Source: http://docplayer.fi/2812185-Antti-nenonen-pertti-granqvist-sahkon-palo-ja-tapaturmariskit-maatiloilla.html
Timestamp: 2016-12-09 23:09:57+00:00
Document Index: 18370834

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Antti Nenonen & Pertti Granqvist. Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla
Antti Nenonen & Pertti Granqvist. Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla
Download "Antti Nenonen & Pertti Granqvist. Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla"
1 Antti Nenonen & Pertti Granqvist Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla2 TUTKIMUSAINEISTO JA TAVOITTEET Tutkimusaineisto kerättiin 26 eteläpohjalaiselta eläintilalta ja 26 satakuntalaiselta viljatilalta, joille tehtiin erityinen sähköturvallisuuskatselmus. Eläintilat olivat maito-, sika-, nauta- ja siipikarjatiloja. Viljatilojen tilakoot vaihtelivat ha. Tutkimusaineisto kerättiin tilojen kanssa yhteistyössä ja tilat olivat vapaaehtoisesti hankkeessa mukana. Katselmukset toteutettiin ohjaavalla ja opastavalla tavalla, minkä tilojen omistajat kokivat positiivisena asiana. Katselmuksessa tuli esiin monia turvallisuusriskejä, joita tiloilla ei oltu huomattu joka päiväisten askareiden keskellä. Tiloilla oli ennen katselmusta mahdollisuus etukäteen itse kartoittaa riskikohteita. Tutkimusaineiston kerääminen aloitettiin aloituskokouksella, jonka osana käytiin läpi tilojen esiintuomat ongelmakohdat. Katselmuskierroksen jälkeen pidettiin vielä päätöskokous, jossa käytiin läpi esille tulleet puutteet ja ongelmat. Tutkimuksen tavoitteena oli syventää tietämystä maatilojen turvallisuuskulttuurista sekä sähköisistä paloriskeistä määrittää maatilojen paloturvallisuuteen liittyvien säädösten ja ohjeiden kehittämistarpeita sekä muodostaa käytännönläheisiä toimintaehdotuksia eläinja viljatiloille paloturvallisuuden kehittämiseksi. Tässä tutkimusyhteenvedossa esitellään tärkeimpiä havaintoja turvallisuusriskeistä ja niiden ennaltaehkäisystä. 2 Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla3 Moottorit Puutteet Moottorit olivat usein pölyn peittämiä. Pölyä oli niin tuuletussiiviköissä kuin myös jäähdytysritilöissä, mikä esti moottorien jäähdytystä. Myös sähköisissä liitännöissä oli puutteita. Kytkentäkotelon kansia oli raollaan, niitä puuttui kokonaan tai ne olivat osittain rikki. Mikäli sähköisessä liitännässä oli käytetty kumikaapelia, oli niissä monesti käytetty ilman vedonpoistoa olevaa holkkitiivistettä ja johtimet olivat näkyvissä. Seuraukset Pölyyntyneet ja likaantuneet moottorit voivat lämmetä puutteellisen jäähdytyksen vuoksi ja aiheuttaa siten tulipalon. Jos liitäntärasian kansi puuttuu tai se on raollaan tai rikki, on sähköiskun vaara olemassa. Puhdistamaton moottori aiheuttaa paloriskin Pöly ja lika kerääntyvät kytkentäkoteloon, mikäli kytkentäkotelo ei ole riittävän tiivis tai sen liitäntä on tehty huonosti. Tämä saattaa aiheuttaa valokaarioikosulun ja tulipalon. Kehnon liitännän takia kaapeli saattaa myös irrota kytkentäkotelosta, jolloin sähköiset johtimet tulevat kosketeltaviksi ja aiheuttavat sähköiskun vaaran. Ratkaisumallit Säännöllisellä puhdistamisella estetään moottorien liiallinen lämpeneminen. Puhdistuksen yhteydessä varmistutaan myös siitä, että kytkentäkotelon kansi on asianmukaisesti asennettu ja vahingoittumaton. Samalla käy ilmi, mikäli asennuksessa ei ole käytetty asianmukaista holkkitiivistettä ja peruseristetyt johtimet ovat näkyvissä. Jos johtimet ovat näkyvissä tai liitäntärasian kansi on rikki, on otettava yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Tarkista Jännitteiset osat kosketeltavissa pöly sähköinen liitäntä kaapelointi 34 Keskukset Puutteet Keskuksissa esiintyi yleisesti puutteita merkinnöissä. Merkinnät puuttuivat joko kokonaan, ne olivat himmentyneet ajan myötä, tai niitä ei oltu päivitetty muuttuneiden asennusten mukaisiksi. Merkintöjen pysymisessä ja ajantasaisuudessa olisi huomattavasti parannettavaa. Tuotantotilojen vaativien olosuhteiden aiheuttamat rasitukset merkintöjen pysymiselle koettiin usein ongelmallisiksi. Keskuksen ovia oli avoinna tai osittain suljettu, jolloin keskuksiin pääsi kertymään tuotantotiloissa esiintyvää pölyä. Pölyä saattoi olla joskus hyvinkin paljon. Kosketussuojia puuttui