Source: http://docplayer.it/3086568-Evoluzione-della-normativa-antincendio-la-nuova-edizione-della-norma-uni-9795.html
Timestamp: 2019-01-17 06:09:20+00:00
Document Index: 114605502

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'arte 14', 'arte 13', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 7', 'arte 10', 'arte 11', 'arte 12', 'arte 16', 'arte 17', 'arte 18', 'arte 20', 'arte 21', 'arte 24', 'arte 25', 'arte 16', 'arte 1', 'art. 7', 'art. 7', 'arte 17']

Evoluzione della Normativa Antincendio La nuova edizione della norma UNI PDF
Download "Evoluzione della Normativa Antincendio La nuova edizione della norma UNI 9795"
1 I Professionisti e i nuovi indirizzi di prevenzione e sicurezza antincendio Evoluzione della Normativa Antincendio La nuova edizione della norma UNI 9795 Con il patrocinio di: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Giovedì, 27 Maggio 2010 Ing. Alberto Di Martino
2 SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI INDICE 1. INTRODUZIONE 2. QUADRO NORMATIVO 3. NORMA UNI 9795 (nuova edizione gennaio 2010) 4. NORMA UNI (cenni) 5. DIRETTIVE, MARCATURA CE PRODOTTI 6. CEN/TS (cenni)
4 SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME D INCENDIO I sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio rientrano nella più larga categoria degli IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO, così come specificato dal Decreto 22 gennaio 2008 n 37 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regolamento relativo al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici Indipendentemente dalla loro destinazione d'uso) che ha sostituito la Legge 46/90. Il nuovo Decreto specifica nel dettaglio i tipi di impianto che vengono definiti di protezione antincendio. Infatti, l articolo 2 Definizioni relative agli impianti recita: g) Impianti di Protezione Antincendio: Impianti di alimentazione ad idranti Impianti di estinzione di tipo automatico e manuale Impianti di rivelazione di gas, di fumo e d incendio. In quanto tali sono soggetti alle attività di progettazione, installazione, certificazione, esercizio e manutenzione come richiesto, per altro, anche per il rispetto di Leggi specifiche di settore (ad esempio alberghi, ospedali, scuole, autorimesse, locali di pubblico spettacolo, metropolitane e grandi magazzini), o di Leggi di applicazione a più ampio respiro (come la D.Lgs n 81 del 9 aprile 2008, ex D.Lgs 626/94, e successive modifiche e integrazioni), decreti (come il DM 16 Febbraio 1982, il DM 10 Marzo 1998), norme e regole tecniche (UNI, CEI, UNI EN 54).
5 I criteri per la progettazione, la realizzazione e l esercizio degli impianti fissi automatici di rivelazione di segnalazione manuale e di allarme d incendio sono prescritti nella norma UNI 9795 che costituisce, di fatto, la norma raccomandata da seguire affinché tali sistemi siano progettati e realizzati secondo la regola dell arte, come gli articoli 5 e 6 del Decreto 22 gennaio 2008 n 37 prescrivono. La UNI 9795, al capitolo 2 Riferimenti normativi - richiama le norme UNI EN54, che sono quelle specifiche degli apparati per i sistemi di rivelazione d incendio, e le norme CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua) e CEI EN (Metodo prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza). In tutti i casi regolamentati e/o previsti all art. 5 del Decreto 22 gennaio 2008, un sistema fisso automatico di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio deve essere progettato secondo la regola dell arte. A tal fine i progetti devono essere elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e delle norme UNI (nel caso specifico UNI 9795 ed UNI EN 54), del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea. Prodotti diversi da quelli normativi, soluzioni impiantistiche non rispondenti a norme e Leggi vigenti o non conformi al progetto approvato dai Vigili del Fuoco, non possono essere certificabili agli effetti del rilascio del certificato di prevenzione incendi, mettendo a rischio, nel migliore dei casi, l esercizio stesso dell attività.
6 Decreto 22 gennaio 2008 n 37 Ministero dello Sviluppo Economico (estratti) ART. 5 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettere a),b),c),e) e g) (lettera g)= impianti di protezione antincendio), la redazione del progetto è obbligatoria e può essere eseguita dal Responsabile Tecnico della Ditta Installatrice o da un Libero Professionista. 2.h) Per gli impianti di protezione antincendio che sono inseriti in un attività soggetta al rilascio del CPI e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10, il progetto deve essere, obbligatoriamente, redatto da un Professionista iscritto nell'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell installazione, della trasformazione o dell ampliamento dell impianto stesso, con particolare riguardo all individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare. ART. 6 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti secondo la regola dell arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alle norme dell Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea, si considerano costruiti secondo la regola dell arte.
7 ART. 7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA 1. Al termine dei lavori,.., l impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all articolo 6. Di tale dichiarazione,, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all articolo Nei casi in cui il progetto è redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,.., non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito per gli impianti eseguiti prima dell entrata in vigore del presente decreto da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell articolo 5, comma 2 (non soggetti ad obbligo di progetto), da un soggetto che ricopre, da almeno 3 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui all articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
8 ART. 13 DOCUMENTAZIONE 1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all avente causa. L atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l immobile.
9 2 QUADRO NORMATIVO European Commission
10 ESTINTORI SISTEMI RIVELAZIONE INCENDI 2 QUADRO NORMATIVO ANTINCENDIO SISTEMI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE INCENDIO RETI DI IDRANTI UNI 9994 UNI UNI 9795 UNI EN54 PROTEZIONE PASSIVA VARIE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO -Estinguente gassoso, polvere -Acqua, schiuma, water mist UNI EN UNI EN UNI EN EVACUATORI DI FUMO e CALORE UNI 9494
11 SISTEMI RIVELAZIONE INCENDI 2 QUADRO NORMATIVO ENTI NORMATORI CEN EU UNI - ITALIA CENELEC EU CEI - ITALIA ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI ANTINTRUSIONE
12 2 QUADRO NORMATIVO NORME/LINEE GUIDA - SISTEMI UNI 9795:2010 Sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio. Progettazione, Installazione ed Esercizio. UNI CEN/TS 54-14:2004 Sistemi di rilevazione e di segnalazione d incendio Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l installazione, la messa in servizio, l esercizio e la manutenzione. UNI EN 54-13:2005 Sistemi di rilevazione e di segnalazione d incendio Parte 13: Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema. UNI 11224:2007 Controllo iniziale e Manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi. (*) In fase di revisione. Data (*)
13 2 QUADRO NORMATIVO NORME DI PRODOTTO Data fpc (1) UNI EN :2004 Sistemi fissi di lotta contro l incendio Componenti di impianti di estinzione a gas Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo 01/05/2006 UNI EN parti da 2 a 16 Sistemi fissi di lotta contro l incendio Componenti di impianti di estinzione a gas Requisiti e metodi di prova per (1) Fpc = fine periodo coesistenza con norme nazionali 01/04/ /05/2009
14 2 QUADRO NORMATIVO Sistemi di Rivelazione e di Segnalazione Incendio Norme di prodotto Serie UNI EN 54 - Pubblicate Parte 1 Introduzione Parte 2: Centrale di controllo e di segnalazione Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio Parte 4: Apparecchiature di Alimentazione Parte 5: Rivelatori di calore puntiformi Parte 7: Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione. Parte 10: Rivelatori di fiamma - Rivelatori puntiformi Parte 11: Punti di allarme manuali Parte 12: Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso
15 NORMATIVA RIVELAZIONE INCENDI 2 QUADRO NORMATIVO Sistemi di Rivelazione e di Segnalazione Incendio Norme di prodotto Serie UNI EN 54 - Pubblicate Parte 16: Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale Parte 17: Isolatori di corto circuito Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione Parte 21: Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale - Altoparlanti Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio
16 2 QUADRO NORMATIVO Sistemi di Rivelazione e di Segnalazione Incendio Norme di prodotto Serie UNI EN 54 In elaborazione NORME DI PRODOTTO pr EN Fire Detection & Alarm System point detector using a combination of detected fire phenomena previsione > 2010 pr EN Line type heat detectors > 2011 pr EN Fire alarm devices- Visual alarm > 2010 pr EN Point fire detectors using carbon monoxide sensors > 2012 pr EN Duct smoke detectors
17 2 QUADRO NORMATIVO Sistemi di Rivelazione e di Segnalazione Incendio Norme di prodotto Serie UNI EN 54 In elaborazione NORME DI PRODOTTO previsione pr EN Non resettable (digital) line type heat detectors pr EN Multi-sensor fire dedectors Point detectors using a combination of smoke and heat sensors pr EN Multi-sensor dedectors Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors
18 3 NORMA UNI 9795:2010 Nuova edizione SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME D INCENDIO. Progettazione, installazione ed esercizio E' stata ratificata dal Presidente dell'uni ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 14 gennaio 2010
19 UNI 9795 EDIZIONI PRECEDENTI - UNI 9795 Ed. marzo 1999 SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME D INCENDIO Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuale - UNI 9795 Ed. marzo 2005 SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME D INCENDIO Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuale
20 OBIETTIVI La nuova edizione della norma si pone 2 principali obiettivi: Normale aggiornamento con lo stato normativo europeo (pubblicazione nuovi fascicoli delle norme UNI EN 54 relative ad altri componenti dell'impianto). Maggiore facilità di lettura ed una più chiara applicazione pratica del documento tecnico (ad es. introduzione del raggio di copertura nei criteri di installazione dei rivelatori puntiformi).
21 PRINCIPALI NOVITA' In linea generale, rispetto all'edizione precedente, sono stati aggiornati i criteri di installazione, tenendo conto anche delle nuove tecnologie, e sono stati aggiunti i requisiti relativi alla documentazione di progetto. Sintesi delle principali novità: - Calcolo superfici di protezione dei Rivelatori Puntiformi Nuovo approccio al calcolo delle superfici di protezione sia per i Rivelatori di Calore che per i Rivelatori di Fumo puntiformi; conseguente semplificazione in un singolo Prospetto (rispetto ai 2 precedenti) e chiari esempi grafici di applicazione dei nuovi criteri.
22 PRINCIPALI NOVITA' - Modifica criteri per soffitti con elementi sporgenti Di conseguenza sono stati modificati anche i criteri di montaggio dei rivelatori su soffitti con elementi sporgenti e soffitti con presenza di riquadri (eliminati i grafici presenti nella UNI 9795:2005).
