Source: http://docplayer.it/2505838-Regolamento-per-l-immissione-delle-acque-reflue-nelle-reti-fognarie-del-consorzio-e-per-il-trattamento-di-depurazione-nell-impianto-consortile.html
Timestamp: 2016-10-21 18:52:25+00:00
Document Index: 141659647

Matched Legal Cases: ['art. 41', 'art. 33', 'art. 8', 'art. 9', 'art. 18', 'art. 8', 'art. 53', 'art. 25', 'art. 41', 'art. 26', 'art. 29', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 26', 'art. 19', 'art. 40']

⭐REGOLAMENTO per l immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell impianto consortile
REGOLAMENTO per l immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell impianto consortile
Download "REGOLAMENTO per l immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell impianto consortile"
1 CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE RIETI-CITTADUCALE Rieti Via dell Elettronica snc tel REGOLAMENTO per l immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell impianto consortile Approvato dal C.G. con Delibera n. 6/85 del Ratificata della Giunta Regionale Lazio con Delibera n del Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del Provincia di Rieti VI Settore Determinazione n 266 del Pag2 INDICE ART. 1- SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE... 6 ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI... 6 ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI SCARICO... 6 ART. 4 - ACQUE METEORICHE... 6 ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI ACQUA SCARICATA... 6 ART. 6 - DIRITTO ALLA CONCESSIONE... 6 ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE... 7 ART. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE... 7 ART RELAZIONE SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA DELL'INDUSTRIA... 7 ART RILASCIO DELLA CONCESSIONE... 8 ART RINNOVO DELLA CONCESSIONE... 8 ART TITOLARE DELLA CONCESSIONE... 8 ART RIPARTIZIONE DEGLI SCARICHI... 8 ART. 15 CONCESSIONI PROVVISORIE... 8 ART NORME PER LE CONCESSIONI PROVVISORIE... 9 ART CAMBIAMENTO DI PROPRIETA' DI AZIENDE INDUSTRIALI... 9 ART VARIAZIONI DI UTENZA... 9 ART MODALITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE... 9 ART REVISIONE DELLA CONCESSIONE ART MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI ART IMPEGNI MINIMI E MASSIMI ART TARIFFE PER L'USO DELLA FOGNATURA CONSORTILE E CRITERI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI ART VERIFICHE PERIODICHE E VARIAZIONI DEI LIMITI DI ACCETTABILITA'.. 12 ART. 25- PRETRATTAMENTI PRIMA DELL'IMMISSIONE DEGLI SCARICHI NELLA FOGNATURA CONSORTILE. EQUALIZZAZIONE DELLE PORTATE ART NORME TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI PRODUTTIVI E CIVILI ART IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ART AREE NON CANALIZZATE ART ALLACCIAMENTO ALLE RETI CONSORTILI ART PROPRIETA' DELLE CONDOTTE FOGNANTI ART MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ART APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE ACQUE DI SCARICO ART APPARECCHI DI MISURA DELLE ACQUE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 32 PROPRIETÀ - INSTALLAZIONE E GESTIONE ART VERBALI DI POSA DEGLI APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO ART GUASTI AGLI APPARECCHI ED ALLE CANALIZZAZIONI INTERNE ART RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI MISURATORI ART LETTURA DEI MISURATORI ART IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI MISURATORI ART VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE ART ACCERTAMENTI - VERIFICHE - CONTROLLI ART CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI ART IL CANONE DISTINTO PER I DUE TIPI DI INSEDIAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Pag3 Tabella Tabella USI CIVILI ART DETERMINAZIONE VOLUMI SCARICHI INDUSTRIALI ART PAGAMENTO SPESE DI ALLACCIO ART FATTURAZIONE CANONI ART PAGAMENTO CANONI ART RITARDO OD OMISSIONI DEI PAGAMENTI ART PAGAMENTI RELATIVI A VARIAZIONI DI UTENZA ART INFRAZIONI ALLE NORME DEL REGOLAMENTO ART SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI ART VARIAZIONI DI PORTATA E DI INQUINANTI ART TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ART RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI ART RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE ART REVOCA DELLE CONCESSIONI PER ABUSI ART RICHIAMO AD ALTRE LEGGI E DISPOSIZIONI ART ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ART MODIFICHE AL REGOLAMENTO ART ALLEGATI FACENTI PARTE DEL REGOLAMENTO ART NORME TRANSITORIE ALLEGATO «A» TARIFFARIO ALLEGATO «B» LIMITI DI ACCETTABILITA DELLE ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA CONSORTILE ALLEGATO «C» DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE E/O METEORICHE CHE SI IMMETTONO NELLA RETE FOGNARIA CONSORTILE ALLEGATO «D» SCHEDA TECNICA RELATIVA A CIASCUN PUNTO DI SCARICO DI ACQUE REFLUE O DI ACQUE METEORICHE SCHEDA TECNICA AP RELATIVA ALLE ACQUE DI PROCESSO convogliate nel recettore attraverso lo scarico n SCHEDA TECNICA A-RD RELATIVA ALLE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO DIRETTO convogliate nel recettore attraverso lo scarico n SCHEDA TECNICA A-RI RELATIVA ALLE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO INDIRETTO convogliate nel recettore attraverso lo scarico n SCHEDA TECNICA AD RELATIVA ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE convogliate nel recettore attraverso lo scarico n ALLEGATO «E» VERBALI DI POSA APPARECCHI MISURATORI ALLEGATO «F» VERBALE DI INFRAZIONE ALLEGATO «G» SCHEMA DI CONTRATTO Pag4 ALLEGATO «I» MODELLI NOTE Pag5 ART. 1- SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Gli insediamenti civili e produttivi ricadenti nel comprensorio dei comuni di Rieti e Cittaducale sono tenuti a servirsi delle opere e degli iii1pianti pubblici e consortili per lo scarico ed il trattamento delle acque, meteoriche e reflue, con le modalità previste dal presente regolamento. ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI La condizione preliminare per la qualificazione dei soggetti al pagamento del canone o diritto (che ha natura tributaria) è costituita dalla effettiva sussistenza di uno o più scarichi nella fognatura pubblica o consortile. Per discriminare la natura degli scarichi in ragione della loro provenienza (insediamenti civili o produttivi), corrispondono criteri e formule di tariffazione diversi, occorre riferirsi alle disposizioni di cui alla legge n. 690, nonché alla deliberazione del Comitato Interministeriale dell'8.5.80, nonché alle note interpretative contenute nel presente regolamento (art. 41). ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI SCARICO Le acque di scarico da immettere nelle reti di fognatura si distinguono in: a) acque meteoriche - Trattasi delle acque piovane, raccolte dai cortili, tetti, strade, ecc. non inquinate da sostanze giacenti come depositi all'aperto; b) acque reflue nere - Trattasi delle acque di rifiuto di origine civile, provenienti dai bagni, cucine, lavabi, ecc.; c) acque reflue industriali - Trattasi delle acque reflue provenienti da lavorazioni effettuate all'interno degli insediamenti produttivi. ART. 4 - ACQUE METEORICHE Le acque meteoriche devono essere convogliate tramite fognature separate negli appositi canali di scolo delle acque meteoriche, ove sia possibile, ovvero immesse, insieme alle acque re- flue, nella rete fognante seguendo le disposizioni del presente regolamento ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI ACQUA SCARICATA Per la determinazione della quantità di acque reflue nere ed industriali, il Consorzio farà riferimento alle quantità di acque prelevate dal pubblico acquedotto. I soggetti che si approvvigionano autonomamente da pozzi o da altre fonti, stante l'obbligo di legge della installazione di idonei misuratori di portata (art. 33) dovranno provvedere a che gli stessi siano posizionati in luoghi facilmente accessibili ed ispezionabili. ART. 6 - DIRITTO ALLA CONCESSIONE Il Consorzio rilascia concessioni per lo scarico delle acque, meteoriche e reflue, entro i limiti quantitativi e qualitativi da esso riconosciuti possibili e sempreché condizioni tecniche non vi si oppongano. Le concessioni vengono accordate sotto la osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto della concessione. Ogni immissione in fognatura di acque meteoriche o reflue, al di fuori delle bocche di scarico impiantate per regolari concessioni, è vietata e considerata in mala fede anche agli effetti penali. Pag6 Le concessioni si dividono in: a) provvisorie b) definitive Le concessioni per gli scarichi possono essere promiscue o singole per i due tipi di scarico, ad esclusiva determinazione del Consorzio in funzione della tipologia degli scarichi. ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE Le concessioni definitive hanno di norma durata quadriennale e possono essere iniziate in qualsiasi giorno. In situazioni particolari il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilire caso per caso, determinando, ove occorra, prezzi e condizioni particolari. ART. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE La domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità ad apposito modulo fornito dal Consorzio, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere.: a) il cognome, il nome, la qualifica e la residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile; b) l'indicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione; c) tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale; d) la dichiarazione di aver preso esatta cono scienza del presente Regolamento e di accettare tutte le condizioni; e) le fonti di approvvigionamento. In particolare, nel caso di scarichi di provenienza industriale, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato dall'art. l0. La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di affitto che ne dimostri la durata superiore o uguale a quella prescritta dall'art. 8. ART RELAZIONE SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA DELL'INDUSTRIA Nel caso di scarichi industriali la richiesta di concessione di cui all'art. 9 deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi. Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria, anche con visite alle installazioni, fatto salvo in ogni caso, il segreto industriale. Il richiedente si impegna a comunicare, a norma dell'art. 18, mediante relazione di cui al lo comma, ogni modifica ai processi di lavorazione, od altro intervento, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative degli scarichi. Qualora non vi provveda, il Consorzio potrà operare verifiche ed accertamenti a carico dell'utente. In caso di significative variazioni delle qualità tecnologiche delle acque, producenti danni alla regolarità della depurazione, l'utente sarà tenuto al pagamento di una penalità stabilita dal tariffario, qualora tali variazioni non siano state preventivamente comunicate. A detta richiesta, dovrà essere allegata una scheda, redatta e firmata da un dottore in chimica iscritto nel relativo albo professionale, dalla quale risulti l'esatta composizione fisico-chimica degli scarichi. Pag7 ART RILASCIO DELLA CONCESSIONE Il Consorzio, previo accertamento, ha la facoltà insindacabile di accogliere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione tenuto conto dei limiti di accettabilità e degli standards contenuti nella allegata tabella «B» e delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento. ART RINNOVO DELLA CONCESSIONE Gli utenti che intendono rinnovare la concessione, almeno dodici mesi prima della scadenza, devono inoltrare richiesta di rinnovo al Consorzio. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione della nuova autorizzazione, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Tutte le spese relative al rinnovo del contratto sono a carico degli utenti. ART TITOLARE DELLA CONCESSIONE Le concessioni vengono fatte, di norma, ai titolari degli insediamenti che producono scarichi, oppure ai loro legali rappresentanti che ne hanno facoltà a norma di legge. Nel caso di più immobili consorziati, la concessione viene fatta al Consiglio di Amministrazione o all'amministrazione dei Consorziati che ne risponde ai sensi della legge. Nel caso di due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell' Amministrazione, il Consorzio può ugualmente concedere che gli immobili stessi si servano delle opere consortili, sempreché, i proprietari assumano gli oneri e le responsabilità inerenti l'utenza, ai sensi del presente regolamento e delle vigenti leggi. La concessione ai non proprietari dello stabilimento è subordinata alla costituzione del deposito previsto nel tariffario pro-tempore, approvato dal Consorzio. Il deposito viene restituito all'utente qualora esso divenga proprietario e non risultino crediti a favore del Consorzio. Per quanto riguarda le utenze che si servono della rete fognaria gestita dai comuni di Rieti e di Cittaducale, le concessioni vengono fatte ai rispettivi sindaci tramite convenzioni stipulate a parte. ART RIPARTIZIONE DEGLI SCARICHI Nel caso che un insediamento produca sia acque nere che industriali, l'utente ha la facoltà di ripartire gli scarichi in fogne diverse e, sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento, richiedere la tariffazione in proporzione. ART. 15 CONCESSIONI PROVVISORIE In casi particolari il Consorzio può accedere a stipulare concessioni provvisorie. Sono considerate provvisorie: a) le concessioni con durata inferiore a quella indicata nell'art. 8; b) le concessioni temporanee in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento; c) le concessioni temporanee relative ad immissioni a valle dei misuratori preesistenti, quando non sia possibile, a giudizio insindacabile del Consorzio, per ragioni contingenti, la immissione diretta nelle canalizzazioni interne esistenti; d) le concessioni relative ad immissioni in opere di altre amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio; e) le concessioni relative ad immissioni occasionali ed isolate. Pag8 ART NORME PER LE CONCESSIONI PROVVISORIE La validità delle norme regolanti le concessioni definitive contenute nel presente regolamento è estesa a quelle provvisorie, salvo per quanto attiene alla durata e/o per le disposizioni particolari, anche in deroga al presente regolamento, che siano specificatamente indicate nel disciplinare di concessione preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione. Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinarne le stesse a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive a quelle previste nel presente regolamento. ART CAMBIAMENTO DI PROPRIETA' DI AZIENDE INDUSTRIALI I contratti di concessione non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che l'azienda si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dalla concessione qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi, fino alla scadenza della concessione in atto. In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, sia il cessante che il subentrante, dovranno darne comunicazione scritta al Consorzio per la voltura dell'utenza. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere alla revoca della concessione rilasciata al cessante ed alla denuncia alla Magistratura della revoca medesima. Resta salva la facoltà del Consorzio, nel caso in cui lo scarico nei collettori consortili sia mantenuto anche dopo il procedimento di revoca, di procedere al recupero dei canoni, come indicato al successivo art. 53, nonché dei danni eventualmente subiti dagli impianti consortili. Il trapasso avrà vigore con il l giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno completati gli adempimenti sopra descritti. ART VARIAZIONI DI UTENZA Se un utente intende produrre una variazione quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve dame comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia od elemento al proposito. Il Consorzio, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni per la utenza in un nuovo atto di concessione. ART MODALITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE Accertata la possibilità della concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa occorrente per ottenere la concessione, comprensiva del costo delle opere di allacciamento e delle spese generali amministrative, sia l'una che le altre fissate dal tariffario pro-tempore vigente. Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dal Consorzio. La concessione si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dal Consorzio. Nel disciplinare di concessione vengono fissati: - per le acque nere provenienti da insediamenti civili, o da usi civili di insediamenti produttivi, il volume di effluenti scaricati in fognatura (mc/anno) e l'area della superficie servita (mq); - per le acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali: ; a) volume degli effluenti scaricati in fognatura (mc/anno); b) la richiesta di ossigeno chimico (COD) dell'effluente in mg/lt di O 2 ; c) la richiesta di ossigeno biologico a 5 giorni (BOD 5 ) dell'effluente in mg/lt di O 2 ; d) i materiali in sospensione totali dell'effluente, misurati su filtro a 0,45 micron, in mg/lt; Pag9 e) materiali sedimentabili dell'effluente misurati su cono Imhoff dopo due ore di sedimentazione, in ml/lt; f) il codice dell'insediamento industriale, come da Tab. 1 allegata; g) la concentrazione degli inquinanti indicati in Tab. 2, se presenti, in mg/lt; h) la superficie, sia coperta che scoperta, ove si svolge il ciclo produttivo dell azienda, in mq.; i) obbligo di non superare i valori limiti indicati; j) obbligo di non raggiungere i valori limiti indicati mediante diluizione; k) obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare aumenti anche temporanei dell'inquinamento. Tutte le analisi dovranno essere eseguite secondo la normativa dell Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) e nel certificato di analisi, firmato da un dottore in chimica o da un biologo iscritto all'albo Professionale, secondo le competenze, dovrà essere esplicitata la normativa seguita. Per quanto concerne il campionamento, questo, in genere, con riferimento alla normativa vigente, sarà medio nell arco di tre ore; comunque la scelta del tipo e delle modalità di campionamento potrà essere concordata con il Consorzio caso per caso in funzione della variabilità delle portate e delle caratteristiche qualitative dell'effluente, come risultati in fase istruttoria. Il disciplinare di concessione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l'industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti. ART REVISIONE DELLA CONCESSIONE Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi, in qualunque altro modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un carico superiore a quello fissato nel disciplinare di concessione e da lui dichiarato, il Consorzio si riserva la facoltà, a norma dell'art. l0, di imporre all'utente stesso la revisione della concessione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone. In ogni caso, se l'aumento di scarico o altre cause, dovessero far risultare incompatibile lo scarico con gli impianti di fognatura e depurazione, il Consorzio si riserva di revocare la concessione per lo scarico, denunciare alla Magistratura la revoca medesima, con contestuale avviso al Comune competente, nonché di provvedere al recupero di eventuali danni arrecati agli impianti consortili. ART MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte della rete consortile, spettano esclusivamente al Consorzio, e sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e dell'eventuale azione penale. Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità negli scarichi o inconvenienti di qualsiasi natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Consorzio. ART IMPEGNI MINIMI E MASSIMI Per ogni singola concessione, l'utente assume l'obbligo di un minimo trimestrale o annuale stabilito nell'atto di concessione, e da pagarsi in ogni caso (canone base). Inoltre viene fissato un impegno massimo contrattuale, nel periodo, che rappresenta il volume massimo che l'utente è autorizzato a scaricare (annuale, mensile, giornaliero, orario). Tali impegni minimi e massimi possono essere variati in più o in meno con l'accordo delle parti, ad ogni rinnovo di concessione. Il minimo garantito per ogni concessione, non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali e/o di forza maggiore da vagliarsi da parte del Consorzio. L'utente può, nel corso della concessione, chiedere l'aumento dell'impegno massimo contrattuale, Pag10 che il Consorzio può concedere, salvo le limitazioni di cui all'art. 25; in tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto, in conformità all'art. 41. Il nuovo atto avrà vigore con il primo giorno del trimestre o anno solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti previsti e prescritti. Qualora il Consorzio, per propri motivi funzionali, non potesse aumentare l'impegno massimo contrattuale, verificandosi nello scarico immissioni superiori rispetto all'impegno massimo contrattuale, potrà inserirsi apposito dispositivo limitatore, atto ad impedire che la portata scaricata dall'utente superi il valore stabilito. ART TARIFFE PER L'USO DELLA FOGNATURA CONSORTILE E CRITERI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI Il servizio di raccolta e trasporto delle acque di rifiuto e la relativa depurazione, forniti dal Consorzio, viene pagato dagli utenti con le tariffe in vigore, fissate dal Comitato Direttivo del Consorzio, in proporzione alla quantità e alla qualità delle acque scaricate, sulla scorta delle indicazioni recepite dalla normativa Nazionale e Regionale. L'impianto di depurazione consortile è dimensionato per rispettare, nello scarico finale, i limiti di accettabilità imposti dalle norme legislative vigenti. Il criterio generale per l'accettabilità degli effluenti di provenienza industriale nella fognatura è che essi siano