Source: http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/library/law/5004535%2C47%2C20101231
Timestamp: 2015-03-31 09:39:40
Document Index: 29985904

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 3', '§ 3', '§ 6', '§ 6', '§ 22', '§ 5', '§ 14', '§ 14', '§ 14', '§ 10', '§ 15', '§ 14', '§ 15']

Anhang 1, Checkliste zum sicheren Betreiben einer Batterieladeanlage - Bibliothek - arbeitssicherheit.de
HomeAktuellesNewsNewsletterNewsletter-ArchivWissenÜbersichtFachbeiträgeThemenBrandschutzExplosionsschutzGefahrstoffePSAErste HilfeBGVR-VerzeichnisLexikonWerkzeugeChecklistenRechnerBibliothekÜbersichtTransferrechnerTrainingÜbersichtUnterweisungOlli Ex-SchutzOlli GefahrstoffeSchulungsfolienFortbildungE-Learning Grundlagen des ExplosionsschutzesE-Learning Zoneneinteilung Ex-SchutzE-Learning Brandschutz auf BaustellenSchulungsfolien ExSchutzVeranstaltungsbörseMarktplatzÜbersichtBranchenbuchProdukte / AusstatterStellenbörseShopSpiele
DGUV Information 209-067 - Ladeeinrichtungen für Fahrzeugbatterien (bisher: BGI 5017)Titel: Ladeeinrichtungen für Fahrzeugbatterien (bisher: BGI 5017)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: DGUV Information 209-067Referenz: [keine Angabe]Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften Stand der Vorschrift: Ausgabe 2010VorwortDas Laden von Batterien ist gefährlicher, als es im Allgemeinen angenommen wird; das kann durch die Auswertung von untersuchten Unfällen mit explodierten Batterie belegt werden.Batterieanlagen werden typischerweise mit niedrigen Gleichspannungen betrieben.Bei Störungen in Anlagen und Arbeits- oder Betriebsmitteln sowie bei Verhaltensfehlern können jedoch hohe Kurzschlussströme auftreten, die Gefahren für Personen, aber auch eine große Brandgefahr darstellen.Ladevorgänge können Gase bilden und freisetzen, die unter gewissen Bedingungen gefährlich sind und daher besondere Schutzmaßnahmen erfordern.Durch die Bildung von Wasserstoff, der beim Laden zusammen mit Sauerstoff ein Wasserstoff/Luft-Gemisch, so genanntes "Knallgas" bildet, besteht Explosionsgefahr, denn Knallgas ist hochexplosiv. Ein Funke kann ausreichen, um eine Explosion auszulösen.Die Knallgasbildung wird bei einer zu hohen Ladespannung und beim Überladen der Batterien noch erheblich intensiviert.Während des Ladens ist es deshalb wichtig, die Bildung einer starken Gasung dauerhaft auszuschließen, weil durch die dabei entstehende explosionsfähige Atmosphäre ein hohes Verletzungsrisiko durch einen möglichen Batteriezerknall besteht.Das Auftreten eines explosionsfähigen Gemisches kann neben der Benutzung geeigneter Ladegeräte auch durch eine ausreichende Lüftung verhindert werden.Weiterhin ist eine Funkenbildung, z.B. durch Schleif- oder Trennarbeiten, Benutzung von Streichhölzern und Feuerzeugen oder elektrische Zündfunken durch Schaltkontakte und Entladungen, wirksam zu verhindern. Außerdem gilt ein Rauchverbot.Letztlich ist häufig die stark ätzende Wirkung von Elektrolyten unbekannt oder sie wird erheblich unterschätzt.Um Unfälle und Explosionen beim Umgang mit Batterien zu vermeiden, sind gut geschultes Personal und richtig ausgestattete Ladeeinrichtungen unerlässlich.Redaktionelle InhaltsübersichtAbschnitt Anwendungsbereich1Begriffsbestimmungen2Batterieladestation3Allgemeine Beschaffenheitsmerkmale3.1Explosionsschutz und Lüftung3.2Verhinderung elektrostatischer Entladungen3.3Bodenbeschaffenheit3.4Einzelladeplatz4Allgemeines4.1Bau und Ausführung4.2Errichten der elektrischen Anlage5Allgemeine Anforderungen5.1Besondere Anforderungen5.2Zusätzliche Anforderungen zur Explosionssicherheit5.3Sicherheitskennzeichnungen, Aushänge, Einrichtungen, Regelungen6Betreiben von Batterieladeeinrichtungen7Gefährdungsbeurteilung7.1Schutzmaßnahmen7.2Bereitstellungszustand der Batterien7.3Laden7.4Explosionsgefahr7.5Umgang mit Elektrolyt7.6Inbetriebnahme7.7Instandhaltung7.8Schutzkleidung7.9Maßnahmen gegen Entstehungsbrände7.10Transport von Batterien7.11Entsorgung7.12Unterweisung7.13Inspektion und Prüfungen8Inspektion von Batterien8.1Prüfung der Arbeitsmittel8.2Prüfungen beim Vorhandensein explosionsgefährdeter Bereiche8.3Erste Hilfe bei Verätzungen9Betriebsanweisung10Anwendungsbereich10.1Gefahrstoffbezeichnung10.2Gefahren für Mensch und Umwelt10.3Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln10.4Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall10.5Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe10.6Instandhaltung10.7Entsorgung10.8Folgen bei Nichtbeachtung10.9Literaturverzeichnis11 Checkliste zum sicheren Betreiben einer BatterieladeanlageAnhang 1Muster-BetriebsanweisungAnhang 2Abschnitt 1 – AnwendungsbereichDiese BG-Information dient dem Schutz von Personen vor Gefahren, die hauptsächlich durch elektrischen Strom, wie Körperdurchströmung und Lichtbogenbildung, durch gefährliche Arbeitsstoffe, z.B. freigesetzte Gase und Elektrolyt, sowie gefährlicher Reaktionen, wie Knallgasbildung mit Explosionsgefahr und Batteriezerknall, bei der Benutzung von Batterieladeeinrichtungen für Fahrzeuge entstehen können. Sie enthält grundsätzliche Maßnahmen und Hinweise für die Errichtung von Batterieladeanlagen sowie Mindestanforderungen, welche die Sicherheit beim Betreiben und Instandhalten gewährleisten.Die Informationen sind nicht zum Betreiben und Benutzen von Ladestationen (Stromtankstellen) für in der Automobilindustrie hergestellte Elektroautos (Elektromobile) bestimmt. Ebenso fallen Batterieladeanlagen für den Untertage-Bergbau, an Bord von Schiffen und auf Off-shore-Einrichtungen, für die internationales Seerecht bindend ist, nicht in den Anwendungsbereich.Abschnitt 2 – BegriffsbestimmungenAnlagenverantwortlicherPerson, die beauftragt ist, während der Durchführung von Arbeiten die unmittelbare Verantwortung für den Betrieb der elektrischen Anlage bzw. Anlagenteile zu tragen, die zur Arbeitsstelle gehören.Anmerkung:Er kann die möglichen Auswirkungen der Arbeiten auf die in seinem Zuständigkeitsbereich befindlichen Anlagen bzw. der Anlagenteile und die Auswirkungen von diesen auf die vorgesehene Arbeitsausführung beurteilen. Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden.Antriebsbatteriedient als Energiequelle zum elektrischen Antrieb von Flurförderzeugen. Sie kann fester oder auswechselbarer Bestandteil des Fahrzeugs sein. Antriebsbatterien werden auch Traktionsbatterien genannt.Batteriebesteht aus zwei oder mehreren elektrisch miteinander verbundenen Zellen.Batterieanlageumfasst die Batterie sowie die unmittelbar hiermit verbundene Schalt- und Ladeeinrichtung.Batterieeinbauraumist für die Unterbringung von Batterien ausgelegt, um sie vor Umwelteinflüssen und unbefugtem Zutritt sowie Zugriff von Personen zu schützen. Außerdem dient der Batterieeinbauraum zum Schutz vor Gefahren, die von der Batterie ausgehen.Batterieladeeinrichtungumfasst sowohl Batterieladeräume, Batterieladestationen, Einzelladeplätze als auch die zum Laden erforderlichen elektrischen Arbeits- und Betriebsmittel sowie deren Zubehör. Sie wird umgangssprachlich auch als Batterieladeanlage bezeichnet.Batterieladeraumist ein Raum in einem Gebäude, in dem Batterien nur vorübergehend zum Laden aufgestellt werden. Die Ladegeräte sind hiervon räumlich getrennt.Der Batterieladeraum wird in dieser BG-Information als Batterieladestation bezeichnet.Batterieladestationist ein Raum oder Bereich, in dem Batterien nur vorübergehend zum Laden aufgestellt werden und in dem gleichzeitig die Ladegeräte untergebracht sind.BedienungsgangEin Gang, genutzt zum Bedienen, wie Schalten, Steuern, Einstellen oder Überwachen, von technischen Einrichtungen.Befähigte Personist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung der Arbeitsmittel verfügt.Bestimmungsgemäßer GebrauchGebrauch von Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen, die im Einklang mit den Produktbeschreibungen, Anweisungen und Informationen stehen, die vom Lieferanten zur Verfügung gestellt werden.Betriebsstätte, elektrischeist ein Raum oder ein Ort, der im Wesentlichen zum Betrieb elektrischer Anlagen dient und in der Regel nur von Personen betreten wird, die zumindest elektrotechnisch unterwiesen wurden.Betriebsstätte, abgeschlossene elektrischeist ein Raum oder ein Ort, der ausschließlich dem Betreiben elektrischer Anlagen dient und unter Verschluss gehalten wird. Zutritt haben Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen, Laien jedoch nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen.Brandist ein Schadenfeuer (nicht bestimmungsgemäßes Brennen) mit Licht- und Wärmeentwicklung als Reaktion zwischen einem brennbaren Stoff und dem Sauerstoff der Luft.BrandklassenEs werden für den Anwendungsbereich dieser BG-Information folgende Brandklassen unterschieden:Brandklasse A:Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle.Brandklasse B:Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin.Einzelladeplatz (Ladestelle)ist ein durch geeignete Anordnung und Kenntlichmachung für das Laden von Batterien eingerichteter Platz in Arbeits-, Lager- oder Betriebsräumen.Elektrische Arbeitsmittelsind gebrauchsfertige elektrische Betriebsmittel, die fest oder über eine Steckvorrichtung mit der elektrischen Anlage verbunden sind.Elektrische Betriebsmittelsind alle Produkte, die zum Zweck der Erzeugung, Umwandlung, Übertragung, Verteilung oder Anwendung von elektrischer Energie oder zum Übertragen, Verteilen und Verarbeiten von Informationen benutzt werden. Den elektrischen Betriebsmitteln werden Schutz- und Hilfsmittel gleichgesetzt, soweit an diese Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Sicherheit gestellt werden. Elektrische Betriebsmittel können auch Arbeitsmittel sein.Elektrische Gefährdungist die Möglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch das Vorhandensein elektrischer Energie in einer Anlage oder einem Betriebsmittel.Elektrofachkraftist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.Elektrotechnisch unterwiesene Personist, wer durch eine Elektrofachkraft über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen unterwiesen wurde.Eine unterwiesene Person darf elektrotechnische Tätigkeiten nur unter der Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft ausführen.Entladen einer BatterieVorgang, bei dem eine Batterie unter festgelegten Bedingungen in den Zellen erzeugte elektrische Energie an einen äußeren Stromkreis liefert.Explosionist eine plötzliche Oxidationsreaktion mit der Bildung von Flammen, dem Anstieg der Temperatur und des Druckes oder beidem gleichzeitig. Dabei können Personen verletzt, Gebäude oder Anlagenteile zerstört sowie weitere brennbare Stoffe entzündet werden (Folgebrände).Explosionsfähige Atmosphäreist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich ein Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt.Explosionsfähiges Gemischist ein Gemisch aus brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben, in dem sich ein Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt.Explosionsgefährdeter Bereichist ein Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann. Ein Bereich, in dem die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre ausgeschlossen ist, gilt nicht als explosionsgefährdeter Bereich.Feuchte und nasse Räumesind Räume oder Orte, in denen die Sicherheit der Betriebsmittel durch Feuchtigkeit, Kondenswasser, chemische oder ähnliche Einflüsse beeinträchtigt werden kann.Feuergefährdeter Bereichist ein Bereich, in dem sich leicht entzündliche Stoffe auf den elektrischen Betriebsmitteln ablagern oder sich so nähern können, dass eine Brandgefahr besteht.Flurförderzeugemit batterieelektrischem Antrieb sind überwiegend innerbetrieblich verwendete Fahrzeuge, die entsprechend ihrer Bauart zum Befördern von Personen sowie zum Transportieren, Ziehen, Schieben, Heben und Stapeln von Lasten aller Art verwendet werden.Sie laufen mit Rädern auf Flur und sind frei lenkbar. Die elektrische Energie wird einer fahrzeugeigenen Batterie entnommen.Beispiele: Gabelstapler, Hubwagen, Elektrokarren, Regalbediengeräte, Kehrmaschinen, Bohnermaschinen, Fahrzeuge zur Personenbeförderung.Freies Raumluftvolumenin der Regel angegeben in m3, errechnet sich aus dem Raumluftvolumen abzüglich der Volumen aller Gegenstände und Einbauten, wie Inventare und Installationen.GasenBildung von Gas (Gasemission) durch Elektrolyse des Elektrolyten.Gasungsspannungist die Ladespannung, oberhalb derer eine Batterie deutlich zu gasen beginnt.Gefährliche explosionsfähige Atmosphäreist eine explosionsfähige Atmosphäre, die in einer solchen Menge (Gefahr drohende Menge) auftritt, dass besondere Schutzmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Schutzes von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer oder Anderen erforderlich werden.Ladeeinrichtung/-anlagefür Fahrzeugbatterien umfasst Batterieladeräume, Batterieladestationen, Einzelladeplätze sowie die zum Laden erforderlichen elektrischen Arbeits- und Betriebsmittel.Sie sind von anderen Betriebsbereichen durch geeignete Maßnahmen, z.B. Wände, Abstände, Hindernisse oder Kenntlichmachung, räumlich abgegrenzt.Ladegerätist ein elektrisches Betriebsmittel zum Laden, Erhaltungsladen und Ausgleichsladen von Batterien. Dabei wird elektrische Energie in die Batterie eingespeist.Ladestelle (Einzelladeplatz)freie Stellfläche, die für das Wiederaufladen von Batterien kenntlich gemacht und dafür eingerichtet ist. Dieser Bereich kann auch für die Batteriewartung benutzt werden.Ladung einer BatterieVorgang, bei dem eine Batterie aus einem äußeren Stromkreis elektrische Energie aufnimmt, welche in chemische Energie umgewandelt wird.Luftvolumenstromkennzeichnet die von einer Lüftungsanlage absolut geförderte Luftmenge, in der Regel angegeben in m3/h.Ordnungsgemäßer Zustandim Sinne der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A3) liegt vor, wenn die Maßnahmen zum Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) und die Maßnahmen zum Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) den Anforderungen entsprechen, die bei der ersten Inbetriebnahme als Grenzwerte für die Erstprüfungen zugrunde gelegt werden. Außerdem werden dadurch auch die Vermeidung nicht elektrischer Gefahren sowie die Funktionsfähigkeit beschrieben.Ortsfeste elektrische Arbeits- und Betriebsmittelsind fest angebrachte Arbeitsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden. Derartige Betriebsmittel werden an einem bestimmten Platz verwendet und während des Betriebes nicht in der Hand gehalten oder bewegt. Die Anschlussleitungen sind ortsfest oder mindestens geschützt verlegt.Dies sind z.B. Bearbeitungsmaschinen, wie Standbohr-, Dreh-, Fräsmaschinen, Kompressoren, Stapler-Ladegeräte, große Schutzkleinspannungstransformatoren usw.Ortsveränderliche elektrische Arbeits- und Betriebsmittelsind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.Dies sind z.B. handgeführte Elektrowerkzeuge, Handleuchten, Verlängerungsleitungen, Mehrfachverteiler, Leitungsroller, Geräteanschlussleitungen, Schutzkleinspannungs- und Trenntransformatoren, Ladegeräte, Haushaltsgeräte, Geräte der Daten- und Informationstechnik sowie der Unterhaltungselektronik.Prüfenist das Anwenden von Maßnahmen zum Bestimmen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Arbeitsmitteln.Prüffristist der Zeitraum bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung. Sie muss so festgelegt werden, dass der Prüfgegenstand nach allgemein zugänglichen Erkenntnisquellen, betrieblichen Erfahrungen oder auf Basis spezifischer Nachweise im Zeitraum zwischen zwei Prüfungen sicher benutzt werden kann.Raumluftvolumenerrechnet sich aus der Nutzfläche x Raumhöhe, in der Regel angegeben in m3.Schädigende Einflüssekönnen durch die Umgebungsbedingungen auf elektrische Arbeitsmittel einwirken. Während der Lagerung, des Transportes und der Benutzung können sich beispielsweise nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch, Schmutz- und Staubeinwirkungen, Feuchtigkeit und Nässe, Korrosionseinwirkungen, Öle, Fette, Säuren, Laugen, rauer Betrieb, mechanische Beanspruchungen, chemische und thermische Einflüsse schädigend auswirken.Starterbatteriedient hauptsächlich als Energiequelle zum Starten von Verbrennungsmaschinen in Motor-Fahrzeugen, für Beleuchtung und die weiteren Zusatzeinrichtungen.Untere Explosionsgrenze (UEG)ist der untere Grenzwert der Konzentration (Stoffmengenanteil) eines brennbaren Stoffes in einem Gemisch von Gasen, Dämpfen, Nebeln und/oder Stäuben, in dem sich nach dem Zünden eine von der Zündquelle unabhängige Flamme gerade nicht mehr selbstständig fortpflanzen kann.Verkehrssicherungspflichtbeschreibt allgemein einen Handlungsbedarf, um vorhandene Gefahrenquellen zu sichern. Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft, d.h., sie selbst hervorruft oder sie in seinem Einflussbereich andauern lässt, hat die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen, damit sich potenzielle Gefahren nicht zum Nachteil für ihn und andere Personen auswirken können.Verantwortlich ist, wereine Gefahrenquelle schafft oder unterhält,eine Sache beherrscht, die für andere gefährlich werden kann undeine gefährliche Sache dem allgemeinen Verkehr aussetzt oder in Verkehr bringt.Wechselbatteriensind Antriebsbatterien, die zum Laden aus dem Fahrzeug herausgenommen werden.Wiederkehrende Prüfungendienen der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen und Arbeitsmittel hinsichtlich des Betreibens.Sie sollen Mängel aufdecken, die nach der Inbetriebnahme aufgetreten sind und den Betrieb behindern oder Gefährdungen hervorrufen können.Zelleist eine Baugruppe, bestehend aus Elektroden und Elektrolyt, welche die Grundeinheit einer Batterie bildet.ZoneneinteilungExplosionsgefährdete Bereiche werden nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen unterteilt. Diese Einteilung dient als Grundlage für die Festlegung von Maßnahmen, insbesondere zur Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre.Abschnitt 3 – BatterieladestationEine Batterieladestation, umgangssprachlich auch als "Batterieladeraum" bezeichnet, ist immer dann erforderlich, wenn mehrere Batterieladeanlagen an zentraler Stelle betrieben oder z.B. im Mehrschichtbetrieb die entladenen Antriebsbatterien aus den Flurförderzeugen ausgebaut und gegen geladene ausgewechselt werden.Abschnitt 3.1 – Allgemeine BeschaffenheitsmerkmaleDer Raum oder Bereich soll frei von Erschütterungen, trocken, frostfrei und kühl sein. Unmittelbare Sonneneinstrahlung und Temperaturunterschiede im Raum sind zu vermeiden. Die Raumtemperatur sollte vorzugsweise zwischen +10 °C und maximal +25 °C liegen. Anzustreben ist eine Temperatur von +20 °C.Wenn im Einzelfall Ladevorgänge in nicht frostfreien Bereichen, das können Ladestellen in unbeheizten Hallen oder in Außenbereichen sein, wie sie beispielsweise auf Bauhöfen und in Straßenmeistereien vorkommen können, durchgeführt werden, so ist generell der Batteriehersteller hinsichtlich der zu berücksichtigenden batteriespezifisch zulässigen Umgebungstemperaturen während der Ladung und gegebenenfalls Lagerung zu befragen.Bild 3-1: Batterieladestation, Mindestabstände und -abmessungenFür die Batterieladestation sollte generell ein eigener Brandabschnitt vorgesehen werden. Festlegungen dazu enthält die "Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen" (EltBauVO).Weitere Vorgaben können die jeweiligen Landesbauordnungen enthalten.Nach der EltBauVO sind elektrische Betriebsräume von anderen Räumen feuerbeständig abzutrennen, d.h. Wände, Decke und Boden müssen aus feuerbeständigen Bauteilen F90 entsprechend DIN 4102 Teil 2 bzw. E190 entsprechend EN 13501 bestehen.Bild 3-2: Planungshilfe zur Errichtung einer Ladestation für FlurförderzeugeTüren von Batterieladestationen, wie sie beispielsweise in Kfz-Werkstätten betrieben werden, müssen nach außen aufschlagen und elektrolytbeständig sein.Auch Fensterrahmen sowie Podeste und Wannen für das Aufstellen der Batterien müssen gegen die Einwirkungen des Elektrolyten beständig sein, außer bei Batterien mit gasdichten und geschlossenen Zellen.Bei den überwiegend eingesetzten Bleibatterien sind derzeit mehrere Bauformen im Einsatz.Die geschlossenen Batterien, die als "wartungsarm" bezeichnet werden, sind mit Stopfen oder Deckeln versehen, die zu Wartungszwecken entfernt werden können. Dadurch können die Zellen mit Wasser nachgefüllt werden. Ein Austritt von Elektrolyt oder Gas wird allerdings nicht verhindert, da die Stopfen und Deckel über eine Öffnung verfügen, durch welche entstehende Gase entweichen können.Bei verschlossenen Batterien ("wartungsfrei") können die Zellen nicht mehr geöffnet werden, da sie verschweißt sind. Bei Überladung entstehende Gase können durch Überdruckventile entweichen, wenn der innere Druck einen vorbestimmten Wert überschreitet. Ein Auslaufen von Elektrolyt oder Nachfüllen mit Wasser ist dabei nicht mehr möglich.Starterbatterien für Kraftfahrzeuge werden häufig in trocken vorgeladenem Zustand angeliefert, dann wird vor dem Einbau in das Fahrzeug der Elektrolyt eingefüllt. Heutzutage entfällt neuerdings überwiegend auch das Auffüllen, und zwar, wenn die Batterien bereits mit Elektrolyt befüllt zur Verfügung gestellt werden.Bei Batterien in Elektrofahrzeugen ist zur Vermeidung von Kurzschlüssen und mechanischen Beschädigungen ein Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren aktiver Teile, d.h. Berührungsschutz) erforderlich, auch bei Batteriespannungen unter 60 V DC.Abschnitt 3.2 – Explosionsschutz und LüftungVermeidung explosionsfähiger AtmosphäreWährend des Betriebes von Batterien, die wässrigen Elektrolyt enthalten, können Gase freigesetzt werden und eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Das erfolgt meistens während der Ladung. Die Gase entstehen während der Elektrolyse des Wassers durch den Ladestrom. Unter den erzeugten Gasen befindet sich auch Wasserstoff. Dieser kann brennbar und bei bestimmter Konzentration, Temperatur und äußerer Zündquelle explosibel sein, wenn er in die Umgebung abgegeben wird.Geringe Luftbewegungen, wie natürlicher Zug, thermische Konvektion, Umhergehen von Personen oder Fahrzeugbewegungen, können bereits die Vermischung des Knallgases mit der Luft erheblich beschleunigen, was zu einer Verminderung der Konzentration beiträgt.Als unterer explosionsfähiger Grenzwert (UEG) gelten 4 Vol.-% Wasserstoffanteil in der Luft.Bild 3-3: Ladestation für Batterien, abgestellt in säurefesten und ableitfähigen Kunststoffwannen. Die Ladegeräte stehen auf einer nicht brennbaren Konsole.Negativ: Die Ladegeräte befinden sich oberhalb der Batterien, im Bereich des ausgasenden Knallgases (Explosionsgefahr).Außerdem: Überfüllte AuffangwannenDie Wasserstoffkonzentration sollte jedoch unterhalb der Schwelle von 50 % der UEG gehalten werden (≤ 10% sind anzustreben).Wenn der Grenzwert nicht eingehalten werden kann, muss für eine ausreichende natürliche oder technische Lüftung gesorgt werden.Die Risiken können weiterhin durch eine angepasste Ladetechnik, durch die Batterieausführung und durch die Vermeidung von Zündquellen vermindert werden. Zur sinnvollen Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen besteht die Notwendigkeit, eine Zoneneinteilung gemäß TRBS 2152 Teil 2 durchzuführen (siehe Abschnitt 7.1).Antworten auf Fragestellungen zum Explosionsschutz bietet die BG-Information "Explosionsschutz - Antworten auf häufig gestellte Fragen" (BGI 5027).Bei der lüftungstechnischen Gestaltung ist möglichst eine natürliche Lüftung anzustreben.Natürliche LüftungWerden Batterien nur gelegentlich und einzeln geladen (z.B. Einzelladeplatz in einer Werkhalle), so reicht die natürliche Lüftung des Raumes in der Regel aus.Dieses ist z.B. in Kfz-Werkstätten zur Auf- und Unterhaltungsladung von einzelnen Starterbatterien der Fall.Sind regelmäßig mehrere Batterien zu laden, kann es erforderlich sein, eine abgetrennte Ladestation zu errichten. Auch hier muss eine ausreichende natürliche Lüftung des Bereiches sichergestellt sein.Bild 3-4: Lüftungsgitter zur natürlichen Lüftung in der Zugangstür einer kleinen Ladestation für Pkw-Starterbatterien.Negativ: Abweichende Sicherheitskennzeichnungen gemäß Abschnitt 6.Befindet sich diese Ladestation in einem separaten Raum, ist es erfahrungsgemäß ausreichend, wenn sich die Zuluft- und Abluftöffnungen an gegenüberliegenden Wänden und raumdiagonal befinden (Querlüftung). Werden die Öffnungen innerhalb der gleichen Wand angebracht, so ist eine vertikale Trennung im Abstand von mindestens 2 m erforderlich, wobei die Ausströmöffnung oben anzuordnen ist.Batterieladestationen erfordern Zuluft- und Abluftöffnungen jeweils mit einem mindestens freien Öffnungsquerschnitt A, der nach folgender Formel berechnet werden kann (DIN VDE 0510-3):A = 28 x Q in cm2Dabei sind:28 = festgelegter FaktorQ = Luftvolumenstrom in m3/h.Die Luftführung muss eine Durchlüftung der gesamten Batterieladestation sicherstellen, wobei die räumliche Anordnung der Öffnungen für Zuluft und Abluft die natürliche Konvektion unterstützen muss.Darum muss die Zuluft so tief unten wie möglich, vorzugsweise von außen, einströmen können. Die Abluft muss an oberster Stelle des Raumes oder Bereiches durch eine Wand- oder Deckenöffnung ins Freie führen. Sie darf allerdings nicht in Kamine bzw. Schornsteine oder andere Einrichtungen von Feuerungsanlagen eingeleitet werden. Abluftkanäle/-rohre dürfen auch nicht in der Nähe von Ansaugöffnungen von Klimaanlagen und Lüftungseinrichtungen münden.Türen und Fenster gelten nur dann als freie, für die Lüftung geeignete Wandöffnungen, wenn sichergestellt ist, dass sie während des Ladevorganges ständig geöffnet sind.Ladegeräte mit eingebautem Lüfter sollten direkt mit dem Zuluftkanal/-rohr verbunden sein, damit die Geräte nicht mit säurehaltiger Luft durchströmt werden.Bei der lüftungstechnischen Planung ist auch zu berücksichtigen, dass Strömungshindernisse Toträume bewirken können, in denen die Luftbewegung nur schwach oder nicht ausgebildet ist.Räume gelten als gut belüftet, wenn das freie Raumluftvolumen [m3] mindestens dem 2,5-fachen des stündlich zu erneuernden Luftvolumenstromes Q [m3/h] entspricht.Im Freien, in großen Hallen und in gut belüfteten Räumen kann von einer Luftgeschwindigkeit ≥ 0,1 m/s ausgegangen werden.Der erforderliche Luftvolumenstrom (Luftwechsel) kann nach der Formel aus DIN VDE 0510-3 berechnet werden:Q=0,05 x n x Igas x Cn/100 [m3/h]Dabei sind:Q=Luftvolumenstrom [m3/h]0,05=Verdünnungs- und Sicherheitsfaktorn=Anzahl der ZellenIgas=Gas erzeugender Strom in der Gasungsphase beim Laden in A/100 AhCn=Nennkapazität [Ah]Beispiel 1:Ladung einer geschlossenen Blei-Antriebsbatterie, U = 80 V, Cn = 420 Ah, Igas = 5 A/100 Ah (Herstellerangabe) Q = 0,05 x n x Igas x Cn [m3/h]Q = 0,05 x 40 x 5 x 10-2 x 420Q = 42 [m3/h]Somit ist während der Batterieladung ein Lüftungsbedarf von 42 m3/h erforderlich.Der freie Öffnungsquerschnitt A der Zu- und Abluftöffnung müsste in diesem Beispiel mindestensA = 28 x Q [cm2]A = 28 x 42A = 1176 [cm2] betragen.Ausgewählt würde ein Kanal mindestens 35 cm x 35 cm oder ein Rohr mindestens Ø 40 cm.Werden mehrere Batterien im gleichen Raum geladen, errechnet sich die erforderliche Lüftung aus der Summe der einzelnen Luftvolumenströme.Wenn Standard-Ladegeräte verwendet werden und keine genauen Informationen über die Ladecharakteristik zur Verfügung stehen, sind für Igas [A] x Cn/100 Ah mindestens 25% des Ladegeräte-Nennstroms (Inenn) anzusetzen, wobei Inenn, dem auf 2 Volt je Zelle bezogenen Ladestrom entspricht.Für eine ausführliche Berechnung des erforderlichen Luftvolumenstromes sind vorrangig die Herstellerangaben oder die in DIN VDE 0510 angegebenen Werte für den Gasungsstrom Igas zu verwenden, die den Strömen am Ende der Ladung für die verschiedenen Gerätearten entsprechen (in mA pro Ah Nennkapazität).Werden so genannte Schnellladegeräte verwendet, sind die speziellen Werte für Igas der technischen Dokumentation zu entnehmen oder beim Hersteller zu erfragen.Gasungs- und Ladeschlussströme können in Anlehnung an VDE 0510-3 der Tabelle entnommen werden.Beispiel 2:Gleichzeitige Starkladung von 4 geschlossenen Blei-Nutzfahrzeugstarterbatterien, U = 12 V, Cn = 180 Ah, Igas = 20 mA/Ah Gasungsströme Igasbzw. typische Ladeschlussströme in A pro 100 Ah Nennkapazität beim Laden mit IU-, IUI- oder W-LadegerätenLadegeräte-KennlinieIgasfür geschlossene BleibatterienIgasfür verschlossene BleibatterienIgasfür NiCd-BleibatterienaIU-Ladung(Spannungsbegrenzung 2,4 V/Z) 2 Ab(Spannungsbegrenzung 2,4 V/Z) 1 Ab(Spannungsbegrenzung 1,55 V/Z) 5 AbIUI-LadungStrom in 3. Ladestufe max. 6 AStrom in 3. Ladestufe max. 1,5 AStrom in 3. Ladestufe max. 1,5 AW-Ladungmindestens 25% des Gerätenennstroms bei 2,6 V/Z, typische Werte liegen im Bereich von 5 A bis 7 AcddBei NiCd-Batterien mit innerer Gasrekombination beim Hersteller erfragen.Wegen der großen Vielfalt, die es bei Batterieausführungen und Anlagen gibt, beim Hersteller rückfragen.Gilt für einfache W-Ladegeräte ohne Umschalt-Charakteristik.W-Ladung ist nicht typisch für diese Batterien. Bei Anwendung beim Batteriehersteller rückfragen.Aus dem Diagramm im Bild 3-5 wird bei 24 Zellen 2,4 m3/h je 100 Ah abgelesen.Somit ist während der Batterieladung ein Lüftungsbedarf von erforderlich.Der freie Öffnungsquerschnitt A der Zu- und Abluftöffnung müsste in dem Beispiel mindestens A = 28 x 4,32 = 121 cm2 betragen. Ausgewählt würde ein Rohr mindestens Ø 125 mm.Weiteres Beispiel zur Bestimmung des Raumluftvolumens für eine einzeln geladene Kfz-Starterbatterie (U = 12 V, Cn = 180 Ah, Igas = 2 A/100 Ah):Raumluftvolumen (freies Luftvolumen)V = Faktor 2,5 x Luftvolumenstrom Q (m3/h]V = 2,5 x 1,08 m3/h = ≥ 2,7 m3Kassettendecken und breite Querträger oder Deckenbalken können die ausreichende Verdünnung von Gasen verhindern. Daher ist die Gestaltung von Decken und Deckenauslassöffnungen sehr wichtig. Hier hilft lüftungsunterstützend eine glatte, zur Abluftöffnung hin aufsteigende Deckenkonstruktion.Bild 3-5: Diagramm zur Luftbedarfsermittlung, entnommen aus der technischen Dokumentation eines Herstellers von LadeeinrichtungenEine Hilfestellung zur Arbeitsplatzbelüftung bietet die BG-Information "Arbeitsplatzlüftung - Entscheidungshilfen für die betriebliche Praxis" (BGI 5121).Bild 3-6: Ladestation für Flurförderzeuge und deren Wechselbatterien in einer Werkhalle mit natürlicher LüftungTechnische LüftungWenn eine ausreichende natürliche Lüftung nicht besteht und somit der Luftaustausch nicht sichergestellt werden kann, ist eine technische Lüftung erforderlich, die mit dem Beginn der Ladung eingeschaltet werden muss.Die Wirksamkeit der Lüftung ist zu überwachen.Erfolgt die Überwachung automatisch, muss sie sich auf das Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre (z.B. Gaswarngeräte) oder auf den zu überwachenden Luftstrom (z.B. Strömungswächter) beziehen. Eine Überwachung des Betriebes von Teilen der Lüftungsanlage (z.B. Überwachung der Ventilatordrehzahl) ist in der Regel nicht ausreichend (TRBS 2152 Teil 2). Versagt die technische Lüftung, muss eine Meldung ausgelöst werden und gleichzeitig eine Trennung des Ladegerätes vom Netz erfolgen.Es ist empfehlenswert, den Lüfter nach dem Beendigen der Ladung noch mindestens eine Stunde nachlaufen zu lassen. Schließt sich nach dem Ladevorgang eine Erhaltungsladung an, muss die technische Lüftung in Betrieb bleiben.Der Ladebereich sollte auf leichtem Unterdruck gehalten werden, um das Eindringen von Gasen in Nebenräume zu verhindern. Dieses kann mit Sauglüftern erreicht werden, die für den Ex-Bereich zugelassen sind (siehe Abschnitt 5.3):explosionsgeschützt und elektrolytbeständig, z.B. Gerätegruppe II, Kategorie 3G (Zone 2)Bild 3-7: Technische Lüftung mit Sauglüfter und Deckenleuchte in Ex-SchutzÜbersicht zu lüftungstechnischen MaßnahmenNatürliche LüftungTechnische LüftungDurch Decken-/Wandöffnungen; auch Fenster und Türen möglich; sonst zur Verstärkung Abzugsrohre/-kanäle.Geeignete Abzugsrohre/-kanäle zur künstlichen Entlüftung vorsehen.Die Einleitung von Gasen in Schornsteine/Kamine ist unzulässig. Luftgeschwindigkeit mind. 0,1 m/sZulufteintritt möglichst in Bodennähe, Abluftaustritt ins Freie: gegenüberliegende Seite, in Deckennähe (Querlüftung) Bei Luftein- und -austritt auf gleicher Seite: vertikale Trennung im Abstand von mindestens 2 mBeispiel zur Luftvolumenstrom-Berechnung (Luftbedarf) Q = Faktor 0,05 x Zellenzahl n x Gasungsstrom Igas [A/100 Ah] x Nennkapazität Cn [Ah] = [m3/h] Beispiel für ausgewählte Kfz-Starterbatterie: 0,05 x 6 x 2 x 10-2 x 180 = 1,08 m3/hErforderlicher freier Öffnungsquerschnitt für Zu- und Abluft (beispielhafte Starterbatterie) A = Faktor 28 x Luftbedarf Q [m3/h] = [cm2] z.B.: A = 28 x 1,08 = 30,24 cm2. Ausgewählt: Rohr Ø 70 mm.50% der unteren Explosionsgrenze müssen sicher unterschritten werden. Raumtemperatur vorzugsweise +10°C ... +20°C. Überwachter Lüfterbetrieb vor und während der Ladung, mit Nachlauf bei Erhaltungsladung. Sauglüfter-Laufräder müssen antistatisch und elektrolytbeständig sein; Geräte geeignet für Zone 2 bzw. II 3G.Übersicht zum ExplosionsschutzWenn dieNatürliche LüftungTechnische Lüftungden Anforderungen im Abschnitt 3.2 entspricht, gelten die Räume/Bereiche als nicht explosionsgefährdet.Kein Ex-Schutz erforderlichKein Ex-Schutz erforderlich, außer, wenn Sauglüfter im Gas-Luft-Strom; dann ist ein Ex-Schutz notwendig, mindestens Gerätegruppe II, Kategorie 3G.Rotierende Elemente und feststehende Bauteile von explosionsgeschützten Ventilatoren müssen aus Werkstoffen bestehen, die die Gefahr einer Zündung durch Reib- und Reib-Schlag-Funken, heiße Reibstellen oder heiße Oberflächen verringern. Somit müssen die Lüfter-Laufräder aus Materialien bestehen, die sich nicht elektrostatisch aufladen und keine Funken reißen, wenn sie während des Betriebes mit Fremdkörpern in Berührung kommen. Gehäuse und Laufräder aus schlagfestem, antistatischem Polypropylen besitzen beispielsweise diese Eigenschaften.Anforderungen an derartige Ventilatoren sind in DIN EN 14986 festgelegt.Wenn alle Batterien, die geladen werden, mit einem zentralen Entgasungssystem versehen sind, das die Batteriegase nach außen entlüftet, muss der Raum keine besonderen Lüftungsanforderungen erfüllen.Siehe dazu auch BG-Information "Arbeitsplatzlüftung - Entscheidungshilfen für die betriebliche Praxis" (BGI 5121).Abschnitt 3.3 – Verhinderung elektrostatischer EntladungenIn der TRBS 2131 ist festgelegt, dass die Gefährdungen durch statische Elektrizität zu ermitteln sind. Damit ist zu rechnen, wenn die Entladung über den menschlichen Körper einen elektrischen Schlag verursacht.Eine derartige Gefährdung liegt vor, wenn die über den menschlichen Körper übertragene Ladung 50 μC oder die Energie 350 mJ überschreitet.Bei der elektrostatischen Aufladung von Personen, verursacht durch nicht ableitfähige (isolierende) Standorte, wienicht ableitfähige Fußböden,nicht ableitfähige Bodenbeläge,nicht ableitfähige Fußbodenbeschichtungen undnicht ableitfähiges Schuhwerk,kann die Berührung von leitfähigen Teilen des Flurförderzeuges, der Ladeeinrichtung oder von Gebäudeteilen, aber auch schon die Annäherung daran, eine Funkenentladung hervorrufen.Maßnahmen zum Zweck der Verhinderung von Personengefährdungen durch statische Elektrizität können sein:Verhinderung von Aufladungen, z.B. durch konstruktive Gestaltung von EinrichtungenGebrauch von Gegenständen und Einrichtungen aus elektrostatisch ableitfähigem MaterialBenutzung von Gegenständen und Einrichtungen aus leitfähigem Material, die mit Erdpotenzial verbunden sindErhöhung der LuftfeuchteIonisierung der LuftTragen von ableitfähiger KleidungBenutzung von elektrostatisch ableitfähigem Schuhwerk und HandschutzEine wirksame und praxisgerechte Maßnahme zum Schutz von Zutrittsberechtigten vor Zündgefahren durch elektrostatische Entladungen (siehe Abschnitt 7.9 und TRBS 2153) ist das Tragen von ableitfähigem, antistatischem Schuhwerk im Bereich von Batterieladeeinrichtungen. Auch die Kleidung dieser Personen darf sich nicht aufladen können.Wenn das nicht sichergestellt werden kann, muss der Boden, in dessen Geh- und Trittbereich sich eine Person in Armreichweite (1,25 m) zur Batterie aufhalten kann, elektrostatisch ableitfähige (antistatische) Eigenschaften aufweisen.Flurförderzeuge können sich ebenfalls elektrostatisch aufladen.Spezielle Einrichtungen, wie beispielsweise ein Boden-Schleifkontakt oder der Einsatz einer ableitfähigen Bereifung, bieten Schutz vor elektrostatischer Aufladung.Abschnitt 3.4 – BodenbeschaffenheitIn Bereichen, die durch explosionsfähige Stoffe gefährdet sind, darf der Ableitwiderstand des Fußbodens, einschließlich des Fußbodenbelages zu einem geerdeten Punkt, 108 Ω nicht überschreiten (TRBS 2153).Erfahrungsgemäß erfüllen Industrieböden aus Beton oder Zementestrich bei normaler relativer Luftfeuchte des Raumes oder Bereiches die elektrostatisch ableitfähigen Eigenschaften.Bei Bedarf kann der Ableitwiderstand des Bodens durch Beimengung von Ruß, Graphit oder Kohlenstofffasern in den Beton bzw. Estrich herabgesetzt werden, wogegen aufgetragene Boden-Schutzanstriche und Kunststoff-Bodenbeläge isolierend wirken können. Jedoch besitzen moderne Bodenbeschichtungsstoffe, wie Flüssigkunststoffe, häufig auf Basis von Epoxidharzen, vielfach eine ableitfähige Funktion. In Zweifelsfällen ist der Produkt-Hersteller oder Errichter zu befragen.Verschmutzungen, z.B. durch Farb- oder Ölreste, sind zu vermeiden. Durch das Auftragen von Bodenpflegemitteln darf der Ableitwiderstand nicht erhöht werden.Auch keramische Bodenfliesen können ableitfähig sein, wenn die elektrische Ableitung über die Glasur und durch den Mörtel in den Stoß- und Bettfugen sichergestellt wird. Anschluss- und Dehnungsfugen sind mit elektrolytbeständigen, dauerelastischen Stoffen zu verfugen.Zur Sicherheit von Personen muss der Fußboden andererseits auch genügende Isoliereigenschaften aufweisen. So muss der Isolationswiderstand mindestens 50 kΩ bei Batteriespannungen bis 500 V betragen. Bei Batteriespannungen über 500 V mindestens 100 kΩ.Eine Überprüfung des Erdableitwiderstandes kann mit einem Messverfahren nach DIN VDE 0300-4 oder DIN EN 1081 durchgeführt werden. Ein Verfahren für die Messung des Isolationswiderstandes/der Isolationsimpedanz von Fußböden gegen Erde enthält DIN VDE 0100-600 im Anhang A.Beim Einsatz von geschlossenen Batterien muss die Fußbodenoberfläche innerhalb der Batterieanlage elektrolytbeständig sein.Darauf kann verzichtet werden, wenn die Batterien in säureresistenten Auffangwannen stehen, die den gesamten Elektrolyt aufnehmen können.Diese Maßnahmen sind für verschlossene Batterien nicht erforderlich.Es darf kein Elektrolyt in die Kanalisation gelangen können, daher sind entsprechende Maßnahmen zu treffen.Bild 3-8: Blick in den Batterieladeraum einer Nutzfahrzeug-WerkstattAbschnitt 4 – 4 EinzelladeplatzEinzelladeplätze, umgangssprachlich auch als "Ladestellen" bezeichnet, beispielsweise für Batterien der Flurförderzeuge oder für Starterbatterien in Kfz-Werkstätten, gewinnen immer dann an Bedeutung, wenn zunehmend dezentrale Ladeeinrichtungen bevorzugt werden.Abschnitt 4.1 – AllgemeinesDiese sind in den Unternehmen vorwiegend als offene Einzelladeplätze mit separat aufgestellten Ladeeinrichtungen vorhanden. Das Aufladen der Batterien erfolgt in der Regel ohne Ausbau aus dem Fahrzeug, diese werden mit dem Ladegerät über Ladeleitungen verbunden.Andernfalls wird unmittelbar in der Werkstatt auf Werkbänken, Tischen, in Regalen oder auf sonstigen betrieblichen Einrichtungsgegenständen geladen.Bei den Flurförderzeugen sind auch solche im Einsatz, die mit einem bordeigenen Ladegerät ausgerüstet sind.Bild 4-1: Vorbereitung zur Ladung der Batterie in einem PersonenkraftwagenIn Flurförderzeugen eingebaute Batterien müssen generell abgedeckt sein.Festzustellen ist allerdings, dass in Fahrzeugen jeglicher Art häufig Batterien eingebaut sind, bei denen die Pole mit den Anschlussklemmen, wie auch die Verbindungslaschen, nicht abgedeckt sind. Dadurch besteht die Gefahr eines Kurzschlusses mit starker Funken- oder Störlichtbogenbildung. Dabei kann es zu Verbrennungen oder zum Verblitzen der Augen kommen. Weiterhin kann dies zur Explosion von möglicherweise vorhandenem Knallgas führen.Zusätzliche Gefahren entstehen bei Wartungsarbeiten, wenn die Säuredichte geprüft oder destilliertes Wasser nachgefüllt wird, dann kann verdünnte Schwefelsäure aus den Zellen herausspritzen und zu Verätzungen führen. Die größte Gefahr der Verätzung besteht bei der Erstbefüllung mit Schwefelsäure oder beim Nachfüllen.Bild 4-2: Werkseitige SicherheitskennzeichnungAbschnitt 4.2 – Bau und AusführungIn feuer-, explosions- und explosivstoffgefährdeten sowie in feuchten und nassen Räumen und Bereichen, wie auch in geschlossenen Großgaragen, dürfen Batterieladeeinrichtungen nicht errichtet werden.Neben den allgemein gültigen Standards, die im Abschnitt 3 beschrieben werden, sind weitere Festlegungen zu beachten.Bei der Ladeplatzauswahl ist zu berücksichtigen, dass es sich vorzugsweise um einen Bereich mit ausreichender natürlicher Luftbewegung handeln muss. Befindet sich der Ladeplatz in einer großen Werkhalle, so besteht erfahrungsgemäß ein ausreichend hoher Luftwechsel.Bei kleinen Räumen ist für eine ausreichende Lüftung und gegebenenfalls Explosionsschutz zu sorgen (siehe Abschnitt 3.2).Findet sich kein geeigneter abgetrennter Raum, kann unter Berücksichtigung von Raumvolumen, Belüftungsmöglichkeit, Nutzungsart der Betriebsstätte usw. auch in jedem anderen allgemeinen Arbeitsbereich ein Batterieladeplatz eingerichtet werden.Jedoch ist es sehr bedenklich, den Ladeplatz in einer kleinen Räumlichkeit, z.B. unterhalb eines abgetrennten und geschlossenen Treppenaufgangs, einzurichten oder das Raumvolumen des Ladebereiches durch vergleichbare geschlossene Abtrennungen zu minimieren, da die Gefahr der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre erhöht wird.Abhilfe kann dann nur durch technischen Aufwand, z.B. durch eine geeignete Absaugung, gegebenenfalls in Explosionsschutz, geschaffen werden.Bild 4-3: Abgegrenzter Einzelladeplatz innerhalb einer Werkhalle für ein Flurförderzeug mit HubeinrichtungEin Einzelladeplatz für die Unterbringung zum Laden und zur Wartung, z.B. in Arbeits-, Lager- oder Betriebsräumen, muss sich an gut zugänglicher Stelle befinden. Es ist immer eine Abgrenzung zu anderen Betriebsbereichen und eine geeignete dauerhafte Kennzeichnung erforderlich.Die optische Abgrenzung kann durch farbige Kunststoffglieder-Ketten, die Kennzeichnung/Markierung durch Farbstreifen auf dem Fußboden und an der Wand erfolgen.Bei Rasenmähern, Krankenfahrstühlen und sonstigen batteriebetriebenen Heimgeräten kann auf eine Bereichsmarkierung verzichtet werden.Die Ladeplatzanordnung ist so einzurichten, dass Fahrzeuge ungehindert in die gekennzeichneten Bereiche gefahren und dort abgestellt werden können.Das Laden der Elektro-Flurförderzeuge darf nur an diesen Ladestellen erfolgen.Bild 4-4: Einzelladeplatz für ein Mitgänger-FlurförderzeugMindestabmessungen an Batterieladeeinrichtungen:Bedienungsgangbreite um einen gekennzeichneten Stellplatz0,6 mWartungsgangbreite0,8 mRaum-/Ganghöhe2,0 mAbstand der Batterien zum Ladegerät1,0 mAbstand der Batterien zu Funken bildenden Geräten1,0 mAbstand der Batterien zu Schaltern, Steckdosen o.Ä.0,5 mAbstand zu brennbaren oder gelagerten Materialien2,5 mAbstand zu feuer-, explosivstoff- oder explosionsgefährdeten Bereichen (z.B. Lackierstände, Lackierbereiche)5,0 mEs ist auch eine begehbare Bedienungsseite mit einer Gangbreite von mindestens 0,6 m sowie einer Bedienungsganghöhe von mindestens 2 m notwendig. Für Wartungsarbeiten ist ein Mindestabstand von 0,8 m auf der Zugangsseite sehr zweckmäßig.Brennbare Materialien müssen von der Ladeanlage in horizontaler Richtung mindestens im Sicherheitsabstand von 2,5 m entfernt gelagert werden. Oberhalb des Ladeplatzes dürfen keine brennbaren Materialien gelagert werden.Der Sicherheitsabstand von 2,5 m kann auf 1 m reduziert werden, wenn eine brandhemmende oder nicht brennbare Trennwand dazwischen errichtet wird. Anforderungen und Prüfbestimmungen für das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen enthalten die Normen der Reihe DIN 4102.Im Ladebereich ist ein Schutz der Batterie(n) und Ladeeinrichtung(en) vor nachteiligen Umgebungseinflüssen, wie herabfallende Teile und Gegenstände, Eindringen von Fremdkörpern, Tropfwasser, Verschmutzung, Erschütterung, Funkenflug, schädlichen Gasen oder bei Leitungsbruch austretende Flüssigkeiten usw., erforderlich.Bild 4-5: Ladestelle für einen Gabelstapler mit bordeigenem LadegerätAbschnitt 5 – 5 Errichten der elektrischen AnlageDie elektrische Ausrüstung einer Batterieladeeinrichtung ist entsprechend den Normen der Reihe DIN VDE 0100 zu errichten. Darin wird ein sicherer Zustand gefordert. Das heißt, es dürfen keine Personen- oder Sachschäden entstehen.Abschnitt 5.1 – Allgemeine AnforderungenDementsprechend müssen ein Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) und ein Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) gewährleistet sein.Die elektrischen Betriebsmittel einer Anlage sind unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse, denen sie ausgesetzt sein können, so auszuwählen und zu errichten, dass ihr ordnungsgemäßer Betrieb und die Wirksamkeit der geforderten Schutzmaßnahmen und -arten sichergestellt sind. Außerdem darf bei üblichem Betrieb und vorhersehbarer Temperaturerhöhung im Fehlerfall kein Feuer verursacht werden.Dabei ist es unerheblich, ob es sich um die ortsfeste elektrische Anlage oder um die ortsveränderlichen (mobilen) elektrischen Arbeits-/Betriebsmittel handelt; die Elektrosicherheit muss in jedem Fall gewährleistet sein.Installationsmaterialien und Betriebsmittel sollten generell elektrolytbeständig sein.Steckdosen in Innenbereichen mit einem Bemessungsstrom bis 20 A und Endstromkreise in Außenbereichen bis 32 A sind gemäß DIN VDE 0100-410 mit einem zusätzlichen Schutz durch Fehlerstrom-Schutzschalter (RCDs), Bemessungsdifferenzstrom IΔN ≤ 30 mA, zu versehen.Ein derartiger Zusatzschutz durch RCDs sollte auch bei fest angeschlossenen elektrischen Betriebsmitteln, z.B. Ladegeräten, angewendet werden.RCDs müssen alle Arten von möglichen Fehlerströmen, wie Wechsel-, pulsierende Gleich- und gegebenenfalls glatte Gleich-Fehlerströme, beherrschen können. Derartige allstromsensitive Schutzschalter vom Typ B oder B+ sind mit den Symbolen gekennzeichnet.Die Einstufung als "feuergefährdete Betriebsstätte" ist vom Betreiber/Nutzer der elektrischen Anlage, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1), vorzunehmen. Er sollte für die Ermittlung einen Sachkundigen/Sachverständigen hinzuziehen.Die Richtlinien zur Schadenverhütung des Verbandes der Schadenversicherer VdS 2033 "Elektrische Anlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen gleichzustellende Risiken" enthalten dazu entsprechende Fallbeispiele.Abschnitt 5.2 – Besondere AnforderungenBatterieladestationen können, was die Installation der ortsfesten elektrischen Anlage betrifft, je nach Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung, überwiegend den feuchten und nassen Räumen und Bereichen zugeordnet werden. Im Einzelfall kann es sich auch um feuergefährdete Räume und Bereiche handeln. Der Aufbau derartiger Anlagen erfolgt dann gemäß den Errichtungsbestimmungen VDE 0100 Teile 420, 482 und 737.Nachfolgend einige wichtige Festlegungen:Elektroverteiler, Schaltanlagen, Installationsschalter, Steckvorrichtungen und Schaltgeräte (z.B. Motorschutzschalter) innerhalb des Ladebereiches, müssen in feuergefährdeten Räumen und Bereichen der Schutzart IP 4X (Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm) oder einer höherwertigen entsprechen.Es ist Feuchtrauminstallation zweckmäßig; Schutzart IP 54 (Symbol: gemäß VDE 0470-1). Dadurch wird ein Schutz vor Staubablagerungen und Spritzwasser erreicht.Bei einer möglichen Feuergefährdung sind die Kabel- und Leitungsanlagen zum Schutz gegen die Auswirkungen bei Isolationsfehlern durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungdifferenzstrom IΔN maximal 300 mA zu schützen.Zur Forderung nach einem Zusatzschutz durch RCD siehe Abschnitt 5.1.Leuchten müssen in feuchter und nasser Umgebung der Mindestschutzart IP X2 entsprechen. Diese bietet Schutz gegen Tropfwasser, schräg (Symbol: ).Bei Feuergefährdung ist zumindest IP 4X (Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm) erforderlich. Leuchten, in denen betriebsmäßig Funken entstehen können, sind von Batterien mindestens 1 m entfernt anzuordnen.Es muss verhindert sein, dass Bauteile von Leuchten, wie Lampen oder heiße Teile, aus der Leuchte herausfallen können. An Stellen, an denen mit mechanischer Beanspruchung zu rechnen ist, müssen Leuchten durch geeignete Vorrichtungen, z.B. Schutzgitter oder Schutzkörbe, geschützt werden.Eine Beleuchtungsstärke von mindestens 300 Lux wird als ausreichend angesehen.Elektrowärme- und Heizgeräte sind in feuergefährdeten Räumen und Bereichen in der Schutzart IP 5X (Symbol: ) auszuwählen. Die Geräte müssen auf nicht brennbaren Unterlagen befestigt werden. In feuchter und nasser Umgebung, ohne Feuergefährdung, ist IP X2 ausreichend; Tropfwasserschutz (Symbol: ).Vom Hersteller für Betriebsmittel angegebene Mindestabstände zu anderen Gegenständen sind unbedingt einzuhalten. Ebenso sind gegebenenfalls Forderungen zum Öffnen von Kondenswasserablaufausgängen zu erfüllen.Für brandschutztechnische Anforderungen gelten generell die allgemeinen Regeln für Kabel- und Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR).Wenn die Kabel und Leitungen nicht vollständig in nicht brennbaren Materialien, wie Putz oder Beton, eingebettet oder anderweitig vor Feuer geschützt werden können, müssen sie schwer entflammbare Eigenschaften besitzen (PVC-ummantelte Kabel und Leitungen, z.B. NYY und NYM, erfüllen diese Anforderungen).Für Einzelladeplätze sollten die vorgenannten Festlegungen zur Errichtung der ortsfesten Elektroinstallation ebenfalls umgesetzt werden, da es sich gleichermaßen um feuergefährdete sowie um nasse Räume und Bereiche handeln kann. Auf die erforderliche Gefährdungsbeurteilung sei an dieser Stelle besonders hingewiesen.Weitere Anforderungen für Batterieladeeinrichtungen:Der Abstand zwischen den Gasaustrittsöffnungen der Batterie(n) und Funken bildenden Betriebsmitteln (Steckvorrichtungen, Schalter usw.) muss mindestens 0,5 m betragen.Bei der Verwendung von Schraubsicherungen als Batteriesicherungen ist die Batterieleitung an den Fußkontakt des Sicherungselementes anzuschließen.Die Ladeleitungen sind für hohe mechanische Beanspruchung auszuwählen. Eine sorgfältige Führung dieser Leitungen ist erforderlich, um Beschädigungen durch Quetschen, Abscheren oder Überfahren vorzubeugen.Für die Ablage der Ladeleitungen und Steckvorrichtungen sind geeignete, nicht leitende (Isolierstoff) Aufnahmevorrichtungen vorzusehen.Wird ein Batterieüberwachungssystem eingesetzt, muss es so ausgelegt und installiert werden, dass dadurch keine Gefahren entstehen.Beispielsweise müssenMessleitungen, die oben auf einer Batterie angebracht sind, durch Sicherungen, doppelte Isolierung oder eine hohe Impedanz gegen Kurzschluss geschützt sein;sich die verlegten Leitungen und Kabel auf dem Potenzial der in Serie geschalteten Zellen befinden, um Kriechströme, z.B. durch angesammelten Schmutz oder Benetzung mit Elektrolyt, zu vermeiden;Leitungen und Kabel von Messeinrichtungen sowie Messzubehör ordentlich an der Batterie befestigt sein.Bei Batterien, deren Zellen mit leitfähigen Rohrleitungen verbunden sind, z.B. bei einem zentralen Entgasungssystem, einem zentralen Wassernachfüllsystem oder einem Elektrolyt-Umwälzsystem, sind Vorkehrungen zu treffen, welche die Entstehung von elektrischen Kriechströmen vermeiden oder zumindest verringern.Das kann erreicht werden, wenn das Rohrsystem dem Potenzial der elektrischen Verschaltung angeglichen wird.Generell müssen Öffnungen zur Durchführung von Kanälen, Leitungen und Kabeln in Wänden und Decken geschlossen werden und den Brandschutzanforderungen entsprechen.Abschnitt 5.3 – Zusätzliche Anforderungen zur ExplosionssicherheitAlle Maschinen und Anlagen müssen gemäß der Maschinenverordnung so konzipiert sein, dass jegliche Explosionsgefahr vermieden wird. Eine entsprechende EG-Konformitätserklärung des Herstellers muss dieses bescheinigen. Diese Konformitätsbescheinigung muss der Hersteller dem Betreiber beim Kauf aushändigen. Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Bestandteil der technischen Dokumentation.Geräte und Schutzsysteme, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, müssen der Explosionsschutzverordnung entsprechen (inklusive Konformitätserklärung). In dem Fall sind die BetrSichV mit den zugehörigen TRBS und zusätzlich die relevanten DIN-VDE-Bestimmungen zu beachten! Dann ist in -Bereichen, je nach Zoneneinteilung, mindestens die Gerätegruppe II, Kategorie 3G oder eine höherwertige erforderlich (siehe Abschnitt 7.1).Für nicht elektrische Anlagenteile gelten die relevanten DIN-EN-Normen.Die durchzuführenden Prüfungen sind in den Abschnitten 7.7 und 8 beschrieben.Abschnitt 6 – Sicherheitskennzeichnungen, Aushänge, Einrichtungen, RegelungenIm Bereich von Batterieladeeinrichtungen sind die Sicherheitskennzeichnungen gemäß Unfallverhütungsvorschrift "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" (BGV A8) erforderlich.Die Beschilderung ist folgendermaßen durchzuführen:Bei Bemessungsspannungen bis 60 V DC und einer Nennleistung der gesamten Ladeeinrichtung bis 2 kW, handelt es sich nicht um eine elektrische Betriebsstätte. Dann genügen die Kennzeichnungen mittels Warnschild W20 bzw. D-W020 nach DIN 4844-2 "Warnung vor Gefahren durch Batterien" und Verbotsschild P02 bzw. D-P002 nach DIN 4844-2 im Nahbereich (0,5 m) der Batterien "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" und Verbotsschild P01 bzw. D-P001 nach DIN 4844-2 im Bereich der Batterieladeanlage "Rauchen verboten" sowie gegebenenfalls Warnschild W04 bzw. D-W004 nach DIN 4844-2 "Warnung vor ätzenden Stoffen". Bei Bemessungsspannungen über 60 V DC oder einer Nennleistung der gesamten Ladeeinrichtung > 2 kW, ist eine elektrische Betriebsstätte gemäß DIN VDE 0100-731 in Verbindung mit DIN VDE 0105-100 auszuweisen. Die ergänzende Beschilderung zu vorgenannter Sicherheitskennzeichnung erfolgt durch das Warnschild W08 bzw. D-W008 nach DIN 4844-2 "Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung". Bei Vorhandensein einer "Ex-Anlage" ist zusätzlich das Warnschild W21 bzw. D-W021 nach DIN 4844-2 "Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre" erforderlich. Bild 6-1: Sicherheitskennzeichnungen an den Ladeplätzen innerhalb einer LadestationDie vorbezeichneten Sicherheitskennzeichnungen dienen der Unfallverhütung.Darüber hinaus sind folgende Aushänge für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz besonders wichtig:Aushang "Verhalten bei Unfällen"Aushang "Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen"Aushang "Verhalten im Brandfall"Die genannten Aushänge sowie deren zugehörige Einrichtungen müssen in ausreichender Anzahl auf aktuellem Stand und in ordnungsgemäßem Zustand im Bereich der Batterieladeeinrichtung vorhanden sein. Auch sind die Geräte und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie zur Brandbekämpfung jederzeit griffbereit zu halten.Dieses können sein: Verbandkasten, Rettungsgeräte, Verletzten-, Rettungs- und Krankentransportmittel, Defibrillator, gegebenenfalls Augendusche, Handfeuerlöscher, Löschdecke, Löschsand, Notruftelefon, Notrufverzeichnis usw.Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege ist die Unfallverhütungsvorschrift "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" (BGV A8) verbindlich.Betriebliche Flucht- und Rettungspläne sind an geeigneter Stelle, vorzugsweise auch innerhalb der Batterieladeeinrichtung, auszuhängen. Sie sind außerdem so zu hinterlegen, dass sie den Rettungsmannschaften jederzeit zur Verfügung stehen.Ferner sind die notwendigen gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelungen zur Unfallverhütung sowie zum Gesundheitsschutz bereitzulegen und den Beschäftigten zugänglich zu machen.Abschnitt 7 – 7 Betreiben von BatterieladeeinrichtungenDie Batterieladeeinrichtung sowie die zugehörigen Arbeits- und Betriebsmittel müssen ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden. Dabei ist auch für die Vermeidung von schädigenden Einflüssen zu sorgen.Durch eine Kurzschlussbildung kann die in einer Batterie gespeicherte große Energiemenge unkontrolliert freigesetzt werden. Dieses kann zum Schmelzen von Metall und zu starken Zerstörungen an Leitungen und Batterie führen.Abschnitt 7.1 – GefährdungsbeurteilungIn § 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), § 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie des zweiten Kapitels § 3 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) wird von den für den Arbeitsschutz Verantwortlichen gefordert, dass siedie Gefährdungen und Belastungen an allen Arbeitsplätzen ermitteln und beurteilen,notwendige Maßnahmen zur Beseitigung oder zumindest zur Verringerung der Gefährdungen und Belastungen festlegen und durchführen,die Wirksamkeit der Maßnahmen in regelmäßigen Abständen überprüfen unddie Gefährdungsbeurteilung fortschreiben.Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.Bild 7-1: In einer Batterieladestation ausgehängte Gebrauchs- und BedienungsanleitungAuf der Grundlage dieser Gefährdungsbeurteilung müssen die betriebliche Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz erkannt und so gestaltet werden, dass vorhandene Gefährdungen sicher und ständig ausgeschlossen werden können.Siehe zu der Thematik auch die TRBS 1111.Das Gleiche gilt für den Bereich einer Battieladeeinrichtung. Auch hier hat der Arbeitgeber/Unternehmer oder dessen Beauftragter eine umfassende Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, wobei zusätzlich die Gefährdungen der Beschäftigten durch elektrische Energie sowie Explosionen zu ermitteln, zu beurteilen und die notwendigen Schutzmaßnahmen abzuleiten sind.Bild 7-2: GefährdungsbeurteilungDabei sind insbesondere die Festlegungen der TRBS 2152 "Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre" sowie der TRBS 2131 "Elektrische Gefährdungen" zu beachten.Zu prüfen ist hauptsächlich, ob gasförmige Stoffe (Knallgas) vorhanden sind oder sich bilden können. Wenn das der Fall ist, muss festgestellt werden, ob nach der Art des Auftretens überhaupt mit der Bildung explosionsfähiger Atmosphäre zu rechnen ist und ob die zu erwartenden Mengen gefahrdrohend sind (TRBS 2152 Teil 1).Kann die explosionsfähige Atmosphäre nicht sicher verhindert werden (TRBS 2152 Teil 2), müssen Explosionsschutzmaßnahmen im Rahmen eines Explosionsschutzkonzeptes ausgewählt und bewertet werden. Das gilt nicht für den gesamten Raum oder Bereich einer Batterieladeeinrichtung, sondern für den Teilbereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann. Die getroffenen Maßnahmen müssen dann in einem Explosionsschutzdokument festgehalten werden (§ 6 BetrSichV). Darin sind die explosionsgefährdeten Bereiche zu erfassen sowie Zoneneinteilungen festzulegen.Bei der Ermittlung der Gefährdung einer explosionsfähigen Atmosphäre wird gemäß TRBS 2152 folgendermaßen vorgegangen:Zone 0Ex-Atmosphäre über lange Zeiträume oder häufig (> 50 % der Betriebszeit)Zone 1Ex-Atmosphäre tritt im Normalbetrieb gelegentlich aufZone 2Ex-Atmosphäre wenige Male pro Jahr (für jeweils ca. 1/2 Stunde)Aus der Zoneneinteilung ergibt sich dann der Umfang der zu treffenden Explosionsschutzmaßnahmen (TRBS 2152 Teil 3).Bei der Gefährdungsbeurteilung kann der Praktiker z.B. in den Schriften "Leitfaden für die Gefährdungsbeurteilung", Verlag Technik & Information e.K. sowie zugehöriger Schriftenreihe, speziell unter Berücksichtigung der elektrischen Energie auch in Gefährdungsbeurteilung "Elektrotechnik, allgemein" (VMBG) Hilfestellung finden.Abschnitt 7.2 – SchutzmaßnahmenWenn das Ladegerät den Merkmalen einer sicheren Trennung in Betriebsmitteln entspricht und die Bedingungen an Kleinspannung mittels SELV (Schutzkleinspannung) erfüllt, sind im Normalfall keine Maßnahmen gegen direktes Berühren (Berührungsschutz) erforderlich. Andernfalls ist ein Basis- und Fehlerschutz durchzuführen.Bei einer Batteriebemessungsspannung über 60 V ist allerdings immer ein Berührungsschutz, bestehend aus Isolierung, Abdeckung oder Umhüllung, notwendig, während bei Flurförderzeugen mit batterieelektrischem Antrieb der Berührungschutz generell auch bei einer Bemessungsspannung unter 60 V erforderlich ist.Abschnitt 7.3 – Bereitstellungszustand der BatterienBatterien können sich in unterschiedlichem Lieferzustand befinden und müssen nach den Angaben des Herstellers in Betrieb gesetzt werden.Ausgangszustand und entsprechende Maßnahmen zur Inbetriebnahme können sein:ungefüllt (trocken) und ungeladen: Elektrolytfüllung und Inbetriebsetzungsladung erforderlichungefüllt und geladen (trocken, geladen): Elektrolytfüllung und eventuelle Ladung erforderlichgefüllt und entladen: Ladung erforderlichgefüllt und geladen: sofortige Inbetriebsetzung möglichSteckvorrichtungen für Antriebsbatterien müssen eine ausreichende mechanische Festigkeit aufweisen und dürfen einen Brand nicht unterstützen. Sie müssen nicht saugfähig und widerstandsfähig gegen Batterieelektrolyte und -gase sein.Abschnitt 7.4 – LadenBatterien können nach dem Entladen mit einer geeigneten Gleichstromquelle (Ladegerät) wieder aufgeladen und durch Erhaltungsladen dauernd in voll geladenem Zustand gehalten werden.Die Batterieladevorgänge werden überwiegend ohne Beaufsichtigung und häufig während der Betriebsruhezeiten durchgeführt. Störungen und Defekte können dadurch für längere Zeit unbemerkt bleiben, was auch eine mögliche Brandentstehung begünstigen kann.Ladegeräte sollen nicht mit Ladegasen oder Elektrolytnebel in Berührung kommen.Um Batterien richtig zu laden, müssen die vom Hersteller festgelegten Ladeverfahren und -arten berücksichtigt werden, wobei die Ladegeräte auf die zu ladenden Batterien abgestimmt sein müssen. Es ist darauf zu achten, dass die Grenzwerte und Betriebsbedingungen eingehalten werden, um keine Schädigungen zu begünstigen. Dabei ist es empfehlenswert, die Ladespannungen und -ströme zu überwachen (Überladeschutz), damit Unregelmäßigkeiten rechtzeitig erkannt werden.Bild 7-3: Kontaktierung einer eingebauten Flurförderzeugbatterie mit dem Ladegerät mittels berührungssicherer SteckvorrichtungBeim Ladeverfahren für geschlossene Batterien ist bis zum Erreichen der Gasungsspannung der Ladestrom nicht begrenzt. Wenn die Gasungsspannung überschritten wird, muss der Ladestrom, je nach elektrochemischem System und jeweiliger Ladekennlinie, überwacht oder begrenzt werden.Bei verschlossenen Batterien sind in Bezug auf Ladestrom, Spannung und Temperatur die Angaben der Hersteller zu beachten.Sobald der Ladevorgang einer Batterie abgeschlossen ist, muss sie abgeschaltet oder auf Erhaltungsladung umgeschaltet werden.Die Ladung der Batterie(n) soll vorzugsweise unterhalb der Gasungsspannung erfolgen.Damit das beim Laden entstehende Wasserstoff/Luft-Gemisch möglichst gut verdünnt wird, können die Verschlusskappen von den geschlossenen Batterien abgeschraubt werden.Währenddessen sind die Lüftungsöffnungen der Batterieeinbauräume und -behälter zur Vermeidung von Gasansammlungen unbedingt freizuhalten.Fahrzeuge müssen während des Ladevorganges gegen Wegrollen und Wegfahren gesichert werden. Bei Flurförderzeugen darf es nicht möglich sein, die Betriebsstromkreise einzuschalten, wenn das Fahrzeug mit externen Lade-Anschlussleitungen verbunden ist.Darüber hinaus muss bei Batterie-Nennspannungen über 96 V die Schaltung externer Ladegeräte durch Hilfskontakte gesteuert werden, um die Lichtbogenbildung an Steckvorrichtungen zu verhindern und sicherzustellen, dass das Ladegerät nicht betriebsbereit ist, bevor es an die Batterie angeschlossen ist.Eine eventuell vorhandene technische Lüftungsanlage muss eingeschaltet sein.Ladegeräte mit IU-Kennlinie, bei denen mit konstantem Ladestrom geladen und die Ladespannung geregelt wird, verhindern zu hohe Ladeströme und -spannungen. Dadurch wird die Entstehung von Wasserstoff in gefährlicher Konzentration vermindert.Es ist zu empfehlen, moderne, elektronisch geregelte Ladegeräte einzusetzen, weil das Überladen der Batterie und somit die Bildung von Knallgas deutlich verringert werden kann. Diese Geräte schalten bei erreichter Vollladung der Batterie automatisch auf eine gasungsarme Erhaltungsladung um.Die Gebrauchsanweisungen, Bedienungsanleitungen und sonstigen Herstellervorschriften für Batterien und Ladegeräte sind dem Personal in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben und verfügbar zu machen.Abschnitt 7.5 – ExplosionsgefahrWird eine zu hohe Ladespannung verwendet, welche die Gasungsspannung überschreitet, wird der Ladestrom ansteigen, was dann zu erhöhter Knallgasbildung, stärkerem Wasserverbrauch, Temperaturerhöhung und kürzerer Gebrauchsdauer der Batterie führt.Bei einer Ladung oberhalb der Gasungsspannung bildet sich generell explosionsfähige Atmosphäre.Auch bei ausreichendem Raumluftvolumen und genügendem Luftwechsel kann im Nahbereich einer Batterie die Verdünnung der explosiven Gase nicht immer sichergestellt werden. Daher ist unbedingt ein Sicherheitsabstand mit 0,5 m Luftstrecke (Fadenmaß) zu beachten. Innerhalb dieses Bereiches dürfen keine offenen Flammen, glühende Körper (Oberflächentemperatur ≤ 300 °C), Funken oder Lichtbögen auftreten. Das heißt, es dürfen auch keine elektrostatischen Entladungen erfolgen, da der bei einer Entladung entstehende Funke das entstandene Wasserstoff/ Luft-Gemisch (Knallgas) entzünden kann (siehe Abschnitt 3.3).Wenn das Ladegerät abgeschaltet wird, lässt der Austritt von Gasen erst nach einer Stunde merklich nach. Jedoch sind selbst nach dieser Zeit Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, weil Gase, die in der Zelle festgehalten wurden, plötzlich freigesetzt werden können, z.B. durch Bewegen der Batterie beim Einsetzen ins Fahrzeug oder durch die Bewegung während des Fahrzeugbetriebes.Abschnitt 7.6 – Umgang mit ElektrolytZum Befüllen von Batterien wird Lauge oder Säure, z.B. Schwefelsäure, als Elektrolyt verwendet. Diese Elektrolyte sind gefährlich und können schwere Verätzungen an den Augen oder auf der Haut hervorrufen.Auch das Inhalieren und Verschlucken ist gefährlich.Bild 7-4: Augenspülflasche, direkt benutzbarBei einer Berührung mit Elektrolyt ist generell ärztliche Hilfe hinzuzuziehen.Man kann leicht mit Elektrolyt in Berührung kommen:beim Umgang mit Elektrolytbeim Berühren der Batterieoberfläche oder der Entgasungsstopfen, z.B. bei geschlossenen Batterienbei einem zerbrochenen Batteriegehäusebeim Hantieren, Transport oder Umkippen der Batteriebei verspritztem oder durch die Entgasungsstopfen versprühtem ElektrolytBeim Betrieb geschlossener Antriebsbatterien geht das Wasser überwiegend durch Elektrolyse am Ende des Ladevorgangs verloren. Dieses Wasser muss wiederkehrend in den Zellen der Batterie nachgefüllt werden, um den Elektrolytstand wiederherzustellen.Die Benutzung von Säurehebern oder Ballonkippern hilft beim Befüllen, Verschüttungen oder Spritzer zu vermeiden.Dieses kann auch mit einem zentralen Befüll-/Nachfüllsystem durchgeführt werden. Bei einer derartigen Einrichtung sind die Stopfen jeder Zelle durch ein Schlauchsystem untereinander verbunden, wobei das Wasser von einem zentralen Vorratsbehälter in die Zellen gefüllt wird. Sobald der Elektrolytstand das vorgeschriebene Niveau erreicht hat, wird die weitere Zufuhr von Wasser unterbrochen.Zur Kontrolle des Füllstandes und zur Befüllung mit destilliertem Wasser sind auch mobile Einzelpunkt-Nachfülleinrichtungen handelsüblich, die auf die jeweilige Batteriezelle aufgesetzt werden, um den Elektrolytstand zu erfassen. Über eine Abgabepistole kann dann destilliertes Wasser zugegeben werden, wobei der überschüssige Elektrolyt über eine zusätzliche Schlauchverbindung direkt in den Behälter zurückgeleitet wird.Ausgetretener Elektrolyt ist wassergefährdend und verursacht Boden- und Erdreichverunreinigungen. Er darf nicht in die Kanalisation eingeleitet werden!Bei Verunreinigungen der Batterien oder in deren Umfeld sollten zu Reinigungszwecken saugfähige, mit Wasser angefeuchtete Putztücher, ohne Benutzung von Reinigungsmitteln, verwendet werden. Diese vermeiden eine elektrostatische Aufladung.Bild 7-5: Säure-Nachfüllplatz einer BatterieladestationZum Aufsaugen von verschüttetem Elektrolyt eignet sich besonders Kieselgur.Elektrolyte, die gelagert werden sollen, sind in entsprechend gekennzeichneten Behältern aufzubewahren, die gegen chemische Korrosion beständig sind (z.B. Glas, Polyethylen, Polypropylen oder gleichwertige Kunststoffe).Es ist außerdem ein geeigneter Hautschutz unerlässlich.Dazu ist ein Hautschutzplan zu erstellen, welcher Angaben über die am Arbeitsplatz vorkommenden hautschädigenden Stoffe und die abgestimmten Hautmittel für Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege enthält.Abschnitt 7.7 – InbetriebnahmeBeim An- und Abklemmen muss eine Funkenbildung vermieden werden!Das Anschließen des Ladegerätes an die Batterie sowie das Abklemmen von der Batterie hat nur in spannungsfreiem Zustand, polrichtig und in der richtigen Reihenfolge zu erfolgen. Zuerst wird der Pluspol des Ladegerätes mit der Batterie verbunden, anschließend der Minuspol. Beim Trennen des Ladegerätes von der Batterie ist die Reihenfolge umgekehrt.Bewegliche Batterieladeleitungen sind kurz- und erdschlusssicher zu verlegen.Die Isolierung muss gegen äußere Einflüsse widerstandsfähig sein, wie Temperatur, Elektrolyt, Wasser, Staub, üblicherweise auftretende Chemikalien, Gase und Dämpfe. Weiterhin sind Batterieladeleitungen sorgfältig gegen mechanische Belastungen, z.B. durch Quetschen, Abscheren sowie durch Überfahren, zu sichern.Geeignete Ladeleitungen sind:Einadrige Gummischlauchleitungen, mindestens H07RN-F oder gleichwertig, z.B. H07BQ-F. Auch Schweißleitungen des Typs H01N2-D (feindrähtig) oder H01N2-E (feinstdrähtig) sind geeignet.Für die Ladeleitungen/-kabel sind Aufhängevorrichtungen vorzusehen.Flexible Leitungen müssen von Zug und Schub durch geeignete Zugentlastungen entlastet werden und so befestigt sein, dass an den Anschlussstellen keine Verdrehungen entstehen.Die Bemessung des Ladeleitungsquerschnitts hat nach dem größten zu erwartenden Ladestrom zu erfolgen. Wegen der mechanischen Festigkeit sollten Kupferleiter mit einem Mindestquerschnitt von 10 mm2 gewählt werden. Werden Anschluss-, Klemmzangen oder Polklemmen verwendet, müssen diese, einschließlich ihrer Verbindungs- und Anschlussstellen, isoliert sein.Es ist eine kippsichere Aufstellung des Ladegerätes auf nicht brennbaren Materialien im Abstand von mindestens 1 m zur Batterie erforderlich, wobei dieses sich nicht im Bereich des ausgasenden Knallgases befinden darf. Die Aufstellung oder Anbringung muss so erfolgen, dass das Ladegerät durch Fahrzeugbewegungen nicht beschädigt werden kann, beispielsweise durch erhöhte Befestigung an der Wand, Aufstellen auf Podest, Sicherung durch Schutzplanken oder Schutzgitter.Die Unterbringung der Batterien ist so vorzunehmen, dass sie leicht zugänglich sind und einfach kontrolliert und gewartet werden können.Vor der Inbetriebnahme einer neuen Batterie in einem Flurförderzeug ist das Isoliervermögen zu überprüfen, und zwar separat für das Fahrzeug und die Antriebsbatterie.Das Isoliervermögen der elektrischen Ausrüstung des Flurförderzeugs, gemessen zwischen den aktiven Teilen aller elektrischen Komponenten (mit Ausnahme der Batterie) und dem Fahrzeugrahmen, muss mindestens 1 kΩ multipliziert mit der Nennspannung der Bordelektrik betragen.Der Isolationswiderstand einer im Flurförderzeug eingesetzten, gefüllten und geladenen, aber abgeklemmten Antriebsbatterie, gemessen zwischen den aktiven Teilen und dem Fahrzeugrahmen, muss mindestens 50 Ω multipliziert mit der Nennspannung des Systems betragen. Bei Nennspannungen über 120 V: Isolationswiderstand mindestens 500 Ω multipliziert mit der Nennspannung.Das Isolationswiderstandsmessgerät muss DIN EN 61557-2 (DIN VDE 0413-2) entsprechen. Die Prüfspannung muss größer als die Nennspannung, jedoch nicht höher als 100 V DC oder die dreifache Nennspannung sein. Bei Nennspannungen über 120 V: Prüfspannung max. 500 V.Abschnitt 7.8 – InstandhaltungIn Flurförderzeugen müssen Einrichtungen zum Trennen der Batterie(n) vorhanden sein, um den Austausch und die Instandsetzung zu erleichtern.Wenn ein Batteriehauptschalter vorhanden ist, muss dieser vor dem Öffnen eines Batterieeinbauraumes in AUS-Stellung gebracht werden.Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung von Batterieanlagen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesenen Person unter der Leitung und Aufsicht bzw. Verantwortung einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.Wenn die elektrotechnischen Arbeiten aus zwingenden oder technischen Gründen (z.B. Arbeiten an Akkumulatoren/Batterien) nicht im spannungsfreien Zustand unter Einhaltung der "5 Sicherheitsregeln" gem. TRBS 2131 oder § 6 Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A3) durchgeführt werden können, ist die BG-Regel "Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln" (BGR A3) zu beachten. Dabei sind isolierende Schutzmittel gegen benachbarte unter Spannung stehende Teile (z.B. Abdecktücher), isolierte oder isolierende Werkzeuge sowie geeignete persönliche Schutzausrüstungen zu verwenden. In dem Fall darf auf eine Aufsichtführung nur verzichtet werden, wenn eine allein arbeitende Person in der Lage ist, alle auftretenden Risiken zu berücksichtigen und zu beherrschen.Vor dem Beginn der Arbeiten sind leitfähige Uhren und Schmuckgegenstände, wie Ringe, Ketten, Arm- und Halsbänder, Piercings o.Ä., abzulegen, um ein unbeabsichtigtes Überbrücken der Batteriepole und einen damit verbundenen Kurzschluss zu verhindern.Soll an Batterien mit Werkzeugen gearbeitet werden, müssen diese aus Explosionsschutzgründen isoliert sein und dürfen keine Funken reißen.Für netzbetriebene Handleuchten, die im Bereich von Batterieladeeinrichtungen benutzt werden, gilt: Ohne Schalter, mit Schutzglas, Schutzklasse II [Symbol: (schutzisoliert)], Schutzart mindestens IP 54 (Symbol: ), was auch für Akku-Leuchten gilt. In -Bereichen ist je nach Zoneneinteilung mindestens die Gerätegruppe II, Kategorie 3G erforderlich.Zusätzliche Informationen zum sicheren Arbeiten in explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen enthält auch die Betriebsbestimmung DIN VDE 0105-100 im Anhang B, Abschnitt B.4.Abschnitt 7.9 – SchutzkleidungWird bei der Batteriewartung in einem explosionsgefährdeten Bereich gearbeitet oder mit Elektrolyt umgegangen, ist das Tragen von geeigneten persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) unerlässlich. Außerdem sind immer, wenn die Gefahr besteht, dass Batterien, z.B. beim Ein- und Ausbau oder beim Transport, zu Boden fallen können, grundsätzlich Sicherheitsschuhe zu tragen.Die Bereitstellung und das Tragen der Schutzkleidung sind von herausragender Bedeutung.Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, dürfen nicht gefährlich aufgeladen werden (siehe Abschnitt 3.3). Aus dem Grund darf die Arbeitskleidung der Mitarbeiter beim Umgang mit Batterien nicht elektrostatisch aufladbar sein (TRBS 2153).Zur Vermeidung derartiger Aufladungen muss ableitfähige Kleidung mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand < 5 · 1010 Ω getragen werden.Der Durchgangswiderstand RD von Schutzhandschuhen soll weniger als 108 Ω betragen, um die Erdung von in der Hand gehaltenen Gegenständen sicherzustellen.Bei Sicherheitsschuhen darf der elektrische Durchgangswiderstand RD 108 Ω nicht übersteigen. Auskunft darüber, ob derartige Beschaffenheitsanforderungen zutreffen, kann der Schuhhersteller geben.Werden während der Durchführung von elektrotechnischen Arbeiten isolierende Handschuhe getragen, müssen diese nach DIN VDE 0680 gefertigt sein.Es dürfen nur Schutzhandschuhe, Schutzschürze, Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz benutzt werden, wenn diese säureresistente Eigenschaften aufweisen.Bild 7-6: Bereitgestellte PSA in einer BatterieladestationEinsatz von persönlichen Schutzausrüstungen während der Wartung von geschlossenen Batterien: Gesichtsschutzschild/Schutzbrille Schutzhandschuhe, säurefest und undurchlässig, antistatisch Fußschutz, antistatisch Gummischürze, säurefestBei verschlossenen oder gasdichten Batterien müssen zumindest Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen werden.Abschnitt 7.10 – Maßnahmen gegen EntstehungsbrändeFeuerlöscheinrichtungen sind mindestens für die Brandklassen A und B auszuwählen. Tragbare Feuerlöscher, in ausreichender Anzahl vorhanden, müssen auch nach Ausbruch des Brandes leicht erreichbar sein.Nach der Benutzung von CO2-Löschern ist der Raum zügig mit Frischluft zu beaufschlagen, da die sauerstoffverdrängenden und toxischen Eigenschaften des Gases mit negativen Einwirkungen auf Personen verbunden sind.Grundsätzlich zugelassen sind Pulverlöscher. Diese wirken sich jedoch nachteilig auf Arbeits-/Betriebsmittel aus und sind darüber hinaus durch Laien nicht immer optimal zu bedienen.Besser geeignet sind beispielsweise Schaumlöscher vom Typ S 10 nach DIN EN 3.Nähere Hinweise und Berechnungsgrundlagen zur Ausstattung von Batterieladeanlagen mit Feuerlöschern (Art, Anzahl, Größe usw.) können der BG-Regel "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" (BGR 133) entnommen werden. Außerdem enthält die BG-Information "Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz" (BGI 560) wichtige Informationen zu dieser Thematik.Die Beschäftigten sind in der Bedienung der Löschgeräte, insbesondere bei der Anwendung an unter Spannung stehenden Arbeits- und Betriebsmitteln, mit Wiederholung in angemessenen Zeitabständen zu unterweisen.Weitergehende Festlegungen zur Brandbekämpfung enthalten insbesondere:§ 22 Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1)DIN VDE 0132 "Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen"DIN VDE 0105-100 "Betrieb von elektrischen Anlagen", insbesondere Anhang B, Abschnitt B.3Bild 7-7: Durch Brandschaden zerstörtes BatterieladegerätAbschnitt 7.11 – Transport von BatterienFür die außerbetriebliche Verpackung und den Transport von Batterien sind nationale und internationale Bestimmungen zu beachten.Bild 7-8: Geeignete Transporteinrichtung für BatterienBeim innerbetrieblichen Transport von Batterien mit blanken Anschlussklemmen oder Verbindungslaschen sollten diese unbedingt mit nicht leitendem (isolierendem) Material abgedeckt oder umhüllt werden, um eine Überbrückung zu vermeiden.Batterien sind sehr schwer!Beim Heben und Tragen ist immer auf einen sicheren Griff zu achten, damit die Batterie nicht herunterfallen kann. Größere Batterien besitzen Trageschlaufen oder -griffe.Bei schweren Batterien mit Tragevorrichtung sollte eine zweite Person transportieren helfen.Eine gefahrlose Handhabung beim Transport von Batterien über größere Entfernungen wird durch die Benutzung von entsprechenden Transporthilfen sichergestellt.Der Fachhandel bietet dazu geeignete Lösungen, wie fahrbare Behälter, Wagen oder Karren sowie Lasttraversen und batteriespezifische Lastaufnahmemittel, an.Angeboten werden auch Hebezeuge, mit denen die Entnahme und Beschickung der Batterien von Flurförderzeugen auf einfache Weise und praxisgerecht durchgeführt werden können.Wichtig! Batterie sanft abstellenMögliche Ursachen für Belastungen des RückensHäufig werden Batterien aus Bodennähe gehoben und auch dort wieder abgestellt. Ungünstige Hebetechniken, wie "aus dem Rücken heben", werden oft angewandt.Beim Heben der Batterie wird vielfach gleichzeitig eine Drehbewegung des Oberkörpers ausgeführt.Das Aufnehmen und Abstellen von Batterien muss oft mit weit ausgestreckten Armen verrichtet werden, da die Batterieeinbauräume nicht anders bestückt werden können. Je weiter eine Last vom Körper entfernt getragen wird, desto größer ist die Belastung für die Wirbelsäule.Schlussfolgerung:Häufiges Heben und Tragen von schweren Lasten in ungünstigen Körperhaltungen können zu einer Schädigung der Wirbelsäule, insbesondere der Bandscheiben, führen.Deshalb sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass für den Transport von Batterien geeignete Transportmittel zur Anwendung kommen.Abschnitt 7.12 – EntsorgungVergossener oder ausgetretener Elektrolyt ist mit geeignetem, saugfähigem oder neutralisierendem Material aufzunehmen und anschließend ordnungsgemäß zu entsorgen.Auch schadhafte Batterien und Altbatterien müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden, und zwar durch dafür ausgebildetes Personal, unter Beachtung vonRichtlinie 2006/66/EG (EU-Batterierichtlinie),Batteriegesetz (BattG),Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG),Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG),Landesabfallgesetze (LAbfG),Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG),Wasserhaushaltsgesetz (WHG),gegebenenfalls Sonderregelungen des Umweltbundesamtes.Abschnitt 7.13 – UnterweisungSelbst bei zur Routine gewordenen Arbeiten im Bereich von Batterieladeeinrichtungen sind die Gefahren im Rahmen von regelmäßigen Unterweisungen immer wieder aufzuzeigen.Die Unterweisung ist in angemessenen Zeitabständen und im Bedarfsfall durchzuführen.Richtwert für die regelmäßige Unterweisung: jährlichSie muss, neben den allgemein gültigen Verhaltensregeln, auch mögliche Gefährdungen bei elektrotechnischen Arbeiten, beim Umgang mit Elektrolyt, bei unsachgemäßem Gebrauch der Arbeitsmittel sowie bei unsachgemäßem Verhalten beinhalten. Für veränderte Arbeitsweisen muss eine zusätzliche Unterweisung durchgeführt werden.Die Beschäftigten sind ferner über Brandgefahren sowie den Inhalt der Flucht- und Rettungspläne zu informieren. Die Häufigkeit der Übungen für den Gefahren- wie auch Katastrophenfall (Notfall-Übung) richtet sich insbesondere nach der räumlichen Ausdehnung der Arbeitsstätte, der Zusammensetzung der Beschäftigten sowie der besonderen Gefahrenlage.Außerdem ist eine ausreichende Anzahl der im Unternehmen beschäftigten geeigneten Personen in der Bedienung von Feuerlöscheinrichtungen, z.B. Löschanlagen, Handfeuerlöscher, Löschdecken, Löschsand, gegebenenfalls Rauchabzüge, zu unterweisen.Jede Sicherheitsunterweisung muss schriftlich festgehalten und aktenkundig gemacht werden (Dokumentation). Die Teilnehmer unterzeichnen anschließend ihre Anwesenheit und bestätigen, dass die Inhalte richtig verstanden wurden.Praxisnahe Hilfestellung zu der Thematik bietet die BG-Information "Unterweisung -Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes" (BGI 527).Abschnitt 8 – 8 Inspektion und PrüfungenUm die Betriebssicherheit von Batterien sicherzustellen, sind regelmäßige Überprüfungen erforderlich. Alle Anzeichen von Schäden sind festzuhalten und die Batterien entsprechend instand zu setzen, insbesondere bei Elektrolytaustritt und Isolationsfehlern.Abschnitt 8.1 – Inspektion von BatterienEine Inspektion und Überwachung kann in den regelmäßigen Wartungszyklus eingegliedert werden, z.B. beim Wassernachfüllen. Sie muss in Übereinstimmung mit den Angaben des Herstellers erfolgen.Abschnitt 8.2 – Prüfung der ArbeitsmittelDie Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert Prüfungen von Arbeitsmitteln unter anderem dann, wenn deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhängt und/oder wenn diese Schäden verursachenden Einflüssen unterliegen, die zu gefährlichen Situationen führen können. Diese Prüfungen sind durch dafür befähigte Personen durchzuführen.Zu den von wiederkehrenden Prüfungen betroffenen Arbeitsmitteln gehören auch die ortsveränderlichen (mobilen) elektrischen Arbeits-/Betriebsmittel.Art, Umfang und Fristen der erforderlichen Prüfungen sowie die Voraussetzungen, die die befähigten Personen erfüllen müssen, sind vom Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln. Konkretisierungen dazu enthalten die relevanten Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS), insbesondere TRBS 1201 und TRBS 1203.Untermauert werden diese Forderungen durch § 5 der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A3). Darin sind Prüfungen der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ordnungsgemäßen Zustand und einwandfreie Funktion vorgeschrieben. Praxistipps für den Unternehmer zur Organisation der Prüfungen von mobilen elektrischen Arbeitsmitteln enthält die BG-Information "Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel Organisation durch den Unternehmer" (BGI 5190).Die geforderteAnlagen-Erstprüfung wird nach DIN VDE 0100-600,Prüfung der Anlage vor der Wiederinbetriebnahme nach Änderung/Instandsetzung gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100,Anlagen-Wiederholungsprüfung entsprechend DIN VDE 0105-100 undPrüfung der ortsveränderlichen elektrische, Arbeits-/Betriebsmittel vor der Wiederinbetriebnahme nach Instandsetzung und Änderung sowie deren wiederkehrende Prüfungen gemäß DIN VDE 0701-0702durchgeführt.Eine Handlungshilfe zur praktischen Umsetzung der Prüfung von mobilen Geräten bietet die BG-Information "Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel - Praxistipps für den Prüfer" (BGI 5090 - 2. Auflage in Vorbereitung).Unabhängig davon muss vor jedem Einsatz von elektrischen Arbeits- und Betriebsmitteln eine Sichtprüfung mit Handprobe (z.B. der Anschlussleitung) auf augenfällige Mängel und Schäden durch eine unterwiesene Person (Benutzer/Anwender) vorgenommen werden.Die an den elektrischen Arbeits-/Betriebsmitteln durchgeführten Prüfungen sind zu dokumentieren. Davon ausgenommen sind die Überprüfungen vor dem Arbeitseinsatz.Bild 8-1: Beispiele von Prüfplakette/-banderole zur Dokumentation an elektrischen Arbeits-/BetriebsmittelnAbschnitt 8.3 – Prüfungen beim Vorhandensein explosionsgefährdeter BereicheWenn ein explosionsgefährdeter Bereich vorliegt und somit eine Ex-Zone vorhanden ist, enthält die BetrSichV verschiedene Prüfverpflichtungen. In den TRBS 1201, TRBS 1201 Teil 1 und TRBS 1203 werden diese weiter konkretisiert.Prüfung der GesamtanlageDie Prüfung muss durch eine dazu befähigte Person mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen (einschlägiges Studium o.Ä., Berufserfahrung und eine zeitnahe berufliche Tätigkeit) auf dem Gebiet des Explosionsschutzes erfolgen (TRBS 1203). Alternativ dazu können auch zugelassene Überwachungsstellen (ZÜS) mit der Prüfung beauftragt werden.Vor der Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen (BetrSichV § 14 (1)):Die Prüfung auf den ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich der Installation, Montage, Aufstellbedingungen und des sicheren Betriebes.Nach Änderungsarbeiten (BetrSichV § 14 (2)):Betrieb oder Bauart der Gesamtanlage durch Änderung beeinflusst.Nach Instandsetzungsarbeiten (BetrSichV § 14 (6)):Für den Explosionsschutz wesentliche Merkmale müssen erhalten bleiben.Nach außergewöhnlichen Ereignissen (BetrSichV § 10 (2)):Überprüfung der Komponenten, welche der schädigenden Einwirkung ausgesetzt waren.Wiederkehrende Prüfungen (BetrSichV § 15 (1)):Der Betreiber hat die Prüffristen der Gesamtanlage auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln.Prüfung von Geräten, Schutzsystemen sowie Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen, welche in der Gesamtanlage verbaut sindDie Definitionen der o.g. Komponenten können der EG-Richtlinie 94/9/EG (Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen) entnommen werden.Wird die Prüfung durch eine dazu befähigte Person ausgeführt, muss sie von der zuständigen Behörde für diese Prüfung anerkannt sein. Alternativ dazu können auch ZÜS mit den Prüfungen beauftragt werden.Vor Inbetriebnahme oder nach Instandsetzung (BetrSichV § 14 (6)):Prüfung auf ordnungsgemäße Funktion und Wechselwirkung mit anderen Komponenten.Wiederkehrende Prüfungen (BetrSichV § 15 (15)):Der Betreiber hat die o.g. Komponenten alle drei Jahre zu prüfen.Weitere AnforderungenÜber die durchgeführten Prüfungen ist eine Bescheinigung auszustellen oder ein Prüfzeichen zu vergeben.Für Anlagen, die vor dem 01.01.2003 erstmalig in Betrieb genommen wurden, galten für eine Übergangsphase die Betriebsvorschriften der ElexV. Danach waren die elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht zu prüfen. Die BetrSichV muss in dem Fall vom Betreiber seit dem 01.01.2008 eingehalten werden.Zudem muss gemäß Anhang 4 Teil A Nr. 3.8 der BetrSichV vor der erstmaligen Nutzung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen die Explosionssicherheit dieser Arbeitsplätze einschließlich der vorgesehenen Arbeitsmittel und der Arbeitsumgebung sowie der Maßnahmen zum Schutz von Dritten überprüft werden. Auch diese Überprüfung ist von einer befähigten Person durchzuführen. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist zu dokumentieren und dem Explosionsschutzdokument beizulegen.Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Prüfpflichten nur für nachgewiesene explosionsgefährdete Bereiche bestehen.Abschnitt 9 – Erste Hilfe bei VerätzungenBei Körperkontakt mit Elektrolyt ist sofortige Erste Hilfe erforderlich, um Verätzungen zu vermeiden.Kommt es zu einer versehentlichen Benetzung der Augen mit Elektrolyt, müssen diese sofort mit reichlichen Mengen Wasser über eine längere Zeit von mindestens 10, besser 15 Minuten gespült werden.In jedem Fall ist unverzüglich ärztliche Hilfe erforderlich.Zur Spülung der Augen eignet sich besonders eine fest mit der Wasserleitung verbundene Augendusche, die das Spülen entsprechend lange ermöglicht.Bild 9-1: Augenspülflasche, gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Beschädigung geschützt und leicht zugänglichEine solche Spüleinrichtung sollte sich möglichst innerhalb der Batterieladeanlage befinden, mindestens aber in unmittelbarer Nähe.Steht eine derartige stationäre Augendusche nicht zur Verfügung, so müssen Augenspülflaschen bereitgehalten werden.Handelsübliche Gebinde sind in der Regel mit einem Verfalldatum versehen. Daher müssen die regelmäßige Kontrolle und der Austausch sichergestellt werden.Wenn Hautpartien und Schleimhäute mit Elektrolyt in Berührung kommen, müssen auch diese betroffenen Stellen auf jeden Fall mit einer ausgiebigen Menge Wasser oder mit neutralisierenden, wässrigen Lösungen abgespült werden, wie Seifenwasser bei Schwefelsäure oder milder saurer Lösung bei alkalischem Elektrolyt. Auch danach muss in allen Fällen ärztliche Hilfe erfolgen.Geräte, Anlagen und Kleidung können durch Spülen mit Wasser und Neutralisationsmittel gereinigt werden. Als Neutralisationsmittel von Elektrolyt können 5 %ige Sodalösungen (Natriumkarbonat) bzw. festes Soda verwendet werden, um die Einwirkung von Elektrolyt auf Geräte, den menschlichen Körper und Kleidung herabzusetzen.Abschnitt 10 – 10 BetriebsanweisungEs sind generell Betriebsanweisungen zu erstellen, die neben dem Umgang mit Batterieladeeinrichtungen auch die örtlichen Gegebenheiten und Randbedingungen berücksichtigen. Diese sind im Arbeitsbereich gut sichtbar anzubringen und in geeigneter Weise bekannt zu geben.Bei der Erstellung ist die BG-Information "Sicherheit durch Betriebsanweisungen" (BGI 578) zu beachten.Eine Betriebsanweisung muss dem Bedienungspersonal jederzeit zugänglich sein und ist möglichst sichtbar aufzuhängen.Nachstehend einige Anregungen zur Erstellung einer Betriebsanweisung, die u.a folgende Festlegungen enthalten sollte:Abschnitt 10.1 – AnwendungsbereichArbeitsbereichz.B. WerkhalleArbeitsplatzBatterieladestationAnlagenverantwortlicher z.B.Meister "Mustermann"TätigkeitAufladung/Instandhaltung von FahrzeugbatterienAngaben zu der/den Batterie(n), die aufgeladen werden soll(en), z.B.Art/Baureihe/TypZellenzahl und BemessungsspannungBemessungskapazität, Bemessungsentladestrom, Entladezeit und EntladeschlussspannungArt des ElektrolytenDichte und Bemessungsstand des ElektrolytenLadeverfahrenunzulässige Grenzwerteeventuell vorhandene BesonderheitenAbschnitt 10.2 – GefahrstoffbezeichnungBei Gefährdungen durch gefährliche Arbeitsstoffe ist deren Benennung erforderlich, wie beispielsweise Elektrolyt und/oder Knallgas.Abschnitt 10.3 – Gefahren für Mensch und UmweltKörperdurchströmungen können zu Verkrampfungen, Herzkammerflimmern, Herzstillstand und inneren Verbrennungen führen.Verbrennungsgefahr durch Lichtbogenbildung bei Kurzschlüssen.Verätzungsgefahr der Haut durch Elektrolyt.Ausgetretener Elektrolyt darf nicht in das Abwassersystem gelangen.Reizung der Augen und Atmungsorgane möglich.Explosionsgefahr durch Knallgasbildung.Gesundheitsschädliche Gase beim Einatmen.Absturzgefahr bei Arbeiten auf der Leiter oder anderen hochgelegenen Arbeitsplätzen.Gefahren durch unsachgemäß angeschlagene Lasten.Handquetschungen beim Ab- oder Einsetzen der Batterien.Abschnitt 10.4 – Schutzmaßnahmen und VerhaltensregelnAufladen, Austauschen usw. nur durch unterwiesene Mitarbeiter.Während der Arbeiten für eine gute Lüftung sorgen, vorhandene Absauganlage einschalten.Benutzung geeigneter Hebevorrichtungen zum sicheren Heben, Tragen und Transportieren.Entnehmen und Einsetzen von Flurförderzeug-Batterien nur mit dafür vorgesehenen Lasttraversen und Lastaufnahmemitteln.Hinweise geben für das An- und Abklemmen gemäß Bedienungsanleitung (nur im stromlosen Zustand und allpolig!).Polarität an den Anschlussstellen der Batterien und Ladegeräte sowie der Ladeleitungen beachten (polrichtiges Anschließen).Auf festen Sitz von Anschlüssen, wie Verbinder und Anschlussklemmen, achten.Verbot für offenes Feuer, offenes Licht, glühende Teile usw.Verbot für Rauchen, Essen und Trinken.Schutzbrille mit Seitenschutz (Korbbrille) oder Gesichtsschutzschirm und säurebeständige Schutzhandschuhe, Schürze sowie Sicherheitsschuhe tragen.Kleidung, Material, Sicherheitsschuhe und Handschuhe müssen antistatische Eigenschaften besitzen.Ärmel der Arbeitsjacke nicht hochkrempeln.Trageverbot für leitfähige Uhren, Armbänder, Finger- und Armringe, evtl. Ketten, Piercings usw.Bei Gefahr durch Elektrolyten: Schutzmaßnahmen/Verhaltensregeln gegen Säureverätzung erforderlich.Gründliche Handreinigung nach der Arbeit.Hautreinigungs-, -schutz- und -pflegemittel anwenden.Vergossener oder ausgelaufener Elektrolyt ist umgehend zu beseitigen.Abschnitt 10.5 – Verhalten bei Störungen und im GefahrfallBei Störungen: Sofort den Vorgesetzten, Anlagenverantwortlichen und den Verantwortlichen für die Verkehrssicherungspflicht informieren.Bei Lichtausfall: Arbeit unterbrechen.Abschnitt 10.6 – Verhalten bei Unfällen, Erste HilfeAnlage freischalten.Verletzte(n) bergen.Erste Hilfe leisten (Verbrennungen mit Wasser kühlen; bei Atem- und/oder Kreislaufstillstand: Maßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten).Ersthelfer hinzuziehen.Elektrolyt auf der Haut: mit Tuch oder saugendem Papier säubern, dann mit reichlich Wasser und Seife reinigen.Elektrolytspritzer im Auge: Auge sofort mit viel Wasser ausspülen; umgehend Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen.Elektrolyt auf der Kleidung: Sofort die Kleidung wechseln.Bei Unwohlsein oder Atembeschwerden: Raum/Bereich sofort verlassen; Vorgesetzten informieren.Unfall melden.Notruf: ...............Abschnitt 10.7 – InstandhaltungInstandhaltungsarbeiten nur durch fachkundiges und beauftragtes Personal.Wartungshinweise für Ladegerät(e) und Batterie(n) nach Herstellerangaben beachten.Nichtelektrotechnische Arbeiten dürfen nur durch unterwiesene Personen erfolgen.Bei Gefahr durch Elektrolyt während Instandhaltungsarbeiten (Reinigen, Nachfüllen von Wasser, Kontrolle der Elektrolytdichte und -temperatur): Schutzmaßnahmen/Schutzausrüstungen gegen Säureverätzung erforderlich, z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe, Handschuhe, Schürze usw.Sonderarbeiten in der Nähe von Batterien: Arbeiten im Ladebereich mit Schweiß- oder Lötgerät, Trennschleifer o.Ä. nur durch unterwiesene Personen nach Entfernung zündfähiger Gasgemische, z.B. durch ausreichende Raumlüftung. Gegebenenfalls sind besondere Schutzmaßnahmen festzulegen und in einem Schweißerlaubnisschein zu dokumentieren.Persönliche Schutzausrüstungen und Werkzeug vor Gebrauch auf augenfällige Mängel überprüfen.Werkzeuge und Hilfsmittel trocken und sauber aufbewahren.Abschnitt 10.8 – EntsorgungBeseitigung von vergossenem oder ausgetretenem Elektrolyt durch geeignetes saugfähiges oder neutralisierendes Material, mit anschließender ordnungsgemäßer Entsorgung.Schadhafte Batterien und Altbatterien müssen durch dafür ausgebildetes Personal vorschriftsmäßig entsorgt werden.Bild 10-1: Ausgehängte BetriebsanweisungenAbschnitt 10.9 – Folgen bei NichtbeachtungGesundheitliche Folgen: Verletzung, Tod.Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis, ...............Inkraftsetzung mit: Datum ............... Unterschrift ...............Abschnitt 11 – LiteraturverzeichnisArbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 2005Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 2005Technische Regeln für Betriebssicherheit "Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen" (TRBS 1201) 2006 und Änderung 2009Technische Regeln für Betriebssicherheit "Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung" (TRBS 1111) 2006Technische Regeln für Betriebssicherheit "Prüfungen von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen und Überprüfung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen" (TRBS 1201 Teil 1) 2006Technische Regeln für Betriebssicherheit "Instandsetzung an Geräten, Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen - Ermittlung der Prüfnotwendigkeit" (TRBS 1201 Teil 3) 2009Technische Regeln für Betriebssicherheit "Befähigte Personen" (TRBS 1203) 2010Technische Regeln für Betriebssicherheit "Elektrische Gefährdungen" (TRBS 2131) 2007Technische Regeln für Betriebssicherheit "Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Allgemeines" (TRBS 2152) 2006Technische Regeln für Betriebssicherheit "Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Beurteilung der Explosionsgefährdung" (TRBS 2152 Teil 1) 2006Technische Regeln für Betriebssicherheit "Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre" (TRBS 2152 Teil 2) 2006Technische Regeln für Betriebssicherheit "Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre" (TRBS 2152 Teil 3) 2009Technische Regeln für Betriebssicherheit "Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen" (TRBS 2153) 2009Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV) 199611. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSGV) "Explosionsschutzverordnung" (ExVO) 2004Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) 2008Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A3) 1997Unfallverhütungsvorschrift "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" (BGV A8) 2004BG-Regel "Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln" (BGR A3) 2006BG-Regel "Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)" (BGR 104) 2008BG-Regel "Benutzung von Fuß- und Knieschutz" (BGR 191) 2007BG-Information "Sicherheit durch Betriebsanweisungen" (BGI 578) 2008BG-Information "Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbereichen" (BGI 600) 1998BG-Information "Explosionsschutz - Antworten auf häufig gestellte Fragen" (BGI 5027) 2006BG-Information "Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel - Praxistipps für den Prüfer" (BGI 5090) 2010BG-Information "Arbeitsplatzbelüftung" (BGI 5121) 2007BG-Information "Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel - Organisation durch den Unternehmer" (BGI 5190) 2010DIN VDE 0100-410 VDE 0100-410:2007-06 "Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-41 - Schutzmaßnahmen; Schutz gegen elektrischen Schlag"DIN VDE 0100-420 VDE 0100-420:1991-11 "Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Schutzmaßnahmen; Schutz gegen thermische Einflüsse"DIN VDE 0100-482 VDE 0100-482:2003-06 "Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4: Schutzmaßnahmen; Kapitel 48: Auswahl von Schutzmaßnahmen; Hauptabschnitt 482: Brandschutz bei besonderen Risiken oder Gefahren"DIN VDE 0100-530 VDE 100-530:2005-06 "Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Schalt- und Steuergeräte"DIN VDE 0100-600 VDE 0100-600:2008-06 "Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 6 - Prüfungen"DIN VDE 0100-731 VDE 0100-731:1986-02 "Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V - Elektrische Betriebsstätten und abgeschlossene elektrische Betriebsstätten"DIN VDE 0100-737 VDE 0100-737:2002-01 "Errichten von Niederspannungsanlagen - Feuchte und nasse Bereiche und Räume und Anlagen im Freien"DIN VDE 0105-100 VDE 0105-100:2009-10 "Betrieb von elektrischen Anlagen Teil 100: Allgemeine Festlegungen"DIN EN 1175-1 VDE 0117-1:1998-11 "Sicherheit von Flurförderzeugen -Elektrische Anforderungen; Allgemeine Anforderungen für Flurförderzeuge mit batterieelektrischem Antrieb"DIN EN 60079-14 VDE 0165-1:2009-05 "Explosionsfähige Atmosphäre, Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen"DIN EN 60079-17 VDE 0165-10-1:2008-05 "Explosionsfähige Atmosphäre, Teil 17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen"DIN EN 60079-10-1 VDE 0165-101:2009-10 "Explosionsfähige Atmosphäre, Teil 10-1: Einteilung der Bereiche - Gasexplosionsgefährdete Bereiche"DIN EN 60079-0 VDE 0170 "Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche"DIN EN 61340-4-1 VDE 0300-4-1:2004-12 "Elektrostatik - Teil 4-1: Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen - Elektrischer Widerstand von Bodenbelägen und verlegten Fußböden"DIN EN 60529 VDE 0470-1:2000-9 "Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)"DIN 57510 VDE 0510:1977-01 "VDE-Bestimmung für Akkumulatoren und Batterie-Anlagen"DIN EN 50272-3 VDE 0510-3:2003-05 "Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterie anlagen - Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge"DIN 57680-1 VDE 0680-1:1983-01 "Körperschutzmittel, Schutzvorrichtungen und Geräte zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V -Isolierende Körperschutzmittel und isolierende Schutzvorrichtungen"DIN EN 60900 VDE 0682-201:2005-01 "Arbeiten unter Spannung - Handwerkszeuge zum Gebrauch bis AC 1000 V und DC 1500 V"VdS-Richtlinie 2259 "Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge" 1991"Leitfaden für die Gefährdungsbeurteilung", Verlag Technik & Information e.K., Bochum 2008Gefährdungsbeurteilung "Elektrotechnik, allgemein", VMBG 2005Anhang 1 – Checkliste zum sicheren Betreiben einer BatterieladeanlageIst eine Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz, BetrSichV und BGV A1 durchgeführt?Inhalte der Gefährdungsbeurteilung können sein:Ist ein Anlagenverantwortlicher für die Batterieladeanlage benannt und dieser den Mitarbeitern bekannt gegeben worden?Wurde eine Prüfung auf Explosionssicherheit von vorhandenen Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen durchgeführt?Sind erforderliche Aushänge und Sicherheitskennzeichnungen, wie Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder (z.B. W20, P01, P02, ggf. W04, W08) angebracht?Besteht im Bereich der Ladeanlage eine Zutrittverhinderung für unbefugte Personen?Wurden die Mindestabmessungen von Bedienungsgangbreite (0,6 m), Wartungsgangbreite (0,8 m) sowie Gang- und Raumhöhe (2 m) eingehalten?Sind die Mindestabstände im Bereich der Ladeeinrichtung eingehalten?Abstand der Batteriezum Ladegerät (1 m)zu Funken bildenden Geräten, Schaltern, Steckdosen (0,5 m)zu brennbaren Materialien (2,5 m)zu feuer-/explosionsgefährdeten Bereichen (5 m)Sind Raumluftvolumen und Luftvolumenstrom ausreichend sowie die Zu- und Abluftöffnungen hinreichend dimensioniert und nicht zugestellt oder verschlossen?Erfolgt die Ladung der Batterie(n) unterhalb der Gasungsspannung?Ist die Bildung von Wasserstoff/Luft-Gemisch (Knallgas = explosionsfähige Atmosphäre) ausgeschlossen? Wenn nicht, welche Explosionsschutz-Maßnahmen wurden getroffen?Ist bei möglicher explosionsfähiger Atmosphäre ein Explosionsschutzdokument erstellt worden?Ist bei technischer Lüftung sichergestellt, dassdie Lüftung während des Ladens in Betrieb ist und überwacht wird?ein gegebenenfalls im Gas-Luft-Strom befindlicher Lüfter für Sauglüftung explosionsgeschützt und elektrolytbeständig ist?Ist sichergestellt, dass innerhalb des Sicherheitsabstands von 0,5 m um die Batterie(n) keine offenen Flammen, glühende Körper, Funken oder Lichtbögen auftreten können?Entspricht die ortsfeste elektrische Anlage den Normen für "Feuchtrauminstallation" und/oder für "Feuergefährdete Betriebsstätten"?Besteht ein Schutz der Batterie(n) gegen äußere Einwirkungen, wie herabfallende Gegenstände, Eindringen von Fremdkörpern, Tropfwasser, Verschmutzung, Erschütterung, schädliche Gase usw.?Sind die Ladeeinrichtungen und Batterien kippsicher auf nicht brennbarem Untergrund aufgestellt sowie zur Vermeidung von Kriechstrombildung sauber gehalten?Ist eine elektrostatische Aufladung von Personen oder Fahrzeugen wirksam verhindert?Weist der Fußboden elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften auf?Ist eine Betriebsanweisung für die Ladeeinrichtung(en) sichtbar ausgehängt und sind die Bedienungsanleitungen der elektrischen Geräte verfügbar?Sind die Mitarbeiter unterwiesen? Wesentliche Unterweisungsinhalte sind:Gefahren, die von elektrischer Energie ausgehenTrageverbot von leitfähigem Körperschmuckkeine nassen oder feuchten elektrischen Geräte anfassenkeine Veränderungen an Sicherheitseinrichtungen vornehmenvor der Benutzung elektrischer Betriebsmittel eine Besichtigung auf augenfällige Mängel/Schäden durchführenStörungen müssen einer zuständigen Person gemeldet werdenReparaturarbeiten keinesfalls selbst vornehmendefekte Geräte einer ordnungsgemäßen Instandsetzung zuführenWerden die Unterweisungen regelmäßig (mindestens einmal jährlich) durchgeführt und dokumentiert?Wurden geeignete Arbeitsmittel für die zu erwartenden Umgebungsbedingungen und Beanspruchungen am Einsatzort ausgewählt?Ist der Querschnitt der Ladeleitungen richtig bemessen, sind isolierte Klemmvorrichtungen vorhanden, werden nicht leitende Aufnahme-/Ablagevorrichtungen für die Klemmvorrichtungen der Ladeleitungen benutzt?Sind die beweglichen Anschlussleitungen vor Beschädigungen geschützt und für die Umgebungsbedingungen geeignet?Sind die Steck- und Klemmvorrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand?Erfüllen 230-V-Handleuchten die Anforderungen:Ohne Schalter, mit Schutzglas, Schutzart ? IP 54, Schutzklasse II bzw. in Ex-Bereichen mindestens die Gerätegruppe II, Kategorie 3G?Sind am Batterieladeplatz dauerhafte Wand-/Bodenmarkierungen angebracht, die den Ladeplatz, z.B. des Elektrostaplers, kennzeichnen?Ist/sind die Batterie(n) zur Kontrolle/Wartung leicht zugänglich?Sind während der Ladung von Flurförderzeugen die Fahrzeug-Lüftungsöffnungen zur Vermeidung von Gasansammlung freigehalten?Stehen zur sicheren Handhabung der Batterien geeignete Transporthilfen/Hebezeuge zur Verfügung?Sind alle notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen, wie Gesichts-, Augen-, Hand-, Fußschutz und Schürze sowie Augendusche/-spülflasche bereitgestellt und in ordnungsgemäßem Zustand?Ist eine geeignete Feuerlöscheinrichtung, mindestens der Brandklassen AB, z.B. Schaumlöscher, vorhanden und auch nach Brandausbruch leicht erreichbar?Werden die wiederkehrenden Prüfungen der elektrischen Anlage und der Arbeits- und Betriebsmittel durchgeführt sowie dokumentiert?Anhang 2 – Muster-Betriebsanweisung
Neue Nummern für das BGVR-RegelwerkAb Mai 2014 gibt es neue Nummerierungen für die BGVR-Schriften. Die Umstellung in der Bibliothek erfolgt stufenweise.» mehr Infos » gratis Transferliste Newsletter abonnierenJetzt den kostenlosen Newsletter bestellen!Immer up-to-date rund um Arbeitssicherheit, Brandschutz, Gefahrstoffe, Explosions- oder Gesundheitsschutz» mehr Infos
Stellenangebotepräsentiert von monster.de Fertigungsingenieur - Manufacturing Engineer (w/m)Student(in) im Bereich Arbeitssicherheit (m/w)Strategischer Einkäufer (m/w)Community Manager (m/w)Anwendungsingenieur (m/w) Schweißen und Schneiden » zur Stellenbörse
BGVR-Infodienst abonnierenWelche BG-Schriften haben sich geändert, welche sind neu oder zurückgezogen? Mit dem BGVR-Infodienst bleiben Sie stets aktuell.» mehr Infos
KonzentrationstrainingSafety-MatchDecken Sie paarweise Symbole aus dem Bereich Arbeitssicherheit auf. Ihr Gegner ist die Zeit!» mehr
LexikonVon A bis ZVon ATEX bis Zoneneinteilung - schlagen Sie Begriffe zur Arbeitssicherheit schnell und komfortabel nach.» mehr
UnterhaltungEin wenig Abwechslung im Arbeitsalltag bieten die Cartoons aus dem arbeitssicherheit.journal.» mehr
Über uns | Feedback | AGB | Hilfe | Kontakt | Mediadaten | Sitemap Über Wolters Kluwer | Jobs & Karriere | Buchhandel | Autoren | HSE AGB | Datenschutz | Leistungsschutzrecht | Impressum© 2015 Wolters Kluwer Deutschland