Source: http://docplayer.fi/317021-Ilmanvaihtolaite-lammon-talteenotolla-suunnittelu-asennus-ja-kayttoohjeet.html
Timestamp: 2016-10-22 16:25:53+00:00
Document Index: 9216603

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet
Download "Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet"
1 Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Tämä ohje kattaa kaikki EDA-ohjausjärjestelmää käyttävät ilmanvaihtolaitteet. Lue ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDA Enervent Digital Automation2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ VAROITUKSIA JA HUOMAUTUKSIA 3 TYYPPIMERKINTÄ 3 MERKKIEN JA LUKUJEN SELITYKSET 4 JOHDANTO 4 TOIMINTAPERIAATE 4 SUUNNITTELU KANAVISTON SUUNNITTELU 5 ILMANVAIHTOKANAVIEN LÄMPÖERISTYS 6 JÄTE- JA ULKOILMA-AUKKOJEN ETÄISYYDET 7 HUONETILOJEN POISTOILMALUOKAT 7 KEITTIÖN ILMANVAIHTO 8 OHJEARVOJA ILMAVIRROILLE 8 ASENNUS OSALUETTELO 8 ASENNUKSEN VAIHEET 9 ILMANVAIHTOLAITTEEN VIEMÄRÖINTI OHJAINPANELIEN OSOITTEEN MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÖ KÄYTTÖÖNOTTO 3 TULO- JA POISTOILMAN SUHTEEN SÄÄTÖ (KÄYTTÖÖONOTON JÄLKEEN) 3 YLEISTÄ ILMANVAIHDOSTA 3 OHJAUSJÄRJESTELMÄ JA KÄYTTÖPANELI 4 KUNNOSSPITO KUNNOSSAPITO 8 HUOLTO/VIKAILMOITUS 9 LÄMMÖNSIIRTIMEN VETOHIHNAN VAIHTO 30 VIAN ETSINTÄ 3 33 MITTAKUVAT 34 LÄMMÖN TALTEENOTON HYÖTYSUHDE 44 OMINAISKÄYRÄT 47 SÄHKÖ- JA SÄÄTÖKAAVIOT 55 VESIPATTERIKYKENTÖJEN PERIAATEKAAVIOT 56 SÄÄTÖKAAVIOT 57 SÄHKÖKAAVIOT 6 ULKOISET KAAPELOINNIT 70 MODBUS VÄYLÄN TIEDOT 70 ILMÄÄRIEN SÄÄTÖ 7 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 7 EDA-AUTOMATIIKAN PARAMETRILISTA 74 LMANVAIHTOLAITTEEN PIKAOPAS Copyright Enervent 0. Kaikki oikeudet pidätetään.3 VAROITUKSIA JA HUOMAUTUKSIA Varmista aina ennen huolto-oven avaamista, että laitteen syöttöjännite on katkaistu! Odota n. minuuttia ennen kuin aloitat huoltotyöt! Puhaltimet pyörivät jonkin aikaa omalla voimallaan ja EDE-mallien lämmitysvastus saattaa olla kuuma vaikka ilmanvaihtolaitteen virransyöttö on katkaistu. Sähkökotelon kannen takana ei ole osia joita käyttäjä voisi huoltaa. Jätä laite tältä osin huoltomiehen huollettavaksi. Selvitä vian aiheuttaja ennen kuin laite käynnistetään uudelleen!! YLEISTÄ Laite täytyy irrottaa kokonaan sähköverkosta, jos sähköverkossa tehdään jännitekokeita, eristysvastusmittauksia tai muita mittauksia/sähkötöitä, jotka voivat aiheuttaa herkkien elektronisten laitteiden viottumista. Ilmanvaihtolaitteessa käytettävät säätö- ja ohjauslaitteet voivat aiheuttaa vuotovirtaa. Tämän takia vikavirta suojakytkin ei välttämättä toimi oikein laitteen yhteydessä. Sähköasennuksissa on noudatettava voimassa ole via tai paikallisia määräyksiä. Kaikki EDA-ohjausjärjestelmällä varustetut ilmanvaihtolaitteet on varustettava ylijännitesuojalla. Vesipatterilla varustetut laitteet on varustettava sulkupellein, jotta vesipatteri ei jäädy mahdollisen sähkökatkon aikana. TYYPPIMERKINTÄ Ilmanvaihtolaitteen sisällä on tyyppikilpi. Täytä tiedot tähän, niin ne on helposti saatavana mikäli niitä kysytään esim. suodatinoston yhteydessä. Ennen kuin aloitat lukemisen, tarkista laitteen tyyppimerkintä. Nämä ohjeet kattavat tyypit: Enervent Plaza eco EDA Enervent Pingvin eco EDA Enervent Pandion eco EDA Enervent Pelican eco EDA Enervent Pegasos eco EDA Enervent Pegasos eco XL EDA Enervent Pegasos Cooler Enervent Pegasos XL Cooler Enervent LTR- eco EDA Enervent LTR-3 eco EDA Enervent LTR-6 eco EDA Enervent LTR-7 eco EDA Enervent LTR-7 eco XL EDA TYYPPI/TYPE: SRJ.NRO/SERIAL NO: W/ V/ HZ / A: ilmastointilaite ventilation unit ENSTO ENERVENT OY KIPINÄTIE 0650 PORVOO TEL +358 (0) FAX +358 (0) EDA emo v..4, näyttö v..0 Enervent EDA FI 0_ 34 MERKKIEN JA LUKUJEN SELITYKSET YLEISTÄ Enervent LTR-3 eco EDE - CG IV-laiterunko tasavirtapuhaltimet ohjausjärjestelmä/mahd. jälkilämmitys mahdollinen jäähdytysmuoto eco ED EDE EDW CG (CW) EDX CO Ilmanvaihtolaite tasavirtapuhaltimilla. Ilmanvaihtolaite EDA-ohjausjärjestelmällä. Ei jälkilämmitystä. Ilmanvaihtolaite EDA-ohjausjärjestelmällä. Sähköinen jälkilämmitys. Ilmanvaihtolaite EDA-ohjausjärjestelmällä. Jälkilämmitys vesipatterilla. Toimitus sisältää patterin lisäksi jäätymissuojan, -tieventtiilin, venttiilitoimilaitteen, kanavalämpötila-anturin ja lämmönsäätimen. Cooling Geo (maakylmä) viilennysvarustus. Toimitus sisältää nestekiertoisen jäähdytyspatterin, 3-tie venttiilin, venttiilitoimilaitteen sekä releohjauksen pumpulle. Lue myös erillinen CG-ohje. Ilmanvaihtolaitteen ja lämpöpumpun yhdistelmä. Laitetoimitus sisältää höyrystinpatterin, sähköisen kanavapatterin ja ulkoyksikön. Kylmäaineputket eivät sisälly toimitukseen. Lue myös erillinen EDX-ohje. Ilmanvaihtolaite sisäänrakennetulla Cooler jäähdytyslaitteistolla. JOHDANTO Kaikki Enervent ilmanvaihtolaitteet on suunniteltu ja valmistettu ympärivuotiseen käyttöön. Suomessa Enervent laitteita on asennettu toimitiloihin ja omakotitaloihin jo yli 0 vuoden ajan. Laitteiden saama suosio on vuosi vuodelta lisääntynyt. Kokemuksen perusteella laitteita on voitu kehittää yhä käyttäjäystävällisemmiksi. Enervent -mallisto on pitkäaikaisen tuotekehityksen tulos. Se on ominaisuuksiltaan erittäin monipuolinen ja muunneltava. TOIMINTAPERIAATE Enervent -ilmanvaihtolaitteet perustuvat ns. regeneratiiviseen lämmön talteenottoon. Tämä on toteutettu pyörivällä lämmönsiirtimellä, jonka puoliskojen läpi tulo- ja poistoilma virtaavat vastakkaisiin suuntiin. Lämmönsiirtimen alumiinilamellit lämpenevät poistoilmavirrassa ja luovuttavat lämpönsä tuloilmalle. Regeneratiiviselle lämmönsiirtimelle on ominaista korkea lämmön talteenottokyky. Enervent -laitteiden lämmön talteenottokykyä kuvaa tuloilman lämpenemissuhde, joka vaihtelee % välillä tulo- ja poistoilmavirtojen suhteesta, sekä niiden suuruudesta riippuen (sis. tulopuhaltimen synnyttämän lämmön). Hyvän lämmön talteenottokykynsä ansiosta laitteet säästävät lämmitysenergiaa ja maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa. Samalla se huolehtii aina riittävän hyvänlaatuisesta sisäilmasta. 