23 PRINCIPALI NOVITA' - Introduzione di nuove tipologie di Rivelatori - Rivelatori di Fiamma (Norma di prodotto UNI EN 54-10) - Rivelatori lineari di Calore di tipo non resettabile (Cavi Termosensibili ad azione unica) - Rivelatori di Fumo che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati - Sistemi di Rivelazione di Fumo ad Aspirazione e Campionamento (Norma di prodotto UNI EN 54-20) - Dispositivi che utilizzano connessioni Via Radio (Norma di prodotto UNI EN 54-25)
24 PRINCIPALI NOVITA' - Disposizione dei Pulsanti Manuali Riduzione lunghezza massima del percorso utile per raggiungere un punto di segnalazione manuale: - max. 30 mt. (per Attività a Rischio Basso e Medio) - max. 15 mt. (per Attività a Rischio Elevato). Obbligo di un Pulsante in prossimità di ciascuna Uscita di Sicurezza. Obbligo di un Cartello Segnalatore secondo pittogramma conforme alla UNI in prossimità di ciascun Pulsante. Modifica altezze di installazione del Pulsante (tra 1 e 1,60 mt.) (nella UNI 9795:2005 l'altezza max era 1,40 mt).
25 PRINCIPALI NOVITA' - Distribuzione Dispositivi di Allarme Acustici e Luminosi Il livello acustico percepibile deve essere di 5 db(a) al di sopra del rumore ambientale. Il livello Acustico percepito dagli occupanti deve essere comunque compreso tra65 db(a) e 120 db(a). Nel caso di occupanti che dormono il Livello Acustico alla testata letto deve essere garantito a 75 db(a). Viene introdotta la possibilità di utilizzo dei Sistemi di Evacuazione Vocale di Emergenza, sia come sistema di segnalazione accessoria che come sistema alternativo di segnalazione di allarme incendio (le apparecchiature devono essere conformi ad UNI EN e 54-24).
26 PRINCIPALI NOVITA' - Semplificazione/ Unificazione tipologie di Cavi Aggiornamento e semplificazione dei criteri di scelta dei Cavi da utilizzare per gli impianti di Rivelazione (Par. 7.1), con la prescrizione di cavi resistenti al fuoco per almeno 30 minuti per tutte le connessioni. Ad eccezione di quanto previsto dalla Norma CEI 64-8, la quale indica che una conduttura possa essere resistente al fuoco per costruzione o per installazione (ad es. Cavo ordinario in tubo protettivo incassato nel muro).
27 PRINCIPALI NOVITA' - Semplificazione Cap. 9 Semplificazione del Cap. 9 della norma (Esercizio dei Sistemi), che ora rimanda direttamente alla specifica Norma di Manutenzione UNI 11224: Aggiunta Appendice per la Documentazione di Progetto Introduzione dell Appendice A (normativa) sulla Documentazione di Progetto, come conseguenza della pubblicazione del DM 37/08 che ha aggiornato anche i criteri di progettazione degli impianti.
28 PRINCIPALI NOVITA' - Aggiunta Appendice per i Rivelatori in Condotta Introduzione dell Appendice B (informativa) relativa ai criteri di collocazione e di installazione dei Rivelatori di Fumo nelle condotte per il convogliamento dell'aria negli impianti di condizionamento e ventilazione. L'appendice riporta un prospetto con il posizionamento dei rivelatori in funzione delle dimensioni della condotta ed una figura esemplificativa.
29 Introduzione TITOLO Sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio. Progettazione, installazione ed esercizio. E una norma volontaria, approvata dalla Commissione Centrale Tecnica, per la pubblicazione come norma raccomandata Gli impianti realizzati nel rispetto delle norme CEI e UNI si intendono rispondenti alla regola dell arte.
30 Organizzazione del Documento E costituito da 3 parti principali + 2 appendici: A Prima parte introduttiva, articolata in 4 capitoli: Cap. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Cap. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Cap. 3 TERMINI E DEFINIZIONI Cap. 4 CARATTERISTICHE DEI SISTEMI B Seconda parte. E la parte centrale che espone i criteri di progettazione ed installazione dei sistemi ed è articolata in 3 capitoli: Cap. 5 PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEI SISTEMI FISSI AUTOMATICI Cap. 6 SISTEMI FISSI DI SEGNALAZIONE MANUALE D INCENDIO Cap. 7 ELEMENTI DI CONNESSIONE C Terza parte. Espone i criteri per la verifica, l esercizio e la manutenzione dei sistemi ed è articolata in 2 capitoli: Cap. 8 VERIFICA DEI SISTEMI Cap. 9 ESERCIZIO DEI SISTEMI APPENDICI: A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO B RIVELATORI DI FUMO NELLE CONDOTTE PER IL CONVOGLIAMENTO DELL'ARIA NEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
31 Capitoli Cap. 1 Scopo e campo di applicazione La norma stabilisce i Criteri per la progettazione, l'installazione e l esercizio dei sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme incendio.. Tipologie sistemi - Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia ti tipo attivo che di tipo passivo). Ambito di applicazione - Installazione in edifici adibiti indipendentemente dalla destinazione d'uso. - La norma può essere tenuta in considerazione in tutte le altre condizioni di installazione di rivelatori d incendio.
32 Cap. 2 Riferimenti Normativi UNI EN 54 Parti UNI Segni grafici per segnali di sicurezza Parte 16 Pulsante di segnalazione incendio. UNI Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi. UNI EN Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. CEI 64 8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. CEI EN Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza. (eliminati i riferimenti alle norme CEI e CEI 20-45)
33 Cap. 3 Termini e Definizioni Si applicano i termini e le definizioni della UNI EN 54 1 oltre ai seguenti: 3.1 altezza di un locale: Distanza tra il pavimento e il punto più alto dell intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto 3.2 area : Una o più zone protette dal sistema. 3.3 area specifica sorvegliata: Superficie a pavimento sorvegliata da un rivelatore automatico d incendio determinata utilizzando il raggio di copertura. 3.4 compartimento: Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi 3.5 punto: Componente connesso al circuito di rilevazione, in grado di trasmettere o ricevere informazioni relative alla rivelazione d incendio (comprende i dispositivi A e D della figura 1) 3.6 raggio di copertura: Distanza massima in aria libera senza ostacoli che può esserci fra un qualsiasi punto del locale, soffitto e/o sovrastruttura sorvegliato e il rivelatore più vicino. Nel caso di soffitti inclinati tale distanza viene riferita al piano orizzontale. 3.7 sorveglianza di ambiente: Sorveglianza estesa ad un intero locale od ambiente 3.8 sorveglianza di oggetto: Sorveglianza limitata ad un macchinario, impianto od oggetto 3.9 zona: Suddivisione geografica dei locali o degli ambienti sorvegliati, in cui sono installati uno o più punti e per la quale è prevista una propria segnalazione di zona comune ai diversi punti
34 Cap. 4 Caratteristiche dei Sistemi 4.1 Finalità Rivelare e segnalare automaticamente o manualmente un principio di incendio nel più breve tempo possibile, allo scopo di: - Favorire il rapido esodo delle persone, degli animali e lo sgombero di beni; - Attivare i piani di intervento; - Attivare i sistemi di protezione contro l incendio ed eventuali altre misure di sicurezza. Notifica allarme: - Dispositivi ottici e acustici sulla centrale. - Dispositivi ottici e acustici distribuiti nell ambiente. - Trasmissione a postazione di monitoraggio remota.
35 UNI 9795 par. 4.2 fig. 1: Componenti (EN54 1) A Riv. Aut. Segnalazione C D Puls. Man. C.I.E. E J F K Tx e Rx Allarmi Tx e Rx Guasti B G H Comando e Sistema Aut. Antincendio L Alim. - G e H possono richiedere alimentatori separati - Per i collegamenti a G necessaria segnalazione guasto in centrale per corto circuito o interruz. linea come previsto dalla UNI EN Impianto, costituito da più componenti interoperabili, atto a rivelare e segnalare tempestivamente l insorgenza di una possibile causa di pericolo nell ambito di un edificio/insediamento (componenti obbligatori: A, B, C, D, L)
36 Cap. 5 Progettazione ed Installazione dei Sistemi Fissi Automatici 5.1 Estensione della sorveglianza Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rilevazione. Sorveglianza diretta con rivelatori anche per: - locali tecnici e vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione; - cortili interni e coperti; - cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici; - condotti di condizionamento dell aria e condotti di aerazione e di ventilazione; - spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati.
37 Eccezioni Piccoli locali utilizzati per servizi igienici Condotti e cunicoli correttamente protetti contro l incendio e compartimentati Spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati Vani scale compartimentati Sezione minore di 1 m 2 h<0,8 m AND S< 100 m2 AND L<25 m AND rivestimento totale classe A1 secondo UNI EN AND No cavi per sistemi di emergenza con R<30 secondo CEI EN Vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rilevazione Banchine di carico scoperte (senza tetto) In assenza di sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici asserviti ad aree diverse da quella in questione
38 5.2 Suddivisione dell area in zone Estensione Zona Superficie a pavimento di ciascuna zona (la zona non deve comprendere più di un piano del fabbricato) (1) Zona di più locali contigui con accessi sul medesimo disimpegno AND numero locali <=10 Zona di più locali contigui con accessi sul medesimo disimpegno AND segnalatori d allarme visibili sugli accessi AND numero locali<=20 Zone distinte a rivelatori installati negli spazi nascosti S max = m 2 S max = 600 m 2 S max = m ripetitore ottico (1) Eccezione per vani scala, vani di ascensori e montacarichi di edifici di piccole dimensioni anche se a piani, ciascuno dei quali può costituire un unica zona
39 Estensione circuiti di rivelazione Circuito aperto un circuito una sola zona Più zone o più di 32 punti su di uno stesso circuito: circuito ad anello Max 32 punti di rilevazione Se n punti > 32 Isolatori conformi UNI EN Rivelatori sensibili a differenti fenomeni non possono essere collegati su di uno stesso circuito (1). I Pulsanti di segnalazione Manuale non possono essere collegati ai circuiti dei rivelatori automatici (1). (1) A meno che i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione
40 5.3 Criteri di scelta dei rivelatori I rivelatori devono essere conformi alla norma UNI EN 54 Nella scelta dei rivelatori bisogna considerare: - Condizioni ambientali e natura dell incendio nella sua fase iniziale. - Configurazione geometrica dell ambiente in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella presente norma. - Le funzioni particolari richieste al sistema (ad es. azionamenti impianti estinzione incendio, esodo persone, ecc.).