kokonaan, tai ne olivat osittain puutteellisia. Kosketussuojia oli osittain pois paikoiltaan, jolloin niiden varsinainen merkitys ei vastannut tarkoitustaan. Sulakekansien lasien puuttumista ei tiloilla yleensä oltu huomioitu. Mikäli kansien laseissa on puutteita tai koko kansi puuttuu, ei vaadittava kosketussuoja täyty. Keskuksista löytyi myös löysän sähköisen liitoksen aiheuttamia palonalkuja. Seuraukset Jos keskuksen merkinnät ovat puutteelliset tai ne eivät ole ajantasaiset, saatetaan ottaa väärä laite sähköttömäksi vaikkapa huollon aikana. Lisäksi sulakkeen palaessa sen vaihtaminen saattaa olla hankalaa, mikäli merkinnät eivät pidä paikkaansa. Puutteellinen merkintä vaarantaa henkilöturvallisuuden. Puutteellinen merkintä aiheuttaa myös kustannuksia. Tehtäessä muutoksia tai lisäyksiä joutuu urakoitsija selvittämään puutteellisten merkintöjen aiheuttamia epäselvyyksiä ja näin kustannukset koituvat suoraan tilalle. Asianmukaisella käyttöönottotarkastuksella merkintäongelmat olisi estetty ja kustannuksia ei näin syntyisi lisää jo kertaalleen tehdystä työstä. Käyttöönottotarkastuksessa käydään läpi niin merkinnät kuin muutkin sähkölaitteiston dokumentointiin liittyvät asiat ja niiden toteuttaminen. Mikäli keskuksien ovet ovat avoinna tai suljettu vain osin, niiden sisälle pääsee kertymään tuotantotilassa esiintyvää pölyä. Kontaktorien koskettimien kosketuspinnoille kertynyt pöly aiheuttaa palovaaran. Löysät sähköiset liitokset keskuksissa lämpenevät ajan myötä ja saattavat aiheuttaa tulipalon. Jos keskuksen sisälle on kertynyt pölyä, se nopeuttaa mahdollisesti syttynyttä paloa. Kertynyt pöly on myös lämmön eriste, joka estää sähkölaitteiston luonnollista jäähtymistä. 4 Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla5 Siivouksen yhteydessä mahdollisen kosteuden joutuminen keskuksen sisälle aiheuttaa hapettumista keskuksen liitoksissa. Tällöin niiden sähköinen johtavuus huonontuu ja seurauksena on liitoksen lämpeneminen, joka taas ajan myötä johtaa mahdolliseen tulipaloon. Tuotantotilaa siistittäessä voi mahdollisen vesisuihkun osuminen paljaaseen jännitteiseen osaan aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kosketussuojien osittainenkin puuttuminen aiheuttaa henkilöturvallisuudelle vakavan vaaratilanteen, mikäli keskuksessa asioidaan vaikkapa sulakkeen vaihdon yhteydessä. Tällöin saatetaan vahingossa joutua vaarallisen lähelle jännitteisiä osia. Jos vielä keskuksen sisälle kulkeutuu vieraita sähköä johtavia esineitä, voi seurauksena olla hyvinkin voimakas valokaarioikosulku ja tulipalo. Sulakekansien ja lasien puuttuminen aiheuttaa keskuksessa sähköiskun vaaran. Jännitteiset osat kosketeltavissa. Löysät sähköiset liitokset voivat aiheuttaa tulipalon olipa kyse keskuksesta, kytkimestä, jakorasiasta tai mistä tahansa sähköisestä liitoksesta. Löysän liitoksen aiheuttamat tummumiset johtimissa, kaapeloinneissa ja liitoksissa ovat selvä hälytysmerkki tulipaloriskistä. Ratkaisumallit Jos keskuksien merkinnöissä havaitaan puutteita, otetaan yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Merkinnät tarkennetaan ja tarvittaessa korjataan vastaamaan nykyisiä asennuksia. Keskusten ovet pidetään aina suljettuina ja mahdollista pölyn kertymistä keskuksen sisälle tarkkaillaan. Sähköalan ammattilaisen on hyvä antaa siivota keskukset aika ajoin. Samalla tarkastetaan liitosten kireydet, sulakekansien kunto, keskuksen saranoinnit, salvat ja kannen tiivisteet. Löysä liitos automaattisulakkeen kytkennässä aiheuttanut palovaaran. Tarkista Pidä keskukset suljettuina Havainnoi värimuutokset johtimissa tai kaapeloinneissa Huolehdi keskuksien tiiveydestä ja oikeista merkinnöistä 56 Pistorasiat ja jakorasiat Puutteet Pistorasioiden ja jakorasioiden mekaanisessa kunnossa havaittiin puutteita monilla tiloilla. Pisto-rasioista puuttui läppäkansia ja niitä löytyi avoimina ja vaurioituneina, kuten jakorasioitakin. Pistorasioita oli asennettu paikkoihin, joissa niiden mekaaninen vaurioituminen oli todennäköistä. Tuotantotiloissa esiintyi väärän kotelointiluokituksen pistorasioita, jatkopistorasioita ja jakorasioita, jolloin ne eivät vastanneet vaadittavaa tilaluokitusta. Pistorasian läppäkannen puuttuessa ei sen kotelointiluokitus enää vastannut tuotantotilassa vaadittavaa