Source: http://docplayer.it/14023794-Istituto-autonomo-case-popolari.html
Timestamp: 2018-10-18 23:54:51+00:00
Document Index: 116938604

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 1']

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - PDF
Download "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI"
2 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ERP, SITI IN CASARANO IN CONTRADA BOTTE E VIA UNGARETTI. IBU PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO Il progetto prevede l installazione di n. 4 impianti fotovoltaici sui lastricati solari dei fabbricati della potenza ciascuno di 4140 W I fabbricati sono sito nella periferia sud-ovest dell abitato del Comune di Casarano in contrada Botte, tra le vie Ungaretti, Poerio e Capuana. Il fabbricato è edificato su proprietà dell Istituto Case Popolarti della Provincia di Lecce. Il progetto esecutivo è stato predisposto, in conformità alle vigenti norme tecniche richiamate in premessa, allo scopo di beneficiare delle tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici, prendendo come riferimento la specifica tecnica di fornitura predisposta dall Ente per le Nuove tecnologie, l Energia e l Ambiente (ENEA) relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni attese di funzionamento. Il committenza dell opera è l Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce, ente pubblico - economico con sede in Via S. Trinchese 61/D (Galleria) Lecce - Codice Fiscale Partita I.V.A. Elab. 05 Relazione Tecnica impianto fotovoltaico Pagina 1
3 RIFERIMENTI NORMATIVI: - Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità - Decreto del ministero delle Attività produttive 28 luglio 2005 Criteri per l incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare - Delibera n. 188/05 del 14 settembre 2005 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell articolo 9 del decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio del 28 luglio Delibera n. 40/06 del 24 febbraio 2006 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas Modifica e integrazione alla deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas del 14 settembre 2005, in materia di modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici. - Decreto del ministero delle Attività produttive 6 febbraio Decreto del ministero delle Attività produttive 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Delibera n. 90/07 del 13 aprile 2007 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. - Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n. 35 (BURP n.19 del 06/02/2007) - Legge regionale 12 aprile 2001 (BURP n.57 suppl. del 12/042001) - Legge Regionale 31 dicembre 2007 (BURP n. 184 del 31/12/2007) - Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (BURP n. 30 del 22/02/2008) - CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; - CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria; - CEI EN (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici - Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente; - CEI EN (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento; - CEI EN (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; - CEI EN (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete; - CEI EN (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in si1icio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; CEI EN (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri. Qualifica del progetto e Elab. 05 Relazione Tecnica impianto fotovoltaico Pagina 2
4 omologazione del tipo; CEI EN (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici; - CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione; - CEI EN (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BO5) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali (CEI, ASSOSOLARE); - CEI EN (CEI ): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase); - CEI EN : Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili- Parte 1: Definizioni; - CEI EN (CEI 17-13)-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione; - CEI EN (CEI 1~2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita~ dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; CEI EN (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); CEI EN (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata; CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; - CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; - CEI EN 6305 (CEI 81-10): Protezione delle strutture contro i fulmini; - CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; - CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine; DISPOSIZIONE MODULI: I moduli saranno disposti sui lastricati solari con orientamento 30 Sud ed in modo da minimizzare gli ombreggiamenti così da assicurare il massimo rendimento annuale. Descrizione ed analisi del prezzo: Prezzo Integrativo 06: F.p.o. di n. 1 impianto fotovoltaico connesso alla rete (grid connect) da 4140 W compresi gli oneri del progetto esecutivo, le pratiche necessarie a garantirne il collaudo, l'entrata in esercizio e l'ottenimento dell'incentivo del GSE. La soluzione prevede la realizzazione dell'impianto su parte del lastricato solare in modo da garantire la migliore resa possibile dell'impianto costituito da 18 moduli fotovoltaici montati su sottostruttura metallica di sostegno e fissaggio su lastricato solare mediante mattoni pieni e le bullonerie necessarie. Elenco accessori: n. 18 moduli monocristallini o policristallini, potenza di picco 230 W, tolleranza massima sulla potenza nominale +-3%, garanzia del produttore sui difetti di fabbricazione 5 anni, garanzia dopo 25 anni almeno 80% della potenza nominale, scatola di giunzione, fissaggio dei connettori mediante clip, certificazioni richieste dal GSE per l'erogazione del contributo, n. 1 Inverter, quadri elettrici, cavi, sottostruttura metallica di ancoraggio e fissaggio. Sono incluse nel prezzo tutte le opere di apertura e chiusura tracce, Elab. 05 Relazione Tecnica impianto fotovoltaico Pagina 3
5 infilaggio, montaggio e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e funzionante. Analisi dei prezzi Oneri disbrigo pratiche e bolli per ottenimento del contributo 1 200,00 Moduli fotovoltaici 4 500,00 Inverter 2 350,00 Cavi e quadri elettrici 660,00 Strutture di ancoraggio e bullonerie 1 300,00 Totale Costi materie prime ,00 Costi manodopera * Operaio specializzato 27,56 14,0 385,84 Operaio qualificato 25,61 0,0 0,00 Operaio Comune 23,11 14,0 323,54 * costo desunto dal sito: Spese Generali 15% 1 607,91 Utile d'impresa 10% 1 071,94 Prezzo ,23 Prezzo Arrotondato ,00 /cadauno È richiesta successivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto. A partire dalla data dell entrata in esercizio dell impianto inizierà a decorrere il periodo di gestione e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, a carico dell aggiudicatario al quale verrà riconosciuto il corrispettivo annuo posto a base di gara pari a euro 300,00 per ogni impianto per ogni anno, fino al ventesimo anno (Prezzo Integrativo 07) soggetto a ribasso. Lecce, ottobre 2012 I Progettisti Ufficio Tecnico IACP Ing. Salvatore CANDIDO Geom. Raffaele TONDO Elab. 05 Relazione Tecnica impianto fotovoltaico Pagina 4
VESTOCASA 2011. ALLEGATO G: configurazione preliminare impianto fotovoltaico complanare su tetto a falda inclinata 3kWp 1/15
1/15 Committente: GRUPPO DI ACQUISTO VESTOCASA 2011 2/15 Il presente documento contiene: Relazione illustrativa dell impianto: Ubicazione Tipologia di impianto Dati di progetto Prestazioni del sistema
All. A OSPEDALI SOSTENIBILI - PENSILINE FOTOVOLTAICHE VANI TECNICI A.O.B. AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU. Gennaio 2010 RELAZIONE TECNICA
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96) via Peretti - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391 DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70