Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_35_LBO_Notwendige_Treppenraeume_und_Ausgaenge-d311976,36.html
Timestamp: 2016-10-28 03:33:43
Document Index: 359028734

Matched Legal Cases: ['§ 35', '§ 35', '§ 35', '§ 36', '§ 37', '§ 38', '§ 39', '§ 40', '§ 41', '§ 42', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 50', '§ 51', '§ 52', '§ 53', '§ 54', '§ 55', '§ 35', '§ 2', '§ 34', '§ 36']

§ 35 LBO, Notwendige Treppenräume und Ausgänge | Gesetze auf anwalt24.de
§ 35 LBO, Notwendige Treppenräume und Ausgänge Suche
Landesbauordnung (LBO) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europ...…§ 35 LBO, Notwendige Treppenräume und Ausgänge§ 36 LBO, Notwendige Flure, offene Gänge§ 37 LBO, Fenster, Türen, sonstige Öffnungen§ 38 LBO, Umwehrungen§ 39 LBO, Aufzüge§ 40 LBO, Leitungs-, Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle§ 41 LBO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffverso...§ 42 LBO, Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, Anlagen für Niederschlagswasse...§ 43 LBO, Aufbewahrung fester Abfallstoffe§ 44 LBO, Blitzschutzanlagen§ 45 LBO, Aufenthaltsräume§ 46 LBO, Wohnungen§ 47 LBO, Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder§ 48 LBO (weggefallen)§ 49 LBO (weggefallen)§ 50 LBO, Barrierefreies Bauen§ 51 LBO, Sonderbauten§ 52 LBO, Grundsatz§ 53 LBO, Bauherrin, Bauherr§ 54 LBO, Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfasser, Fachplanerinnen, Fachplaner§ 55 LBO, Unternehmen…Anhang 1 LBO
§ 35 LBOLandesbauordnung (LBO) Landesrecht SaarlandTeil 3 – Bauliche Anlagen → Abschnitt 4 – Rettungswege, Öffnungen, UmwehrungenTitel: Landesbauordnung (LBO) Normgeber: SaarlandAmtliche Abkürzung: LBOGliederungs-Nr.: 2130-1Normtyp: Gesetz(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige Treppenräume müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Benutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang möglich ist; sie müssen den Anforderungen der Nummer 7 der im Anhang enthaltenen Übersicht entsprechen. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulässig 1.in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,2.für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit mit einer Größe von nicht mehr als insgesamt 200 m2, wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,3.als Außentreppen, wenn ihre Benutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht gefährdet werden kann. (2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Untergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein. Übereinander liegende Untergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge zu notwendigen Treppenräumen oder ins Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind.(3) Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 1.mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,2.Wände nach Nummer 7.1 der im Anhang enthaltenen Übersicht haben,3.rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben und4.ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein. (4) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. Notwendige Treppenräume ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben. (5) Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur Unterstützung wirksamer Löscharbeiten entraucht werden können. Sie müssen 1.in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m2 haben, die geöffnet werden können, oder2.an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung haben. In den Fällen des Satz 2 Nr. 1 ist in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung erforderlich; in den Fällen des Satz 2 Nr. 2 sind in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 erforderlich ist, besondere Vorkehrungen zu treffen. Öffnungen zur Rauchableitung nach den Sätzen 2 und 3 müssen in jedem Treppenraum einen freien Querschnitt von mindestens 1 m2 und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden können.
§ 34 LBO, Treppen§ 36 LBO, Notwendige Flure, offene Gänge