDA N.5 - Valutazione del rischio inerente l'impianto termico... SOTTOSCHEDA N.6 - Valutazione del rischio inerente l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche... SOTTOSCHEDA N.7 - Valutazione del rischio incendio... SOTTOSCHEDA N. 8 - Valutazione rischio sismico... SOTTOSCHEDA N. 9 - Agibilita /Abitabilita... SOTTOSCHEDA N.10- Planimetrie... SOTTOSCHEDA N.11- Barriere achitettoniche... 23 SCHEDA N. 2 Edificio Scolastico Dante Alighieri Data :23 dicembre 2008 AGGIORNATO IL DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA L edificio è strutturato sui seguenti piani: a) Piano Terra ( SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA DIFESA); b) Primo Piano ( SCUOLA PRIMARIA). L accesso al primo piano avviene tramite una unica scala situata al centro dell edificio. Al piano terra sono ubicate: a) tre aule; b) due depositi; c) servizi igienici alunni; d) servizi igienici insegnanti; e) refettorio; f) locali cucina; g) locali caldaia. h) palestra. Al primo piano sono ubicate: a) Undici aule; b) Servizi igienici alunni; c) Servizi igienici insegnanti. Nell edificio vi è una frequenza quotidiana di: Nr. Descrizione 208 Alunni ( SCUOLA INFANZIA + PRIMARIA) 29 Insegnanti ( SCUOLA INFANZIA + PRIMARIA) 2 Col/ri Scol. + 3 lav.impresa pulizia 4 Addetti alla cucina 243 TOTALE L edificio pertanto viene classificato, ai fini della prevenzione antincendio, di tipo 2. 34 SOTTOSCHEDA N. 1 - Edificio Scolastico Dante Alighieri VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE LA STRUTTURA TETTO a) Le grondaie e gli scendenti non puliti, nonché il deterioramento e lo scollamento di molte tegole canadesi stanno provocando numerose infiltrazioni di acqua nella struttura. Rischio per la salute a causa dell umidità. AULE a) Le porte delle aule dove operano più di 25 persone (25 alunni +1 o 2 docenti) non aprono nel verso dell esodo. (art 5.6 D.M. Interni 26 agosto 92) Pericolo di incidenti durante la fase di evacuazione dell edificio in caso di incendio o per altri gravi motivi. b) Le finestre sono dotate di vetro non infrangibile con sistema di apertura ad ante verticali che non da ampie garanzie di sicurezza in rapporto ad urti che possono provocare lo sfondamento dei vetri e successive cadute. Alcune finestre restano bloccate e risultano impossibili da aprire. I vetri di alcune finestre sono state sostituite da materiale legnoso. Pericolo di incidenti. c) Alcune aule non sono in grado di rispettare l indice di densità di affollamento (2 mq. a persona). Rischio per la salute. d) Alcuni banchi, sedie, cattedre e armadi sono danneggiati e non idonei. Pericolo di infortunio. e) Le tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento provocano delle infiltrazioni di acqua nelle pareti e pavimenti di alcune aule rendendo gli ambienti umidi. Rischio per la salute. f) Le finestre delle aule sono coperte da tende non resistenti al fuoco Pericolo incendio h)le finestre delle aule lasciano penetrare acqua durante le piogge. Rischio per la salute. i)le pareti e le volte di alcune aule presentano macchie di umidità ; Rischio per la salute DEPOSITI a) Gli spazi adibiti a deposito di materiali per uso didattico o di arredi non hanno le caratteristiche di resistenza al fuoco ai previste dalla circolare M.I. n.91 del 01/09/1961 Pericolo incendio 45 b) L accesso ai depositi non avviene tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura (art.6.2 D.M. Interni 26 agosto 92) Rischio di propagazione delle fiamme in altri locali dell edificio in caso di incendio nei depositi. c) Mancano gli estintori e i segnalatori di fumo Pericolo incendio. REFETTORIO a) Le finestre sono dotate di vetro non infrangibile con sistema di apertura ad ante verticali che non da ampie garanzie di sicurezza in rapporto ad urti che possono provocare lo sfondamento dei vetri e successive cadute. Pericolo di incidenti. c) Mancano maniglioni antipanico a tre uscite nel corridoio che da accesso all uscita dall edificio. Pericolo incidenti durante la fase dello sgombero. d) Il numero dei radiatori che emanano calore e insufficiente per garantire una temperatura idonea. Rischio per la salute. SERVIZI IGIENICI a) Tutti i servizi presentano carenze igieniche e mancano degli arredi necessari. Le porte e le piastrelle sono tutte obsolete. I bagni hanno una pavimentazione che, se bagnata, diventa estremamente scivolosa. Rischio per la salute. b) Le tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento provocano delle infiltrazioni di acqua nelle pareti e pavimenti di alcuni locali rendendo gli ambienti umidi. Rischio per la salute c) Mancano servizi igienici per alunni disabili Pericolo incidenti. d) Le finestre sono dotate di vetro non infrangibile con sistema di apertura ad ante verticali che non da ampie garanzie di sicurezza in rapporto ad urti che possono provocare lo sfondamento dei vetri e successive cadute. Pericolo di incidenti. e) I rubinetti dell'acqua non vengono azionati tramite pedali. Rischio per la salute. Pericolo di incidenti e scivolamenti. VIE D USCITA 56 a) Edificio strutturato su due piani non dotato, oltre alla scala di normale afflusso, di una scala di Sicurezza esterna o di scala a prova di fumo interna (art.5.2 D.M. Interni 26 agosto 92) pertanto il numero delle uscite del primo piano è inferiore a due (art.5.6 D.M. Interni 26 agosto 92 Allegato III comma 5 Decreto 10 Marzo 1998 MI e MLPS). Pericolo di incidenti durante la fase si evacuazione dell edificio in caso di incendio o per altri gravi Motivi b) Le finestre sono dotate di vetro non infrangibile con sistema di apertura ad ante verticali che non da ampie garanzie di sicurezza in rapporto ad urti che possono provocare lo sfondamento dei vetri e successive cadute. Pericolo di incidenti. c) Le cassette degli idranti antincendio presentano degli spigoli che costituiscono ingombro al normale passaggio degli alunni. Pericolo incidenti. f) Manca nelle scale un vano di aerazione per la fuoriuscita dei fumi in caso di incendio. Pericolo incendio. L intonaco esterno è rovinato in molti punti e ciò determina infiltrazioni di acqua e pericolo relativo a caduta di pezzi di intonaco. Si rilevano infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo del portico. LOCALI CUCINA Esiste autorizzazione sanitaria per la cottura dei cibi b)manca sistema di deumidificazione per cui le pareti presentano vistose macchie di umidità per condensa; Rischio per la salute. c)non esiste impianto di riscaldamento. Rischio per la salute d)finestre dotate di vetri non infrangibili. Pericolo incidenti PALESTRA a) Non esiste una zona per il servizio sanitario e per le visite mediche ubicata in prossimità degli spogliatoi e dei servizi igienici; Rischio per la salute b) Non esiste una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari e a spogliatoio. c) Gli impianti di aerazione e di illuminazione non sono protetti da vetri infrangibili Rischio incidente d) Le docce non sono dotate di antidoccia singolo con appendiabiti ed asciugamani. e) Adeguamento alle norme relative alla sicurezza della rampa di accesso alla palestra Rischio per la salute 67 f) Al nastro idrante antincendio manca Lancia Rischio incendio g) Le cassette degli idranti antincedio presentano degli spigoli che costituiscono ingombro al normale passaggio degli alunni Pericolo incidenti h) Palestra non riscaldata. Rischio salute i) i radiatori presenti in palestra rappresentano un rischio poiché durante le attività di psicomotricità gli alunni potrebbero sbatterci SPAZI ESTERNI a) Lo spazio aperto a Sud dell EDIFICIO è delimitato da un parapetto alto cm. 100 elevato su un muro di contenimento del terreno alto mt.10 circa. Tale altezza del parapetto costituisce un effettivo pericolo di caduta per gli alunni che svolgono Attività all aperto in quanto non sufficientemente protettiva in rapporto all altezza del muro di contenimento. b) Alla base del parapetto è collocato un canale di scolo delle acque bianche non sufficientemente drenato e non ricoperto da griglia o altro sistema di sicurezza. Ciò comporta un rischio di caduta per adulti e bambini e un appesantimento del terreno con conseguenze sul muro di contenimento. c) Manca illuminazione notturna. Rischio incidenti d) Manca segnaletica di: DIVIETO DI ACCESSO E DI PARCHEGGIO AUTOVEICOLI DIVIETO DI ACCESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE INDICAZIONE DELL ESODO VERSO LUOGO SICURO INDICAZIONE DI PERICOLO MICROCLIMA a) L assenza di termostati nell edificio che regolano l accensione e lo spegnimento dell impianto di riscaldamento in concorso con alcune perdite di acqua delle tubazioni in alcune parti fatiscenti provoca un notevole dislivello di temperatura tra i vari locali e l abbassamento della temperatura b) sotto i valori previsti in alcune aree. (Rischio per la salute) c) La temperatura della palestra, per un guasto all impianto di riscaldamento è sotto i valori previsti. (Rischio per la salute). 78 Misure da adottare AULE a) Aprire le porte delle aule dove operano più di 25 persone (25 alunni +1 o 2 docenti) nel verso dell esodo. (art 5.6 D.M. Interni 26 agosto 92) b) Dotare le finestre di vetro infrangibile con sistema di apertura a tre o più ante orizzontali con possibilità di apertura per l aerazione solo delle ante superiori mediante meccanismo di apertura collocato ai lati delle finestre. c) Rendere le aule consoni all indice di densità di affollamento (2 mq. a persona). d) Eliminare dai muri ogni deterioramento dell intonaco e della pittura. e) Sostituire i banchi, le sedie, le cattedre e gli armadi danneggiati e non idonei. f) Eliminare le infiltrazioni di acqua nelle pareti e nei pavimenti di alcune aule. g) Dotare le aule di tende resistenti al fuoco. h) Siliconare le fessure delle finestre delle aule per non fare penetrare acqua durante le piogge. i) Eliminare le cause che provocano umidità alle pareti e alle volte di alcune aule ; l) Procedere al ripristino del manto di copertura DEPOSITI a) Dotare gli spazi adibiti a deposito di materiali per uso didattico o di arredi delle caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalla circolare M.I. n.91 del 01/09/1961 b) Delimitare l accesso ai depositi tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura (art.6.2 D.M. Interni 26 agosto 92) c) Installare estintori. REFETTORIO a) Dotare le finestre di vetro infrangibile con sistema di apertura a tre o più ante orizzontali con possibilità di apertura per l aerazione solo delle ante superiori mediante meccanismo di apertura collocato ai lati delle finestre. b) Dotare di maniglioni antipanico le tre uscite nel corridoio che da accesso all uscita dall edificio. c) Eliminare le infiltarazioni di acqua provenienti dal tetto. d) Aumentare il numero dei radiatori per garantire una temperatura adeguata. SERVIZI IGIENICI a) Eliminare dai servizi igienici ogni carenza igienica, dotarli degli arredi necessari,sostituire porte e piastrelle obsolete. b) Riparare le tubazioni degli impianti idrici i di riscaldamento che provocano delle infiltrazioni di acqua nelle pareti e pavimenti ed eliminare l umidità in alcuni locali. c) Dotare i bagni di servizi igienici per alunni disabili 89 d) Dotare le finestre di vetro infrangibile con sistema di apertura a tre o più ante orizzontali con possibilità di apertura per l aerazione solo delle ante superiori mediante meccanismo di apertura collocato ai lati delle finestre. e) Dotare i rubinetti dell'acqua di pedali per l'apertura e la chiusura. f) Sostituire la pavimentazione dei servizi igienici in quanto quella esistente non è conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza poiché, se bagnata, diventa estremamente scivolosa VIE D USCITA a) Dotare il primo piano, oltre alla scala di normale afflusso, di una scala di sicurezza esterna o di scala a prova di fumo interna (art.5.2 D.M. Interni 26 agosto 92) in modo tale da rendere il numero Delle uscite non inferiore a due (art.5.6 D.M. Interni 26 agosto 92 Allegato III comma 5 Decreto 10 Marzo 1998 MI e MLPS). b) Dotare i gradini di sistema antiscivolo. c) Dotare le finestre di vetro infrangibile con sistema di apertura a tre o più ante orizzontali con possibilità di apertura per l aerazione solo delle ante superiori mediante meccanismo di apertura collocato ai lati delle finestre. d) Smussare gli spigoli delle cassette degli idranti antincendio. e) Installare segnaletica di: ESTINTORE f) Aprire nelle scale un vano di aerazione per la fuoriuscita