tali da: - non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione (incendi, scoppi, esalazioni tossiche, ecc.); - non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche ecc.); - non compromettere il buon funzionamento della rete e dell'impianto (depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, ecc.); - non comportare una gestione onerosa dell'impianto terminale (eccessivo consumo di reattivi, di aria, di energia elettrica, quei materiali che possano causare ostruzioni o comunque danni al funzionamento idraulico della fogna o ai manufatti e all'impianto di depurazione finale). Per gli scopi di cui sopra, in particolare prima della confluenza nella fognatura consortile, dovranno essere soddisfatti gli standards di cui alla tabella di accettabilità allegata (Allegato B ). Al Consorzio è riservata la facoltà di concedere deroghe ai limiti di accettabilità in quei casi e per quei parametri per i quali il maggior contributo da parte di una certa industria venga compensato dall'apporto minore e al limite nullo delle altre, ed applicando sempre le formule per determinare il canone. Analoga facoltà il Consorzio si riserva nel caso di industrie i cui rifiuti liquidi danno luogo a carichi inquinanti, che non incidono sensibilmente sulle caratteristiche medie del liquame in fognature e che in definitiva: - non danneggiano le fognature consortili e non ne rendono particolarmente onerosa la manutenzione; - non danneggiano il processo di depurazione finale e non richiedono trattamenti centralizzati specifici e di particolare costo. In questi e in altri casi particolari, i limiti meno restrittivi prescritti saranno precisati nell'atto di concessione. Gli scarichi di insediamenti civili sono esenti dalla installazione di manufatti atti al deposito dei materiali sedimentabili (fosse Imhoff). Pag11 ART VERIFICHE PERIODICHE E VARIAZIONI DEI LIMITI DI ACCETTABILITA' Il Consorzio si riserva di verificare sistematicamente e periodicamente i limiti di accettabilità in vigore (Allegato B ), di modificarli in accordo con le variazioni registrate sulle quantità e qualità degli scarichi, sulle capacità depurative dell'impianto consortile, nelle Normative Nazionali e Regionali per l'accettabilità degli effluenti finali nel corpo ricettore dell'impianto consortile. E fatto obbligo agli utenti di adeguarsi al rispetto dei nuovi limiti entro sei mesi dalla trasmissione della comunicazione del Consorzio. ART. 25- PRETRATTAMENTI PRIMA DELL'IMMISSIONE DEGLI SCARICHI NELLA FOGNATURA CONSORTILE. EQUALIZZAZIONE DELLE PORTATE Qualora gli scarichi di un insediamento produttivo non rispondono ai limiti di accettabilità, dovranno essere previsti adeguati pretrattamenti prima della immissione nella fognatura consortile. Gli impianti di pretrattamento dovranno essere costruiti seguendo le procedure indicate nel successivo articolo 26. Nel caso in cui gli scarichi siano caratterizzati da portate eccessivamente variabili che superino i limiti progettuali di dimensionamento dell'impianto, in grado di determinare irregolarità di funzionamento nell'impianto di depurazione consortile, il Consorzio si riserva di imporre ai singoli insediamenti produttivi l'installazione di adeguate vasche di equalizzazione, sempre che opportune modifiche nel processo produttivo non siano in grado di conseguire lo stesso risultato. ART NORME TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI PRODUTTIVI E CIVILI Produttivi La rete fognante per la raccolta delle acque di rifiuto, nell'interno della proprietà privata, e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'utente previa presentazione di apposito progetto al Consorzio in cui siano chiaramente definiti: a) tracciato planimetrico della rete e profili altimetrici; b) calcoli di dimensionamento; c) materiali utilizzati e modalità costruttive; d) particolarità costruttive e manufatti vari; e) particolarità costruttive della cameretta per ispezioni e controlli, prima dell'allacciamento con la rete consortile. Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare ' e verificare, dal lato tecnico ed igienico, la rete interna prima che sia posta in servizio, o quando Ilo creda opportuno. Lo stesso dicasi per la costruzione, la gestione ed il funzionamento dell'eventuale impianto di pretrattamento del quale sarà ugualmente presentato progetto, comprendente: a) relazione tecnica generale, con indicati chiaramente i motivi che portano a rendere necessario il pretrattamento ed i rendimenti previsti; b) ogni particolarità sui vari processi produttivi, sulla qualità degli scarichi, sulle caratteristiche dell'impianto proposto che siano atte a fornire chiarimenti e definizione del problema; c) calcoli di dimensionamento dell'impianto; d) relazione sulle modalità di trattamento e di smaltimento finale del fango residuo; e) planimetrie e sezioni esecutive in scala opportuna (1/100-1/50), atte a definire esattamente l'impianto proposto; Pag12 t) schemi di funzionamento; g) particolari costruttivi. Civili Non sono ammesse vasche settiche tipo Imhoff. Le condutture interne di scarico dei fabbricati, eseguite sia in orizzontale che in verticale, dovranno essere realizzate mediante tubi di idoneo materiale, impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque che lo percorrono, levigati internamente ed adatti a resistere, anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrappressioni che si verificano in conseguenza di un eventuale funzionamento in carico della rete fognante stradale e della rete interna. Vanno adottati i seguenti materiali: ghisa, gres, PVC e cemento-amianto. Vanno preferiti il gres ceramico e la ghisa. Per le sole acque bianche potranno usarsi anche tubazioni di cemento pressato, ben giuntate e rinfiancate. Nel caso che dette condutture debbano attraversare locali interrati esse, se possibile, saranno mantenute al di sotto del pavimento, altrimenti dovranno essere alloggiate in apposita incassatura di muro e di pavimento, facilmente ispezionabile. È necessario assicurare la perfetta stabilità dei condotti, consolidando, all'occorrenza, il piano di posa mediante platee in calcestruzzo. Qualora le condotte di scarico non possano essere collocate a terra, allora la condotta potrà essere sostenuta al soffitto con appositi tiranti o con delle mensole a parete; in ogni caso dovrà essere inserito un sostegno ogni giunto. Se dette condotte di scarico sono sostenute al soffitto degli scantinati, devono avere un braccialetto di sostegno in ferro, apribile, in corrispondenza di ogni bicchiere e comunque ad una distanza massima di due metri di lunghezza della tubazione se questa è in ghisa o in PVC, ed ogni 1-1,5 mt. se questa è in gres. I locali sottostanti non potranno essere adibiti ad abitazione, ufficio, negozio, bottega artigiana o deposito di sostanze alimentari. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone e singolarmente collegati alla tubazione di aerazione. L'immersione del sifone non dovrà essere minore di 5 cm. I pozzetti di raccolta delle acque piovane (caditoie, griglie, ecc.) oltre ad essere sifonati, dovranno avere uno scomparto di sedimentazione di adeguata capacità per la raccolta delle sabbie, onde evitare la loro immissione nelle fognature cittadine. Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acqua e bagni dovranno avere un unico sifone al piede ben dimensionato o di tipo doppio, per evitare che si possa disinnescare. I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e dei condotti principali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati. Sulle terrazze e sui tetti ove esistano mansarde, i tubi di esalazione devono essere prolungati per almeno 2 metri. I tubi dei meteorici non potranno essere utilizzati quali esalatori della conduttura privata. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti di cortile, dovrà avere lo sbocco ad un livello inferiore al piano stradale salvo casi particolari, previa autorizzazione dell'autorità comunale e purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza del funzionamento in carico della fognatura. Le condutture di scarico, prima del condotto di allacciamento alla fognatura stradale, dovranno essere munite di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore ispezionabile. Detto sifone dovrà essere provvisto di un condotto per la ventilazione secondaria. È consigliabile anche l'uso di una bocca di ispezione a monte del sifone per l'ispezione della condotta di scarico dell'utente. Pag13 Tutte le ispezioni devono essere ermeticamente chiuse da un tappo di adatto materiale, appoggiato su guarnizioni di gomma e fermato a pressione da un serratappo. La chiusura del pozzetto di ispezione deve stare o a quota strada o almeno a 1-1,5 metri sopra la volta della fogna stradale. Tutti i pozzetti devono essere facilmente ispezionabili. L'apertura netta del chiusino del pozzetto di ispezione deve avere adeguate dimensioni in modo da rendere agevoli le operazioni di manutenzione. I pozzetti di ispezione possono essere realizzati in opera in calcestruzzo o in calcestruzzo armato, a seconda delle dimensioni. Possono essere anche usati manufatti prefabbricati in calcestruzzo; in tal caso lo spessore minimo delle pareti e del fondo non sarà inferiore a 4 cm. e dovranno operarsi adeguati rinfianchi. In tutti i casi i pozzetti dovranno poggiare su un massetto di conglomerato cementizio magro, di superficie pari almeno alla base di appoggio del manufatto ed alto non meno di 15 cm. Nel caso di raccolta di acque piovane mediante griglie, caditoie, ecc. tale rete di raccolta è indipendente da quella di scarico domestico. Qualora si usi una condotta unica di allacciamento per ambedue le acque, questa dovrà essere dei tipi di materiale descritti per le acque nere e la sua sezione dovrà essere determinata in base a un calcolo idraulico - da allegare alla domanda - che garantisca lo smaltimento delle acque anche in caso di piogge di eccezionale intensità. La pendenza minima delle condotte di scarico è funzione del loro diametro e del materiale ; con cui sono realizzate. Comunque le pendenze, che devono essere possibilmente costanti per tutto il tratto orizzontale, non debbono essere inferiori ai seguenti valori minimi: - 0,5% per tubi in PVC; - 1,0% per tubi in gres e cemento amianto; - l,5% per tubi in ghisa; - 2,0% per tubi di cemento. In ogni caso è opportuno fare in modo che le tubazioni orizzontali di scarico abbiano la massima pendenza possibile e la minima lunghezza. Il diametro minimo per le condotte di scarico delle acque nere deve essere di 15 cm. e in nessun caso deve essere inferiore al diametro della colonna di sezione maggiore che scarica in esso o a monte di esso. Qualora la distanza tra l'utente e la fogna sia grande, è necessario predisporre pozzetti di ispezione almeno ogni 20 metri e in corrispondenza di ogni cambiamento di direzione o di pendenza. Il sistema di canalizzazione interna dovrà essere chiaramente riportato in un disegno planimetrico ed altimetrico con posizione, diametro e materiale dei vari bracci, che deve essere conservato a cura del proprietario o del responsabile dell'edificio e che dovrà essere fornito ai funzionari incaricati del Comune a loro richiesta. L'imbocco alla fognatura della condotta di scarico deve avvenire in corrispondenza dei punti predisposti per gli allacci e deve essere eseguito unicamente da tecnici e operai del Consorzio, o da impresa appositamente autorizzata. Per gli allacci alla pubblica fognatura, se questa è di tipo tubolare, si pongono in punti opportuni appositi pezzi speciali (braghe), le cui imboccature vengono provvisoriamente chiuse con tappi. La chiusura deve essere stagna. Per gli allacciamenti alle fogne in cunetta, dovranno predisporsi sghembi di idoneo materiale, anche essi provvisoriamente chiusi con tappi. Non si devono fare allacciamenti nei pozzetti di ispezione correnti, né in quelli annessi ai pozzetti di lavaggio. La conduttura di scarico che si allaccia alla rete deve avere l'imbocco, qualora si tratti di acque nere o miste, ad opportuna quota dal fondo del collettore e comunque sul bordo superiore del fondello o delle mattonelle di rivestimento. Le fognature private di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere condotte tutte direttamente Pag14 ed ognuna separatamente al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall'autorità consortile. Le tubazioni private in sede stradale non potranno essere costruite longitudinalmente al fronte dello stabile. I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla fogna stradale senza sifone. Il sifone al piede è obbligatorio quando al di sopra delle grondaie vi siano delle abitazioni o terrazze accessibili. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non superiore a 12 cm. ed il numero non inferiore a uno ogni 60 m 2 di tetto, misurato in proiezione orizzontale. La distanza fra i pluviali non deve essere maggiore di metri. I pluviali non dovranno innestarsi nei condotti di scarico dell'impianto sanitario. Nei casi eccezionali, autorizzati dall'autorità competente, in cui ciò dovesse verificarsi, occorrerà che nessuno innesto sia effettuato a monte di un apparecchio sanitario o che non sia almeno 1,50 metri al di sopra della condotta di scarico. Come materiale per i pluviali si deve usare: ghisa, lamiera zincata, cemento amianto e materie plastiche. Qualora si usi lamiera zincata, lo spessore minimo deve essere di mm. 6/10. È vietato introdurre nei doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto. Fermo restante quanto disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarichi dei doccioni non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale, neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di 1,50 metri; pertanto dovranno, ove occorra, essere in- cassati nel muro per un'altezza non inferiore a 2,50 m. da terra. DOCUMENTAZIONE TECNICA Tutte le opere per la canalizzazione interna di uno stabile sono soggette alle prescrizioni dettate dai regolamenti edilizio e di igiene e sanità vigenti. Il progetto della fognatura interna di uno stabile dovrà essere presentato redatto su appositi fogli separati e dovrà comprendere: - una pianta generale della proprietà, in scala almeno 1:500; - una pianta in scala 1:100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le ispezioni, i sifoni e l'esatta ubicazione dei punti di immissione nella fognatura stradale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta; - i particolari costruttivi relativi all'immissione nella fognatura stradale, in scala adeguata; - disegni sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio. Si uniranno anche i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti: - area complessiva della proprietà; - area scoperta sistemata a cortile o giardino; - superficie complessiva della copertura; - numero e superficie lorda delle varie unità immobiliari. ART IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Qualora per l'immissione in fognatura debba procedersi ad un sollevamento delle acque di rifiuto, gli impianti di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto. La realizzazione e la gestione dell'impianto di sollevamento sono a carico dell'utente. ART AREE NON CANALIZZATE Per le aree industriali non servite dalla rete consortile, il Consorzio può accogliere le richieste di concessione quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto il rimborso delle spese di Pag15 progettazione ed esecuzione del nuovo ramo. Nel caso di più utenti il rimborso viene ripartito tra essi in misura proporzionale alla quantità di acqua, da ciascuno scaricata, ed al tratto di canalizzazione utilizzato. Le modalità del versamento vengono determinate dal Consorzio, attraverso un diritto fisso di allacciamento, da corrispondere per ciascuna concessione. ART ALLACCIAMENTO ALLE RETI CONSORTILI L'allacciamento delle acque reflue civili ed industriali alla fognatura consortile deve avvenire, ovunque possibile, attraverso una sola bocca di scarico. La conduttura di collegamento fra la rete interna e la fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o a mezzo di installatori da esso autorizzati, a totale spesa degli utenti. Su ciascuna fogna di collegamento, prima della confluenza nella fogna consortile, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento a tenuta stagna con una saracinesca o paratoia di intercettazione. La costruzione del pozzetto e l'istallazione dei dispositivi di cui sopra dovrà avvenire dietro specifiche indicazioni del Consorzio e secondo le modalità indicate all'art. 26 del presente regolamento ed a cura e spese dell'utente. L allacciamento delle acque meteoriche ai canali di scarico può anche avvenire attraverso più bocche di scarico. La conduttura di collegamento fra la rete interna ed il canale consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o a mezzo di installatori da esso autorizzati, a totale spesa degli utenti. ART PROPRIETA' DELLE CONDOTTE FOGNANTI I rami della fognatura consortile, anche se costruiti con contributo a fondo perduto degli utenti, e gli allacciamenti costruiti a totale spesa degli utenti per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, appartengono al Consorzio, restando all'utente il diritto dell'uso. Sono invece, di proprietà dell'utente le fognature ricadenti sulla sua proprietà privata. ART MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte ed ai pozzetti di cui all'art. 29, 2 comma, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. Le spese relative a tali operazioni sono a carico dell'utente che ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità e guasto agli apparecchi e/o alle condutture. ART APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE ACQUE DI SCARICO La raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, delle acque reflue nere e tecnologiche è effettuato a deflusso libero. È facoltà del Consorzio imporre all'utente, l'installazione, a sua cura e spese, di apparecchiature di registrazione e controllo degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Tutti gli apparecchi di controllo sono provvisti di apposito suggello metallico o di serratura, apposti dal Consorzio. ART APPARECCHI DI MISURA DELLE ACQUE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 32 PROPRIETÀ - INSTALLAZIONE E GESTIONE Gli apparecchi di misura e di controllo saranno ubicati nel luogo più idoneo stabilito dal Consorzio. Il Consorzio indica il tipo di contatore giudicato più idoneo da installare nelle singole utenze, ne autorizza l'installazione a cura e spese dell'utente stesso; il Consorzio si riserva il Pag16 controllo dell apparecchiatura. L'utente deve provvedere, a richiesta del Consorzio, alla sostituzione, nel caso in cui l'apparecchiatura risulti non adatta, usurata od imprecisa. Il Consorzio, ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente la variazione dell'ubicazione degli apparecchi qualora, per modifiche ambientali o per esecuzione di opere stabili, essi vengano a trovarsi in un luogo poco adatto alle verifiche ed alla loro conservazione. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dal Consorzio. L'effrazione o alterazione dei suggelli per cause estranee all'intervento degli utenti o delle serrature e qualunque altro inconveniente destinato a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, devono essere tempestivamente comunicati al Consorzio. Diversamente il Consorzio avvierà le procedure connesse alla revoca della concessione ed al recupero di eventuali danni arrecati, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 del presente Regolamento. ART VERBALI DI POSA DEGLI APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO La constatazione dell'applicazione e dell'esistenza degli apparecchi misuratori dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su apposito modello, nella quale saranno menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica e il numero di matricola. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi e spostati se non per disposizione del Consorzio. ART GUASTI AGLI APPARECCHI ED ALLE CANALIZZAZIONI INTERNE L'utente deve provvedere a che siano protetti dalle manomissioni gli apparecchi di misura, le canalizzazioni di scarico e gli accessori sulla proprietà privata, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. ART RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI MISURATORI All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, sono redatti, su appositi moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dal Funzionario del Consorzio. In mancanza dell'utente, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità registrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente. ART LETTURA DEI MISURATORI La lettura degli apparecchi misuratori viene normalmente eseguita negli ultimi due giorni di ogni bimestre. Potrà essere effettuata pochi giorni prima o durante la scadenza bimestrale, senza che l'utente possa avanzare reclami o pretendere risarcimento danni. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura bimestrale del misuratore, e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del bimestre successivo, il Consorzio avvierà le procedure connesse alla revoca della concessione ed al recupero di eventuali danni arrecati, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 del presente Regolamento. Il Consorzio ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari, a sua discrezionalità. Pag17 ART IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI MISURATORI Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento degli apparecchi misuratori la quantità di acqua di rifiuto, per tutto il periodo per il quale si possa ritenere dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutata in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli del dubbio funzionamento, durante i quali il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi qualche elemento di riferimento da cui potere risalire alla quantità di acqua scaricata, il quantitativo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici ed induttivi da parte del Consorzio, da considerarsi insindacabili. ART VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito stabilito nel tariffario dispone le opportune i verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, il Consorzio disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al bimestre precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo antecedente, quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito effettuato dall'utente. Se invece, la verifica comprova l'esattezza del misuratore, entro i suoi limiti di tolleranza caratteristici, il Consorzio incamera il deposito effettuato, a titolo di spese di verifica. Quando il contatore indica quantità inferiori a quelle effettivamente immesse, il Consorzio avrà diritto, previa verifica ed accertamenti in presenza della controparte, a richiedere integrazioni di pagamento per il bimestre precedente all'accertamento ed eventualmente per altri periodi antecedenti ove sia esattamente accertata. ART ACCERTAMENTI - VERIFICHE - CONTROLLI Gli agenti addetti ai servizi di fognatura e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare. Questi dovendo entrare nella proprietà privata, è tenuto ad esibirla all'utente. Il Consorzio avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta delle acque reflue e meteoriche, ed effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare le condizioni di formazione, trattamento, convogliamento ed immissione nella rete consortile delle acque reflue. Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diversa determinazione del Consorzio. Diversamente il Consorzio avvierà le procedure connesse alla revoca della concessione ed al recupero di eventuali danni arrecati, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 del presente Regolamento. Resta altresì salvo il diritto del Consorzio di revoca della concessione e di riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno. Al Consorzio sono demandati i poteri in materia di ispezione e di campionamento, contemplati negli artt. 49 e 50 del D.L.vo 152/99 e s.m.i.. ART CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI Il Consorzio si riserva di raccogliere senza preavviso, nei pozzetti di controllo di cui all'art. 26, i campioni dei liquami scaricati nella fognatura consortile, per verificare l'osservanza dei limiti di Pag18 cui all'art. 19 del presente Regolamento. Il tipo e le modalità di campionamento saranno quelli fissati, per ciascuna industria nel relativo disciplinare di concessione. Nel caso di opposizioni od ostacolo alle predette operazioni si applicano le norme dell'art. 40 del presente regolamento. Le determinazioni analitiche verranno effettuate su un campione medio prelevato nell arco di tre ore o istantaneo, come risulta definito nel contratto di concessione. Ove non altrimenti indicato nel presente regolamento, le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi «metodi analitici» per le acque pubblicati dall'istituto di Ricerca Sulle Acque (CNR) e successivi aggiornamenti. L'utente potrà nominare un suo tecnico di fiducia che presiederà alle determinazioni analitiche nel laboratorio di fiducia del Consorzio, curando la difesa dell'utente affinché tali determinazioni siano fatte secondo la normativa IRSA vigente. ART IL CANONE DISTINTO PER I DUE TIPI DI INSEDIAMENTO Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio un canone annuo da pagarsi in 6 rate bimestrali posticipate, quale contributo alle spese di esercizio e manutenzione e della fognatura e dell'impianto di depurazione. Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza, applicando le formule di seguito riportate. Per quanto concerne la distinzione tra acque reflue urbane e industriali, si intende: a) per acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento; b) per acque reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie anche separate e provenienti da agglomerato. ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Si applica la formula (D.P.R e L.R n 81) i Si T = F2 + f2 + dv + K 2 db + df + da f Sf ove 2 V2 T 2 = /anno, rappresenta la somma annua complessiva dovuta dall'utente F 2 = /anno, rappresenta il termine fisso per utente ed è dato F 2 = S 2 c q L 2 ove S 2 =mq, è la superficie coperta ove si svolge il ciclo produttivo dell'insediamento c = indica il tipo di insediamento vale 2 per insediamenti in aree industriali Pag19 vale 1 per insediamenti in aree artigianali q = rappresenta l'entità dell'utenza, che influisce sul dimensionamento degli impianti e viene determinato in base al volume di acqua prelevato vale 1 per consumi fino a 100 mc. vale 2 per consumi oltre i 100 mc. L 2 = /mq x anno, costo annuo unitario, dovuto per mq di superficie definita come in S2 valore 0, /mq x anno f 2 = /mc, rappresenta il costo medio unitario per il servizio di fognatura valore 0, /mq dv, db, df esprimono i costi di depurazione parziale relativi alle diverse fasi di trattamento dell'impianto di depurazione, sono aliquote di d 2 dv = 0,3 d 2 costo medio unitario dei trattamenti preliminari e primari db = 0,4 d 2 costo medio unitario del trattamento secondario df = 0,3 d 2 costo medio unitario del trattamento e smaltimento dei fanghi primari d 2 = /mc valore 0, K 2 = esprime le caratteristiche qualitative delle acque di scarico K 2 =0 per gli scarichi che rientrano in tab. 3 Allegato 5 K 2 = K 2 x K 2 per gli scarichi oltre tab. 3 Allegato 5, ove K 2 =2/1 per acque reflue industriali (tab. 1) COD K 2 = 1 quando 2 BOD5 COD K 2 = 2 quando 4 BOD5 COD COD K 2 = 0,5 quando 2 < < 4 BOD 5 BOD 5 da = /mc rappresenta l eventuale maggiore onere di depurazione per la presenza di inquinanti diversi dai materiali riducenti o da quelli in sospensione da = 0 per gli scarichi che rientrano in tab. 3 Allegato 5 da = (a + d) dv + (b + c) db negli altri casi, ove 1 a = 5 Ci C * relativo ai parametri 1,3,4,5,6,7,8,9,11 della tab. 2 C * C Pag20 1 b = 4 1 c = 2 1 d = 2 Ci C * C * C Ci C * C * C Ci C * C * C relativo ai parametri 19,20,21,22,23,24,25,26 della tab. 2 relativo ai parametri 2,10,12,17,18 della tab. 2 relativo ai parametri 13,14,15,16 della tab. 2 ove Ci = è la concentrazione del parametro i-esimo nell'effluente dell'utente C = è la concentrazione Tab. 3 del parametro i-esimo, riportata in tab. 2 C* = è la concentrazione C* del parametro i-esimo riportata in tab. 2 I valori di L 2 - f 2 - d 2 sono aggiornati annualmente sulla base dei parametri stabiliti dalle competenti Autorità. Y i = mg/lt di O 2 Y f = mg/lt di O 2 S i = mg/lt S f = mg/lt rappresenta la richiesta di ossigeno chimico (COD) dell'effluente industriale rappresenta la richiesta di ossigeno chimico (COD) del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria = 300 mg/lt rappresenta i materiali in sospensione totali del l'effluente industriale rappresenta i materiali in sospensione total i del liquame grezzo totale affluente all'impianto = 200 mg/lt Per quanto riguarda i limiti di accettabilità essi sono definiti nell'allegato B. Pag Vedere altro
COMUNE di SAMBUCA DI SICILIA Provincia Regionale di Agrigento REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Il CAPO AREA TECNICA Geom. Maniscalco Giovanni PREMESSA In forza della sopravvenuta legge Dettagli REGOLAMENTO DI FOGNATURA CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art.1. Finalità del regolamento 1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell ambito del territorio consortile, la raccolta, il convogliamento Dettagli RUZZO RETI S.p.A. TERAMO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
RUZZO RETI S.p.A. TERAMO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2 Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Dettagli REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Etra S.p.A. Energia Territorio Risorse Ambiente REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Approvato dall Assemblea di ATO Brenta il 26 aprile 2010 con deliberazione n. 2 INDICE TITOLO I Disposizioni generali... Dettagli REGOLAMENTO FOGNATURA
REGOLAMENTO DI FOGNATURA INDICE SEZIONE I - NORME GENERALI... 5 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 5 ART. 2 - DEFINIZIONI... 5 ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI... 6 ART. 4 - COMPETENZE... 7 ART. Dettagli Autorità d Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese
REGOLAMENTO PER L USO DELLE PUBBLICHE FOGNATURE AFFERENTI L IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BREMBATE E PER LO SCARICO SU SUOLO - SOTTOSUOLO Hidrogest S.p.A. INDICE PER ARGOMENTI CAPITOLO I..1 DISPOSIZIONI GENERALI Dettagli Regolamento del Servizio Idrico Integrato della città di Milano
Regolamento del Servizio Idrico Integrato della città di Milano Approvato nella seduta del Consiglio d Amministrazione dell Ufficio ATO della Città di Milano del 28 maggio 2012 Indice 1. Norme generali Dettagli REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE
REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - FINALITA' Il presente regolamento ha lo scopo di: a) disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta e l'allontanamento Dettagli REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E PER L ESERCIZIO DELLE FOGNATURE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E PER L ESERCIZIO DELLE FOGNATURE Approvato con delibera consiliare n. 77 del 21.7.2000 SEZIONE I - NORME GENERALI Art. 1 Dettagli servizio idrico Regolamento del servizio idrico integrato
servizio idrico Regolamento del servizio idrico integrato Approvato dall Assemblea ATO con delibera n. 13 del 17.12.2008 Aggiornamento: 17 febbraio 2009 Il Gruppo Hera Hera è una delle maggiori società Dettagli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA URBANA TITOLO I PREMESSE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA URBANA TITOLO I PREMESSE Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento stabilisce le norme per l immissione nei collettori della fognatura Dettagli PARTE SECONDA. Approvato in Assemblea con Delibera n. /25.11.2011
Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Toscana Costa Regollamento dii sommiiniistraziione Serviiziio Idriico Integrato PARTE SECONDA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Approvato in Assemblea Dettagli CITTÁ DI ALGHERO PROVINCIA DI SASSARI. Regolamento Fognario
CITTÁ DI ALGHERO PROVINCIA DI SASSARI Regolamento Fognario o INDICE CAPITOLO PRIMO pag. 3 DEFINIZIONI GENERALI " 3 Definizione di scarico " 3 Classificazione degli scarichi " 3 Definizione di impianto Dettagli DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA NEI COMUNI DELL ATO UMBRIA
Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 dell Assemblea Consortile dell 8 maggio 2009 REGOLAMENTO per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia Dettagli CITTA DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia)
CITTA DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) SETTORE TECNICO Servizio Idrico Integrato REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE Redatto da : Ing. Salvatore CASCELLA Bordighera 19.12.2012 Approvato Dettagli COMUNE DI JESOLO REGOLAMENTO PER L USO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE E PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE USATE
COMUNE DI JESOLO REGOLAMENTO PER L USO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE E PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE USATE Jesolo, Dicembre 1998 PREMESSA 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4 Dettagli ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Regolamento del Servizio Idrico Integrato
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Regolamento del Servizio Idrico Integrato REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INDICE CAPO I CONDIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Dettagli REGOLAMENTO. per il servizio della fognatura della città di Trieste
REGOLAMENTO per il servizio della fognatura della città di Trieste Adottato con deliberazione consiliare n. 41 dd.18.03.1998, ravvistata immune da vizi di legittimità dal Comitato Regionale di Controllo Dettagli CITTÀ DI PESCARA AREA TECNICA E LL. PP. SETTORE IDRICO INTEGRATO
CITTÀ DI PESCARA AREA TECNICA E LL. PP. SETTORE IDRICO INTEGRATO REGOLAMENTO DEL SETTORE IDRICO INTEGRATO SERVIZIO IDRICO SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Dettagli COMUNE DI CANEVA PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE
COMUNE DI CANEVA PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA Approvato con D.C. n. 305 del 28/12/1980 ARTICOLO 1 Tutti gli scoli delle acque piovane e degli acquai, bagni, Dettagli Comune di Noventa di Piave Provincia di Venezia
Comune di Noventa di Piave Provincia di Venezia Regolamento comunale di fognatura Noventa di Piave, 05/04/2012 Il Responsabile di P.O. Servizi Tecnici Modanese arch. Nicoletta Prot. n. 6048 del 24/04/2012 Dettagli COMUNE DI ALATRI. Provincia di Frosinone REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE
COMUNE DI ALATRI Provincia di Frosinone REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina lo Dettagli CITTÀ DI VENARIA REALE Provincia di Torino
CITTÀ DI VENARIA REALE Provincia di Torino REGOLAMENTO PER IMMISSIONI NELLE FOGNATURE COMUNALI Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del - adottato dal Consiglio Comunale nella seduta Dettagli Regolamento del Servizio Acquedotto
2010 Rev. 01 21/05/2010 Regolamento del Servizio Acquedotto Approvato dal CDA di Uniacque nella seduta del 21.05.2010 Approvato dall Assemblea del Consorzio dell Autorità d Ambito Ottimale della Provincia Dettagli COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE REGOLAMENTO FOGNARIO E DI DEPURAZIONE COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE IMMESSI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DI REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE Dettagli REGOLAMENTO FOGNATURA
REGOLAMENTO FOGNATURA Adottato con delibera C.C. n. 132 del 17.10.1975 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Immissioni nei canali della fognatura. Tutti gli scoli delle acque di qualsiasi natura e delle Dettagli INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO DEGLI SCARICHI ACQUE REFLUE
COMUNE DI PONZA PROVINCIA DI LATINA INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO DEGLI SCARICHI ACQUE REFLUE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE NON SERVITE DI PUBBLICA Dettagli REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE