Source: https://es.scribd.com/doc/46428762/Centelsa-Conductores-electricos
Timestamp: 2016-12-08 14:06:39
Document Index: 277702652

Matched Legal Cases: ['Artículo 40', 'Artículo 17', 'Artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 47', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 310']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseBoletín Técnico - Diciembre 2004CONTENIDO
• Capítulo 3: Métodos y materiales de las instalaciones. en los capítulos que tienen relación con los conductores de energía eléctrica. el americano (AWG1 y kcmil 2 ) y el sistema de calibres métricos en mm 2 . éstos son: • Capítulo 1: Definiciones y requisitos generales para instalaciones eléctricas. sencillamente se pueden clasificar dentro del espectro de áreas para determinar cuáles calibres de un sistema y otro tienen coincidencia. 2. NFPA: National Fire Protection Association de los Estados Unidos.
SISTEMAS DE CALIBRES DE CONDUCTORES
El RETIE establece que se debe cumplir con la NTC 2050. • Capítulo 6: Requisitos para equipos especiales. por lo cual no se puede establecer una equivalencia exacta entre un sistema y otro. Los dos sistemas de calibres (AWG/kcmil y mm2) tienen fundamentos completamente distintos. La selección de un sistema u otro. depende de especificaciones preestablecidas o de preferencia particular del usuario. sin embargo. la Norma de Instalaciones Eléctricas NTC 2050 establece el sistema americano en AWG y kcmil. 3. • Capítulo 7: Condiciones especiales de las instalaciones. 4. • Capítulo 5: Requisitos para ambientes especiales. la cual indica que los calibres de todos los cables deben ser en el sistema americano (AWG y kcmil). • Capítulo 4: Requisitos de instalación para equipos y elementos de uso general. establece la obligatoriedad de la NTC3 2050. la ilustración 2 y la ilustración 3 incluyen los calibres en kcmil y en mm2 ordenados de la misma forma. • Capítulo 2: Requisitos de alambrado y protección de las instalaciones eléctricas.
1. NTC: Norma Técnica Colombiana. En Colombia. conocida como el Código Eléctrico Colombiano que está basado en la Norma Técnica NFPA4 70. El hecho de mayor trascendencia para el diseño y construcción de las instalaciones internas (comúnmente llamadas instalaciones domiciliarias e industriales) es que el RETIE en el Capítulo VII Artículo 40. Kcmil: kilo circular mil o miles de circular mil (1cmil = Área de un círculo de una milésima de pulgada de diámetro).
específicamente en lo que tiene que ver con los conductores eléctricos. las Tablas 32 y 33 del Artículo 17 del RETIE abren la posibilidad de especificar calibres en mm2. según se observa en las ilustraciones.establecen dos sistemas de calibres. En este documento se hace una descripción de los términos.
. teniendo como referencia los criterios del RETIE y de la NTC 2050. La ilustración 1 contiene los calibres en AWG y en mm2 ordenados de forma secuencial. conceptos y parámetros que están relacionados con las instalaciones eléctricas. AWG: American Wire Gauge.
0 4. Comparación calibres 250 a 500 kcmil y 120 a 240 mm 2
.26 2.0 5.76 3.5 a 6 mm 2
Calibres para Cables en AWG y mm 2
6.5 1. Comparación calibres 6 a 4/0 AWG y 10 a 95 mm 2
Calibres para Cables en Kcmil y mm 2
120 110 120 130 140
150 150 160 170 180
185 190 200 210 220 230
240 240 250 260
Ilustración 3.0 8.78 2.0
2.63 1.Calibres de Alambres en AWG y mm 2
Diámetro (mm) 1.59 2.26
1.0 Área (mm2)
Ilustración 1. Comparación Calibres 14 a 8 AWG y 1.0 2.0 7.0 6.05 2.38 1.0
4.0 9.5 3.
Transmisión.CADENA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
El Artículo 2 del RETIE establece: “El presente Reglamento debe ser aplicado a toda nueva instalación o ampliación. para llegar a las grandes subestaciones de transformación (normalmente en la periferia de las ciudades) y comenzar la distribución.ALUMINIO DESNUDO
Termoeléctrica 1 2 3
Subestación Subestación
Ilustración 4. Transformación.
.COBRE DESNUDO 6. ya sea por
1. esta debe ser transmitida a los centros de consumo ubicados en las grandes ciudades.…en los procesos de Generación.MAGNETO 2. Una vez convertida la energía cinética (rotación de los generadores) en energía eléctrica.”
medio hidráulico (embalse y turbinas de generación) o térmico (combustibles.CONTROL 5. Esta energía es sometida a una elevación de tensión eléctrica para que pueda ser transmitida de manera eficiente por medio de las líneas de transmisión.MEDIA TENSIÓN 4. los comúnmente usados son el carbón. Distribución y Utilización de la energía eléctrica. el gas natural y el fuel oil). Conductores eléctricos en los procesos de Generación. Transmisión y Transformación
La cadena de la energía eléctrica comienza con su generación.
3. Transmisión y Transformación.BAJA TENSIÓN
Procesos de Generación.
220.BUILDING WIRE 8.
1. representado por la industria y los usuarios residenciales y comerciales. Conductores eléctricos en los procesos de Distribución y Utilización. 208.COBRE DESNUDO 3.ACOMETIDA 6. La distribución de la energía eléctrica puede ser aérea o subterránea.
5.BAJA TENSIÓN 11.FLEXIBLES 7.COBRE DESNUDO 10.CONTROL
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA AÉREA
UTILIZACIÓN INDUSTRIAL UTILIZACIÓN RESIDENCIAL
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA SUBTERRÁNEA
Ilustración 5.MEDIA TENSIÓN
9. Las tensiones más usadas en Colombia son 120.Procesos de Distribución y Utilización
Después de la transformación comienza la distribución.ALUMINIO DESNUDO 2. 440 V.MAGNETO 4. La utilización de la energía normalmente se efectúa en baja tensión5 (1000 V y menos).MÚLTIPLEX
. El objetivo de las empresas de energía es suministrar electricidad al usuario final.
Transformación. Transmisión. etiquetas. Cuando van instalados en canalizaciones. El calibre mínimo para utilizar debe ser 14 AWG en cobre.
Si no se especifica otra cosa. y que son los de mayor utilización en las instalaciones internas y la conexión con la red de la empresa suministradora del servicio de energía eléctrica. rótulos. Distribución y Utilización de la energía eléctrica. Cables CENTELSA en los procesos de la energía eléctrica.
TIPOS DE CONDUCTORES INCLUIDOS EN LA NTC 2050
A continuación se indican los conductores eléctricos que aparecen contenidos en la NTC 2050. capacidad de corriente nominal y usos.
Conductores para Instalaciones Interiores
La Sección 310 de la NTC 2050 establece requisitos generales de los conductores y sus denominaciones de tipos. aislamiento. los conductores son de cobre. es decir. los conductores de calibre 8 AWG y mayores deben ser del tipo cableados.CENTELSA en la Cadena de la Energía Eléctrica
CENTELSA produce todos los cables usados en la cadena de Generación. resistencia mecánica.
PROCESOS DE LA CADENA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
PRODUCTOS CENTELSA GENERACIÓN TRANSMISIÓN TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN UTILIZACIÓN
Flexibles Conductores para Instalaciones Interiores Baja Tensión Magneto Control e Instrumentación Media Tensión Cobre Desnudo Alumino Desnudo Múltiplex Acometidas
Ilustración 6. no se aceptan conductor sólido o alambre.
Conductores para Media Tensión (Adaptación de Tabla 310-13 NTC 2050).
La Sección 338 de la NTC 2050 establece requisitos generales de los Cables de Acometida. pueden ser del tipo SER.Kcmil 8-4/0
Seco o húmedo 90˚C 90˚C 90˚C
Mojado 75˚C 75˚C 75˚C ó 90˚C
Fase Neutro 1 1a5 0ó1 0ó1
SER SEU USE
UL 854 NTC 4564 8-2000
Tabla 2.Kcmil 8-2000
Seco o húmedo MV 90˚C ó 105˚C
Fase 1ó3
UL 1072 NTC 2186
Tabla 3.o EPR (Caucho de Etileno Propileno) Termoestable Pantalla Chaqueta Cinta de cobre o hilos de cobre Termoplástica
RANGO DE CALIBRES AWG . Estos conductores pueden ser instalados bajo condiciones particulares de las normas UL44 y NTC 3277. 7.(Polietileno Reticulado) Plástico termoendurecible resistente a la humedad y retardante a la llama Chaqueta Nylon
RANGO DE CALIBRES AWG .
La Sección 326 establece requisitos generales para los Cables de Media Tensión (MV Medium Voltage) que es un cable monopolar o multiconductor con aislamiento dieléctrico sólido para uso en más de 2000 V.(Polietileno Reticulado) . los cuales están conformados por un conjunto de uno o varios conductores con o sin cubierta interior.NOMBRE
MATERIALES Aislamiento PVC . para exteriores y enterrado directo.
. Conductores para Instalaciones Interiores (Adaptación de Tabla 310-13 NTC 2050). Conductores de Acometida (Adaptación de Tabla 310-13 NTC 2050). El calibre mínimo de los cables de acometida de cobre no debe ser inferior a 8 AWG.
MATERIALES Aislamiento XLPE .
MATERIALES Aislamiento Termoplástico o Termoestable Termoestable Chaqueta Resistente a la Luz Solar Opcional
RANGO DE CALIBRES AWG . Designación de siglas para cada tipo de cable. contenidas en la Norma NTC 2050.Kcmil 14-2000
Seco o húmedo 90˚C 90˚C
Mojado 75˚C 75˚C 90˚C 75˚C 90˚C
THHN/THWN XHHW
UL 83 NTC 1332
XHHW-2 RHW
90˚C 75˚C
UL 44 NTC 3277
Tabla 1. SEU o USE.Termoplástico retardante a la llama XLPE .
siguiendo una secuencia desde la generación hasta la utilización. enterrado directo o bandejas portacables. Los Cables de Media Tensión CENTELSA están conformados básicamente por un conductor (cobre o aluminio). nivel 100% o 133%. un blindaje del aislamiento (XLPE semiconductor). Cables Tripolares (tres fases cableadas bajo una cubierta común) y Cables Tríplex (tres fases con chaquetas individuales.
Se usan para distribución de energía eléctrica y conectan los transformadores de subestaciones con los transformadores para bajar la tensión a niveles de usuario final. A continuación se describen los usos y las construcciones de cada tipo de cable. por cuanto constituyen el medio de transporte de la energía. un blindaje sobre el conductor (XLPE semiconductor). en ductos subterráneos. asi:
Tensión (kV) Calibre Mínimo (AWG) 5 8 8 6 15 2 25 1 35 1/0
DESCRIPCIÓN DE LOS CONDUCTORES CENTELSA EN LA CADENA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
En cada proceso los cables y conductores eléctricos CENTELSA juegan un papel importante. una pantalla metálica (cinta de cobre o hilos de cobre) y la cubierta exterior o chaqueta (PVC o PE). Adicionalmente en la distribución aérea de energía eléctrica se han venido utilizando los Cables Semiaislados o para Zonas Arborizadas. cableadas entre sí). La principales configuraciones utilizadas son: Cables Monopolares (con sus variantes de pantallas). conductores y pantallas bloqueados contra la migración longitudinal de humedad. cuyo diseño básico consta de un conductor ACSR con
. el aislamiento (XLPE o EPR).Los calibres mínimos se establecen para los diferentes niveles de tensión. Su instalación puede ser al aire. canaletas.
2% IACS8. aleación de aluminio 6201-T81 y acero recubierto con zinc o con aluminio. Los primeros son utilizados en líneas aéreas. reforzados con alambres de aleación de aluminio 6201-T81. una interna en XLPE natural y la externa en XLPE negro Anti-Traking (resistente a las descargas superficiales). en contraste con su moderada carga de rotura. pero menor conductividad.5% IACS.
. Conductores ACSR/AW: formados por
8.bloqueo contra la humedad. mientras que la aleación 6201-T81 tiene mayor carga de rotura.
alambres de aluminio 1350-H19 reforzados con alambres de acero recubierto con aluminio. Conductores ACAR: formados por alambres de aluminio 1350-H19. El aluminio 1350-H19 y la aleación 6201T81 poseen buena resistencia a la corrosión.
Cables de Cobre Desnudo CENTELSA
Los Conductores de Aluminio Desnudo CENTELSA son usados para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas. Semiduro y Suave. CENTELSA fabrica Conductores de Cobre en tres tipos de temple: Duro. Las principales configuraciones de los Cables de Aluminio Desnudo son: Conductores AAC: formados por alambres de aluminio 1350-H19. El aluminio 1350-H19 tiene una conductividad de 61. Conductores AAAC: formados por alambres de aleación de aluminio 6201-T81. blindaje del conductor (XLPE semiconductor) y recubrimiento compuesto por dos capas.
Los Conductores de Cobre Desnudo CENTELSA son usados para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas. donde es requerida una mayor carga de rotura. Los metales más utilizados para su fabricación son aluminio 1350-H19. 52. IACS: International Annealed Copper Standard. mientras que los otros temples son utilizados en sistemas de puesta a tierra. Conductores ACSR/GA: formados por alambres de aluminio 1350-H19 reforzados con alambres de acero recubierto con zinc. sistemas de puesta a tierra y como conductores de neutro.
relés interruptores y equipos de medición. El aislamiento usado para los Cables de Instrumentación es PVC retardante a la llama. tales como transformadores de corriente. transformadores de potencia. Los Cables de Control CENTELSA son cables multiconductores que llevan señales eléctricas usadas para monitorear o controlar sistemas eléctricos de potencia y sus procesos asociados. Para
. La tensión de operación de estos cables es de 300 V y también son aptos para usos en 600 V en circuitos de potencia limitada. Los Cables de Instrumentación CENTELSA son cables multiconductores que transportan señales eléctricas de baja potencia (los circuitos son inherentemente de potencia limitada) usadas para monitorear o controlar sistemas eléctricos de potencia y sus procesos asociados. El aislamiento usado para los Cables de Control es PVC retardante a la llama para una temperatura de operación de 90°C. resistente a la abrasión y a la manipulación durante la instalación y operación. La chaqueta también es PVC. La tensión de operación de estos cables es de 600 V. resistente a la abrasión y a la manipulación durante la instalación y operación. como túneles o cavernas. se utilizan materiales retardantes a la llama. para una temperatura de operación de 105°C. y de los analizadores al equipo de control en el sistema eléctrico de potencia. La chaqueta también es PVC. sin contenido de halógenos y con baja emisión de humos tóxicos. Para algunas aplicaciones. usualmente equipo electrónico.
Son usados para llevar señales desde procesos de monitoreo a procesos de analizadores.Cables de Control CENTELSA
Cables de Instrumentación CENTELSA
Se usan para llevar señales entre aparatos en interfase directa con el sistema eléctrico de potencia.
Se consideran Cables de Baja Tensión aquellos cuyo voltaje de operación es como máximo de 1000 V entre fases. En CENTELSA. Opcionalmente se construyen con pantalla electrostática y en algunas aplicaciones específicas con armaduras para protección mecánica. Cables Multiconductores de Potencia
Los Cables de Potencia CENTELSA son de uso general en instalaciones industriales. y eléctricas y mecánicas del XLPE como materiales de aislamiento. sin contenido de halógenos y con baja emisión de humos tóxicos. resistencia a los rayos solares.algunas aplicaciones como túneles o cavernas. baja emisión de humos. los materiales de aislamiento más usados son el PVC.
Cables de Baja Tensión CENTELSA
En general. cárcamos. Dentro de esta familia se encuentran principalmente cables para 600 V. y las propiedades mecánicas y de retardancia a la llama del PVC como chaqueta exterior. Dentro de estos tipos. La construcción de los Cables de Potencia Multiconductores reúne las excelentes características eléctricas del PE. se encuentran compuestos con características especiales como retardancia a la llama.
. canalizaciones o enterrado directo. se utilizan materiales retardantes a la llama. entre otros. De forma básica un Cable de Baja Tensión CENTELSA está compuesto por uno o varios conductores de cobre y materiales que componen el aislamiento o la chaqueta. Sitios secos o húmedos. que generalmente son plásticos. el Polietileno Termoplástico (PE) y el Polietileno Reticulado (XLPE). distribución interior de energía en baja tensión. se usan en el proceso de Utilización y van desde la salida de los transformadores de distribución hasta la conexión con los equipos. Para algunas aplicaciones a la intemperie o en instalación subterránea se usa el PE que posee una mejor impermeabilidad al agua y buena resistencia a los rayos solares.
La chaqueta proporciona resistencia mecánica a la abrasión y a posibles daños ocasionados durante la instalación y/o manipulación en operación. compuestos no halogenados.
Las Acometidas tipo SEU. gasolina y otras sustancias químicas. SER y USE se caracterizan por su construcción con las fases en disposición paralela o cableada y el neutro de tipo concéntrico. Los Cables y Alambres THHN/THWN CENTELSA son especialmente utilizados cuando se requieren instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceite. los Alambres y Cables THHN/THWN CENTELSA son utilizados para alambrado eléctrico en instalaciones.
Los Cables Múltiplex de Aluminio CENTELSA (Dúplex. grasas.
. cableado alrededor de las fases y una chaqueta exterior protectora. en circuitos alimentadores y ramales y redes interiores secundarias industriales. Para proyectos eléctricos comerciales e industriales. es decir. normalmente desde el transformador hasta la derivación para el usuario o caja de distribución ubicada en el poste. Cables tipo Múltiplex
Los Alambres THHN/THWN CENTELSA son usados especialmente en instalaciones eléctricas residenciales. conexiones de tableros. Este tipo de conductores son diseñados para una tensión de operación de 600 V.Cables para Acometidas
Conductores para instalaciones interiores CENTELSA
Los Cables de Acometida CENTELSA se usan para conectar la red secundaria con el equipo de medida o contador. salidas de motores y sistemas generales de distribución de energía por bandejas o ductos. Tríplex o Cuádruplex) se usan para distribución secundaria aérea de energía eléctrica.
Los Cables “Dúplex” SPT CENTELSA. aislamiento en PVC para una temperatura de operación de 90°C y cubierta externa en nylon. son usados como cordones de servicio para conexión de aparatos y se fabrican con cables de cobre suave flexible o extra flexible.con conductores de cobre (opcional en aluminio).
MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES
Los Cables Flexibles se denominan así por ser fácilmente maniobrables en espacios reducidos y poderse movilizar. Básicamente un Cable Flexible está compuesto por uno o varios conductores de cobre y materiales que componen el aislamiento o la chaqueta. Se fabrican con cables de cobre suave flexible aislados individualmente. Se tomará como válida para determinar este requisito el color propio del acabado exterior del conductor o en su defecto. cableados y con chaqueta exterior. Este requisito es también aplicable a conductores desnudos. aislados con PVC. su marcación debe hacerse en las partes visibles con pintura. como barrajes”. con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. enrollar y transportar con facilidad. Su característica de flexibilidad los faculta para soportar movimientos o vibraciones que se presentan en algunas aplicaciones específicas. Cables Flexibles CENTELSA
de servicio para equipos y herramientas portátiles.
. Los Cables “Encauchetados” ST-C CENTELSA son usados como cordones El Numeral 4 del Artículo 11 del RETIE indica: “Con el objeto de evitar accidentes por mala interpretación de los niveles de tensión y unificar los criterios para instalaciones eléctricas. se debe cumplir el código de colores para conductores establecido en la Tabla 13 (tabla 4 de este documento). que generalmente son plásticos. Los materiales usados para aislamiento y chaqueta son termoplásticos con contenido elastomérico para mayor flexibilidad.
CENTELSA cuenta con el respectivo Certificado de Conformidad respaldado por entidades colombianas como el CIDET 9 y el ICONTEC o internacionales como UL10 de Estados Unidos. deben cumplir los requisitos del presente Reglamento que les sean de aplicación y demostrarlo a través del Certificado de Conformidad del que trata el presente capítulo. CTL: Cable Technology Laboratories. 11.SISTEMA
Tensión (V) Fases Neutro
120 1 1 Negro 120/240 2 1 Negro Rojo
TRIFÁSICO (Y) ESTRELLA
208/120 3 1 Amarillo Azul Rojo 480/277 3 1 Amarillo Naranja Café Gris Desnudo o Verde N/A
(∆-) DELTA
240/208/120 3 1 Negro Naranja Azul Blanco Desnudo o Verde Verde amarillo 3
(∆) DELTA
240 N/A Negro Azul Rojo N/A Desnudo o Verde N/A 480 3 N/A Amarillo Naranja Café N/A Desnudo o Verde N/A
Neutro Tierra de Protección
Blanco Desnudo o Verde
Tabla 4. máquinas. Numeral 1 Certificación de Productos establece: “Los materiales. deben demostrar su cumplimiento a través de un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio” (por ejemplo CIDET o ICONTEC). aparatos. CTL14 de Estados Unidos. Código de Colores para Conductores . a los que se refiere el RETIE.
9. Para cada uno de los tipos de cables en todos los procesos de la energía eléctrica.
CERTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS
El Artículo 47 del RETIE. 12. FONDONORMA13 en Venezuela. Por otra parte. LAPEM: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales. FONDONORMA: Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad. importadores o comercializadores de los productos sometidos a este Reglamento Técnico.Tabla 13 del RETIE. los
fabricantes. previo a su comercialización”. CIDET: Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Sector Eléctrico Colombiano). 14. conjuntos y subconjuntos. ANCE: Asociación de Normalización y Certificación. 10.
. LAPEM11 y ANCE12 en México. UL: Underwriters Laboratories Inc. 13. a ser utilizados en las instalaciones eléctricas en Colombia. el mismo artículo señala: “Previamente a su comercialización. entre otras.
FONDONORMA UL UL.: (572) 664 4556 / Fax: (572) 664 8258 http://www. Los Cables y Conductores Eléctricos son el medio para el transporte de la energía eléctrica y constituyen una parte trascendental en las instalaciones que inciden sobre la seguridad de los operadores y usuarios. LAPEM. Colombia Tel.co / e-mail: sales@centelsa. CIDET CIDET ICONTEC CIDET CIDET CIDET CIDET CIDET
UL. 38-43 Urb. ANCE UL.com.com. desde la generación hasta el uso final. Certificados de Conformidad de Cables CENTELSA.
Planta y Oficina de Ventas Calle 10 No.NORMATIVIDAD PRODUCTOS
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) Instalaciones Norma Técnica Colombiana (NTC) Productos
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS CENTELSA
Conductores para Instalaciones Interiores Baja Tensión Magneto Control e Instrumentación Media Tensión Cobre Desnudo Aluminio Desnudo Múltiplex Acometidas
Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17 Artículo 17
Artículo 310. Industrial Acopi. de la NTC 2050 y de las normas establecidas para cada producto. 2619 2186. LAPEM. 2744 2186 307 308.co
.centelsa. por lo tanto las Entidades Certificadoras y los Inspectores pondrán especial énfasis en la verificación de los requisitos establecidos por el Reglamento (RETIE) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050).
El Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas establece el cumplimiento de Conformidad con Norma de todos los productos que componen una instalación eléctrica. ANCE UL. 4564 4564
ICONTEC. Yumbo. ANCE UL UL
Tabla 5. CTL LAPEM. CENTELSA ofrece un producto que se adecúa a los requerimientos técnicos y de seguridad del RETIE. 309.13 Sección 340 Sección 326 Sección 321 Sección 338
1332 1099 361 3942. Para cada uno de los procesos de la cadena de la energía eléctrica. ANCE LAPEM.
Leer más sobre este usuarioactividades recreativasFormato de Registro de EquiposDeterminacion de Fugas en Un Sistema de Aire Comprimido
Centelsa - Conductores electricos por Cesar Pirela8,6K visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
Relacionado12 d Guia Centelsapor Francisco VillegasConductor..por rammsteinsibirisinformacion Cables Thhnpor alesifuentesRegulacion d Tension en Instalaciones Electric As Centelsapor Weimar SalazarNorma Técnica NTC 2050por anaranjo449961mnspor Armando SolanoRETIEpor ZornCables Flexibles Centelsapor Weimar Salazarn_aerea_147por pablocucaitaDimension a Mien To de Los Cablespor Felipe Raul Chumpitaz Gspa(2)por cazerpa350INSTACION ELECTRICA RESIDENCIALpor juliansernaCUADRO DE CARGApor montoya333calculo de calibres de conductorespor Candido Magaña EusevioACOMETIDA DE UN SISTEMA ELÉCTRICO TRIFASICO por yency89Manualpor kahuigoSegundo Parcial de Calculo III, 7 de diciembre de 2011por Hans Müller Santa CruzManual de Cableado Electrico Vpor Cesar CervantesESTUDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE EDIFICIOS T2,por Wadenson Feliz SantanaRetie: Cartilla pràcticapor antuan136Código de colores en cables eléctricospor Kevin JorgesCables Centelsapor vitordue12Examen Final Cálculo III, 13 de diciembre de 2011por Hans Müller Santa CruzIntroduccion a Matlabpor JULY92Conductores ElÉctricospor sayanfase4Calibres de cablespor estebanecheverry11instalaciones electricas[1] residencialespor melfer-1303Primer Parcial Cálculo III, 24 de abril de 2012por Hans Müller Santa CruzSimilar to Centelsa - Conductores electricos12 d Guia CentelsaConductor..informacion Cables ThhnRegulacion d Tension en Instalaciones Electric As CentelsaNorma Técnica NTC 2050mnsRETIECables Flexibles Centelsan_aerea_147Dimension a Mien To de Los Cablesspa(2)INSTACION ELECTRICA RESIDENCIALCUADRO DE CARGAcalculo de calibres de conductoresACOMETIDA DE UN SISTEMA ELÉCTRICO TRIFASICO ManualSegundo Parcial de Calculo III, 7 de diciembre de 2011Manual de Cableado Electrico VESTUDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE EDIFICIOS T2,RetieCódigo de colores en cables eléctricosCables CentelsaExamen Final Cálculo III, 13 de diciembre de 2011Introduccion a MatlabConductores ElÉctricosCalibres de cablesinstalaciones electricas[1] residencialesPrimer Parcial Cálculo III, 24 de abril de 2012MatlabCentelsa - Conductores electricos