dei fumi in caso di incendio. LOCALI CUCINA a) Installare segnaletica di: CUCINA DIVIETO DI INGRESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI ESTINTORE SPOGLIATOIO DIVIETO USO FIAMME LIBERE CASSETTA PRIMO SOCCORSO b) Installare sistema di deumidificazione per eliminare l umidità da condensa. c) Installare impianto di riscaldamento. d) Dotare le finestre di vetri infrangibili. PALESTRA a) Destinare una zona per il servizio sanitario e per le visite mediche ubicata in prossimità degli spogliatoi b) Destinare una zona a depositi per attrezzature e materiali vari c) Proteggere gli impianti di aerazione e di illuminazione con vetri infrangibili 910 d) Dotare le docce di antidoccia singoli con appendiabiti ed asciugamani e) Dotare il nastro idrante antincendio di Lancia f) Smussare gli angoli delle cassette degli idranti antincendio g) Installare segnaletica di: "SERVIZI IGIENICI RISERVATI AD ALUNNI DI SESSO MASCHILE" "SERVIZI IGIENICI RISERVATI AD ALUNNI DI SESSO FEMMINILE" "SERVIZI IGIENICI RISERVATI AGLI INSEGNANTI" "DOCCE PER ALUNNI DI SESSO MASCHILE" "DOCCE PER ALUNNI DI SESSO FEMMINILE" "DOCCE PER INSEGNANTI" "ESTINTORI" "IDRANTI ANTINCENDIO" h) Ripristinare impianto di riscaldamento. SPAZI ESTERNI a) Delimitare lo spazio aperto a Sud e ad Est dell EDIFICIO con un parapetto alto cm Tale altezza del parapetto costituisce un effettivo sistema di protezione contro il pericolo di caduta per gli alunni che svolgono attività all aperto. b) Drenare e ricoprire con griglia o altro sistema di sicurezza il canale di scolo delle acque bianche collocato alla base del parapetto del lato Sud dell edificio. c) Installare illuminazione notturna d) Installare segnaletica di: "DIVIETO DI ACCESSO E DI PARCHEGGIO AUTOVEICOLI" "DIVIETO DI ACCESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE" "INDICAZIONE DELL'ESODO VERSO LUOGO SICURO" "INDICAZIONE DI PERICOLO MICROCLIMA Installare termostati nell edificio che regolano l accensione e lo spegnimento dell impianto di riscaldamento. Aggiustare il guasto all impianto di riscaldamento della palestra in modo da riportare la Temperatura della stessa ai valori previsti dalla norma. Temporizzazione I lavori dovranno essere effettuati a: 1011 BREVE TERMINE SOTTOSCHEDA N.2 Edificio Scolastico Dante Alighieri 23 dicembre 2008 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE L IMPIANTO ELETTRICO A. Non sono depositati agli atti d ufficio: A1 Progetto di impianto elettrico A2 Dichiarazione di conformità dell impresa installatrice Ciò non consente di verificare se gli impianti sono a norma e a regola d arte. Eventuali violazioni delle norme di costruzione dell impianto causano un rischio Incendio e infortunistico. B. Impianto dotato di messa a terra sprovvisto di: B1 B2 B3 Denuncia impianto ISPESL 1 verifica ISPESL entro i primi 2 anni Successive verifiche ISPESL ogni 2anni Ciò non consente di verificare se gli impianti sono a norma e a regola d arte. Eventuali violazioni delle norme di costruzione dell impianto causano un rischio Incendio e infortunistico. C. Interruttore generale non munito di comando di sgancio a distanza Rischio incendio e infortunistico. D. Le prese elettriche sono prive di dispositivi di sicurezza. Rischio infortunistico. E. Le parti di comando centralizzato dell impianto elettrico(contatore,differenziale,interruttori Etc.etc.) non sono dotate di adeguata segnaletica. Rischio di difficoltà nelle operazioni di disinnesco dell energia elettrica in caso di pericolo. A1. Chiedere all Ufficio Tecnico Comunale : Misure da adottare Progetto di impianto elettrico Dichiarazione di conformità dell impresa installatrice 1112 A2 Chiedere all Amministrazione, Comunale, proprietaria e responsabile dei locali scolastici, l adeguamento dell impianto alle norme legislative vigenti B1. Chiedere all Ufficio Tecnico Comunale Denuncia impianto ISPESL 1 verifica ISPESL entro i primi 2 anni Successive verifiche ISPESL ogni 2 anni B2. Chiedere all Amministrazione, Comunale, proprietaria e responsabile dei locali scolastici, l adeguamento dell impianto alle norme legislative vigenti. C. Chiedere all Amministrazione, Comunale, proprietaria