45 KANAVISTON SUUNNITTELU Kanavisto on suunniteltava väljäksi, jotta ilman nopeudet olisivat alhaisia. Ilmanvaihtolaitteen kanavalähtöjen koko ei määrittele käytettävää kanavakokoa. Kanavakoko määräytyy tarvittavan ilmamäärän mukaan. Kanavapaine on laskettava, jotta tiedetään, että järjestelmällä on edellytykset toimia. Ilmanvaihtolaitteelle kanavistoineen on myös laskettava sfp-luku. Pienin kanavahalkaisija on 5 mm. Varsinkin ulkoilma- ja jäteilmakanava pitäisi olla väljiä. Ulkosäleikössä ei saa käyttää hyönteisverkkoa ja säleikön halkaisija tulee olla vähintään tarvittavan ilmamäärän mukaisesti mitoitetun kanavan kokoinen (ei kuitenkaan pienempi kuin laitteen kanavalähtö). Laitteelta lähtevän kanavan halkaisija pitää olla samankokoinen laitteelta ulkoseinälle. Kanavistona käytetään tyyppihyväksyttyjä materiaaleja esim. galvanoitua kierresaumaputkea tai muoviputkea. Venttiileinä on käytettävä koneelliseen ilmanvaihtoon soveltuvia venttiileitä. Tulo- ja poistoventtiileinä käytetään halkaisijaltaan 5 mm tai suurempia venttiilikokoja. HUOM! Uima-allas tilat ovat aina erikoiskohteita ja niihin sovelletaan niitä koskevia suosituksia. YLEISTÄ Ulkoilma tulisi aina, jos mahdollista, ottaa rakennuksen pohjoispuolelta tai muusta varjoisasta paikasta, missä lämpötilavaihtelut pysyvät kohtuullisen pieninä. Jäteilma tulisi johtaa läheltä katon harjaa ulos noin 90 cm kattopinnan yläpuolella. Käytä tehdasvalmisteista eristettyä kattoläpivientiä. Jäteilmakanavan päähän on asennettava suojakatos estämään sadeveden pääsyn kanavistoon. Jäteilmakanavan kattoläpiviennin halkaisija on oltava vähintään tarvittavan ilmamäärän mukaisesti mitoitetun kanavan kokoinen (ei kuitenkaan pienempi kuin laitteen kanavalähtö). Kanavistoon tulee sijoittaa riittävä määrä tarkistusluukkuja, joista kanavat voidaan puhdistaa sisäpuolelta. Tarkistusluukkujen paikat kannattaa merkitä esim. kattotuoleihin löytämisen helpottamiseksi. Poistoventtiilit sijoitetaan seuraaviin tiloihin: WC, keittiö, pesuhuone, kylpyhuone, sauna, vaatehuone, siivouskomero ja kodinhoitohuone. Keittiössä lieden yläpuolelle asennetaan normaali liesituuletin, joka puhaltaa ilman suoraan ulos. Liesituuletinta käytetään vain tarvittaessa ruoanlaiton yhteydessä. Lisäksi keittiöön asennetaan yleispoisto katossa olevan poistoilmaventtiilin kautta. Tuloventtiilit sijoitetaan seuraaviin tiloihin: makuuhuone, olohuone, erillinen ruokailutila, sauna, askarteluhuone ja pukuhuone. Ne suositellaan asennettavaksi sisäkattoon ikkunan luo. Löylyhuoneessa venttiili asennetaan niin, että ilmasuihku ohjataan kiukaan yläpuolelle. Ovirakojen tai vapaavirtaussäleikköjen avulla on ilmavirran kulku ohjattava puhtaista tiloista likaisiin. Oviraon korkeudeksi riittää 0 mm, löylyhuoneessa 00 mm. Puulämmitteisille kiukaille ja tulisijoille voidaan lisäpalamisilma johtaa ulkoa erillisellä raitisilmaputkella, joka on tarpeen vaatiessa suljettavissa. Kaikkien ovien alle ei voida jättää rakoa, jos vierekkäisissä tiloissa on eri äänivaatimukset. Esimerkiksi kodinhoitohuoneessa suurin sallittu äänitaso on 33 db(a), kun se asuinhuoneissa on 8 db(a). Tilaan, esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen, on suunniteltava sekä tulo- että poistoilma, mikäli oviraot on jätettävä pois. Mikäli rakennus varustetaan viilennyksellä tai jäähdytyksellä, kannattaa energiataloudellisista syistä suunnitella järjestelmä, jolla pystytään toteuttamaan viilennyksen lisäksi perusilmanvaihto. Asunnon perusilmanvaihdon ilmamäärät määritellään D määräyskokoelman ohjeistuksen mukaisesti. Ilmanvaihtolaite valitaan kumminkin niin, että perusilmanvaihto toteutuu % puhallinnopeudella ja viilennyksen tehostus % puhallinnopeudella. Kanavisto suunnitellaan niin, että viilennystilanteessa käytettävä tehostusilmamäärä voidaan ajaa suuria kanavanopeuksia ja näistä aiheutuvia äänihaittoja välttäen. Sopiva päätelaite on sellainen, joka toimii kahdessa toimintapisteessä - perusilmanvaihdossa ja tehostuksessa. Kanavat pitää eristää asianmukaisella tavalla. Eristyksen tärkeys korostuu, kun ilmanvaihtolaitteessa on viilennys. Näin suunnitellen ja toteuttaen saadaan tasapainoinen ja hiljainen ratkaisu niin perusilmanvaihdon kun tehostuksenkin tilanteissa. Autotallin ilmanvaihtoa ei saa yhdistää asunnon ilmanvaihtolaitteeseen, vaan se on toteutettava joko painovoimaisella ilmanvaihdolla, huippuimurilla tai omalla lämmön talteenottolaitteella. Liesituuletinta tai liesikupua ei myöskään suositella yhdistettäväksi ilmanvaihtolaitteeseen. Kuivauskaappi omalla puhaltimella voidaan epäsuorasti liittää poistoventtiiliin kuivauskaapin mukana tulevilla kynsillä. Tällöin osa poistoilmasta otetaan huonetilasta ja osa kuivauskaapista. Poistoilmamäärä venttiilin kautta tulee olla vähintään l/s. Äänenvaimentimia tarvitaan vähintään tulo- ja poistokanavaan. Äänenvaimentimet mitoitetaan tapauskohtaisesti. SFP-luku ja muut suunnittelu- ja mitoitusarvot ovat laskettavissa Enervent Energy Optimizer -ohjelmalla Enerventin kotisivuilla Enervent EDA FI 0_ 56 ILMANVAIHTOKANAVIEN LÄMPÖERISTYS SUUNNITTELU Ilmanvaihtokanavat tulee eristää niin että ne eivät kondensoi vettä kanavan ulko- tai sisäpinnalle missään tilanteessa. Lisäksi ilma ei saa ulkopuolisista tekijöistä johtuen lämmetä tai viilentyä liikaa kanavistossa. IV-suunnittelija mitoittaa eristykset tapauskohtaisesti kanavien sijoittelun ja lämpötilojen mukaan. Eristyksiä mitoitettaessa on huomioitava, että jäteilmakanavassa ilman lämpötila voi olla reilusti pakkasen puolella. Jäteilman lämpötila voidaan laskea eri ulkolämpötiloissa Ensto Enervent Oy:n www-sivuilla olevalla Optimizer-mitoitusohjelmalla. Myös eristevalmistajan mitoitusohjelmia voidaan käyttää eristepaksuuksien määrittelyssä. Taulukko : Ilmanvaihtokanavien eristys lämmityskäytössä Tuloilmakanava ilmanvaihtolaitteelta päätelaitteelle. Eristys on suunniteltava ja toteutettava siten että virtaavan ilman lämpötilan muutos kanavassa on maksimissaan C. Poistoilmakanava päätelaitteelta ilmanvaihtolaitteelle. Eristys on suunniteltava ja toteutettava siten että virtaavan ilman lämpötilan muutos kanavassa on maksimissaan C. Taulukko : Ilmanvaihtokanavien eristys viilennyskäytössä Tuloilmakanava ilmanvaihtolaitteelta päätelaitteelle. Eristys on suunniteltava ja toteutettava siten että virtaavan ilman lämpötilan muutos kanavassa on maksimissaan C. Vähintään 8 mm solukumieristys kanavan pinnassa ja riittävä lisäeristys. Poistoilmakanava päätelaitteelta ilmanvaihtolaitteelle. Eristys on suunniteltava ja toteutettava siten että virtaavan ilman lämpötilan muutos kanavassa on maksimissaan C. Esimerkkejä ilmanvaihtokanavien eristyksistä: Ulkoilmakanava (raitisilmakanava) Kylmä tila: 00 mm levy-, matto- tai kourueristettä (näiden lisäksi mahdollinen puhallusvilla). Lämmin/puolilämmin tila*: Vaihtoehto : 80 mm eristys höyrynsulkutiiviillä ulkopinnalla Vaihtoehto : 0 mm solukumieristys kanavan pinnalla ja 50 mm eristys höyrytiiviillä ulkopinnalla. Eristyksen tulee estää vesihöyryn kondensoituminen kanavan ulkopintaan sekä kesällä ilman liiallinen lämpeneminen. Tuloilmakanava Kylmä/puolilämmin tila*: Perusilmanvaihdossa eristys on suunniteltava ja toteutettava siten että virtaavan ilman lämpötilan muutos kanavassa on maksimissaan C. Esimerkiksi voidaan käyttää 00 mm levy-, matto- tai kourueristettä (näiden lisäksi mahdollinen puhallusvilla). Lämmin tila: Perusilmanvaihdossa ei eristystä tarvita. Lämmitys- ja viilennyskäytössä katso taulukot ja. Poistoilmakanava Lämmin tila: Perusilmanvaihdossa ei eristystä tarvita. Kylmä/puolilämmin tila*: Perusilmanvaihdosa eristys on suunniteltava ja toteutettava siten että virtaavan ilman lämpötilan muutos kanavassa on maksimissaan C. Esimerkiksi voidaan käyttää 00 mm levy-, matto- tai kourueristettä (näiden lisäksi mahdollinen puhallusvilla). Lämmitys- ja viilennyskäytössä katso taulukot ja. Jäteilmakanava Kylmä tila: 00 mm levy-, matto- tai kourueristettä Lämmin/puolilämmin tila: Vaihtoehto : 80 mm eristys höyrynsulkutiiviillä ulkopinnalla Vaihtoehto : 0 mm solukumieristys kanavan pinnalla ja 50 mm eristys höyrytiiviillä ulkopinnalla. Eristyksen tulee estää vesihöyryn kondensoituminen kanavan ulko- ja sisäpintaan. Kiertoilmakanava Eristys on suunniteltava ja toteutettava siten että virtaavan ilman lämpötilan muutos kanavassa on maksimissaan C.** *) Puolilämmin tila tarkoittaa myös esimerkiksi alaslaskettua kattoa, välipohjaa tai koteloa. **) Kotilämpö saneerauskohteissa voidaan kiertoilmakanava jättää entiselleen. 6 Nämä eristysohjeet ja esimerkit eivät ota kantaa ääneneristyksiin.7 JÄTE- JA ULKOILMA-AUKKOJEN ETÄISYYDET Yleensä ulkoilma otetaan seinältä ja jäteilma johdetaan ulos katolta. Toisinkin voidaan menetellä, jos noudatetaan ympäristöministeriön Rakentamismääräyskokoelman (00) osan D ohjeita ja määräyksiä. Jäteilma-aukko ulkoilmaaukon yläpuolella, m Jäteilma-aukko ulkoilmaaukon alapuolella, m lk ja lk lk 4 alle 0,3 m³/s l 3 4 lk 4,5 m³/s lk 3 6 lk 4 3,0 m³/s 8 lk 4 alle 0,3 m³/s 0 lk 4,5 m³/s lk 4 6,0 m³/s 4 lk 4 3,0 m³/s 6 8 lk 4 6,0 m³/s 0 Ulkoilma- ja jäteilmaaukon vaakasuora etäisyys, m ULKOILMA JÄTEILMA m³/s = 000 l/s dm³ = l/s POISTOILMA SUUNNITTELU HUONETILOJEN POISTOILMALUOKAT Jäteilman johtaminen rakennuksesta perustuu seuraavaan poistoilmaluokitukseen: Luokka Luokka Luokka 3 Luokka 4 Poistoilma, joka sisältää vain vähän epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat pääasiallisesti lähtöisin ihmisistä tai rakenteista. Ilma soveltuu palautus- ja siirtoilmaksi. Poistoilma, joka sisältää jonkin verran epäpuhtauksia. Ilmaa ei käytetä muiden tilojen palautusilmana, mutta se voidaan johtaa siirtoilmana esimerkiksi WC- ja pesutiloihin. Poistoilma tiloista, joissa kosteus, prosessit, kemikaalit ja hajut oleellisesti huonontavat poistoilman laatua. Ilmaa ei käytetä palautus- tai siirtoilmana. Poistoilma, joka sisältää pahanhajuisia tai epäterveellisiä epäpuhtauksia huomattavasti enemmän kuin sisäilman hyväksyttävät pitoisuudet. Ilmaa ei käytetä palautus- tai siirtoilmana. Esimerkkejä huonetilojen poistoilmaluokista Luokka Luokka Luokka 3 Luokka 4 Toimistotilat ja niiden yhteydessä olevat pienet varastotilat, yleisöpalvelutilat, opetustilat, eräät kokoontumistilat sekä liiketilat, joissa ei ole hajukuormitusta. Asuinhuoneet, ruokailutilat, kahvikeittiöt, myymälät, toimistorakennusten varastot, pukuhuoneet sekä ravintolatilat, joissa tupakointi on kielletty. WC- ja pesutilat, saunat, asuinhuoneistojen keittiöt, jakelu- ja opetuskeittiöt, piirustuksien kopiointitilat. Ammattimaisessa käytössä olevat vetokaapit, grillit ja keittiöiden kohdepoistot, autosuojat ja ajotunnelit, maalien ja liuottimien käsittelyhuoneet, pesuloiden likapyykkitilat, elintarvikejätehuoneet, kemialliset laboratoriot, tupakkahuoneet sekä hotelli- ja ravintolatilat, joissa tupakointi on sallittu. (Suomen rakentamismääräyskokoelma D, 0) Enervent EDA FI 0_ 78 KEITTIÖN ILMANVAIHTO SUUNNITTELU Lieden päälle asennetaan normaali liesituuletin, joka puhaltaa ilman suoraan ulos. Liesituuletinta käytetään vain tarvittaessa esim. ruoanlaiton yhteydessä. Lisäksi keittiöön tulee asentaa yleispoisto keittiön katossa olevan poistoventtiilin kautta. Liesituuletinta tai liesikupua ei suositella kytkettäväksi ilmanvaihtolaitteeseen. OHJEARVOJA ILMAVIRROILLE POISTOILMA Keittiö 8,0 l/s - käyttöajan tehostus 5 l/s Kylpyhuone 0 l/s - käyttöajan tehostus 5 l/s WC 7,0 l/s - käyttöajan tehostus 0 l/s Vaatehuone 3,0 l/s Askarteluhuone,0 l/s, m² Pukuhuone,0 l/s, m² Pesuhuone 3,0 l/s, m² Kodinhoitohuone 8,0 l/s - käyttöajan tehostus 5 l/s Sauna,0 l/s, m² Olohuone 0,5 l/s, m² Makuuhuone 0,5 l/s, m² Sauna,0 l/s, m² Erillinen ruokailutila 0,5 l/s, m² Askarteluhuone,0 l/s, m² Pukuhuone,0 l/s, m² OSALUETTELO LAITETOIMITUKSEEN SISÄLTYY:. Enervent ilmanvaihtolaite. Ohjainpaneeli 3. Ohjainpaneelin kaapeli RJ4P4C, pituus 0 m (asennus vähintään 6 mm sähköputkeen) LISÄVARUSTEINA ON SAATAVANA: Erillisinä lisävarusteina on saatavana: 8 4. Lisäohjainpaneelit maks. 4 kpl / laite 5. Ohjainpaneelin kaapeli RJ4P4C, pituus 0 m 6. Hienosuodatin F7 kojeen sisälle 7. Hienosuodatin F7 kasettisuodatin koteloituna kanavaan 8. Takkakytkin (painonappi) 9. CO hiilidioksidilähetin (automatiikkaan voidaan liittää maks. kpl) 0. %RH kosteuslähetin (automatiikkaan voidaan liittää maks. kpl). Huonelämpötila-anturi. Suodattimien paine-erolähetin (suodatinvahti) 3. Ulko- ja jäteilman sulkupellit (suositellaan EDW-laitteesiin) 4. Peltimoottorit sulkupelteihin (jousi- tai sähköpalautteinen) 5. Kanavaäänenvaimentimet 6. LTO paine-erolähetin (LTO sulatus) 7. CO hiilimonoksidianturi (releohjaus) 8. Tehostuspainike (painonappi) 9. Jatkoaikapainike LAP5 toimistokäyttöön 0. Paine-erokytkin (liesituuletin/keskuspölynimuriindikointiin). Läsnäoloanturi LA4. KNX väyläsovitin 3. Freeway WEB9 ASENNUKSEN VAIHEET Plaza, Pingvin, Pandion, Pelican ja Pegasos laitteet sijoitetaan lämpimään tilaan (yli +5 C). Sijoituspaikkana voi olla esimerkiksi apukeittiö tai kodinhoitohuone, ei kuitenkaan autotalli (eri paloalue). Laitteen sijoittamista kosteaan tilaan tai kostean tilan läheisyyteen pitää välttää. Myös tilat, joissa on huono ilmankierto, kuten kaapit ja komerot, ovat huonoja sijoituspaikkoja. Laite asennetaan joko seinälle (Plaza, Pingvin ja Pandion) tai lattialle (Pandion, Pelican ja Pegasos). Seinälle asennettavat laitteet suositellaan asennettavaksi väliseinälle mielummin kuin ulkoseinälle. ASENNUS LTR-, LTR-3, LTR-6 ja LTR-7 laitteet sijoitetaan lämpimään tai kylmään tilaan. Mikäli laite asennetaan kylmään tilaan on se eristettävä vähintään 00 mm ylimääräisellä eristekerroksella. Sijoituspaikkana voi olla esim. varasto tai käyttöullakko. Laite asennetaan tasaiselle joustavalle alustalle mikä vaimentaa ääniä. Alustaksi sopii esimerkiksi 00 mm eristelevy. Mikäli laitetta käytetään uima-allastilan ilmanvaihtoon tai se on varustettu jäähdytyksellä on se ehdottomasti viemäröitävä. Kts. viemäröintiohje seuraavalla aukeamalla. ASENNUKSEN VAIHEET: HUOM! Asennuksen ajaksi voit poistaa pyörivän lämmönsiirtimen laitteesta, jolloin se kevenee huomattavasti. Plaza, Pingvin ja Pandion seinällä. Tee reiät sisäkattoon.. Vedä kanavat ullakolle ja höyrysulun ristiviillon läpi huonetilaan sille korkeudelle mille laite halutaan asentaa. Kanavan ja höyrysulun välinen rako tiivistetään esimerkiksi ilmastointiteipillä. 3. Laitteen taakse tulee asentaa eristyslevy tai muuten estää runkoäänien eteneminen, mikäli on mahdollista että rakentamismääräyksien ohjearvot eivät täyty. Eristyslevyksi suositellaan pehmeää solumuovilevyä (ei kuuluu toimitukseen). Ilmanvaihtolaitteen ulkopintaan tulee asentaa lisäeriste (esim. solumuovi) mikäli ilmanvaihtolaite asennetaan niin, että sen sivuseinä on ulkoseinää vasten tai muutoin on vaarana että ilmanvaihtolaitteen ulkopinta kondensoi. 4. Pingvin ja Pandion -laitteet: Asenna laitteen takakiinnityslista haluamallesi korkeudelle. Laitteen taakse voidaan asettaa eristelevy vähentämään runkoäänien muodostumista. Nosta laite listan päälle ja kiinnitä seinään ylimmistä kiinnityskorvakkeista. Kiinnitä takakiinnityslista laitteen pohjaan peltiruuveilla. Pingvin -laitteen kondenssiveden poiston kannalta on oleellista, että laite on hieman kallellaan taaksepäin. Tarkistettava vesivaalla! Muut laitteet: Laitteen taakse voidaan asettaa eristelevy vähentämään runkoäänien muodostumista. Nosta laite seinälle ja kiinnitä ylimmistä kiinnityskorvakkeista. 5. Liitä laite kanavistoon. Äänenvaimennin suositellaan asennettavaksi poistokanavaan ja tuloilma kanavaan. 6. Lue viemäröintiohje. Pandion lattialla, Pelican ja Pegasos. Asenna laite lattialle tai tasolle sen omien säädettävien kumitassujen varaan. Jätä 0 mm:n ilmarako laitteen taakse ja sivuille. Mikäli laite asennetaan kylki seinää vasten jätetään sivulle vähintään 5 mm:n ilmarako. Huomioi lisäksi mahdollinen kondenssiveden poiston vaatima tila laitteen alla.. Varmista, että laitteen huoltoluukun eteen jää vähintään 95 cm huoltotilaa ja että sähköläpivienteihin pääsee helposti käsiksi. Koje on pistotulppaliitäntäinen. Liitäntäkaapeli on kojeen etukulmassa pienemmän oven yläpuolella. Kaapelin pituus on 0 cm. 3. Liitä koje kanavistoon. Suosittelemme äänenvaimentimien asennusta tulo- ja poistoilmakanaviin. 4. Lue viemäröintiohje. Enervent EDA FI 0_ 910 LTR-, LTR-3, LTR-6 ja LTR-7 ASENNUS. Asenna laite eristelevyn päälle, esimerkiksi lastulevylle mikä on päällystetty noin 00 mm kovalla eristevillalla (ullakolla kattotuolien yläpuolelle, varastoon esimerkiksi erillinen hylly). Huomioi mahdollinen kondenssiveden poisto.. Tarkista että laitteen huoltoluukun eteen jää tarpeeksi huoltotilaa (LTR- ja LTR-3 min. 50 cm, LTR-6 min. 60 cm ja LTR-7 min. 70 cm) ja että sähköläpivienteihin pääsee helposti käsiksi! Ota myös huomioon huoltoluukun lukkosalpojen avaamisen vaatima tila. 3. Liitä laite kanavistoon. Suosittelemme äänenvaimentimien asennusta tulo- ja poistoilmakanaviin. 4. Lue viemäröintiohje. HUOM! Laitteiden mittakuvat löytyvät käyttöohjeen lopusta, luvusta Tekniset tiedot. Kanavapatterin asennus Osassa laitemalleista vesilämmitin/-jäähdytin on kanavapatteri. Kanavapatteri asennetaan tuloilmakanavaan ilmanvaihtolaitteen jälkeen. Tuloilmakanavan lämpötila-anturi asennetaan kanavaan noin yksi metri patterin jälkeen. Vesipatterin paluuvesianturi asennetaan patterin paluuvesiputkeen. VEAB CWK jäähdytyspattereita valmistetaan vaan yhden kätisinä, joten siihen kannattaa varautua asennustyötä tehdessä. On myös syytä varmistaa, että kanavapatterin huoltoluukku on avattavissa huoltoa varten. Pattereihin on merkitty ilmavirran suunta. Patteria ei pidä kääntää väärin päin. Silloin kondenssivesi ei poistu oikein vaan joutuu kanavaan ilmavirran mukana. Patteri kannattaa kallistaa hieman ykondenssivesiyhdettä päin, jotta kondenssivesi varmasti poistuu. 011 ILMANVAIHTOLAITTEEN VIEMÄRÖINTI Kaikki Enervent Family-sarjan jäähdytyksellä varustetut ilmanvaihtolaitteet on varustettava kondenssivesiviemäröinnillä. Suosittelemme myös muiden laitteiden varustamista kondenssivesiviemäröinnillä. Ilman jäähtyessä (tiivistyessä) syntyy kondenssivettä esimerkiksi talvisin, kun kostea sisäilma kohtaa ulkoilman jäähdyttämän roottorin, tai jos ilmanvaihtolaite on varustettu jäähdytyspatterilla. Kondenssivesiputkea ei saa liittää suoraan viemäriin! Kondenssivesi johdetaan laskevassa, vähintään Ø 5 mm putkessa, vesilukon kautta, esimerkiksi lattiakaivoon tai muuhun vastaavaan. Putken pitää olla koko ajan ilmanvaihtolaitteen pohjan alapuolella, siihen ei saa tulla pitkää vaakavetoa eikä siihen saa asentaa useampia vesilukkoja. Jos laitteessa on useampia vedenpoistoliittimiä, jokaisella on oltava oma vesilukko. ASENNUS Laitteessa vallitsee alipaine jolloin vedenpoiston ja vesilukon vedenpoiston väliseksi korkeuseroksi (A) suositellaan 75 mm, kuitenkin vähintään millimetreissä alipaine jaettuna 0:llä (esim. 500 Pa alipaine -> 50 mm. Vesilukon padotuskorkeudeksi (B) suositellaan 50 mm, kuitenkin vähintään millimetreissä alipaine jaettuna 0:llä (esim. 500 Pa alipaine -> 5 mm padotus). Mahdollisessa kanavapatterissa vallitsee ylipaine jolloin vedenpoiston ja vesilukon väliseksi korkeuseroksi (A) suositellaan 5 mm. Vesilukon padotuskorkeudeksi (B) suositellaan 75mm, kuitenkin vähintään millimetreissä alipaine jaettuna 0:llä (esim. 500 Pa ylipaine ->50 mm padotus). Vesilukko tulee täyttää vedellä ennen kojeen käyttöönottoa. Vesilukko saattaa myös ajan myötä kuivua jos siihen ei keräänny vettä. Silloin ilma voi ruveta virtaamaan putkessa, estäen veden pääsyn vesilukkoon, mikä voi aiheuttaa häiritsevää pulputtavaa ääntä. A B /4 (sisäkierre) Piccolo - EC Plaza - EC Pingvin - EC - EDE/-EDW - EDE/-EDW-CG - EDX-E Pandion - EC - EDE/-EDW - EDE-CG ' - EDW-CG - EDX-E ' Pelican - PRO greenair HP - EC - EDE/-EDW - EDE/-EDW-CG ' - EDX-E Pegasos - EC - EDE/-EDW - EDE/-EDW-CG - EDE/-EDW-Co - EDX-E ' Pegasos XL - EC - EDE/-EDW - EDE/-EDW-CG - EDE/-EDW-Co - EDX-E LTR- - EC - EDE/EDW LTR-3 - EC - EDE/-EDW - EDE/-EDW-CG - EDX-E LTR-6 - EC - EDE/-EDW - EDE/-EDW-CG ' - EDX-E ' LTR-7 - EC - EDE/-EDW - EDE/-EDW-CG ' - EDX-E ' LTR-7 XL - EC - EDE/-EDW - EDE/-EDW-CG - EDX EMB - W-CG - X-E kondenssipoisto kaksi samankokoista kondenssipoistoa optio DN3 G½ (VEAB, ulkokierre) DN3 (kanavakotelo) Enervent EDA FI 0_12 OHJAINPANELIEN OSOITTEEN MÄÄRITTÄMINEN ASENNUS EDA-automatiikalla varustettuun ilmanvaihtolaitteeseen voidaan kytkeä neljä (4) ohjainpanelia. Ohjainpanelien modbusosoite pitää määrittää mikäli laittetta ohjataan useammalla, kun yhdellä panelilla, jotta panelit toimisivat rinnan. Osoitteen määrittäminen tehdään ohjainpanelin mukana toimitettavien oikosulkupalojen avulla.. Irroita ohjainpanelin takalevy.. Irroita ohjainkaapeli panelista, jos se on kytketty tai sammuta ilmanvaihtolaite, jos se on käynnissä. 3. Valitse oma osoite jokaiselle ohjainpanelille oikosulkemalla kyseiset piikit oikosulkupalalla alla olevien esimerkkien mukaisesti. OSOITELIITTIMET 330 osoite osoite 3 PANELIN OHJAUSKAAPELI osoite osoite 413 KÄYTTÖ KÄYTTÖÖNOTTO Enervent ilmanvaihtolaite voidaan ottaa käyttöön, kun seuraavat asennustyöt on tehty: - Laite on asennettu paikalleen asennusohjeiden mukaisesti. - Kondenssiveden poistoyhde on liitetty oman vesilukon kautta viemäriin (mikäli laite palvelee esim. uima-allastilaa tai laitteessa on jäähdytyspatteri). - Kanavistot äänenvaimentimineen on liitetty laitteen kanavalähtöihin. Sulkupellit on asennettu, jos kyseessä on EDW-laite. - EDW mallin patteri, säätöventtiili, venttiilitoimilaite, paluuveden lämpötila-anturi ja tuloilmakanavan lämpötilaanturi on asennettu ja kytketty. - EDW mallin patterin lämminvesikierto liitetty. - Päätelaitteet on asennettu kanavistoon. - Ulkoilmasäleikkö on asennettu raitisilman sisäänottoon. HUOM! Ulkoilmasäleikössä ei saa olla tiheää hyönteisverkkoa sen hankalan puhdistettavuuden vuoksi. - Jäteilman kattoläpivienti on asennettu. Suositellaan käytettäväksi tehdasvalmisteisia eristettyjä kattoläpivientejä. - Kanavistot on eristetty ohjeen mukaisesti. - Laitteelle on tuotu asianmukainen sähkösyöttö. - Ohjainpaneeli on liitetty laitteeseen (emokortin liittimeen OP) mukana toimitetulla RJ4P4C kaapelilla. Ilmanvaihtolaitteen emokortti löytyy sähkökotelosta. Se sijaitsee pystymallisissa laitteissa pienemmän huoltooven takana ruuveilla kiinnitetyn pellin alla. Vaakamallisissa laitteissa sähkökotelo löytyy huoltoluukun alta laitteen yläosassa. - Takuukirja on täytetty ja mahdolliset poikkeamat tehdasasetuksiin on kirjattu EDA-automatiikan parametrilistaan tämän ohjekirjan lopussa (kenttäasetukset). KÄYTTÖ Kun em. asennustyöt on tehty, avaa laitteen huoltoluukku ja varmista, että laite on puhdas sisältä (eikä sen sisällä ole ylimääräisiä tavaroita) ja että suodattimet ovat paikoillaan. Sulje luukku huolellisesti. HUOM! Laitetta ei saa ajaa eikä käynnistää luukku auki! TULO- JA POISTOILMAN SUHTEEN SÄÄTÖ (KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN) Käyttöönoton jälkeen täytyy ilmamäärät säätää