Source: http://docplayer.cz/16280352-Kanalizacni-rad-stokove-site-mesta-kostelec-n-orl.html
Timestamp: 2018-03-19 02:13:42+00:00
Document Index: 19703046

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28']

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl."
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl.
2 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu 3. Popis území 3.1. Charakter lokality 3.2. Cíle kanalizačního řádu 4. Technický popis stokové sítě 4.1. Popis a hydrotechnické údaje 4.2. Hydrologické údaje 4.3. Grafická příloha č Údaje o čistírně odpadních vod 5.1. Kapacita a limity vypouštěného znečištění 5.2. Současné výkonové parametry ČOV 5.3. Řešení dešťových vod 6. Údaje o recipientu 7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 9. Měření množství odpadních vod 10. Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech 11. Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů Výčet a informace o sledovaných producentech Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Grafická příloha č Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem 13. Aktualizace a revize kanalizačního řádu
3 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ : Město Kostelec n. Orl. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /2 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod v městě Kostelec n. Orl. do stokové sítě města Kostelec n. Orl. zakončené čistírnou městských odpadních vod v městě Kostelec n. Orl. Vlastník kanalizace : Město Kostelec n. Orl. Identifikační číslo: Sídlo: Palackého nám. 38, Kostelec n.o. Provozovatel kanalizace :AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. Kn. Identifikační číslo (IČ) : Sídlo Zpracovatel provozního řádu :Štemberkova 1094, Rychnov n. Kn. :AQUA SERVIS, a.s.rychnov n. Kn. Datum zpracování : únor 2004 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : 3
4 Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Kostelci n. Orl. č. j.... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu
5 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
6 Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě města Kostelce n. Orl. tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY Ve městě Kostelci n. Orl. bylo podle posledních oficiálních statistických údajů celkem 6171trvale bydlících v odkanalizovaných katastrálních územích. Město Kostelec n. Orl. je typem menšího města,rozprostírá se v údolní nivě řeky Orlice v převážně členitém terenu. Většina obyvatel bydlí v přízemní a jednopatrové zástavbě, ve vyšší zástavbě (zděná a panelová)na sídlišti Na Váze, Za zemědělskou školou, Na Příkopech. Domy jsou vesměs napojeny na veřejnou kanalizaci, kterou se odpadní vody odvádí na městskou čistírnu odpadních vod. Tato se nachází v údolní nivě řeky Divoké Orlice v dolní části na pravém břehu řeky pod zámeckým areálem. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Divoké Orlice. Z hlediska odvádění a čištění odpadních vod jsou největšími znečišťovateli obyvatelstvo a objekty občanské vybavenosti. Firmy umístěné většinou v těsné blízkosti řeky mají vlastní čistící zařízení se samostatnými výustmi do řeky ODPADNÍ VODY V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) při výrobní činnosti drobná průmyslová výroba, c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ), d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od obyvatel napojených přímo na stokovou síť. Částečně jsou odpadní vody v určitém počtu případů odváděny i do septiků, nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump). Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.
7 Poznámka : Znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuto ve sféře průmyslu a městské vybavenosti. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu : - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu). Podniky vykazují poměrně velkou variabilitu ve výrobních činnostech a sortimentu výroby, v současné době vznikají technologické odpadní vody trvale pouze u některých. Tyto odpadní vody významně ovlivňují kvalitu a množství odpadních vod ve stokové síti. Odpadní vody z městské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména firmy : - Městský úřad - Obchodní akademie - Zemědělská střední škola -Základní škola 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou (veřejnou) stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Celková délka dopravních cest stokové sítě je 23,57 km. Popis : Město Kostelec n. Orl. má vybudovanou původní veř. kanalizaci v letech Je to jednotná kanalizační síť. Hlavní kmenová stoka A je vedena po pravém břehu a je zaústěna do ČOV. U železniční zastávky je na sběrač A napojena stoka D, která odvádí odpadní vody z Jirchářské a Riegerovy ulice a dále ze zástavby za zemědělskou školou a směrem na Častolovice. Do sběrače D je napojen sběrač E, který odvádí odpadní vody z prostoru náměstí, Příkopy a celé zástavby nad stadionem. Sběrač C, který je napojen na stoku A u hospody Na růžku odvádí odpadní vody ze Zoubkovy ulice. Zástavba po levém břehu Divoké Orlice Na Skále je odváděna sběračem B napojeným přes přečerpací stanici do sběrače A. Odlehčovací komory: Nejvýznamnější odlehčovací komora OK-1 se nachází v areálu ČOV. Projektová kapacita přívodní stoky je 401 l/s. Projektová kapacita dešťového přítoku do ČOV je 50,4 l/s. Při extrémní srážkové události může přepadat maximálně až 350 l/s. Vzhledem k tomu, že reálný bezdeštný přítok na ČOV je 20,8 l/ s je kritický ředící poměr na přepadu z OK-1 1:1,42.
8 Odlehčovací komora č. 2 je umístěna U zastávky, odlehčovací komora č. 3 tvoří součást přečerpací stanice. Všechna odlehčení z oddělovacích komor jsou provedena do řeky Divoké Orlice. Odlehčení v oddělovacích komorách č. 1 a č.3 jsou limitována kapacitou čerpacích stanic Další objekty : Kromě ČOV a oddělovacích komor je na kanalizaci ještě jeden důležitý objekt, a to přečerpací stanice odpadních vod Na Skále. K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména revizní vstupní šachty HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : Město Kosrtelec n. Orl. se nachází v podhůří Orlických hor s nadmořskou výškou kolem 280 m. Roční průměrný úhrn srážek činí 680mm. Průměrná intenzita patnáctiminutového přívalového deště s periodicitou 0,5 činí 155 l/s/ha. Průměrný odtokový součinitelje uvažován pro různé typy povrchů takto: travnatý povrch...0,05 zpevněné plochy lehce propustné...0,40 asfaltové a těžce prop. plochy...0,90 střechy...0,90 Množství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet trvale bydlících obyvatel ve městě Kostelec n. Orl. v odkanalizovaném území je v současnosti 6171 obyvatel. Počet obyvatel napojených na kanalizaci činí Uživatelé veřejné kanalizace jsou připojeni prostřednictvím 1121 kanalizačních přípojek. Specifický odběr na jednoho připojeného obyvatele podle množství odebírané pitné vody fakturované činí 140 l/obyv/den. Při současném celkovém množství kanalizací odváděných odpadních vod fakturovaných představuje specifická produkce na jednoho připojeného obyvatele 155 l/den. Další významné údaje Kanalizace Kostelec n. Orl. se vyznačuje poměrně značným objemem balastních vod. Tyto se dostávají do kanalizace jednak z důvodu netěsnosti potrubí, dále pak zaústěním různých odvodňovacích systémů a příkopů. Zvyšují se však náklady za čerpání odpadních vod a náklady za vypouštěné odpadní vody. Množství odpadních vod snižuje rovněž účinnost čistírny GRAFICKÁ PŘÍLOHA č. 1
9 Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci a významných zdrojů odpadních vod.
10 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Popis technologie: Čistírna městských odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna s hrubým předčištěním pomocí strojně těženého lapáku štěrku a písku. Za hrubým předčištěním odpadní voda natéká na jemné strojně stírané česle a dále do čerpací jímky, odkud je voda přečerpávána na vírový lapák písku. Na výtlačném potrubí DN 200 je osazen indukční průtokoměr včetně vyhodnocovací jednotky, který slouží pro měření průtoku vody. Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká na přečerpávací jímku, odkud je čerpána na sdružený objekt biologického čištění. Biologické čištění odpadních vod na ČOV Kostelec n. 0rl. je navrženo jako nízkozatěžovaná aktivace se stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací. Biologické čištění probíhá v původních rekonstruovaných železobetonových nádržích- biologickém reaktoru, ke kterým je připojen objekt zahuštění a akumulace přebytečného kalu, který sestává z dvojice kruhových nádrží. Gravitačně zahuštěný kal je odvodňován na stávajících kalových polích. Technologickými příčkami, vestavbami a propojovacími potrubími v biologickém reaktoru je vytvořen prostor denitrifikace, nitrifikace a prostor dosazovací. Součástí biologického čištění je i kalové hospodářství. Oddělování suspenze aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá v dosazovacích nádržích. Vyčištěná voda odtéká odtokovými žlaby do recipientu, vratný kal je z dosazovacích nádrží přečerpáván do denitrifikačního prostoru pomocí recirkulačních čerpadel. Kal produkovaný v procesu čištění jako kal přebytečný, je zahušťován v kruhových kalových zahušťovacích a akumulačních nádržích. Kalová voda je odčerpávána do kanalizace, která je zaústěna do čerpací jímky. Vodoprávní povolení bylo vydáno : dne : č. j. : ŽP 12388/03 vydal: MÚ Kostelec n. Orl.- odbor ŽP 5.1. Kapacita ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD a limity vypouštěného znečištění Základní projektové kapacitní parametry : Qd - průměrný přítok 2325 m3/den to je Qmax Q24 26,9 l/s 50,4 l/s 20,8 l/s bilanční (kg/d) koncentrační (mg/l) BSK ,3 počet EO Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat větším množstvím odpadních vod ze septiků a žump. Tyto mohou být na ČOV zneškodňovány jen vyjímečně, po předchozím souhlasu technologa. Doporučené množství je maximálně 20m3/den.
11 5.2. SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 5181 fyzických, ve městě trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 5167 ekvivalentních obyvatel, znečištění na odtoku reprezentuje 125 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 97,6 %. Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. Do čistírny odpadních vod přitéká zvýšené množství balastních vod. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Projektová kapacita přiváděcí stoky do odlehčovací komory OK 1 (před čistírnou odpadních vod) je 401 l/s. Projektová kapacita dešťového přítoku do mechanické části čistírny odpadních vod je 50,4 l/s. projektová kapacita dešťového přítoku do biologické části čistírny odpadních vod je 50,4 l/s. 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Název recipientu : Řeka Divoká Orlice Číslo hydrologického profilu : Identifikační číslo vypouštění odpadních vod : Q 355 : 370 l/s Kvalita při Q 355 : BSK5 = 1,5 mg/ll CHSK(Cr) = 8,5 mg/l NL = 2,0 mg/l N-NH4+ = 0,1 mg/ll Správce toku : Povodí Labe,s.p.
12 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9. Kyanidy. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.
13 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č.3 Tabulka č. 3 Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku tenzidy aniontové PAL-A 10 AOX AOX 0,20 rtuť Hg 0,002 měď Cu 0,2 nikl Ni 0,05 chrom celkový Cr 0,1 olovo Pb 0,05 arsen As 0,01 zinek Zn 0,5 kadmium Cd 0,002 rozpuštěné anorg. soli RAS kyanidy celkové CN- 0,2 extrahovatelné látky EL 80 nepolární extrahovatelné látky NEL 20 reakce vody ph 6,0-9,0 teplota T 40 C biochemická spotřeba kyslíku BSK5 700 chemická spotřeba kyslíku CHSK(Cr) 1200 nerozpuštěné látky NL dusík amoniakální N-NH dusík celkový Ncelk. 120 fosfor celkový Pcelk. 30 PCB PCB 0,0003 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 25 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD
14 Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Objemový přítok do čistírny odpadních vod bude zjišťován z přímého měření, z údajů vstupního měřidla průtoků, umístěného v technologické lince na výtlačném potrubí z čerpací stanice. Objem (průtok) balastních + srážkových vod bude vypočten z rozdílu: voda čištěná voda odkanalizovaná. Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného.
15 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí Vodohospodářské společnosti AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. Kn. tel. : fax : pohotovost: Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH (k datu schválení kanalizačního řádu) Průmysl : Federal mogul friction products a.s. Kostelec n. O. Městská vybavenost : Není sledovaná : ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod)
16 Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech (viz grafická příloha č. 2) odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti a rozsahu ukazatelů dle rozhodnutí.výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace KONTROLNÍ VZORKY Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.1.), sledovanými odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin : A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů A zařazují : FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS a.s. Kostelec n.o Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky : Podmínky : 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j.
17 10 532/ k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování GRAFICKÁ PŘÍLOHA č. 2 Grafická příloha č. 2 obsahuje údaje o poloze sledovaných producentů a o poloze míst kontroly odpadních vod (uvádí se pro všechny sledované producenty odpadních vod).
18 11.4. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění : tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí 12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.
19 13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města Písek včetně místních částí Semice, Smrkovice, Nový Dvůr červen 2014 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD PÍSEK vč. místních částí SEMICE, SMRKOVICE a NOVÝ