e responsabile dei locali scolastici, l installazione di un interruttore generale munito di comando di sgancio a distanza D. Chiedere all Amministrazione Comunale, proprietaria e responsabile dei locali scolastici, di Fornire le prese elettriche di dispositivi di sicurezza. E. Chiedere all Amministrazione, Comunale, proprietaria e responsabile dei locali scolastici, di Fornire le parti di comando centralizzato dell impianto elettrico(contatore, differenziale, interruttori etc.etc.) di adeguata segnaletica. Temporizzazione I lavori dovranno essere effettuati a: BREVE TERMINE 1213 SOTTOSCHEDA N.3 Edificio Scolastico Dante Alighieri 23 dicembre 2008 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE L IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA A) Impianto elettrico di sicurezza non funzionante. Pericolo di incidenti durante la fase si evacuazione dell edificio in caso di incendio o per altri gravi motivi Misure da adottare A) Ripristinare la funzionalità dell impianto elettrico di sicurezza Temporizzazione I lavori dovranno essere effettuati a: BREVE TERMINE SOTTOSCHEDA N.4 Edificio Scolastico Dante Alighieri 23 dicembre14 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE L IMPIANTO DI DIFFUSIONE DI ALLARME a) L impianto di diffusione di allarme non è collegato all impianto elettrico di sicurezza: Rischio di non poter azionare in caso di pericolo il dispositivo di allarme per assenza di Energia elettrica. b) L impianto di diffusione di allarme si aziona con interrutore centralizzato collocato nel quadro generale dei comandi elettrici Cio non consente di lanciare l allarme da vari punti decentrati dell edificio in caso di Immediato allarme. c) L impianto di diffusione di allarme non è segnalato con adeguata segnaletica. Rischio di ritardato allarme. Misure da adottare a) Chiedere all Amministrazione Comunale, proprietaria e responsabile dei locali scolastici, di collegare l impianto di diffusione di allarme all impianto elettrico di sicurezza. b) Chiedere all Amministrazione, Comunale,proprietaria e responsabile dei locali scolastici, di posizionare pulsanti di azionamento dell impianto di diffusione di allarme nei seguenti locali: -piano terra; -primo piano; -palestra; -cucina; -locali deposito; -locali caldaia; c) Chiedere all Amministrazione, Comunale,proprietaria e responsabile dei locali scolastici, di fornire i pulsanti di azionamento di allarme di adeguata segnaletica. Temporizzazione I lavori dovranno essere effettuati a: BREVE TERMINE 1415 SOTTOSCHEDA N.5 Edificio Scolastico Dante Alighieri 23 dicembre 2008 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE L IMPIANTO TERMICO IMPIANTO TERMICO Impianto superiore a Kcal./h Non avendo il Comune fornito all Ufficio di Direzione la documentazione necessaria non e possibile accertare: A. Denuncia all ISPESL prima dell installazione/modifiche sostanziali Certificato prevenzione incendi Libretto di manutenzione Documento di incarico manutenzione personale qualificato Verifica quinquennale ASL LOCALI CALDAIA a) Le strutture verticali ed orizzontali del locale non sono costruite con materiali tali da presentare una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi Rischio incendio b) La soglia della porta del locale caldaia deve essere rialzata di almeno m 0,20 rispetto al pavimento del locale Rischio incendio c) Il pavimento e le parti inferiori delle pareti per un altezza di m 0,20 non sono rese impermeabili al liquido combustibile adoperato mediante l impiego di materiali idonei Rischio incendio d) La porta del locale apre verso l esterno, è incombustibile ma non è munita di congegno di autochiusura Rischio incendio e) Il locale non ha una apertura diretta non inferiore a 1/20 o 1/30 della superficie in pianta del locale Rischio incendio f) Il dispositivo di intercettazione del carburante non è automatico Rischio incendio g) Manca segnaletica perche deteriorata o asportata o non leggibile chiaramente di: DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE DIVIETO DI FUMO DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI DA PERSONE NON AUTORIZZATE DIVIETO USO FIAMME LIBERE 1516 