Source: http://docplayer.fi/10159568-Save-vsr-300-500-asennus-ja-huolto-englannin-kielesta-kaannetty-asiakirja-2081157-fi-2013-11-18-a004.html
Timestamp: 2018-12-14 18:02:35+00:00
Document Index: 13575597

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ']

SAVE VSR 300/500. Asennus ja huolto. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A004 - PDF
SAVE VSR 300/500. Asennus ja huolto. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A004
Download "SAVE VSR 300/500. Asennus ja huolto. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2081157-FI 2013-11-18 A004"
1 Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A004
2 Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta. Tämä koskee myös tilattuja tuotteita edellyttäen, että nämä muutokset voidaan tehdä niiden vaikuttamatta aikaisemmin sovittuihin erittelyihin. Kaikki tavaramerkit ovat Systemair AB:n omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.
3 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Varoitukset Tästä asiakirjasta Tuotteen kuvaus Yleistä Kuljetus ja säilytys Tekniset tiedot Asennus Pakkauksesta purkaminen Mihin / miten laite asennetaan Asennus Kondenssivedenpoisto Ulkoiset liitännät koneessa Käyttöönotto Ohjauspaneeli Ohjattu käynnistys Järjestelmäkäyrät Puhaltimen nopeusasetukset Sulatustasoasetukset Viikko-ohjelman ohjelmointi Lisäaikakytkin Lisätoiminnot Sähköliitännät Ulkoiset liittimet piirikortilla Ennen järjestelmän käynnistämistä Käyttö Lämpötilan asettaminen Manuaalinen puhallinnopeuden asetus Manuaalinen ja automaattinen kesätila Jäähdytyksen talteenotto Huoltovalikon kuvaus Huolto Varoitukset Sisäiset komponentit Komponenttien kuvaus Vianetsintä Roottorin käyttöhihnan vaihtaminen Laitekilpi...42
5 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg RUOTSI Puh Faksi: vakuuttaa, että seuraava tuote: Lämmön talteenottoyksikkö: (Tämä vakuutus koskee tuotetta siinä kunnossa, missä se on toimitettu ja asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Tämä vakuutus ei koske jälkikäteen asennettuja osia tai tuotteelle tehtyjä toimenpiteitä) täyttää seuraavien direktiivien kaikki sovellettavat vaatimukset: Konedirektiivi 2006/42/EY Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY. EMC-direktiivi 2004/108/EY Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty: EN ISO EN ISO EN ISO :2007 EN EN EN EN EN EN :2003 EN EN EN EN Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Tekniset periaatteet Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 1: Periaatteet Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 2-40: Sähköisten lämpöpumppujen, ilmastointilaitteiden ja kosteudenpoistolaitteiden erityisvaatimukset Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi). Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus Sähkömagneettiset kentät Arviointija mittausmenetelmät. Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus - Erityisvaatimukset standardien EN ja EN soveltamisalaan kuuluvien laitteiden kappaletesteille Pyörivät sähkökoneet. Osa 5: Pyörivien sähkökoneiden yhtenäisrakenteen tarjoamat kotelointiluokat (IP-tunnus) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-2: Yleiset standardit Häiriönsieto teollisuusympäristöissä Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-3: Yleiset standardit Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä Täydellinen tekninen aineisto on saatavana. Skinnskatteberg, Mats Sándor Tekninen johtaja Systemair AB
6 2 Varoitukset Seuraavat varoitukset on esitetty asiakirjan eri jaksoissa: Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmän tulisi olla päällä jatkuvasti ja se tulisi pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten. Yksikön ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Vaikka koneen jännitteensyöttö onkin irtikytketty, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu. Tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tällä alalla, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa. Varo Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään. Kanavaliitännät/kanavien päät tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi. 3 Tästä asiakirjasta Tämä asennusohje koskee ilmankäsittelykonetta, jonka on valmistanut Systemair AB. Tämä käsikirja sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa ja käyttöä koskevat perustiedot ja suositukset koneen virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi lue tämän käsikirja huolellisesti, käytä konetta ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. 4 Tuotteen kuvaus 4.1 Yleistä on lämmön talteenottoyksikkö sisäänrakennetulla pyörivällä lämmönsiirtimellä. SAVE VSR 300/500 sopii taloihin, joiden lämmitetty pinta-ala on n. 240/360 m 2. syöttää suodatettua ulkoilmaa asuintiloihin ja poistaa ilmaa kylpyhuoneesta, keittiöstä ja märkätiloista Systemair AB
7 4.2 Kuljetus ja säilytys tulee varastoida ja kuljettaa niin, että se on suojattu kolhuilta, jotka voivat vahingoittaa paneeleja jne. Se tulee peittää niin, etteivät pöly, sade ja lumi pääse tunkeutumaan yksikköön ja vahingoittamaan sitä ja sen komponentteja. Koneet toimitetaan koottuna kaikkine komponentteineen ja muovikääreessä kuormalavalle pakattuna kuljetuksen helpottamiseksi. 4.3 Tekniset tiedot Mitat ja paino H K1 øm(x4) G2 G1 J2 L2 F2 F1 H2 K2 J1 L1 G3 Kuva 1 Mitat ja paino Mitat millimetreinä ja paino kilogrammoina. Malli F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 øm G3 Paino VSR VSR Systemair AB
8 4.3.2 Kanavaliitännät Kuva 2 Kanavaliitännät Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus Tuloilma Ulkoilma Jäteilma Poistoilma Tehonkulutus ja varokekoko -yksikköön on valmiiksi asennettu 1670 W lämmityspatteri. Malli VSR300 VSR500 Lämmityspatteri 1670 W Puhaltimet 166 W 338 W Kokonaistehonkulutus 1836 W 2008 W Varoke 10 A 13 A 5 Asennus Tässä jaksossa selostetaan koneen oikea asennus. Oikean ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että kone asennetaan näiden ohjeiden mukaisesti. 5.1 Pakkauksesta purkaminen Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki tilatut laitteet on toimitettu. Kaikki poikkeavuudet tilatusta laitteistosta on ilmoitettava Systemair-tuotteiden toimittajalle Systemair AB
9 5.2 Mihin / miten laite asennetaan tulisi mieluiten asentaa asuintiloista erotettuun tilaan (esim. varasto, kodinhoitohuone tai vastaava), mutta sen voi asentaa myös ullakkotiloihin. Asennuspaikkaa valittaessa tulisi ottaa huomioon, että yksikkö vaatii säännöllistä kunnossapitoa. Lattialautoja tuli asentaa yksikköön asti ja sen alle. Asenna valot ja jännitteensyöttö. Jätä yksikön ympärille riittävästi tilaa luukkujen avaamista ja pääkomponenttien irrottamista varten. -yksikössä on noin 1 metrin pituinen kaapeli ja 230 V pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan kytkemistä varten. Ulkoilmaventtiili tulisi asentaa rakennuksen pohjois- tai itäpuolelle, riittävän kauas poistoilmaventtiileistä sekä liesituulettimien, keskuspölynimurien ja viemärien poistoaukoista ja muista likaisen ilman lähteistä, kuten liikenne ym. Poistoilma tulee mieluiten johtaa ulos kattohormin kautta, riittävän kaukana ilmanottoaukoista, ikkunoista jne. Huom! Jos reitti sijoituspaikkaan on kapea, irrota sivupellit ja sivupeltien tukiraudat. 5.3 Asennus 1. Varmista, että pinta on tasainen ja vaakasuora ja että se kantaa koneen painon. Suorita asennus paikallisten määräysten mukaisesti. 2. Asenna mukana toimitetut itseliimautuvat värinänvaimentimet koneeseen. Asenna oheisen Värinänvaimentimien pikaoppaan mukaan. 3. Nosta kone paikalleen. Varoitus Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Ota huomioon koneen paino asennuksen yhteydessä! 4. Liitä kone kanavistoon. Varmista, että käytät kaikkia tarvittavia varusteita toimivan ilmanvaihtoratkaisun rakentamiseksi. Varoitus Koneen ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti Systemair AB
10 5.4 Kondenssivedenpoisto Yleensä pyörivät lämmönsiirtimet eivät tarvitse kondenssivedenpoistoa kuivissa olosuhteissa. Jos asunnossa on runsaasti kosteaa ilmaa, kondenssivedenpoisto saattaa olla tarpeen. Vedenpoistoliitäntä on saatavana lisävarusteena, joka tilataan erikseen. Huom! Vedenpoistoliitäntä on toimitettaessa asennettu yksikön pohjaan. Vedenpoiston käyttämiseksi nosta yksikkö irti lattiasta, irrota kumitiiviste ja liitä vesiletku. Johda letku lattiakaivoon. Letkua ei saa suoraan viemäriin ilman vesilukkoa. 5.5 Ulkoiset liitännät koneessa Kaksi pääpiirikortin liittimistä on kytketty yksikön koteloon: liitäntä ulkoiseen ohjauspaneeliin modulaariliittimen kautta. Kaapelin maksimipituus: 50 m Kaapelin tyyppi: 4 johtiminen CEC-lattakaapeli. liitäntä DI3:een mahdollisuudella konfiguroida puhallinnopeudet yksilöllisesti potentiaalivapaalla on/off-kytkimellä Liitäntä DI3:een on/off-kytkimen kautta 2. Liitäntä ohjauspaneeliin 3. Kaapeliläpiviennit V kaapeli Systemair AB
11 6 Käyttöönotto Kytke kone verkkojännitteeseen toimitukseen sisältyvällä pistotulpalla. 6.1 Ohjauspaneeli Ohjauspaneelia käytetään tarvittavien asetusten tekoon. Yksikköön voidaan kytkeä ulkoinen ohjauspaneeli. Ohjauspaneeli on kytketty 12 m kaapelilla (kuuluu toimitukseen). Pitempiä kaapeleita saa toimittajalta. Alla olevassa kuvassa näkyy ohjauspaneeli ja lyhyt kuvaus Kuva 3 Ohjauspaneeli Sijainti Kuvaus Selitys 1 Näyttö Näyttää symbolit, valikot ja asetukset 2 VALINTA-nuppi Selaa valikkoluetteloa tai muuta asetuksia ja arvoja kiertämällä nuppia oikealle tai vasemmalle 3 VAHVISTUS-painike Vahvista valinta tai asetus painamalla painiketta 4 PERUUTUS-painike Painikkeella voit askeltaa taaksepäin valikoissa, peruuttaa parametrimuutoksen ja palauttaa alkuperäisen arvon Systemair AB
12 6.1.1 Näytön symbolit Symboli Kuvaus Selitys Lämpö Ilmaisee asetetun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa 6 portaassa (tyhjästä symbolista täyteen). Valitse lämpötila VALINTA-nuppia kiertämällä. Tallenna asetus VAHVISTUS-painiketta painamalla. Puhallin nopeus Ilmaisee asetetun puhallinnopeuden. Puhallinnopeus voidaan asettaa käsin 4 portaassa: Pois, Pieni, Nimellis ja Iso. Valitse puhallinnopeus VALINTA-nuppia kiertämällä. Tallenna asetus VAHVISTUS-painiketta painamalla. Huolto A.Puhallin pois. 1 B.Pieni nopeus: Voidaan käyttää, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä C.Nimel. ilmanvaihto: Tuottaa vaaditun ilmanvaihdon normaaliolosuhteissa. D.Suurin ilmanvaihto: Ilmavirran suurentamiseen tarvittaessa. Avaa huoltovalikko VAHVISTUS-painiketta painamalla. Hälytys Avaa hälytysluettelo VAHVISTUS-painiketta painamalla. 1. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla "Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon kuvaus kohdasta toiminnot. Huom! Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa. Jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi. 6.2 Ohjattu käynnistys Ohjattu aloitus on konfigurointityökalu, joka käynnistyy automaattisesti, kun kone käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun: suoritetaan asetusten palautus uusi piirikortti asennetaan (varaosa) Tässä tapauksessa koneen tyyppi täytyy syöttää ( ) Systemair AB
13 Puhaltimen nopeus voidaan asettaa Ohjatussa aloituksessa litroina sekunnissa (l/s) tai prosentteina kohdassa Puhaltimien ohjaus. Jos valitaan Ilmavirta, asetus on l/s ja järjestelmäkäyrät valitaan. Jos valitaan Nopeus, asetus on prosentteina. Järjestelmäkäyriä ei voi valita Menettely 1. Valitse kieli VALINTA-nuppia kiertämällä ja paina VAHVISTUS-painiketta 2. Valitse koneen tyyppi, tämä valinta näkyy vain, kun uusi piirikortti asennetaan (varaosa) tai kun suoritetaan asetusten palautus. Kielet Kieli ENGLISH Tyyppi 3. Aseta päiväys ja kellonaika Aika/päivä VV/KK/PP Päivä: 12/09/12 4. Valitse patteri: Ei mitää/sähkö/vesi Aika: 10:00 Viikonpäivät: Lämmitin La Huom! Tämä valinta on käytettävissä vain asetusten palautuksen jälkeen, katso luku , tai kun asennetaan uusi piirikortti. Lämmitin: Ei mitää/sähkö/vesi Systemair AB
14 5. Puhaltimien ohjaus. Valitse VALINTA-nuppia kiertämällä haluamasi puhaltimen ohjaus, Ilmavirta (l/s) tai Nopeus (%) ja paina VAHVISTUS-painiketta. Käyttöönotto %-valinnalla, katso vaihe 7. Huom! Järjestelmäkäyriä ei voi valita, kun Nopeus on valittu. Puhaltimien ohjaus, Ilmavirta Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Huom! Katso ennen järjestelmäkäyrän asettamista tarkemmin luku 6.3. Tämä toiminto on lisätty koneeseen, jotta virtausarvot voitaisiin sovittaa eri järjestelmäpaineille. Tuloilmapuhallin (SF): Kokonaisarvoalue: G3-tyypin suodattimelle: 11-20, F7-tyypin suodattimelle: VSR300 oletuskäyrä: 3 VSR500 oletuskäyrä: 3 Poistoilmapuhallin (EF): Arvoalue: 1 10 Oletuskäyrä: 1 Poistoilmapuhallin (EF): Arvoalue: 1 10 VSR300 oletuskäyrä: 3 VSR500 oletuskäyrä: 3 Huom! Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyyppiä F7 ja poistoilmasuodattimet ovat tyyppiä G3. Ilmansuodattimet ovat lisävarusteita ja niitä saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen päälle. 6. Tässä on mahdollista muuttaa poisto- ja tuloilmapuhaltimien virtausasetuksia Nimel./Iso/Pieni. Ilmavirta l/s. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. VSR300: Ilmavirta l/s EF SF Nimellis Iso Pieni VSR500: Ilmavirta l/s EF SF Nimellis Iso Pieni Systemair AB
15 7. Tässä on mahdollista muuttaa poisto- ja tuloilmapuhaltimien nopeusasetuksia Nimel./Iso/Pieni. Puhaltimen nopeus %. Järjestelmäkäyriä ei voi valita. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. VSR300: Nopeus % EF SF Nimellis Iso Pieni VSR500: Nopeus % Nimellis Iso Pieni Systemair AB
16 6.2.2 Asetusten palautuksen suorittaminen Kuinka tehdasasetukset palautetaan tarvittaessa: 1. Avaa huoltovalikko valitsemalla näytön huoltosymboli ja paina vahvistuspainiketta. 2. Mene salasanavalikkoon ja syötä salasana, oletus 1111 Valitse numerot valintanupilla ja vahvista jokainen numero vahvistuspainikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Mene toimintoihin ja valitse Tehdasasetusten palautus 4. Kierrä valintanuppia, kunnes käytössä näkyy Kyllä ja paina sitten vahvistuspainiketta. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto Asetusten palautus Asetusten palautus Palautetaanko? 5. Näytössä näkyy HYVÄKSYTTY HYVÄKSYTTY 6. Ohjattu aloitus käynnistyy noin 10 sekunnin kuluttua KYLLÄ/EI 6.3 Järjestelmäkäyrät Järjestelmä vaatii eri paineet erilaisilla ilmavirroilla, jotka voidaan esittää järjestelmäkäyrällä. Järjestelmäkäyrän ja puhallinkäyrän risteyskohta on koneen toimintapiste. Järjestelmäkäyrä näyttää järjestelmän ilmavirran. Jokainen ilmanvaihtojärjestelmän paineen muutos synnyttää uuden järjestelmäkäyrän. K-kerroin on vakio, joka on yhteinen kaikille järjestelmänkäyrille. Jos K-kerroin ja järjestelmäpaine tunnetaan, ilmavirta voidaan laskea. Jos järjestelmän todellinen painehäviö on laskettua pienempi tai suurempi, toimintapiste ja ilmavirta poikkeavat odotetuista Systemair AB
17 6.3.1 VSR300 tuloilma, F7-suodatin V ,9V 7 Pa ,9V ,8V l/ s Kuva 4 Tuloilman järjestelmäkäyrät, F7-tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 1 17,12 2 9,82 3 6,92 4 5,33 5 4,18 6 3,31 7 2,59 8 2,02 9 1, , Systemair AB
18 6.3.2 VSR300 tuloilma, G3-tyypin suodatin V ,9V 17 Pa ,9V ,8V l/ s Kuva 5 Tuloilman järjestelmäkäyrät, G3-tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 11 18, , , , , , , , , , Systemair AB
19 6.3.3 VSR300 poistoilma, G3-tyypin suodatin V ,9 V 7 Pa ,9 V ,8 V l/ s Kuva 6 Poistoilman järjestelmäkäyrät, G3-tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 1 15,73 2 9,56 3 6,94 4 5,32 5 4,23 6 3,40 7 2,71 8 2,10 9 1, , Systemair AB
20 6.3.4 VSR500 tuloilma, F7-tyypin suodatin V ,9 V Pa 300 5,1 V ,9 V l/ s Kuva 7 Tuloilman järjestelmäkäyrät, F7-tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 1 22, ,00 3 9,45 4 7,37 5 5,91 6 4,76 7 3,80 8 2,97 9 2, , Systemair AB
21 6.3.5 VSR500 tuloilma, G3-tyypin suodatin V 600 6,9V Pa 300 5,1V ,9V l/ s Kuva 8 Tuloilman järjestelmäkäyrät, G3-tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 11 24, , , , , , , , , , Systemair AB
22 6.3.6 VSR500 poistoilma, G3-tyypin suodatin V 600 6,9 V Pa ,1 V ,9 V l/ s Kuva 9 Poistoilman järjestelmäkäyrät, G3-tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 1 25, , ,74 4 8,08 5 6,38 6 5,13 7 4,12 8 3,22 9 2, , Systemair AB
23 6.4 Puhaltimen nopeusasetukset Puhaltimen nopeus voidaan asettaa joko litroina sekunnissa (l/s) kuutiometreinä tunnissa (m 3 /h) tai prosentteina. Jos valitaan Ilmavirta huoltovalikossa, asetus on l/s ja järjestelmäkäyrät valitaan. Jos valitaan Nopeus huoltovalikossa, asetus on prosentteina. Järjestelmäkäyriä ei voi valita. Puhallinnopeus voidaan valita neljästä portaasta: pois, pieni, nimellis ja iso. Nämä asetukset ohjaavat tulo- ja poistoilmapuhaltimien lähtösignaaleja. Nopeusportaiden tehdasasetukset ovat: VSR300 Pois: 0 l/s Matala: 42 l/s Nimellis: 70 l/s (noin 90 Pa paineella) Korkea: 88 l/s VSR500 Pois: 0 l/s Matala: 63 l/s Nimellis: 105 l/s (noin 90 Pa paineella) Korkea: 146 l/s Näitä tasoja voidaan muuttaa huoltotasolla. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 8.5) kohdasta toiminnot. Huom! Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa. Jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi koneen ollessa pysäytettynä. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 8.5) kohdasta toiminnot. Katso alla olevasta ilmavirtakäyrästä miten ilmavirta vastaa jännitelähtöä. Tässä näytetään puhaltimen tehokäyrä, jossa näkyvät tehokäyrät tulo- ja poistoilmalle Puhallinnopeuden asettaminen 1. Avaa huoltovalikko valintanupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Siirry kohtaan: Toiminto Valitse: Puhaltimien ohjaus Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto 4. Valitse VALINTA-nuppia kiertämällä haluamasi puhaltimen ohjaus, Ilmavirta (l/s tai m 3 /h) tainopeus (%) ja paina VAHVISTUS-painiketta. Puhaltimien ohjaus valinnalla nopeus, katso vaihe Puhaltimen ohjaus valinnalla Ilmavirta. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. > Puhaltimien ohjaus Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Nopeus Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Nopeus Valitse järjestelmäkäyrä SF: 4 EF: Systemair AB
24 6. Paina PERUUTUSpainiketta, kun järjestelmäkäyrät on asetettu ja siirry kohtaan Ilmavirta. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. 7. Puhaltimen ohjaus valinnalla Nopeus %. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. VSR300: Ilmavirta l/s EF SF Nimellis Iso Pieni VSR500: Ilmavirta l/s Nimellis Iso Pieni VSR300: Nopeus % EF SF Nimellis Iso Pieni VSR500: Nopeus % EF SF Nimellis Iso Pieni Sulatustasoasetukset Yksikkö on varustettu automaattisella kaksiportaisella sulatustoiminnolla, joka aktivoidaan kun lämmönsiirtimen ympärillä on jäätymisvaara. Asetus 0-5 (taulukko 2) määrittää sulatustehon. Oletusasetus on 0. Huom! Lämmönsiirtimen tulisi kestää alhaisia ulkolämpötiloja, mutta alueilla, joissa lämpötila saattaa laskea alle nollan, on huomattava, että kaksiportainen sulatusasetus synnyttää rakennukseen alipaineen. Takkaa käytettäessä savua saattaa imeytyä sisätiloihin sulatuksen synnyttämän alipaineen johdosta. Taulukko 1: Sulatustasot Sulatustila Sisäilman suhteellinen kosteus 1 Kuvaus 0 Sulatus pois päältä 1 Minimi <20 % Kuivat tilat, kuten varastot, joissa on vähän ihmisiä tai teollisuusrakennukset, joissa tuotantoprosessissa ei käytetä vettä. 2 Matala 30% - 40% Toimistorakennukset 3 Keskisuuri 40% - 60% Asuintilat, joissa on normaali kosteustaso Systemair AB
25 Sulatustasot Jatk 4 Korkea 60% - 80% Asuintilat, joissa on korkea kosteustaso 5 Erittäin korkea >80% Rakennukset, joissa on erittäin korkea kosteustaso. 1. Poistoilman suhteellinen kosteus kylmänä vuodenaikana. 2. Uusissa taloissa on ehkä tarpeen käyttää korkeampaa sulatustasoa ensimmäisenä talvena Sulatustasoasetus 1. Avaa huoltovalikko valintanupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot valintanupilla ja vahvista jokainen numero vahvistuspainikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Siirry kohtaan: Toiminnot Valitse: Sulatus Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminnot Sulatus 4. Aseta taso, 0 5 Sulatus Taso Systemair AB
26 6.6 Viikko-ohjelman ohjelmointi Ohjelmoi viikko-ohjelma seuraavasti: 1. Avaa huoltovalikko VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Viikko-ohjelma Huolto Viikko-ohjelma 4. Valitse Viikko-ohjelma uudelleen. Viikko-ohjelma 4. Aseta viikonpäivä ja aikaväli, jolloin haluat yksikön olevan päällä. Jokaiselle päivälle voidaan ohjelmoida kaksi ajanjaksoa. Muun ajan yksikkö on pois päältä. 5. Askella taaksepäin edelliseen valikkoon PERUUTUS-painikkeella ja siirry alaspäin kohtaan Puhallin nopeus. 7. Aseta puhallinnopeus ON-tilassa (Pieni, Nimellis ja Iso). Aseta puhallinnopeus OFF-tilassa (Pieni, Nimellis ja Iso). Puhallin nopeus Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak.1: 07:00 16:00 Jak.2: 00:00 00:00 Viikko-ohjelma Puhallin nopeus Puhallin nopeus Päällä taso: pieni/nimellis/iso Pois taso: pois/pieni/nimel/iso Huom! Jos sähkölämmityspatteri on asennettu ja käytössä ja yksikkö kytketään pois päältä ohjauspaneelista esim. valitsemalla POIS. Kun yksikkö kytketään pois päältä viikko-ohjelmalla, puhaltimet pyörivät vielä 3 minuutin ajan, jotta lämmitin ei laukaise ylikuumenemissuojausta. 8. Palaa päävalikkoon PERUUTUS-painiketta painamalla Systemair AB
27 6.7 Lisäaikakytkin Tässä voit ohjelmoida ajan, jolloin haluat koneen toimivan viikko-ohjelmasta poikkeavilla arvoilla. 1. Siirry huoltovalikkoon VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Lisäaika kytkin Huolto Lisäaika kytkin 4. Aseta pidennetty käyntiaika minuutteina. Arvoalue: minuuttia. Aseta tämän tilan puhallinnopeus. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Lisäaika kytkin Minuutteja: 0 Puhallin nopeus: Nimel. 6.8 Lisätoiminnot Koneessa on useita lisätoimintoja, jotka voidaan aktivoida ulkoisilla on/off-kytkimillä, jotka voidaan kytkeä pääpiirikortin digitaalituloihin (katso kytkentäkaavio). Seuraavat ovat käytettävissä: Digital tulot 1-3: Kytkemällä on/off-kytkimen näihin tuloihin voit valita 3 yksilöllistä nopeusasetusta tarpeen mukaan (esim. poistoilmapuhaltimen nopeuden laskemiseksi takan käytön ajaksi). Katso luku 8.5. DI 3 on valmiiksi kytketty ja käyttövalmiina koneen päädyssä olevassa läpiviennissä. Katso luku 5.5. Digitaalitulo 4: Mahdollistaa sähkölämmityspatterin kytkemisen päälle ja pois. Tulon aktivoiminen estää sähkölämmityspatterin toiminnan. Digitaalitulo 5: Aktivoi lisäaikakäyttö palautuvalla kytkimellä. Toiminto ohittaa nykyisen puhallinnopeusasetuksen ja puhallin toimii valikossa Huolto -> Lisäaika kytkin asetetuilla arvoilla. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Tulo lasketaan impulssikytkimen signaalien perusteella. Vakiokytkintä käytettäessä aika käynnistyy, kun kytkin kytketään pois päältä. Digitaalitulo 7: Kotona/poissa, tulon kytkeminen päälle laskee tuloilman lämpötilan asetusarvoa 10. Toimintoa käytetään, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä. Toiminto ei kuitenkaan toimi, jos kone on ohjelmoitu toimimaan vesilämmityspatterin kanssa. On suositeltavaa kytkeä DI1, DI2 tai DI3 DI7:n rinnalle. Jos DI7 aktivoidaan, puhaltimien nopeusasetus on pieni. Puhallinnopeuden asetukset tehdään tulojen DI1, DI2 tai DI3 konfiguroinnin yhteydessä. Katso vaihtoehdot kohdasta "Huoltovalikon kuvaus" (luku 8.5) Systemair AB
28 6.9 Sähköliitännät 1 1. Pääpiirikortti Piirikortin rakenne on varustettu integroidulla säätimellä ja valmiilla johdotuksilla. Seuraavalla siivulla on yleiskuva koneen komponenteista. Kuvassa näkyy piirilevy. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Kuva 10 Piirikortti Viite Kuvaus 1 Pääpiirikortti 2 Sähkölämmityspatterin piirikortti 3 Liitäntä ulkoiseen ohjauspaneeliin (kytketty koneen koteloon). 4 Virransyöttöliitäntä pääpiirikortin ja sähkölämmityspatterin piirikortin välille. 5 Liittimet AI 1 5 (lämpötilan anturit) ja moottorin ohjaukselle Systemair AB
29 Viite Kuvaus 6 Liittimet ulkoisille kytkennöille 7 Liittimet jännitteensyötölle 8 Liittimet digitaalituloille (DI 1 7) 9 Liittimet sisäiselle ohjauspaneelille. 10 Liittimet sähkölämmityspatterin vakavoidulle teholähteelle 6.10 Ulkoiset liittimet piirikortilla Liittimet ulkoisille laitteille ovat pääpiirikortilla koneen sisällä. Kuva 11 Ulkoiset liittimet piirikortilla Viite Kuvaus Huomautukset 1 Ulkoilma-/jäteilmapelti NO-kosketin, 230 V 1~, maks. 1 A 2 Ulkoilma-/jäteilmapelti Referenssi 3 Ulkoilma-/jäteilmapelti NC-kosketin, 230 V 1~, maks. 1 A 4 Liitäntä ulkoiselle hälytykselle NO-kosketin, 24 V, maks. 1 A 5 Liitäntä ulkoiselle hälytykselle Referenssi 6 Liitäntä ulkoiselle hälytykselle NC-kosketin, 24 V, maks. 1 A 7 GND Referenssi 8 Vesijäähdyttimen ohjaussignaali (AO1) 0 10 V DC 9 GND Referenssi 10 Vesilämmittimen ohjaussignaali (AO2) 0 10 V DC 11 GND Referenssi 12 Säätöpelti (AO3) Ei käytössä Systemair AB
30 7 Ennen järjestelmän käynnistämistä Tarkista asennuksen valmistuttua, että: Kone on asennettu näiden ohjeiden mukaisesti Kone on kytketty oikein. Ulkoilma- ja jäteilmapellit ja äänenvaimentimet on asennettu ja kanavajärjestelmä on liitetty oikein koneeseen Kaikki kanavat on riittävästi eristetty ja asennettu paikallisten määräysten mukaisesti Ulkoilmanotto on sijoitettu riittävän kauas saastelähteistä (keittiötuulettimen, keskuspölynimurin tai vastaavien poistoaukoista). Kaikki ulkopuoliset laitteet on kytketty Kone on konfiguroitu ja otettu käyttöön oikein Viikko-ohjelma ja puhallinnopeus on ohjelmoitu oikein. 8 Käyttö 8.1 Lämpötilan asettaminen Tuloilman lämpötila asetetaan käsin 6 portaassa valitsemalla päävalikossa lämpötilasymboli. Jos sähkö- tai vesilämmitin on asennettu, lämpötila-asetukset ovat: 12.0, 14.5, 17.0, 19.5 ja 22.0 C. Oletusarvo: 12.0 C. Jos lämmitin on deaktivoitu, lämpötilaportaat ovat: 15.0, 16.0, 17.0, 18.0 tai 19.0 C. Oletusarvo: 15.0 C. Kukin lämpötilaporras osoitetaan lämpötilasymbolin täyttöasteella. Tyhjä lämpötilasymboli osoittaa 6. asetusarvon ja aktivoi manuaalisen kesätilan. Katso luku Manuaalinen puhallinnopeuden asetus Puhallinnopeus voidaan koska tahansa asettaa käsin päävalikossa. Valitsemalla puhallinsymboli ja painamalla vahvistuspainiketta puhallinnopeutta voidaan suurentaa tai pienentää 4 portaassa: Pois, Pieni, Nimellis ja Iso. Tämä ohittaa viikko-ohjelman asetuksen ohjelmajakson loppuun saakka (luku 6.6). Huom! Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 8.5) kohdasta toiminnot Systemair AB
31 8.3 Manuaalinen ja automaattinen kesätila Manuaalinen kesätila aktivoituu, jos lämpötilaporrasta ei ole valittu. Päävalikon lämpötilasymboli on silloin tyhjä. Temp Jos sähkölämmitin on aktivoitu, se kytkeytyy pois manuaalisen kesätilan ajaksi. Manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti portaaseen 1 (asetusarvo 12 C) kahden minuutin kuluttua, jos tuloilman lämpötila on alle +5 C tai sen alle. Jos vesilämmitin on asennettu ja aktivoitu, manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti portaaseen 1 (asetusarvo 12 C) kahden minuutin kuluttua, jos ulko- tai tuloilman lämpötila on alle +5 C tai sen alle. Laite vaihtaa automaattisesti normaalin toiminnon lämmön talteenotolla ja kesätoiminnon ilman lämmön talteenottoa välillä. 8.4 Jäähdytyksen talteenotto Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin poistoilma ja tuloilman lämpötila ylittää asetusarvon, jäähdytyksen talteenotto käynnistyy. Tämä kytkee lämpötilansäätelyn pois päältä. 8.5 Huoltovalikon kuvaus Avaa huoltovalikko valitsemalla näytön huoltosymboli. Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Salasana Huolto Vaihda salasana Huolto Suodatin jakso Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Vaihda salasana Nykyinen XXXX Uusi XXXX Vahvista XXXX Suodatin jakso Aika vaihtoon: 12 kk Palauta asetukset Ei/Kyllä Avaa huoltovalikko kirjoittamalla Valitse numero VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella. Ei avaa järjestelmän lukituksen ja sallii parametrien muuttamisen. Aseta uusi salasana tarvittaessa. Jos salasana unohtuu, voit edelleen avata huoltovalikon salasanalla Tämä ohittaa aiemmin asetetun salasanan. Näyttää valitun suodatinvaihtovälin. Aseta Suodatin jakson palautus arvoon Kyllä suodattimen vaihdon jälkeen. Aseta suodatinvaihtoväli Systemair AB
32 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Aika/Päivä Aika/päivä VV/KK/PP Päivä: 12/09/12 Näyttää nykyisen päiväyksen ja kellonajan. Aseta oikea kellonaika ja päiväys. Aika: 10:00 Viikonpäivät: La Huolto Lisäaika kytkin Lisäaika kytkin Minuutteja: 0 Puhallin nopeus: Nimel. Tässä voit ohjelmoida ajan, jolloin haluat koneen toimivan viikko-ohjelmasta poikkeavilla arvoilla. Näyttää pidennetyn käyntiajan. Näyttää asetetun puhallinnopeuden. Aseta pidennetty käyntiaika minuutteina. Arvoalue: minuuttia. Aseta tämä tilan puhallinnopeus. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Huolto Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak. 1: 07:00 16:00 Jak. 2: 00:00 00:00 Tässä voit ohjelmoida koneen viikko-ohjelman. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Aseta viikonpäivä ja aikaväli, jolloin haluat koneen olevan Päällä-tilassa. Viikko-ohjelma Puhallin nopeus Puhallin nopeus Päällä taso: pieni/nimellis/iso Pois taso: pois/pieni/nimellis/ iso Tässä voit määritellä puhaltimen ON ja OFF-nopeudet viikko-ohjelman aikana. Aseta Päällä-taso. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Aseta Pois-taso. Vaihtoehdot ovat Pois, Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Pieni Systemair AB
33 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Puhallin nopeus loki Fan speed log Taso: 1 5 Palauta asetukset: Ei/Kyllä SF: 140 /140 EF: 140 /140 Tässä voit tarkastella miten puhaltimet ovat toimineet, kun ne ovat olleet aktiivisia (h). Nopeudet näytetään 5 eri tasona: Taso 1: 0% Taso 2: 1 29% Taso 3: 30 44% Taso 4: 45 59% Taso 5: % Kun valitset tason, näet kuinka monta tuntia puhaltimet ovat olleet aktiivisia eri tasoilla. Palauta Kyllä palauttaa kaikilla tasoilla SF- ja EF-ajat vasemmassa sarakkeessa. Oikean sarakkeen laskuri toimii eikä sitä voi palauttaa. Huom! Asetusten palautus (katso Toiminto >Asetusten palautus) ei vaikuta tähän toimintoon Systemair AB
34 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Toiminto Toiminto Lämmitin/ Jäähdytys Toiminto Jäätymissuoja Toiminto Järjestelmäkäyrä Toiminto Ilmavirta Lämm/Jäähd Lämmitin: Ei mitää/sähkö/vesi Jäähdytys: Ei mitää/vesi Jäätymissuoja Hälytysraja: 7 C Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 VSR300: Ilmavirta l/s EF SF Nimellis Iso Pieni VSR500: Ilmavirta l/s EF SF Nimellis Iso Pieni Tässä voit asettaa koneen lämmitys- ja/tai jäähdytystilaan. Aseta Lämmitin-arvoksi Ei mitää, Sähkö tai Vesi. Aseta Jäähdytys-arvoksi Ei mitää tai Vesi. Näyttää asennetun vesikierukan nykyisen asetetun jäätymissuojan hälytysrajan C-asteina. Aseta Hälytysraja C-asteina. Oletusarvo: 7. Tätä toimintoa käytetään erilaisten järjestelmäpaineiden virtausarvojen kompensoimiseksi. Katso luku 6.3 Tässä valikossa asetetaan puhallinnopeus yksikkönä l/s. Nopeus voidaan asettaa yksilöllisesti kullekin puhaltimelle EF: Poistoilmapuhallin, SF: Tuloilmapuhallin Aseta tulo- ja jäteilmapuhaltimien nopeus kullekin portaalle (Pieni, Nimellis ja Iso. Toiminto Ilmavirtayksikkö Ilmavirtayksikkö l/s m 3 /h Oletusarvo: l/s Systemair AB
35 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Käsin puhal. seis Toiminto Analoginen tulo Toiminto Analoginen lähtö Toiminto Digital tulo Käsin puhal. seis Salli käsin seis K/E Analoginen tulo 1: SS : ETS : Ei käyttö 4: OT/FPS : OS 10.5 Analoginen lähtö A01 auto/käsi/pois 0.0V A02 auto/käsi/pois 7.3V A03 auto/käsi/pois 0.0V Digital tulo DI1 Päällä/Pois DI2 Päällä/Pois DI3 Päällä/Pois DI4 Päällä/Pois DI5 Päällä/Pois DI6 Päällä/Pois DI7 Päällä/Pois Aseta voiko puhaltimet kytkeä pois ohjauspaneelista. Vaihtoehdot ovat K ja E Jos Kon valittu, puhaltimet voidaan pysäyttää kiertämällä VALINTA-nuppi tyhjän puhallinsymbolin kohdalle Näyttää analogiset tulosignaalit aktiivisilta lämpötila-antureilta. SS: Tuloilman lämpötila-anturi. ETS: Poistoilman lämpötila-anturi. OT/FPS: Ylikuumenemisanturi/ Jäätymissuoja-anturi. OS: Ulkoilman lämpötila-anturi. Näyttää analogisen 0-10 V lähtösignaalin kuuma/kylmävesitoimilaitteelle. Aseta AO1 (analoginen lähtösignaali kuumavesitoimilaitteelle) arvoksi auto, käsi tai pois. Oletusarvo: seis. Aseta AO2 (analoginen lähtösignaali kylmävesitoimilaitteelle) arvoksi auto, käsi tai pois. Oletusarvo: seis. AO3 Ei käytössä. Näyttää digitaalitulojen asetuksen Päällä tai Pois DI1: Puhallinkonfiguraatio DI2: Puhallinkonfiguraatio DI3: Puhallinkonfiguraatio DI4: Lämmitin pysäytetty DI5: Lisäaikakäyttö/pakkokäyttö DI6: Roottorin anturi DI7: Kotona/loma Systemair AB
36 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Konfiguroi DI 1-3 Konfiguroi. DI SF iso EF nimellis 2 SF seis EF pieni 3 SF iso EF iso Tässä asetetaan miten puhaltimet reagoivat 3 erilaiseen digitaalituloon, kun ne kytketään päälle tai pois (vasemman sarakkeen asetukset ovat esimerkkejä). On/off-kytkimet on kytkettävä pääpiirikortin liittimiin eri toimintojen toteuttamiseksi. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Aseta tuloilmapuhaltimen (SF) ja poistoilmapuhaltimen (EF) arvot pois, pieni, nimellis tai iso, jotka vastaavat digitaalituloja Systemair AB
37 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto DI 4 7 DI Seis lämm 5 Lisäaika kytkin 6 Rot 7 Kotona/poissa DI 4 7 on asetettu tehtaalla eikä käyttäjä voi muuttaa niitä. Alla on kunkin toiminnon lyhyt kuvaus. DI4: Mahdollistaa sähkölämmityspatterin kytkemisen päälle ja pois. Tulon aktivoiminen estää sähkölämmityspatterin toiminnan. DI5: Aktivoi lisäaikakytkintoiminnon. Toiminto ohittaa nykyisen puhallinnopeusasetuksen ja puhallin toimii valikossa Huolto -> Lisäaika kytkin asetetuilla arvoilla. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Tulo lasketaan impulssikytkimen signaalien perusteella. Vakiokytkintä käytettäessä aika käynnistyy, kun kytkin kytketään pois päältä. DI6: Roottorin anturi. DI7: Tämän tulon kytkeminen päälle laskee tuloilman lämpötilan asetusarvoa 10 C. Toimintoa käytetään, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä. On suositeltavaa kytkeä DI7 ja DI1 tai DI3 rinnakkain. Jos DI7 aktivoidaan, puhaltimien nopeusasetus on pieni. Puhallinnopeuden asetukset tehdään tulojen DI1/DI3 konfiguroinnin yhteydessä. Huom! "Kotona/poissa" -toiminto ei toimi, jos vesilämmityspatteri on aktivoitu Systemair AB
38 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Digital lähtö Toiminto Sulatus Toiminto Modbus Toiminto Asetusten palautus Digital lähtö 1: SF 67% 2: EF 67% 3: Rot Päällä/Pois 4: Hälytys K/E 5: Damp K/E 6: Jälkiläm K/E Sulatus Tila 0 5 Modbus Address 1 Baud 9600/19200 Parity None/Even/Odd Asetusten palautus Palautetaanko? KYLLÄ/EI Näyttää digitaalitulojen 1-5 nykyiset asetukset (vasemman sarakkeen asetukset ovat esimerkkejä). 1: SF 67%: Tuloilmapuhaltimen asetettu nopeus (prosentteina maksiminopeudesta). 2: EF 67% Poistoilmapuhaltimen asetettu nopeus (prosentteina maksiminopeudesta). 3: Näyttää onko roottori aktiivinen vai ei. 4: Hälytys K/E: Näyttää onko summahälytys aktiivinen vai ei. 5: Pelti POIS: Näyttää onko ulkoilma-/poistoilmapelti päällä tai pois (230 V signaalirele). 6: Jälkiläm K/E: Näyttää onko sähkölämmityspatteri aktiivinen vai ei. Aseta tällä valintaruudulla, kuinka aggressiivisesti haluat sulatustoiminnon toimivan (katso luku 6.5). Tietoa Modbus-tiedonsiirrosta ja muuttujista löytyy Modbus-käsikirjasta osoitteessa Tässä voit palauttaa tehdasasetukset. Aseta Kyllä tai Ei Huom! Palautus poistaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset. Huolto Kieli Kielet Kieli ENGLISH Tässä voit valita käyttöliittymän kielen. Aseta kieli VALINTA-nuppia kiertämällä Systemair AB
39 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Versiot Versio VR150 CD EC Sov Boot Näyttää ohjelmiston version. Huom! Ohjelmaversiot ovat esimerkkejä ja voivat vaihdella eri koneissa. Huolto Hälytys Hälytys Puhal. K EmT/Huurre E Damp K Pb-vika E Lämpö E Suod. K Näyttäähälytyslistan ja lauenneet hälytykset (merkitty kirjaimella K). Katso hälytyslista (luku 9.4.1) 9 Huolto 9.1 Varoitukset Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmän tulisi olla päällä jatkuvasti ja se tulisi pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten. Vaikka koneen verkkoliitäntä onkin irrotettu, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu Tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tällä alalla, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa Systemair AB
40 9.2 Sisäiset komponentit Kuva 12 Sisäiset komponentit Sijainti Kuvaus 1 Tuloilmapuhallin 2 Ylikuumenemisanturi 3 Ylikuumenemisanturin palautuspainike 4 Sähkölämmityspatteri 5 Roottorin anturi 6 Pyörivä lämmönsiirrin 7 Ulkoilma-anturi 8 Tuloilmansuodatin 9 Poistoilmapuhallin 10 Lämmönsiirtimen käyttöhihna 11 Roottorin moottori 12 Poistoilma-anturi 13 Poistoilmasuodatin 14 Tuloilma-anturi Systemair AB
41 9.3 Komponenttien kuvaus O Puhaltimissa on ulkopuolisella roottorilla varustetut EC-moottorit, joiden nopeutta voi säätää yksilöllisesti ja portaattomasti %. Moottorin laakerit on kestovoideltu, joten ne eivät tarvitse huoltoa. Puhaltimet voidaan irrottaa puhdistusta varten, katso lisätietoa käyttöohjeesta Suodattimet Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyyppiä F7 ja poistoilmasuodattimet ovat tyyppiä G3. Suodattimet on vaihdettava, kun ne ovat likaantuneet. Uusia suodatinsarjoja saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Tuloilmasuodattimina voidaan käyttää tyypin G3 suodattimia. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen päälle. Huom! Jos G3-suodattimia käytetään F7-suodattimien tilalla, tuloilmapuhaltimen järjestelmäkäyrää pitää muuttaa: G3-tyypin suodattimelle: 11-20, F7-tyypin suodattimelle: Katso luku Lämmönvaihdin -mallit on varustettu erittäin tehokkaalla, pyörivällä lämmönsiirtimellä. Tarvittava tuloilman lämpötila pidetään sen vuoksi normaalisti yllä ilman lisälämmitystä. Lämmönsiirrin voidaan irrottaa puhdistusta ja huoltoa varten, katso lisätietoa käyttöohjeesta Piirikortti Pääpiirikortti ohjaa yksikön toimintoja ja lämpötila-asetuksia Piirikortti Piirikortin liittimiin voidaan kytkeä ulkoisia lisävarusteita. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Lämpötila-anturit Yksikössä on valmiina neljä lämpötila-anturia (NTC, C) ja ne on asennettu vastaaviin ilmakanaviin. Anturit on kytketty pääpiirikorttiin. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Systemair AB
42 9.3.6 Sähkölämmityspatteri Lämmityspatteri on tuloilmakanavassa. Lämmityspatteri aktivoidaan releellä ja se kytkeytyy päälle, jos tuloilman lämpötila on 2 C asetusarvon alapuolella ja pois päältä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 1. Jos tuloilman lämpötila on 2 C korkeampi kuin asetusarvo 2. Jos ylikuumenemissuoja aktivoituu tai anturiin tulee vika 3. Jos termostaatti laukeaa tai menee rikki 4. Jos tuloilma-anturi on vikatilassa. 5. Jos tuloilmapuhallin ei toimi. 6. Jos lämmittimen aktivointi on estetty valikossa Ylikuumenemisanturin palautuspainike Jos tuloilman lämpötila on alhainen, ylikuumenemissuoja on ehkä lauennut. Ylikuumenemissuoja voidaan palauttaa palautuspainikkeella. Painike on yläkannessa Palautuspainike Vesilämmityspatteri Lisävarusteena saatavaa vesilämmityspatteria voidaan ohjata analogisella lähdöllä WH (0-10 V DC). Vesilämmityspatteri käyttää tuloa AI 4 jäätymissuojaukseen (OT (ylikuumenemissuoja) muuttuu FPS:ksi (jäätymissuoja)). Jäätymisenestoanturin tulee olla paluuvesiputkeen kiinnitetty pinta-anturi. Anturin tyyppi: TG-A130 Tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Vain sähkö- tai vesilämmitin on sallittu, ts. vesilämmityspatteria käytettäessä sähkölämmityspatteri on deaktivoitu ja päinvastoin. Huom! Jos vesilämmityspatteri on asennettu, suosittelemme, että asennat jousipalautteisen ulkoilmapellin Vesijäähdytin Lisävarusteena on saatavana vesijäähdytin, jota voidaan voidaan ohjata yksiköllä. Vesijäähdytyspatteria käytettäessä tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Systemair AB
43 9.4 Vianetsintä Hälytys näytetään näytössä näkyvällä kolmiolla ja tekstillä. Valitse varoituskolmio valintanuppia kiertämällä ja näytä hälytys painamalla kaksi kertaa vahvistuspainiketta. Jos ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Häiriö Puhallin ei käynnisty Pienentynyt ilmavirtaus Konetta ei voi ohjata (ohjaustoiminnot eivät toimi) Toimenpide 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkasta, että kaikki varokkeet ja liittimet on kytketty (jännitteensyöttö sekä tulo- ja poistoilmapuhaltimien liittimet). 3. Tarkista, että viikko-ohjelma on Päällä-tilassa. Viikko-ohjelma voi olla Pois-tilassa, jossa puhallinnopeudeksi on asetettu Pois (luku 6.6) 4. Tarkista, onko jokin digitaalituloista 1 3 (DI 1 3) aktiivinen ja pois päältä. Tämä pysäyttäisi yhden tai molemmat puhaltimet asetuksista riippuen (luku 8.5). 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkista puhallinnopeuden asetukset ohjauspaneelista (luku 6.1.1). 3. Tarkasta viikko-ohjelma (luku 6.6). 4. Tarkista, onko jokin digitaalituloista 1 3 (DI 1 3) aktiivinen ja pois päältä. Tämä pysäyttäisi yhden tai molemmat puhaltimet asetuksista riippuen (luku 8.5). 5. Tarkista suodattimet. Onko suodattimet vaihdettava? 6. Tarkista hajottimet/säleiköt. Onko hajottimet/säleiköt puhdistettava? 7. Tarkasta puhaltimet ja lämmönvaihdin. Onko puhdistus tarpeen? 8. Tarkista, onko ilmanotto- tai ilmanpoistoputki tukossa. 9. Tarkista, onko kanavissa näkyviä vaurioita ja/tai pöly-/likakerrostumia. 10.Tarkista hajottimien ja säleikköjen aukot. 1. Palauta toiminnot irrottamalla pistotulppa sekunniksi. 2. Tarkasta ohjauspaneelin ja pääpiirikortin väliset pistokkeet Systemair AB
44 Matala tuloilman lämpötila Melu/värinät 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkista asetettu tuloilman lämpötila ohjauspaneelista. 3. Tarkasta analogisten tulojen tila huoltovalikosta varmistaaksesi, että lämpötilan anturit ovat kunnossa (luku 8.5). Avaa Toiminto > Analoginen tulo ja tarkasta lämpötilalukemat antureilta. 4. Tarkasta, onko ylikuumenemistermostaatti lauennut. Paina tarvittaessa punaista painiketta koneen yläkannessa. 5. Tarkasta onko digitaalitulo 4 (DI 4) pois päältä. Se kytkisi sähkölämmityspatterin pois päältä (luku 8.5) 6. Tarkista, onko poistoilmansuodatin vaihdettava. 7. Hyvin kylmällä säällä saatetaan tarvita sähkötoimista tai vesikiertoista esilämmityspatteria. Sen voi hankkia lisävarusteena. 8. Tarkasta tuloilman ja poistoilman tasapaino 1. Puhdista siipipyörät. 2. Varmista, että puhaltimien kiinnitysruuvit on kiristetty kunnolla. 3. Tarkasta, että värinänvaimentimet ovat paikoillaan koneen pohjassa Hälytysluettelo Hälytys Selitys Toimi seuraavasti Puhallin Ilmaisee tulo tai poistoilmapuhaltimen toimintahäiriön. EMT/Huurre Osoittaa, että jäätymissuojaus (vesilämmityspatteri) tai ylikuumenemissuoja (sähkölämmityspatteri) on lauennut. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Jäätymissuojahälytys aiheuttaa seuraavat: Molemmat puhaltimet pysähtyvät. Ulkoilma ja poistoilmapellit sulkeutuvat. Vesiventtiili avautuu kokonaan (toimilaite saa 10 V signaalin). Kone käynnistyy uudelleen, kun veden lämpötila on +5 C yli jäätymissuojalämpötilan. Ylikuumenemissuojahälytys laukaisee hälytyksen ohjauspaneelissa. Palauta hälytys painamalla punaista painiketta koneen yläkannessa. Ellei ongelma häviä, ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Roottori Ilmaisee roottorin toimintahäiriön. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Jos pyörivä lämmönvaihdin on pysähtynyt. Tarkasta roottorin hihna. Katso luku Jos lämmönvaihdin pyörii edelleen, tarkasta, että anturin liitin on kytketty ja että anturin ja magneetin ilmaväli on 5-10 mm. Säädä ilmaväliä tarvittaessa. Ellei hälytys poistu, roottorin anturi saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään Systemair AB
45 Hälytys Selitys Toimi seuraavasti Pb-vika Lämpö Vika yhteydessä sähkölämmityspatterin relekorttiin (jos asennettu ja aktivoitu). Korkea lämpötila voi laukaista ylikuumenemisanturin kautta automaattisen asetuksien palautuksen (ET2). Yhden tai useamman lämpötila-anturin toimintahäiriö. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Lämmityspatteri ei aktivoidu. Jos ET2 ilmenee, odota minuuttia. Ellei ongelma häviä, ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Suodatin Suodatinvaihtoväli Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Vaihda suodatin käyttöohjeen ohjeiden mukaan. 9.5 Roottorin käyttöhihnan vaihtaminen Jos roottori-hälytys annetaan, katsoluku 9.4.1, roottorin käyttöhihna saattaa olla vaurioitunut tai poikki. 1 Kuva 13 Roottorin käyttöhihna Vaihtohihna (1) on säädettävä ja sen toisessa päässä on nippa. 1. Pysäytä kone kytkemällä irti verkkojännite. 2. Avaa ja irrota sivupelti. 3. Poista vaurioitunut käyttöhihna. 4. Kiinnitä käyttöhihna lämmönvaihtimeen teipillä ja pyöritä lämmönvaihdinta käsin, kunnes saat kiinni käyttöhihnasta. 5. Poista teippi ja aseta tyhjä puoli nipan päälle. Paina päitä vastakkain ja kiristä nippa. 6. Vedä käyttöhihna hihnapyörälle ja pyöritä lämmönvaihdinta käsin. Tarkasta, että hihnapyörä pyörii. Huom! Jos käyttöhihna luistaa, hihna saattaa olla liian pitkä ja sitä pitää lyhentää. Lyhennä käyttöhihnaa 5 mm ja jatka kohdasta Asenna ja lukitse sivupelti ja kytke jännitteensyöttö. 8. Tarkasta, että hälytys on hävinnyt näytöstä. Huom! Jos hälytys näkyy edelleen, tarkasta roottorin anturi Systemair AB
46 9.6 Laitekilpi Ennen kuin otat yhteyttä huoltoedustajaan, merkitse muistiin tuotenumero ja valmistusnumero laitekilvestä, joka löytyy koneen päältä kanavaliittimien läheltä tai koneen sisäpuolelta pohjalta. 1 SAVE VSR300/ /240 V~ 5A 50/60 Hz M 2x88W M 1846W 1670 W IP24 Serial.no: / / Kuva 14 Laitekilpi Viite Kuvaus 1 Tuotekoodi (mallimerkintä) 2 Tuotenumero 3 Valmistenumero 4 Juokseva numero 5 Valmistuspäiväys (VV.KK.PP) Systemair AB
47 Systemair AB
48 lastpage Systemair AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tähän käsikirjaan milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax