Source: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/ovk/ovk-besiktning/
Timestamp: 2020-01-28 17:12:09+00:00
Document Index: 3276411

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 3', '§ 4', '§ 4']

OVK besiktning - PBL kunskapsbanken - Boverket
Du är här: PBL kunskapsbanken / Regler om byggande / OVK / OVK besiktning
OVK besiktning ska genomföras dels som första och dels som återkommande besiktning i de flesta byggnader med intervall beroende av byggnadernas byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Vad som ska kontrolleras vid första respektive återkommande besiktning skiljer sig något åt då byggnadernas användningssätt och verksamhet kan ha ändrats under förvaltningsfasen. Detta är då i så fall något som ska uppmärksammas vid återkommande besiktning.
I byggnader som berörs av funktionskontroll omfattar denna även ventilationssystem som installerats för att minska radonhalter, fukt och mögel. Mätmetoder för kontroll av luftflöden väljs utifrån typ av ventilationssystem. För ändamålet används kalibrerade mätinstrument.
Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska huvud- och samlingskanaler ha fasta mätuttag för flödesmätning.
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 6:254
6:254 Installationer
Ventilationsinstallationer ska vara placerade och utformade så att de är åtkomliga för underhåll och rensning. Huvud- och samlingskanaler ska ha fasta mätuttag för flödesmätning.
Allmänt råd För lämplig utformning av kanalsystem och rensluckor, se SS-EN 12097. Regler om utformning av driftutrymmen finns i avsnitt 3:4. Regler om utförande samt drift- och skötselinstruktioner m.m. finns i avsnitt 2:31 och 2:5. Regler om ljud från byggnadens installationer finns i avsnitt 7:2.
Vid den första besiktningen ska kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper uppfyller kraven i gällande föreskrifter. Kontroll av systemets funktion och egenskaper ska även ske vid varje återkommande besiktning. Utgångspunkten är då de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Det ska vid den återkommande besiktningen stämmas av att systemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med dessa föreskrifter.
Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem - 5 kap. 2 § 1
5 kap. 2 § 1
Allmänt råd Vid den första besiktningen bör kontrolleras att ritningar och projekteringshandlingar har följts och att ventilationen är rätt injusterad och fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det bör också kontrolleras att det inte uppstår s.k. kortslutningseffekter mellan till- och frånluft i rum, att det inte förekommer olämplig utformning och placering av uteluftsintag samt dragproblem, fuktproblem, dålig lukt eller ljud från ventilationssystemet. Vidare bör det kontrolleras att det finns tillräckligt utrymme för kontinuerlig skötsel och underhåll av ventilationssystemet. Underlag för besiktningen bör vara projekteringshandlingar, relationsritningar över ventilationssystemet samt instruktioner och skötselanvisningar. Om ventilationssystemet inte stämmer överens med dessa handlingar eller några handlingar saknas bör funktionskontrollanten uppmana byggnadsägaren att tillhandahålla korrekta handlingar. Funktionen hos fläktar och aggregat bör kontrolleras liksom driftsdata och att ingående komponenter i luftbehandlingsaggregatet överensstämmer med besiktningsunderlaget. Vid en kontroll av luftflöden i ett mekaniskt ventilationssystem bör först totalflödena kontrolleras och viktiga mätpunkter väljas. Mätpunkterna markeras lämpligen på relationsritningen och på ventilationskanalerna för att underlätta vid nästa kontrolltillfälle. Därefter mäts delflöden i huvudkanaler och i don.
Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem - 5 kap. 3 § 1
5 kap. 3 § 1
Allmänt råd Vid den återkommande besiktningen bör underlaget för besiktningen vara instruktioner och skötselanvisningar samt relationsritningar över ventilationssystemet. Relationsritningar kan finnas i byggnadsnämndens arkiv. Om ventilationssystemet inte stämmer överens med relationshandlingarna bör funktionskontrollanten uppmana byggnadsägaren att tillhandahålla korrekta handlingar. Funktionen hos fläktar och aggregat bör kontrolleras liksom driftsdata och att ingående komponenter i luftbehandlingsaggregatet överensstämmer med besiktningsunderlaget. Vid en kontroll av luftflöden i ett mekaniskt ventilationssystem bör först totalflödena kontrolleras och viktiga mätpunkter väljas. Därefter mäts delflödena i huvudkanaler och i don. Ventilationssystemet bör kontrolleras okulärt i sin helhet så att kanaler och tillhörande anordningar inte har föroreningar som kan sätta ned ventilationens funktion eller skada innemiljön på annat sätt. Om föroreningar upptäcks i ventilationssystemet bör funktionskontrollanten anteckna denna brist i protokollet. Instruktioner och skötselanvisningar bör innehålla
- orienteringsplan alternativt situationsplan där ventilationssystemets placering framgår,
- översiktsschema över byggnadens luftbehandlingssystem, driftkort på ventilationsaggregat och frånluftsfläktar,
- flödesschema,
- funktionsanvisningar, och
- skötselanvisningar för t.ex. filter- och kilrembyte, rensning av kanaler och rengöring av don.
I de fall byggherren har valt att ställa högre krav på ventilationssystemet än vad som ställdes i gällande föreskrifter bör kontrollen också avse att systemet fungerar på det avsedda sättet. Om ventilationssystemet kapacitet inte är anpassad till den faktiska verksamheten i byggnaden, bör funktionskontrollanten upplysa byggnadsägaren om detta. Vidare bör kontrollanten notera förhållandet i protokollet och hänvisa till krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen och i miljöbalken. Motsvarande upplysningar bör lämnas och anteckningar göras om exempelvis uteluftsintagen är olämpligt placerade med hänsyn till ändrade förhållanden såsom ökad trafik eller om ventilationssystemet är svårt att underhålla och sköta.
Vid funktionskontroll ska det också kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Ventilationssystemet kontrolleras okulärt i sin helhet.
Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem - 5 kap. 2 § 2
5 kap. 2 § 2
Allmänt råd Ventilationssystemet bör kontrolleras okulärt i sin helhet, så att kanaler och tillhörande anordningar inte har föroreningar som kan försämra funktionen hos systemet eller innemiljön på annat sätt. Om föroreningar upptäcks i ventilationssystemet bör funktionskontrollanten anmärka på och notera detta i protokollet.
Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska ventilationssystemet vara åtkomligt för underhåll och rensning.
I funktionskontrollen ingår att kontrollera om instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet. Instruktioner bör innehålla driftkort, flödes- och översiktsplan, funktions- och skötselanvisningar vid byte och rengöring av systemets delar, m.m.
Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem - 5 kap. 2 § 3
5 kap. 2 § 3
Allmänt råd Instruktioner och skötselanvisningar bör innehålla
- orienteringsplan (alternativt situationsplan) där ventilationssystemets placering framgår,
- översiktsschema över byggnadens luftbehandlingssystem,
- driftkort på ventilationsaggregat och frånluftsfläktar,
För enklare ventilationssystem av typ frånluft (F) eller självdrag (S) kan driftkort användas i stället för fullständiga instruktioner. För de delar av ventilationssystem som avses regleras, manövreras eller rengöras av boende eller annan brukare bör det finnas en uppsatt bruksanvisning.
I VVS AMA och Råd och anvisningar till VVS AMA finns det anvisningar för drift- och underhållsinstruktioner. Exempel på innehåll i en drift- och skötselinstruktion för luftbehandlingsinstallationer finns i en skrift Instruktioner för drift och underhåll - branschstandard som Svensk Byggtjänst och Svensk Ventilation har tagit fram.
Det ska också kontrolleras att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett, även i fall byggherren ställer högre krav än i gällande föreskrifter.
Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem - 5 kap. 2 § 4
5 kap. 2 § 4
Allmänt råd I de fall byggherren har valt att ställa högre krav på ventilationssystemet än vad som ställs i gällande föreskrifter bör kontrollen också avse att systemet fungerar på det avsedda sättet.
Vid varje besiktning (första och återkommande) ska i protokollet antecknas sådana uppgifter som behövs för att vid en kommande energideklaration kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden. Det avser uppgifter om ventilationssystemets luftflöden, drifttider och installerade eleffekter.
Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 4 §
Vid återkommande besiktning ska det även undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Exempel på åtgärdsförslag finns beskrivna på sidan Energihushållning vid återkommande besiktning.
Granskad: 7 augusti 2019 Sidansvarig: Webbredaktionen
Boverket (2019). OVK besiktning. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/ovk/ovk-besiktning/ Hämtad 2020-01-28.
Hitta certifierade funktionskontrollanter - OVK
Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem