Source: https://es.scribd.com/document/366624645/Curso-NFPA-70E-pdf
Timestamp: 2019-04-25 16:55:09
Document Index: 169281245

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 34', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 21', 'artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 28', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 20', 'Artículo 25', 'Artículo 34', 'Artículo 28', 'Artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'Artículo 25', 'Artículo 50', 'Artículo 46', 'Artículo 88', 'artículo 19', 'Artículo 100', 'Artículo 108', 'Artículo 104', 'Artículo 101', 'Artículo 110']

Cargado por Claudio Patricio Corvalàn Yañez
01.Evaluación de Riesgos Profesionales
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (1).xlsx
PTE-ST-018, Instalacion Cajas de Conexion
01_Implantacion_PPQ
DAS Mantenedores Moly
“Expertos en la Administración de Riesgos y el Mantenimiento a Equipos y Sistemas Eléctricos”
MARO LEGAL Y NFPA 70E
Instructor NFPA 70E y Director Comercial
PLlaneza@IESRC.com
• OSHA, MSHA, NEC en Estados Unidos
• Min. de Trabajo E.S.S., la SRT, IRAM y AEA en Argentina
• RESESATE, Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
• NCH ,DS 40, DS 594, DS 132 en Chile
• Sea cual sea la legislación, es el empleador el que debe
reconocer y evitar las condiciones inseguras y darla a conocer al
personal. También, establecen claramente que es el empleador el
responsable de la capacitación y de la entrega del EPP
• Existen normas, reglamentos y estándares en los países
Latinoamericanos que contemplan peligros eléctricos y generales
• En su mayoría no proveen métodos concretos para controlar /
administrar los riesgos eléctricos.
MARCO LEGAL = QUE DEBE HACER EL EMPLEADOR
(OBLIGACIÓN PARA LA EMPRESA)
Para más información escribanos al correo:
Servicios@IESRC.com •1
COMO PODEMOS CUMPLIR
Reconoce todos los riesgos eléctricos y los
Nos hace tener conciencia sobre historial de
accidentes en la industria y riesgos latentes
Es la única norma a nivel mundial que ofrece una
solución integral a los riesgos eléctricos
Contiene herramientas claves para un programa de
seguridad eléctrica exitoso, sirviendo como guía
al “Grupo de Seguridad Eléctrica”
Permite evaluar las practicas de trabajo y
requerimientos actuales del marco legal vigente
ADOPCION E IMPLANTACION DE LA NFPA 70E,
PERMITE CUMPLIMIENTO
QUE ES LA NORMA NFPA70E?
• En los EE.UU.OSHA exige al empleador a proveer a sus trabajadores
de ambientes de trabajo libres de peligros reconocidos
• OSHA es el ‘DEBE’
• La NFPA 70E es el ‘COMO’. Entrega al empleador y a empleados el
‘COMO’ lograr lugares de trabajo seguros. Es un método práctico,
probado, discutido y consensuado.
• NFPA 70E provee a los empleadores de elementos prescriptivos para
• NFPA 70E es la norma para la SEGURIDAD ELECTRICA EN
• Es un documento consensuado y con equilibrada representacion y
variadas perspectivas de las distintas áreas de la industria
Servicios@IESRC.com •2
• La Asociación Nacional de Protección contraincendios (NFPA por sus siglas en
inglés) de EEUU es la autoridad a nivel mundial sobre seguridad contra incendios,
eléctrica y de la construcción, desarrollando y diseminando el más valioso
conocimiento sobre estos temas.
• La norma NFPA 70 (NEC), establece los requerimientos mínimos para la
instalación segura de cableado y equipos eléctricos.
• La norma NFPA 70B, recomienda un Programa de mantenimiento para los equipos
y sistemas eléctricos. Estos procedimientos recomendados están dirigidos a la
mantención preventiva de sistemas y equipos eléctricos de tipo industrial
• La norma NFPA 70E, establece los requerimientos de seguridad eléctrica para los
trabajadores en sus lugares de trabajo, entregando pautas para los trabajos en o
cerca de equipos o partes energizadas.
NFPA (VOLUNTARIA PARA LA EMPRESA):
PERMITE AL EMPLEADOR CUMPLIR EL MARCO LEGAL
LA IMPORTANCIA DE LA NFPA EN LATINOAMERICA
• La mayoría de los países de Latinoamérica las adoptan en ausencia de una
normativa propia o como complemento de aquellas existentes.
• Unidades verificadoras las exigen o se apoyan en ellas al momento de auditar los
procesos de seguridad de una empresa
• Se citan las normas de NFPA como referencia en reglamentos y procedimientos de
mantenimiento y seguridad eléctrica.
• Puede utilizarse como evidencia que determine si un empleador actuó de manera
negligente según los tribunales locales
• Dada la sostenida inversión en América Latina y el volumen de los negocios que se
realizan, ya no es únicamente importante proteger la vida, sino que también las
propiedades (bienes) y las inversiones
• La NFPA apoya y promueve tres objetivos primordiales: seguridad humana, la
protección de la propiedad y la continuidad de las operaciones productivas.
Servicios@IESRC.com •3
legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de el. prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida.com •4 . PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD El empleador asume las implicancias económicas. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN El empleador garantiza. no teniendo vínculo laboral. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. • IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo • I. y de aquellos que. • II. con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. la salud y el bienestar de los trabajadores. SEGURIDAD ELECTRICA: MARCO LEGAL Y NFPA 70E MARCO LEGAL • LEY N° 29783. en el centro de trabajo.
el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las personas que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en general con la electricidad. sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores.. comprende a todos los empleadores y los trabajadores MARCO LEGAL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ELECTRICIDAD (RESESATE) – 2013 El presente Reglamento tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país.com •5 . • Artículo 2. b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores • Artículo 1. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable. MARCO LEGAL • IX. Dichas condiciones deben propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.Objetivos El presente Reglamento tiene como objetivo establecer normas de carácter general y específico con el fin de: a.. Proteger. Artículo 1°. física. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Ámbito de aplicación La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. reducción y control de los riesgos. sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores. incidentes y enfermedades profesionales.El presente Reglamento tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. mental y socialmente. en forma continua. a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes. mediante la identificación. el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
La norma trata lo relativo a las practicas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo de los empleados. Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la electricidad. Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de control. mantenimiento y desmantelamiento…. del tiempo de trabajo. en relación a los riesgos que derivan del uso de la electricidad. inspección. d.com •6 . c. y en la adaptación de la maquinaria. Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas y/o con uso de la electricidad.1 Propósito. Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. que son necesarias para salvaguardar de manera practica a los empleados con respecto a los riesgos asociados con la energía eléctrica durante sus actividades tales como la instalación. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. del equipo. b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o supervisan. (A) Cobertura. operación. e. f. 90. eliminación y reducción de riesgos.2 Alcance. MARCO LEGAL b. CAPITULO 1 : PUNTOS FUNDAMENTALES 90. de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores. El propósito de la norma es proveer de forma practica un área de trabajo segura a los trabajadores.
golpes por un objeto.000 Cuasi Accidentes Seguridad Eléctrica 300. caidas) Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. el 25 % de las defunciones por accidentes en las áreas de trabajo son por accidentes con electricidad • Anualmente ocurren 30. ESTADÍSTICAS: ACCIDENTES 1 a 300 1 a 10 1 1 Fatalidad Fatalidad 30 Lesiones con Perdida de Días de Trabajo 10 Lesiones 300 Lesiones Registrables Registrables 30. las electrocuciones son más frecuentes que cualquiera de las cuatro causas principales en otras ocupaciones (accidentes de transito. homicidios.000 Comportamientos de Riesgo Seguridad en General ESTADÍSTICAS: ACCIDENTES ELÉCTRICOS • En USA.000 accidentes no incapacitante por choque eléctrico • Anualmente ocurren 1000 fatalidades por choque eléctrico • Más de la mitad de las electrocuciones se deben al contacto (o aproximacion) con líneas de energía aéreas • Aproximadamente 2/3 de las electrocuciones no son de trabajadores eléctricos • Entre los electricistas y los operarios de líneas.com •7 .
no a choque eléctrico • El mayor número de víctimas fatales por accidentes eléctricos se deben a vícitimas por quemaduras de relámpago de arco • Cada año más de 4000 personas son admitidas a centros de quemados con quemaduras severas causadas por exposición a relámpagos de arco • Accidentes eléctricos industriales: 80% son por Relámpagos de Arco • Diariamente en USA ocurren de 2 a 6 defunciones por arco eléctrico • Los relámpagos de arco pueden matar a distancias mayores a 3 m ¿QUE ES LA NORMA NFPA 70E? • NFPA 70 = Código Eléctrico Nacional (NEC). USA • 1976: OSHA pide a la NFPA el desarrollo de una norma para la seguridad eléctrica.com •8 . se crea el comité de la NFPA 70E • 1979: Se publica la primer edición de NFPA 70E “Norma de Requerimientos de Seguridad Eléctrica para el Trabajador en Lugares de Trabajo” • 1995: La primer norma de consenso que trato el tema del arco eléctrico • 1995: Se establecen “Limites de Acercamiento” & “Fronteras de Protección al Arco” • 2000: Se incluye el tema del “EPP” para relámpago de arco • 2004: Se publica edición “Norma de Seguridad Eléctrica para los Lugares de Trabajo” con novedosa información Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. ESTADÍSTICAS: ACCIDENTES ELÉCTRICOS • La mayoría de admisiones a hospitales por accidentes eléctricos se deben a quemaduras por relámpago de arco.
instalan e inspeccionan instalaciones eléctricas • Se basa en la suposición de que el equipo instalado funcionará como está previsto y considera el funcionamiento en condiciones normales • La instalación que cumple con el NEC no debería representar riesgos para los trabajadores • La 70E considera el funcionamiento anormal de las instalaciones • Usualmente los riesgos se crean por la interacción del empleado con la instalacion eléctrica  Aplica a todo aquel trabajador que durante su trabajo pueda exponerse a los riesgos de choque y/o arco eléctrico  Aplica a personas que no están adecuadamente protegidas por la propia instalación (NEC)  Funcionan perfectamente juntas! Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. algunos exigiendo hacer análisis de riesgos eléctricos • 2009: Se publica nueva edición en Ingles • 2011: Se publica en español • 2012: Se publica la última edición en ingles • 2014: Se publica en español en Julio • 2015: Nueva edicion de la norma en ingles Implementando la NFPA 70E en los países latinoamericanos se cumple y sobrepasan exigencias de sus leyes laborales en materia de Seguridad Eléctrica RELACION DE NFPA 70E Y EL NEC • NFPA 70 (NEC) establece los requerimientos de instalación. destinado a quienes diseñan.com •9 . ¿QUE ES LA NORMA NFPA 70E? • 2005: Se publica el primer texto en español • 2005: Algunos países de Latinoamérica hacen referencia a la NFPA 70E en sus normas nacionales.
cubiertos en el alcance de esta norma. • La responsabilidad de implementar estas practicas seguras es de los empleados.com •10 . • Comprende las prácticas y los procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que están expuestos a un riesgo eléctrico en los lugares de trabajo. • Articulo 90: Introducción • Capitulo 1: Practicas de Trabajo Relacionadas con la Seguridad • Capitulo 2: Requisitos de Seguridad Relacionados con el Mantenimiento • Capitulo 3: Requisitos de Seguridad para Equipos Especiales • Anexos A al O CAPITULO 1 : Practicas de Trabajo Relacionadas con la Seguridad • Este capitulo se ha convertido en el foco principal de la norma. • La responsabilidad del empleador es darles estas practicas de trabajo seguro y el entrenamiento para que el empleado luego las implemente. • El propósito es comunicar al trabajador los peligros y darle formas de trabajo seguro. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA NORMA • Se estructura en 5 partes. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •11 . • Para métodos específicos de mantenimiento se hace referencia a la norma NFPA 70B “Recomendaciones de Seguridad en el Mantenimiento de Equipo Eléctrico”. esto se deja a que el empleador lo decida de los varios métodos existentes. CAPITULO 2: Requisitos de Seguridad Relacionados con el Mantenimiento • El propósito es cubrir los Requisitos de Seguridad Relacionados con el Mantenimiento. • No se dan métodos específicos de mantenimiento. • Para el propósito del Capítulo 2. CAPITULO 3: Requisitos de Seguridad para Equipos Especiales • El propósito es cubrir los requisitos de seguridad para el trabajo y mantenimiento de equipos especiales por parte del empleado. • Este capitulo suplementa o modifica los requerimientos generales del capítulo 1. o cerca de tales equipos. el mantenimiento se debe definir como la prevención o la restauración de la condición de los equipos y de las instalaciones eléctricas o de partes de ellos. para la seguridad de los empleados que trabajan en. • El comité técnico de la norma agrego en las nuevas ediciones y continuara en el futuro agregando artículos para otros tipos de equipos especiales .
Ejemplo de procedimientos y políticas industriales para trabajar cerca de líneas eléctricas y equipo aéreo • ANEXO O. Sistema simplificado de dos categorías para ropa resistente a la llama (RLL). Métodos de cálculo de energía incidente y Frontera de Aproximación por Relámpago de Arco • ANEXO E. Ejemplo del procedimiento candado/etiqueta • Anexo H. Publicaciones referidas • ANEXO B. Requerimientos de seguridad relacionados al diseño ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA NORMA Actualización NFPA70E 2012 • Mas de 1.com •12 .000 propuestas y comentarios fueron repasados por el comité entre versión 2009 y 2012 • Se actualizaron algunas definiciones • Se actualizaron normas y estándares referenciados en la norma • Se especifican las ‘Etiquetas Peligro/EPP’ • El EPP para arco se define como RA ya no RLL • Otros cambios incluyen revisiones a los anexos e inclusión de un nuevo anexo Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Categorías generales de peligros eléctricos • ANEXO L. Procedimiento de evaluación peligro/ riesgo • ANEXO G. Límites de aproximación • ANEXO D. Sistemas de ropa de protección en capas y la protección total contra el arco • ANEXO N . Referencias informacionales • ANEXO C. Permiso de trabajo eléctrico energizado • ANEXO K. Programa de seguridad eléctrica • ANEXO F. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA NORMA • ANEXOS INFORMATIVOS: • ANEXO A. Aplicación típica de salvaguardias en la zona de trabajo de la fila de celdas • ANEXO M. • ANEXO I. Informe de trabajo y lista de planteamiento • ANEXO J.
eléctrica Disminuir costos relacionados a accidentes eléctricos Disminuir costos de los seguros Evitar perdidas por horas no operacionales Prestigio corporativo Desarrollar nuevos mercados ALCANCE DE LOS PELIGROS ELÉCTRICOS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. BENEFICIOS DE LA NORMA Siempre actualizada contempla las nuevas tecnologías y el aporte de información técnica por los usuarios y el comité Es de fácil comprensión para empleados y empleadores Facilita la identificación de los peligros/riesgos eléctricos y el control de los mismos logrando lugares de trabajo seguro Permite cumplir con las exigencias legales nacionales en materia laboral Es un método practico y comprensible para desarrollar e implementar un programa de seguridad eléctrica Facilita la selección del EPP Facilita desarrollar la capacitación necesaria en seg.com •13 .
baterías. otros) – Explosiones (Contribución de Materiales Inflamables y/o Combustibles) ¿QUE PELIGROS PRESENTA LA ELECTRICIDAD? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •14 . ¿QUE PELIGROS PRESENTA LA ELECTRICIDAD? • Choques Eléctricos • Arcos Eléctricos: – Relámpago de Arco – Ráfaga de Arco • Incendios Eléctricos • Riesgos Asociados: – Caídas – Inhalación de Humo – Entrar en Espacios Confinados • Peligros Indirectos: – Conversión de Energía (Equipamiento Rotatoria) – Electroquímico (Celdas electrolíticas.
PELIGRO CHOQUE ELECTRICO COMPRENDIENDO LOS PELIGROS ELECTRICOS • ¿Cuántos de ustedes han experimentado un choque? • ¿Cuántos de ustedes han quedado “pegados” o “sin poder soltar”? • ¿Cuántos de ustedes se han electrocutado? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •15 .
COMPRENDIENDO LOS PELIGROS ELECTRICOS • Choque Eléctrico (Electrocución) – Implica un Flujo de Corriente a Través o Sobre el Cuerpo – Primer Peligro Identificado y Muy Reconocido – 30. • Cuando la corriente fluye de un punto a otro a través de su cuerpo.000 muertes anuales – 3 ra Causa de Muertes Industriales Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. provocadas por una descarga de energía a través o sobre el cuerpo. Webster’s Dictionary • Ocurre siempre que haya una diferencia de potencial entre su cuerpo y el conductor que toque. COMPRENDIENDO LOS PELIGROS ELECTRICOS Choque Eléctrico: Estimulación repentina del sistema nervioso y contracción convulsiva de los músculos.000 accidentes no fatales al año – 1.com •16 . usted se convierte en un conductor.
12 amps (120 mA) •La resistencia del cuerpo humano (de una mano a la otra) a través del cuerpo.com •17 .340. COMPRENDIENDO LOS PELIGROS ELECTRICOS CUALQUIER CONTACTO CON ELECTRICIDAD. es de alrededor de 1000 Ω Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.5 COMPRENDIENDO LOS PELIGROS ELECTRICOS Ley de Ohm I (amperios) = V (voltios) / R (ohm) I = 480 voltios / 1000  = 0. EN CUALQUIER NIVEL DE TENSIÓN. REPRESENTA UNA AMENAZA A LA VIDA Art.48 amps (480 mA) I = 120 voltios / 1000  = 0.
com •18 . COMPRENDIENDO LOS PELIGROS ELECTRICOS Trayectoria de la Corriente Eléctrica en el Cuerpo Humano Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
CHOQUE Quemaduras por Choque Eléctrico Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •19 . LOS PELIGROS ELECTRICOS .CHOQUE Antes Durante LOS PELIGROS ELECTRICOS .
PELIGRO ARCO ELECTRICO Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. • Utilizar elementos de seguridad eléctrica aislantes: Guantes. tapetes aislantes. pértigas. etc. • Evitar el contacto con partes expuestas energizadas: Distancias de trabajo. ¿QUÉ PRÁCTICAS SEGURAS DE TRABAJO PROTEGEN DEL CHOQUE ELÉCTRICO? • Desenergizar: Dejar los equipos libres de cualquier conexión eléctrica a una fuente de diferencia de potencial y de carga eléctrica.com •20 . etc. zapatos. que no tenga un potencial diferente del de la tierra. • Usar herramientas aisladas: De mano. • Crear un área de trabajo eléctricamente segura: Mantas aislantes. planeación de movimientos. casco. etc. etc.
Exposición a la Energía Radiante. Más Comunes. Entre un 70 y 80% de los accidentes eléctricos se deben a accidentes de arco .Quemaduras severas cuando la ropa es Inflamable . menos reconocidos .NFPA 70E: Relámpago de Arco y Ráfaga de Arco HISTORIA DEL FENÓMENO 1982 Ralph Lee Publica Teorías del Peligro de los Arcos Eléctricos (IEEE Paper – “El Otro Peligro Eléctrico”) 1994 ASTM F1506 Estándar de Vestimenta de Arco Eléctrico 1994 OSHA 1910. sin contacto .com •21 . COMPRENDIENDO LOS PELIGROS ELECTRICOS PELIGRO Relámpago de Arco • Exposición a un ARCO ELECTRICO (Quemaduras) .269 Trata el Tema: Vestimenta Contribuyendo al Peligro Eléctrico (Muy Básico) 1995 I&D de DuPont y Oberon Cuantifican Peligros del Arco y Determinan el Funcionamiento de los Sistemas de Vestimenta Resistente a la Llama (Gran Logro) 1995 ASTM F1958 & F1959 Publican Métodos de Prueba de Arco Eléctrico 1995 NFPA 70E Define los Limites del Arco Eléctrico 1999 ASTM F1506 Requiere a Fabricantes de EPP que Proporcionen Grado de Protección al Arco Eléctrico Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
cobre y plásticos. gases y proyectiles de los materiales del equipo. Resultan por el paso de una corriente eléctrica considerable a través de un medio aislante. Julio 2005 lanzamiento de la versión 2004 en Español (actualizada) 2004 OSHA obliga el cumplimiento de la norma NFPA 70E 2004 / Actualidad: NFPA – IEEE Evalúan nuevas formulas 2012 Se lanzó la ultima versión de la NFPA 70E 2014 Se publicó en español ¿QUE SON Y PORQUE SUCEDEN? Los arcos eléctricos se manifiestan liberando diversos tipos de energía. usualmente aire. (Fase a fase o Fase a Tierra) Liberando plasma. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. lo llama Estándar de Prueba y Medición de la Protección que Proporcionan Protectores Faciales y Capuchas (NFPA 70E Edición 2004 lo incorpora a la norma) 2003/4 I&D de DuPont y Oberon desarrollan pruebas balísticas y de sonido 2004 NFPA 70E (Edición 2004) es Publicado. por lo general aluminio.com •22 . HISTORIA DEL FENÓMENO 2002 ASTM F2178 Adopta método de pruebas de Oberon. Entre conductores no puestos a tierra o entre conductores no puestos y conductores puestos a tierra. al ionizarse el mismo y romper el espacio aislante.
000 GC) • Explosivos por naturaleza PUEDE ENCENDER Y/O DERRETIR LA VESTIMENTA CONVENCIONAL DE TRABAJO MUY FACILMENTE ¿CUANDO SUCEDEN? Video FALLA UPS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. ¿QUE CARACTERISTICAS TIENEN? • Típicamente duran menos de 1 segundo • Radiación de energía a temperaturas extremadamente altas (pueden alcanzar los 25.com •23 .
com •24 . ¿CUANDO SUCEDEN? Se Presentan Cuando se Realizan Movimientos Físicos en Equipos:  Cierre y Apertura de Interruptores  Apertura y Cierre de Puertas y Cubiertas  Inserción y Retiro de Equipos  Instalación de Equipo de Prueba y Tierras de Seguridad  Mantenimiento y Mediciones en el Sistema  Entre Muchos Otros Ejemplos… Es Extraño que se Presenten Durante la Operación Normal de Equipo Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
UV 1000 °C . * .34 m3 • Los cambios extremos de temperatura del aire y la expansión del cobre crean onda de gran presión. •. ֻ◌/ ٠* “ ‘ׁ◌٠ ‫◌ָ ◌ֻ ׃‬ 165 db Visible ‫ ◌ْ ◌ّ ׳‬٠ ◌ٍ ُ◌ . ‫٭ ׳‬ 2000 psf 50 cal/cm2 Proyectiles EL COBRE: SÓLIDO A VAPOR • Plasma • Cobre: Se expande 67. **‘ .˛ . cientos y miles de kilos por metro cuadrado que pueden dañar pulmones y oídos Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. ETAPAS DEL ARCO ELECTRICO < 740 mph IR .000 veces de sólido a vapor • 20 cm3 de cobre aumentan su volumen a 1.com •25 . ́ ̣·̀ .
com •26 . 50 kA 600 V 7 Ciclos Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
• PERDIDA DE AUDICION DEBIDO AL ALTO NIVEL DEL RUIDO.com •27 . ¿QUE PUEDE SUCEDER DURANTE LA EXPOSICION A UN ARCO ELECTRICO? • LESIONES POR EXPOSICION – INTENSA RADIACION DE ENERGIA – SALPICADURA DE METALES FUNDIDOS – INCENDIOS SECUNDARIOS • QUEMADURAS DEBIDO AL ENCENDIDO Y DERRETIMIENTO DE LA VESTIMENTA • LESIONES FISICAS DEBIDO A LA FUERZA DE EXPLOSION. ¿QUE PUEDE SUCEDER DURANTE LA EXPOSICION A UN ARCO ELECTRICO? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. • LA MUERTE. • PERDIDA DE VISION DEBIDO A ALTA EMISION UV & IR.
son dolorosas y curan espontáneamente. pudiendo afectar a otros tejidos subyacentes (terminaciones nerviosas). Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. que divide la superficie corporal en áreas del 9% o múltiplos de 9. 3er GRADO O QUEMADURA COMPLETA: Afectan la piel en toda su profundidad. 2do GRADO O QUEMADURA DE PROFUNDIDAD PARCIAL: Afectan a la dermis. CONCEPTOS BASICOS DE QUEMADURAS 1er GRADO: Afectan epidermis. el más simple es la regla de los nueves. muy dolorosas. son secas y dejan cicatrices irreversibles. 4to GRADO: Los músculos y huesos se carbonizan REGLA DE LOS NUEVE Existen varios métodos para determinar el porcentaje de la quemadura. Enrojecimiento y ampollas. Hay enrojecimiento.com •28 . En este caso no son dolorosas. Pueden curar o dejar cicatriz residual.
¿POR QUE EL ALTO NIVEL DE QUEMADURAS ES UNA
PREOCUPACION IMPORTANTE?
• Las lesiones por quemaduras pueden resultar FATALES
• La supervivencia del Operario a un accidente con lesiones de
quemaduras depende de:
• Sus CONDICIONES FISICAS AL MOMENTO DE LA
• La INTENSIDAD Y TIEMPO DE EXPOSICION
• El AREA TOTAL DEL CUERPO QUEMADO
Quemaduras y la
40% Quemado
Grupo de Edades - Años
American Burn Association estudio realizado 1991-1993
Servicios@IESRC.com •29
EFECTOS ECONOMICOS DEL ACCIDENTE
• Los costos para tratamientos de quemaduras son elevados
• El costo de un solo tratamiento puede exceder los $3,000,000 de dólares
• El tratamiento puede requerir años de injertos de piel y rehabilitación
• Probablemente el quemado nunca pueda volver a trabajar o continuar con
sus acostumbradas labores
Pregunta: ¿Que costos tendrá la empresa?
• Perdida del/los Operario/s y los Traumatizado/s
• Entrenamiento de Nuevos Operarios
• Primas de Seguros que Aumentan
• Horas No Operacionales o Paradas de Planta
• Equipos y Sistemas Eléctricos
• Clima laboral desfavorable
Servicios@IESRC.com •30
DAÑOS DE LAS INSTALACIONES
DAÑOS PERSONALES Y DE LAS INSTALACIONES
Servicios@IESRC.com •31
permite CUMPLIMIENTO del MARCO LEGAL vigente y crea AREAS de trabajo SEGURAS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. COSTOS PERSONALES Para la victima quemada el COSTO PERSONAL ES DEVASTADOR Debido a la desfiguración y al dolor intenso que la victima puede sufrir: depresión severa es común y el índice de SUICIDIOS es muy alto La pareja de la victima estará traumatizada y muchas ve muchas veces se termina en DIVORCIO Los hijos pueden no reconocer a su padre/ madre quemado a al visitarlo en el hospital. TRAUMA PSICOLOGICO PERO…ESTO NO TIENE QUE SER ASI IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEG. sirviendo como guía al “Grupo de Seguridad Eléctrica” • Permite evaluar las practicas de trabajo y requerimientos actuales del marco legal vigente • ADOPCION E IMPLANTACION DE LA NFPA 70E.com •32 . ELECTRICA BASADO EN LA NFPA 70E • Reconoce todos los riesgos eléctricos y los cuantifica • Nos hace tener conciencia sobre historial de accidentes en la industria y riesgos latentes • Es la única norma a nivel mundial que ofrece una solución integral a los riesgos eléctricos • Contiene herramientas claves para un programa de seguridad eléctrica exitoso.
‫٭ ׳‬ 2000 psf 50 cal/cm2 Proyectiles Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. EXPOSICION A LA ENERGIA DEL ARCO Términos y Definiciones ETAPAS DEL ARCO ELECTRICO < 740 mph IR . ́ ̣·̀ . * . •.˛ . ֻ◌/ ٠* “ ‘ׁ◌٠ ‫◌ָ ◌ֻ ׃‬ 165 db Visible ‫ ◌ْ ◌ّ ׳‬٠ ◌ٍ ُ◌ . UV 1000 °C .com •33 . **‘ .
com •34 . 1a3 1 a 200 Tiempo de Exposición (en seg.) 1 a 4 0. causa el inicio de una quemadura de 2do grado Para los Métodos de Pruebas a los que se someten las Telas Resistentes al Fuego. las Vestimentas y Protección Facial. se utilizan calorímetros de cobre u otros tipos de sensores termales para medir la exposición de la energía. EXPOSICION DE LA ENERGIA Y SUS FUNDAMENTOS • Exposición de Energía = Tiempo de Exposición X Flujo de Calor • El Flujo de Calor es el Caudal de Corriente sobre una Superficie Valores Típicos Fuego Repentino Arco Eléctrico Flujo de Calor cal/cm²/seg. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.2 cal/cm² en la piel humana. durante un segundo.1 a 1 Exposición de Energía cal/cm² 1 a 12 2 a 200 LA EXPOSICION A UN ARCO ELECTRICO PUEDE SER MUCHO MÁS SEVERA QUE LA EXPOSICIÓN TIPICA AL FUEGO Y SUCEDERA EN UNA FRACCION DE SEGUNDO EXPOSICION DE LA ENERGIA Y SUS FUNDAMENTOS • La exposición a la energía del relámpago de arco se expresa en cal/cm² • Que es una caloría? • Posicionando un dedo sobre la llama de un encendedor (de Cigarrillos). la exposición iguala a 1 cal/cm² • La exposición a 1.
com •35 . CUESTIONARIO: •¿Qué ocurre a la velocidad del sonido? •¿Hay que estar en contacto con el equipo para que nos afecte un relámpago de arco? ¿Y para que ocurra? •¿Con que unidad de medida se representa el nivel de incidencia de la energía del relámpago de arco? •¿Cuál es el órgano mas extenso del hombre? •¿Qué temperaturas puede alcanzar una falla de arco eléctrico? •¿Qué tipo de energías se presentan en un evento de arco eléctrico? PREGUNTAS & RESPUESTAS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
que ordene la actividad apropiada para: la tensión. CAPITULO 1 : PUNTOS FUNDAMENTALES • El empleador deberá implementar un programa general de seguridad eléctrica. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. El Capítulo 1 trata lo relativo a las prácticas y los procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que están expuestos al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo cubiertos en el alcance de esta norma.1 Alcance. • El análisis determinara la frontera de protección contra arco y el EPP que deberán utilizar las personas dentro de la frontera de protección contra relámpago de arco. quienes luego deben implementarlas. Estas prácticas y procedimientos tienen la intención de proveer de seguridad al empleado en relación a los riesgos eléctricos en los lugares de trabajo.com •36 . CAPITULO 1 : PUNTOS FUNDAMENTALES 105.2 Propósito. 105. 105. El empleador debe suministrar las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad y debe entrenar a los empleados.3 Responsabilidad. nivel de energía y condiciones del circuito.
etc.En los casos de empleadores de intermediación o tercerización.CONTRATISTAS Artículo 34. 1) El empleador anfitrión debe informar al empleador contratista sobre:  Peligros reconocidos que sean cubiertos por la norma. así como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios de manera independiente. el empleador usuario o principal también debe implementar los registros a que refiere el inciso a) del artículo precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización. Articulo 110 Relación con contratistas (personal externo de servicios. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •37 . siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones.. 2) El empleador anfitrión debe reportar al empleador contratista. REALIDAD EN DISTINTAS INDUSTRIAS .1 Responsabilidades del empleador anfitrión (local). que estén relacionados al trabajo contratado. deberá vestir EPP contra relámpago de arco. • Se deberá realizar el análisis del peligro de relámpago de arco para proteger al personal de la posibilidad de sufrir heridas por un relámpago de arco. y que no pudieran ser reconocidos por el empleador contratista o sus empleados. CAPITULO 1 : PUNTOS FUNDAMENTALES • Cuando el empleado trabaja dentro de la frontera de protección contra relámpago.  Información sobre las instalaciones del empleador que el empleador contratista necesite conocer para realizar las evaluaciones requeridas según el Capítulo1.) Articulo 110. violaciones relacionadas con la norma por parte de los empleados contratistas.
com •38 . 1) El empleador contratista debe garantizar que sus empleados están instruidos acerca de los peligros comunicados al empleador contratista por el empleador anfitrión. 2) El contratista debe garantizar que sus empleados sigan las practicas de trabajo requeridas por la norma y las reglas relacionadas con la seguridad requeridas por el empleador anfitrión 3) El empleador contratista debe notificarle al empleador anfitrión lo siguiente:  Cualquier peligro particular que presente el trabajo del contratista  Cualquier peligro no anticipado que se halle durante el trabajo del contratista. (B) Responsabilidades del empleador contratista. que el empleador anfitrión no haya mencionado  Las medidas que el contratista haya tomado para corregir las violaciones reportadas por el empleador anfitrión para prevenir que estas violaciones vuelvan a ocurrir en el futuro. Estas instrucciones deben ser adicionales a la capacitación básica requerida en base a esta norma. PREGUNTAS & RESPUESTAS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo. de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes principios: a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. Programa de Seguridad Eléctrica MARCO LEGAL • LEY 29783 . b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.com •39 .LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • TÍTULO IV SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPÍTULO I PRINCIPIOS • Artículo 17. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. • Artículo 18.
e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad. • c) Minimizar los peligros y riesgos. • d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen. g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. privilegiando el control colectivo al individual. sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores. medios. técnicas. • b) Tratamiento. promoviendo comportamientos seguros. • e) En último caso. adoptando medidas técnicas o administrativas. asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. MARCO LEGAL • Artículo 21. de los procedimientos.com •40 . Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: • a) Eliminación de los peligros y riesgos. al empleador y otros. en el medio de transmisión y en el trabajador. a través de una metodología que lo garantice. h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. control o aislamiento de los peligros y riesgos. MARCO LEGAL c) Propender al mejoramiento continuo. facilitar equipos de protección personal adecuados.
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo • a. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá como objetivo facilitar la identificación de los riesgos existentes en la Entidad (su infraestructura y otros que correspondan). el cual será la • herramienta de gestión que permitirá definir las actividades que se desarrollarán durante el • período de un año en materia de seguridad y salud en el trabajo.. . • ii) Derechos y obligaciones de los trabajadores de la Entidad y de sus contratistas en los aspectos de seguridad y salud. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo no requiere de aprobación por parte de las Autoridades según sus competencias. será de carácter técnico. lo siguiente: • i) Política y objetivos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. seguimiento. social y humano. MARCO LEGAL • Artículo 23°. • deductivo y correctivo. control y corrección de las situaciones potencialmente peligrosas.El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo • La Entidad elaborará un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. MARCO LEGAL • Artículo 21°.com •41 . debe estar a disposición en su página web y de la Autoridad Administrativa de Trabajo cuando ésta lo requiera. para la evaluación. por lo menos. • d. material. • equipos y medio ambiente. • b. • c. • Dicho programa estará basado en el estudio de riesgos mencionado en el artículo 20° y el • diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad referido al personal.. • iii) Disposiciones sobre medidas de inspección de seguridad y salud en el trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá contener. así como analítico.
MARCO LEGAL • iv) Directivas acerca de la seguridad y salud en las oficinas administrativas y de atención al público.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (A) General. • viii) Las sanciones por incumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. tensión. 76) Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. • ix) La actualización del Estudio de Riesgos conlleva a la actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que corresponda 110. • vii) Relación de Procedimientos de trabajo específicos y estándares de seguridad para las actividades eléctricas de construcción.com •42 . • v) Directivas para el adecuado y obligado uso de los implementos de seguridad y protección de la salud de los trabajadores. nivel de energía y condiciones del circuito.17) • Anexo E (Pag. operación. El empleador debe implementar y documentar un programa general de seguridad eléctrica que ordene la actividad apropiada para los riesgos eléctricos. • vi) Procedimientos y registros específicos para actuar en casos de contingencias. mantenimiento y atención de emergencias que se desarrollen en la Entidad aprobados por la Gerencia General. (Pag.
LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA SEGURIDAD ELECTRICA CAPACITACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INGENIERIA PROCEDIMIENTOS ADMNISTRACION LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA LA ADMINISTRACION • Compromiso por parte de la “Alta Administración” • Conocimiento. Apoyo e Interés Verdadero por parte de la “Gerencia de Mantenimiento” • Participación del Team de Seguridad Eléctrica.com •43 . tomando el rol de enlace entre Gerencia y Trabajadores • Apoyo y Difusión del Programa a través de las Superintendencias “Debe haber concientización y un apoyo constante en todos los niveles de la organización para establecer un proceso de mejora continua” Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
entre otras) • Administración de cambios en sistema eléctrico “Las instalaciones mas confiables para lograr la máxima seguridad de los trabajadores” Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA SEGURIDAD ELECTRICA CAPACITACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INGENIERIA PROCEDIMIENTOS ADMNISTRACION LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA INGENIERIA DE CONTROL • Diseño de instalaciones basado en CEN • Implementar las medidas de seguridad en instalaciones del CEN • Análisis de riesgos y reingeniería del sistema eléctrico. lograr los más bajos niveles de peligros (energía incidente.com •44 . sensibilidad y selectividad de protecciones. sobretensiones transitorias.
.Estudio Previo Cada Entidad como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento. Artículo 19°. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.Planificación y Operatividad del Sistema de Gestión Cada Entidad. teniendo en cuenta lo prescrito en la Ley Nº 29783. deberá realizar una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado de la seguridad y salud en su organización. elaborará las siguientes actividades: a.com •45 . Estudio de Riesgos.. ANALISIS DE RIESGOS Análisis de Riesgos P1584 RESESATE RESESATE Artículo 18°.
expertos en la materia propia de la Entidad. i) Matriz de identificación de peligros (Impactos). exposición de agentes químicos. instalaciones y operaciones. El Estudio de Riesgos deberá ser efectuado por profesionales colegiados. La Entidad deberá contar con un ejemplar del Estudio de Riesgos para mantenerlo a disposición de la autoridad competente. exposición de ruidos.Estudio de Riesgos La Entidad deberá elaborar un estudio donde se identifique. las siguientes consideraciones: a. Resumen de Riesgos no tolerables y sus controles operacionales para reducirlos a niveles aceptables Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Además incluirá los posibles daños a terceros y/o propiedad como consecuencia de las actividades que desarrolle la Entidad. y el mantenimiento de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes o la experiencia propia con sustento técnico. Clasificación del riesgo y evaluación de los efectos a la salud del trabajador considerando los criterios de severidad. probabilidad de ocurrencia y frecuencia o exposición. d.. c. . la evaluación de los trabajadores. instalaciones y procesos. e. f. o por empresas con experiencia debidamente acreditada. analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos. Determinación de los probables escenarios de riesgo del establecimiento. RESESATE Artículo 20°. Asimismo se considerará riesgos tales como el manipuleo de sustancias peligrosas. entre otros. o en su defecto con estándares internacionales reconocidos en el sector eléctrico. analizando de manera sistemática cada una de sus partes. El Estudio de Riesgos deberá contener. incluyendo los riesgos por agentes externos. procedimientos y controles preventivos para mitigar o contrarrestar dichos riesgos. iii) Matriz de control de peligros/riesgos (Medidas de control). evaluación y control de riesgos. ii) Matriz de evaluación de los riesgos (Tipo). Efectos climatológicos y de desastres de origen natural. sus herramientas y ambientes de trabajo. A partir de dicho estudio se establecerá las medidas. como mínimo. Descripción completa del proceso o actividad. Metodología para la identificación. con participación de los trabajadores. RESESATE b. o personal operativo con amplia experiencia y conocimientos. describa. verificando que tanto el diseño y la construcción se hayan efectuado de acuerdo con normas vigentes en el Perú.com •46 .
(Reingeniería) ANALISIS DE POTENCIAL RIESGO A LA EXPOSICION DE UN ARCO ELECTRICO METODOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DEL PASADO Y LA ACTUALIDAD 1. METODOS PARA ESTUDIOS DE ARCO IEEE 1584 & NFPA 70E70E Y AMPLIA EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y CAMPO: • Ofrecen técnicas a ingenieros especialistas para determinar: • Las Fronteras de Aproximación por choque y arco eléctrico.com •47 . (Estudio de Relámpago de Arco) • Los niveles de tensión en los que los trabajadores laboran. • Elaboración de etiquetas sobre el EPP y Peligros • Como reducir los niveles de energía incidente no tolerable. • Los niveles de energía incidente a los cuales los trabajadores pueden estar expuestos durante su trabajo en o cerca de equipos o partes energizadas. Contratando Compañía de Ingeniería: Debe tener experiencia en este tema particular. Comprando Software: – Aplicaciones (Software) de entorno Windows ~ $750 – 25. Formulas para los Análisis de Riesgo (Planillas de Calculo): – NFPA 70E – IEEE 1584 2.000 • Varios en el mercado – Simplificada Duke Heat Flux Calculator (Distribución Gratuita) 3. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
no aplica el método de la tabla El metodo de calculo y los datos que avalen la información deben estar documentados Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. mayor la exposición de energía incidente Si el tiempo de despeje es mayor al especificado.com •48 . ANALISIS DE POTENCIAL RIESGO A LA EXPOSICION DE UN ARCO ELECTRICO VARIABLES CLAVES • Corriente de Falla (Amperios) • Distancia entre Conductores • Voltaje del Sistema (Voltios) • Tiempo de Corto Circuito (Ciclos) • Distancia del Trabajador al Equipo • Características del Sistema • Cantidad de Fases • Abierto o En-Caja TIEMPO DE CORTO CIRCUITO • Determina la duración del Arco Eléctrico • Relación directa entre duración y energía liberada • Ejemplo Importancia del tiempo de cortocircuito (despeje de falla) Mientras más largo el tiempo de arco.
com •49 . Cámara Lenta de 6 Ciclos del Relámpago de Arco 98 Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
com •50 . EN-CAJA • Arco Abierto: La energía se diseminará ampliamente • Exposición de Energía Disminuye con el Cuadrado de la Distancia del Trabajador al Arco Eléctrico Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Cámara Lenta de 6 Ciclos del Relámpago de Arco 99 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ABIERTO VS.
Menor Superficie de Diseminación TABLA DE CLASIFICACION DE CATEGORIAS PELIGRO/ RIESGO • Se requiere que los resultados del análisis de riesgo de choque y de relámpago estén documentados en el Permiso de Trabajo Energizado y en las etiquetas del equipo • Clasificación de Categorías de Peligro/Riesgo.34] • Indica el requerimiento de EPP y herramientas para choque eléctrico • Para categoría Peligro/ Riesgo de Arco se utiliza como referencia Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. EN-CAJA • Arco En Caja: La energía será dirigida como un cañón por el marco del gabinete • Exposición de Energía Más Alta.com •51 .7(C)(15)(a) [Pag. uso de guantes aislantes y herramientas aisladas • Tabla 130. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ABIERTO VS.
Tabla 130.com •52 .7(C) (15) (a) Clasificación de Categorías Peligro/Riesgo (Pagina 34) CALCULO DE LA ENERGIA INCIDENTE Las Categorías de Peligro/Riesgo pueden utilizarse si: • La tarea específica se incluye en la tabla • La corriente de corto circuito no es mayor que la mencionada para la tarea • El tiempo de despeje no es mayor que el listado para la tarea De lo contrario se requieren otros cálculos (Estudio de Arco) El EPP se selecciona de acuerdo con la Categoría de Peligro/Riesgo Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
Tabla 130.7(C) (16) Vestimenta Protectora y Equipos de Protección (EPP)
Sistemas Típicos de Vestimenta Protectora
Categoría Descripción de la Ropa (# típico de capas) Mínimo Nivel de
Peligro/ Protección al Arco
Riesgo Requerido EPP
0 Materiales no fundentes, inflamables (p.e., algodón no tratado, lana, rayón o
ceda, o combinaciones de estos materiales) con un peso de la tela mínimo N/A (1.2)
de 4.5 oz/yd2
1 Camisa y pantalón con nivel de protección al arco RLL u overol RLL 4
con nivel de protección
2 Camisa y pantalón con nivel de protección al arco RLL u overol RLL
con nivel de protección 8
3 Camisas y pantalones RLL u Overol RLL, y Traje de protección
contra relámpago de arco seleccionado para que el sistema de 25
nivel de protección al arco cumpla con los requerimientos
4 Camisas y pantalones RLL u Overol RLL, y Traje de protección
contra relámpago de arco seleccionado para que el sistema de 40
El control o la eliminación del peligro por medio de su diseño o
incorporando elementos de seguridad deberían ser siempre la prioridad.
Las soluciones conductuales deberían mantener el lugar que les
corresponde en la jerarquía de controles.
Los riesgos debidos a las instalaciones eléctricas pueden reducirse si se
actúa correctamente en las diferentes fases del proceso que transcurre
desde la creación hasta la destrucción de las mismas:
• Ejecución (montaje)
• Desmantelamiento (desmontaje)
ESTA ES LA BASE DEL PROGRAMA
Servicios@IESRC.com •53
Algunos de los métodos de protección utilizando ingeniería :
•Seleccionar el nivel de aislamiento de forma coordinada para la tensión.
•Realizar las conexiones equipotenciales y a tierra para evitar tensiones de contacto
•Seleccionar, ajustar y verificar las protecciones según las características de la
instalación enfocada en la protección de las personas
•Verificar y mejorando sus sistemas de puestas a tierra
•Impedir la aproximación a las partes activas no aisladas mediante:
Alejamiento.
Interposición de obstáculos.
Enclavamientos.
•Realizar mantenimiento específico y oportuno a los equipos e instalaciones.
•inspecciones periódicas de las instalaciones.
ESTUDIO DE RELAMPAGO DE ARCO
2. Investigación de características de
3. Actualización de diagramas unifilares
4. Elaboración de bases de datos en software
5. Modelado del sistema de potencia
6. Análisis de Sistemas de Puesta a Tierra
7. Estudios de Corto Circuito
8. Estudios de Flujos de Carga
9. Estudios de Coordinación de Protecciones
10. Estudios de Relámpago de Arco (Arc
11. Especificación y selección de EPP
12. Reingeniería de las instalaciones para
reducir los niveles de peligros por
Servicios@IESRC.com •54
13.8 KV 13.8 KV
52 cal/cm2 56 cal/cm2
4.16 KV 23 cal/cm2
3 cal/cm2
4.16 KV 4.16 KV
26 cal/cm2 55 cal/cm2
PUNTOS PELIGROSOS NFPA 70E – IEEE 1584
Servicios@IESRC.com •55
6 350 a 300A Cambio de interruptor de CCM-24 3 ID23-24 0.25 de 500 A Instalar interruptor ID5B-53 CCM-53 20 R5B-53f 0. Emplazamientos analizados con aplicación de reingeniería.39 0.27 Ajustes al rele: R5B-54f T=12A.22 de 250A Instalar interruptor ID5A-50 CCM-50 18 R5A-50f 0.24 1600 a 1000A Cambio de interruptor de CCM-34A 7 ID32A-34A 0. D=10.48 30 8.48 30 23.1 0.4 de 700 A Instalar interruptor ID57-57A CCM-57A 28 FUS-57A 0.48 30 42.52 de 500 A Instalar interruptor ID5B-54 de 400 A CCM-54 21 R5B-54f 0.48 30 33. de Circuito Energía* Energía* BUS Protección BUS KV Trabajo TCC incidente Acción de reingeniería incidente (cm) (cal/cm2) (cal/cm2) Cambio de interruptor de CCM-52 19 IQ5A-52 0.27 150 a 100A Cambio de interruptor de CCM-34B 7 ID32B-34B 0.19 de 150 A Instalar interruptor ID57-57B CCM-57B 29 FUS-57B 0.54 de 250 A Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. MITIGACIÓN USANDO REINGENIERÍA SISTEMA CON REINGENIERÍA Tabla 2.48 30 36. D=10.48 30 48.54 600 a 250A Cambio de interruptor de CCM-32A 6 ID3A-32A 0.22 30 18. ORIGINAL REINGENIERÍA Dist. INST=80A Instalar interruptor ID56-56A CCM-56A 27 FUS-56A 0.48 30 16.0 0.48 30 53.4 20.5 0.7 1. INST=63A Cambiar interruptor ID5B-55 de 1600 A a 1000 A CCM-55 26 ID5B-55 0.35 1600 a 1000A Cambio de interruptor de CCM-32B 6 ID3B-32B 0.4 3.0 1.7 IQ4-45 de 200 a 150A 0.com •56 .48 30 50.3 0.39 I44-45 de 400 a 250A ID4B-44 de 400 a 250A Instalar interruptor ID4B-48 CCM-48 13 R4B-48f 0.8 1.29 150 a 100A Instalar interruptor ID41-42 CCM-42 9 FUS-42 0.48 30 8.04 Ajustes al rele: R5B-55f TAP=12A.6 0.48 30 44.48 30 12.2 3.6 3.48 30 20.7 1.4 33.48 30 17.48 30 33.3 de 400A Cambio de interruptores: I45-46 de 125 a 100A CCM-44 14 ID4B-44 0.
Adecuar el sobre dimensionamiento de algunos equipos Adaptar procedimientos de trabajo Identificar y evaluar las mejores prácticas de seguridad eléctrica. Identificar mejoras tecnológicas en beneficio de la seguridad y confiabilidad Establecer y difundir políticas de seguridad del trabajo con electricidad. Beneficios de la Reingenieria 114 Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. se encuentran áreas de oportunidad: En la coordinación de protecciones Cambio de unidades de protección.com •57 . INGENIERÍA DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA Aunque normalmente existen puntos de alta incidencia de energía de arco en todos los niveles de voltaje.
una manera de reducir los riesgos IEEE C37.com •58 .7 Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.20. Beneficios de la Reingenieria 115 BENEFICIOS DE LA REINGENIERIA La utilización de tableros a prueba de arco.
BENEFICIOS DE LA REINGENIERIA Poniendo distancia entre el trabajador y el arco eléctrico.com •59 . preferible a usar EPP Universal Remote Power Racking CBS Eaton CUESTIONARIO: •¿Cuál es la duración de un arco eléctrico? •¿Que es mas destructivo. exponerse a la llamarada de una explosión en una línea de gas o la de un relámpago de arco? •¿Qué variables son claves para determinar la intensidad del peligro de relámpago de arco? •¿Podemos obviar el análisis de arco y usar los ejemplos de las tablas de NFPA 70E? •¿Qué métodos de análisis de arco existen? •¿Cuál es el capitulo de mayor importancia en la norma. y por qué? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
Quienes los formulan y aprueban. “Procedimientos y Practicas de Trabajo Seguras” Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. quienes deben conocerlos y quienes deben aplicarlos. especificas y criticas. LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA SEGURIDAD ELECTRICA CAPACITACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INGENIERIA PROCEDIMIENTOS ADMNISTRACION LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO • Lineamientos para la interacción del trabajador con las instalaciones confiables • Definir los criterios para evaluar los procedimientos como críticos de el programa de seguridad eléctrica.com •60 . con herramientas administrativas • Etiquetado de los equipos como medida de seguridad. • Bajan aun más los niveles de peligros. llamando la atención de los trabajadores • Desarrollo y Aplicación de Procedimientos Críticos y Frecuentes para tareas rutinarias.
RESESATE TÍTULO IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CAPÍTULO I Disposiciones Generales Artículo 27°. Los permisos de maniobra. MARCO LEGAL . utilización y reparación de instalaciones eléctricas. la duración del trabajo. MARCO LEGAL . siendo necesario contar con órdenes de trabajo.. La Entidad dará especial atención a los trabajos con circuitos energizados. mantenimiento. boletas de liberación. d. b. se deberá seguir lo estipulado por los manuales internos sobre procedimientos específicos de acuerdo a la realidad y lugar de trabajo y otras disposiciones internas de la Entidad.com •61 . el trabajo a desarrollar. construcción. etc. Los trabajadores deberán conocer perfectamente los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. Para la ejecución de cada una de las actividades en mención se deberá contar con las autorizaciones necesarias. tarjetas de seguridad que indiquen en forma precisa el nombre del trabajador. Para efectuar cualquier actividad relacionada con estudios o proyectos. practicar charlas de prevención minutos antes de iniciar el trabajo en dicho lugar.Procedimientos y autorizaciones a. candados para el bloqueo y avisos de segundad en los equipos a ser intervenidos y el accionamiento de los sistemas de bloqueo correspondientes. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. permisos de trabajo. deben ser lo más claras y especificas posibles. maniobras.RESESATE c. indicando los circuitos y subestaciones eléctricas que quedan fuera de servicio a fin de evitar errores que puedan ocasionar accidentes. El supervisor u operador de turno deben verificar la colocación de las tarjetas. debiéndose cumplir estrictamente con la autorización de las órdenes y permisos de trabajo por parte de las jefaturas correspondientes.
. poniendo especial énfasis en la seguridad y salud de los trabajadores. c. MARCO LEGAL . MARCO LEGAL . designando equipos de trabajo con los responsables respectivos.Distancias de seguridad... guardándose las distancias de seguridad correspondientes.Acceso a áreas energizadas Las áreas de acceso donde se encuentren instalaciones eléctricas con tensión. Asimismo. d. Artículo 29°. Toda línea o equipo eléctrico se considerará energizado mientras no haya sido conectado a tierra y en cortocircuito. etc. estando en el lugar de trabajo. verificar si la instalación o equipo está energizado y el nivel de tensión.com •62 . Las partes energizadas de las instalaciones deberán respetar las distancias mínimas de seguridad con respecto al lugar donde las personas habitualmente se encuentren circulando o manipulando objetos alargados como escaleras. Antes de iniciar el trabajo. se recubrirán o se colocaran obstáculos Artículo 30°. permitiéndose el acceso a las mismas únicamente al personal debidamente autorizado y que cuente con equipo de protección personal y tenga entrenamiento vigente en primeros auxilios. b.Instrucciones previas en el lugar de trabajo Antes de efectuar cualquier trabajo en las instalaciones eléctricas. de acuerdo a lo indicado en el Código Nacional de Electricidad.RESESATE Artículo 28°. Todas las partes metálicas no puestas a tierra de equipos o dispositivos eléctricos. fierro de construcción..Previsiones contra contactos con partes con tensión En las instalaciones eléctricas se adoptarán previsiones para la protección de las personas contra los contactos con partes normalmente con tensión: Se alejaran las partes activas.RESESATE Artículo 31°. espacio de trabajo y faja de servidumbre Al trabajar cerca de partes energizadas se debe cumplir con los siguientes requisitos: a. se deberá considerar los espacios de trabajo requeridos para ejecutar trabajos o maniobras. deberán estar debidamente señalizadas. se deberá instruir a los trabajadores sobre la tarea a realizarse. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. se consideran como energizadas al nivel de tensión más alto de la instalación. tuberías.
e.Circuitos eléctricos Los circuitos eléctricos deben instalarse cumpliendo con lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad y normas técnicas complementarias. si es recinto confinado. Mientras se realiza una actividad y se requiera comunicarse o responder una llamada. emplearán un sistema y código de comunicaciones que permita eliminar al máximo el uso de palabras ambiguas o incomprensibles. características de sus componentes. y que reconfirme paso a paso la comprensión del mensaje. inflamables. robustez mecánica.RESESATE En los lugares de trabajo sólo podrán utilizarse equipos y herramientas para el sistema o modo de trabajo previstos por su fabricante que sea compatible con el tipo de instalación eléctrica. el comportamiento del clima en el lugar de trabajo. y deben estar actualizados. media.com •63 . y cualquier otro factor que pueda incrementar significativamente los riesgos para el personal. se debe tener en cuenta lo siguiente: a. Conocer el tipo de instalación eléctrica.. MARCO LEGAL . MARCO LEGAL . planos eléctricos en general. nivel de tensión y los riesgos que puede ocasionar a las personas. características del ambiente del lugar de trabajo. Las comunicaciones en el campo de trabajo son canalizadas por el jefe del trabajo. características del sistema de protección. alta y muy alta tensión Al trabajar en instalaciones eléctricas. debe tenerse el cuidado que la comunicación se realice de manera segura y que no distraiga la atención en lo que se está ejecutando Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. f. Los ejecutores de los trabajos. d. o explosivos. de tal forma que se verifique el cumplimiento y conservación de las condiciones establecidas en la normativa de seguridad y salud vigente respectiva.RESESATE Artículo 32°.Mantenimiento y maniobras de componentes de los circuitos eléctricos de baja. Siempre se debe disponer del esquema unifilar. Para todos los casos las instalaciones eléctricas deben ser inspeccionadas según lo establecido en su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. Artículo 33°. verificar si hay presencia de materiales peligrosos. tipo de conexión con relación a la puesta a tierra. de tal forma que faciliten su identificación y garanticen la seguridad de la instalación.. presencia de la corrosión y gases tóxicos. b.
el almacenamiento. Toda nueva tecnología.. MARCO LEGAL . transporte.RESESATE Artículo 34°. b. MARCO LEGAL . aplicación. Antes de ejecutar el trabajo específico. o técnica de mantenimiento u operación. con el objetivo de determinar de qué manera puede afectar a las personas y determinar las medidas necesarias para el control y mitigación de los riesgos. también deben ser evaluadas desde el punto de vista de salud ocupacional antes de ser aplicadas. los equipos de medida y los elementos de protección personal. entre otros. pruebas y mantenimiento que requieran los accesorios aislantes.Trabajo en equipos e instalaciones eléctricas a. y realizarse una inspección previa.RESESATE La empresa establecerá procedimientos y elaborará documentos sobre las características técnicas. en sus inmediaciones o cerca de ellas. o ambas. serán establecidas por la Entidad de acuerdo con el conocimiento y desarrollo tecnológico requerido. previamente debe disponerse y tomar conocimiento del esquema unifilar.com •64 .. las herramientas aisladas. entre otros. las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir y los planes de mantenimiento o condiciones de emergencia que requieran atender. Así mismo. y demás planos eléctricos. Las técnicas o procedimientos de trabajo en instalaciones eléctricas. la normatividad vigente. la Entidad definirá los elementos del EPP que deben ser destruidos cuando ya no tiene la performance adecuada. c. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
com •65 . LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Algunos de los fundamentales son: • Trabajo en o Cerca de Partes Energizadas Expuestas • Estableciendo la Condición de Trabajo Eléctricamente Seguro (bloqueo y tarjeteo simples y complejos) • Primeros Auxilios y Rescates por Accidentes Eléctricos • Emergencias por Incendios Eléctricos • Procedimiento de Operación de Switches/Breakers • Manual de Seguridad Eléctrica • Registros de Equipos de Seguridad Articulo 120 Establecimiento de una Condición Eléctricamente Segura Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
2 Para desenergizar o dejar sin tensión un equipo o instalación eléctrica. Cuando sea posible. salvo en los casos que se indiquen en su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. Después de la desenergización eléctrica. 5. bloqueo. Después de interrumpir la corriente de carga. demarcar la zona) . se debe observar: 35. 19) 1. 35. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Instalar dispositivos Candado / Etiqueta. deben considerarse en los procedimientos de trabajo.3 Se debe aplicar las cinco reglas de oro para trabajo en equipo sin tensión (corte. 4. MARCO LEGAL . las medidas de seguridad para prevención de riesgo eléctrico definidas en este Reglamento complementada por la normativa respectiva. 3. siempre verificar que no exista energía residual de otra naturaleza 35. verificar visualmente: Cuchillas abiertas o Interruptores en posición de desconexión. Los 6 Pasos para Establecer una Condición de Trabajo Eléctricamente Segura (Pag. Utilizar detector de tensión adecuado para determinar la desenergización. o en su proximidad. Asimismo. Instalar dispositivos de conexión a tierra con valores nominales para falla posible. 2. abrir los dispositivos de desconexión para cada fuente.1 Todo trabajo en un equipo o una instalación eléctrica. diagramas y etiquetas. 6. Determinar todas las posibles fuentes de suministro de energía. que serán de cumplimiento obligatorio por todo el personal que de una u otra forma tiene responsabilidad sobre los equipos e instalaciones intervenidos. de acuerdo a las características de la instalación eléctrica. disponer el uso de ropa de protección contra el arco eléctrico o relámpago de arco.RESESATE Artículo 35°. poner a tierra.. que conlleve un riesgo eléctrico debe efectuarse sin tensión. Revisar planos. Poner a tierra los conductores de fase o partes de circuitos.com •66 .Trabajo sin tensión (desenergizado) En los trabajos sin tensión. verificación.
Los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensiones de seguridad por debajo de 25 V. entrenados. Este nuevo trabajo debe ser verificado o aprobado por una instancia superior en la Entidad. previo cumplimiento del perfil ocupacional. método de trabajo a potencial. pero sin descuidar la seguridad y salud de los trabajadores y personas. será necesario que la forma de hacer el trabajo sea analizada minuciosamente por una persona certificada o habilitada en trabajos con tensión.. La Entidad debe establecer procedimientos para ejecutar trabajos con tensión. incluyendo todas las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias. En condiciones de emergencia.com •67 . mediciones. ya sea con método de trabajo en contacto con guantes de goma. método de trabajo a distancia. Los trabajos en proximidad de equipos o instalaciones. y cuenten con la autorización vigente de la Entidad. o la comprobación de la secuencia de fases. b. debe realizarse un procedimiento para ese trabajo. cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro de servicio. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. la realización de ensayos de aislamiento eléctrico. por ejemplo: apertura y cierre de interruptores o seccionadores. ensayos y verificaciones que así lo exijan. Nota. En todo caso. podrá obviarse algunas acciones del proceso administrativo. la medición de una intensidad. siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. MARCO LEGAL .RESESATE Artículo 36°. de manera que se incluyan todas las medidas de seguridad.Trabajo con tensión (energizado) Solamente podrán ejecutarse trabajos en equipos o instalaciones energizadas cuando: a. c. Para todos los casos debe quedar registrado en el plan de trabajo o informe final de trabajo ejecutado. de acuerdo con el método elegido. Solamente ejecutarán trabajos en circuitos energizados aquellos trabajadores que estén debidamente capacitados. Cuando se requiera ejecutar el trabajo con tensión para el que no se disponga procedimiento. riesgo inminente o fuerza mayor. así lo requieran. e. La naturaleza de las maniobras. d.
Su operación debe ser verificada antes y despues de cada prueba de tension.250 136 Fluke Co. inspección y medición de tension (2) Instrumentos de prueba. Clasificaciones de Categoría Estas clasificaciones se basan tanto en los niveles de voltaje como de corriente • Art. equipos y sus accesorios deben tener valores nominales acorde a los circuitos y equipos Nota: ANSI/ISA-61010-1/ UL6110-1 Requisitos de seguridad para equipos de medición de tension e instrumentos de pruebas (3) Diseño (4) Inspección Visual. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.4) (1) Solo las personas calificadas deben llevar a cabo tareas como prueba. Instrumentos y Equipos de prueba (art. Los instrumentos y equipos de prueba y accesorios se deben inspeccionar visualmente antes de cada uso para determinar posibles defectos y daños (5) Verificación de operación.com •68 .110.
• Equipos de seguridad. Los dispositivos de bloqueo. bandejas para cables y envolventes.com •69 . enclavamiento y otros equipos de seguridad se deben mantener en adecuadas condiciones de trabajo para lograr el propósito de control ARTICULO 130 TRABAJOS QUE INVOLUCRAN RIESGOS ELÉCTRICOS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Debe mantenerse la conexión equipotencial y la puesta a tierra de equipos. canalizaciones. PUESTA A TIERRA • Puesta a tierra y conexiones equipotenciales. a fin de asegurar la continuidad eléctrica.
La naturaleza de las maniobras. siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro de servicio. la medición de una intensidad. así lo requieran. TRABAJOS QUE INVOLUCRAN RIESGOS ELÉCTRICOS Artículo 36°.com •70 . ensayos y verificaciones que así lo exijan.Trabajo con tensión (energizado) Solamente podrán ejecutarse trabajos en equipos o instalaciones energizadas cuando: a. b. Los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensiones de seguridad por debajo de 25 V. o la comprobación de la secuencia de fases. c. por ejemplo: apertura y cierre de interruptores o seccionadores.. la realización de ensayos de aislamiento eléctrico. mediciones. Los trabajos en proximidad de equipos o instalaciones. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Todos los requisitos de este articulo deben aplicarse tanto si se realiza un análisis de la energía incidente (estudio de arco) como si se emplean las Tablas. programación. El trabajo energizado sera permitido donde el empleador pueda demostrar que desenergizar introducira peligros adicionales o incrementara los riesgos. procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS). ejecución. 1) Riesgo mayor. supervisión y control de trabajo.. Trabajo Energizado. 3) Menor que 50 voltios. TRABAJOS QUE INVOLUCRAN RIESGOS ELÉCTRICOS 130. planeación.com •71 . Para conductores eléctricos y partes de circuitos energizados que operan a menos de 50 voltios no se debe requerir que estén desenergizados donde la capacidad de la fuente y cualquier protección de sobrecorriente entre la fuente de energía y el trabajador son considerados y es determinado que no existirá mayor exposición a quemaduras eléctricas o a explosión debida a arcos eléctricos. diagnóstico. Estándares y PETS: La Entidad. Artículo 37°.1 General. El trabajo energizado debe ser permitido donde el empleador pueda demostrar que la tarea a realizar es impracticable en un estado desenergizado debido al diseño del equipo o limitaciones operacionales. los cuales se incluirán en los respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio.Estándares. 2) Inviabilidad (Impracticable). colocándolos en sus respectivas oficinas o áreas de trabajo según lo práctico posible. con participación de los trabajadores. elaborará y actualizará e implementará los estándares y PETS. Las Entidades deben establecer: a.
Medios de Restricción de Acceso de Personas no Calificadas 7. pero no estará limitado a. el trabajo que se va a realizar se debe considerar trabajo eléctrico energizado y solo se podrá realizar mediante permiso escrito. Justificación de Trabajo Energizado 3.com •72 . Resultados del Análisis de riesgo de Choque Eléctrico (determinar Fronteras y EPP) 5. TRABAJOS QUE INVOLUCRAN RIESGOS ELÉCTRICOS 2. Descripción de las Practicas seguras de Trabajo 4. Planificacion del trabajo y Analisis de riesgos 8. por las razones de peligro mayor o adicional o que no sea factible de acuerdo con 130.. Cuando se trabaja dentro de la frontera limitada o de la frontera de relámpago de arco de conductores o partes de circuitos energizados que no se encuentran en una condición de trabajo eléctricamente segura (ej. los siguientes ítems: 1. Descripción de Circuitos y Equipos 2.1). El permiso de trabajo eléctrico energizado incluirá. Resultados del Análisis de Peligro de Relámpago de Arco (Determinar la Energia Incidente. Frontera y EPP) 6. Permiso de Trabajo Eléctrico Energizado 1) Cuando se requiere. PERMISO DE TRABAJO ELÉCTRICO ENERGIZADO (2) Elementos del Permiso de Trabajo. Firmas de Aprobación del Trabajo Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
. 93 PERMISO DE TRABAJO ELÉCTRICO ENERGIZADO 3) Excepciones al permiso de trabajo.com •73 . Si el propósito de cruzar la Frontera de Aproximación Limitada es solo para inspección visual y la frontera de restringida no será atravesada. inspección. mediciones de tensión. entonces no se requerirá. etc. PERMISO DE TRABAJO ELÉCTRICO ENERGIZADO Permiso de Trabajo FORMULARIO EN ANEXO Energizado INFORMATIVO J - Pág. si se siguen los practicas de trabajo seguro adecuadas y se utilizan equipos de protección personal de acuerdo con el Capítulo 1. Se permitirá que personas calificadas realicen trabajos relacionados con tareas tales como pruebas. un permiso de trabajo eléctrico energizado Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. dentro de la frontera de limitada sin un permiso de trabajo eléctrico energizado.
fusibles. a no ser que se suministren medios de protección Los materiales de limpieza conductivos no pueden utilizarse dentro de la Frontera de Aproximación Limitada a no ser que los procedimientos eviten el contacto eléctrico OTRAS PRECAUCIONES GENERALES La evidencia de que el equipo eléctrico pueda fallar y lesionar a los empleados requiere desenergizar a no ser que la desenergización introduzca riesgos adicionales o incremento de los mismos. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. no se les permitira trabajar dentro de la frontera limitada mientras su capacidad de alerta se encuentre limitada. debido a enfermedad.2) Los empleados deben estar protegidos de posible falla inminente del equipo eléctrico Interruptores u otros dispositivos especificamente disenados como medios de desconexion se deben utilizar para la apertura o cierre de circuitos bajo carga Otros tipos de medios de desconexión (cables. fatiga u otras razones Joyas. relojes y accesorios conductivos no deben usarse si pueden entrar en contacto con partes energizadas expuestas Otros elementos y herramientas conductoras en contacto con un empleado deben manejarse de manera que evite el contacto accidental con partes energizadas Las puertas y paneles con bisagras deben asegurarse si es probable que su movimiento genere un riesgo Ejemplo– puerta que oscila dentro del espacio de trabajo No necesariamente un espacio confinado Los trabajos de limpieza pueden no hacerse dentro de la Frontera de Aproximación Limitada si hay una posibilidad de contacto con partes energizadas.com •74 . bornes terminales ni empalmes de cables) no deben permitirse con tales propositos excepto en una emergencia Despues de que un circuito se ha desenergizado por el funcionamiento automatico de un dispositivo de proteccion del circuito. o no sea factible (ver 130. este no debe ser manualmente reenergizado hasta que se haya determinado que puede ser energizado de manera segura. Debe prohibirse el repetitivo recierre manual de los interruptores de circuitos o la reenergizacion a traves de fusibles reemplazados. OTRAS PRECAUCIONES GENERALES Los empleados deben ser instruidos para mantener alerta en todo momento.
ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Peligro ‘una situación que presenta un nivel de peligro para la vida o la salud’ • Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas. equipos. Anexo Informativo F.com •75 . El Programa de seguridad eléctrica debe incluir un procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos a aplicarse antes de comenzar con el trabajo dentro de la frontera limitada de choque eléctrico o dentro de la frontera de relámpago de arco. Procedimiento de evaluación peligro/ riesgo Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. procesos y ambiente. equipos y al ambiente. Riesgo (relacionado con un riesgo identificado) – La “severidad del daño posible” y la“probabilidad de que ocurra dicho daño” • Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialicen en determinadas condiciones y genere daños a las personas. (RESESATE) (F) Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
sus herramientas y ambientes de trabajo. MARCO LEGAL . describa.com •76 .RESESATE • Artículo 20°. la evaluación de los trabajadores.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (G) Instructivo del trabajo.. (1) General. Además incluirá los posibles daños a terceros y/o propiedad como consecuencia de las actividades que desarrolle la Entidad. instalaciones y operaciones.Estudio de Riesgos • La Entidad deberá elaborar un estudio donde se identifique. Antes de comenzar cada trabajo. el empleado responsable debe realizar un instructivo del trabajo (resumen del trabajo)… (2) Tareas Repetitivas o Similares. analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. 110. (3) Trabajo de Rutina.
LISTA DE VERIFICACION PARA LA PLANIFICACION PLANIFICACION DEL TRABAJO Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •77 .
La frecuencia de la auditoría no debe exceder de 3 años. (1) Programa de seguridad eléctrica. Cuando la auditoría determina que no se estan siguiendo los principios y procedimientos. (2) Trabajo de campo. El programa debe ser auditado. (3) Documentación. La auditoría debe documentarse. FORMULARIO DE AUDITORIAS Informe de Seguridad de la ISC/Ubicación Fecha: Auditoría ID de Auditoría Editado Auditores Auditados Tipo de trabajo Ubicación del Trabajo Contratista Proceso Clase Servicios del edificio Herramientas especiales Tipo de Camión Comentarios EQUIPOS/HERRAMIENTAS Equipo para Monitoreo de Aire en Uso Condición & Uso de Carretillas Plataformas Rodantes Espacio Confinado/Encerrado Cajones permanecen cerrados Equipo de rescate en su lugar mientras no son vigilados Ventilación de Aire Forzado en Uso Extractores de fusibles Generador en Buen Estado GFCI en uso Condición y Uso de Condición & Uso de Herramientas Escaleras/Andamios/Plataforma de Manuales Trabajo Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •78 . deben hacerse las modificaciones apropiadas en el programa de entrenamiento o en los procedimientos. Debe ser auditado. AUDITORÍAS (H) Auditoría de la seguridad eléctrica.
Diapositiva 156 M1 MONI. 29/03/2014 .
• e. La Entidad realizará auditorías periódicas a fin de que se compruebe si el Sistema de Gestión en la Entidad es el adecuado para la prevención de los riesgos laborales. el empleador debe identificar y marcar su ubicación. 15. cambios en la política y objetivos del Sistema. Se debe proveer a los empleados de protección con interruptores GFCI donde así lo requieran los códigos y normas aplicables. La protección GFCI debe ser provista cuando el empleado se encuentre en un espacio a la intemperie y operando o utilizando equipos conectados con cordon y clavija abastecidos por circuitos de 125 V.5 Lineas y equipos eléctricos subterráneos. incluido el análisis de los resultados de la misma. Las auditorías a que se refiere el literal d) deben permitir a la administración de la Entidad que la estrategia global del Sistema de Gestión logre los fines previstos y determinar. se requerirá la participación de los trabajadores o sus representantes. En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría. siendo realizadas por auditores independientes.. 20 0 30 amperes. PROTECCION CON INTERRUPTORES GFCI (1) Generalidades.com •79 .Obligaciones de la Entidad • d. (2) A la intemperie. Antes de comenzar con la excavación y donde exista posibilidad razonable de tomar contacto con lineas o equipos eléctricos. • TÍTULO III • DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DE LOS TRABAJADORES • Artículo 25°. Sus resultados deben ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. a los trabajadores y a sus representantes. de ser el caso. (D) Los dispositivos GFCI deben ser sometidos a pruebas de acuerdo con lo establecido por el fabricante 110. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
com •80 . ¿le encuentran beneficios a estos ahora? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. GFCI PERMANENTE Y PORTÁTIL 159 70E 110.4 BREVE DISCUSIÓN • ¿Cumplen con lo mencionado en cuanto a proteccion GFCI? • ¿Tienen en Sus procedimientos actuales una lista de planeamiento/ verificacion? • ¿Contempla todos los puntos mencionados en la 70E? • Si hay puntos que nos se han considerado.
com •81 . PREGUNTAS & RESPUESTAS LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA SEGURIDAD ELECTRICA ELEMENTOS CAPACITACION DE SEGURIDAD INGENIERIA PROCEDIMIENTOS ADMNISTRACION Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
CAPACITACION – MARCO LEGAL LEY N° 29783. En ningún caso el costo de la capacitación recae sobre los trabajadores. así como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios de manera independiente. D. siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.. La formación debe estar centrada: a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña. garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. cualquiera que sea la naturaleza del vínculo. cuando éstos se produzcan. el empleador usuario o principal también debe implementar los registros a que refiere el inciso a) del artículo precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización. cualquiera que sea su modalidad. debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. e) En la actualización periódica de los conocimientos.. modalidad o duración de su contrato. Artículo 34. MARCO LEGAL La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo.com •82 . Artículo 28.El empleador. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..La capacitación. mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo. N° 005-2012-TR Artículo 27.En los casos de empleadores de intermediación o tercerización. estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.S. b) En los cambios en las funciones que desempeñe. en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley. cuando éstos se produzcan.
Otorgar. para que se logren y mantengan las competencias establecidas por la Entidad para cada puesto de trabajo. j. entre otras. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.. con relación a los riesgos existentes en las diferentes actividades.com •83 . supervisar y. ASTM "American Society for Testing and Materials". en ausencia de NTP conforme a normas internacionales lEC "Internacional Electrotechnical Commission" o ISO "International Organization for Standarization". i. realizar ensayos periódicos de los equipos de protección e implementos de seguridad entregados a sus trabajadores de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento y las Normas Técnicas Peruanas (NTP) de INDECOPI. La capacitación y entrenamiento debe ser parte de la jornada laboral. Ejecutar los programas de adiestramiento y capacitación en seguridad para sus trabajadores incluyendo a su personal contratado y al personal de sus contratistas. o de normas reconocidas tales como: ANSI "American Nacional Standards Institute".Obligaciones de la Entidad Adoptar las medidas necesarias para que el personal propio y de sus contratistas reciban información y las instrucciones adecuadas. así como las medidas de protección y prevención correspondientes para la seguridad y salud laboral. cuando corresponda. Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. MARCO LEGAL TITULO III Artículo 25°. para los casos en que no estén considerados tanto en las Normas Técnicas Peruanas o internacionales. especialmente en los riesgos críticos determinados en su Estudio de Riesgos o aquellas tareas en donde se hayan producido accidentes de trabajo. MARCO LEGAL h. g.
si fuera necesario. en caso de peligro grave. MARCO LEGAL k. inminente e inevitable. Establecer las medidas y dar instrucciones necesarias para que.com •84 . los trabajadores tanto de la Entidad como de sus contratistas puedan interrumpir su actividad y. l. Verificar que el personal contratista (subcontratista) disponga de los equipos de protección e implementos de seguridad que satisfagan los requerimientos normativos enunciados. adiestramiento y certificación en normas y estándares relevantes • Auditorias (Internas y Externas) del Proceso de Mejora Continua “La falta de conocimiento es un peligro para todos” Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA OPERARIO CALIFICADO / CAPACITACION • Calificación del Personal. Aprendizaje Teórico y Practico • Programa de capacitación con frecuencias establecidas • Temas de capacitación integrales que den crecimiento sostenido al conocimiento del personal • Capacitacion. abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
(C) Procedimientos de emergencia. El entrenamiento exigido por debe ser en salón o en el sitio de trabajo o en combinación de ambos.2 Requisitos de entrenamiento (A) Entrenamiento de seguridad. El grado de entrenamiento que se imparta se debe determinar por el riesgo hacia el empleado. como mínimo.16 (B) Tipo de entrenamiento. EPP.2(C) y las tensiones correspondientes a las que el personal calificado estará expuesto 4) El procedimiento para determinar el grado y alcance del peligro. materiales aislantes y de blindaje. (A) Tales personas también deben estar familiarizadas con el uso apropiado de técnicas de prevención especiales. el equipo de protección personal y el necesario planeamiento del trabajo Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. incluyendo de relámpago de arco.ENTRENAMIENTO 110. herramientas aislantes y equipos de pruebas. EXIGENCIAS DE LA NORMA NFPA 70E . incluyendo RCP y el uso de DAE debe ser certificado anualmente. Pag. Deben ser regularmente capacitados en primeros auxilios. Las exigencias de entrenamiento deben aplicarse a los empleados que enfrentan un riesgo de peligro eléctrico que no esta reducido a un nivel seguro mediante los requerimientos aplicables de instalaciones eléctricas (NEC).com •85 . recibir entrenamiento adicional en todo lo siguiente: 1) Las destrezas y técnicas para distinguir circuitos energizados 2) Las destrezas y técnicas para determinar la tensión 3) Las distancias de aproximación de la Tabla 130. El entrenamiento sobre métodos de resucitación. EXIGENCIAS DE LA NORMA NFPA 70E .ENTRENAMIENTO 1) Persona calificada. Una persona puede ser considerada calificada con respecto a ciertos equipos y métodos pero sin embargo aun no estar calificada para otros. (B) Tales personas a quienes se les permite trabajar dentro de la frontera limitada o mas deben. Los empleados expuestos a riesgo de choque y aquellos responsables de las acciones en caso de emergencia deben ser entrenados sobre métodos para liberar a las victimas del contacto. Una persona calificada debe estar entrenada y ser reconocedora de la construcción y operación de equipos o un método de trabajo especifico y recibir entrenamiento para reconocer y evitar los peligros eléctricos que se puedan presentar con respecto a ese equipo o método de trabajo.
PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA El reentrenamiento debe efectuarse en intervalos que no excedan los 3 años LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA SEGURIDAD ELECTRICA CAPACITACION ELEMENTOS DE INGENIERIA SEGURIDAD PROCEDIMIENTOS ADMNISTRACION Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •86 .
centros de transformación y subestaciones) deberán recibir equipos de protección personal de acuerdo al riesgo al que se expondrán.com •87 .Personas ajenas a la Entidad y equipos de protección Todas las personas ajenas a la Entidad que ingresen a sus instalaciones de planta (centrales. MARCO LEGAL Artículo 50°. a fin de preservar su integridad física mientras permanezcan en las mismas. LOS PILARES DE LA SEGURIDAD ELECTRICA ELEMENTOS DE SEGURIDAD • Selección de los elementos de seguridad adecuados en base a los niveles de peligros que dictaminen los análisis de riesgos • Elementos de seguridad que su diseño permita trabajar sin que representen un estorbo al usuario • Tallas en base a las características físicas del usuario • Especificaciones de elementos de seguridad en base a las más altas normas y estándares • Selección del EPP dictado por los análisis de riesgos “La ultima línea de defensa” Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. y estarán acompañados por un trabajador de la Entidad encargado de su seguridad..
com •88 . son las fronteras relacionadas al peligro de choque eléctrico.4 Fronteras de Aproximacion a conductores electricos o partes de circuitos energizados (Pag.25) (A) El analisis de riesgo de choque debe determinar la tension a la cual estara expuesto el personal. • Persona no calificada: Una persona que no es una persona calificada. los requisitos de fronteras y el EPP necesario. Usar Tabla 130.26 Las siguientes definiciones permiten una mejor comprensión de la grafica: • Persona calificada: Persona con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados. • Fronteras de Aproximación. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. (B) Las 3 fronteras de proteccion contra choque deben ser aplicadas donde el personal que se aproxima esta expuesto a conductores electricos o partes de circuitos energizadas. Limites o Fronteras de Aproximación LIMITES DE APROXIMACION 130.4 (C) pag.
1 Preparación para Aproximación. LIMITES DE APROXIMACIÓN C. es un medio efectivo para mantener la seguridad eléctrica. En la medida en que disminuye la distancia entre la persona y los conductores o partes de circuitos energizados expuestos. aumentan el potencial de accidentes eléctricos. El mantener una segura distancia de aproximación a los conductores o partes de circuitos eléctricos energizados expuestos. LIMITES DE APROXIMACIÓN Fronteras de protección contra choque eléctrico: Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •89 .
LIMITES DE APROXIMACIÓN Frontera de Aproximación Restringida Un límite de aproximación a una distancia de una parte viva expuesta dentro de la cual aumenta el riesgo de choque. incluyendo el objeto conductivo más largo que se estén manipulando. C.2 Para que una persona traspase la frontera límite de aproximación y entre en el espacio limitado.2.com •90 . LIMITES DE APROXIMACIÓN Frontera Limite de Aproximación Las personas no calificadas están seguras cuando mantienen distancia a los conductores y partes de circuitos energizados expuestos. para el personal que trabaja cerca de una parte viva. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. debe estar calificado para desempeñar el trabajo o la tarea.1. de tal manera que ellos no puedan tener contacto o entrar en la distancia de aislamiento de aire especificada para los conductores o partes de circuitos eléctricos energizados. debido a un arco eléctrico ocasionado por movimientos involuntarios.
com •91 . lo más posible. fuera del espacio restringido y utilizando en el espacio solo partes del cuerpo tan protegidas como sea necesario para ejecutar el trabajo LIMITES DE APROXIMACIÓN Frontera de Aproximación Prohibida Un límite de aproximación a una distancia de una parte viva expuesta dentro de la cual se considera lo mismo que estar haciendo contacto con la parte viva. LIMITES DE APROXIMACIÓN Frontera de Aproximación Restringida Para traspasar la frontera de aproximación restringida y entrar en el espacio restringido. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. la persona calificada debe: 1) Tener un plan que esté documentado y aprobado por el gerente autorizado 2) Utilizar el EPP apropiado para trabajar cerca de conductores o partes de circuitos energizados expuestos y con valores nominales para los niveles de tensión y energía relacionados 3) Estar seguro de que ninguna parte del cuerpo podrá entrar en el espacio prohibido 4) Minimizar el riesgo debido a movimientos involuntarios manteniendo el cuerpo.
4.1. Consulte la Gráfica C. Por lo tanto.2. las personas calificadas deben hacer lo siguiente: 1) Tener entrenamiento específico para trabajar en conductores o partes de circuitos energizados 2) Tener un plan documentado que justifique la necesidad de trabajar tan cerca 3) Realizar el análisis de riesgo 4) Tener (2) y (3) aprobado por la gerencia autorizada 5) Utilizar EPP (equipo de protección personal) que sea apropiado para trabajar en conductores o partes de circuitos energizados expuestos y que tenga valores nominales para los niveles de tensión y la energía incidente presente LIMITES DE APROXIMACIÓN Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. LIMITES DE APROXIMACIÓN Frontera de Aproximación Prohibida C.2.1.com •92 .4 Cruzar la Frontera de Aproximación Prohibida y entrar en el espacio prohibido es considerado lo mismo que hacer contacto con conductores o partes de circuito energizados expuestos.
5 kV están basadas en ANSI/IEEE 516-2003. LIMITES DE APROXIMACIÓN: Tabla Fronteras de Aproximación a Partes Energizadas para Protección contra Choque p. Guide for Maintenance Methods on Energized Power Lines. Appendix 2B.com •93 . y las tensiones superiores a 72.5 kV e inferiores están basadas ANSI/IEEE 4-1978 4th Printing. Standard Techniques for High-Voltage Testing.26 Esas distancias básicas mínimas de aislamiento de aire para tensiones de 72. FRONTERAS DE APROXIMACION Fronteras de Protección Contra Choque Eléctrico Punto en Circuito o Parte Energizada Frontera de Aproximación Prohibida Frontera de Aproximación Restringida Frontera Aproximación Limitada Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
FRONTERAS DE APROXIMACION Punto en Circuito o Parte Energizada • Frontera exterior • Las personas no calificadas no deben cruzar sin escolta • El escolta debe ser una persona calificada Buena Practica: Revisar Etiqueta de Peligro / EPP Frontera Aproximación Limitada FRONTERAS DE APROXIMACION Punto en Circuito o Parte Energizada Buena Practica: Realizar las Termografía desde el lugar mas lejano posible Frontera Aproximación Limitada Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •94 .
com •95 . FRONTERAS DE APROXIMACION ¿Qué hacer si necesita trabajar dentro de la frontera de aproximación restringida? Una persona calificada puede trabajar dentro de la frontera de aproximación restringida. Frontera de Aproximación Restringida FRONTERAS DE APROXIMACION ¿Hasta dónde puede Frontera de Aproximación Prohibida acercarse una persona calificada? • Allí. Las personas no calificadas NUNCA deben cruzar la frontera restringida. se requiere la misma protección que para el contacto directo con una parte energizada • Entre otras cosas: – Plan de trabajo – PTEE – Guantes Aislantes – Herramientas Aisladas – Otras barreras aislantes – ¿Qué más? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. con uso del EPP apropiado.
dentro de la cual una persona puede recibir una quemadura de segundo grado si ocurriera un relámpago de arco eléctrico. 130. La frontera de relámpago de arco para sistemas de 50 volts o mas mas debe ser igual a la distancia en que la energía incidente equivale a 1. El análisis debe tomar en consideración el diseño de los dispositivos de proteccion contra sobrecorriente y sus tiempos de apertura.com •96 . la energía incidente a la distancia de trabajo y el EPP que las personas deben utilizar dentro de la frontera El análisis de riesgo de relámpago debe actualizarse cada vez que se haga una renovación o modificación importante. para dar cuenta de cambios en el sistema eléctrico de distribución que pudiera afectar los resultados del análisis de riesgo de relámpago de arco. Debe ser revisado periódicamente.4 (D)(2) Un análisis de relámpago de riesgo de relámpago de arco debe determinar la frontera de relámpago de arco. FRONTERAS DE APROXIMACIÓN LIMITES DE APROXIMACIÓN Frontera de Relámpago de Arco El límite de aproximación a una distancia de la fuente potencial de arco.2 cal/cm2. no excediendo los 5 anos. incluyendo su condición de mantenimiento. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
2 cal/cm² Autorizadas. • Las personas no calificadas solo pueden cruzar con escolta. • Con el EPP contra arcos eléctricos adecuado. Frontera de Protección Contra Relámpago de Arco Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. LIMITES DE APROXIMACIÓN FRONTERAS DE APROXIMACION Fronteras de Protección Contra Arco Eléctrico • Solamente Personas Calificadas y 1.com •97 . y antes de hacerlo recibir una inducción sobre los peligros a los que se expone y como debe comportarse dentro del área.
FRONTERAS DE APROXIMACION ¿Que nivel de energía incidente hay en este tablero? FRONTERAS DE APROXIMACION ¿Que nivel de energía incidente hay en este tablero? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •98 .
com •99 . FRONTERAS DE APROXIMACION CUESTIONARIO: • ¿Debería un ayudante asistir al Especialista durante un procedimiento de Bloqueo Tarjeteo? • ¿A que distancia / frontera debemos comenzar a utilizar EPP? • ¿Luego del procedimiento de bloqueo tarjeteo podemos quitarnos el EPP? • ¿En que Frontera debemos utilizar guantes aislantes? • ¿Un termógrafo requiere guantes aislantes y traje para arcos? • ¿Hasta que frontera puede ingresar un trabajador No Calificado? • A que distancia (o fronteras) puede trabajar el personal calificado? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
Etiquetado de los Puntos de Potencial Peligro Etiquetas Peligro / EPP EXIGENCIA EN NEC A partir de Agosto 2002: Los tableros de distribución. para advertir a las personas calificadas de los peligros potenciales de relámpago de arco eléctrico. reparación o mantenimiento mientras que se encuentren energizados se deben marcar. ajuste.com •100 . que tengan la posibilidad de requerir inspección. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. los tableros de distribución industrial y los centros de control de motores.
Overol Guantes para Arcos ANSI Z535. c. Norma Técnica Peruana NTP 399. Norma Técnica Peruana NTP 399. Deberá estar identificada en forma precisa y fácilmente visible la señalización que advierta del riesgo eléctrico en: a. TEXTO DE LA ETIQUETA “Existe Peligro Potencial de Relámpago de Arco cuando Trabaje en este Equipo estando Energizado”.500 V Gantes Clase 00 Nombre de Equipo: CCM 4A DuPont “Product Signs and Safety Labels” Da pautas para el diseño de señales y etiquetas para utilizar en los equipos y elementos del sistema eléctrico MARCO LEGAL Artículo 46°.009 “Colores Patrones Utilizados en Señales y Colores de Seguridad”.4 480 VAC Peligro de Choque Eléctrico con Puerta Abierta 36 pulg Acercamiento Limitado 12 pulg Acercamiento Restringido . Los tableros de distribución en baja tensión. y disminuyen los accidentes PELIGRO ! Relámpago y Choque Eléctrico Se Requiere el EPP Adecuado 96 pulg Limites de Peligro de Arco 35 cal/cm2 Peligro de Arco a 18 pulgadas 4 Nivel de EPP ARC40™ OBERON Capucha. Medidas y Disposición (arreglo. Las subestaciones.500 V Guantes Clase 00 1 pulg Acercamiento Prohibido . Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. b.com •101 . presentación) de las Señales de Seguridad”. Los circuitos de distribución primaria.Advertencias de riesgo eléctrico Toda celda tendrá en la puerta o ingreso a la instalación un letrero que advierta al personal del riesgo eléctrico.Avisos y señalización de seguridad dentro de la Entidad En las diversas áreas de la Entidad se deberá colocar en lugares visibles y estratégicos avisos y señales de seguridad de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 399..010 “Colores y Señales de Seguridad”. la Norma DGE “Símbolos Gráficos en Electricidad” y el Código Nacional de Electricidad Artículo 88°. Las etiquetas apropiadas aumentan el nivel de conciencia del peligro de relámpago de arco eléctrico..011 “Símbolos.
5 (c) Los equipos eléctricos tales como tableros de distribución . paneles de control industriales. 2.Voltaje y 3. ETIQUETADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS • Las Condiciones del Peor Caso Posible • Imprima las etiquetas en un material de Vinilo de alta calidad con resistencia UV o bien utilice señalamientos de plástico gravado para evitar los costos del reemplazo de etiquetas. requieran de ajuste. Al menos una de las siguientes datos: a.com •102 . Nivel de EPP requerido d) La mas alta Categoría P/R de los equipos. energía incidente y distancia de trabajo b.Frontera de relámpago de arco ETIQUETADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. envolventes de medidores y CCM’s que están en unidades que no son de vivienda y que probablemente requieran ser examinados. Mínimo nivel de protección del EPP p/ arco c. Art. ser reparados o mantenimiento mientras estén energizados deben ser marcados en campo con una etiqueta que incluya la siguiente información: 1. 130.
com •103 . ETIQUETADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS ETIQUETADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
1 Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •104 . CUESTIONARIO: •¿Por qué es importante el etiquetado de los equipos? •¿Una vez etiquetado el equipo y adquirido el EPP para ese nivel de peligro. podemos olvidarnos del etiquetado? •¿Qué información debemos incluir en las etiquetas? •¿Incluirían algún dato en la etiqueta? •¿Encontrarían útil tener un diagrama identificando las fuentes de energía junto a cada subestación? REQUISITOS DE SEGURIDAD RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO • El Capítulo 2 contiene los requisitos practicos de seguridad relacionados con el mantenimiento de equipos e instalaciones electricas – Abarcan solamente mantenimiento vinculado directamente con la seguridad del empleado ante riesgos eléctricos – No establece métodos específicos de mantenimiento (Ver NFPA70B – Practica recomendada para el mantto de equipos electricos)) – El mantto se define como la prevencion o restauracion de los equipos e instalaciones electricas para seguridad de los empleados Los empleados que realicen mantto deben ser calificados y estar entrenados y familiarizados con los procedimientos y pruebas de mantto especifico 208 70E 200.
1. de conduit. Todas las conexiones estan firmemente apretadas e intactas 4. no incendiarios. sellos y drenajes cercanos se encuentran asegurados y en su lugar 8. No hay entradas abiertas a los accesorios y cajas que puedan comprometer las caracteristicas de proteccion 7. por dano . Todo espacio de trabajo y separaciones requeridas en codigos y normas electricas deben mantenerse (Ver NEC) Cables y conductores simples y multiples. las pruebas e inspecciones deben ser documentadas. cortocircuitos y conexiones a tierra que puedan acarrear peligros para los empleados Deben mantenerse de modo que se evite que los mismos sean tensados excesivamente o sometidos a esfuerzos que puedan danarlos No deben tener partes desgastadas. Los soportes para fusibles limitadores de corriente no deben ser modificados para permitir la insercion de fusibles que no sean limitadores de corriente Los interruptores aut. cajas y envolventes con tapas atornilladas. No hay roturas en los sit. raidas o danadas Los fusibles se deben mantener libres de abolladuras y quebraduras. se deben mantener libres de danos. El marcado de las luminarias con los watts maximos permitidos y temperatura nominal. Todos los accesorios. REQUISITOS DE SEGURIDAD RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO Los dispositivos de proteccion contra sobrecorriente deben recibir mantto de acuerdo a lo establecido en las instrucciones del fabricante o en las normas consensuadas.com •105 . El mantto. ventilacion mecanica positiva. corrosion u otras causas 3. legibles y no se excede 9. Todos los receptaculos. Requieren equipos con diseno especifico y requerimientos de instalacion tales como. se deben inspeccionar y probar de acuerdo al fabricante REQUISITOS DE SEGURIDAD RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO Lugares (Clasificados como) peligrosos. casquillos y aisladores. Las etiquetas exigidas se encuentran correctamente fijadas y lejibles Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. cuentan con todos sus tornillos instalados y ajustados correctamente 5. No hay partes energizadas 2. a prueba de explosion. Los conduits a rosca estan apretados con la llave adecuada y las tapas ajustadas 6. Los elementos de fijacion de los fusibles deben mantenerse para proveer el contacto adecuado. en caja moldeada se deben mantener libres de abolladuras y golpes en las cajas o roturas en las palancas Los IA que interrumpen fallas. intrinsecamente seguros Los equipos e instalaciones en estos lugares deben cumplir estos criterios. en cajas de fusibles. respiraderos.
alterados o danados: cuchillas. Los terminales no tienen filamentos sueltos ni hay terminales flojos 4. REQUISITOS DE SEGURIDAD RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO Baterias y cuartos de baterias. Selección. Se debe dar mantenimiento a los sistemas de ventilacion forzada y natural. No faltan placas de cubierta 3. dano o abolladuras que expongan conductores o partes de circuitos energizados 2. pines de conexion. ni estan flojos. Las clavijas. los receptaculos. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. o contactos 5. No faltan. para impedir la acumulacion de mezclas explosivas. No hay rotura.com •106 . Estándares. incluyendo pruebas funcionales de sistemas asociados de detección y alarma Los aparatos de lavado de los ojos y del cuerpo se deben mantener en condiciones de operacion Herramientas y Equipos electricos portatiles. las placas de cubierta y los conectores de los cordones deben garantizar estos criterios. Uso y Mantenimiento. 1. La polaridad es correcta EPP: Normas.
Criterios generales para la selección de los equipos de protección personal Los equipos de protección personal deberán cumplir. f. c. No deberán poseer características que interfieran o entorpezcan significativamente el trabajo normal del trabajador. al menos. g. e. con los siguientes requisitos: a. Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través de inspecciones simples o sencillas. Deberán ser seleccionados de acuerdo a las condiciones de trabajo. climáticas y contextura del trabajador. Deberán proporcionar una protección efectiva contra el riesgo. y serán cómodos y de rápida adaptación.com •107 . d. El mantenimiento deberá ser sencillo. y los componentes deteriorados deberán ser de fácil reposición o en su defecto posibles de reparar sin que ello represente una merma en la capacidad protectora del equipo. b. No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador considerando que existen materiales en los equipos de protección personal que pueden causar alergias en determinados individuos o sean fácilmente combustibles. Cumplir con lo indicado en el inciso h) del artículo 19° del presente Reglamento. Periódicamente la Entidad deberá revisar y registrar la calidad y operatividad de los equipos de protección personal. TÍTULO V ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CAPÍTULO I Equipos de Protección Personal Artículo 100°. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
com •108 . • Debemos considerar: • Protección contra choque electrico requerida dentro de la Frontera Restringida y Prohibida • Protección contra Relámpago de Arco requerida dentro de la frontera de relámpago de arco – Todas las partes del cuerpo dentro de la frontera del relámpago de arco deben estar protegidas • La vestimenta de protección al arco debe: – Cubrir toda la ropa inflamable – Permitir movimiento y visibilidad EL CHOQUE ELECTRICO Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
debemos evitar trabajar en o cerca de partes energizadas. • Las medidas de seguridad que se deben tomar para mitigar los peligros eléctricos giran alrededor de cuatro áreas principales: la ingeniería de control. tapetes aislantes y otras barreras que incrementan la impedancia del trabajador a tierra. el adiestramiento y capacitación. • Todos estos elementos de seguridad y muchos otros.com •109 . • Herramientas aislantes y pértigas que ofrecen aislamiento entre el trabajador y el conductor energizado expuesto. fueron inventados para modificar la impedancia del trabajador. Los elementos de seguridad eléctrica aislantes. se seleccionan en base al nivel de voltaje en que se trabaja. en tales ocasiones. AISLAMIENTO DEL CUERPO HUMANO • Existen zapatos aislantes. eliminando las posibilidades de que el trabajador forme parte de un circuito y que sufra un choque eléctrico. mangas y guantes aislantes que incrementan la impedancia entre el trabajador y los conductores energizados expuestos. • ¿Para qué se inventaron los elementos de seguridad eléctrica aislantes? Para evitar que los trabajadores formen parte de un circuito y sufran choques eléctricos. cobertores de líneas. • Lamentablemente no siempre es posible. el personal calificado que vaya a trabajar deberá tomar todas las precauciones necesarias. • Mantas aislantes. y como última barrera de defensa. AISLAMIENTO DEL CUERPO HUMANO • Para impedir un choque eléctrico. los procedimientos de trabajo. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. los elementos de seguridad.
CONOCIENDO LAS NORMAS La siguiente tabla está normada por ASTM (American Society of Testing and Materials) y es de uso común en la industria Clase Uso (Voltaje Máximo) 00 500 0 1000 1 7500 2 17000 3 26500 4 36000 INTERVALOS MAXIMOS DE LAS PRUEBAS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •110 .
estas distancias pueden variar. resulta simple seleccionar los elementos de seguridad adecuados. asimismo un trabajador montado en una canastilla podría estar inestable. 26) CONOCIENDO LA NORMA Y EL EPP ASTM D 120 Norma de Guantes Aislantes: Pruebas de TABLA 1 Guantes de Algodón Guantes Aislantes y su Protector de Cuero Guantes Aislantes Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. como las distancias de trabajo están basadas en los niveles de voltaje.com •111 . incrementar el control acerca de quienes pueden cruzar ciertas fronteras y determinar los elementos de seguridad que se deben utilizar en o cerca de equipos a partes energizadas expuestas. La siguiente tabla sugiere dimensiones distintas para distancias fijas y variables. CONOCIENDO LA NORMA Y EL EPP • La mejor manera de aumentar la concientización acerca de las distancias de trabajo y la seguridad. un cable en una línea aérea podría moverse con el viento. (pag. • Para la protección contra choque eléctrico. Si un conductor es móvil o el trabajador está en movimiento. es definir las distancias permitidas. ya que tanto estos. • ¿Cuales son las distancias de trabajo que rigen en su compañía? • El peligro de contacto depende de la distancia entre el conductor energizado y el trabajador. Por ejemplo.
com •112 . CONOCIENDO LA NORMA Y EL EPP Ignorar estas distancias puede provocar que la electricidad arquee del guante protector de cuero al brazo CONOCIENDO LA NORMA Y EL EPP Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
com •113 . CONOCIENDO LA NORMA Y EL EPP Re-Certificación de Guantes Prueba de Campo Aislantes cada 6 meses Acorde con ASTM D120 Prueba en Taller CONOCIENDO LA NORMA Y EL EPP ¿Cuándo reemplazar tú casco Clase E? Reemplazarlo: • Cuando expire según fecha de fabricante • Siempre después de 5 años (según NIOSH) • Arnés interno del casco cada 2 años • Prueba de ruptura Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
Calzado de seguridad La Entidad debe proporcionar a los trabajadores calzado de protección o de seguridad para las diferentes labores que se realizan. Choques eléctricos: se empleará calzados dieléctricos y no deberán tener ninguna parte metálica en la suela o planta. Probados bajo ASTM Suelas Únicamente) F1116. baja tensión • Requerido “aterrizamiento de equipos cerca de líneas “ 130. contra: a.com •114 . 20kV. Probados Mojados Artículo 108°. 14kV. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Prueba • (ASTM F1117. de acuerdo a la norma técnica peruana correspondiente. según sea el caso.7(C)(8) Únicamente • Alta Tensión. Alto Riesgo de Protección Secundaria Exposición • (ASTM F2413.8(F)(3) • 130. entre ellas para protegerlos. CALZADO AISLANTE Protección Dieléctrica Sobre-Zapatos Zapatos para Riesgos Eléctricos (requeridos cuando…) (recomendados para condiciones • Condiciones de humedad (Ej: Cuartos secas) de Baterías CD. cuartos de celdas electrolíticas) • Exposición a riesgos menores.
com •115 . debes reemplazar la Herramienta aislante de baja tensión herramienta debe cumplir requerimientos de ASTM F1505 o IEC equivalente ¿QUE PODEMOS OBSERVAR EN ESTA FOTO? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Busque la marcación de “1000 V” en herramientas aislantes genuinas Buena Práctica: Indicador Bicolor - Protector/Aislante Si ve el color del aislante a través del protector.
CONOZCA LOS LIMITES Y FORMAS DE USO EL ARCO ELECTRICO Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •116 .
com •117 . está obligado al uso de ropa de trabajo. Protección facial Cuando el riesgo por proyección de partículas. debiendo ser ésta resistente al arco eléctrico. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. para cada instalación eléctrica. entre otros). será obligatorio el uso de equipo de protección facial (escudos o caretas. e. máscaras y capuchas antiácidas. Artículo 104°. niveles de corriente. tiempos cortocircuito. voltajes y otras características importantes. • Los niveles de energía incidente por relámpago de arco son determinados para cada uno de los equipos eléctricos del sistema. de acuerdo a las exigencias de la actividad a desarrollar en los equipos e instalaciones eléctricas. Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la Entidad. Ropa de trabajo Todo trabajador que esté sometido a riesgo de accidente o enfermedad profesional. resulta más complejo que con el choque eléctrico. líquidos o gases o por emisión de energía radiante de alta intensidad involucra no sólo la vista sino también otras partes del rostro del trabajador. calculado a través de fórmulas (NFPA 70E – IEEE 1584) que utilizan información sobre distancias de trabajo. • Estos estudios se realizan de manera independiente. en cada sistema eléctrico de potencia. o en razón de aquellas actividades que imponen la obligación de distinguirse de personas ajenas a la Entidad. NORMAS Y EPP CONTRA ARCOS • Determinar tanto los peligros como la protección contra arco eléctrico. Artículo 101°. Dicha ropa será proporcionada por la Entidad o contratista para la cual presta sus servicios.
¿COMO PROPORCIONA PROTECCION LA VESTIMENTA IGNIFUGA o RA (resistente al arco)? • Podemos protegernos de la energía incidente de los relámpagos de arco con EPP básico y especial: • NO ENCIENDEN. • Sólo el personal calificado es el que. NORMAS Y EPP CONTRA ARCOS • El resultado de estos estudios de relámpago de arco es la determinación de todos los niveles de energía incidente por cada equipo eléctrico. y tener total conocimiento sobre los peligros eléctricos. NO SE FUNDEN. debe trabajar en o cerca de equipos o partes energizadas expuestas. las Fronteras de Protección Contra Relámpagos de Arco y la selección de los EPP (Equipos de Protección Personal) adecuados. procedimientos de trabajo y análisis de seguridad del trabajo. NO QUEMAN. cuando se requiera.com •118 . NO GOTEAN • NO PERMITEN EL DESGARRO Y/O ROTURA • MANTIENE UNA BARRERA QUE AISLA AL TRABAJADOR DE LA FUENTE TERMICA • REDUCE LAS LESIONES DE QUEMADURAS • AUMENTA LA SUPERVIVENCIA • AYUDA A CONSERVAR LA CALIDAD DE VIDA Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
POR EL CONTRARIO SI LA ROPA SE ENCIENDE LAS AREAS CUBIERTAS PUEDEN QUEMARSE MAS SERIAMENTE QUE LO EXPUESTO RESULTANDO EN EXTENSAS QUEMADURAS DE 3er GRADO LA IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE RIESGO Y SELECCION APROPIADA DEL EPP Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •119 .
b. Siempre se debe utilizar protección de ojos (anteojos de seguridad) debajo de protectores faciales o capuchas. Protección de la cara. incluyendo el protector facial de la capucha debe tener un nivel de protección de arco apropiado para la exposición de relámpago de arco. las mangueras de aire y la carcasa de la bomba deben estar cubiertas por materiales resistentes a la llama. Todo el traje de arco. Traje arco. Los protectores faciales deben de tener un nivel de protección al arco adecuado para la exposición de relámpago de arco. Artículo 110°. No se deben utilizar protectores faciales que no tengan el nivel de protección al arco. El diseño de trajes de arco debe permitir el retiro fácil y rápido por parte del usuario. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. o construidos con materiales no inflamables y no fundentes. salvo que el avance tecnológico indique lo contrario. Equipo de protección personal contra relámpago de arco a. Dado que el protector puede reducir la visión y la percepción del color. Cuando el aire exterior se suministra dentro de la capucha.com •120 . debe considerarse iluminación adicional en la zona de trabajo.
Equipo de protección personal contra relámpago de arco
c. Protección de las manos. Guantes de cuero, o resistentes a la
llama se deben utilizar cuando se requieran para protección contra
relámpago de arco. Cuando se utilicen guantes de caucho aislante
para protección contra choque eléctrico, se deben vestir
protectores de cuero sobre los guantes de caucho, lo cual da
protección adicional a las manos contra relámpago de arco. Durante
altas exposiciones a relámpago de arco, el
cuero se puede encoger y disminuir la protección.
d. Protección de los pies. Usar calzado de seguridad de cuero u otro
material calificado para las exigencias del relámpago de arco.
LA IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE RIESGO
Y SELECCION APROPIADA DEL EPP
Vestimenta Resistente
Expuesta a Mayor
Intensidad que su Nivel
80 vs. 22 cal/cm²
Accidente Real Agosto 1999
Servicios@IESRC.com •121
80 cal/cm²
1) Análisis de Riesgo
2) Selección del EPP Apropiado para cada Tarea
15 25 40 50 65 100 140
Nivel de Protección (ATPV cal/cm2) SIEMPRE MAYOR que el
Peligro Consulte a un Especialista por Alternativas
Servicios@IESRC.com •122
El EPP para arcos eléctricos se selecciona en base a los niveles de
energía incidente de los equipos eléctricos en los que el trabajador pueda
exponerse, representado este nivel de energía incidente en cal/cm².
Los niveles de protección que ofrecen los EPP de arco se miden en
cal/cm² ATPV (Valor de Protección Termal al Arco).
El nivel de protección de los elementos de seguridad, siempre debe
exceder el nivel de peligro.
• ATPV o Valor de Protección Termal al Arco:
La energía incidente en un material que resulta en un 50% de
probabilidades de que exista suficiente transferencia de energía a
través del material para causar el inicio de una quemadura de
• BIRG™ o Guía de Reducción de Heridas por Quemaduras:
Sistema que reporta no solo el ATPV (50% de probabilidades de
quemaduras), sino que además incluye valores desde el 40% al 1%,
ofreciendo así la mayor seguridad posible.
Servicios@IESRC.com •123
y Mantenimiento – NFPA 70E Seguridad Eléctrica del Trabajador NORMAS Y ESTANDARES No tener vestimenta es mejor que utilizar materiales inflamables y/o fundibles Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR 3 TIPOS de ESTANDARES • Estándares de los Métodos de Prueba – ASTM F1959 Prueba de Arco de Resistencia Termal y Rotura de la Tela – ASTM F2178 Estándar para Capuchas y Protectores Faciales – ASTM F1958 Prueba de Arco de Encendido de la Vestimenta • Estándares de Especificación de la Vestimenta de Trabajo – ASTM F1506 Vestimenta RLL para Peligros de Arco – NFPA 70E Seguridad Eléctrica del Trabajador • Estándares de Uso.com •124 . Cuidado.
Capuchas Seguridad DEBEN CUMPLIR con NFPA70E. Protección Facial y Capucha DEBEN CUMPLIR con ASTM F2178 Seguridad Protección Facial que No Tenga Nivel de Protección Probado NO SE DEBE UTILIZAR Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. Trajes: Chaquetas. NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F-2178 F-1959 F-1958 F-1506 NFPA 70E NORMAS Trajes de Arco Se deben utilizar NFPA 70 E NACIONALES cerca de donde haya partes energizadas o se este trabajando energizado Se debe hacer un análisis de EPP potenciales riesgos para luego seleccionar el nivel de protección adecuado de cada tarea. ASTM F1506 & F1959 NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F-2178 NFPA 70E F-1959 F-1958 F-1506 Trajes de Arco El diseño de los NORMAS Trajes de Arco y de su cerramiento. NACIONALES NFPA 70 E permitirán el retiro fácil y rápido El Traje de Arco completo incluyendo su protector facial. Pantalones.com •125 . deben tener un nivel de protección dado conveniente EPP para el momento de la exposición de energía del relámpago de arco.
Seguridad NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F-2178 F-1959 F-1958 F-1506 ASTM F1506 NORMAS NFPA 70 E Costuras. cierres y terminaciones NACIONALES usados en la construcción de la vestimenta no contribuirán a la severidad de lesiones al portador en el acontecimiento de un arco eléctrico momentáneo y de una exposición termal relacionada EPP Seguridad Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F-2178 F-1959 F-1958 F-1506 ASTM F1506 NORMAS NACIONALES NFPA 70 E Es el estándar de especificación del funcionamiento para los materiales textiles resistentes a las llamas. en la indumentaria para el uso de los trabajadores eléctricos. que se exponen a los EPP arcos eléctricos y peligros termales relacionados.com •126 .
2 Que cumpla con los requerimientos de la especificación ASTM F1506 (F1959) 6.3.3.3. NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F1506 Requiere a los Fabricantes: e.3.3.4 Talla y otros estándares asociados al etiquetado 6.3 Nombre del fabricante 6.com •127 .3 La vestimenta debe ser etiquetada con la siguiente información: 6.5 Instrucciones del cuidado y contenido de la fibras 6.6 Nivel de protección (ATPV) Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.1 Sistema de ruteo con código de identificación único 6.3.
NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F1959 Prueba de Arco Eléctrico para Telas en Paneles NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F1959 Prueba de Arco Eléctrico para Telas Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •128 .
com •129 . NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F1958 Pruebas de Resistencia a la Llama y Arco Eléctrico NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F1958 Prueba de Arco Eléctrico Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F2178 Prueba Protección Facial y Capuchas NORMAS Y ESTANDARES DE PRUEBAS A CUMPLIR ASTM F2178 Prueba Protección Facial y Capuchas Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •130 .
no fundibles. PROTECCION DE LA CABEZA Pasamontañas RA (con protección facial RA) requerido cuando la parte de atrás de la cabeza está dentro de la frontera del relámpago de arco El protector facial debe tener nivel de proteccion RA y diseno con proteccion envolvente para resguardar tambien orejas y cuello Capucha RA requerida para energía incidente superior a 12 cal/cm2 En ambos casos debe usarse gafas de proteccion por debajo y proteccion auditiva PROTECCION DE MANOS Los guantes de cuero industrial o guantes resistentes al arco se deben utilizar donde se requieran para proteccion contra relampago de arco Los guantes de cuero de uso industrial (proteccion mecanica) estan fabricados completamente de cuero con un espesor minimo de 0. se deben usar guantes protectores de cuero sobre los guantes aislantes. no estan forrados o estan forrados con telas no inflamables. Los guantes de cuero brindan una proteccion adicional contra relampago de arco.com •131 .7 mm. Cuando se utilicen guanstes aislantes para choque. Los guantes de cuero que cumplen con este requisito han demostrado que tienen valores de desempeno termal al arco (ATPV) que excede las 10 cal/cm2. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
El Algodón Tratado es la tecnología del ayer. Reacción Exotérmica: Superando nivel de protección reacción exotérmica presente.ALTERNATIVAS RA (Algodón Tratado) Vs. F2178. de segundo y tercer grado. F1959 Todo se Suma a Su F1958 NORMAS SEGURIDAD NACIONALES NFPA 70 E Cuando todos los estándares son aplicados por compañías de seguridad confiable. IRA (Inherentes) Peso y Confort: RLL Pesadas (+50%) y Rígidas Lavados y Durabilidad: Puede perder protección con sus lavados y dura 2 a 5 veces menos.com •132 . ASTM F1506. la telas inherentes la tecnología del hoy….y mañana que será? Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. potencial de quemaduras severas. EPP Sus Trabajadores reciben la mejor protección posible SEGURIDAD EPP PARA RELAMPAGO DE ARCO .
RA (algodón tratado) CONOZCA LOS LIMITES Y FORMAS DE USO Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. (inherente) IRA VS.com •133 .
fuera de la frontera de relámpago de arco ¿Quiere estar frente al …¿Ó a 10 mts de distancia? tablero? OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD Reduciendo el Riesgo del Arco Las mantas contra ráfaga de arco Los escudos de protección al arco contienen la energía del arco ASTM se conectan a las pértigas o a F2676 palancas de interruptores y cortan la energía en un 50% ASTM F2522 Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •134 . OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD Utilizando dispositivos mecánicos para mantenerse a una distancia segura.
com •135 . las telas inherentes? •¿Tiene hoy la Compañía una norma de referencia que cubra el EPP para arcos eléctricos? •¿Puede perder protección un traje fabricado en telas inherentes (IRA) al lavarlo? PREGUNTAS & RESPUESTAS Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. CUESTIONARIO: •¿La Vestimenta Resistente al Arco da 100% de Seguridad? •¿Los uniformes y trajes para arcos son pesados y rigidos? •¿Un protector facial claro protege de la energía termal del arco? •¿Qué características negativas presenta el algodón tratado químicamente vs.
Apoyo de la Alta Administración 2. IMPLANTACION DEL PROGRAMA Implantando un Programa de Seguridad Eléctrica Factores Fundamentales: 1.com •136 . Conocimiento Actualizado y/o Apoyo Experimentado Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.
com •137 . electricistas. actualizando procedimientos de trabajo y/ó implementando innovaciones normativas y/o tecnológicas. Implantando un Programa de Seguridad Eléctrica “Grupo de Seguridad Eléctrica” Debe estar compuesto por personal de mantenimiento. Grupo colegiado sobre seguridad en o cerca de sistemas eléctricos. que resuelven investigando. con el fin de administrar los procesos de seguridad del personal de Su Empresa. capacitándose. que se reúnen para encontrar soluciones a problemas comunes en los centros de trabajo. y asesorado por departamento legal. IMPLANTACION DEL PROGRAMA ADMINISTRACION CONOCIMIENTO MARCO LEGAL GRUPO DE SEGURIDAD ELECTRICA CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE TRABAJO Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. seguridad industrial y operación.
com •138 . incremento de la productividad. • SATISFACCION: Aumenta la satisfacción del personal propio y de las personas que viven alrededor de las instalaciones. VERIFICACIONES Y SEGUIMIENTOS ¿Cuando determinamos que el Programa de Seguridad Eléctrica es Exitoso? “Cuando logramos… • SEGURIDAD: Alcanzar la máxima seguridad para el personal electricista y las instalaciones.” Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. CENTRO DE TRABAJO GRUPO DE SEGURIDAD ELECTRICA INGENIERIA PROCEDIMIENTOS CAPACITACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INGENIEROS/TECNICOS/MANUALES EJECUCION DEL TRABAJO AUDITORIAS. • CONFIABILIDAD: Alta tasa de disponibilidad. • CUMPLIMIENTO: Asegurar el cumplimiento de todas las exigencias laborales legales requeridas en su país (para instalaciones y trabajos eléctricos) así como a nivel internacional. • PRESTIGIO: Al cumplir las normativas legales. reducción de costos. INSPECCIONES. hacen que aumente el prestigio corporativo. al demostrar su compromiso con la responsabilidad social y por ser pioneros en la implementación de programas que vayan en beneficio de las personas.
fundada en EEUU. NFPA 70E y NFPA 70B en Español. con oficinas en USA.com •139 . • Contamos con los instructores exclusivos de la NFPA para instruir y difundir las normas NFPA 70. •Nuestra empresa dispone de consultores permanentes en el continente Americano. • Nuestro objetivo es difundir e implementar las normas NFPA de propósitos eléctricos y asistir a compañías en el continente Americano a implementar “Procesos Integrales de Seguridad y Confiabilidad Eléctrica™”. México y Sudamérica. NUESTRA EMPRESA • International Safety & Electrical Reliability Consultants ‘IESRC’. Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC. que ayudan a desarrollar programas de seguridad y mantenimiento eléctrico cualquiera sea la actividad. • Ofrecemos a nuestros clientes el acceso a un equipo de expertos en las distintas áreas de trabajo necesarias y fundamentales para lograr el desarrollo exitoso de un “Proceso de Seguridad y Confiabilidad Eléctrica™” efectivo para Su Compañía.
Evaluación del Curso POR SU ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN MUCHAS GRACIAS Presentó: Patricio M.com Para más información escribanos al correo: Servicios@IESRC.com •140 . Llaneza Especialista en Administración de Riesgos Eléctricos PLlaneza@IESRC.
Documentos similares a Curso-NFPA-70E.pdf
Lucy Cáceres Zúñiga
Paula Araya Control4
paula araya lizama
IPERC_Maniobra_13032016
Más de Claudio Patricio Corvalàn Yañez
Acuerdo Marco 2013 - Hoja 12
Documentación Necesaria para el Regimen de Subcontratación
PRINCIPIOS BÁSICOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA.pdf
Medidas Preventivas de Accidentes Laborales
INVESTIGACION ACCIDENTE DE TRABAJO QUEMADURA
MBastias.tarea1
Zonas de Alto Riesgo-osinerg
70E-09E-PDF
Comunicacion de Accidentes