41 5.4 Criteri di installazione Ogni tipo d incendio prevedibile nell area sorvegliata, deve essere rilevabile fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi. Numero e posizione dei rilevatori dipendono da: Tipo di rivelatori previsti Superficie ed altezza del locale Forma del soffitto o della copertura Condizioni di aerazione e di ventilazione naturale o meccanica del locale Almeno un rivelatore per ogni locale dell area sorvegliata
42 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore Devono essere conformi alla UNI EN 54-5 T intervento Elemento Statico > T ambiente Posizione dei rivelatori tale che la T nelle vicinanze non possa generare falsi allarmi. Attenzione ad ambienti con fonti irraggiamento termico, aria calda o vapore. Il rivelatore deve essere sempre installato e fissato direttamente sotto il soffitto (o copertura) del locale sorvegliato. Massima altezza di installazione: 8 m Spazio libero attorno al rivelatore: R>= 0,5 m Il numero di rivelatori è determinato in funzione del Raggio di Copertura rilevato dal prospetto 1, indipendentemente dall'inclinazione del soffitto. Eliminato il criterio adottato nella edizione precedente della norma: determinazione di Amax (area specifica a pavimento max), in funzione della superficie in pianta S, dell altezza h e dell inclinazione α del soffitto/copertura.
43 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore Prospetto 1 Distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore h 6 Altezza (h) dei locali (m) 6 < h 8 8 < h < h 16 Tecnologia rivelazione Raggio di copertura (m) Rivelatori puntiformi di calore (UNI EN 54-5) 4,5 4,5 NU NU NU = Non Utilizzabile
44 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore Figura 2 Esempi di copertura rivelatori puntiformi di calore
45 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore Distanza minima tra rivelatori e pareti locale sorvegliato 0,5 m a meno che non siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o in ambienti con larghezza minore di 1m. Posizionamento nei locali con soffitto/copertura a correnti o a travi in vista (prospetto 2 e figura 4 del testo di norma) NOTA: Un elemento è considerato sporgente se lo spazio libero compreso tra il soffitto e la parte superiore di tale elemento è inferiore a 15 cm. Nel caso in cui lo spazio libero è > 15 cm il soffitto si considera piano. Posizionamento in vicinanza bocchette di immissione aria calda Fori otturati per 1 m attorno
46 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore LOCALI CON SOFFITTO A CORRENTI O A TRAVI A VISTA - Qualora l'elemento sporgente abbia altezza < 5% rispetto all'altezza massima del locale, si considera come soffitto piano. - Qualora l'altezza max degli elementi sporgenti sia > 30% dell'altezza massima del locale, non si applica il criterio di ripartizione dei rivelatori nei riquadri ed ogni singolo riquadro viene considerato come locale a sé stante. Sono stati completamente rivisti i criteri precisati nella precedente edizione della norma (grafici + tabelle).
47 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore LOCALI CON SOFFITTO A CORRENTI O A TRAVI A VISTA - In tutti gli altri casi i rivelatori devono essere installati all'interno dei riquadri delimitati dagli elementi sporgenti secondo le indicazioni del seguente prospetto 2. D D>0,25 (H - h) D<0,25 (H - h) D<0,13 (H - h) Distribuzione dei rivelatori di calore nei riquadri Rivelatore in ogni riquadro Rivelatore ogni 2 riquadri Rivelatore ogni 3 riquadri D = Distanza fra gli elementi sporgenti misurata da esterno a esterno (m) H = Altezza del locale (m) h = Altezza elemento sporgente (m)
48 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore LOCALI CON SOFFITTO A CORRENTI O A TRAVI A VISTA - Se il soffitto è tale da formare una serie di piccole celle (soffitto a nido d'ape), nei limiti del raggio di copertura stabilito (dai prospetti), un singolo rivelatore può coprire un gruppo di Celle. Il Volume interno (V) delle celle coperto (protetto) da un singolo Rivelatore non deve superare: V = a (H-h) Dove: -a è una costante dimensionale pari a 4 m 2 -H è l'altezza del locale in metri -h è la profondità (altezza) della trave in metri In locali dotati di pavimento galleggiante l'altezza della trave deve essere misurata dalla superficie superiore del pavimento.
49 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo Devono essere conformi alla UNI EN 54-7 Evitare installazione in ambienti o zone con produzione di Aerosol, si possono generare falsi allarmi. Attenzione ai locali in cui la velocità dell aria è maggiore di 1 m/s (occasionalmente di 5 m/s) Massima altezza di installazione rispetto al pavimento: 12 m In applicazioni speciali si può arrivare fino a max 16 m (vedi successivo prospetti 3-4) Spazio libero attorno al rivelatore: R >= 0,5 m Il numero di rivelatori è determinato in funzione del Raggio di Copertura. A differenza dei rivelatori di calore, in questo caso, in assenza di elementi sporgenti, si considera anche l'inclinazione del soffitto, nel dettaglio: -prospetto 3 per soffitti piani o con α<20 ; -prospetto 4 per soffitti con α>20. Eliminato il criterio adottato nella edizione precedente della norma: determinazione di Amax (area specifica a pavimento max), in funzione della superficie in pianta S, dell altezza h e dell inclinazione α del soffitto/copertura.
50 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo Prospetto 3 Distribuzione dei rivelatori puntiformi di fumo Soffitti piani o con α<20, senza elementi sporgenti h 6 Altezza (h) dei locali (m) 6 < h 8 8 < h < h 16 Tecnologia rivelazione Raggio di copertura (m) Rivelatori puntiformi di fumo (UNI EN 54-7) 6,5 6,5 6,5 AS AS = Applicazioni Speciali previste in ambienti particolari dove è ipotizzabile l'utilizzo della tecnologia dei rivelatori di fumo, solo ed esclusivamente, se l'efficacia del sistema viene dimostrata con metodi pratici quali, per esempio, quelli riportati nel punto 8 (verifica dei sistemi) oppure mediante l'installazione di rivelatori a piani intermedi.
51 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo Prospetto 4 Distribuzione dei rivelatori puntiformi di fumo Soffitti con α>20, senza elementi sporgenti h 6 Altezza (h) dei locali (m) 6 < h 8 8 < h < h 16 Inclinazione Raggio di copertura (m) 20 α AS α>45 7,5 7,5 7,5 AS AS = Applicazioni Speciali previste in ambienti particolari dove è ipotizzabile l'utilizzo della tecnologia dei rivelatori di fumo, solo ed esclusivamente, se l'efficacia del sistema viene dimostrata con metodi pratici quali, per esempio, quelli riportati nel punto 8 (verifica dei sistemi) oppure mediante l'installazione di rivelatori a piani intermedi.
52 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo Figura 5 Esempi di copertura rivelatori puntiformi di fumo
53 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo Distanze verticali ammissibili fra i rivelatori ed il soffitto/copertura in dipendenza dalla inclinazione di questo e dall altezza del locale sorvegliato (prospetto 5 del testo di norma) Distanza minima tra rivelatori e pareti locale sorvegliato 0,5 m a meno che non siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o in ambienti con larghezza minore di 1m. Idem rispetto a travi o elementi sospesi al di sotto del soffitto (condotti ventilazione, cortine ecc.) se lo spazio tra soffitto e parte superiore dell'elemento e minore di 15 cm.
54 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo Il prospetto 5 riporta le massime e le minime distanze verticali ammissibili tra i rivelatori ed il soffitto (o la copertura) in funzione della forma di questo e dell altezza del locale sorvegliato Prospetto 5 Distanze dal soffitto (o dalla copertura) dei rivelatori puntiformi di fumo L altezza dei rivelatori puntiformi di fumo rispetto al pavimento non deve essere maggiore di 12 m. Fatto salvo il caso di altezze fino a 16 m, considerate applicazioni speciali (vedere prospetti 3-4). Nei locali bassi (h < 3 m) è necessario adottare tutte le precauzioni possibili per evitare il generarsi di allarmi a causa del fumo prodotto nelle normali condizioni ambientali (es. fumo sigarette). Nei locali con forti correnti d aria, per evitare falsi allarmi dovuti ad esempio a turbini di polvere, si devono installare apposite protezioni per i rivelatori (schermi), a meno che i rivelatori siano adatti a funzionare in tali Condizioni. Nei locali in cui si possono avere stratificazioni di fumo a distanza dalla copertura (ad es. capannoni alti 6-7 m con copertura leggera con sensibile irraggiamento solare), i rivelatori possono installati a 2 livelli (metà a soffitto e metà ad almeno 1 m al di sotto del soffitto) sempre nei limiti del raggio di copertura.
55 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo LOCALI CON SOFFITTO A CORRENTI O A TRAVI A VISTA - Qualora l'elemento sporgente abbia altezza < 5% rispetto all'altezza massima del locale, si considera come soffitto piano. - Qualora l'altezza max degli elementi sporgenti sia > 30% dell'altezza massima del locale, non si applica il criterio di ripartizione dei rivelatori nei riquadri ed ogni singolo riquadro viene considerato come locale a sé stante. Sono stati completamente rivisti i criteri precisati nella precedente edizione della norma (grafici + tabelle).
56 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo LOCALI CON SOFFITTO A CORRENTI O A TRAVI A VISTA - In tutti gli altri casi i rivelatori devono essere installati all'interno dei riquadri delimitati dagli elementi sporgenti secondo le indicazioni del seguente prospetto 6. D D>0,25 (H - h) D<0,25 (H - h) D<0,13 (H - h) Distribuzione dei rivelatori di calore nei riquadri Rivelatore in ogni riquadro Rivelatore ogni 2 riquadri Rivelatore ogni 3 riquadri D = Distanza fra gli elementi sporgenti misurata da esterno a esterno (m) H = Altezza del locale (m) h = Altezza elemento sporgente (m)
57 5.4.3 Rivelatori puntiformi di fumo LOCALI CON SOFFITTO A CORRENTI O A TRAVI A VISTA - Se il soffitto è tale da formare una serie di piccole celle (soffitto a nido d'ape), nei limiti del raggio di copertura stabilito (dai prospetti), un singolo rivelatore può coprire un gruppo di Celle. Il Volume interno (V) delle celle coperto (protetto) da un singolo Rivelatore non deve superare: V = b(h-h) Dove: -b è una costante dimensionale pari a 8 m 2 -H è l'altezza del locale in metri -h è la profondità (altezza) della trave in metri In locali dotati di pavimento galleggiante l'altezza della trave deve essere misurata dalla superficie superiore del pavimento.
