Source: http://docplayer.fi/23474168-Meluselvitys-versio-paivamaara-tekijat-hyvaksytty-tiivistelma.html
Timestamp: 2018-11-16 16:40:46+00:00
Document Index: 16674938

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä - PDF
Download "Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä"
1 Page 1 of 24 Kopsa_III_Meluselvitys_JR Etha Wind Oy Frilundintie Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev YKo JRd CGr Kopsa III:n tuulivoimapuiston meluselvitys. Phone Fax VAT REG FI
2 Page 2 of 24 Sisällys 1 Yhteenveto Tausta Melu Melun muodostuminen Melun ohjearvot Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat Lähtötiedot ja menetelmät Lähtötiedot Menetelmät Arvioidut meluvaikutukset Nykytilanne Rakentamisen aikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Pienitaajuinen melu Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset Vaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät Haittojen ehkäiseminen ja seuranta Lähteet Mallinnustietojen raportti Kopsa III Liite 1: Melumallinnuksen tulokset Liite 2: Pienitaajuisen melun laskenta (lineaariset melutasot) Liite 3: Voimaloiden sijainnit... 24
3 Page 3 of 24 1 Yhteenveto Tehtävä: Meluselvitys Kopsa III tuulivoimapuiston vaikutusalueella. Työmenetelmät: Meluselvitykseen on kerätty ajantasaista tietoa tuulivoimaloiden melun ominaispiirteistä, melun ohjearvoista, paikallisista olosuhteista sekä mallinnusmenetelmistä. Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO standardin mukaisia oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnuksessa ja raportoinnissa on käytetty koko prosessin ajan Ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 8/2015). Pienitaajuinen melu on laskettu käyttäen R Ver3.1.1-ohjelmistoa ja työ on tehty ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita noudattaen. Rakennusten äänieristys on laskettu DSO 1284 menetelmän mukaisesti, ja tuloksia on vertailtu asumisterveysasetuksessa oleviin sisämelun toimenpideraja-arvoihin. Tulokset: Melumallinnusten perusteella valtioneuvoston asetuksen ohjearvoja asunnoille ja vapaa-ajan asunnoille ei ylitetä. Myöskään STM:n antamia sisätilojen pienitaajuisen melun ohjearvoja ei ylitetä. Tulosten perusteella todetaan, että Kopsa III tuulivoimapuiston meluvaikutukset ovat normaalin toiminnan aikana vähäiset.
4 Page 4 of 24 2 Tausta Tämä meluselvitys on tehty Kopsa III tuulivoimapuistolle Raahen kaupungin alueella. Puisto on kokonaisuudessaan kuuden voimalan laajuinen. Melumallinnus on tehty Vestas V MW serrated blades voimalalla, jonka napakorkeus on 170 metriä ja roottorin halkaisija on 126 metriä. Mallinnuksessa käytettiin Vestaksen päivittämiä uusia V126:n äänitietoja. Melumallinnuksessa on huomioitu myös olemassa olevat Kopsan alueen tuulivoimalat, vuonna 2013 valmistuneen seitsemän kappaletta Siemens SWT 3.0MW voimaloita, joiden napakorkeus on 142,5 metriä sekä vuonna 2014 valmistuneet 10 kappaletta Vestas V MW serrated blades voimaloita, joiden napakorkeus on 137 metriä. Tämä selvitys on tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen) WindPRO Ver ohjelmiston melulaskentatyökalulla. Pienitaajuinen melu on laskettu käyttäen R Ver3.1.1-ohjelmistoa ja työ on tehty ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita noudattaen. 