CENTRALE TERMICA CARTELLI ORARI DI ACCENSIONE NUMERI EMERGENZA INTERCETTAZIONE CARBURANTE INTERCETTAZIONE IMPULSO ELETTRICO ESTINTORE Misure da adottare IMPIANTO TERMICO A) Richiedere al comune la documentazione di cui ai punti A LOCALI CALDAIA a) Rendere idonee le strutture verticali ed orizzontali del locale ad una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi b) Rialzare la soglia della porta del locale caldaia di almeno 0,20 mt. Rispetto al pavimento del locale. c) Rendere impermeabili al liquido combustibile adoperato mediante l impiego di materiale idoneo il pavimento e le parti inferiori delle pareti per un altezza di mt. 0,20 d) Munire la porta del locale di congegno di autochiusura e) Adeguare le aperture dirette del locale 1 1/20 o 1/30 della superfice in pianta del locale f) Automatizzare il dispositivo di intercettazione del carburante g) Installare nuova segnaletica di: h) Manca segnaletica perche deteriorata o asportata o non leggibile chiaramente di: DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE DIVIETO DI FUMO DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI DA PERSONE NON AUTORIZZATE DIVIETO USO FIAMME LIBERE CENTRALE TERMICA CARTELLI ORARI DI ACCENSIONE NUMERI EMERGENZA INTERCETTAZIONE CARBURANTE INTERCETTAZIONE IMPULSO ELETTRICO ESTINTORE Temporizzazione 1617 I lavori dovranno essere effettuati a: BREVE TERMINE SOTTOSCHEDA N.6 Edificio Scolastico Dante Alighieri 23 dicembre 2008 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE L IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE a) Manca impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Misure da adottare a) Installare impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Temporizzazione I lavori dovranno essere effettuati a: BREVE TERMINE SOTTOSCHEDA N.7 Edificio Scolastico Dante Alighieri 23 dicembre 2008 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO MATERIALI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI Nell edificio sono presenti le seguenti sostanze facilmente combustibili o infiammabili: Banchi, sedie, cattedre e armadi in legno Attrezzi per attività motorie Sussidi per la didattica 1718 Materiale di facile consumo per la didattica Libri per la didattica Prodotti di pulizia nell apposito locale deposito Tende in stoffa nelle aule SORGENTI DI INNESCO Probabili sorgenti di innesco sono costituite da Impianto elettrico Impianto termico Assenza di impianto contro le scariche atmosferiche Impianto di alimentazione a gas delle cucine ATTREZZATURE PER LE EMERGENZE Sono presenti idranti-napsi Sono assenti rilevatori di fumo e di gas Sono assenti impianti spegnimento automatico Sono presenti 14 estintori di cui 12 a polvere e 2 CO2 MISURE DA ADOTTARE Installare rilevatori di fumo e di gas, impianti spegnimento automatico. RISCHIO INCENDIO I rischi incendio sono evidenziati con le relative misure preventive da adottare nelle sottoelencate schede: Aule: punti A-G-L STRUTTURE: Depositi Punti A-B-C-D Refettorio Punti B VIE D USCITA: Punti A-E-F PALESTRA: Punto E SPAZI ESTERNI: 1819 Punto A Documento di Valutazione dei Rischi (Art.28 DLgs 81/2008) Scheda n. 2 IMPIANTI: Impianto elettrico Punti A-B-C-D-E Impianto elettrico di sicurezza Punti A Impianto di diffusione di allarme Punti A-B-C- Locale caldaie Punti A-B-C-D-E-F-G CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Nonostante il discreto quantitativo di arredi in legno e le disfunzioni e inadeguatezze dell impianto elettrico e termico il rischio d incendio del luogo di lavoro è basso VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO Non esistono agli Atti della scuola documenti forniti dal Comune attestanti o meno l adeguamento alle norme antisismiche dell EDIFICIO PER CUI NON E POSSIBILE FARE UNA ANALISI DEL RISCHIO. SI RICHIEDE AL COMUNE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA. AGIBILITA /ABITABILITA Non esistono agli Atti della scuola documenti forniti dal Comune attestanti L AGIBILITA /ABITABILITA della struttura. SI RICHIEDE AL COMUNE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.. PLANIMETRIE 1920 Non esistono agli Atti della scuola PLANIMETRIE dei locali forniti dal Comune,anche se formalmente richiesti, da affiggere alle pareti dei vari locali per l orientamento. SI RICHIEDONO AL COMUNE.. BARRIERE ARCHITETTONICHE Non esistono ascensori PER CONSENTIRE ai disabili in carrozzella o con problemi di deambulazione di accedere al primo piano all edificio. Non esistono neanche bagni per disabili. SI RICHIEDONO AL COMUNE GLI OPPORTUNI ADEGUAMENTI.. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.4 D.Lgs 626/94, mod. D.Lgs. 242/96) S C H E D A N.2 Firmato Il Datore di Lavoro DIRIGENTE SCOLASTICO San Giovanni in Fiore 02 DICEMBRE 2013 Firmato 2021 Per presa visione: Il Rappresentante dei Lavoratori 21 Documenti analoghi
DOCUMENTO VALUTAZIONE NUOVO RISCHI. Valutazione dei rischi: ambienti di lavoro e attività. Valutazione Rischio Incendio
ALI TERME DOCUMENTO VALUTAZIONE NUOVO RISCHI SEZIONE A Redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 dei rischi: ambienti di lavoro e attività. Rischio Incendio Plesso: Scuola dell Infanzia Primaria Dettagli Istituto Comprensivo Via F. S. Nitti Roma Sede centrale
Istituto Comprensivo Via F. S. Nitti Roma Sede centrale 1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (REGISTRO/DIARIO DI PREVENZIONE) Aggiornamento: febbraio 2015 Euservice s.r.l. - Largo Principessa Dettagli SCUOLA INFANZIA ROBBIOLO. Via Aldo Moro,14. BUCCINASCO MILANO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA ROBBIOLO Via Aldo Moro,14. BUCCINASCO MILANO Data ultimo aggiornamento 15 dicembre 2011 DATORE DI LAVORO Graziella Dettagli Documento di VALUTAZIONE Di RISCHIO (D.Lgs. D.Lgs. 81/ 2008) A.S. 2014/2015
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Via Coscile, 28 87012 - CASTROVILLARI (CS) CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L ISTRUZIONE E L EDUCAZIONE IN Dettagli Piano di Sicurezza, Emergenza ed Evacuazione (D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 - Decreto del Ministro dell Interno del 10 marzo 1998)
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO P. M. ROCCA PIAZZA LIBERT À N. 1 91011 ALCA MO (TP) - C.F. 80004290815 TEL. 0924/24345 E- MAIL: TPI C81200G@IST RU ZIO NE.IT Piano di Sicurezza, Emergenza ed Evacuazione (D. Dettagli ISTANZA DI VALUTAZIONE DI PROGETTO ANTINCENDIO
ISTANZA DI VALUTAZIONE DI PROGETTO ANTINCENDIO per VARIANTI AL FASCICOLO 29110: - ATTIVITA 54.B: OFFICINA MECCANICA PER LAVORAZIONI A FREDDO CON OLTRE 25 ADDETTI (FINO A 50 ADDETTI) - ATTIVITA 12.A: DEPOSITO Dettagli 1. SCHEDA INFORMATIVA 3 2. ATTIVITA PRINCIPALE 3 3. ATTIVITA SECONDARIA 3 4. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE 3
Sommario 1. SCHEDA INFORMATIVA 3 2. ATTIVITA PRINCIPALE 3 3. ATTIVITA SECONDARIA 3 4. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE 3 5. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL D.P.G.P 14/01/1992 E DEL D.M. 26/08/1992 6 6. PROVVEDIMENTI Dettagli La scuola sicura ORIZZONTI SCUOLA. Premessa:
Premessa: La scuola sicura In che modo salvaguardare la sicurezza nelle scuole? Quali sono i principali rischi per docenti e studenti? Cosa fare in caso di situazioni di emergenza? Come proteggersi da Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AGLI UFFICI INDIVIDUATI AL PUNTO 89 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 89) Aziende ed uffici nei Dettagli LA SICUREZZA ANTINCENDIO
LA SICUREZZA ANTINCENDIO IL D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro dott. ing. Emilio Milano pagina 1 IL D.M. 10 MARZO 1998 ART. Dettagli I.C.S. Cardarelli-Massaua
Via Zuretti, 10 20125 Milano Tel. +39.02.87.18.69.34 Fax +39.02.36.21.58.65 fcollamati@taos.it PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA Dettagli Comune di Seravezza Provincia di Lucca
Ing. Renato Tofanelli Via Illica 12-55040 Capezzano Pianore (Lu) e-mail: renato.tofanelli@tin.it Tel/Fax 0584/913854 RELAZIONE SPECIALISTICA 2 Stralcio PROGETTO ESECUTIVO Comune di Seravezza Provincia Dettagli Il Rappresentante dei Lavoratori (Prof. Giuseppe Costa)
PIANO DI EVACUAZIONE D.M. 26 agosto 1992 Il Dirigente Scolastico (Dott. Anna Maria Vatteroni) Il R.S.P.P. (Arch. Massimiliano Boschi) Il Rappresentante dei Lavoratori (Prof. Giuseppe Costa) Indice PIANO Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