58 Rivelatori puntiformi di fumo Criteri d installazione nei locali di condizionamento e di ventilazione Oltre ai criteri già esposti, nel caso di locali con circolazione d aria elevata (es. CED, sale quadri, ecc.), il numero dei rivelatori di fumo, installati a soffitto o sotto eventuali controsoffitti, deve essere opportunamente aumentato per compensare l eccessiva diluizione del fumo stesso. In tal caso, il numero di rivelatori calcolato con i sopra elencati criteri, deve essere moltiplicato secondo i coefficienti maggiorativi riportati nel Prospetto 7. Prospetto 7 Rivelatori puntiformi di fumo in ambienti con circolazione d aria elevata Prodotto raggio rivelatori per il numero di ricambi/h 40 Coefficiente maggiorativo Se il prodotto è particolarmente elevato è necessario effettuare valutazioni specifiche che possono portare ad un aumento dei rivelatori da installare e/o all'installazione di un sistema di rivelazione supplementare a diretta sorveglianza dei macchinari. 2
59 Rivelatori puntiformi di fumo Criteri d installazione nei locali di condizionamento e di ventilazione Gli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati (nel caso di locali con circolazione d aria elevata tipo CED e sale quadri) devono essere sempre direttamente sorvegliati, qualunque sia la loro altezza e dimensione, se contengono cavi elettrici e/o reti dati e/o presentano rischio di incendio. Nel caso in cui tali spazi abbiano altezza non maggiore di un metro, il numero di rilevatori da installare, calcolato secondo i normali criteri di dimensionamento sopra esposti, deve essere incrementato secondo i coefficienti maggiorativi del seguente Prospetto 8. Prospetto 8 Rivelatori puntiformi di fumo negli spazi nascosti (controsoffitti e pavimenti sopraelevati) con circolazione d'aria elevata Spazio nascosto h<1m Coefficiente maggiorativo Senza ripresa d'aria 2 Con ripresa d'aria 3 Si è tenuto conto, in particolare, dei CED, nei quali la turbolenza dell'aria è molto più significativa. In tali casi è possibile che il controsoffitto e/o il sottopavimento siano utilizzati come condotta d'aria (coefficiente maggiorativo 3). Se non ci sono tali condizioni si applica il coefficiente maggiorativo 2.
60 Rivelatori puntiformi di fumo Criteri d installazione nei locali di condizionamento e di ventilazione Nel caso in cui gli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti abbiano altezza maggiore di 1 m, il numero dei rivelatori deve essere calcolato secondo i normali criteri di dimensionamento sopra esposti, come se si trattasse di un locale dotato di impianto di condizionamento e ventilazione con circolazione d aria elevata (Prospetto 7). Nei locali con impianti di condizionamento e ventilazione per il benessere delle persone con circolazione d aria non elevata, i rivelatori di fumo vengono dimensionati secondo gli ordinari criteri esposti (senza coefficienti maggiorativi). In tal caso, negli spazi entro i controsoffitti o sotto i pavimenti sopra elevati, si applicano le disposizioni valide per i locali non dotati di impianto di condizionamento e ventilazione. I rivelatori puntiformi di fumo devono essere posti anche all'interno dei canali di Immissione e di ripresa dell'aria da ogni macchina. Tutti i rivelatori non direttamente visibili (entro controsoffitti, sotto pavimento, nei canali di condizionamento, all interno dei macchinari ecc.)devono essere sempre dotati di una segnalazione luminosa in posizione visibile. I rivelatori posti all'interno di spazi nascosti utilizzati come vani di convogliamento dell'aria (plenum) degli impianti di condizionamento e ventilazione, non posso sostituire quelli a soffitto all'interno del locale sorvegliato.
61 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo Devono essere conformi alla Norma UNI EN Per rivelatore ottico lineare di fumo si intende un dispositivo di rivelazione incendio che utilizza l attenuazione e/o i cambiamenti di uno o più raggi ottici. Il rivelatore consiste di almeno un trasmettitore e di uno o più ricevitori. Area specifica di copertura: max 1600 m 2 Larghezza dell area specifica di copertura: max 15 m
62 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo Soffitti con copertura piana Posizionamento rispetto al piano di copertura compreso entro il 10% dell altezza totale del locale da terra: indicazioni soggette a variazione discrezionale del progettista in funzione delle reali condizioni d uso e ambientali dell area h h = 10% H H Prescrizione base: posizionamento h<=10% H
63 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo Coperture non piane (falda, shed, cupola,volta): In questi casi i rivelatori possono essere installati sia in senso parallelo che in senso trasversale rispetto all andamento dello shed o della copertura a doppia falda. Quando possibile si devono privilegiare soluzioni con installazione delle unità prossime alla linea di falda o di colmo del tetto e parallele alla linea di colmo SOFFITTI A MINI SHED O TRAVI FUORI SPESSORE MA DI PICCOLE DIMENSIONI Prescrizione base: posizionamento a raggio parallelo alla linea di colmo SOFFITTI A SHED O CON TRAVI FUORI SPESSORE DI DIMENSIONI MAGGIORI
64 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo COPERTURE A DOPPIA FALDA CON INCLINAZIONE EVENTUALMENTE RIPIDA E SIMULTANEA PRESENZA DI CUSCINETTI D ARIA CALDA La presenza di cuscinetti d aria a temperatura più elevata nell immediato sottotetto rispetto alla media della temperatura ambientale dipende da molti fattori. Un criterio utile per affrontare il problema consiste nello studio dell angolo del tetto. Posizionare il rilevatore come mostrato nella figura che segue a sinistra individua uno degli errori d installazione più Comuni. L installazione da preferire in assenza di ventilazione ambientale è quella di destra. Esempio di installazione nel caso di capannone con larghezza superiore a 15 m (limite massimo di larghezza di area coperta a pavimento dal singolo rilevatore).
65 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo Coperture/soffitti con elementi sporgenti TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO OD IN CEMENTO Questo tipo di strutture consentono l installazione nelle 4 posizioni indicate in figura: A-B-C-D. Grossolanamente, le posizioni B e C vanno preferite nel caso di stabili privi di riscaldamento, con soffitti termicamente ben isolati ed eventualmente in ambienti polverosi. TRAVI PREFABBRICATE PIENE CONTINUE IN CLS CON COPERTURA A DOPPIA FALDA
66 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo COPERTURA A SHED CON CARROPONTE MOBILE Viene qui richiamato un esempio sul quale molto spesso s incorre in errori talvolta anche molto gravi. E ad esempio il caso di un edificio nel quale lavori un carroponte mobile. Il carroponte è di norma retto da pilastri in CLS od in ferro. Tali pilastri possono o no coincidere con quelli stessi dell edificio così come le travi sulle quali corre il carroponte. Abbiamo qui preso ad esempio una soffittatura a shed, ma il fenomeno che si descrive è comunque presente in qualunque altro edificio a diversa copertura. Il prescritto suggerimento è quindi quello di non fissare le unità di rilevazione né sulle travi, né sui pilastri, ma sulle strutture di tamponamento in quanto spesso non connesse ad essi. In ogni caso, staticamente i tamponamenti, non collaborando con i pilastri, sono nella media meno soggetti a propagare scuotimenti o vibrazioni così decise come sulle travi e sui pilastri. Si avverte che nella sua traslazione il carroponte può subire oscillazioni verticali. Tali oscillazioni sono visivamente impercettibili, ma possono comunque essere anche di alcuni cm. Queste condizioni durante l avanzamento del carroponte possono determinare degli oscuramenti alternativi alla proiezione del cono IR tra Tx e Rx. Ciò avviene in genere in corrispondenza del piano superiore del carrello mobile e il profilo inferiore del solaio. La collimazione delle unità dovrà quindi tenerne conto. A fine procedura di allineamento va eseguita quindi una prova di movimento (avanti indietro-destra-sinistra) per accertare che il rilevatore non risenta delle attività del carro ponte.
67 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo TRANSITI CON OSTACOLI COMPOSITI Nello sketch che segue è rappresentata una situazione molto frequente.
68 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo Ambienti/magazzini di grande altezza: In questo caso quando le altezze sono >= 12 m la norma raccomanda di installare, oltre ai rivelatori a soffitto, anche rivelatori a quote intermedie. Nel caso di grandi magazzini l installazione dei rivelatori lineari può avvenire anche in senso verticale
69 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo RILEVAZIONE IN TORRI, TROMBE, O CAVEDI A SVILUPPO VERTICALE La norma consente l installazione di rilevatori lineari in verticale in cavedi, cunicoli, vani scale, campanili, torri e simili Soffitti a calotta semisferica o a cupola In questi casi la norma raccomanda di collocare i rivelatori ottici lineari lungo il piano di appoggio o base della calotta o della cupola. Il raggio ottico di ogni rivelatore deve trovarsi nel piano della base della calotta o cupola. La larghezza massima dell area di copertura di ciascun rivelatore deve essere in questo caso di 8 m.
70 5.4.5 Rivelatori ottici lineari di fumo PROTEZIONE DI GRANDI VOLUMI, PADIGLIONI FIERISTICI, SFERISTERI, STAZIONI FERROVIARIE, METROPOLITANE, AEROPORTI, HANGAR.
71 UNI CEN/TS Ed. Nov TAB. A1 Raggi ed altezze operativi Altezza soffittatura in metri <= 4,5 4,5 6,0 6,0 8,0 8,0 11,0 11,0 25,0 >25 Tipo rivelatore Raggio operativo in metri Calore EN NU NI NI Fumo EN ,5 7,5 7,5 7,5 NU NI Fumo lin. EN ,5 7,5 7,5 7,5 7,5 (1) NI NI Non idoneo NU = Non Usato normalmente:usabile in applicazioni speciali (1) Solitamente necessario un secondo livello di rivelatori a mezza altezza
72 Esempio di dimensionamento e distribuzione rivelatori fumo e calore secondo la Norma UNI 9795:2010 Capannone piano terra
73 5.4.6 Punti di segnalazione manuale (Cap. 6) Devono essere conformi alla norma UNI EN Sono elementi obbligatori di un sistema di rilevazione. Specifica progettazione ed installazione dei sistemi di segnalazione manuale incendi al capitolo 6 della norma. Numero di punti per zona: min. 2. Distanza max : 30 m in attività a rischio incendio basso 15 m in attività a rischio incendio elevato. Installati anche lungo vie di esodo. Posizionati in prossimità di tutte le uscite di sicurezza.
74 5.4.6 Punti di segnalazione manuale (Cap.6) Posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile. Altezza installazione compresa fra 1 m e 1,6 m. Protetti contro l'azionamento accidentale, i danni meccanici e la corrosione. In caso di azionamento, possibilità individuazione sul posto punto azionato. Indicazione pulsante con apposito cartello secondo UNI Guasti e/o esclusioni di punti manuali non devono mettere fuori servizio i rivelatori automatici e viceversa.