3 Melu Ääni on aaltoliikettä, joka kulkee väliainetta, esimerkiksi ilmaa, pitkin äänilähteestä äänen havainnointipisteeseen. Äänelle on ominaista voimakkuuden, taajuuden ja jaksollisuuden vaihtelut. On syytä huomioida, että tässä yhteydessä paljon käytetty A-painotettu äänenvoimakkuuden arvo (db[a]) on eri kun absoluuttinen äänenvoimakkuus (db). Absoluuttinen äänen voimakkuus sisältää kaikkien taajuuksien äänenvoimakkuuden summan, kun A-painotetussa arvossa painotetaan ihmiskorvalle herkkiä taajuuksia. Ääni luokitellaan meluksi, jos ihminen kokee sen epämiellyttävänä tai häiritsevänä. Ihmiset kokevat meluvaikutukset, kuten muutkin vaikutukset, hyvin eri tavoin. Sama ääni voidaan kokea paikasta ja henkilöstä riippuen eri tilanteissa epämiellyttäväksi meluksi, neutraaliksi ääneksi tai nautinnolliseksi ääneksi. Äänen kokemiseen vaikuttaa myös sen voimakkuus, jaksollisuus sekä taajuus. Oleellinen vaikutus äänilähteen, kuten tuulivoimalan, meluun on taustamelulla. Taustamelu voi mm. peittää äänilähteelle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten äänen jaksollisuutta. Yleisimpiä taustamelun aiheuttajia ovat tuulen aiheuttama suhina sekä liikenteen kohina. Tuulen nopeuden kasvaessa riittävästi, peittää sen tuottama taustamelu tuulivoimalan melun alleen. Voimakas tai häiritsevä melu voi aiheuttaa terveyshaittoja ja vaikuttaa luonnonympäristön toimintaan. Mitä lähemmäs tuulivoimaloita mennään, sitä häiritsevämpänä melu saatetaan kokea. Siksi on tärkeää tarkastella aluetta maankäytöllisestä näkökulmasta.
6 Page 6 of Melun muodostuminen Tuulivoimaloiden synnyttämä ääni muodostuu pääosin (noin 65 % äänestä) lapojen liikkeestä, mutta myös koneiston aiheuttamasta mekaanisesta äänestä (noin 35 % äänestä). Konehuoneesta lähtevä ääni voi nousta merkittävämmäksi äänen lähteeksi esimerkiksi vikatilanteissa, kun vaihteisto tai generaattori ei toimi oikein. (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, 2012) Lapojen aiheuttama aerodynaaminen melu johtuu pyörimisestä aiheutuvasta jatkuvasta huminasta sekä jaksollisesta huminasta. Jaksollinen humina syntyy ilmakerroksen puristumisesta lavan ohittaessa tornin ja toisaalta lavan melun heijastuessa tornin rungosta. Kovalla tuulella äänet ovat voimakkaimmillaan etenkin, kun tuuli puhaltaa voimalan suunnasta. Lämpötila ja ilmankosteus vaikuttavat melun voimakkuuteen. Oleellisimmat tekijät äänen voimakkuuden kannalta ovat kuitenkin etäisyys tuulivoimalasta ja lähistöllä olevien voimaloiden lukumäärä. (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, 2012) Äänelle on ominaista sen vaimeneminen paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Äänenvoimakkuus vaimenee äänilähteestä kauemmas mentäessä, sillä sen sisältämä energia vähenee. Etenemiseen vaikuttavat myös ilman ominaisuudet, kuten lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Maaston muodoilla, kasvillisuudella ja tuulensuunnalla on oleellinen merkitys äänen vaimenemisessa. Selvittämällä vaimenemiseen vaikuttavat tekijät, pystytään äänen kulkua arvioimaan teoreettisesti. Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana melu johtuu mm. teiden, tuulivoimaloiden, sähköverkon sekä muun infrastruktuurin rakentamisesta sekä alueen liikenteestä. Nämä vaikutukset ovat vain lyhytaikaisia ja tilapäisiä. Seuraavassa taulukossa on vertailuarvoja äänenvoimakkuusarvojen suhteesta. Taulukko 1. Vertailutaulukko absoluuttisista äänenvoimakkuuksista. 130 db Kipukynnys db Rock-konsertti 90 db Rekan ohiajo 80 db Vilkasliikenteinen katu 70 db Ajoneuvon sisämelu 60 db Toimisto, jossa ilmastointi Tyypillinen mitattu äänitaso tuulivoimalan juurella 50 db Vaimea keskustelu 40 db Taustamelu kotona 30 db Kuiskaus (1m)
