Source: https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-264-2020-sb-o-energeticke-narocnosti-budov
Timestamp: 2020-07-11 11:45:31+00:00
Document Index: 27293875

Matched Legal Cases: ['§ 14', 'zákona č. 406', 'zákona č. 165', 'zákona č. 318', 'zákona č. 310', 'zákona č. 131', 'zákona č. 3', '§ 7', '§ 7']

Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov - TZB-info
TZB-info / Právní předpisy / Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy / Vyhláška č. 264/2020 Sb.
Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov
uveřejněno v: č. 98/2020 Sbírky zákonů na straně 2114
schváleno: 29.05.2020
účinnost od: 01.09.2020
[Textová verze] [PDF verze (53701 kB)]
264/2020 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. , zákona č. 318/2012 Sb. , zákona č. 310/2013 Sb. , zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 7 a § 7a odst. 6 zákona :
(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české technické normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov2) .
b) do dodané energie budovy, která odebírá energii ze zdroje mimo tuto budovu bez použití distribuční soustavy nebo soustavy zásobování tepelnou energií podle energetického zákona , se započítávají ztráty energie při výrobě a distribuci energie z tohoto zdroje do budovy,
(2) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do alternativního systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti9) . V případě soustavy zásobování tepelnou energií se ekonomickou proveditelností uvedeného alternativního systému rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do nového jiného než alternativního systému dodávek energie, který je nebo má být v budově využíván, delší, než je doba životnosti tohoto nového jiného než alternativního systému dodávek energie.
(6) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 5 se stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy E R , která se určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022 v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při změně dokončené budovy, výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022.
1. Vyhláška č. 78/2013 Sb. , o energetické náročnosti budov.
2. Vyhláška č. 230/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb. , o energetické náročnosti budov.
(1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov, vypočtenou pro jejich předpokládaný ekonomický životní cyklus v souladu se srovnávacím metodickým rámcem1) , s ohledem na dosažení optimální úrovně zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné pohody.
Uem,R = ∑ HT,R,j / ∑ Aj + fR . ∆Uem,R
Aj plocha j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy s referenčním měrným tepelným tokem prostupem HT,R,j > 0 , v m2, stanovená z vnějších rozměrů;
HT,R,j = Aj . UR,j . bj
HT,R,min,j = Aj . UR,j . (θim - 5) / (θim - θe)
UR,j je referenční hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve W/(m2.K), stanovená podle odstavce 6;
bj teplotní redukční činitel j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy,
bezrozměrný, stanovený podle ČSN 73 0540-2, s tím, že nejnižší
přípustná hodnota je 0;
θim převažující návrhová vnitřní teplota v zóně přilehlé k j-té
teplosměnné konstrukci obálky budovy, ve °C, podle ČSN 730540-2;
θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období, ve °C, podle
ČSN 730540-3.
UR,j = UN,j
UN,j je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve W/(m2.K), stanovená pro návrhovou vnitřní teplotu v přilehlé zóně podle ČSN 14 8102, přičemž pro výplně otvorů se použije požadovaná hodnota pro obvodové stěny zvýšená o 30 %;
UR,j = fR . e1 . UN,20,j
UR,j,max = fR . e1 . (UN,20,W + 0,4 - AW/AF)
e1 je součinitel typu zóny přilehlé k j-té teplosměnné konstrukci obálky budovy, který se stanoví:
e1 = 16 / abs (θim - 4); nejméně však 0,75 a nejvýše však 1,75;
UN,20,j požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve W/(m2.K), stanovená pro převažující návrhovou vnitřní teplotu θim v intervalu 18 °C - 22 °C včetně podle ČSN 73 0540-2 s výjimkou lehkého obvodového pláště, pro jehož neprůsvitné výplně se použije požadovaná normová hodnota UN,20 podle ČSN 73 0540-2 pro vnější stěnu a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 podle ČSN 73 0540-2 pro výplň otvoru ve vnější stěně;
AW celková plocha svislých průsvitných teplosměnných konstrukcí obálky budovy v kontaktu s venkovním vzduchem, v m2 , stanovená z vnějších rozměrů;
AF celková plocha svislých průsvitných a neprůsvitných teplosměnných konstrukcí obálky budovy v kontaktu s venkovním vzduchem, v m2 , stanovená z vnějších rozměrů,
3) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky
5) Stanovená podle EN 308 jedná se o tzv. suchou účinnost samotného rekuperátoru bez vlivu jednotky a ventilátorů pro pracovní bod na hodnotě 50 % jmenovitého výkonu zařízení, v němž je rekuperátor použit
Tab. 4 - Hodnoty faktoru primární energie pro referenční budovu
Snížení hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie stanovené pro referenční budovu ∆ep,R % Obytná zóna v rodinném domě 3 25 hodnota podle tabulky č. 6
1) Výsledné snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie deltae p,R pro budovu jako celek se v případě vícezónové budovy stanoví váženým průměrem přes energeticky vztažné plochy dílčích zón
B 1,2 x ER 0,9 x ER 0,8 x ER 0,8 x ER 0,7 x ER 0,9 x ER Velmi úsporná
D 2,3 x ER 1,5 x ER 1,2 x ER 1,5 x ER 1,2 x ER 1,7 x ER Méně úsporná
F 3,7 x ER 2,5 x ER 1,6 x ER 2,5 x ER 2 x ER 2,9 x ER Velmi nehospodárná
Při výpočtu ukazatelů energetické náročnosti budovy s měsíčním intervalem výpočtu se jednotně použijí klimatická data uvedená v ČSN 730331-1 , Příloha C.