PREMESSA: MOTIVAZIONI E FINALITÀ DEL PROGETTO L edificio per il quale è stato predisposto il presente progetto di adeguamento è ubicato in Oristano, nella Via Beatrice d Arborea, ed è di proprietà dell Dettagli 96 Testo integrato decreto 81/08 Gatti Zanella - Ruvolo
Allegati I II - 3A ALLEGATO I (NdR: riferimento all articolo 14) Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi Dettagli RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO Adeguamento alle norme di sicurezza Scuola elementare Domenico Nardone Gravina in Puglia (BA) Il tecnico Ing. Vincenzo Grassi Indice 1. INTRODUZIONE... 3 2. DESCRIZIONE DELLE Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI PLESSO SCOLASTICO A.FRANK LIZZANO (TA)
PREMESSA La Scuola elementare A. Frank sita nel comune di Lizzano (TA) è stato realizzata nel 1974. L'edificio costituisce un corpo indipendente, posto in un lotto di terreno, delimitato dalle vie Adige, Dettagli LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. Nozioni base
LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI Nozioni base LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI Nozioni base 3 A cura del Settore Agonistico con la collaborazione della Commissione Impianti Sportivi (ing. Giovanni Dettagli 87 Testo integrato decreto 81/08 e s.m.i. Gatti Zanella - Ruvolo
Allegati I II - 3A ALLEGATO I (NdR: riferimento all articolo 14) Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi Dettagli I. T. C. G. E. Fermi Tivoli
I. T. C. G. E. Fermi Tivoli 1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (REGISTRO/DIARIO DI PREVENZIONE) Aggiornamento: gennaio 2015 Euservice s.r.l. - Largo Principessa Brancaccio, 2-00027 Roviano Dettagli LOCALI AD USO SANITARIO (D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 testo unico )
LOCALI AD USO SANITARIO (D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 testo unico ) Requisiti generali - dotati del Certificato di Conformità Edilizia rilasciato dal Comune sulla base della verifica di conformità alla vigente Dettagli TESTO IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto Ministeriale del 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. PREVENZIONE INCENDI - Norme generali - Prevenzione e Protezione SOMMARIO Dettagli doc 07 Il Datore di Lavoro Pagina 1 di 26 e-mail:
Ministero dell'istruzione, dell' 'Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANTE ALIGHIERI -ANGERAA C.M. VAIC880006 - C.F. 92027620126 Via Dante, 2 21021 ANGERA (VA) 0331 930169-0331 960127 Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (G. U. n. 218 del 16 settembre 1992) Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica IL MINISTRO DELL INTERNO VISTA la legge 27 dicembre Dettagli RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO AD USO UFFICI ESISTENTE CONFIGURAZIONE 1
Cameo spa Via Ugo La Malfa 60 Desenzano del Garda (BS) RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO AD USO UFFICI ESISTENTE CONFIGURAZIONE 1 Consulente prevenzione incendi LOMMANO Studio di ingegneria Dettagli Piano di emergenza 2014/15. Istituto Comprensivo Della Val Nervia
Piano di emergenza 2014/15 Istituto Comprensivo Della Val Nervia Oggetto: GESTIONE DELLE EMERGENZE (D.Lgs. 81\08 aggiornato in base al D.Lgs.n 106 del 03\08\2009) Plesso di ISOLABONA Scuola dell infanzia Dettagli ALLEGATI. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
ALLEGATI Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 testi tratti dalla Gazzetta Ufficiale www.parapetto.it Allegato I Gravi violazioni ai Dettagli REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI E DEGLI ALUNNI (PROCEDURE DI SICUREZZA)
REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI E DEGLI ALUNNI (PROCEDURE DI SICUREZZA) ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ENRICO TOSI VIALE STELVIO, 173 Pagina 1 di 29 1. NORME GENERALI 3 2. RISCHIO Dettagli Allegato I Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale (392)
Allegato I Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale (392) In vigore dal 20 agosto 2009 Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back