7 Page 7 of 24 4 Melun ohjearvot 4.1 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista Asetuksessa säädetään toimivien tuulivoimaloiden aiheuttaman laskennallisen tai mitatun melutason ohjearvot. Melulle altistuvalla alueella melutaso ei saa ulkona ylittää seuraavassa taulukossa lueteltuja A-taajuuspainotetun keskiäänitason ohjearvoja. Asetus on tullut voimaan Taulukko 2. Ohjearvot valtioneuvoston asetuksessa. 4.2 Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2015 Asumisterveysasetuksessa määrittelemät yöaikaisen pieni- eli matalataajuisen sisämelun toimenpiderajat on esitetty alla. Taulukko 3. Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat yöaikaiselle pienitaajuiselle sisämelulle. Kaista / Hz , L eq, 1h / db Lähtötiedot ja menetelmät 5.1 Lähtötiedot Tuulivoimaloiden aiheuttamat meluvaikutukset on mallinnettu soveltaen ISO standardia. Lähtötietoina on käytetty alla olevissa taulukoissa olevia arvoja. Voimalatiedot, kuten äänitehotasojen takuuarvot, on saatu voimalan valmistajalta. Äänitehotasot ilmoitetaan joko kokonaisäänitehotasona tai 1/3 oktaavikaistoittain riippuen
8 Page 8 of 24 valmistajasta ja käytettävästä voimalasta. Kopsa III:n tapauksessa äänitehotasot on ilmoitettu 1/3 oktaavikaistoittain. Mallinnuksessa käytetty voimalatyyppi on mainittu alla. Taulukko 4. Melumallinnuksen voimalatiedot. Hankealue Projektivaihe Voimalat Voimalan tornin korkeus (m) Kopsa III Kaavoitus 6 x V MW serrated blades Voimalan äänitehotaso (L wa) db(a) Kopsa I Tuotannossa 7 x SWT 3.0 MW db(a) Kopsa II Tuotannossa 10 x V MW db(a) serrated blades Taulukko 5. Melumallinnuksessa käytettyjä arvoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Maaston vaikutus melun etenemiseen, 0.4 kerroin Tarkastelupisteen korkeus (metriä 4 m maanpinnan yläpuolella) Ilman lämpötila 15 C Ilman suhteellinen kosteus 70 % Alueen korkeustietona on käytetty Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmallia ja alueen maanpeitteisyys on Suomen ympäristökeskuksen OIVA-tietokannasta. Kasvillisuuden vaimentavaa vaikutusta ei ole mallinnuksessa huomioitu, koska nykyisten tutkimusten perusteella ei riittävää luotettavuutta tästä voida saavuttaa. Rakennustiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan, jota on päivitetty paikallisten kuntaviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Laskennassa on otettu lähtökohdaksi voimalan tuottama äänenvoimakkuus ja tämän pohjalta on mallinnettu äänen vaimeneminen (geometrinen vaimeneminen sekä ilmakehän vaimentava vaikutus) koko tuulivoimapuiston alueella. Mallinnuksessa on oletettu, että kaikki asunnot ovat tuulen alapuolella kaikkiin voimaloihin nähden ja tuulennopeus 10 metrin korkeudella maan pinnasta on 8 m/s. Useiden voimaloiden yhteismeluvaikutukset on otettu huomioon. Alueelta valittiin kymmenen havainnointipistettä, joiden kohdalta voimaloiden aiheuttamat äänenvoimakkuudet ilmoitetaan.
9 Page 9 of Menetelmät Melumallinnus on suoritettu WindPRO Ver ohjelmiston DECIBEL-moduulia käyttäen. WindPRO on tanskalaisen EMD International A/S:n tarjoama tuulivoiman mallinnusohjelmisto. Ohjelmistolla mallinnetaan ja visualisoidaan äänen eteneminen ja vaimeneminen, mutta sitä käytetään myös muiden vaikutusten mallintamiseen sekä tuuliresurssien laskemiseen. Mallinnusta tehtäessä ohjelmistoon syötetään ympäristöministeriön (2/2014) ohjeistamat parametrit sekä ISO standardin mukaiset lähtötiedot. Mallinnuksessa lasketaan melun leviäminen vaikutusalueella sekä hankkeesta aiheutuvat melutasot tarkastelluissa pisteissä. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti melupäästöarvoon lisätään 2 db, jos asunnon ja voimalan perustusten välinen korkeusero ylittää 60 metriä. Korjaus tehdään, kun etäisyys voimalan ja asunnon välillä on enintään kolme kilometriä. Kopsa III:n korkeusero ei ylitä 60 metriä, joten melupäästöarvoon ei ole lisätty 2 db. Jos ääni on erityisen häiritsevää eli kapeakaistaista tai impulssimaista lisätään laskenta- tai mittaustuloksiin 5 db ennen asetuksen ohjearvoon vertaamista. Voimalatoimittajan lähtötietojen perusteella, tämän mallinnuksen laskentatuloksiin ei ole tarvetta lisätä sanktiota. Pienitaajuinen melulaskenta on tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti, asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen ulkopuolelta käyttäen annettua laskentakaavaa. Sisätilojen melutasot on laskettu niin ikään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Rakennusten äänieristys on laskettu DSO 1284 menetelmän mukaisesti, ja tuloksia on vertailtu asumisterveysasetuksessa oleviin sisämelun toimenpiderajoihin. Kuva 1. Pienitaajuisen melun laskentakaava (Ympäristöministeriö, 2014)
10 Page 10 of 24 6 Arvioidut meluvaikutukset Kopsa III tuulivoimapuiston meluvaikutukset on arvioitu kuudella tuulivoimalalla kaavoitettavan sijoitussuunnitelman mukaisesti. 6.1 Nykytilanne Kopsa III tuulivoimapuiston alue on pääasiassa maa- ja metsätalousaluetta ja sen ääni-maisema on tällaiselle alueelle tyypillistä. Suunniteltavan Kopsa III tuulivoimapuiston alueen läheisyydessä sijaitsee toiminnassa olevat Kopsa I ja Kopsa II voimalat, jotka huomioidaan melumallinnuksessa. Kopsa III suunniteltujen tuulivoimaloiden läheisyydessä on myös aktiivista kaivostoimintaa, joka vaikuttaa alueen äänimaisemaan. 6.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana melua aiheutuu mm. maansiirtokoneista, nostureista, ajoneuvoliikenteestä sekä rakentamisesta. Rakennustyömaan melu on hyvin impulssimaista ja paikallista ja ajoittuu pääasiallisesti päiväaikaan. Tämän vuoksi meluvaikutukset eivät kasva merkittäviksi. Tiestön ja perustusten rakentaminen tuottaa eniten melua ja lisääntyvä liikenne saattaa nostaa lähialueiden melutasoa hieman. Rakentaminen kestää vain lyhyen ajan suhteessa tuulivoimaloiden elinkaareen, joten meluvaikutuksetkin voidaan katsoa lyhytkestoisiksi. 6.3 Toiminnan aikaiset vaikutukset Valtioneuvoston asetuksen ulkomelutason ohjearvojen mukaiset äänitasot ulottuvat Kopsa III tuulivoimapuistossa siten, että 40 dba:n raja ulottuu metrin päähän uloimmasta voimalasta. Kopsa III melumallinnuksessa on käytetty Vestaksen V MW serrated blade voimalaa, jonka kokonaisäänitaso on dba:ä ja napakorkeus 170 metriä (kuva 2).
11 Page 11 of 24 Kuva 2. Kopsa III tuulivoimapuiston melumallinnus. Kuvaan on merkitty kirjaimin kymmenen havainnointipistettä. Melumallinnuksen mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei ylitetä valtioneuvoston asetuksen yöajan ohjearvoa 40 dba. Alueen läheisyydestä on valittu kymmenen havainnointipistettä, joiden melutasot eri mallinnuksissa on lueteltu liitteessä 1. Alla esitellään meluvaikutukset kun myös Kopsa I ja Kopsa II tuulivoimalat on otettu huomioon. Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot alitetaan myös tässä mallinuksessa.
12 Page 12 of 24 Kuva 3. Kopsa I, Kopsa II ja Kopsa III tuulivoimapuistojen melumallinnus. Kuvaan on merkitty kirjaimin kymmenen havainnointipistettä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Kopsa I, Kopsa II ja Kopsa III tuulivoimaloiden meluvaikutukset ovat normaalin toiminnan aikana vähäiset. Tuulivoimapuiston alueella, voimaloiden välittömässä läheisyydessä, äänitaso on yli 45 dba, joten melulla saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi alueen virkistyskäyttöön. Vaikutusalueella ei kuitenkaan ole virkistyskäyttöön kaavoitettuja alueita, joten näille annettuja ohjearvoja ei ole tarpeen soveltaa. 6.4 Pienitaajuinen melu Pienitaajuinen melu on laskettu ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Asumisterveysasetuksen toimenpideraja-arvot pienitaajuiselle melulle alittuvat selvästi lähimmissä asunnoissa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla sisätilojen toimenpideraja-arvot alittuvat selvästi. Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa raja-arvot alittuvat, koska pienitaajuinen melu vähenee etäisyyden kasvaessa. Laskennan tulokset löytyvät liitteestä 2. Laskennassa ei ole otettu huomioon asuntojen todellisia äänieristysominaisuuksia, joten todellinen pienitaajuinen melu voi olla laskettua korkeampi (DSO laskentamenetelmässä käytetään ainoastaan talojen keskimääräistä äänieristystä). Lasketut arvot eivät kuitenkaan ole
13 Page 13 of 24 lähellä asumisterveysasetuksen toimenpideraja-arvoja, joten arvion mukaan marginaalit ovat riittävät, eivätkä raja-arvot ylity. 6.5 Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset Käytön lopettamisen aikaiset meluvaikutukset ovat samankaltaiset rakennusvaiheen vaikutusten kanssa. Ajallisesti meluvaikutukset ovat tuolloin lyhytkestoiset ja ne johtuvat työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä. Käytön lopettamisen jälkeen alueen äänimaisema palaa samaan tilaan, kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamista. 6.6 Vaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät Mallinnuksessa on käytetty ympäristöministeriön ohjeistuksen ja siellä mainittujen standardien mukaisia menetelmiä ja tulokset on raportoitu ohjeistuksen mukaisesti. Mallinnusmenetelmiin sisältyy aina pieni epävarmuus, jota on pienennetty mm. asiantuntijoiden yhteisesti päättämillä mallinnuksen lähtötiedoilla, jotka ympäristöministeriö on julkaissut. Mallinnuksessa käytetty voimalatyyppi on hankekehittäjän arvion mukaan todennäköisin voimalavaihtoehto kyseiselle alueelle ja valittaessa eri voimalatyyppi, melumallinnuksen tulokset voivat muuttua. Pienitaajuisen melun laskennassa käytettävä menetelmä käyttää oletuksena keskimääräistä talojen rakenteiden äänieristysarvoa, joten talojen eristykset voivat todellisuudessa olla joko suuremmat tai pienemmät.
14 Page 14 of 24 7 Haittojen ehkäiseminen ja seuranta Rakennusaikana meluhaittoja voidaan vähentää käyttämällä vähemmän melua aiheuttavia työkoneita ja ajoittamalla työt vähemmän häiritsevään aikaan vuorokaudesta. Tuulivoimaloiden meluvaikutuksia voidaan säädellä vaikuttamalla äänilähteiden toimintaan. Konehuoneesta lähtevää ääntä voidaan vaimentaa lisäämällä konehuoneeseen eristeitä tai korjaamalla/muuttamalla tekniikkaa. Merkittävämpi vaimennus saadaan aikaan kuitenkin roottorin toimintaan vaikuttamalla. Yksinkertaisesti voimalan ääntä saadaan vaimennettua hidastamalla roottorin pyörimistä tai säätämällä lapojen pyörimiskulmaa, mutta molemmilla tavoilla myös voimalan tuotanto pienenee. Säätämällä lähellä toisiaan pyörivien voimaloiden toimintaa, voidaan melua pienentää esimerkiksi muuttamalla lapojen kohtauskulmaa. Myös voimaloiden toiminta-aikoja voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että ohjearvot eivät ylity herkällä alueella, joskaan tälle ei meluselvityksen tulosten mukaan ole tarvetta Kopsa III tuulivoimapuistossa.
15 Page 15 of 24 8 Lähteet Sosiaali- ja Terveysministeriö (2015). Asumisterveysasetus. Helsinki. Suomen ympäristökeskus (2014). OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille. Valtioneuvosto (2015). Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Vestas (2015). V /3.45MW Third Octaves according to General Specification, DMS _V03 Ympäristöministeriö (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Helsinki. Ympäristöministeriö (2014). Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Helsinki. Maanmittauslaitos (2015). Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi - versio
16 Page 16 of 24 9 Mallinnustietojen raportti 9.1 Kopsa III RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT *tarkentavat tiedot voi esittää kartalla tai muissa liitteissä Mallinnusraportin numero/tunniste: Raportin hyväksyntäpäivämäärä: Tekijä/organisaatio, yhteystiedot: Etha Wind Oy, Frilundintie VAASA, puh Vastuuhenkilöt Jukka Rönnlund ja Yigit Kolbasi, Etha Wind Oy Laatija: Jukka Rönnlund MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: WindPRO Ver Tarkastaja/hyväksyjä: Christian Granlund Mallinnusmenetelmä: ISO TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V126 Sarjanumero/t: Nimellisteho: 3,3 MW Napakorkeus: 170m Roottorin halkaisija: 126,0 m Tornin tyyppi: Putkitorni Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä db Kyllä db db Ei Ei tiedossa Ei Ei tiedossa db AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot Vestas V MW 170m (Voimalavalmistaja on taannut kokonaismeluarvon dba) Oktaaveittain [Hz] 1/3-oktaaveittain [Hz] 31, , Kok AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot Vestas V MW 137m (Voimalavalmistaja on taannut kokonaismeluarvon dba) Oktaaveittain [Hz] 1/3-oktaaveittain [Hz]
17 Page 17 of 24 31, , Kok AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot SIEMENS SWT 3.0MW 142.5m (Voimalavalmistaja on ilmoittanut kokonaismeluarvon dba) Oktaaveittain [Hz] 1/3-oktaaveittain [Hz] 31, * , *Estimoitu arvo Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Tarvittaessa käytetään sanktiota (5dB), tässä tapauksessa ei. Kok AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus Laskentaruudun koko [m m] 4 m Muu, mikä ja miksi: 10 m * 10 m Suhteellinen kosteus Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: 15 C Muu, mikä ja miksi: Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: Maanmittauslaitos Vaakaresoluutio: 2 m Pystyresoluutio: 2 m Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet
18 Page 18 of 24 ISO HUOM Vesialueet, (0) / (G) Maa-alueet, (0,4) / (A-D/E-F) 0,4 Ainoastaan maa-aluekerrointa käytetty. Maa-alueet, (0) / (G) Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): kyllä Muu, mikä ja miksi: Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnonsuojelualueet: 0 kpl
19 Page 19 of 24 Liite 1: Melumallinnuksen tulokset Itäinen koord. (ETRS TM35FIN) Taulukko 6. Meluarvot valituissa kohteissa. Pohjoinen koord. (ETRS TM35FIN) Rakennuksen tyyppi Ohjearvo (dba) Kopsa III, Melu (dba) Kopsa I + Kopsa II + Kopsa III, Melu (dba) Ohjearvojen ylitys a Vakituinen asunto 40 19,2 34,5 Ei b Vapaa-ajan asunto 40 21,7 31,9 Ei c Vapaa-ajan asunto 40 19,3 33,0 Ei d Vapaa-ajan asunto 40 32,5 33,5 Ei e Vapaa-ajan asunto 40 32,5 33,9 Ei f Vakituinen asunto 40 19,0 28,9 Ei g Vakituinen asunto 40 23,5 31,6 Ei h Vakituinen asunto 40 26,0 28,3 Ei i Vapaa-ajan asunto 40 29,2 31,8 Ei j Vakituinen asunto 40 28,1 30,6 Ei
20 Liite 2: Pienitaajuisen melun laskenta (lineaariset melutasot) Page 20 of 24 Asumisterveysasetuksen toimenpideraja-arvot pienitaajuiselle melulle alittuvat selvästi lähimmissä asunnoissa. Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa toimenpideraja-arvot alittuvat, koska pienitaajuinen melu vähenee etäisyyden kasvaessa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla toimenpideraja-arvot alittuvat selvästi. Taulukko 7. Pienitaajuinen melu rakennuksen ulkopuolella. Taajuus (Hz) Melutaso kohteissa (db) a b c d e f g h i j , Taulukko 8. Pienitaajuinen melu sisätiloissa. Taajuus (Hz) Melutaso kohteissa (db) a b c d e f g h i j ,
21 db db Page 21 of 24 Vapaa-ajan asunto e, Kopsa III 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, , Hz Sisällä Toimenpideraja Kuva 3. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajat vapaa-ajan asunnossa e. Vakituinen asunto j, Kopsa III , Hz Sisällä Toimenpideraja Kuva 4. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajat, vakituisessa asunnossa j.
22 Page 22 of 24 Taulukko 9. Pienitaajuinen melu rakennuksen ulkopuolella, Kopsa I + Kopsa II + Kopsa III Taajuus (Hz) Melutaso kohteissa (db) a b c d e f g h i j , Taulukko 10. Pienitaajuinen melu sisätiloissa, Kopsa I + Kopsa II + Kopsa III Taajuus (Hz) Melutaso kohteissa (db) a b c d e f g h i j ,
23 db db Page 23 of 24 Vapaa-ajan asunto c, Kopsa I+II+III , Hz Sisällä Toimenpideraja Kuva 3. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajat vapaa-ajan asunnossa c, Kopsa I + Kopsa II + Kopsa III. Vakituinen asunto a, Kopsa I+II+III , Hz Sisällä Toimenpideraja Kuva 4. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajat vakituisessa asunnossa a, Kopsa I + Kopsa II + Kopsa III.
24 Page 24 of 24 Liite 3: Voimaloiden sijainnit Voimala Taulukko 11. Kopsa III voimaloiden sijaintitiedot. Itäinen (ETRS-TM35- FIN) Pohjoinen (ETRS-TM35- FIN) Kokonaisäänenvoimakkuus [db(a)] Tuulivoimalatyyppi A VESTAS V MW serrated blade B VESTAS V MW serrated blade C VESTAS V MW serrated blade D VESTAS V MW serrated blade E VESTAS V MW serrated blade F VESTAS V MW serrated blade Voimala Taulukko 12. Kopsa I voimaloiden sijaintitiedot. Itäinen (ETRS-TM35- FIN) Pohjoinen (ETRS-TM35- FIN) Kokonaisäänenvoimakkuus [db(a)] Tuulivoimalatyyppi SIEMENS SWT 3.0MW SIEMENS SWT 3.0MW SIEMENS SWT 3.0MW SIEMENS SWT 3.0MW SIEMENS SWT 3.0MW SIEMENS SWT 3.0MW SIEMENS SWT 3.0MW Voimala Taulukko 13. Kopsa II voimaloiden sijaintitiedot. Itäinen (ETRS-TM35- FIN) Pohjoinen (ETRS-TM35- FIN) Kokonaisäänenvoimakkuus [db(a)] Tuulivoimalatyyppi VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade VESTAS V MW serrated blade