Source: https://www.slideshare.net/claudiovolpi520/01-120606-ispeslformazioneantincendio-14427168
Timestamp: 2017-08-17 02:15:26+00:00
Document Index: 59864566

Matched Legal Cases: ['art. 33', 'art. 34', 'art. 36', 'art. 61', 'art. 7', 'art. 11', 'art. 19', 'arta 230', 'arte7', 'art. 17']

Corso per addetti antincendio medio... by SISTEMA SRL 226 views
Corso anticendio rischio basso by demosphera 3525 views
Slide corso antincendio.slim by Johnny 7565 views
Slide corso antincendio.extraslim by Johnny 1580 views
Corso carrellisti 12h (estratto sli... by Studio Stefani 2732 views
Corso carrellisti by GForm 2008 views
1. Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151 ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA Serv iz io Prevenzione e Protezione FORMAZIONE ANTINCENDIO ING. RAFFAELE SABATINO 1
2. SPP – Ricerca INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA Serv iz io Prevenzione e ProtezioneFORMAZIONE ANTINCENDIO Ing. Raffaele Sabatino Responsabile del SPP – Ricerca INAIL Via Alessandria, 220/E 00198 Roma Tel.: 06/97892570 Fax: 06/97892591 e-mail: r.sabatino@inail.it 2
3. SPP – Ricerca INAILCriteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro Decreto Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino Responsabile del SPP – Ricerca INAIL con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL edizione aggiornata al febbraio 2012 3
4. SPP – Ricerca INAIL un ringraziamento particolare all’Arch. Marcello Tambone, autore della prima edizione4
5. SPP – Ricerca INAILIndiceL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO .................................................................................. 7LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ................................................................................................... 8IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI .............. 12INTRODUZIONE.................................................................................................................................. 13L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI ............................................................................................ 15 L’incendio ...................................................................................................................................... 15 I principi della combustione ............................................................................................................. 15 La reazione al fuoco dei combustibili ................................................................................................ 17 Il triangolo del fuoco....................................................................................................................... 18 Le sostanze estinguenti ................................................................................................................... 19 Le principali cause di un incendio ..................................................................................................... 25 Le cause di propagazione di un incendio ........................................................................................... 28 I rischi alle persone in caso d’incendio .............................................................................................. 28 I principali accorgimenti e le misure per prevenire gli incendi ............................................................. 30 Le misure di prevenzione ................................................................................................................ 30 La verifica dei luoghi di lavoro ......................................................................................................... 31LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO ........................................................................................ 32 Gli obiettivi della valutazione dei rischi d’incendio .............................................................................. 32 La determinazione dei fattori di pericolo d’incendio ............................................................................ 32 L’identificazione delle persone esposte al rischio d’incendio ................................................................ 33 La valutazione dell’entità dei rischi accertati ...................................................................................... 33 La classificazione del livello del rischio d’incendio .............................................................................. 34 L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione .................................................................. 35 Il programma delle misure antincendio ............................................................................................. 35IL RISCHIO INCENDIO IN EDIFICI AD USO UFFICIO.............................................................................. 36 L’identificazione dei pericoli d’incendio più diffusi............................................................................... 36 L’identificazione delle problematiche connesse alla lotta all’incendio e all’evacuazione ........................... 37 L’individuazione delle attività più comuni a rischio d’incendio .............................................................. 37LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO.......................... 41 La protezione passiva ..................................................................................................................... 41 La resistenza al fuoco delle strutture ................................................................................................ 41 Il carico d’incendio.......................................................................................................................... 43 Le compartimentazioni .................................................................................................................... 45 Le scale antincendio ....................................................................................................................... 46 Le distanze di sicurezza antincendio ................................................................................................. 49 La protezione attiva ........................................................................................................................ 50 Le azioni del personale addetto alla gestione delle emergenze ............................................................ 50 5
6. SPP – Ricerca INAIL Le attrezzature di lotta agli incendi................................................................................................... 50 Gli estintori .................................................................................................................................... 50 La quantificazione e la dislocazione degli estintori.............................................................................. 52 La durata di scarica di un estintore e le modalità di utilizzo ................................................................ 52 Gli idranti ....................................................................................................................................... 53 I sistemi antincendio ....................................................................................................................... 56 Gli impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio .......................................................... 56 I dispositivi di rivelazione automatica e di allarme incendi .................................................................. 59 I sistemi di evacuazione di fumo e calore .......................................................................................... 60 Le vie di esodo ............................................................................................................................... 64 I criteri generali di sicurezza per le vie di uscita................................................................................. 64 Le procedure operative da adottare in caso di emergenza .................................................................. 70 I contenuti del piano di emergenza .................................................................................................. 71 Le procedure da attuare in caso d’incendio ....................................................................................... 87 Le procedure per l’esodo ................................................................................................................. 87 La formazione e l’informazione dei lavoratori..................................................................................... 88 La formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze ............................................................... 90 I rapporti con i Vigili del Fuoco ed altri Enti istituzionali ...................................................................... 92 La collaborazione con i Vigili del Fuoco ............................................................................................. 92 La segnaletica di sicurezza .............................................................................................................. 93 La segnaletica aggiuntiva ................................................................................................................ 94 L’illuminazione di emergenza ........................................................................................................... 94 I dispositivi di protezione individuale per l’antincendio ....................................................................... 94ESEMPIO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ..................................................................... 96GLOSSARIO DELL’ANTINCENDIO........................................................................................................ 137DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 .......................................................................................... 159STRALCIO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2006 ............................................................... 188DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011 N. 151 .............................................. 200 6