suunniteltuihin arvoihin. Asetukset-valikossa voidaan tehdä tarvittavat puhallinnopeusvalinnat. Poistoilmavirta tulisi olla noin 5-0 % suurempi kuin tuloilmavirta. Säätö suoritetaan mittaamalla asianmukaisilla laitteilla (esim. termoanemometrillä) ilmavirrat päätelaitekohtaisesti ja säätämällä ne suunniteltuihin arvoihin. Oikein säädetty kone antaa hyvän lämmön talteenottohyötysuhteen ja pitää rakennuksen hieman alipaineisena. Tällöin säästetään lämmityskuluissa ja kosteus pidetään poissa rakenteista. YLEISTÄ ILMANVAIHDOSTA Pidä ilmanvaihto aina tarpeeksi korkealla teholla! Muuten huoneiston kosteuspitoisuus nousee liian korkeaksi. Tästä on seurauksena talvella kosteuden tiivistyminen kylmiin ikkunapintoihin. Suositeltava huoneilman suhteellinen kosteus on % (huonelämpötila 0... C). Tällöin ikkunat pysyvät kuivina ja kosteus on terveellisellä tasolla. Tarkkaile huoneilman kosteutta esim. huonekosteusmittarilla ja tehosta ilmanvaihtoa, kun kosteus nousee yli 45 %.Vastaavasti voit pienentää ilmanvaihtoa, mikäli huoneilman kosteus laskee alle 40 %. Vaihda suodattimet riittävän usein! Talviaikaan poistoilmasuodatin likaantuu nopeammin kuin ulkoilmasuodatin. Tällöin poistoilmavirta pienenee, mikä johtaa kosteuspitoisuuden nousuun huoneistoissa sekä tuloilman lämpötilan alenemiseen. Jokaisen suodatintarkastuksen yhteydessä tarkasta että lämmön talteenotto toimii, eli lämmönsiirrin pyörii. Jos ilmanvaihtolaitetta ei käytetä pitkään aikaan peitetään raittiin ilman sisäänottoaukko sekä jäteilman ulospuhallusaukko. Näin vältetään kosteuden kondensoitumisen esim. puhaltimien sähkömoottoreihin. Enervent EDA FI 0_ 314 OHJAUSJÄRJESTELMÄ JA KÄYTTÖPANELI KÄYTTÖ Puhallinnopeuksien asetus! Hälytys Lämpötila-asetus INFO rivi Vasemman monivalintanäppäimen toiminto Vasen monivalintanäppäin Lämpötilaasetuksen pikanäppäin Tila: Kotona Pikatoiminnot C + Valikko Toimintasymboli Oikean monivalintanäppäimen toiminto Oikea monivalintanäppäin Puhallinnopeuksien pikavalintanäppäimet OHJAINPANELIN NÄPPÄIMET Puhallinnopeuksien pikavalintanäppäimet Paina nuoli oikealle, kun haluat käsin lisätä puhallinnopeuksia. Paina nuoli vasemmalle, kun haluat käsin pienentää puhallinnopeuksia. Lämpötila-asetuksen pikavalintanäppäimet Paina nuoli ylös, kun haluat nostaa lämpötila-asetusta. Paina nuoli alas, kun haluat laskea lämpötila-asetusta. Vasen monivalintanäppäin Näytön perustilassa vasenta monivalintanäppäintä painamalla pääset Pikatoiminnot luetteloon. Luettelosta voi valita toiminnon, jonka haluaa käynnistyvän välittömästi. Luetteloon voidaan valita halutut toiminnot päävalikon kohdasta Asetukset / Pikavalinnat. Pikatoimintoja ovat: ylipaineistus eli takkakytkin, tehostus, maks. lämmitys tai jäähdytys sekä kesäyöjäähdytys sallittu tai estetty. Oikea monivalintanäppäin Näytön perustilassa oikeaa monivalintanäppäintä painamalla pääset Päävalikkoon. Päävalikossa voi tehdä seuraavia asioita: lukea ja kuitata hälytykset, asettaa päiväyksen ja ajan (HUOM! Vuosiluku on myös asetettava), lukea mitatut lämpötilat ja kosteuspitoisuudet, asettaa aikaohjelmia viikko- ja vuositasolla, lukea iv-laitteen tiedot sekä edetä salasanalla Asetukset -valikkoon (ei tarkoitettu loppukäyttäjälle). Näppäinlukko Näppäinlukko aktivoidaan painamalla ensin vasenta monivalintanäppäintä (Pikatoiminnot) ja heti perään nuoli ylös - näppäintä (Lämpötila-asetus ylös). Näppäinlukko poistetaan samalla tavalla. 415 NÄYTÖN SYMBOLIT: Puhallinnopeuksien asetus tasavirtapuhallinmalleissa Tummennetut pylväät näyttävät millä tehoalueella ilmanvaihto on: = 0-9%, = 30-39%, 3 = 40-49%, 4 = 50-59%, 5 = 60-69%, 6 = 70-79%, 7 = 80-89%, 8 = 90-00%. Painettaessa puhallinnopeuksien tai + näppäintä, näkyy näytössä hetken aikaa tarkka asetus yhden prosentin tarkkuudella. Mikäli puhaltimet ovat tehostetussa tilassa on näytössä tehostusaikainen ilmanvaihtoteho muuten näytössä näkyy perusasetus. Pylväiden lukumäärä kertoo kuinka monta tehoaluetta on käytettävissä. Mikäli tulo- ja poistopuhaltimille on asetuksissa laitettu jokin nopeusero pienenee aseteltavissa oleva maksimi IV-teho vastaavalla erolla. Maksimissaan pylväitä voi olla 8 kpl, kun puhaltimilla ei ole nopeuseroa. Esim. poistopuhaltimen perusnopeus on 50% ja tulopuhaltimen perusnopeus on 40%. Nopeudet ovat yhden tehoalueen verran toisistaan, joten näytössä on yhteensä 8- = 7 pylvästä. KÄYTTÖ Lämpötila-asetus Tässä näkyy valittu lämpötila-asetus. Se on joko tuloilman, poistoilman tai huonelämpötilan asetus. Huonelämpötilan asetus voidaan valita mikäli ohjainpaneeliin on asennettu huonelämpötila-anturi. Toimintasymboli Symboli ilmaisee lämpötilasäädön tilaa: 0 C V V V V V VV V Laite jäähdyttää Laite käyttää ainoastaan lämmöntalteenottoa lämmittämiseen / jäähdyttämiseen Laite lämmittää INFO rivi Tila: Kotona Tämä rivi kertoo, missä tilassa iv-laite on. Laite voi olla jossain seuraavista toimintatiloista: Kotona / Poissa / Pitkään poissa / Tehostus ( C tai %RH tai CO ) / Ylipaineistus / Maks. lämmitys tai jäähdytys / Liesituuletin / Keskuspölynimuri/ Kesäyöjäähdytys. Hälytys Symboli ilmestyy näyttöön, jos laitteessa ilmenee vikaa tai se on huollon tarpeessa.! Enervent EDA FI 0_ 516 YLEISTÄ OHJAUKSESTA KÄYTTÖ Ohjausjärjestelmän valikkoon pääsee painamalla oikeata monivalintanäppäintä. Valikossa liikutaan käyttämällä nuoli ylös ja nuoli alas näppäimiä. Valikoissa ollessa näytön alareunassa näkyy toimintavaihtoehdot kuten Poistu, Valitse, Kuittaa ja Muuta. Nämä vaihtoehdot käytetään painamalla samalla puolella olevaa monivalintanäppäintä. VALIKKORAKENNE Päävalikko: Hälytykset sivu 5 LOPPUKÄYTTÄJÄ Päiväys ja aika sivu 6 Perusnopeus sivu 0 Mittaukset sivu 7 Ylipaineistus sivu 0 Viikkokello sivu 7 Aikaohjelmat sivu 7 LiesiT+KeskusP+Ylipain sivu 0 Vuosikello sivu 7 Info sivu 8 Vakiokanavapaine sivu 0 Puhallinnopeudet sivu 0 Asetukset sivu 9 Tehostusasetukset sivu Lämpötilat sivu Kosteus sivu Tehostustoiminnot sivu Hiilidioksidi sivu Tilanneohjaukset sivu 4 ILMANVAIHTOASENTAJA Lämpötilatehostus sivu Pikavalinnat sivu 4 Poissa sivu 4 Näytönasetuset sivu 5 Pitkään poissa sivu 4 Kesäyöjäähdytys sivu 5 LTO talvitoiminto sivu 4 Yleiset asetukset sivu 5 Muut asetukset TEHDAS 617 PÄÄVALIKKO Hälytykset Päiväys ja aika Mittaukset Aikaohjelmat Info Asetukset Poistu Päävalikko Valitse KÄYTTÖ HÄLYTYKSET Hälytykset -0/0 Hälytyksen nimi Hälytysaika DD.MM.YY Hälytys teksti Tila HH:MM Poistu Kuittaa Kaikki hälytykset ja virheilmoitukset tulevat laitteen hälytyssivulle. Hälytyslistaan jää muistiin 0 viimeisintä tapahtumaa. Yhdellä hälytyksellä voi olla kolme eri tapahtumaa; hälytys päällä (ON), hälytys käydään kuittaamassa, mutta edelleen on voimassa ja hälytys menee ohi (OFF). Esimerkiksi poistoilman alarajahälytys, jos poistoilman lämpötila on laskenut alle hälytysrajan, siitä tulee ns. ON hälytys. Hälytys käydään kuittaamassa, mutta edelleen vika on voimassa, tulee ns. Kuittaus, ja jos lämpötila nousee yli raja-arvon (+ hystereesialue) niin siitä tulee ns. OFF hälytys. Hälytyksiä on kaksi eri luokkaa: A ja B. A-luokan hälytykset pysäyttävät laitteen ja antavat ulkoisen A-hälytyksen. B-luokan hälytys antaa vain B-hälytyksen mutta ei pysäytä laitetta. Riippuen hälytyksestä iv-laite menee mahdollisesti vikatilatoimintoon; poistopuhallin pienimmälle teholle ja tulopuhallin seis. B-hälytyslähtöön on aseteltavissa lisäksi kellonajat ja viikonpäivät milloin hälytys lähtö toimii. Jos hälytys tulee ajan ulkopuolella, niin hälytyslähtö aktivoituu vasta kun hälytyslähdön aika tulee voimaan. Hälytysvalikon otsikossa on merkintä hälytyksen numerosta ja hälytyksien lukumäärästä. Uusin hälytys tulee listalle ensimmäiseksi ja viimeisin poistuu, jos hälytyksiä on yli 0. Hälytysikkunassa näkyy ensimmäisellä rivillä hälytyksen nimi ja tila, toisella rivillä hälytyksen tapahtuma-aika. Kolmannella ja neljännellä rivillä on tilaa hälytystä selventävälle tekstille. Hälytyksen tila voi olla joko on, off tai kui. Tilan ollessa on, hälytys on voimassa ja hälytyslähtö vetää. Hälytyksen ollessa voimassa, oikeanpuoleisella monitoimintanäppäimellä voidaan kuitata hälytys luetuksi, jolloin on teksti muuttuu kui tekstiksi ja hälytyslähtö päästää sen hälytyksen osalta. Jos hälytys on A-luokan hälytys, laite ei käynnisty ennen kuin hälytys on poistunut sekä kuitattu näytöltä. Off-tilassa hälytys ei ole enää voimassa, mutta jää näkyviin listalle. Enervent EDA FI 0_ 718 Hälytysluettelo KÄYTTÖ Hälytysnimi Hälytysluokka Hälytys lisäteksti rivi Hälytys lisäteksti rivi Hälytysraja Viive HUOM! TE5 alaraja B LTO:n jälkeen Tuloilma 5 C 0 min kylmä TE0 alaraja B Tuloilma kylmää 0 C 0 min Koje vikatilatoimintoon: tuloilma seis, poistoilma minimiin. TE0 yläraja A Palovaara Tuloilma kuumaa TE0 yläraja A Palovaara Huoneilma kuumaa TE30 alaraja B Poistoilma kylmää TE30 yläraja A Palovaara Poistoilma kuumaa SLP-vika A Sähköpatteri Ylikuumentunut 55 C sek Hälytys pois vasta kuittauksen jälkeen. 55 C sek Kaikille huoneantureille sama asetus. 5 C 0 min Koje vikatilatoimintoon: tuloilma seis, poistoilma minimiin. 55 C sek Hälytys pois vasta kuittauksen jälkeen. sek Hälytystieto SLP teho-osalta. Vain EDE-kojeet. DI0 tulo, vikatieto tai ristiriita. Hälytys pois vasta kuittauksen jälkeen. TE45 alaraja A Vesipatterin Jäätymisvaara +8 C 0 sek Vain EDW-kojeet. Hälytys pois vasta kuittauksen jälkeen. Jäähdytysvika B Jäähdytys vikailmoitus Hätäseis A Ulkoinen hätäseis sek Jos DI tuloon on asetettu jäähdytys vikailmoitus tulo. Ristiriitahälytys. Hätäseis 0 sek Jos ulk. hätäseis DI tulo päällä. Hälytys pois vasta kuittauksen jälkeen. Palovaara A Ulkoinen Palovaara 0 sek Jos ulk. palovaara DI tulo päällä. Hälytys pois vastakuittauksen jälkeen. B Huoltomuistutus Huoltomuistutus 6 kk Huoltomuistutus Tulop suod B Suodatinhälytys Tulosuodatin 0 min Lisävaruste Poistop suod B Suodatinhälytys Poistosuodatin 0 min Lisävaruste * DI = Digital Input PÄIVÄYS JA AIKA Päiväys ja aika Kellonaika: 08:00 Päivä: 0 Torstai Kuukausi: Vuosi: 00 Poistu Muuta Kellonajan, päivän, kuukauden ja vuoden asetus. Viikonpäivä näkyy automaattisesti. 819 MITTAUKSET Mittaukset Mittaukset valikko on informatiivinen valikko, josta voidaan lukea kojeen eri mittaustietoja. Myös kytkettyjen lisälaitteiden esim. hiilidioksidi- ja kosteusanturien mittaukset näkyvät tässä. Raitisilma xx,x C LTO tulo xx,x C Mittausten selitykset: Tulo xx,x C Poisto xx,x C Raitisilma Ulkoilman lämpötila Paluuvesi /NA xx,x C LTO tulo Tuloilman lämpötila lämmön Jäteilma xx,x C talteenoton jälkeen Huonelt. OP xx,x C Tulo Tuloilman lämpötila Poisto kosteus xx % Poisto Poistoilman lämpötila 48 h kosteus xx % LTO poisto Poistoilman lämpötila lämpöpumpun jälkeen ennen lämmön- LTO ŋ tulo xx % LTO ŋ poisto xx % siirrintä LTO 0 Jäteilma Jäteilman lämpötila RH_ xx % Huonelt. OP Huonelämpötila, ohjainpaneelin RH_ xx % mittaustulos * CO_ xx ppm Poisto kosteus Poistoilman kosteustaso CO_ xx ppm 48 h kosteus Poistoilman keskimääräinen kosteus Poistu taso viimeisen 48 tunnin ajalta LTO ŋ tulo Lämmön talteenoton hyötysuhde tuloilma LTO ŋ poisto Lämmön talteenoton hyötysuhde poistoilma LTO laite pyytää viilennystä, (pelkkä) lämmön talteenotto käytössä laite pyytää lämmitystä RH_ Erillisen kosteusanturin* mittaustulos RH_ Erillisen kosteusanturin* mittaustulos CO_ Hiilidioksidianturin* mittaustulos CO_ Hiilidioksidianturin* mittaustulos * anturi lisävaruste KÄYTTÖ AIKAOHJELMAT Aikaohjelmat Viikkokello Viikkokello Vuosikello Poistu Valitse Aikaohjelma: Päällä: 00:00-00:00 Ma Ti Ke To Pe La Su Tapahtuma: Poissa Palaa Valitse Aikaohjelmat ikkunasta tehdään viikko- ja vuosikellon ohjelmointiasetukset. Viikkokellolle on 0 eri aikaohjelmariviä, johon voidaan asettaa aikaohjelman alkamis- ja päättymisaika, sekä aikaohjelmatapahtuma, jonka mukaan laite toimii ko. ajanjaksona. Vuosikellolle on 5 aikaohjelmariviä, johon voidaan asettaa aikaohjelman alkamis- ja päättymisajankohta kellonaikoineen sekä aikaohjelmatapahtuma, jonka mukaan laite toimii ko. ajanjaksona. Vuosikello Aikaohjelma: Päällä: pp.kk.vvvv 00:00 Päät.: pp.kk.vvvv 00:00 Tapahtuma: Poissa Palaa Valitse Enervent EDA FI 0_ 920 Aikaohjelmatapahtumat: KÄYTTÖ IV-teho 0% 00% (ilmanvaihtolaitteet eco-tasavirtapuhaltimilla). Maksimi IV-teho riippuu perusnopeuden puhallinasetuksista. Jos perusnopeuden puhallinasetuksissa tulo- ja poistopuhallinnopeudet ovat samat käytettävissä oleva maksimi IV-teho on 00%. Jos ero on esim. 0%, käytettävissä oleva maksimi IV-teho on 90%. Poissa. Asetetaan laite poissa tilaan. Pitkään poissa. Asetetaan laite pitkään poissa tilaan. Max lämmitys. Asetetaan päälle maksimi lämmitys. Se on päällä kunnes aikaohjaus päättyy tai asetusarvo saavutetaan. Max jäähdytys. Asetetaan päälle maksimi jäähdytys, päällä kuten maks. lämmitys. Lämmitys esto. Estetään iv-laitteen lämmityskäyttö. Jäähdytys esto. Estetään iv-laitteen jäähdytyskäyttö. Lämpötilan pudotus. Pudotetaan lämpötilanasetusarvoa, asetuksissa määritetyllä määrällä. Aikarele. Kytketään aikaohjattu rele (DO) vetämään valittuna aikana. INFO Info Enervent Greenair Pingvin eco EDE Emo v..94 Näytön v..6 Sarja no Poistu Informatiivinen näyttö laitteen tiedoista ja ohjelmistoversioista. 0 Näytä lisää
Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita Lisätiedot Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX
Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Enervent Pingvin Kotilämpö eair
0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin Lisätiedot ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto
VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto Lisätiedot VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi
VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi Lisätiedot www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje
www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö
Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN Lisätiedot Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012
D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta Lisätiedot 110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla
.09.6F..008 Tyyppi B 500 SE VALLOX Mallit: DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Tyyppinumero B 500 SE VALLOXtuotenumero LVI-tuotenumero VALLOX Lisätiedot LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS
LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet Lisätiedot TEKNIIKKA. Väli 5 1.09.61F 30.9.1999 VALLOX VKL MALLIT: VALLOX DIGIT SE VALLOX DIGIT SE VKL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
TEKNIIKK Väli 5.09.6F 30.9.999 VLLOX MLLIT: VLLOX DIGIT SE VLLOX DIGIT SE VKL VKL KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO RKIPÄIVÄN PIKOPS VLLOX DIGIT SE on perussäädetty kotisi normaalioloihin. Ilmanvaihdon Lisätiedot NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G
MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK Lisätiedot Kuvassa malli R. Mallissa L kanavayhteet ovat käänteisessä järjestyksessä. (katso s.2)
TEKNIIKKA Väli 5 1.09.61F 0.5.1999 VALLOX TEKNINEN OHJE 11 9 VKL 1 6 15 Mallit: DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L 7 5 7 1 1 10 Kuvassa malli R. Mallissa L kanavayhteet ovat käänteisessä Lisätiedot JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60
JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet Lisätiedot DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Sähköliitäntä. Lämmöntalteenotto. VALLOX 150 Effect SE VKL. VALLOX 150 Effect SE MLV. Tuloilma Poistoilma
Vallox 150SE EFFECT Tyyppinumero 3530 VALLOX tuotenumero 1.09.392 F 21.11.2010 Tyyppi 3530 VALLOX LVItuotenumero ALLIT: VALLOX 150 Effect SE R 3352300 7912089 VALLOX 150 Effect SE L 3352310 7912090 VALLOX Lisätiedot Vallox DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Mallit: DIGIT2 SE R DIGIT2 SE L DIGIT2 SE VKL R DIGIT2 SE VKL L DIGIT2 SE MLV R DIGIT2 SE MLV L
Vallox Digit2SE DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Tyyppinumero 55 SE 1.9.91F 17.11.28 Tyyppi 55 SE VALLOX VALLOXtuotenumero VALLOX DIGIT2 SE R 2 VALLOX DIGIT2 SE L 21 VALLOX DIGIT2 SE VKL R 22 Lisätiedot COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...
Air & Heat COMPACT Air & Heat COMPACT Air COMPACT Heat Sisällysluettelo Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...36 17 Nopea ja helppo asennus, Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE
ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan Lisätiedot Ilmastointilaite RDAB
Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely... Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje
Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset Lisätiedot IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N
FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys Lisätiedot ILTO 260. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet MEPTEK OY. ILTO 260 rivitalossa
ILTO 260 Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet ILTO 260 rivitalossa MEPTEK OY Meptek Oy, Konemestarinkatu 8, 20780 Kaarina. Puh (02) 2105 111, Fax. (02) 2105 150 ILTO 260 SUUNNITTELUOHJE ILTO 260 lämmöntalteenottolaite Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.
Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220
Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6 Lisätiedot Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?
Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta Lisätiedot ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE