Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_19_1_BlmSchV_Ableitbedingungen_fuer_Abgase-d3929385,20.html
Timestamp: 2016-12-11 14:00:11
Document Index: 86398607

Matched Legal Cases: ['§ 19', '§ 19', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 26', '§ 27', '§ 28', '§ 19', '§ 11', '§ 18', '§ 20']

§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase | Gesetze auf anwalt24.de
§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase Suche
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnun...…§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase§ 20 1. BlmSchV, Anzeige und Nachweise§ 21 1. BlmSchV, Weitergehende Anforderungen§ 22 1. BlmSchV, Zulassung von Ausnahmen§ 23 1. BlmSchV, Zugänglichkeit der Normen§ 24 1. BlmSchV, Ordnungswidrigkeiten§ 25 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, a...§ 26 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Bren...§ 27 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Schornsteinfegerarbeiten nach dem 1. Janu...§ 28 1. BlmSchV, Inkrafttreten, AußerkrafttretenAnlage 1 1. BlmSchV, MessöffnungAnlage 2 1. BlmSchV, Anforderungen an die Durchführung der Messungen im BetriebAnlage 3 1. BlmSchV, Bestimmung des Nutzungsgrades und des Stickstoffoxidgehalte...Anlage 4 1. BlmSchV, Anforderungen bei der Typprüfung
§ 19 1. BlmSchVErste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) BundesrechtAbschnitt 5 – Gemeinsame VorschriftenTitel: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 1. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-1-3Normtyp: Rechtsverordnung(1) Die Austrittsöffnung von Schornsteinen bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die ab dem 22. März 2010 errichtet oder wesentlich geändert werden, müssen1.bei Dachneigungena)bis einschließlich 20 Grad den First um mindestens 40 Zentimeter überragen oder von der Dachfläche mindestens 1 Meter entfernt sein,b)von mehr als 20 Grad den First um mindestens 40 Zentimeter überragen oder einen horizontalen Abstand von der Dachfläche von mindestens 2 Meter und 30 Zentimeter haben;2.bei Feuerungsanlagen mit einer Gesamtwärmeleistung bis 50 Kilowatt in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1 Meter überragen; der Umkreis vergrößert sich um 2 Meter je weitere angefangene 50 Kilowatt bis auf höchstens 40 Meter.(2) 1Abweichend von Absatz 1 hat die Höhe der Austrittsöffnung bei Gas- und Ölfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt bis 10 Megawatt1.die höchste Kante des Dachfirstes um mindestens 3 Meter zu überragen und2.mindestens 10 Meter über Gelände zu liegen.2Bei einer Dachneigung von weniger als 20 Grad ist die Höhe der Austrittsöffnung auf einen fiktiven Dachfirst zu beziehen, dessen Höhe unter Zugrundelegung einer Dachneigung von 20 Grad zu berechnen ist. 3Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Feuerungsanlagen in Warmumformungsbetrieben, soweit Windleitflächenlüfter eingesetzt werden.(3) Abweichend von Absatz 1 sind die Abgase von Feuerungsanlagen nach § 11 über einen oder mehrere Schornsteine abzuleiten, deren Höhe nach den Vorschriften der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 24. Juli 2002 (GMBl 2002, S. 511) zu berechnen ist.
§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer…§ 20 1. BlmSchV, Anzeige und Nachweise