7. SPP – Ricerca INAILL’evoluzione della normativa antincendioCon la pubblicazione del DPR 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”il legislatore volle indicare, per tutte le attività ove erano impiegati lavoratori subordinati, la strada dapercorrere per: rendere più sicuri: i posti di lavoro; le macchine; gli apparecchi di sollevamento; gli impianti e gli apparecchi elettrici; i prodotti pericolosi e nocivi; combattere gli incendi.A tale ultima problematica il DPR 547/55 destinò soltanto 5 articoli su 406, con i quali volle segnalare lemisure più opportune da adottare per la prevenzione degli incendi e la salvaguardia dei lavoratori, in casod’incendio, comprendenti: • la difesa contro gli incendi (art. 33), • divieti, mezzi di estinzione ed allontanamento dei lavoratori (art. 34), • lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del Fuoco (art. 36),tutte tematiche ancora oggi attuali, ma forse poste in maniera eccessivamente generica e pertanto spessodisattese, da datori di lavoro poco sensibili alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.In seguito il Ministero degli Interni promulgando, nel tempo, una lunga serie di disposizioni legislative,decreti e circolari in materia antincendio ha sviluppato una completa normativa antincendio di caratteregenerale, come ad esempio: • DM 16 febbraio 1982 “Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 Settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”. • DPR 29 luglio 1982 n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”; • DM 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli di prevenzione incendi”, ecc.;e di carattere specifico, come ad esempio: • DM 01 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”; • DM 16 maggio 1987 n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”; • DM 20 maggio 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, ecc..Solo con l’emanazione del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, seguito dal DM 10 marzo 1998, venivanoriprese le tematiche tracciate dal DPR 547/55, concernenti la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e lemisure da porre in essere per prevenire l’insorgenza di un incendio e la sua eventuale propagazione,provvedere a porre in salvo, nel minor tempo possibile, le persone presenti sul luogo del sinistro, intervenire,quando possibile, con l’utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di lotta agli incendi, attuare tuttele procedure del “piano di emergenza”, al fine di poter gestire nel migliore dei modi un’emergenza incendiosul luogo di lavoro.Si ritiene che il primo regolamento di prevenzione incendi sia il DM 31 luglio 1934, concernente“l’approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita deglioli minerali, e per il trasporto degli stessi”.Per individuare la prima vera norma di prevenzione incendi di carattere generale, bisogna arrivare alla Legge27 dicembre 1941 n. 1570 “Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi” (G.U. n. 27 del 3febbraio 1942), dove viene istituito il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al quale vengono attribuitenumerose competenze in materia di emergenza in generale e di prevenzione incendi in particolare. 7
8. SPP – Ricerca INAILLe norme di prevenzione incendiNel tempo si è quindi susseguita una vastissima produzione di norme e circolari, delle quali si riportano gliestremi delle principali: • DPR n. 151 del 1 Agosto 2001: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dellarticolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o Circolare MI P4865/4101 del 5/10/2011: Nuovo regolamento di prevenzione incendi - DPR 1 agosto 2011, n. 151 o Lettera Circolare MI P13061 del 6/10/2011: Nuovo regolamento di prevenzione incendi - DPR 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dellarticolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Primi indirizzi operativi o Circolare MI 0013722 del 22/10/2011: Precisazioni • DPR n. 689 del 1959: Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco • DMI del 16 Febbraio 1982: Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi (abrogato dal DPR n. 151 del 1 Agosto 2001) o Circolare MI 2/6/1982, N.25: DM 16 febbraio 1982 - Chiarimenti applicativi o Circolare MI N. 52 del 20/11/1982: Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e DPR 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti o Lettera Circolare MI P21250/4106 del 19/10/1984: DM 31 marzo 1984: "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, linstallazione e lesercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc" - Criteri applicativi o Circolare MI N. 14 del 28/05/1985: Normative di prevenzione incendi da applicarsi nellambito di comunità religiose o Circolare MI N. 36 del 11/12/1985: Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi o Circolare MI 17/12/1986, N.42: Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi o Chiarimento MI P369/4101 del 24/05/2000: Ferrovie dello Stato S.p.a. - Legge 26 aprile 1974, n. 191 o Lettera Circ. MI n. P725 / 4122 sott. 67 del 4/6/2001: Complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti nel DM 16 febbraio 1982 – Validità del Certificato di Prevenzione Incendi. Chiarimento MI P77/4101 del 4/7/2002: Complessi edilizi a gestione unica – Durata della validità del Certificato di P.I. o Lettera Circolare del Ministero dell’Interno P325/4113 del 14/3/2006: Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio comprendenti depositi e/o rivendite di olii lubrificanti e simili per capacità superiore ad 1 mc. - Validità del Certificato di Prevenzione Incendi. 8
9. SPP – Ricerca INAIL o Lettera Circolare del Ministero dell’Interno P522/4113 del 20/4/2007: Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento o Lettera Circolare del Ministero dell’Interno MI.S.A. prot. Num P1132/4101 del 05/08/2002: Impianti di distribuzione di Kerosene a servizio di elisuperfici• DPR n. 577 del 1982: Approvazione del regolamento concernente lespletamento dei servizi antincendi• Circolare MI n. 46 del 7 Ottobre 1982: Approvazione del regolamento concernente lespletamento dei servizi antincendi e di vigilanza antincendi, indicazioni applicative• Legge n. 818 del 1984: Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e norme integrative dellordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o DMI 8 Marzo 1985: Misure urgenti ed essenziali per il rilascio del NOP o DMI 25 Marzo 1985: Procedure e requisiti per lautorizzazione e liscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dellinterno di cui alla legge n. 818 Circolare Ministero dellInterno n. 9 del 17/04/1985: DM 25 marzo 1985 "Procedure e requisiti per lautorizzazione e liscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dellInterno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. DMI 3 maggio 1986: Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi. DMI 16 maggio 1986: Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Circolare Ministero dellInterno n. 24 del 30/9/1989: Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi Lettera Circolare MI P16624/4101 del 5/10/1989: Corso di prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 1 della legge 818/84 Circolare Ministero dellInterno n. 18 del 21/10/1992: Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi DMI del 27 Aprile 2005: Procedure e requisiti per lautorizzazione e liscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dellinterno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi Lettera Circolare MI P504/4101 del 17/4/2007: Nuova versione dell’applicativo informatico finalizzato all’aggiornamento degli elenchi dei professionisti abilitati di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 Lettera Circolare MI P1334/4101 del 13/11/2007: Professionisti abilitati di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818. Sintesi delle disposizioni in vigore e relativi chiarimenti• DPR n. 37 del 1998: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi 9
10. SPP – Ricerca INAIL o Lettera Circolare MI Prot. P03/4101 del 5/2/1999: Articolo 4 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37 – Istanza di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi presentate in data successiva alla scadenza• DMI del 4 Maggio 1998: Modalità di presentazione e contenuto delle domande di prevenzione incendi o Elenco attività e durata delle fasi del procedimento o Circolare MI del 5 Maggio 1998: Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi o Lettera Circolare MI Prot. P681/4105 del 29/7/1999: DM 4 maggio 1998 - Documentazione relativa alle attività 4 e 6 del D. M 16 Febbraio 1982 (SNAM) o Lettera Circolare MI PROT. n. P 130 / 4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001: Modelli di certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I. o Lettera Circolare MI del 22/03/2004: Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi o Lettera Circolare MI Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24/4/2008: Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini dei rilascio del C.P.I. o Lettera Circolare DCPREV Prot. n. 3791 del 24/03/2011: Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR del 7 settembre 2010, n. 160). Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il "procedimento automatizzato" di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento• Circolare MI.SA n. 13 del 22 maggio 1999: Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi - Criteri e modalità di utilizzazione del fondo di cui allart. 61 del C.C.N.L. emanato con D.P.C.M del 26 febbraio 1996• Circolare Trasporti del 18/11/2005: Impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali, GPL, biodiesel, prodotti chimici, petrolchimici e GNL. Articoli 52, 2°comma del codice della navigazione e 47 del regolamento di navigazione marittima. Nuove procedure• DMI del 29 dicembre 2005: Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio o Lettera Circolare Prot. n. P194 / 4101 sott. 135/A del 20 febbraio 2006: DM 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del DPR 12.1.1998, n.37. – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi. o Lettera Circolare Prot. n. 5551/4108 del 29 maggio 2009: DM 29 dicembre 2005 - Chiarimenti in merito alladeguamento delle autorimesse in possesso di Nulla Osta Provvisorio ai fini del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi• DM del 22 febbraio 2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e lesercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.• D. Lgs. n. 139 del 2006: Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 o Circolare n. 47234/21.01A del 10 marzo 2006: Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o Lettera Circolare del Ministero dell’Interno Prot. P368/4101 sott. 72/F del 19/3/2008: Controlli di prevenzione incendi ai sensi dellart. 19 del D. Lgs. 139/2006 10
11. SPP – Ricerca INAIL o Decreto Ministero dellInterno 5 agosto 2011: Procedure e requisiti per lautorizzazione e liscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dellinterno di cui allarticolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. • DPR n. 214 del 12/4/2006: Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc o Lettera Circolare del Ministero dell’Interno Prot. P717/4106 sott. 40/A del 30/6/2006: DPR 12 aprile 2006 n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessivi non superiore a 5 mc - Chiarimenti ed indirizzi applicativi. o Lettera Circolare del Ministero dell’Interno Prot. P1155/4106 sott. 40/A del 2/11/2006: Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc - Chiarimenti in ordine allintestazione del Certificato di prevenzione incendi. o Lettera Circolare del Ministero dell’Interno Prot. P1169/4106 sott. 40/A del 4/10/2007: Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc - Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214 - Indirizzi applicativi o Lettera Circolare Ministero dellInterno Prot. 2720/4106 del 7 Aprile 2009:di manutenzione per i piccoli serbatoi di GPL • DMI del 9 maggio 2007: Direttive per lattuazione dellapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio o Lettera Circolare del Ministero dellInterno Prot. n. 4921 del 17 luglio 2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - DM 9 maggio 2007 - Primi indirizzi applicativi o Decreto del Capo del Corpo n. DCPST/830 del 17/7/2007: Osservatorio per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio • DMI del 12 luglio 2007: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per lavvio online di istanze di prevenzione incendi o Lettera Circolare del Ministero dellInterno Prot. 7377/2007/2102 del 1 Ottobre 2007: Prevenzione incendi online - Decreto Ministero dellInterno 12 luglio 2007: "Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per lavvio online di istanze di prevenzione incendi." o Lettera Circolare DCRISLOG Area VIII Prot. n. 7227 del 21/03/2011: Prevenzione online. Domande di Prevenzione Incendi in forma digitale Acquisizione dei documenti allegati alle domande di prevenzione incendi • Lettera Circolare P7075 del 27/04/2010: Rete nazionale di trasporto dellenergia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 • DPR n. 160 del 7/09/2010: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dellarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o Lettera Circolare DCPREV Prot. n. 3791 del 24/03/2011: Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR del 7 settembre 2010 n. 160) Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il "procedimento automatizzato" di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento.Si rinvia al sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la consultazione della raccolta completa delleDisposizioni di Prevenzione Incendi (http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=4173). 11
12. SPP – Ricerca INAILIl nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti di Prevenzione IncendiIl 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla G.U. il DPR 1 agosto 2011 n. 151, riguardante loschema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il nuovoregolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimentodellattività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed operauna sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che lavvento della segnalazione certificata di inizioattività (Legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti dicompetenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed ilriordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al DPR 7 settembre2010 n. 160.Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata unimpostazionefondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificatiin relazione alla dimensione, al settore in cui opera limpresa e alleffettiva esigenza di tutela degli interessipubblici.In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza lelenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzioneincendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuatein ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità checontraddistingue lattività stessa.In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplicirispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.Grazie all’individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degliadempimenti procedurali e, in particolare: • nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dellattività, allaffollamento ed ai quantitativi di materiale presente; • nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”; • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattatele modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò cheattiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformitàantincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso dopera, la voltura, prevedendo sia ilcaso in cui lattivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia leventualità che siproceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.Si rimanda al sito del del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per tutte le questioni operative inerenti il nuovoregolamento (http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggette.aspx) ed all’utile convertitore delle attivitàpreviste nell’abrogato DM 16 febbraio 1982 in quelle definite nel nuovo regolamento(http://www.vvf.to.it/convertitore_dpr151/).In ultimo, si segnala dal sito dei Vigili del Fuoco di Napoli (http://www.vvfnapoli.it/calctariffa.php) un utileapplicativo per determinare le tariffe sulla base della nuova articolazione delle attività. 12
13. SPP – Ricerca INAILIntroduzioneCome noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. obbliga ogni datore di lavoro, in relazionealla natura dell’attività dell’azienda di cui è responsabile, ad una valutazione circa la scelta: 1. delle attrezzature di lavoro, 2. delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, 3. della sistemazione dei luoghi di lavoro,con riguardo a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In base a tale analisi il datore di lavoro elabora un “documento” contenente: • la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; • l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; • il programma delle misure da adottare ritenute più opportune per garantire nel tempo il miglioramento della sicurezza.Con il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 sono stati forniti i criteri per la valutazione dei rischid’incendio nei luoghi di lavoro e sono state indicate le misure di prevenzione incendi da adottare al fine dievitare che possa innescarsi un incendio e di portare in salvo le persone esposte, nel caso in cui l’incendio sifosse comunque innescato.Si evidenzia che le problematiche che devono essere affrontate, e risolte, al fine di ottenere un’idonea difesacontro gli incendi nei luoghi di lavoro non progettati e costruiti con criteri antincendio sono spesso assaicomplesse, ed in alcuni casi, come quando si ha a che fare con edifici storici sottoposti a vincoli architettonicied urbanistici, non sempre realizzabili.In questi casi la strada da percorrere per raggiungere lo scopo non potrà che essere: • tecnica, installano opportuni impianti, dispositivi e mezzi di lotta agli incendi, ovvero separando i luoghi di lavoro a rischio specifico d’incendio da quelli adiacenti tramite idonee compartimentazioni; • organizzativa, collocando i posti di lavoro delle persone presenti, il più vicino possibile alle vie e alle uscite, ovvero limitando il numero di persone presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro. Si riporta, di seguito, l’articolo 46 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: 13
14. SPP – Ricerca INAIL Articolo 46 - Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenzastatuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi disicurezza della vita umana, d’incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idoneemisure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. 3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalledisposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro,della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sonodefiniti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali disicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministrodell’interno in data 10 marzo 1998. 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed aisensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con Decreto delMinistro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialisticiper l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo Decreto contiene leprocedure per l’espletamento della attività di assistenza. 6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presenteDecreto Legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo,deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblicoe della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme lerispettive competenze di cui all’articolo 13. 7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presentearticolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendionei luoghi di lavoro. 14
15. SPP – Ricerca INAILL’incendio e la prevenzione incendiL’incendioPer incendio s’intende il fenomeno conseguente all’infiammarsi ed al bruciare di sostanze costituenti colturee vegetazioni, opere d’ingegneria, ovvero di altri beni mobili ed immobili, con danni a cose e/o persone.L’incendio è quindi una combustione della quale non si ha il controllo; l’obiettivo che si pone la prevenzioneincendi è quello della salvaguardia delle vite umane, a cui fa seguito quello della tutela dei beni.Per prevenire e combattere gli incendi è necessario imparare a conoscere le cause e le condizioni che posso-no favorire l’innesco di una combustione incontrollata, al fine di adottare preventivamente idonee precauzio-ni affinché: l’incendio non si verifichi, ovvero non si propaghi; le persone presenti sul luogo del sinistro, pos-sano essere rapidamente poste in salvo; l’incendio, nel caso in cui si fosse comunque innescato, possa esse-re domato tramite i dispositivi di lotta agli incendi, o con la collaborazione dei VV.F..I principi della combustioneLa combustionePer combustione s’intende una reazione di ossidazione accompagnata da sviluppo di luce e calore, con osenza fiamma.Tali reazioni sono dette combustioni vive, mentre sono dette combustioni lente quelle che per la lentezza concui si verificano, non danno luogo ad emissione di luce e a fenomeni termici sensibili1.Il combustibilePer combustibile s’intende una sostanza capace di bruciare all’aria, fornendo energia termica.Un combustibile può essere solido, liquido o gassoso, naturaleo artificiale.Sono ad esempio combustibili: • solidi naturali: il legno, la torba, la lignite ecc.; • solidi artificiali: il carbone di legna, il coke ecc.; • liquidi naturali: il petrolio ed il bitume; • liquidi artificiali: le benzine, gli oli distillati dal petrolio e catrame, gli oli vegetali ecc.; • gassosi naturali: i gas naturali come ad esempio il metano, l’idrogeno ecc.; • gassosi artificiali: gas d’alto forno, gas d’olio, l’acetilene, l’ossido di carbonio ecc..Il comburentePer comburente s’intende la sostanza che aiuta o mantiene la combustione; generalmente essa è costituitadall’ossigeno presente nell’aria2 atmosferica (la cui miscela gassosa consta della seguente composizione:ossigeno 20,93%; azoto 78,08%; anidride carbonica 0,04; argon 0,93 altri gas 0,02%).Di norma quindi la combustione è una reazione di ossidazione.Affinché tale processo possa verificarsi non è sufficiente la contemporanea presenza di combustibile ecomburente. Il combustibile deve essere infatti riscaldato, almeno in parte, fino al raggiungimento dellapropria temperatura di accensione.1 Il fenomeno reale del meccanismo della combustione, è stato dimostrato dal chimico francese Lavosier Antonie Laurent (Parigi 1743- 1794), solo nel 1775, quando dimostrò sperimentalmente che l’aria è (in gran parte) un miscuglio di ossigeno ed azoto, e che lacombustione è un fenomeno di ossidazione; l’ossigeno funziona come comburente, mentre l’azoto non prende parte alla reazione.2 Si hanno dei casi, tuttavia, in cui l’ossigeno può essere fornito da qualche composto ossigenato che si decompone, oppure casi in cui ilcomburente non è l’ossigeno, come nel caso dell’idrogeno, che può bruciare in un’atmosfera di cloro, che funge così da comburente. 15
16. SPP – Ricerca INAILLa temperatura d’infiammabilitàPer temperatura, o punto d’infiammabilità, s’intende la temperatura minima alla quale un combustibile(solido o liquido) emette vapori in quantità sufficiente a fornire con l’aria una miscela infiammabile che possadare inizio ad una combustione in presenze di un innesco.Si riportano di seguito i punti d’infiammabilità di alcuni combustibili: Benzina - 42,80 °C Acetone - 20,00 °C Toluolo + 7,22 °C Gasolio > 50,00 °CTale dato riveste una notevole importanza in quanto, i liquidi con un punto d’infiammabilità più bassopotranno infiammarsi anche a temperature ambientali, mentre quelli che avranno un punto d’infiammabilitàpiù elevato, avranno bisogno di un determinato riscaldamento per poter emettere vapori in sufficientequantità.Infatti, come visto nell’esempio riportato, la benzina potrà infiammarsi facilmente in ogni latitudine ed in ognistagione dell’anno, al contrario del gasolio.La temperatura di accensionePer temperatura di accensione (ovvero di autoaccensione) s’intende la temperatura minima alla quale uncombustibile inizia spontaneamente a bruciare in presenza di ossigeno.Questa non è uguale per tutti i combustibili e generalmente viene raggiunta tramite il contatto con fontid’innesco come: • fiamme libere o scintille dovute a processi di lavorazione (taglio, saldatura ecc.); • corto circuiti; • scintille elettrostatiche, da attrito o da archi elettrici; • corpi roventi; • faville provenienti da gas di scarico di motori a combustione; • fulmini ecc..Nella tabella seguente si riportano le temperature di accensione di alcuni combustibili solidi, liquidi e gassosi. Solidi °C Carta 230 Legno 250 Liquidi °C Benzina 440 Gasolio 338 Gassosi °C Idrogeno 572 Metano 538 16
17. SPP – Ricerca INAILLa reazione al fuoco dei combustibiliI materiali solidi, in base alle loro caratteristiche, possono incendiarsi più o meno facilmente esuccessivamente partecipare o meno alla combustione.In base a tali caratteristiche questi materiali vengono classificati come: • non combustibili, che non possono bruciare; • difficilmente combustibili, che possono bruciare se vengono a contatto con una sorgente di accensione, ma una volta allontanati da tale fonte, smettono di bruciare (in quanto non sono in grado di bruciare da soli); • combustibili che una volta innescati, bruciano da soli.I combustibili, a loro volta, si dividono in: • facilmente accendibili, materiali che iniziano a bruciare a contatto con una sorgente di energia (scintilla, fiammifero ecc.); • difficilmente accendibili, materiali che possono essere accesi solo se entrano in contatto con una sorgente di accensione di elevata energia, applicata per un tempo prolungato.In relazione a ciò, ai materiali combustibili, sono state assegnate delle classi indicanti la loro partecipazionealla combustione.Tali classi vanno da 0 a 5: quelli di classe 0 sono non combustibili. 17
18. SPP – Ricerca INAILIl triangolo del fuocoCondizione necessaria affinché possa verificarsi il fenomeno della combustione (ovvero che s’inneschi unincendio) è la contemporanea presenza di: • Comburente (ossigeno) • Calore o temperatura di accensione (sorgente d’innesco) • CombustibileTale condizione è rappresentata graficamente dal cosiddetto “triangolo del fuoco” (vedi figura), per cuil’incendio può essere innescato se risultano presenti tutti e tre i lati che compongono il triangolo e se siverificano le seguenti condizioni: 1. l’ossigeno raggiunge un minimo di concentrazione, generalmente non inferiore al 15% (fanno eccezione i nitrati, i clorati, i perclorati ecc., in quanto essi stessi contengono ossigeno che viene liberato); 2. l’energia somministrata è almeno uguale o superiore a quella minima necessaria per provocare l’innesco. 3. il combustibile risulta entro il proprio campo d’infiammabilità.Quest’ultimo consiste in un intervallo fra un limite di concentrazione minima e massimo, entro il quale puòverificarsi una combustione di materiali infiammabili.Ciò significa che: • al di sotto del limite inferiore la combustione non può svilupparsi per difetto di combustibile (miscela troppo povera); • al di sopra del limite superiore la combustione non può svilupparsi per eccesso di combustibile (miscela troppo ricca). 18
19. SPP – Ricerca INAILNella tabella che segue si riportano i campi d’infiammabilità di alcuni combustibili: Campi d’infiammabilità nell’aria di alcuni combustibili Combustibile Limite inferiore % Limite superiore % Liquidi Acetone 2.0 13.0 Alcool etilico 10.6 18.0 Benzina 1.4 4.8 Gassosi Acetone 2.5 85.0 Idrogeno 5.0 75.0 Metano 6.7 15.0Le sostanze estinguentiPer sostanze estinguenti s’intendono quei prodotti naturalio artificiali, allo stato solido, liquido o gassoso, chehanno la caratteristica di poter estinguere un incendio.Gli estinguenti maggiormente utilizzati sono: • l’acqua; • le schiume; • le polveri (chimiche e speciali); • l’anidride carbonica; • gli agenti estinguenti alternativi agli idrocarburi alogenati o halon (vietati in quanto dannosi per la fascia di ozono stratosferico).Al momento della scelta dell’estinguente da adottare in un determinato luogo di lavoro è necessarioanalizzare preventivamente: • il tipo di attività; • l’organizzazione del lavoro; • le sostanze utilizzate; • gli impianti, le macchine e le apparecchiature installate ecc..considerando anche a quale “classe di fuoco” l’eventuale incendio potrebbe appartenere.Tale classificazione deriva dalla norma europea Norma UNI EN 2:20053 del Comitato Europeo diNormalizzazione (CEN), e recepita in Italia con DM 20 febbraio 1982, in funzione dello stato fisico (solido,liquido e gassoso per le classi A, B e C) o del comportamento chimico (classe D) dei materiali combustibili.Nella tabella che segue si riporta la “classificazione dei fuochi”: Classificazione dei fuochi Classe A Fuochi da materiali solidi (legname, carbone, carta, tessuti, gomma, ecc.) Classe B Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti (benzine, oli, vernici, solventi ecc.) Classe C Fuochi da gas (idrogeno, metano, acetilene, GPL ecc.) Classe D Fuochi da metalli (alluminio, magnesio, sodio, potassio, litio ecc.) Classe F Fuochi da materiali da cottura in apparecchi da cotturaIn relazione poi alle modalità d’impiego di un estinguente possono essere indicati due modi di utilizzo: A) impiego localizzato, consistente nell’indirizzare l’estinguente direttamente sulle fiamme,tramite idranti ed estintori portatili e carrellati; B) saturazione totale del locale (realizzabile ovviamente in ambienti chiusi), dove la cubaturadell’ambiente interessato dall’incendio, viene saturata tramite appositi impianti di estinzione incendi.3 La norma EN 2, basandosi sui materiali che bruciano, non include i fuochi d’impianti elettrici ed apparecchi elettrici utilizzatori (exclasse E) in quanto essere sotto tensione è solo una condizione. 19
20. SPP – Ricerca INAILL’acquaL’acqua è storicamente la sostanza estinguente più diffusa in quanto risulta assai efficace, economica e fa-cilmente reperibile. L’acqua trova impiego tramite: idranti, naspi, attacchi di mandata per autopompa deiVV.F., impianti automatici e/o manuali di estinzione incendi ed in alcuni casi anche negli estintori.L’acqua, che è l’estinguente ideale per lo spegnimento di fuochi di classe “A” (fuochi da solidi) e può essereimpiegata, con alcune precauzioni, anche per fuochi di classe “B” (fuochi da liquidi), è assolutamente da evi-tare su: • fuochi di classe “D” (metalli), perché potrebbe provocare reazioni esplosive; • sostanze chimiche reattive in presenza di acqua, come il cloro, il fluoro, ecc.; • apparecchiature elettriche in tensione, in quanto essendo l’acqua un ottimo conduttore di elettricità, potrebbe produrre fenomeni di folgorazione per l’utilizzatore.L’acqua infine, non è adatta nemmeno per fuochi di classe “C” (fuochi da gas), fatta eccezione per gliimpianti ad acqua atomizzata.L’azione dell’acqua su di un incendio provoca: 1. raffreddamento, in quanto l’acqua sottrae calore dal rogo riscaldandosi fino alla temperatura di 100 °C; poi, in seguito al processo di evaporazione, sottrae altro calore; 2. riduzione della concentrazione di ossigeno, in quanto per l’effetto dell’evaporazione dell’acqua, lo spazio circostante al rogo viene in parte saturato di vapor acqueo, che con la sua presenza, sottrae spazio all’aria (e all’ossigeno) e quindi diminuisce la presenza di comburente ostacolando il processo di combustione.L’acqua può essere proiettata sulle fiamme a getto pieno ovvero frazionato, nebulizzato o atomizzato a mez-zo di lance, cannoni o tramite impianti fissi di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio.Il grado di frazionamento del flusso d’acqua, dipende dalla pressione dell’alimentazione oltre, naturalmente,dalle caratteristiche del dispositivo erogatore.Pertanto si avrà un getto: • pieno o frazionato con pressioni < a 15 bar; • nebulizzato con pressioni comprese fra 15 e 60 bar; • atomizzato con pressioni > a 60 bar. 20
21. SPP – Ricerca INAILLe schiumeLe schiume sono agenti estinguenti composti da una soluzione in acqua di liquido schiumogeno (detta solu-zione schiumogena) con l’aggiunta di additivi che le impartiscono resistenza meccanica e resistenza al fuoco.L’azione estinguente delle schiume avviene essenzialmente per soffocamento, in quanto esse si frappongonotra il combustibile e il comburente (l’ossigeno), a cui si aggiunge un modesto apporto di raffreddamento delrogo, dovuto all’evaporazione dell’acqua presente nella schiuma.Le schiume, che sono ottimi estinguenti per i fuochi di classe “A” e “B” (fuochi da materiali solidi e liquidi),sono assolutamente da evitare per i fuochi di classe “D” (fuochi da metalli) e naturalmente su quelli di appa-recchiature elettriche in tensione.Il rapporto di espansione è dato dal rapporto quantitativo tra il volume di schiuma prodotta dall’erogazione,attraverso una specifica lancia di prova conforme alla normativa vigente (UNI 9493), ed il volume di una so-luzione schiumogena predefinita. In relazione al tipo di prodotto schiumogeno, possono essere ottenuti i se-guenti rapporti di espansione a: • bassa espansione: 10 lt di schiuma con 1 lt di soluzione schiumogena; • media espansione: 80 - 100 di schiuma con 1 lt di soluzione schiumogena; • alta espansione: fino a 1.000 lt di schiuma con 1 lt di soluzione schiumogena4.Le schiume possono essere utilizzate mediante l’applicazione diretta sui roghi, tramite estintori portatili ocarrellati ovvero mediante cannoni fissi e mobilio anche tramite impianti fissi di spegnimento automaticod’incendio (come ad esempio per serbatoi di idrocarburi di medio-grandi dimensioni).Le polveri estinguentiLe polveri estinguenti, costituite da miscele di sostanze chimiche combinate insieme, si dividono in polverichimiche e polveri speciali. Le polveri chimiche a loro volta si dividono in “polveri normali” e “polveripolivalenti”. • Le polveri chimiche normali (o monovalenti), costituite principalmente da bicarbonato di sodio e composti di potassio, sono ottimi estinguenti per fuochi di classe “B” e “C” (fuochi da liquidi e da gas), nonché per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione. • Le polveri chimiche polivalenti, costituite generalmente da solfato di ammonio e di potassio, ovvero da fosfato di ammonio, invece, sono utilizzabili per i fuochi di classe “A”, “B” e “C” (fuochi da solidi, da liquidi e da gas), nonché per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione.Le polveri chimiche che vengono proiettate verso il rogo sotto pressione di gas inerti (generalmente CO2 oazoto), venendo in contatto con il calore delle fiamme, si decompongono ed arrestano, con i prodotti delladecomposizione, le reazioni dei gas combustibili con il comburente (l’ossigeno).Pertanto, venendo ad essere interrotta la reazione esotermica delle fiamme, viene a scarseggiare il calorenecessario ad innescare la reazione tra le molecole di combustibile e comburente.Le polveri speciali, costituite da grafite, cloruro di sodio anidro, carbonato di sodio anidro e sabbia secca, ri-sultano idonee per i fuochi di classe “D” (fuochi da metalli), agiscono sul rogo come coprenti, cioè separandoil combustibile (il metallo) dal comburente (l’ossigeno).4 Tra i liquidi schiumogeni in produzione, quelli generalmente utilizzati per gli interventi dei VV.F., sono: • Proteinico. Bassa e media espansione: incendi di idrocarburi; • Sintetici. Bassa, media e alta espansione: incendi di carburanti; • Fluorosintetico. Bassa e media espansione: è quello normalmente più utilizzato dai VV.F.; • Fluoro proteinico o sigillante. Bassa e media espansione: incendi di prodotti petroliferi di grande estensione. 21
22. SPP – Ricerca INAILL’anidride carbonicaL’anidride carbonica è uno degli estinguenti più diffusi nei luoghi di lavoro in quanto è un gas non tossico,non corrosivo, che non lascia residui.La sua azione estinguente si sviluppa principalmente per soffocamento (in quanto nel passaggio dallo statoliquido a quello aeriforme, sottrae ossigeno alla combustione), e solo in parte minore per raffreddamento.L’anidride carbonica, che risulta un ottimo estinguente per fuochi di classe “B” e “C” (fuochi da liquidi e gas)e per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione, e che può essere impiegata anche su fuochi di classe“A” (fuochi da solidi), viene utilizzata sia tramite estintori portatili e carrellati sia tramite impianti fissi di spe-gnimento automatico.L’utilizzo dell’anidride carbonica negli impianti fissi di spegnimento automatico appositamente progettati èassai efficace in quanto, il CO2, essendo un estinguente gassoso, riesce a raggiungere siti dove altri estin-guenti non possono arrivare.Il suo intervento di scarica, sia quello voluto e necessario, sia quello intempestivo (attivazione indesiderataper anomalie di funzionamento), non danneggia i materiali (come ad esempio quelli cartacei di un archivio) ole apparecchiature (come ad esempio i server, i computer, le fotocopiatrici ecc.) presenti nei locali, come in-vece avviene nel caso di un impianto ad acqua.Per contro l’anidride carbonica quando utilizzata nell’antincendio di locali ove vi è presenza, anche saltuaria,di persone può essere molto pericolosa, in quanto il suo intervento, sottraendo ossigeno dall’aria, può provo-care seri problemi di respirazione.Pertanto, ove risultino installati impianti antincendio a CO2, è necessario prevedere opportuni sistemi di se-gnalazione acustici e/o ottici, che informino, con congruo anticipo, le persone eventualmente presenti di ab-bandonare i locali prima dell’intervento di scarica dell’estinguente.L’anidride carbonica nelle concentrazioni indicate può provocare disagi di diversa natura: • 4-5% disagi e malesseri generalizzati; • 9% perdita di conoscenza; • 15% morte per asfissia.Gli agenti estinguenti alternativi agli idrocarburi alogenati o halonGli idrocarburi alogenatio halon (abbreviazione di Halogenated Hydrocarbon) sono stati a lungo utilizzatinegli impianti fissi di estinzione incendi ove era necessaria la presenza di un estinguente gassoso.I principali erano l’halon 1201 per gli estintori e l’halon 1301 per gli impianti fissi di estinzione automatica.In seguito al ritiro dal mercato di tali estinguenti, per la capacità di questi di impoverire lo strato di ozonostratosferico (DM 10 febbraio 1996 n. 56 e s.m.i.) si è sentita la necessità, anche per poter utilizzare inumerosi impianti già installati (come ad esempio quelli posti a protezione antincendio di archivi, magazzini,depositi, centri elaborazione dati, biblioteche musei, locali tecnici di aeromobili, ecc.) di sperimentareestinguenti alternativi aventi i medesimi pregi, ma senza la descritta problematica legata all’ozono.In questa ottica sono stati introdotti nel mercato numerosi tipi di idrocarburi florurati5, che pur disponendodelle caratteristiche di estinzione similari a quelle dell’halon, risultano conformi a quanto prescritto dal DM 10febbraio 1996. Gli idrocarburi alogenati, che sono impiegati principalmente negli impianti fissi di estinzioneincendi, sono idonei per lo spegnimento di fuochi di classe “A”, “B” e ”C” (fuochi da solidi, liquidi e gas) e perfuochi da apparecchiature elettriche in tensione.Si precisa, anche per questi estinguenti ed analogamente per quelli a CO26, la necessità di predisporrel’installazione di idonei dispositivi di allarme, che segnalino alle persone presenti, l’imminente scaricadell’estinguente.5 Questi sono prodotti artificiali ricavati dalla molecola di idrocarburi saturi come il metano (CH4) o l’etano (CH3 – CH3) dove gli atomi diidrogeno vengono sostituiti con sostanze alogenate come il fluoro, il cloro ecc.6 Si segnala che negli impianti fissi a CO2 le concentrazioni di estinzione risultano sempre superiori al 34 -35%. 22
23. SPP – Ricerca INAILNella tabella che segue, si riportano le “Classi di fuoco” e gli estinguenti compatibili: CLASSE FUOCO ESTINGUENTE Combustibili solidi organici che producono CLASSE A braci (legno, tessuto, carta, gomma e molte Acqua, schiuma e polveri chimiche materie plastiche) Combustibili liquidi (oli combustibili, grassi, Schiuma, anidride carbonica (CO2) e CLASSE B vernici, paraffina ecc.) polveri chimiche Combustibili gassosi (metano, GPL, propano, Anidride carbonica (CO2) polveri chimiche, CLASSE C acetilene, ecc.) sostituti degli idrocarburi alogenati Anidride carbonica (CO2) e polveri CLASSE D Metalli (Al, Mg, Na, Ca, K) chimicheEx CLASSE E Apparecchiature elettriche in tensione che Anidride carbonica (CO2), polveri chimiche, richiedono estinguenti dielettrici non (*) sostituti degli idrocarburi alogenati conduttori Mezzi di cottura (olio da cucina e grassi CLASSE F Schiuma, PROKF vegetali o animali) in apparecchi di cottura(*) Essere sotto tensione è solo una condizione e pertanto la Ex Classe E non è una classe di fuoco. 23
24. SPP – Ricerca INAILCLASSE A – COMBUSTIBILI SOLIDI (legna, carta, carbone ecc.)Il fuoco di classe A si caratterizza da reazione di combustibile solido ovvero dotato di forma evolume proprio. La combustione si manifesta con la consumazione del combustibile spessoluminescente come brace e con bassa emissione di fiamma. Questa è infatti la manifestazionetipica della combustione dei gas e, per quanto concerne largomento in atto, è generata dalleemissioni di vapori distillati per il calore dal solido in combustione che li contiene. Lazioneestinguente pertanto si può esercitare con sostanze che possono anche depositarsi sulcombustibile (polvere dellestintore) che è in grado di sostenere lestinguente senza inghiottirlo e/oaffondarlo al suo interno. Lazione di separazione dallossigeno dellaria è pertanto relativamentesemplice ed il combustibile non si sparge per la scorrevolezza propria dei liquidi.ESTINGUENTI: Acqua, schiuma e polveri chimicheCLASSE B - LIQUIDI INFIAMMABILI (benzina, gasolio, alcol, ecc.)Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è di possedere sì un volume proprio, ma nonuna forma propria. Appare evidente come sia necessaria lazione contenitiva di un tale tipo dicombustibile, identificabile nelle sue più peculiari caratteristiche nella comune benzina. Un buonestinguente, per questo tipo di fuoco, deve, oltre lazione di raffreddamento, esercitare unazionedi soffocamento individuabile nella separazione tra combustibile e comburente. Nel caso dei liquiditutti gli estinguenti che vengono inghiottiti dal pelo liquido, poiché a densità maggiore, (piùpesanti), non possono esercitare alcuna capacità in tal senso. È il caso dellacqua sulla benzina.ESTINGUENTI: Schiuma, anidride carbonica (CO2) e polveri chimicheCLASSE C - GAS INFIAMMABILI (gas propano, metano, idrogeno ecc.)Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è di non possedere né forma, né volumeproprio. I gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati in aria, per la possibilità di generareesplosioni. Lazione estinguente si esercita mediante lazione di raffreddamento, di separazionedella miscela gas-aria. Infatti, al di fuori di ben precise percentuali di miscelazione, il gascombustibile non brucia.ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ) polveri chimiche, idrocarburi alogenatiCLASSE D - METALLI INFIAMMABILI (magnesio, potassio, sodio)I fuochi di classe "D", si riferiscono a particolarissimi tipi di reazione di solidi, per lo più metalli, chehanno la caratteristica di interagire, anche violentemente, con i comuni mezzi di spegnimento,particolare con lacqua. I più comuni elementi combustibili che danno luogo a questa categoria dicombustioni sono i metalli alcalini terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, lalluminio(questultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali il sodio, potassio e litio. Vengonoclassificati fuochi di questa categoria anche le reazioni dei perossidi, dei clorati e dei perclorati.ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ) e polveri chimicheEx CLASSE E (Quadri elettrici, cabine elettriche, centrali in tensione)Non contemplata nella normativa italiana. Sono fuochi di natura elettrica.Le apparecchiature elettriche in tensione richiedono estinguenti dielettrici non conduttori.ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ), polveri chimiche, idrocarburi alogenatiCLASSE F (Fuochi che interessano mezzi di cottura in apparecchi di cottura)È stata introdotta dalla norma UNI EN 2:2005; gli estinguenti per fuochi di classe F spengono perazione chimica e devono essere in grado di effettuare una catalisi negativa per la reazione chimicadi combustione di queste altre specie chimiche. Gli estintori devono essere conformi ai requisitidella prova dielettrica.ESTINGUENTI: Schiume, PROKF 24
25. SPP – Ricerca INAILLe principali cause di un incendioNumerose sono le cause che possono determinare un incendio, tanto che spesso, dopo un sinistro, esserimangono a lungo ignote.A questo proposito però, le rilevazioni statistiche possono fornire opportune indicazioni sulle cause d’incendiopiù frequenti, perché conoscerle renderà più agevole l’attuazione delle misure di prevenzione e di lottacontro gli incendi.Esse sono dovute principalmente a: • cause di origine elettrica; • cause derivate da negligenze dei lavoratori; • cause di origine termica di macchine ed impianti; • anomalie di funzionamento di macchine ed impianti; • azioni dolose; • altre cause (non classificabili).Le cause di origine elettricaLe cause de origine elettrica, che sono le più numerose (superiori al 30%), sono dovute principalmente: • a surriscaldamento dei cavi di alimentazione elettrica; • a errato dimensionamento ovvero non corretto utilizzo di prese a spina; • a corto circuiti; • a scariche elettrostatiche; • al carente stato di conservazione di cavi di alimentazione elettrica di apparecchi utilizzatori; • apparecchiature (od impianti), tenute sotto tensione anche quando queste non sono in condizioni di essere utilizzate; • a utilizzo di prolunghe per l’alimentazione di apparecchi elettrici portatili non idonee ovvero in scadenti condizioni di conservazione; • a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti in modo conforme alle norme, ovvero ai dettami di buona tecnica, ecc..Esse possono essere evitate mediante: 1. verifica del corretto dimensionamento dei conduttori dell’impianto elettrico, effettuando una opportuna manutenzione programmata dei componenti; 2. verifica periodica delle messe a terra utilizzando, per macchine e apparecchiature, solo cavi di alimentazione propriamente dimensionati, evitando di usarne di deteriorati e proteggendo gli edifici (quando necessario), dalle scariche atmosferiche; 3. un’appropriata manutenzione di tutti i componenti elettrici di macchine ed impianti, affinché il loro livello di sicurezza non scada nel tempo.Le cause derivate dalla negligenza dei lavoratoriLe cause derivate dalla negligenza dei lavoratori si manifestano: • nel deposito o manipolazione non corretta di sostanze infiammabili o facilmente combustibili; • nell’inosservanza delle regole di prevenzione incendi, come il divieto di fumare, usare fiamme libere nelle aree in cui non è consentito; • nel mancato utilizzo dei posacenere (nelle aree ove è consentito il fumo); • nell’utilizzo di apparecchi per il riscaldamento (stufette), in aree in cui non è consentito ovvero con carenze di manutenzione; • nell’utilizzo di bollitori, scaldavivande, fornelli elettricio a gas non autorizzati e/o in condizioni di conservazione non ottimali; • nell’uso di prolunghe per l’alimentazione di apparecchi elettrici, non idonee ovvero in condizioni non ottimali; 25
26. SPP – Ricerca INAIL • nel deposito di materiali infiammabili in quantità difformi dal consentito; • nello stoccaggio di prodotti infiammabili per la pulizia e l’igiene dei locali, non adeguatamente custoditi; • nell’utilizzo di prese volanti ovvero multi prese (cd. “ciabatte”) non autorizzate e/o in condizioni di conservazione non ottimali; • nella mancata rimozione di materiali combustibili obsoleti abbandonati nei luoghi di lavoro (come carta, cartone, materiali plastici, stracci, arredi lignei ecc.), • nella manipolazione non consentita o non corretta di sostanze infiammabili ecc.Esse possono essere evitate mediante: 1. l’apposizione di cartelli di “divieto di fumo” ed al controllo del rispetto di questi; 2. la sorveglianza circa l’utilizzo e lo stato di conservazione di dispositivi per il riscaldamento localizzato nonché di apparecchi per il riscaldamento del cibo; 3. la verifica periodica dei luoghi di lavoro per evitare l’ingiustificato abbandono di materiali infiammabili o facilmente combustibili; 4. un’idonea informazione dei lavoratori circa il pericolo d’incendio.Le cause di origine termica dovute a macchine ed impiantiLe cause di origine termica originate da macchine ed impianti possono avere origine da: • surriscaldamento non previsto di componenti e/o “parti” di macchine ed impianti; • anomalie dovute a carenze di manutenzione e/o lubrificazione; • il mancato funzionamento di termostati e/o di dispositivi di sicurezza ad essi collegati; • ostruzione di aperture di ventilazione necessarie al raffreddamento di macchine ed impianti ecc..Esse possono essere evitate mediante: 1. una adeguata manutenzione programmata di tutti i componenti che possono dar luogo ad attriti; 2. la verifica costante del funzionamento di tutti i dispositivi di raffreddamento e di sicurezza ad essi collegati (come termostati, canali di ventilazione, spie e pulsanti luminosi, sistemi di segnalazione acustica e/o ottica ecc.).Le anomalie di funzionamento di macchine ed impiantiLe anomalie di funzionamento di macchine ed impianti da cui può derivare danno possono avere origine: • da perdite di gas, liquidi o vapori infiammabili, dovute al cattivo funzionamento di componenti delle apparecchiature; • dalla inosservanza delle modalità d’utilizzo fornite dal fabbricante; • dall’abbandono, in prossimità di macchine e impianti, di materiali infiammabili o facilmente combustibili; • da carenze di manutenzione e/o lubrificazione ovvero da interventi di riparazione e/o sostituzione di pezzi, non in conformi a quanto previsto dal fabbricante; • dal mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza ed allarme ecc.. 26
27. SPP – Ricerca INAILEsse possono essere evitate mediante: 1. opportuna manutenzione programmata di tutti i componenti meccanici; 2. il costante controllo di tubazioni, raccordi, valvole, rubinetti, saracinesche ecc., necessari per il normale funzionamento della macchina; 3. l’osservanza delle modalità d’utilizzo fornite dal costruttore; 4. l’accertamento che l’area circostante alla macchina sia mantenuta costantemente sgombra da materiali pericolosi; 5. la costante verifica del perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di allarme ecc..Le azioni doloseLe azioni dolose interessano principalmente le aree all’aperto, come quelle utilizzate per lo stoccaggio dimateriali vari, di prodotti finiti ecc., che possono essere incendiati con relativa facilità ad opera dimalintenzionati.Esse possono essere evitate mediante: 1. vigilanza ed identificazione delle persone autorizzate all’accesso nell’area di lavoro; 2. deposito di materiali infiammabili o facilmente combustibili in aree: a) controllate da apposito personale, ovvero tramite opportune telecamere; b) munite di adeguate recinzioni; c) di non facile accesso a persone estranee. 27
28. SPP – Ricerca INAILLe cause di propagazione di un incendioUno dei compiti dell’antincendio è quello di predisporre i luoghi di lavoro in modo tale che, se malgrado tuttele precauzioni adottate, l’incendio si fosse comunque innescato, questo non possa facilmente propagarsi neilocali limitrofi a quello interessato dal sinistro.Pertanto sarà necessario attuare una costante sorveglianza visiva nei luoghi di lavoro affinché non simanifesti: • eccesso di materiali combustibili di scarto, come quelli derivati dalla lavorazione, ovvero carta, cartone, stracci, arredi lignei ecc.; • carenza (o mancanza) dei necessari dispositivi di lotta agli incendi; • carenza (o mancanza) di manutenzione dei mezzi, dispositivi ed impianti antincendio, che al momento dell’occorrenza potrebbero presentare anomalie di funzionamento; • mancanza di vigilanza, affinché le porte resistenti al fuoco possano essere tenute chiuse (quando non previsto il contrario); • presenza di liquidi infiammabili (o sostanze chimiche) non opportunamente custoditi ed in quantità superiore allo stretto necessario; • mancanza di controllo di quelle aree normalmente non frequentate, come scantinati, magazzini, depositi ecc..I rischi alle persone in caso d’incendioAl verificarsi di un incendio i prodotti che derivano della combustione sono: • fiamme e calore; • fumi e gas d’incendio; • fumi visibili.che risultano tutti elementi estremamente pericolosi per l’uomo e dei quali è necessario analizzarne lecaratteristiche, per poter individuare le misure più idonee di prevenzione.Le fiamme e il caloreLe fiamme sono un’emissione di luce e calore conseguenti alla combustione di gas e vapori diffusi daicombustibili riscaldati. Il calore rappresenta una delle forme di energia.L’azione combinata di fiamme e calore provocano l’innalzamento della temperatura di tutto quello che vienea contatto diretto con il rogo e nelle immediate vicinanze di questo, tramite i flussi di aria molto calda.I pericoli per l’uomo derivano sia dal contatto diretto di parti del corpo con fiamme e materiali incandescenti,sia dall’esposizione al calore radiante dell’incendio, che possono provocare: a) ustioni di vario grado, b) ipertermia: aumento della temperatura corporea oltre i limiti fisiologici (> 37° all’ascella); c) arresto della respirazione per collasso dei capillari sanguigni, dovuto all’aria molto calda.Inoltre l’alta temperatura proveniente dalle fiamme, può produrre gravi effetti, provocando ad esempio ilcollasso delle strutture della costruzione interessata dal rogo, la propagazione dell’incendio a edificiadiacenti, la rottura di tubazioni di gas, con pericoli di esplosione e il danno di recipienti contenenti materialidannosi per l’ambiente ecc.. 28
29. SPP – Ricerca INAILI fumi e i gas d’incendioNello sviluppo di un incendio i pericoli per l’uomo sono in gran parte di origine respiratoria per: - carenza di ossigeno nell’area circostante al rogoDovuta agli effetti della combustione, che consumando l’ossigeno presente nell’aria atmosferica, fa scendererapidamente la percentuale al di sotto del suo valore normale (20,95%), provocando nell’uomo, conconcentrazioni inferiori al 16-17 % in rapida successione, affaticamento, stato confusionale e perdita diconoscenza; con concentrazioni ancora decrescenti e comprese fra il sei e il 10%, sopravviene il decesso inpochi minuti, se la vittima non viene portata immediatamente all’aria aperta e sottoposta alle cure del caso. - pericolosità dei fumi e gas di combustioneI gas di combustione più pericolosi che si formano in un incendio sono: l’ossido di carbonio (CO), l’anidridecarbonica (CO2), l’acido cianidrico (HCN), l’acido cloridrico (HCL), il fosgene (COCL2).Analizziamoli: Ossido di carbonio Il CO è l’agente tossico più comune tra i gas d’incendio e deriva dall’ossigenazione incompleta delcarbonio. Non è molto tossico ma risulta assai pericoloso per l’uomo, in quanto si combina con l’emoglobinadel sangue (pigmento dei globuli rossi del sangue, mediante il quale si compie il trasporto dell’ossigeno dalpolmone ai tessuti) più facilmente dell’ossigeno, rendendola indisponibile per la respirazione. Il CO inoltre,che risulta presente in notevoli quantità nei gas di combustione, è difficilmente avvertibile per l’uomo, inquanto risulta inodore. Anidride carbonica Anche il CO2 è un agente tossico che si sviluppa in grandi quantità negli incendi e derivadall’ossigenazione completa del carbonio. Non è molto tossico, ma la sua presenza aumenta sensibilmente ilritmo respiratorio consentendo una maggiore inalazione di altre sostanze tossiche. La percentuale di CO2nell’aria provoca nell’uomo in rapida successione fenomeni di affaticamento, giramenti di testa e perdita diconoscenza. Se la percentuale sale ancora e raggiunge valori superiori al 15%, sopravviene il decesso. Acido cianidrico L’HCN è un prodotto di combustione contenente l’azoto. E’ molto tossico per l’uomo, ma èfacilmente avvertibile per il caratteristicooore di mandorle amare. Acido cloridrico L’HCL è un prodotto della combustione proveniente dalla fusione di materiali contenenti cloruro dipolivinile (materiali plastici). Piuttosto tossico per l’uomo produce irritazioni della pelle, delle vie respiratorie ebruciore degli occhi; è però avvertibile per il suooore pungente. Altri agenti tossici Nello sviluppo di un incendio, a seconda dei materiali combustibili presenti nel rogo, si sviluppanomolteplici gas tossici pericolosi per l’uomo, come ad esempio l’ammoniaca (NH3), l’ossido di azoto (NO), ildiossido di zolfo (SO2) ecc.I fumi visibiliSono costituiti da particelle incombuste, gas di combustione e vapore acqueo.Il pericolo dei fumi in un incendio deriva dalla riduzione della visibilità che può far perdere l’orientamento allepersone presenti, anche in luoghi di lavoro a queste ben noti e che può far imboccare percorsi che nonconducono in luoghi sicuri o in aree a cielo aperto. Il fumo, che rende difficoltoso anche l’intervento deisoccorsi, è tra i pericoli di maggior spessore per le persone in un incendio.In definitiva, da quanto sopra riportato, si può dedurre che il pericolo principale per le persone coinvolte inun incendio non deriva dalle fiamme e dal calore, ma dall’azione combinata dei gas tossici e del fumo, conparticolare attenzione a quest’ultimo, in quanto l’impossibilità, o semplicemente la difficoltà, di individuarerapidamente una via di uscita da un edificio in fiamme, può far perdere, alle persone presenti, quegli attimiindispensabili per porsi rapidamente in salvo. 29
30. SPP – Ricerca INAILI principali accorgimenti e le misure per prevenire gli incendiCompito primario della prevenzione incendi è quello di prevenire l’insorgenza di un incendio, attuandoun’efficace organizzazione di prevenzione incendi che comprenda: • l’attuazione delle misure preventive; • la verifica dei luoghi di lavoro.Le misure di prevenzioneTra le misure preventive da porre in essere nei luoghi di lavoro possono essere indicate quelle concernenti: • la realizzazione di impianti elettrici costruiti a regola d’arte7; • l’adozione e la corretta manutenzione dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi differenziali e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (quando necessario); • la corretta manutenzione ed il coretto utilizzo di macchine, impianti ed apparecchiature elettriche; • il corretto stoccaggio ed utilizzo di tutti i prodotti infiammabili o facilmente combustibili, evitando di depositarne grandi quantitativi in aree non presidiate, se non munite dei necessari dispositivi di sicurezza antincendio; • il divieto di utilizzare fiamme libere senza la preventiva autorizzazione e solo dopo aver preso tutte le necessarie precauzioni del caso; • l’adozione di opportuni contenitori per i liquidi infiammabili; • la delimitazione, mediante idonea segnaletica, delle aree dove non è ammesso l’accesso di mezzi a motore a combustione interna; • ladozione e la vigilanza del rispetto della segnaletica di sicurezza; • l’adozione di: o opportuna segnaletica concernente le planimetrie dei luoghi di lavoro ove siano riportate le indicazioni concernenti: le vie di esodo, le scale di emergenza, l’ubicazione dell’ interruttore dell’alimentazione elettrica dell’area, il posizionamento degli estintori e degli idranti ecc.; o eventuali indicazioni comportamentali concernenti pericoli specifici dell’area; • la vigilanza del rispetto del “divieto di fumo” nelle aree interessate da tale divieto; • la rimozione dalle aree di lavoro di materiali combustibili di scarto come quelli di lavorazione, arredi lignei obsoleti, carta, cartoni, stracci; • la predisposizione di opportune regole comportamentali concernenti il controllo del proprio posto di lavoro prima delle interruzioni ovvero alla fine della giornata lavorativa (es.: togliere tensione alle macchine, depositare le sostanze infiammabili in siti ad esse assegnati, ecc.7 Conforme alla Legge 1 marzo 1968 n. 186, che stabilisce che gli impianti elettrici devono essere costruiti a “regola d’arte” e secondo ilDM 22 gennaio 2008 n. 37 (disposizioni in materia d’installazione degli impianti elettrici all’interno degli edifici). 30
31. SPP – Ricerca INAILLa verifica dei luoghi di lavoroTra le misure da adottare al fine di attuare un’idonea sicurezza incendi dei luoghi di lavoro è necessario cheil personale appartenente al Servizio Prevenzione e Protezione, e quello incaricato della gestione delleemergenze, provvedano ad attuare un costante controllo dei luoghi di lavoro, per evitare che lo stato disicurezza di questi non scada nel tempo.A titolo di esempio possono essere ricordate le verifiche concernenti: • le pavimentazioni delle vie di esodo, che devono risultare integre e prive di punti d’inciampo; • le vie di esodo, che devono essere facilmente percorribili e mantenute stabilmente sgombre da ostacoli; • le porte ed i portoni poste sulle vie di esodo, che devono risultare facilmente apribili; • le porte tagliafuoco che devono essere tenute chiuse (ove non previsto il contrario); • le vie di circolazione del personale, che devono essere tenute sempre sgombre da materiali o arredi di scarto; • le aree non frequentate dal personale (come depositi, magazzini, archivi non presidiati ecc.) ove un incendio potrebbe svilupparsi senza essere individuato rapidamente), che devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e munite dei necessari dispositivi di lotta agli incendi; • le prese ed i cavi di alimentazione elettrica degli apparecchi utilizzatori, che devono essere costantemente mantenute in condizioni ottimali; • gli estintori portatili8 che: o devono risultare accompagnati da idonea segnaletica che ne evidenzi l’ubicazione; o devono essere installati in posizione chiaramente visibile ed accessibile; o non devono presentare danni o anomalie di “parti” o componenti; o devono risultare accompagnati da cartellino di manutenzione semestrale9; • gli idranti10 che: 1) devono risultare accompagnati da idonea segnaletica; 2) devono essere installati in posizione chiaramente visibile ed accessibile; 3) non devono presentare danni o anomalie di “parti” e componenti; • gli impianti di allarme acustico e/o ottico, il cui funzionamento deve essere verificato con regolarità, non devono presentare danni visibili a nessuno dei sui componenti, (pulsanti, rilevatori d’incendio, segnalatori ottici ecc.); • gli impianti fissi di spegnimento automatico d’incendio; • l’impianto (o i dispositivi) di illuminazione di emergenza; • la segnaletica di emergenza, che non deve risultare manomessa o rimossa ed aggiornata quando necessario.8 Gli estintori devono essere omologati secondo i dettami del Decreto 7 gennaio 2005.9 La frequenza della manutenzione degli estintori, che deve essere almeno semestrale, deve essere effettuata da ditta specializzata.10 Norma UNI 10779 - “Impianti di estinzione incendi - Rete idranti - Progettazione, installazione ed esercizio. 31
32. SPP – Ricerca INAILLa valutazione del rischio d’incendioLa valutazione del rischio d’incendio, così come previsto all’allegato 2, comma 1 del DM 10 marzo 1998,costituisce parte integrante del “documento” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..Il DM 10 marzo 1998 fornisce i criteri per la “valutazione del rischi d’incendio” nei luoghi di lavoro ed indicale misure di prevenzione da adottare al fine di ridurre il pericolo di un incendio, ovvero limitarne leconseguenze, nel caso in cui questo si fosse verificato comunque.Nella fase di esecuzione della valutazione del rischio d’incendio è opportuno premettere che, in base al punto1.2 dell’allegato I del DM 10 marzo 1998, viene definito: • pericolo d’incendio: la proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali oattrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano ilpotenziale di causare un incendio; • rischio d’incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di unincendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti; • valutazione dei rischi d’incendio: procedimento di valutazione dei rischi d’incendio in unluogo di lavoro derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio.Gli obiettivi della valutazione dei rischi d’incendioNella valutazione dei rischi d’incendio il datore di lavoro, anche tramite il Servizio Prevenzione e Protezione,provvede ad effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo nel dovuto conto: • del tipo di attività; • delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati; • delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.); • del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di: o determinare i fattori di pericolo d’incendio; o identificare le persone esposte al rischio d’incendio; o valutare l’entità dei rischi accertati; o individuare le misure di prevenzione e protezione; o programmare le misure antincendio, ritenute più opportune.La determinazione dei fattori di pericolo d’incendioIn questa fase è necessario identificare i fattori di pericolo, come materiali, sostanze, macchine,organizzazione del lavoro, carenze di manutenzione ecc., che possono causare un pericolo.Tali fattori possono essere suddivisi secondo le seguenti tre tipologie: Materiali e sostanze combustibili o infiammabili come: • grandi quantitativi di materiali cartacei; • materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petroli; • liquidi e vapori infiammabili; • gas infiammabili; • polveri infiammabili; • sostanze esplodenti; • prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti ecc.. 32
Corso per addetti antincendio medio rischio - ANTEPRIMA - rev 2013-04