Rozdělení budovy do zón se provede v souladu s ČSN 730331-1 , Příloha D.
V případě sloučení prostorů s rozdílným způsobem typického užívání či rozdílnými parametry systémů vytápění, chlazení, vlhčení, odvlhčování, větrání, přípravy teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy do společné zóny podle normy ČSN EN ISO 52000-1 , se vstupní hodnoty pro danou zónu stanoví váženým průměrem podle veličiny příslušné danému parametru (např. vnitřní podlahová plocha, vnitřní objem vzduchu).
Výpočet součinitele prostupu tepla se provede v souladu s platnými normami a následujícími pravidly:
b) pro všechny výplně otvoru se shodným zasklením a rámem jednotně hodnotou platnou v případě:
- oken a balkónových dveří pro rozměr 1 230 x 1 480 mm,
- šikmých výplní otvorů se sklonem do 45° pro rozměr 1 140 x 1 400 mm,
- dveřních výplní otvorů pro rozměr 1 100 x 2 200 mm,
a) pomocí průměrného vlivu tepelných vazeb ∆Uem [W/(m2.K)] mezi ochlazovanými konstrukcemi na systémové hranici budovy, nejníže však hodnotou ∆Uem = 0,02 W/(m2.K), odpovídá-li tomu kvalita řešení tepelných vazeb, přičemž se použije hodnocení dle ČSN 73 0540-2 ; nebo
b) podrobným výpočtem pro jednotlivé výplně otvoru podle ČSN EN ISO 52016-1 .
Vstupní hodnoty výpočtu dílčích dodaných energií vycházejí ze zvoleného profilu typického užívání budovy, definovaného minimálně časovým profilem užívání a průměrnou obsazeností. Při stanovení profilu typického užívání budovy se postupuje v souladu s ČSN 730331-1 , Příloha B. Profil typického užívání budovy se musí specifikovat v průkazu energetické náročnosti budovy.
2. V případě použití více zdrojů tepla v jedné zóně, bude podíl na ročním pokrytí potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody připadající na příslušný zdroj tepla stanoven nejvýše hodnotou podle tabulky A.1 normy ČSN 730331-1 .
3. Počet osob podle ČSN 730331-1 , část B.3 se zaokrouhluje na celá čísla a na jednu bytovou jednotku se jedná o maximálně 5 osob.
Pro jiné, než obytné zóny je možné provést úpravu hodnot profilu typického užívání budovy uvedených v ČSN 730331-1 , Příloha B.
V případech, kdy stávající budova není provozována, se použije profil typického užívání budovy podle ČSN 730331-1 , Příloha B.
1. V případě úpravy profilu typického užívání budovy uvedeného v ČSN 730331-1 , Příloha B se vstupní hodnota definující stav vnitřního prostředí jako je množství větracího venkovního vzduchu, návrhová vnitřní teplota pro režim vytápění a chlazení nebo osvětlenost vnitřních prostor stanoví v souladu s požadavky právních předpisů na kvalitu vnitřního prostředí budov.
a) na základě profilu typického užívání budovy podle ČSN 730331-1 , Příloha B,
V případě, že je energie do budovy dodávána prostřednictvím místní soustavy, která není součástí distribuční soustavy nebo soustavy zásobování tepelnou energií podle energetického zákona , započítají se do celkové dodané energie ztráty při výrobě a distribuci energie v místní soustavě mimo hodnocenou budovu. Hranice místní soustavy tvoří místa připojení na distribuční soustavu nebo soustavu zásobování tepelnou energií.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.
8) ČSN 730331 , část B.