Source: http://docplayer.fi/152651201-Westenergy-oy-ab-n-jatteenpolttolaitos-vuosi-2018.html
Timestamp: 2019-12-15 15:38:00+00:00
Document Index: 22497863

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'Diaarinumero 33101']

Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Vuosi PDF Ilmainen lataus
Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Vuosi 2018
Download "Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Vuosi 2018"
Esa-Pekka Vilho Honkanen
1 1 / 12 Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Vuosi 2018
2 2 / 12 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Jätteenkäsittelyä säätelevä normisto Tuotanto Jätteen vastaanotto Polttoprosessi Savukaasujen puhdistusjärjestelmä Turbiinilaitos Laitoksen toiminnan ja käytön tarkkailu vuonna Laitoksen käytöntarkkailu Toiminnassa syntyneet jätteet Jätevedet Kemikaalien kulutus Päästöt ilmaan Savukaasujen epäpuhtauksien keskimääräiset pitoisuudet Raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit Vuosipäästöt Häiriötilanteet Lisätietoja... 12
3 3 / 12 1 Yleistä Westenergy Oy Ab omistaa ja ylläpitää vuonna 2012 valmistunutta modernia jätteenpolttolaitosta, joka sijaitsee Mustasaaressa, Vaasan lähellä. Yhtiön omistavat viisi kunnallista jätehuoltoyhtiötä, jotka ovat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy, Vestia Oy. Kunnista, jotka omistavat jätehuoltoyhtiöt, muodostuu puolestaan Westenergyn toiminta-alue, johon kuuluu noin 50 Länsi-Suomen alueella sijaitsevaa kuntaa, joiden alueella asuu yhteensä noin asukasta. Omistajayhtiöt toimittavat noin tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä Westenergyn jätteenpolttolaitokseen, jossa siitä tuotetaan energiaa. Yhteistyökumppani Vaasan Sähkö Oy käyttää laitoksen tuottaman höyryn sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Westenergy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka myy osakkailleen jätteiden käsittelypalveluja omakustannusperiaatteella. 2 Jätteenkäsittelyä säätelevä normisto Euroopan unionin jätedirektiivi (2018/851) tuli voimaan kesällä 2018 ja sen tavoitteena on asettaa uudet, nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätykselle. Vuonna 2025 kierrätystavoite on 55 prosenttia ja 65 prosenttia vuonna Vuonna 2016 Suomen kierrätysaste oli 45 prosenttia ja 55 prosenttia syntyneestä yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin energiana. Suomen jätelaki (646/2011) ja asetus (179/2012) noudattavat Euroopan unionin jätehuollon linjoja. Jätehuollossa noudatetaan etusijajärjestystä: ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Jos jätettä syntyy, on se valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, ensijaisesti jäte on kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana. Jos jätteen hyödyntäminen teknisesti tai taloudellisesti ei ole mahdollista, voidaan jäte sijoittaa kaatopaikalle. Vuodesta 2016 alkaen rajoitettiin biohajoavan tai muun orgaanisen aineksen sijoittamista tavanomaisen jätteen kaatopaikalle (VnA 331/2013). Asetuksen tavoitteena on ohjata nämä jätteet hyödynnettäväksi raaka-aineena tai energiana. Jos ne eivät sovellu materiaalina kierrätykseen, ne voivat kuitenkin olla lämpöarvoltaan energiana hyödynnettäviä. Jätteenpolttoa säädellään yksityiskohtaisesti jätteenpolttoasetuksessa (151/2013), jossa on asetettu selkeät rajat polttolaitosten päästöille. Päästöjen ja haitallisten aineiden muodostumista poltossa hallitaan säätämällä poltto-olosuhteet siten, että palaminen tapahtuu hallitusti ja puhtaasti. Asetuksessa vaaditaan käytettäväksi edistyneintä käytettävissä olevaa (BAT eli Best Available Technology) teknologiaa.
4 4 / 12 Westenergy Oy Ab:lle on myönnetty ympäristölupa jätteenpolttolaitoksen toiminnalle silloisen Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen toimesta (Dnro LSU-2008-Y-586 (111)). Savukaasupesurin rakentamiseen saatiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupa (Dnro LSSAVI/3954/2016). Pesurin avulla varaudutaan tulevaisuudessa tiukentuviin päästömääräksiin. Pesurin hankintasopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2019 ja sen on määrä olla käytössä vuoden loppuun mennessä. 3 Tuotanto Polttolaitoksen prosessit jaetaan seuraavasti: jätteen vastaanotto, polttoprosessi, savukaasujen puhdistus ja turbiinilaitos (kuva 1). 1. Vastaanottohalli 2. Jätebunkkeri 3. Tulipesä 4. Kattila 5. Pohjakuona 6. Savukaasujen puhdistus 7. Turbiini 8. Savupiippu 9. Siilot 10. Kaukolämpökeskus. Kuva 1. Jätteenpolttolaitoksen poikkileikkaus.
5 5 / Jätteen vastaanotto Poltettavat jätteet toimitetaan laitokselle lähialueilta pakkaavilla jäteautoilla; pidemmillä matkoilla hyödynnetään jätteen siirtokuormausta. Jätteen laadun varmistamiseksi laitokselle tulevia kuormia vastaanotettaessa tehdään pistokokein jätekuormien tarkastuksia sekä lämpöarvomäärityksiä. Jäte varastoidaan polttolaitoksella vastaanottobunkkeriin, jossa jätettä voidaan tarvittaessa murskata ennen syöttöä polttoon. Yleensä laitokselle saapuva syntypaikkalajiteltu jäte on polttokelpoista sellaisenaan. Jäte nostetaan siltanosturilla ns. kahmarilla (kuva 2) syöttösuppilon kautta poltettavaksi kattilan mekaaniselle arinalle. Kuva 2. Jätettä jätebunkkeriin syöttävä kahmari. Jätteen varastointi mahdollistaa jäte-erien sekoittamisen ja siten laadultaan tasaisemman jätteen syöttämisen polttoon. Varastointi turvaa myös laitoksen toiminnan pyhäpäivien tms. kuljetuskatkosten aikana. Jätteen vastaanottotila on mitoitettu siten, että polttoainetta riittää noin kolmen viikon tuotantoa varten, mutta jätteen viipymä varastossa pidetään kuitenkin mahdollisimman lyhyenä.
6 6 / Polttoprosessi Polttolaitos perustuu arinapolttotekniikkaan, jossa arinalla polttolämpötila on yli 850 C. Tulipesässä on kostean polttoaineen palamisen alueet eli kuivumis-, palamis-, pyrolyysi- ja kaasuuntumisvyöhykkeet. Lopuksi on hiiltojäännöksen palamisalue. Arinan eri vyöhykkeillä muodostuvat kaasut palavat korkeassa lämpötilassa arinan yläpuolella. Karkea tuhka ja jätteen sisältämät palamattomat materiaalit poistuvat arinan alapäästä laitoksen pohjakuonajärjestelmään. Savukaasut johdetaan savukaasujen puhdistusjärjestelmään, joka on kuvattu kohdassa 3.3. Laitos on varustettu edistyksellisellä ns. SNCR-tekniikalla, jossa jätettä poltettaessa savukaasuihin ruiskutetaan ammoniakkivesiseosta typen oksidien (NOx) poistamiseksi. Tällöin huomioidaan lämpötila ja ruiskutetaan ammoniakkivesiseosta sinne, missä se tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn. 3.3 Savukaasujen puhdistusjärjestelmä Laitos on varustettu puolikuivalla savukaasujen puhdistusjärjestelmällä, joka koostuu seuraavista osista: ammoniakin syötöstä kattilaan typen oksidipäästöjen (NOx) vähentämiseksi, jäähdytystornista, aktiivihiilen ja kalkin syöttöjärjestelmistä, tekstiilisuodattimesta, savukaasupuhaltimesta, näytteenottoasemasta sekä savupiipusta. Kattilan jälkeen savukaasut ohjataan jäähdytystornin kautta reaktoriin, missä savukaasuihin lisätään epäpuhtauksia sitovaa aktiivihiiltä ja kalsiumhydroksidia. Tämä liete kuivuu savukaasuvirrassa ja reaktiotuotteet poistuvat prosessista savukaasuvirtaan sekoittuneena pölynä. Pöly erotetaan tekstiilisuodattimella, joka toimii prosessissa myös kemiallisesti aktiivisena puhdistimena. Savukaasu kulkee suodattimessa erottuvan vielä reagoimatonta kalsiumhydroksidia sisältävän pölykerroksen läpi. Laitoksella käytettävä puhdistusprosessi on puolikuiva, mikä tarkoittaa sitä, ettei savukaasujen puhdistuksessa synny jätevesiä, jotka täytyisi puhdistaa. Westenergylle myönnetyn ympäristöluvan mukaan jätteenpolttolaitoksella mitataan jatkuvasti savukaasujen hiukkasten kokonaismäärää, orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOC), suolahapon (HCl), fluorivetyjen (HF), rikkidioksidin (SO2), typenoksidien (NOx) ja hiilimonoksidin määrää. Myös ammoniakin määrä (NH3) mitataan jatkuvatoimisesti, mutta sille ei ole määritelty ympäristöluvassa raja-arvoa. Tämän lisäksi järjestelmässä on myös jatkuvatoiminen elohopean mittaus. Lisäksi raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien määrä savukaasussa mitataan lupamääräysten mukaisesti kaksi kertaa vuodessa.
7 7 / Turbiinilaitos Turbiinilaitos koostuu väliottoturbiinista, vaihteesta, generaattorista, kaukolämmönsiirtimistä sekä niihin liittyvistä apulaitteista. Poltossa syntyvä höyry, noin 400 C 40 bar paineessa syötetään turbiiniin. Höyry pyörittää höyryturbiinia ja liike-energia välitetään generaattoriin, joka tuottaa sähköä, vaihteiston kautta. Turbiinin jälkeen on kaukolämmönvaihdin, joka siirtää lämmön kaukolämpöverkkoon. Vaasan Sähkö Oy omistaa ko. laitteet ja vastaa niiden ylläpidosta. Turbiinilaitoksen sähköteho on 15 MW ja kaukolämpöteho noin 40 MW. 4 Laitoksen toiminnan ja käytön tarkkailu vuonna Laitoksen käytöntarkkailu Laitoksen kaupallinen tuotanto alkoi ja se on ympärivuotisessa jatkuvassa käytössä. Laitokselle saapuu arkipäivisin noin 50 jätekuljetusta, joista suurin osa (noin 85 %), on kotitalouksissa syntyvää jätettä. Taulukossa 1 on esitetty laitoksen tuotantoon liittyviä tunnuslukuja vuodelta Taulukko 1. Laitoksen tuotannollisia tunnuslukuja vuodelta Jätteen käsittelykapasiteetti 22,8 t/h Käyttöaika 8369 h Myyty kaukolämpö 314,2 GWh Myyty sähkö 90,6 GWh Vastaanotetun jätteen määrä t Poltetun jätteen määrä t Jätteen lämpöarvo 10,0 MJ/kg 4.2 Toiminnassa syntyneet jätteet Jätteenpolttolaitoksella syntyvä vähäinen määrä yhdyskuntajätettä poltetaan laitoksella. Jätteenpoltossa syntyvät jätteet on lueteltu taulukossa 2. Taulukko 2. Jätteenpolttolaitoksella syntyvät jätejakeet vuonna Jäte Määrä (t) Pohjakuona Savukaasujen puhdistusjäte (APC-jäte) 4110 Kattilatuhka 1605
8 8 / 12 Polttoprosessin jäännöstuote eli pohjakuona koostuu tuhkasta ja palamattomasta materiaalista. Pohjakuona kuljetetaan jatkokäsiteltväksi Lakeuden Etapille, missä sen sisältämät metallit ja mineraalit erotellaan ja toimitetaan hyötykäyttöön. Savukaasujen puhdistuksessa syntyvä puhdistusjäte ns. APC-jäte (Air Pollution Control residue) ja kattilatuhka, joka kerätään kattilan alapuolella, luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi, joten ne toimitetaan käsiteltäväksi Fortum Environmental Construction Oy:lle. 4.3 Jätevedet Laitoksen saniteettitilaoissa syntyvät jätevedet johdetaan Mustasaaren kunnan viemäriverkkoon, johon pumpattiin jätevesiä m 3 vuonna Piha-alueiden ja rakennuksien katoilta muodostuvat sade- ja sulamisvedet johdetaan öljynerottimien ja tarkkailukaivojen kautta ojaan, joista ne valuvat edelleen Stormossenutfallettiin. Näitä vesiä pumpattiin m 3 vuonna Kemikaalien kulutus Kemikaaleja laitoksella käytetään mm. savukaasujen puhdistukseen (kalsiumhydroksidi ja aktiivihiili) sekä polton tukipolttoaineena (kevyt polttoöljy) tarpeen mukaan. Taulukossa 3 on esitetty laitoksella käytettyjen kemikaalien määrät vuonna Taulukko 3. Kemikaalien kulutus vuonna Kemikaali Kulutus (t) Ammoniakkivesiseos 24,5 % 138 Aktiivihiili 57 Kalkki 1738 Kevyt polttoöljy 178
9 9 / Päästöt ilmaan Ennen savukaasujen ulosohjausta savupiipun kautta, ympäristöluvassa määritettyjen epäpuhtauksien pitoisuudet mitataan. Taulukossa 4 on esitetty laitoksen savukaasun mittausjärjestelmät, jotka ovat kahdennetut, elohopean mittausta lukuunottamatta. Ympäristöluvassa on määritetty, kuinka kauan mittalaitteet saavat olla poissa käytöstä laitteiden huollon, häiriöiden tai vikojen vuoksi. Vuosittain varmistetaan mittalaitteiden toiminta ulkopuolisen mittaajan toimesta. Taulukko 4. Laitoksen savukaasun mittausjärjestelmä. Sondi Analysaattorit Suure Yksikkö/tila Mittausalue MCS100 FG outstack mittaus MERCEM Hg Combi probe instack mittaus MCS100FT SO 2 CO NO x O 2 HCl H 2O NH 3 HF TOC % kuiva % MERCEM 300Z Hg µg/nm 3 kostea 0-50 Dusthunter SP 100 Flowsic 100 PT 100 Hiukkaset Virtaus Paine Lämpötila knm 3 /h märkä mbar abs C
10 10 / Savukaasujen epäpuhtauksien keskimääräiset pitoisuudet Jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvan mukaiset savukaasujen epäpuhtauksien suurimmat sallitut haitta-ainepitoisuudet sekä puolen tunnin että vuorokauden keskiarvoina on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Savukaasujen epäpuhtauksien suurimmat sallitut haitta-ainepitoisuudet. Päästökomponentti Vuorokausikeskiarvo (mg/nm 3 ) Puolen tunnin keskiarvo (mg/nm 3 ) Hiukkaset Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) Suolahappo (HCl) Fluorivety (HF) 1 4 Rikkidioksidi (SO 2) Typenoksidit NO 2:na Hiilimonoksidi (CO) Kuvassa 3 on esitetty vuoden 2018 savukaasujen keskimääräiset pitoisuudet (mg/nm3 red. 11% O2- pitoisuuteen) verrattuna ympäristöluvan raja-arvoihin. Kuvasta nähdään, että kaikkien epäpuhtauksien pitoisuudet alittivat ympäristöluvan raja-arvot , , ,44 7,96 0,59 0,18 1 0,03 Hiukkaset TOC HCl SO2 NOx CO HF Raja-arvo 2018 Kuva 3. Epäpuhtauksien keskimääräiset pitoisuudet savukaasussa vuonna 2018 verrattuna ympäristöluvan raja-arvoihin (mg/nm 3 ).
11 11 / Raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit Taulukossa 6 on esitetty raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien keskimääräiset pitoisuudet savukaasuissa vuonna Näitä epäpuhtauksia mitattiin vuoden aikana kaksi kertaa ja mittaajana toimi Ramboll Oy. Elohopen mittaus on laitoksella jatkuvatoiminen. Taulukko 6. Raskasmetallien, dioksiinien ja furaaninen pitoisuudet savukaasuissa vuonna Epäpuhtaus Pitoisuus Raja-arvo ympäristöluvassa Cd+Tl (µg/nm3) 0,11 50 Hg (µg/nm3) 0,32 50 Raskasmetallit (µg/nm3) 1, Dioksiiinit ja furaanit (ng/nm3) 0,0026 0, Vuosipäästöt Taulukossa 7 on esitetty jätteenpolton päästöt ilmaan vuonna Taulukko 7. Jätteenpolton päästöt vuonna Epäpuhtaus Yksikkö Päästö Hiukkaset kg 732 Orgaanisen hiilen kokonaismäärä kg 255 (TOC) Suolahappo (HCl) kg Fluorivety (HF) kg 35 Rikkidioksidi (SO2) kg Typenoksidit NO2:na kg Hiilimonoksidi (CO) kg Ammoniakki (NH3) kg Cd+Tl g 106 Raskasmetallit g (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) Dioksiinit ja furaanit mg 2,9 Elohopea g 372 Hiilidioksidi * t * Laskennassa käytetty CO 2-päästökerrointa 40 tco 2/TJ. (Lähde: Pöyry 52A16339, )
12 12 / 12 5 Häiriötilanteet Ympäristöluvan mukaan päästöraja-arvot voidaan ylittää enintään 60 tunnilla vuodessa ja tällainen tilanne voi kestää korkeintaan neljä tuntia kerrallaan. Vuonna 2018 ympäristöluvan raja-arvot ylittyivät yhteensä 31,5 tunnin ajan. Näistä puolen tunnin keskiarvon ylityksiä oli 15 kappaletta ja 24 tunnin keskiarvon ylitykisä yksi kappale. Ylitykset on raportoitu ympäristöviranomaisten sähköiseen YLVA-järjestelmään. Lisätietoja Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Olli Alhoniemi (p ), tuotantopäällikkö Kai Alavillamo ( ) ja ympäristöpäällikkö Tanja Västi (p ).
1(12) Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari www.westenergy.fi
1(12) Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(12)... 3... 3... 4... 5... 6... 6... 7... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 11... 12...
Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2013
1(11) Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(11) SISÄLLYSLUETTELO
Westenergy Oy Ab Jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2012
1(12) Westenergy Oy Ab Jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2012 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1
KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018
29.5.2019 KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 1 Yleistä Tässä raportissa käsitellään Hyötyvoimalaitoksen ympäristöluvan määräyksiä, niiden noudattamista sekä mittaus- ja analyysituloksia
KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti JMa
KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 Raportti Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 2.1 Tuotantoprosessi... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoainetarkkailu... 5 3.2
1 (7) Miikka Saarinen UPM SPECIALTY PAPERS OY TERVASAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2017
1 (7) Miikka Saarinen 23.03.2018 UPM SPECIALTY PAPERS OY TERVASAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2017 UPM Specialty Papers Oy Puh. 0204 16 111 Kotipaikka Helsinki Tervasaari Faksi 0204 16 2369 Y-tunnus
Westenergy Oy Ab. Jätteenpolttokapasiteetin nosto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Westenergy Oy Ab Jätteenpolttokapasiteetin nosto Ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 OSA I: HANKE JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 5 1. JOHDANTO 6 2. HANKKEESTA VASTAAVA
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus 23.02.2016 Vuosikirje Dnro EPOELY/91/2016 15.01.2016. Tähän vuosiraporttiin on koottu Westenergy Oy Ab:n ympäristöluvan määräyksen 45 mukaan vuosittain raportoitavat tiedot.
KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti ET
KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVORAPORTTI 2015 Raportti Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Tuotanto...3 2.1 Tuotantoprosessi...3 3 Käyttötarkkailu...4 3.1 Polttoainetarkkailu...5 3.2 Arinakattilan
VUOSIRAPORTTI 2018 Liitteet
1 / 27 VUOSIRAPORTTI 2018 Liitteet 28.2.2019 2 / 27 Liitteet Liite 1 Yhteenveto jatkuvista savukaasumittauksista ja mittalaitteiden toiminta-ajoista Liite 2 Päästöjen vertailu lupamääräyksiin Liite 3 Yhteenveto
RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2017
1 16.2.2018 RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2017 2 16.2.2018 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Tuotanto... 3 3. Tuotanto ja käyntitiedot... 4 4. Vastaanotetun ja käytetyn
RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2018
1 4.2.2019 RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2018 2 4.2.2019 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Tuotanto... 3 3. Tuotanto ja käyntitiedot... 4 4. Vastaanotetun ja käytetyn
Westenergy vuosiraportointi 2017
1 / 20 Westenergy vuosiraportointi 2017 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus 28.02.2018 Pyyntö Dnro EPOELY/3356/2017 Tähän vuosiraporttiin on koottu Westenergy Oy Ab:n ympäristöluvan määräyksen 45 mukaan vuosittain
KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018
29.5.2019 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 Kuva: Paavo Terva 1 Yleistä Tässä raportissa käsitellään Hovinsaaren voimalaitoksen ympäristöluvan määräyksiä, niiden noudattamista
Westenergy vuosiraportointi 2016
1 / 30 Westenergy vuosiraportointi 2016 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus 28.02.2017 Vuosikirje Dnro EPOELY/158/2017 Tähän vuosiraporttiin on koottu Westenergy Oy Ab:n ympäristöluvan määräyksen 45 mukaan vuosittain
Korvenmäen ekovoimalaitoksen ympäristövaikutukset. Yleisötilaisuus Karoliina Joensuu, ÅF-Consult Oy
Korvenmäen ekovoimalaitoksen ympäristövaikutukset Yleisötilaisuus 18.1.2018 Karoliina Joensuu, ÅF-Consult Oy 1 Muutokset Korvenmäen alueella Sähkön ja kaukolämmön tuotantoa varten rakennetaan uusi ekovoimalaitos
Eija Miettinen aika :32:40
Eija Miettinen aika 05.06.2017 11:32:40 Vastaanottaja: "vaasa.hao@oikeus.fi" , Kopio: "pekka.kontio@etappi.com" , Mirva Hautala
RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2016
1 22.2.2017 RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2016 2 22.2.2017 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Tuotanto... 3 3. Tuotanto ja käyntitiedot... 4 4. Vastaanotetun ja käytetyn
1 26.2.2019 FINAL NOKIANVIRRAN ENERGIA OY SELVITYS RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 Copyright Nokianvirran Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida
HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ
HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 TARKKAILUN PERUSTE... 3 2 KUVAUS VOIMALAITOKSESTA... 3 3 KÄYTTÖTARKKAILU... 4 3.1 Polttoaineen laaduntarkkailu... 4 3.2 Arinakattilan käyttö
SISÄLTÖ Jätevedet Päästöt ilmaan Lauhteen käsittely 15
Westenergy Oy Ab Jätteenpolttokapasiteetin nosto Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. HANKKEESTA VASTAAVA, TAVOITTEET JA SUUNNITTELUTILANNE 3 2.1 Hankkeesta vastaava 3 2.2 Hankkeen
HÄMEENKYRÖN VOIMA OY. Raportti 2018
HÄMEENKYRÖN VOIMA OY Raportti 2018 23.3.2018 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 3 4 Polttoaineiden laadun ja määrän tarkkailu... 4 5 Polton tarkkailu... 4 6 Savukaasujen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Uudenkaarlepyyn kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Uudenkaarlepyyn kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 15.2.2019 SELVITYS ADVEN OY:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 1 TOIMINTAKUVAUS KPA JEPUA MIRKA 8,5 MWH KIINTEÄN
Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt
Kokoeko seminaari 16.2.2012, Kuopio Jätteiden energiahyötykäyttö Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt Tissari Jarkko 1, Sippula Olli 1, Jokiniemi, Jorma 1,2 1 University of Eastern Finland, Department
Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence
Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,
PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA
1 PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2009 ASIA Selvitys Tornion voimalaitokselta pääsevän savukaasun todellisista massapitoisuuksista, Tornio HAKIJA Tornion Voima Oy
Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta
Ympäristölautakunta 53 24.06.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta 366/11.01.00.01/2015 YMPL 53 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö
HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö 1. Laitoksen yleistiedot 2. Polttoaineiden kulutus ja laatu 3. Energiantuotanto ja käyttötunnit 4. Päästöt ilmaan 5. Kemikaalit 6. Jätehuolto 7. Veden
LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon. Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi
LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi LCP-päätelmät toiminnanharjoittajan silmin Merkittävät investoinnit Luvituksen ja investointien
Ekovoimalaitoshankkeen tilanne ja projektin/toiminnan jatko
Ekovoimalaitoshankkeen tilanne ja projektin/toiminnan jatko Petri Onikki Lounavoima Oy Kotipaikka Salo Perustettu 4.12.2017 Omistajat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (50 %) ja Salon Kaukolämpö Oy (50 %) Toimii
PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pirkanmaan ympäristökeskuksen
Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus
Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA
ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017
ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO
YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 417
LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 23/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 417 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2008 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n selvitys Kauttuan voimalaitoksen leijukerroskattilan
ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018
ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. VERTAILUMITTAUKSET 5. YHTEENVETO
Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristövuosiraportti 2014
Ympäristöraportti nro 1/15 Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Antti Petänen PL 86 90101 Oulu Oulun seudun ympäristötoimi Marketta Karhu PL 34 90015 Oulun kaupunki Laanilan ekovoimalaitoksen
HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ
HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 TARKKAILUN PERUSTE... 4 2 KUVAUS VOIMALAITOKSESTA... 4 3 KÄYTTÖTARKKAILU... 5 3.1 Polttoaineen laaduntarkkailu... 5 3.2 Palamisen
YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen
LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen 18.1.2008 ASIA Rauman Voima Oy:n Rauman voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen HAKIJA Rauman
Työpaketti TP2.1. polton ja termisen kaasutuksen demonstraatiot Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tavoitteet Haetaan polton optimiparametrit kuivikelannan ja hakkeen seokselle tutkimuslaboratorion 40 kw ja 500 kw kiinteän polttoaineen testikattiloilla
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh.
Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 16.11.2007 PIR 2006 Y 4 111 Puh. 020 490 104 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta
PÄÄTÖS. ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuitusaven koepolttoa, Sastamala
PÄÄTÖS Nro 35/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/28/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuitusaven koepolttoa, Sastamala ILMOITUKSEN
Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet
Copyright 2012 Citec Group Oy Ab 11 Sept 2014 SKI Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Westenergy Mustasaari Westenergy muuntaa polttokelpoisen jätteesi energiaksi, joka