75 5.4.7 Rivelatori di fiamma Devono essere conformi alla norma UNI EN Rivelano le radiazioni emesse da un fuoco. (di tipo ultravioletto, infrarosso o combinato). Definizione fiamme calde (infrarossi) - fiamme fredde (ultravioletti). Deve essere scelto il rivelatore con la lunghezza d onda specifica per la tipologia di fiamma sviluppata. Si adotta nei casi in cui è necessaria una risposta molto più veloce di un rivelatore di fumo o di calore. Essendo un rivelatore particolare non può essere considerato come un rivelatore di tipo generico valido per tutti gli ambienti. Non devono essere obbligatoriamente montati a soffitto. La visuale del rivelatore rispetto all'area o all'oggetto da proteggere deve essere totalmente sgombra.
76 5.4.7 Rivelatori di fiamma Differenza tra radiazioni ultraviolette ed infrarosse anche nella possibilità di passare attraverso determinati materiali. Le radiazioni ultraviolette sono assorbite da oli, grassi e da quasi tutti i tipi di vetro e da alcune tipologie di fumo. Le radiazioni infrarosse hanno invece un onda che permette di rilevare correttamente in quasi tutte le condizioni. Nel caso di un fuoco che emette radiazioni ultraviolette ma che può produrre una grande quantità di fumo, il rivelatore di fiamma deve essere affiancato da rivelatori di altra tipologia. I rivelatori di fiamma devono essere protetti da polvere, oli e grassi che possono ridurre la loro sensibilità ottica. I rivelatori di fiamma vengono utilizzati per la protezione di aree dove si possono sprigionare fiamme improvvise (punti di giunzione di pompe, tubazioni o valvole che trasportino combustibili, depositi di legname aperti, depositi di vernici, solventi o alcoli).
77 5.4.7 Rivelatori di fiamma L area di copertura di un rivelatore di fiamma deve essere limitata. Per un calcolo preciso ci si deve riferire alle caratteristiche ed all angolo ottico di visuale dichiarato dal fabbricante. I fattori principali da considerare sono: - la distanza tra il punto da sorvegliare e il rivelatore più vicino; - la presenza di barriere alle radiazioni; - la presenza di altre radiazioni che possono creare interferenza; - le dimensioni del fuoco che si vuole rivelare.
78 5.4.8 Rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile (cavi termosensibili ad azione unica) Cavo con speciale guaina protettiva che è inserito in una speciale mescola plastica tarata per fondersi ad una determinata temperatura. La fusione determina il corto circuito dei due conduttori presenti all interno che tramite il contatto di corto danno una segnalazione di allarme di massima temperatura. Sono assimilabili a rivelatori puntiformi di calore di massima Temperatura (punto della norma). Per la loro scelta deve essere determinato il grado massimo di calore richiesto in caso di incendio atto a garantire una pronta risposta. Prestare attenzione a situazioni ambientali che possono portare a deterioramenti della guaina, causando così falsi allarmi e costringendo ad una sostituzione forzata del tratto di cavo interessato dal fenomeno (causa la non resettabilità del tipo di rivelatore).
79 5.4.8 Rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile (cavi termosensibili ad azione unica) Questo tipo di rivelatore viene utilizzato principalmente per: - protezione di oggetti che possano portare ad un incendio per un surriscaldamento improvviso o continuo - protezione di macchine che contengano oli diatermici o similari - protezione di passerelle cavi e cunicoli con passaggi di impianti - protezione di impianti petrolchimici. Eventuali morsetti di fissaggio non devono rovinare il cavo o interromperne un tratto. Eventuali giunzioni, come per i cavi degli impianti di sicurezza, devono essere fatte tramite scatole dedicate e non tramite morsetti lasciati in campo o giunzioni dirette.
80 5.4.9 Rivelatori puntiformi che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati Utilizzano diverse tecnologie di rivelazione integrate in un unico rivelatore. Tipologia di rivelatori: - rivelatori ottici di fumo e calore (massima temperatura o termovelocimetrici); - rivelatori ottici di fumo e ionici di fumo; - rivelatori ottici di fumo, ionici di fumo e termici (massima temperatura e/o termovelocimetrici); - rivelatori ottici di fumo e rivelatori di CO; - rivelatori ottici di fumo, termici e rivelatori di CO. I rivelatori di fiamma combinati, infrarossi e ultravioletti, non fanno parte di questa categoria (vedere punto )
81 5.4.9 Rivelatori puntiformi che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati Devono essere conformi almeno ad una norma di prodotto specifica. Nel caso siano conformi a più norme di prodotto (per esempio UNI EN 54-7 e UNI EN 54-5) la copertura massima consentita deve essere calcolata in base al criterio più restrittivo compreso nei fenomeni rilevati. Per una corretta determinazione si deve fare riferimento a quanto espresso nei punti relativi ai rivelatori di fumo e di calore puntiformi (vedere punto 5.4).
82 5.4.9 Rivelatori puntiformi che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati Per la scelta della tipologia di rivelatore multicriterio, devono essere valutate le condizioni ambientali ed i materiali che possono innescare l incendio. L utilizzo di questo rivelatore consente di avere una pronta reazione di allarme a fenomeni differenti garantendo una veloce risposta in ambienti dove possono svilupparsi differenti tipologie di focolari o che necessitino per raggiungere la condizione di allarme la combinazione di due fenomeni differenti.
83 Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione e campionamento Sistemi di rivelazione che utilizzano punti di analisi locali o centralizzati interconnessi all ambiente da proteggere per mezzo di tubazioni, appositamente forate che, tramite l aspirazione ciclica dell aria presente nell ambiente, rivelano l eventuale insorgere di un principio di incendio rilevando il fumo da esso prodotto. Devono essere conformi alla norma UNI EN Per il calcolo delle tubazioni, delle possibili distanze da raggiungere con le tubazioni e del tempo di trasporto dal punto di rivelazione a quello di analisi, devono essere considerate le caratteristiche tecniche indicate dal produttore per le possibili diverse tipologie di sistema.
84 Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione e campionamento La copertura di ogni foro deve essere considerata come quella di un rivelatore puntiforme di fumo. Copertura max consentita per ogni tubazione 1600 m 2 Suddivisione in zone calcolata secondo il punto 5.2 della norma (tenendo conto della necessità di impianto e della capacità di ogni singolo sistema) Alla famiglia dei sistemi di aspirazione e campionamento appartengono apparecchiature che operano secondo diversi livelli di sensibilità e diversi principi di rivelazione (per esempio effetto tyndall, laser, ecc.), per cui si deve fare riferimento alla norma specifica di prodotto (UNI EN 54-20), per la determinazione anche dei metodi di prova secondo le indicazioni rilasciate dai fabbricanti e determinate dal progettista.
85 Dispositivi che utilizzano connessioni via radio Sistemi di rivelazione che utilizzano dei componenti (rivelatori/pulsanti), collegati via radio ad un dispositivo interfaccia (gateway) che giace sul loop / linea della centrale o in centrale stessa. Il Sistema via radio deve essere conforme alla UNI EN I componenti del sistema via radio (pulsanti, rivelatori, ) devono essere conformi alle norme di prodotto specifiche (UNI EN 54) e devono anche rispettare gli ulteriori requisiti specifici relativi al collegamento e/o trasmissione via radio. Comunicazione tra gateway e componenti via radio di tipo bidirezionale, per garantire la trasmissione delle informazioni dai componenti al gateway e la verifica dell effettivo collegamento dei componenti al gateway stesso.
86 Dispositivi che utilizzano connessioni via radio La centrale deve in ogni momento controllare e verificare il corretto funzionamento del gateway. I componenti via radio devono essere identificabili univocamente direttamente dal pannello di comando della centrale. L alimentazione dei componenti via radio deve essere supervisionata da centrale con segnalazione della diminuzione della carica prima della mancanza della carica stessa. I componenti del sistema via radio (pulsanti, rivelatori, ) devono essere dimensionati ed installati in conformità con quanto previsto agli specifici punti della norma UNI In particolare le interfacce di comunicazione con i pulsanti manuali devono essere separate da quelle verso i rivelatori automatici, dai moduli di I/O e dagli avvisatori acustici. Per eventuali indicazioni sul raggio d azione delle apparecchiature via radio bisogna fare specifico riferimento alle istruzioni del produttore.
87 5.5 Centrale di controllo e segnalazione Deve essere conforme alla norma UNI EN 54-2 Ubicazione Luogo permanentemente e facilmente accessibile, protetto, per quanto possibile, dal pericolo di incendio diretto, e avente condizioni ambientali compatibili con le sue caratteristiche costruttive. Locale tipo Sorvegliato da rilevatori automatici d incendio, se non presidiato in modo permanente. Dotato di illuminazione di emergenza ad intervento immediato. Installazione Tale da consentire il continuo controllo in loco o a distanza da parte del personale di sorveglianza.
88 5.5 Centrale di controllo e segnalazione Caratteristiche: - Conformità UNI EN Conformità UNI EN54-4 (Alimentazioni) - Opzioni con requisiti: se presenti devono essere conformi ai requisiti di norma - Funzioni complementari fornite dal costruttore - Individuazione separata segnali provenienti dai pulsanti rispetto ai rivelatori aut. - Compatibilità di tutti i dispositivi collegati - Limitazione numero massimo punti fuori servizio per guasto linee - Limitazione ripercussione guasto circuito su altre parti funzionali - Garanzia rispetto autonomia alimentazione secondaria - Caratteristiche meccaniche che assicurano il funzionamento minimo richiesto in presenza di incendio
89 5.5.3 Dispositivi di allarme acustici e luminosi Devono essere conformi alla UNI EN 54-3 (solo dispositivi sonori) Si distinguono in: a) Dispositivi acustici e luminosi a bordo centrale percepibile nelle immediate vicinanze della centrale stessa (sempre presenti) b) Dispositivi di allarme di incendio acustici e luminosi distribuiti all interno e/o all esterno dell area sorvegliata (sempre presenti) c) Dispositivi di allarme ausiliari posti in stazioni di ricevimento (facoltativi) Se centrale non presidiata, Tx segnalazioni a una o più stazioni ricevitrici (presidiate) mediante collegamento tenuto costantemente sotto controllo Chiaro riconoscimento delle segnalazioni acustiche e luminose d allarme incendio: No confusione con altre No rischi indebiti di panico Eliminate le indicazioni relative ai collegamenti elettrici con la centrale riportate nella precedente UNI 9795 (cavi resistenti all incendio secondo CEI / CEI 20-45)
90 5.5.3 Dispositivi di allarme acustici e luminosi Il livello acustico percepibile deve essere: - maggiore di 5 db(a) rispetto del rumore ambientale. - percezione occupanti locale compresa tra 65 db(a) e 120 db(a). - in ambenti in cui gli occupanti dormono 75 db(a) su testata letto. E' consentito l'utilizzo di Sistemi Vocali di Allarme Incendio. Tali sistemi possono essere utilizzati sia ad integrazione di quelli di tipo sonoro sia in loro vece. Le apparecchiature dei Sistemi Vocali di Allarme devono essere conformi alle norme UNI EN e Per i collegamenti elettrici è rimandato tutto all'art. 7 della norma (Elementi di Connessione).
91 5.6 Alimentazioni Minimo 2 sorgenti di alimentazione in conformità alla norma UNI EN 54-4 Alimentazione primaria = Rete pubblica, sezionatore dedicato nel quadro elettrico Alimentazione di riserva = batterie sigillate oppure rete preferenziale Tmax di commutazione alimentazione primaria - riserva <= 15 s Alimentazione di riserva: a bordo centrale oppure esterna Eliminata indicazione precedente norma UNI 9795 (collegamento esterno in cavo CEI o CEI oppure secondo CEI 64-8). Tutto rimandato all'art. 7 (elementi di connessione). Autonomia della riserva in stand-by (per l intero sistema): min 72 h Riducibile con sorveglianza remota AND contratto di assistenza e manutenzione AND organizzazione interna adeguata. T Autonomia = somma tempi segnalazione + intervento + ripristino con min 24 h Autonomia in allarme: min 30 (contemporaneo funzionamento tutti segnalatori allarme)
92 Cap. 7 Elementi di connessione La nuova edizione della norma aggiunge alle connessioni via cavo la possibilità di realizzare quelle via radio. 7.1) Connessioni via cavo I cavi devono essere del tipo utilizzato per gli impianti elettrici. Caratteristiche come indicate dal fabbricante. Conduttore alimentazione dei componenti (rivelatori, punti manuali,ecc) sezione minima 0,5 mm 2. I cavi utilizzati nel sistema rivelazione incendio devono essere: - resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN a bassa emissione di fumo - zero alogeni o comunque protetti per tale periodo.
93 Cap. 7 Elementi di connessione 7.1) Connessioni via cavo Nei casi in cui venga utilizzato un sistema di connessione ad anello chiuso, il percorso dei cavi deve essere realizzato in modo tale che possa essere danneggiato un solo ramo dell anello. Per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno in modo tale che il danneggiamento (per esempio fuoco) di uno dei due rami non coinvolga anche l altro ramo.
94 O 3 UNI 9795 Ed Cap. 7 Elementi di connessione 7.1) Connessioni via cavo Possibilità esecuzione interconnessioni -a) con cavi in tubo sotto strato di malta, sottopavimento (secondo CEI 64-8) -b) con cavi in tubi a vista (secondo CEI 64-8) -c) con cavi a vista: con guaina - posa tale da garantire contro danni accidentali -Non sono ammesse linee volanti I cavi di circuiti di rilevazione e segnalazione devono essere distinguibili da altri. Le linee di interconnessioni, per quanto possibile, devono correre entro ambienti sorvegliati da sistemi di rivelazione di incendio. Interconnessione tra centrale e alimentazione di riserva (quando questa non è interna alla centrale stessa o nelle sue immediate vicinanze) deve avere percorso indipendente da altri circuiti elettrici e, in particolare, da quello dell'alimentazione primaria; è tuttavia ammesso che tale percorso sia utilizzato anche da altri circuiti di sicurezza.
95 Cap. 7 Elementi di connessione Connessioni via cavo NOTE Gli unici tipi di cavi normalizzati da utilizzare nelle condizioni richieste dalla nuova edizione della norma sono quelli rispondenti alla Norma CEI del tipo per es. FTG10(O)M1 (tensione di funzionamento 0,6/1 kv). Essi infatti rispondono alle seguenti caratteristiche : a) Norma EN (CEI 20-36/4.0) 90 minuti b) Non propagazione dell incendio EN (CEI 20.22/3-4) c) Opacità dei fumi EN d) Acidi alogenidrici e) Tossicità CEI 20-37/4-0. Al momento non esistono sia a livello nazionale che internazionale cavi resistenti al fuoco normalizzati con tensioni di funzionamento < 0,6/ 1kV. Non vi sono sigle di designazione e questi prodotti vengono realizzati su specifica richiesta. Sono in corso lavori per la realizzazione di normative in tal senso.
96 Cap. 7 Elementi di connessione Connessioni via cavo NOTE Comportamento al fuoco dei cavi 4 macrocategorie: 1. CAVI NON PROPAGANTI LA FIAMMA (CEI / EN ) Cavi installati singolarmente (spaziati) nella disposizione più sfavorevole (cioè in verticale) - non propagano la fiamma. 2. CAVI NON PROPAGANTI L INCENDIO (CEI 20-22/EN ) Ad esempio cavi FR20HH2R 3. CAVI RESISTENTI AL FUOCO (CEI 20-36/EN 50200) Questi cavi, direttamente esposti alle fiamme, garantiscono il servizio durante l incendio 4. CAVI A BASSA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI E CORROSIVI (CEI 20-37/EN EN 50267) I fumi opachi annullano in brevissimo tempo la visibilità e impediscono una rapida evacuazione delle persone dai locali interessati ostacolando anche l intervento delle squadre di soccorso.
97 Cap. 7 Elementi di connessione Connessioni via cavo NOTE PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO CEI EN Specifica il metodo di prova per i cavi progettati per avere una resistenza intrinseca al fuoco e destinati ad essere utilizzati come circuiti di emergenza per fini di allarme, illuminazione e comunicazione. Si applica ai cavi, per i circuiti di emergenza, di tensione nominale non superiore a 600/1000 V, inclusi quelli di tensione nominale inferiore a 80 V e ai cavi ottici dei circuiti di emergenza. E' stata preparata sul Mandato M/117, accordato congiuntamente al CEN e al CENELEC dalla Commissione Europea e dall Associazione Europea per il Libero Scambio e considera i Requisiti Essenziali N. 2 Sicurezza in caso di incendio della Direttiva Prodotti di Costruzione. Il metodo di prova comprende l esposizione al fuoco con shock meccanico in condizioni specificate e soddisfa le prescrizioni del Mandato M/117 per la classificazione del PH. Classificazione PH secondo il Documento Interpretativo N. 2. PH 15, 30, 60, 90, 120
98 Cap. 7 Elementi di connessione 7.2) Connessioni via radio Alla centrale di rivelazione e controllo possono essere connesse apparecchiature via radio purché nel rispetto della normativa pertinente e in specifico della UNI EN I rivelatori e i punti manuali devono essere: - installati secondo quanto previsto nei punti della norma UNI conformi alla specifica norma di prodotto della serie UNI EN 54. Per le eventuali indicazioni del raggio d azione delle apparecchiature via radio deve essere fatto specifico riferimento alle istruzioni del produttore. Per le interconnessioni fra i vari punti di interfaccia e la centrale di controllo e segnalazione i cavi utilizzati devono essere corrispondenti a quanto specificato nel punto 7.1 della norma UNI 9795 (connessioni via cavo).
99 Cap. 8 Verifica dei sistemi Verifica da eseguire secondo UNI con rilascio dichiarazione Accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo Controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54 Controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla norma Esecuzione di prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio Controllo della funzionalità della centrale e delle alimentazioni
100 Cap. 8 Verifica dei sistemi Focolari Tipo Il sistema deve essere alimentato solo dall alimentazione di riserva. Se possibile, esecuzione prove con focolari tipo Focolare tipo 1 rivelatori puntiformi di calore Combustibile: 2 Kg di alcole da ardere (alcole etilico denaturato >90% vol) Focolare tipo 2 per rilevatori puntiformi di fumo (Tipo 1 per lineari) Combustibile: 3 blocchi sovrapposti (500 mm x 500 mm x 20 mm) di poliuretano espanso, massa volumica kg/m Focolare tipo 3 per rilevatori puntiformi di fumo (Tipo 2 per lineari) La rilevazione avviene in fase d incendio covante. Il focolare tipo di prova è costituito da bobine elettriche arroventate Focolare tipo 3 per rilevatori lineari Combustibile: 20 cl di benzina verde di tipo commerciale Le quantità dei combustibili sono soggette a variazione in funzione dell area specifica protetta, dell altezza dei locali, della presenza di circolazione d aria con velocità > 1 m/s
101 Cap. 9 Esercizio dei sistemi Generalità L'utente è responsabile delle condizioni di efficienza dei sistemi e deve provvedere a: - Sorveglianza continuativa - Manutenzione, richiedendo ove necessario, le opportune istruzioni al fornitore (del sistema o del servizio di manutenzione) -Registro Un registro, firmato dai responsabili, deve essere costantemente aggiornato annotando in modo dettagliato e cronologico tutti gli interventi e/o anomalie verificatesi sul sistema I lavori svolti che possono influire sull'efficienza del sistema, i guasti, gli interventi in caso d'incendio. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell autorità competente. Un adeguata scorta di pezzi di ricambio deve essere tenuta a magazzino. Controllo Iniziale e Manutenzione vanno eseguiti secondo UNI
102 Cap. 9 Esercizio dei sistemi Operazioni di SORVEGLIANZA eseguibili con propria organizzazione interna. Operazioni di MANUTENZIONE eseguibili solo da Azienda Specializzata che garantisca Competenza e Qualificazione, come indicato chiaramente dal DM 10/03/98. Periodicità minima nell arco di 1 anno 6 mesi 1 a visita Controllo e manutenzione 2 a visita Le attività di controllo periodico e manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato
103 APPENDICE A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 4.3 Norma uni 9795 Documentazione di progetto La documentazione di progetto deve essere come indicato nell appendice A. A1) Generalità Nella redazione del progetto, si deve tener conto di tutte le condizioni, che possono influenzare la prestazione dell impianto di rivelazione. Si deve tenere conto altresì delle possibili interazioni tra l impianto di rivelazione e le altre misure di protezione previste.
104 APPENDICE A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO A2) Fase preliminare (progetto preliminare e/o di massima) Devono essere forniti almeno i seguenti elaborati: a) una relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti, comprensiva dello schema a blocchi; b) un insieme di tavole grafiche del fabbricato che illustri: 1) il tipo di installazione e la classe di pericolo; 2) l estensione del sistema con l indicazione di ogni area non protetta; 3) la destinazione d uso delle aree da proteggere; 4) una sezione trasversale dell intera altezza dell edificio con la posizione dei rivelatori; Un elaborato che rappresenta un esempio di situazione di montaggio per ogni caso specifico di posa (locale, area, piano, ecc.) è considerato sufficiente. c) la dichiarazione che il progetto preliminare e/o di massima, si basa sulla conformità dell impianto di rivelazione alla norma UNI 9795, oppure che fornisca le informazioni di ogni scostamento dai requisiti della stessa e le relative motivazioni, sulla base delle informazioni disponibili.
105 APPENDICE A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO A. 3 Fase successiva (progetto definitivo e/o esecutivo) A. 3.1 Generalità Le informazioni fornite devono comprendere una scheda riassuntiva, la relazione tecnicodescrittiva dell impianto, lo schema a blocchi dell impianto, i disegni completi dell impianto ed i dati dettagliati dell alimentazione. A. 3.2 Scheda riassuntiva La scheda riassuntiva deve fornire le seguenti informazioni: a) il nome del progetto e del progettista; b) i numeri di riferimento di tutti i disegni o documenti; c) i numeri di emissione di tutti i disegni o documenti; d) le date di emissione di tutti i disegni o documenti; e) i titoli di tutti i disegni o documenti; f) il tipo(i) di impianto(i) e il tipo di centrale(i) di controllo e segnalazione; g) il numero o i riferimenti di ogni centrale(i) di controllo del sistema; k) la dichiarazione che l impianto è stato progettato e sarà installato in conformità alla norma UNI 9795 oppure che fornisca le informazioni di ogni scostamento dai requisiti della stessa e le relative motivazioni, sulla base delle informazioni disponibili; i) un elenco dei componenti inclusi nel sistema, con le relative specifiche.
106 APPENDICE A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO A. 3.3 Relazione tecnico-descrittiva La relazione tecnico-descrittiva deve fornire le seguenti informazioni: - consistenza dell impianto ed identificazione delle zone in cui è stata eventualmente suddivisa ciascuna area sorvegliata e dei relativi sensori ad esse associati; - criterio di scelta dei dispositivi; - dimensionamento; - calcolo delle autonomie; - definizione dei limiti dell applicazione specifica; - normativa e legislazione applicabile; - dimensionamento cavi; in particolare deve contenere un calcolo relativo ai cavi principali dell impianto di rivelazione: - linee di rivelazione e/o loop, - linee degli avvisatori di allarme, - linee di alimentazione primaria e secondaria. Deve altresì essere fornita una indicazione tecnica precisa circa la tipologia di cavi ammessi per ciascun tipo di collegamento, tenendo conto anche di quanto previsto dalle norme in materia di impianti elettrici e dalle disposizioni legislative vigenti.
107 APPENDICE A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO A. 3.4 Schema a blocchi Lo schema a blocchi deve rappresentare: - tutte le tipologie di apparati impiegati; - la loro interconnessione logica; - la funzionalità complessiva del sistema. Inoltre deve essere implementato con lo schema funzionale particolareggiato del sistema (tabelle causa-effetto). A. 3.5 Disegni di layout (Elaborati grafici) dell impianto I disegni di layout devono includere le seguenti informazioni: a) orientamento della planimetria; b) caratteristiche di pavimenti, soffitti, tetti, muri esterni e pareti di separazione delle aree protette con impianto da quelle non protette; c) sezioni verticali di ogni piano di ciascun edificio, con l indicazione della distanza dei rivelatori da soffitti, elementi strutturali, ecc. che influenzano la loro collocazione; d) la posizione e la dimensione degli spazi nascosti di coperture, soffitti o pavimenti di ambienti e altri vani chiusi ; e) indicazione di condotti, passerelle, piattaforme, macchinari, ecc., che possono influenzare la distribuzione dei componenti (rivelatori, pulsanti, ecc.); f) tipologia e ubicazione di tutti i componenti costituenti il sistema; g) tipologia e l ubicazione delle connessioni tra i componenti dell impianto; h) la posizione e le caratteristiche di ogni collegamento; i) una legenda dei simboli utilizzati.
108 APPENDICE A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO A. 3.6 Alimentazione elettrica A Disegni dell alimentazione elettrica primaria I disegni devono raffigurare la posizione dell origine dell alimentazione primaria e il collegamento fino alla(e) centrale(i) di controllo e segnalazione e a tutte le eventuali stazioni ausiliarie di alimentazione. Devono essere indicati anche la posizione e il tipo dei dispositivi di sezionamento e delle protezioni. Deve essere inclusa una legenda dei simboli. A Disegni dell alimentazione elettrica secondaria I disegni devono raffigurare le modalità e tipologia di alimentazione secondaria e il collegamento fino alla(e) centrale(i) di controllo e segnalazione e a tutte le eventuali stazioni ausiliarie di alimentazione.
109 APPENDICE B Rivelatori di fumo nelle condotte per il convogliamento dell aria negli impianti di condizionamento e di ventilazione (Informativa) L'appendice B ha carattere informativo nei confronti del corpo della norma; nel caso sia utilizzata se ne raccomanda la sua applicazione integrale. I rivelatori di fumo nelle condotte d aria devono essere conformi alla norma pertinente della serie UNI EN 54. Possono essere impiegati ai fini di: - evitare la propagazione del fumo tra ambienti diversi; - proteggere localmente il macchinario (centrale di trattamento aria, unità di ventilazione). Vengono forniti i criteri di collocazione ed installazione dei rivelatori nelle condotte. Maggiori dettagli in Appendice B alla norma UNI 9795.
110 ESEMPI DI ATTIVITA SOGGETTE A CPI CON OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI Beni Artistici Culturali come Musei, Biblioteche, edifici ad elevato valore storico Locali di pubblico spettacolo (Teatri Cinema) Strutture ricettive turistico-alberghiere Strutture Sanitarie (Ospedali, Case di riposo) Edifici scolastici Impianti sportivi Metropolitane Autorimesse Grandi magazzini
111 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI PALAZZO della PREFETTURA - Cooperativa Capo D'arco - LOCALI C.E.D. IN LOCALI Roma CED (Ostiense) CENTRALE RIVELAZIONE FUMI al Q.E. F G1 G2 RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO GENERATORE DI AEROSOL DI CARBONTATO DI POTASSIO DA 1000GR GENERATORE DI AEROSOL DI CARBONTATO DI POTASSIO DA 2000GR UNITA' PER COMANDO E SUPERVISIONE CANALE DI SPEGNIMENTO PULSANTE INIBIZIONE SPEGNIMENTO SPEGN. EVAC. 1 2 G1 LOCALE TECNICO C.E.D.1 CDZ G1 LOCALE TECNICO C.E.D.2 A ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER GENERATORI AD AEROSOL G2 G2 EVAC. SPEGN. ALLARME INCENDIO EVACUARE IL LOCALE ALLARME INCENDIO SPEGNIMENTO IN CORSO CDZ CDZ CDZ CDZ EVAC. SPEGN. A
112 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI IN LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO ASL NAPOLI 1 - LEONARDO BIANCHI Fuori Scala CENTRALE RIVELAZIONE FUMI SCAFFALE METALLICO SCAFFALE SCAFFALE SCAFFALE G2 G2 G2 EVAC. A SPEGN. G1 G2 A RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO GENERATORE DI AEROSOL DI CARBONTATO DI POTASSIO DA 1000GR GENERATORE DI AEROSOL DI CARBONTATO DI POTASSIO DA 2000GR UNITA' PER COMANDO E SUPERVISIONE CANALE DI SPEGNIMENTO PULSANTE INIBIZIONE SPEGNIMENTO ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER GENERATORI AD AEROSOL G2 EVAC. ALLARME INCENDIO EVACUARE IL LOCALE SCAFFALE METALLICO SPEGN. ALLARME INCENDIO SPEGNIMENTO IN CORSO
113 IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI IN UNA STAZIONE METROPILITANA (attivazione automatica barriere di sbarramento ai fumi in banchina)
114 BARRIERA DI SBARRAMENTO FUMI IN STAZIONE METROPOLITANA (attivazione automatica mediante impianto di rilevazione incendi)
115 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI CENTRALIZZATI A PROTEZIONE DI STRUTTURE ADIBITE A DEPOSITO
116 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA A DEPOSITO (schema di distribuzione tipico loop chiuso) Mq
117 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA A DEPOSITO (schema di distribuzione tipico loop aperto) Mq
118 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA AD ALBERGO (schema di distribuzione tipico) PIANTA PIANO TERZO F 07 F F F F F 67 F 66 F F F O/A F F F F 63 F F F F 59 F F F F F LEGENDA O/A TARGA OTTICO ACUSTICA F 16 F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F F 17 F 23 2 F 26 F F F F 333 F F F F F F F F F F F F F F F O/A 39 O/A F 48 F 45 F F 53 F 52 F 50 F F F PULSANTE MANUALE DI ALLAEME COMPLETO DI INDIRIZZO ANALOGICO RIVELATORE OTTICO DI FUMO COMPLETO DI INDIRIZZO ANALOGICO SALITA CASSETTA DI DERIVAZIONE TUBAZIONE DI PROTEZIONE 351 NUMERO STANZA F 25 F F
119 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA AD HANGAR
120 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA AD HANGAR
121 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA AD HANGAR (schema montanti impianto per rivelatori di fiamma ad infrarossi in copertura)
122 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA AD HANGAR (schema montanti con attivazione impianto spegnimento automatico a schiuma )
123 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA AD HANGAR (particolari esecutivi)
124 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI IN STRUTTURA ADIBITA AD HANGAR (particolari esecutivi)
125 Impianti di rivelazione incendi in una struttura adibita a caserma (Schema a Blocchi) IMPIANTO INCENDI MAGAZZINO MSA UFFICI N 71 DI P.G. RIVELAZIONE INCENDI RISERVETTE (Munizioni + Esplosivi) RIVELAZIONE INCENDI ARMERIA RIVELAZIONE INCENDI MAGAZZINO ORDINARIO N 104 DI P.G. RIVELAZIONE INCENDI HANGAR S52. Postazione di Controllo
126 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E GESTIONE SPEGNIMENTO IN STRUTTURA ADIBITA AD ARCHIVIO DI STATO (schematizzazione zone e principali componenti con relativi collegamenti)
127 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E GESTIONE SPEGNIMENTO IN STRUTTURA ADIBITA AD ARCHIVIO DI STATO - PIANTA PIANO TIPO - COMPONENTI IN CAMPO E RELATIVI ELEMENTI DI CONNESSIONE (tipologia cavi e tubi di protezione)
128 4 NORMA UNI cenni
129 O 4 UNI Ed UNI Controllo iniziale e Manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi Pubblicata il 1 marzo 2007 (in fase di revisione) La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la revisione dei sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio. Scopo delle attività di manutenzione è la verifica della funzionalità degli impianti e non della loro efficacia, per la quale si rimanda alla UNI La norma UNI11224 si applica sia ai nuovi sistemi sia a quelli esistenti.
130 O 4 UNI Ed Riferimenti normativi richiamati dalla norma UNI UNI 9795 UNI EN 54 CEI 64 8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. CEI EN Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 17: verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)
131 O 4 UNI Ed Termini e definizioni della norma UNI A parte le definizioni di cui alla norma UNI 9795, la UNI11224 richiama altri termini tra i quali i seguenti, tratti integralmente dal DM 10/03/98: Controlli Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accettabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. Controllo periodico: insieme delle operazioni, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. essa si limita a riparazioni di lieve entità abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l impiego di materiale di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
132 O 4 UNI Ed Termini e definizioni della norma UNI Ulteriori definizioni riferibili ai controlli e alle manutenzioni Controllo iniziale: controllo effettuato per verificare la completa e corretta funzionalità delle apparecchiature e delle connessioni e la positiva corrispondenza con i documenti del progetto esecutivo. Consegna formale di un sistema: consegna del sistema al committente con consegna della documentazione di progetto e della dichiarazione di conformità secondo la legislazione vigente. Avviamento sistema: fase operativa pratica, costituita da una serie di controlli funzionali e di verifiche visive operate sui componenti del sistema, condotta da personale specializzato durante il controllo iniziale. Revisione impianto: controllo accurato e particolare del sistema, la cui periodicità e metodologia dipende dalle prescrizioni normative e legislative relative ai singoli componenti utilizzati o dalle istruzioni del produttore delle apparecchiature impiegate Responsabile del sistema: datore di lavoro o persona da lui preposta (delegata) secondo la legislazione vigente
133 O 4 UNI Ed FASI E PERIODICITA della manutenzione previste dalla UNI La manutenzione è obbligatoria secondo la legislazione vigente (DM 10/03/98 punto 6.4 dell allegato VI) Fase Periodicità Circostanza Controllo iniziale Sorveglianza Controllo periodico Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Revisione sistema Occasionale Almeno ogni 30 giorni Almeno ogni 6 mesi Occasionale Occasionale Almeno ogni 10 anni Prima della consegna di un nuovo sistema o nella presa in Carico di un sistema in manutenzione Secondo il piano di manutenzione programmata del responsabile del sistema Secondo il piano di manutenzione programmata del responsabile del sistema Secondo esigenza per riparazioni di lieve entità Secondo esigenza per riparazioni di particolare importanza Secondo indicazioni normative e legislative in funzione delle apparecchiature impiegate o delle istruzioni dei costruttori
134 O 4 UNI Ed DOCUMENTAZIONE da produrre secondo la norma UNI Fase Documenti da produrre e riportare nel registro Controllo iniziale Sorveglianza Controllo periodico Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Revisione sistema Rapporti di prova e liste di riscontro e controllo funzionale come minimo secondo quanto indicato nell appendice A alla norma UNI Semplice registrazione conforme al piano di manutenzione programmata del responsabile del sistema Registrazione delle attività e dei controlli sul formato stabilito dal responsabile del sistema Registrazione del documento di intervento sottoscritto dal personale tecnico qualificato incaricato della manutenzione Registrazione del documento di intervento sottoscritto dal personale tecnico qualificato incaricato della manutenzione Rapporti di prova e liste di riscontro e controllo funzionale come minimo secondo quanto indicato nell appendice A alla norma UNI 11224
135 O 4 UNI Ed CONDIZIONI AMBIENTALI DURANTE LE PROVE E LE VERIFICHE La norma UNI specifica dettagliatamente le condizioni di prova ideali per ciascuna fase di manutenzione e precisamente: -Durante la fase di controllo iniziale -Durante la fase di sorveglianza -Durante il controllo periodico, la manutenzione e la fase di revisione -Durante operazioni in aree pericolose In generale le condizioni devono coincidere con quelle esistenti durante l ordinaria operatività dei sistemi, non devono determinare condizioni di pericolo per le persone, causare azioni indesiderate o in grado di produrre danno alle cose. Le operazioni devono essere concordate con il responsabile della sicurezza competente, con il quale è opportuno individuare contromisure necessarie ad evitare condizioni che potrebbero creare panico e disagio nelle persone che operano nelle zone interessate (tutte le persone che possono essere raggiunte dalle segnalazioni ottico/acustiche devono essere preventivamente informate). Verificare le condizioni di pulizia delle apparecchiature, tali condizioni devono essere assicurate anche dopo il termine di esecuzione delle prove e, in caso di impianti di estinzione a gas, impedire che i dispositivi di comando vengano attivati in modo accidentale.
136 O 4 UNI Ed STRUMENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA IMPIEGARE DURANTE LE PROVE La norma UNI specifica dettagliatamente la documentazione e la strumentazione da impiegare nelle varie fasi di manutenzione, nell ambito di ciascuna delle seguenti prove: - Prova della centrale - Prova dei rivelatori di fumo puntiformi - Prova dei rivelatori di fumo lineari - Prova dei rivelatori di temperatura puntiformi - Prova dei rivelatori di temperatura lineari - Prova dei sistemi di rivelazione ad aspirazione - Prova dei pulsanti di allarme incendio - Prova dei rivelatori di fiamma puntiformi - Prova dei segnalatori ottico/acustici - Prova dei dispositivi attuatori dei sistemi di estinzione - Prova dei dispositivi di commutazione In generale, prima di operare su un sistema, è necessario predisporre almeno quanto segue: manualistica, disegni e documentazioni di progetto dell impianto, norme di riferimento o procedure di prova dei produttori delle apparecchiature installate, strumentazione elettronica (è raccomandato almeno l utilizzo di un multimetro), strumenti di prova realizzati dai produttori dei dispositivi di rivelazione appositamente impiegati per produrre simulazioni di allarme (aste telescopiche, bombolette di test fumo, dispositivi di riscaldamento, filtri di oscuramento per rilevatori ottico lineari, ecc.)
137 O 4 UNI Ed METODOLOGIA DI CONTROLLO INIZIALE La norma UNI specifica le operazioni da eseguire nelle seguenti procedure e verifiche: - Procedure per il controllo preliminare - Procedure per il controllo funzionale - Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale - Verifica dell efficacia dei sistemi di segnalazione locali - Verifica delle condizioni e delle segnalazione di allarme - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto per: - Linea di rivelazione su rivelatori analogici o indirizzati - Linea di rivelazione su rivelatori convenzionali - Linea di comando monitorata - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione - Sistemi particolari REGISTRAZIONE DELLE PROVE La norma UNI specifica il metodo di registrazione e la sottoscrizione dei documenti afferenti le prove ed i controlli a cui essa fa riferimento. Nelle appendici A e B alla norma sono riportati esempi di liste di riscontro da utilizzare per le prove ed i controlli. Almeno una copia delle liste di controllo deve essere conservata dal responsabile del procedimento e allegata al registro della manutenzione e dei controlli. I documenti devono essere sottoscritti, come minimo, dal tecnico che ha effettuato le prove e da persona delegata dal datore di lavoro presso il quale sono state effettuate le prove.
138 5 DIRETTIVE MARCATURA CE European Commission
139 O 5 - DIRETTIVE Principali Norme Applicabili 89/106/CEE CPD Prodotti da costruzione Rivelazione SI 89/336/CEE CPD Compatibilità Elettromagnetica SI 73/23/CEE agg. 93/68 Bassa Tensione 94/9/CE ATEX 89/336/CEE SI SI
140 O 5 - DIRETTIVE CPD DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/106/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione e modificazioni intervenute per effetto della direttiva n. 93/68/CEE del 22 luglio 1993 Recepimento: D.P.R n. 246 del 21 Aprile 1993
141 O 5 - DIRETTIVE 89/106/CEE CPD REQUISITI ESSENZIALI 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza nell impiego 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
142 O 5 - DIRETTIVE 89/106/CEE CPD Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Si applica il solo requisito n 2 Sicurezza in caso di incendio (con la sola eccezione dei rivelatori di fumo ad ionizzazione)
143 O 5 - DIRETTIVE 89/106/CEE CPD - Fine Predisporre una regolamentazione, comune a tutti i Paesi membri, in materia di sicurezza dei prodotti da costruzione - Scopo Favorire la libera circolazione, nei territori degli stati Membri, dei prodotti che soddisfano i requisiti essenziali e gli standard richiesti rispettivamente da Norme armonizzate o da Benestare tecnico europeo ai fini della garanzia della sicurezza - Ambito di applicazione Particolarmente vasto, dai Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne, fino a coprire i Sistemi fissi di lotta contro l incendio, le Installazioni fisse antincendio ed i Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio
144 O 5 - DIRETTIVE 89/106/CEE CPD - Norma armonizzata Una specificazione tecnica (Norma Europea o documento armonizzato) adottata da CEN o CENELEC o da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo Idoneità all uso Un prodotto è considerato idoneo all uso se è conforme ad una Norma armonizzata, oppure ad un Benestare tecnico europeo, o ad una Specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello europeo - Conformità La conformità deve essere attestata secondo le procedure stabilite nei diversi Sistemi di attestazione della conformità
145 O 5 - DIRETTIVE 89/106/CEE CPD - Responsabilità Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea è responsabile dell attestazione di conformità di un prodotto - AoC Il sistema di attestazione della conformità è di tipo 1, come stabilito nel Mandato M/109 e come indicato nell annesso ZA Tab. 2 delle Norme EN54 armonizzate relative a ciascun tipo di prodotto; l iter di attestazione è basato su regole mandatorie
146 O 5 - DIRETTIVE 89/106/CEE CPD - AoC tipo 1 Attestazione di conformità rilasciata da Organismo Notificato (presso la Commissione Europea) Sulla base delle seguenti attività a cura del fabbricante - Controllo della produzione in fabbrica - Successivi controlli, su campioni prelevati in fabbrica, in accordo ad una prestabilita pianificazione interna
147 O 5 - DIRETTIVE 89/106/CEE CPD Certificato di Conformità (Organismo Notificato) Marcatura CE (Produttore) Dichiarazione di Conformità (Produttore) La marcatura CE attesta l idoneità tecnica del prodotto a circolare liberamente nei mercati dei Paesi Membri
148 O 5 - DIRETTIVE Brand 89/106/CEE CPD Identificativo produttore Numero lotto/pn Identificativo prodotto Definizione prodotto e Norma Logo CE anno rilascio Codifica certificazione