tasoa. Pistorasioiden ja pistotulppien tummumisiin ja tummumisen aiheuttamiin vaaroihin ei osattu kiinnittää huomiota. Seuraukset Jos pistorasia on vaurioitunut siten, että sen sisälle pääsee tuotantotilassa esiintyvää pölyä, voi pistotulppaa liitettäessä syntyvä kipinöinti sytyttää pölyn. Avoinna oleva jakorasia sen sijaan aiheuttaa sähköiskuvaaran esimerkiksi tuotantotilaa pestäessä. Mikäli tuotantotilassa käytetään väärän kotelointiluokituksen laitteita, on pölyn ja kosteuden tunkeutuminen laitteiston sisälle monin verroin helpompaa. Tästä on seurauksena tulipaloriski tai sähköiskun vaara joko ihmiselle tai eläimelle. Mahdollisiin pistorasioiden tummumisiin saattavat olla syynä löysät liitokset tai väärä sulakesuojaus. Tummuminen on usein selvä merkki alkavasta palosta ja siihen on reagoitava välittömästi. Ratkaisumallit Jos pisto- ja jakorasioiden mekaanisessa kunnossa tai kiinnityksissä havaitaan puutteita, tulee ottaa heti yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Samoin on syytä harkita esim. pistorasian siirtoa muualle sellaiseen paikkaan, missä se ei ole alttiina mekaanisille vaurioille. Jatkopistorasioiden käyttöä tulee välttää. Mikäli niitä käytetään tilapäisesti, on varmistettava niiden oikea kotelointiluokitus. Havaittaessa johtimissa mahdollisia tummumisia tulee ottaa yhteyttä välittömästi sähköalan ammattilaiseen. 6 Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla7 Sähköiskuvaara Tulipalovaara Tarkista Pisto- ja jakorasioiden mekaaninen kunto Kiinnitys alustaansa Oikea kotelointiluokitus 78 Valaisimet Puutteet Tuotantotiloissa esiintyi valaisimia, joiden kotelointiluokitus ei vastannut vaadittua tasoa. Valaisimia oli myös asennettu paikkoihin, joissa niitä ei voitu huoltaa tai korjata, mikäli eläimet olivat parsissaan. Kuivaamoissa oli valaistukseen käytetty virheellisesti jopa kuivantilan valaisimia. Valaisimien asennuksissa ei aina oltu huomioitu mekaanisen vaurion mahdollisuutta. Kaapelin ja valaisimen välinen tiivistys oli usein puutteellinen: joko kaapeli oli pois tiivistenipasta ja johtimet näkyvissä, tai nippa oli kuorittu liian suureksi, jolloin pöly ja kosteus pääsivät valaisimen sisälle. Tuotantotiloissa esiintyi loistevalaisimia, jotka vilkkuivat tai putkien päät hehkuivat. Tällainen valaisin olisi heti korjattava tulipalovaaran takia. Valaisimien kuvuissa oli puutteita. Loistevalaisimien kupuja oli rikki tai niitä puuttui kokonaan. Sama ongelma esiintyi hehkulamppuvalaisimienkin kohdalla. Niiden osalta havaittiin myös, että tiloilla käytettiin energiansäästölamppuja, jolloin mahdollinen kupu ei enää sopinutkaan valaisimeen ja se oli jätetty pois. Samoin hehkulamppuvalaisimiin oli asennettu suositusta suurempia lamppuja. Halogeenivalaisimia käytettiin tiloissa, joissa niiden käyttö oli kielletty. Usein katselmuksissa todettiin, että tuotantotilojen vaativat olosuhteet olivat osin syynä valaisimien kupujen ja pleksien huonoon kuntoon. Valaisimia oli myös auki kiinnityksistään. Syynä saattoi olla niiden väärä sijoituspaikka tai vääränlainen kiinnitys. Samoin katselmuksissa löydettiin valaisimia, jotka eivät kestäneet tuotantotilan vaativia rasituksia, vaikka ne oli tarkoitettu ja myyty tuotantotiloihin sopivaksi. Seuraukset Jos tilassa käytettävän valaisimen kotelointiluokitus on tilaan sopimaton, voi tuotantotilan pöly ja mahdollinen kosteus päästä valaisimen sisälle. Sähköisen vian seurauksena saattaa valaisimen sisälle kertynyt pöly syttyä palamaan. Valaisimien kupujen puutteet aiheuttavat suoraan palovaaran. Jos kyseessä on korkean pintalämpötilan omaava hehkulamppu-, elohopeahöyry- tai suurpainenatriumvalaisin, voi lampun lämpötila saada aikaan palon mikäli lampun pinnalle pääsee kertymään pölyä. Kun valaisimen asennuspaikka on valittu oikein (ei esim. eläinten päällä), päästään valaisin korjaamaan ja huoltamaan kaikkina aikoina ja näin saadaan poistettua valaisimien aiheuttamia paloriskejä. Samoin oikealla asennuspaikalla estetään valaisimen mekaanisten vaurioiden syntyminen. Mikäli valaisimen sähköisessä liitännässä on puutteita, ovat mahdollisuudet palon syttymiseen yhtä suuret kuin jos valaisimen kupu puuttuu tai on osin vaurioitunut. 8 Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla9 Puutteet valaisimien kiinnityksissä aiheuttavat vaaratilanteita. Putoavan valaisimen sähköinen liitäntä voi tulla esiin ja aiheuttaa sähköiskun vaaran niin eläimille kuin ihmisille. Myös valokaarioikosulku ja tulipalo on tällöin mahdollinen. Loistevalaisimien vilkkuvat tai hehkuvat loisteputket aiheuttavat valaisimen liitäntälaitteen lämpenemisen ja paloriskin. Pölyn esiintyminen valaisimen sisällä edesauttaa palon syttymistä. Ratkaisumallit Jos valaisimien mekaanisessa kunnossa, kiinnityksissä tai sähköisessä liitännässä havaitaan puutteita, on syytä ottaa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Loistevalaisimen normaalista poikkeavaan toimintaan tulee reagoida välittömästi. Loistevalaisimet on myös tärkeä pitää puhtaana eikä niiden sisään saa päästä kerääntymään pölyä. Hehkulamppuvalaisimiin ei saa vaihtaa suositusta suurempaa lamppua. Kuuma kuvuton lamppu voi sytyttää palon Tilan vastuuhenkilöiden tulisi osallistua jo suunnitteluvaiheessa aktiivisesti uuden tuotantotilan valaistuksen toteutukseen, jotta esim. valaistuslinjat asennetaan siten, että valaisinta päästään huoltamaan vaikka eläimet ovat sisällä. Tarkista Puhdistamaton loistevalaisin on paloriski Valaisimien eheys, pleksit, kuvut, rungot, kiinnitys Valaisimien yleinen puhtaus Normaalista poikkeava toiminta 910 Kaapeloinnit Mekaanisissa suojauksissa esiintyi hyvinkin paljon puutteita. Kaapeleita oli jätetty suojaamatta jopa paikoissa, joissa eläimet pääsivät niitä koskettamaan. Keskuksien lähtevissä kaapeloinneissa oli samoin miltei poikkeuksetta puutteita. Kaapeleita oli suojattu mekaanisilla suojilla, jotka eivät vastanneet vaadittavaa tasoa. Kaapeleissa havaittiin mekaanisia vaurioita. Ne olivat syntyneet poikkeuksetta jonkin terävän esineen osuttua kaapeliin. Jopa paljaita johtimia oli näkyvissä. Jatkojohtoina oli usein käytetty vain kiinteään asennukseen tarkoitettua kaapelia (MMJ tai MMO). Kaapeleiden kiinnittämisessä oli puutteita. Kiinnittämiseen oli käytetty jopa rautanauloja tai kiinnikkeiden väli saattoi olla hyvinkin suuri. Muutamissa kohteissa kaapeloinnit olivat osin kokonaan kiinnittämättä. Kaapeleita oli asennettu kulkuovien viereen, jossa liikutaan koneilla joskus useitakin kertoja päivässä. Puutteet Vanhaa käytöstä poistettua asennusta oli näkyvissä muutamalla tilalla. Kaapelointia ei useinkaan oltu päätetty asianmukaisesti ja paljaat johtimet olivat näkyvissä. Isäntäväellä ei monesti ollut tietoa oliko kaapelissa mahdollisesti sähkö. Mikäli vanhaa asennusta on jätetty tuotantotilaan ja se otetaan uudelleen käyttöön, tulee se tarkastaa huolellisesti ennen uudelleen käyttöönottoa. Tällöin on otettava huomioon esim. mahdollisten jyrsijöiden aiheuttamat vauriot. Samoin on huomioitava kaikki se kaapelointi, minne jännite saattaa tulla uudelleenkytkennän johdosta. Useinkaan ei enää muisteta missä kaikkialla vanhaa verkkoa oli. Jos esillä on paljaita johtimien päitä ja ne tulevat jännitteiseksi, on sähköisku mahdollinen. Samoin jos johtimet koskettavat toisiaan syntyy valokaari, joka voi sytyttää palon. Seuraukset Jos mekaaninen suojaus puuttuu kaapelista, on hyvin todennäköistä että kaapeliin tulee mekaanisia vaurioita, kun jokin osuu kaapeliin. Pahimmassa tapauksessa saattaa syntyä valokaarioikosulun kautta tulipalo. Myös sähköisku on mahdollinen. Mekaanisissa suojauksissa tulisi käyttää asianmukaisia suojia (KASU) tai muuta vastaavan lujuusluokan suojaa. Kaapelien mekaaniset vauriot aiheuttavat vaaraa. Jos kaapeliin osutaan niin voimakkaasti, että johdineristeet jopa vaurioituvat, on seurauksena mahdollisesti hyvinkin suuri valokaarioikosulku ja tulipalon vaara. On myös mahdollista, ettei vika ilmaannu heti, vaan esimerkiksi yöaikaan tuotantotilan ollessa tyhjillään. Yleisemmin kuitenkin piilevät viat tulevat esille silloin kun tehontarve on suurin. 10 Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla11 Kaapelityypeillä on asennustavan mukaan eroja, joten kiinteän asennuksen kaapeli esim. MMJ tai MMO ei ole turvallinen jatkojohtona. Jatkojohdoissa johtimet ovat hienolankaisia ja kerrattuja kun taas kiinteän asennuksen kaapelit ovat osin lankamaisia. Kiinteän asennuksen kaapelit eivät kestä taivuttelua ja jatkojohtojen kaltaista käsittelyä. Väärällä kaapelilla toteutettu jatkojohto saattaa olla hengenvaarallinen, mikäli laite vikaantuu ja suojajohdin onkin katkennut tai sen mekaaniset ominaisuudet eivät ole vaatimusten mukaiset. Muutamissa katselmuskohteissa kaapeloinnit olivat osin kiinnittämättä. Kiinteän asennuksen pistorasioissa, kytkimissä, jakorasioissa yms. ei ole vedonpoistoja. Tällöin on vaarana, että kaapeli irtoaa liittimistään ja saattaa pudota niin eläimien kuin isäntäväen kosketeltavaksi jännitteisenä. Samoin kaapeleiden kiinni jäämisen vaara työkoneisiin lisääntyy, mikäli ne ovat kiinnittämättä. Kaapeleita ei tulisi sijoittaa kulkureittien läheisyyteen, jossa joudutaan useita kertoja päivässä ajamaan koneilla. Kaapelit tulisi sijoittaa koneiden kulkusuunnan vastakkaiselle suunnalle, jolloin niiden mahdollinen mekaaninen vaurioituminen on epätodennäköisempää kuin jos ne ovat kulkusuunnan puolella Ratkaisumallit Isäntäväen aktiivisella havainnoinnilla ja toiminnalla jokapäiväisten töiden yhteydessä saadaan poistettua esitettyjä puutteita kaapeleiden kiinnityksissä tai mekaanisissa suojauksissa kuten kaapelivaipoissa. Tuotantotilojen rakentamisen ja muutostöiden yhteydessä tulisi miettiä kaapeleille sellaiset reitit, että kaapelointeja jäisi mahdollisimman vähän kulkureittien läheisyyteen. Kaapeloinnin puutteista tulee ottaa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen joka huolehtii mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Tarkista Kiinnittämätön kaapeli lisää onnettomuusriskiä Kaapelien mekaaninen kunto Oikea asennuspaikka (mekaanisilta vaurioilta) Kaapeleiden kiinnitykset 1112 Yleinen siisteys ja kunnossapito Puutteet Tiloilla, joissa oli paneuduttu siisteyteen ja kunnossapitoon näyttivät asiat olevan sähköturvallisuuden, palo- ja henkilöturvallisuuden kannalta huomattavasti paremmassa kunnossa kuin muilla tiloilla. Siistimisen ansiosta pöly ja lika ei päässyt kertymään laitteiston pinnalle. Samoin lian kiinnittyminen laitteiston pintaan oli vähäisempää. Hyvässä kunnossa pidetty navetta Seuraukset Siivousten yhteydessä oli tiloilla monesti havaittu puutteita sähkölaitteiden kunnossa ja korjattu kyseiset puutteet nopeasti. Siisteydellä ja puhtaudella luotiin samalla tilalle viihtyisyyttä ja mielekkyyttä omaan työympäristöön ja parannettiin yleistä työturvallisuutta. Yleinen työturvallisuus parani esim. valaistustehon paranemisena. Ratkaisumallit Yhtenä ratkaisumallina olisi laatia tiloille säännönmukainen ohjelma, jossa tuotantotilat käytäisiin läpi säännöllisin väliajoin ja korjattaisiin mahdolliset esille tulleet puutteet. Siisti sähkökeskus ja sen ympäristö Siistitään tilat säännöllisesti tarpeen mukaan Havainnoidaan laitteiston kuntoa päivittäisien töiden yhteydessä Poistetaan esille tulleet puutteet mahdollisimman nopeasti Isäntäväki voi jokapäiväisten toimiensa yhteydessä tehdä havainnointia ja ryhtyä puutteiden esiintyessä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Kun tiloilta on saatu pois työläimmät ja suurimmat puutteet, on laitteiston kunnossapito tämän jälkeen helpompaa. Tarkista 12 Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla13 Dokumentointi Puutteet Vain yhdellä katselmuksen tiloista oli esittää käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Muutamalla tilalla kerrottiin, että kyseinen pöytäkirja löytyy, mutta sitä ei ollut esittää katselmuksessa. Laitteiston merkintöjen suhteen tiloilla oli puutteita. Merkintöjä puuttui, ne olivat päivittämättä tai ne olivat osin huonokuntoisia. Piirustuksia ja keskuskaavioita ei tiloilla ollut esittää. Mikäli tiloilla oli piirustuksia tai kaavioita, ne olivat joko päivittämättä tai työnaikaisia, eivätkä kuitenkaan kattaneet koko tuotantotilaa. Muutamalla tilalla isäntä ilmoitti että dokumentaatiot löytyvät, mutta niitä ei ollut esittää katselmuksen yhteydessä. Esimerkki epämääräisestä ohjeistuksesta Seuraukset Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan puuttuminen osoittaa, että vaadittavasta turvallisuuden tasosta ei ole saatu varmuutta. Käyttöönottotarkastus on lakisääteinen toimenpide, joka on suoritettava ennen kuin laitteisto otetaan varsinaiseen käyttöön. Pöytäkirja on luovutettava haltijalle. Käyttöönottotarkastukseen kuuluu mittauksia ja silmämääräistä tarkastamista. Samoin pöytäkirjassa on kohdat, joissa varmistetaan että piirustukset, kaaviot ja merkinnät ovat kunnossa. Merkintöjen, piirustusten tai keskuskaavioiden puuttuminen aiheuttaa monenlaista harmia, kun tilalla tehdään jälkeenpäin muutoksia ja lisäyksiä sähkölaitteistoon. Tämä koituu tilan kustannukseksi, kun joudutaan selvittämään olemassa olevaa sähköverkkoa, jotta saadaan suunniteltua mahdollisia muutoksia ja laajennuksia. Samoin urakoitsija laskuttaa niin tarkastuksesta kuin piirustusten ja kaavioidenkin osalta. Ratkaisumallit Sähkötöissä saa käyttää vain oikeudet omaavia sähköurakoitsijoita ja heiltä tulee vaatia asianmukainen käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Tilaaja voi esimerkiksi edellyttää tilaussopimuksessa, että kaikki dokumentaatiot ja työhön liittyvät asiapaperit on luovutettuna työn tilaajalle ennen kuin urakan loppusumma maksetaan ulos. Tarkista Asennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirjat Ajantasaiset keskusmerkinnät Piirustukset ja keskuskaavio vastaavat nykyisiä asennuksia 1314 Sähkötöiden tekijät Puutteet Sähkötöiden tekijöistä ja heidän oikeudestaan sähkötyöhön ei saatu selvyyttä, koska käyttöönottotarkastuspöytäkirjoja ei ollut esittää kuin yhdellä tilalla. Seuraukset Sähkötyöt edellyttävät määrättyä pätevyyttä ja ilmoitusta viranomaiselle, Turvatekniikan keskukselle (Tukes). Mikäli sähkötöiden tekijällä (sähköliikkeellä) ei ole asianmukaista urakointioikeutta, voi mahdollisen vahingon sattuessa tulla korvausasioiden suhteen ongelmia ja hankaluutta kaikille osapuolille. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on todistus siitä, että työ vastaa vaadittavaa tasoa ja että asennus on turvallinen ja asianmukainen. Jos tehtyyn asennukseen ei ole tehty asianmukaista käyttöönottotarkastusta, ei sen turvallisuudesta ole saatu varmuutta. Tarkista Huolimatonta asennustyötä Ratkaisumallit Teetettäessä sähkötöitä on syytä varmistaa sähkötöiden tekijän pätevyys sekä oikeudet sähkötyöhön. Samoin tulee vaatia asianmukainen käyttöönottotarkastuspöytäkirja tehdyistä asennuksista. Mikäli sähkötöiden tekijän oikeuksista on epäselvyyttä, voi asian tarkistaa Tukesin rekisteristä, joka löytyy verkkopalvelusta tai soittamalla Tukesiin, puh Tarkastetaan sähkötöiden tekijän oikeudet (Tukes/urakoitsijarekisteri) Teetetään sähkötyöt ainoastaan luvanvaraisilla urakoitsijoilla Huolehditaan, että saadaan asianmukainen käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja dokumentoinnit 14 Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla15 Johtopäätökset Olisi tarkoituksenmukaista, että kaikki maatalouden tuotantotilat saatetaan säännöllisen sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen piiriin sulakekoosta ja tuotantosuunnasta riippumatta. Tarkastusväli on nykyisellään tarkastuksen piirissä olevilla maatalouden laitteistoilla 15 vuotta, joka on käytännössä aivan liian pitkä tarkastusväli, koska monella tilalla tehdään jopa vuosittain erilaisia muutos-, lisäys- ja uudisrakennustöitä. Sopiva tarkastusväli voisi olla viisi vuotta. Koska maatiloilla näytetään hyvin paljon käytettävän epämääräisiä sähkötöiden tekijöitä, tulisi kaikki maatalouksissa tehtävät sähkötyöt ottaa pakollisen varmennustarkastuksen piiriin. Näin voitaisiin auttaa maataloustuottajia edistäen merkittävästi heidän jokapäiväistä työturvallisuuttaan ja turvaten omaisuutta. Tiloilta tulisi edellyttää sähkölaitteiden ja laitteistojen huolto- ja kunnossapitoohjelman laatimista. Ohjelman toteuttamista tulisi valvoa esimerkiksi palo- ja sähkötarkastusten yhteydessä. Palon nopealla havaitsemisella sekä ripeällä sammutusja pelastustoimien aloittamisella on ratkaiseva merkitys palon seurauksena syntyvien vahinkojen määrälle. Automaattiset paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät ovat tehokkaita apuvälineitä palovahinkojen vähentämistyössä. Maatalouden tuotantorakennuksissa syttyvien palojen vahinkoja voitaneen merkittävästi vähentää automaattisten paloilmoitinlaitteiden ja erityisesti automaattisten sammutuslaitteistojen avulla. Taloudellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisumalli voisi olla yleissprinklerin sijaan tehokas kohdesprinklaus. Maataloustuottajille tulee antaa selkeitä toimintamalleja sähköisten paloriskien hallintaan sekä heitä tulee motivoida toimimaan palojen vähentämiseksi. Isäntäväki voisi melko helposti, esimerkiksi heille suunnitellun huolto- ja kunnossapito-ohjelman avulla omatoimisesti tunnistaa ainakin kaikkein pahimmat vaarat ja riskitekijät. 1516 Lähteet: Viljatilojen sähkö- ja paloturvallisuus. Granqvist, P., Nenonen, A., Nurmi, V-P. Tukes-julkaisu 2/2007. Helsinki Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus. Granqvist, P., Nurmi, V-P., Nenonen, A. Tukes-julkaisu 2/2006. Helsinki Turvatekniikan keskus PL 123 (Lönnrotinkatu 37), Helsinki puhelin , faksi (09) Samankaltaiset tiedostot
MAATILOJEN SÄHKÖ- JA PALOTURVALLISUUSRISKIT Valtuutettu sähkötarkastaja Dosentti, tekn. tri Ylitarkastaja, ins. (AMK) Pertti Granqvist Veli-Pekka Nurmi Antti Nenonen Sähkötarkastus Granqvist Tampereen Lisätiedot VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS
V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat Lisätiedot SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA
ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP Lisätiedot VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS
V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat Lisätiedot SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot Viljatilojen sähkö- ja paloturvallisuus
TUKES-julkaisu 2/2007 Viljatilojen sähkö- ja paloturvallisuus Pertti Granqvist, Antti Nenonen, Veli-Pekka Nurmi TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2007 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 4 ABSTRACT... 5 ALKUSANAT... Lisätiedot Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)
Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet Lisätiedot Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy
Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan Lisätiedot Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta
Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähkölaitetilojen suojaus Ari Ruohomäki Pohjola Vakuutus Oy Sähkölaitetilojen vahingot Kaikista palovahingoista noin 20-25% aiheutunut sähkölaitteista sähkölaitetilojen Lisätiedot Sähköpalojen torjunta
Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset... Lisätiedot Kotitalouksien sähköpalojen torjunta
Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan Lisätiedot JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus
TUKES-julkaisu 2/2006 Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus Pertti Granqvist Veli-Pekka Nurmi Antti Nenonen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 2 SISÄLLYS KUVAILULEHTI... 3 TIIVISTELMÄ... 4 ABSTRACT... Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3690/06/2004 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Turussa 9.8.2004 Tutkijaryhmä: Olli Tiainen ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Lisätiedot Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja Lisätiedot ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET
VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi, Lisätiedot Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta
Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus Lisätiedot Pientalorakentajan opas
Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10
VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot T8 Sanpek-LED PUTKET
50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm Lisätiedot Sähköturvallisuuden oma-arviointi
Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun Lisätiedot Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje
Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n Lisätiedot Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company
Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet Lisätiedot Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011
Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille Lisätiedot LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472
LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Johtimien kuormitettavuus
Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila Lisätiedot 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015
2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... Lisätiedot Vastuu sähköalan töissä
1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta Lisätiedot S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5.
Turvatekniikan keskus S6-2003 23.5. 2003 HISSIEN TARKASTUS 1. YLEISTÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) antaa tämän ohjeen sähköturvallisuuslain, SL (410/1996, 913/2002), 56 :n nojalla. Hissien ja eräiden Lisätiedot PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES)
PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) TAUSTASELVITYKSET SÄHKÖLAITTEIDEN PALO-OMINAISUUDET Sähköpalojen henkilöja omaisuusvahingot 3/1997 * Palonsyyntutkinnan kehittäminen ja Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja
Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1930-2003 kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo Sähköisku Kun jännite jää alle 50 voltin, ei se aiheuta yleensä vaarallista Lisätiedot Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito
1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden Lisätiedot Radioamatöörikurssi 2013
Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla Lisätiedot PALOTURVALLINEN TALLI
PALOTURVALLINEN TALLI Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden (15.9.2012 Oulussa) Juhani Savolaisen Paloturvallinen talli -luennosta. Keskeisimpiä tallipalojen syttymissyitä ovat Sähkölaitteet Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus
2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS... Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki Lisätiedot CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA
CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät... Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja Lisätiedot 3.5.2010/TW/TTu. Keksinnön tausta
3.5.2010/TW/TTu Keksinnön tausta Keksintö liittyy lamppuihin ja erityisesti LED-putkilamppuihin, joissa on yksi tai useampi LED valonlähteenä ja joilla voidaan korvata loisteputki. Loistelamppuja käytetään Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA
ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu Lisätiedot Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -
T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i! Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa Lisätiedot Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita
Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen Lisätiedot KILPAILUTEHTÄVÄN ARVIOINTI
Taitaja2012 406 Sähköasennus Finaali, TEHTÄVÄ 2 KUVAUS TYÖTEHTÄVÄSTÄ Asennuskohteena on pumppaamo kiinteistö. Kiinteistöön asennetaan kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä sähkölämmittimet oheisten Lisätiedot Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.
Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä. Lisätiedot Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015
Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot Lisätiedot 192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä
K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa Lisätiedot VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013
VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja Lisätiedot OSAKASREMONTTIEN OHJEET
OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien Lisätiedot Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet
Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4 Lisätiedot Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA
Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti Lisätiedot Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan
Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien Lisätiedot Hegetest Wire Detector Pulssitesteri
Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa: Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti Lisätiedot Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään
Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje
Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva Lisätiedot TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited
TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100 Lisätiedot Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165
Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto... Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo Lisätiedot Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 21.11.2013 Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Sisältö 1. Muodolliset puutteet (DoC, CE-merkintä) Lisätiedot Hälytysjärjestelmän suunnittelu
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä Lisätiedot Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660
Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy Naps Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien toimittaja ja Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi
KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo Lisätiedot Tikli-Alumiinioven asennusohje
Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen Lisätiedot PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET
PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi Lisätiedot Rakennustuotteiden -merkintä
Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin Lisätiedot SÄHKÖALAN AMMATTILAISILLE SATTUNEET SÄHKÖTYÖTAPATURMAT TU- KESIN JA TVL:N REKISTEREISSÄ
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu SÄHKÖALAN AMMATTILAISILLE SATTUNEET SÄHKÖTYÖTAPATURMAT TU- KESIN JA TVL:N REKISTEREISSÄ Vaarallisten työskentelytapojen Lisätiedot 1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ
1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN Lisätiedot SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO
SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Savunpoistosta 2-3 Asennus ja kytkentä 4 Vianhaku 5 Kunnossapito-ohjelma 6 Huoltovihko 7 TOIMIVA SAVUNPOISTO SÄÄSTÄÄ IHMISHENKIÄ JA Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20
KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta, Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko Lisätiedot Lisäkontaktoriyksikkö
Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT
Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä Lisätiedot JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09
JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan Lisätiedot SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI
OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Lisätiedot 01. Kytkimet ja pistorasiat
01. Kytkimet ja pistorasiat Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus 01.1 Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus, valkoinen Kiinteään pinta-asennukseen Jännite: 250 V, Kuormitus: 16 A, Kotelointiluokka: Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute