Source: http://docplayer.it/1603829-Norma-uni-9795-gennaio-2010-nuova-edizione-della-norma-uni-11224-controllo-iniziale-e-manutenzione.html
Timestamp: 2016-12-10 05:03:32+00:00
Document Index: 17054256

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'arte 14', 'arte 13', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 7', 'arte 10', 'arte 11', 'arte 12', 'arte 16', 'arte 17', 'arte 18', 'arte 20', 'arte 21', 'arte 24', 'arte 25', 'arte 16', 'arte 1', 'arte 11', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'art 44', 'art 44']

⭐Norma UNI 9795 (gennaio 2010) Nuova edizione della Norma UNI Controllo Iniziale e Manutenzione
Norma UNI 9795 (gennaio 2010) Nuova edizione della Norma UNI Controllo Iniziale e Manutenzione
Download "Norma UNI 9795 (gennaio 2010) Nuova edizione della Norma UNI 11224 Controllo Iniziale e Manutenzione"
1 I Professionisti e i nuovi indirizzi di prevenzione e sicurezza antincendio Evoluzione della Normativa Antincendio SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI Norma UNI 9795 (gennaio 2010) Nuova edizione della Norma UNI Controllo Iniziale e Manutenzione Con il patrocinio di: ORDINE DEGLI INGEGNERI E COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI della Provincia di Cagliari Giovedì 6 ottobre 2011 Ing. Alberto Di Martino2 SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI INDICE 1. INTRODUZIONE 2. QUADRO NORMATIVO 3. NORMA UNI 9795 (edizione gennaio 2010) 4. NORMA UNI (nuova edizione giugno 2011) 5. DIRETTIVE, MARCATURA CE PRODOTTI 6. CEN/TS (cenni)3 1 INTRODUZIONE4 SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME D INCENDIO I sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio rientrano nella più larga categoria degli IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO, così come specificato dal Decreto 22 gennaio 2008 n 37 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regolamento relativo al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici Indipendentemente dalla loro destinazione d'uso) che ha sostituito la Legge 46/90. Il nuovo Decreto specifica nel dettaglio i tipi di impianto che vengono definiti di protezione antincendio. Infatti, l articolo 2 Definizioni relative agli impianti recita: g) Impianti di Protezione Antincendio: Impianti di alimentazione ad idranti Impianti di estinzione di tipo automatico e manuale Impianti di rivelazione di gas, di fumo e d incendio. In quanto tali sono soggetti alle attività di progettazione, installazione, certificazione, esercizio e manutenzione come richiesto, per altro, anche per il rispetto di Leggi specifiche di settore (ad esempio alberghi, ospedali, scuole, autorimesse, locali di pubblico spettacolo, metropolitane e grandi magazzini), o di Leggi di applicazione a più ampio respiro (come il D.Lgs n 81 del 9 aprile 2008, ex D.Lgs 626/94, e successive modifiche e integrazioni), decreti (come il DM 16 Febbraio 1982, il DM 10 Marzo 1998), norme e regole tecniche (UNI, CEI, UNI EN 54).5 I criteri per la progettazione, la realizzazione e l esercizio degli impianti fissi automatici di rivelazione di segnalazione manuale e di allarme d incendio sono prescritti nella norma UNI 9795 che costituisce, di fatto, la norma raccomandata da seguire affinché tali sistemi siano progettati e realizzati secondo la regola dell arte, come gli articoli 5 e 6 del Decreto 22 gennaio 2008 n 37 prescrivono. La UNI 9795, al capitolo 2 Riferimenti normativi - richiama le norme UNI EN54, che sono quelle specifiche degli apparati per i sistemi di rivelazione d incendio, e le norme CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua) e CEI EN (Metodo prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza). In tutti i casi regolamentati e/o previsti all art. 5 del Decreto 22 gennaio 2008, un sistema fisso automatico di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio deve essere progettato secondo la regola dell arte. A tal fine i progetti devono essere elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e delle norme UNI (nel caso specifico UNI 9795 ed UNI EN 54), del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea. Prodotti diversi da quelli normativi, soluzioni impiantistiche non rispondenti a norme e Leggi vigenti o non conformi al progetto approvato dai Vigili del Fuoco, non possono essere certificabili agli effetti del rilascio del certificato di prevenzione incendi, mettendo a rischio, nel migliore dei casi, l esercizio stesso dell attività.6 Esempi di attività con obbligo di impianto rivelazione incendi ALBERGHI Estratto dai D.M. del 9 aprile 1994 e D.M. del 6 ottobre 2003 Omissis 12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI 12.1 Generalità Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d incendio che possa verificarsi nell ambito dell attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1. ATTIVITA COMMERCIALI Estratto dal D.M. del 27 LUGLIO 2010 Omissis 8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME 8.1 Generalità Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.7 Decreto 22 gennaio 2008 n 37 Ministero dello Sviluppo Economico (estratti) ART. 5 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti di cui all articolo 1, comma 2, lettere a),b),c),e) e g) (lettera g)= impianti di protezione antincendio), la redazione del progetto è obbligatoria e può essere eseguita dal Responsabile Tecnico della Ditta Installatrice o da un Libero Professionista. 2.h) Per gli impianti di protezione antincendio che sono inseriti in un attività soggetta al rilascio del CPI e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10, il progetto deve essere, obbligatoriamente, redatto da un Professionista iscritto nell'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell installazione, della trasformazione o dell ampliamento dell impianto stesso, con particolare riguardo all individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare. ART. 6 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti secondo la regola dell arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alle norme dell Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea, si considerano costruiti secondo la regola dell arte.8 ART. 7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA 1. Al termine dei lavori,.., l impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all articolo 6. Di tale dichiarazione,, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all articolo Nei casi in cui il progetto è redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,.., non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito per gli impianti eseguiti prima dell entrata in vigore del presente decreto da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell articolo 5, comma 2 (non soggetti ad obbligo di progetto), da un soggetto che ricopre, da almeno 3 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui all articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.9 ART. 13 DOCUMENTAZIONE 1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all avente causa. L atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l immobile.10 2 QUADRO NORMATIVO European Commission11 ESTINTORI SISTEMI RIVELAZIONE INCENDI 2 QUADRO NORMATIVO ANTINCENDIO SISTEMI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE INCENDIO RETI DI IDRANTI UNI 9994 UNI PROTEZIONE PASSIVA VARIE UNI 9795 UNI EN54 UNI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO -Estinguente gassoso, polvere -Acqua, schiuma, water mist UNI EN UNI EN UNI EN EVACUATORI DI FUMO e CALORE UNI 949412 SISTEMI RIVELAZIONE INCENDI 2 QUADRO NORMATIVO ENTI NORMATORI CEN EU UNI - ITALIA CENELEC EU CEI - ITALIA ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI ANTINTRUSIONE13 2 QUADRO NORMATIVO NORME/LINEE GUIDA - SISTEMI UNI 9795:2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio. Progettazione, Installazione ed Esercizio. UNI CEN/TS 54-14:2004 Sistemi di rilevazione e di segnalazione d incendio Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l installazione, la messa in servizio, l esercizio e la manutenzione. UNI EN 54-13:2005 Sistemi di rilevazione e di segnalazione d incendio Parte 13: Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema. UNI 11224:2011 Controllo iniziale e Manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi. (*) Nuova edizione Progetto di norma U (inchiesta pubblica ultimata in data 19/03/2011). Ritirata norma precedente - edizione Data14 2 QUADRO NORMATIVO NORME DI PRODOTTO Data fpc (1) UNI EN :2004 Sistemi fissi di lotta contro l incendio Componenti di impianti di estinzione a gas Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo 01/05/2006 UNI EN parti da 2 a 16 Sistemi fissi di lotta contro l incendio Componenti di impianti di estinzione a gas Requisiti e metodi di prova per (1) Fpc = fine periodo coesistenza con norme nazionali 01/04/ /05/200915 2 QUADRO NORMATIVO Sistemi di Rivelazione e di Segnalazione Incendio Norme di prodotto Serie UNI EN 54 - Pubblicate Parte 1 Introduzione Parte 2: Centrale di controllo e di segnalazione Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio Parte 4: Apparecchiature di Alimentazione Parte 5: Rivelatori di calore puntiformi Parte 7: Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione. Parte 10: Rivelatori di fiamma - Rivelatori puntiformi Parte 11: Punti di allarme manuali Parte 12: Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso16 2 QUADRO NORMATIVO Sistemi di Rivelazione e di Segnalazione Incendio Norme di prodotto Serie UNI EN 54 - Pubblicate Parte 16: Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale Parte 17: Isolatori di corto circuito Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione Parte 21: Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale - Altoparlanti Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio17 QUADRO NORMATIVO Sistemi di Rivelazione e di Segnalazione Incendio Norme di prodotto Serie UNI EN 54 In elaborazione NORME DI PRODOTTO previsione pr EN Fire Detection & Alarm System point detector using a combination of detected fire phenomena > 2011 pr EN Line type heat detectors > 2011 pr EN Fire alarm devices - Visual alarm (Già recepita: UNI EN in vigore dal 1 marzo 2013) pr EN Point fire detectors using carbon monoxide sensors > 2011 > 2012 pr EN Duct smoke detectors18 2 QUADRO NORMATIVO Sistemi di Rivelazione e di Segnalazione Incendio Norme di prodotto Serie UNI EN 54 In elaborazione NORME DI PRODOTTO previsione pr EN Non resettable (digital) line type heat detectors pr EN Multi-sensor fire dedectors Point detectors using a combination of smoke and heat sensors pr EN Multi-sensor dedectors Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors19 3 NORMA UNI 9795:2010 Nuova edizione SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME D INCENDIO. Progettazione, installazione ed esercizio E' stata ratificata dal Presidente dell'uni ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 14 gennaio 201020 UNI 9795 EDIZIONI PRECEDENTI - UNI 9795 Ed. marzo 1999 SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME D INCENDIO Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuale - UNI 9795 Ed. marzo UNI 9795 Ed. marzo 2005 SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE, DI SEGNALAZIONE MANUALE E DI ALLARME D INCENDIO Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuale21 OBIETTIVI La nuova edizione della norma si pone 2 principali obiettivi: Normale aggiornamento con lo stato normativo europeo (pubblicazione nuovi fascicoli delle norme UNI EN 54 relative ad altri componenti dell'impianto). Maggiore facilità di lettura ed una più chiara applicazione Maggiore facilità di lettura ed una più chiara applicazione pratica del documento tecnico (ad es. introduzione del raggio di copertura nei criteri di installazione dei rivelatori puntiformi).22 PRINCIPALI NOVITA' In linea generale, rispetto all'edizione precedente, sono stati aggiornati i criteri di installazione, tenendo conto anche delle nuove tecnologie, e sono stati aggiunti i requisiti relativi alla documentazione di progetto. Sintesi delle principali novità: - Calcolo superfici di protezione dei Rivelatori Puntiformi Nuovo approccio al calcolo delle superfici di protezione sia per i Rivelatori di Calore che per i Rivelatori di Fumo puntiformi; conseguente semplificazione in un singolo Prospetto (rispetto ai 2 precedenti) e chiari esempi grafici di applicazione dei nuovi criteri.23 PRINCIPALI NOVITA' - Modifica criteri per soffitti con elementi sporgenti Di conseguenza sono stati modificati anche i criteri di montaggio dei rivelatori su soffitti con elementi sporgenti e soffitti con presenza di riquadri (eliminati i grafici presenti nella UNI 9795:2005).24 PRINCIPALI NOVITA' - Introduzione di nuove tipologie di Rivelatori - Rivelatori di Fiamma(Norma di prodotto UNI EN 54-10) - Rivelatori lineari di Calore di tipo non resettabile (Cavi Termosensibili ad azione unica) - Rivelatori di Fumo che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati - Sistemi di Rivelazione di Fumo ad Aspirazione e Campionamento(Norma di prodotto UNI EN 54-20) - Dispositivi che utilizzano connessioni Via Radio (Norma di prodotto UNI EN 54-25)25 PRINCIPALI NOVITA' - Disposizione dei Pulsanti Manuali Riduzione lunghezza massima del percorso utile per raggiungere un punto di segnalazione manuale: -max.30m(perattivitàarischiobassoemedio) -max.15m(perattivitàarischioelevato). Obbligo di un Pulsante in prossimità di ciascuna Uscita di Sicurezza. Obbligo di un Cartello Segnalatore secondo pittogramma conforme alla UNI in prossimità di ciascun Pulsante. Modifica altezze di installazione del Pulsante (tra 1 e 1,60 m) (nella UNI 9795:2005 l'altezza max era 1,40 m).26 PRINCIPALI NOVITA' - Distribuzione Dispositivi di Allarme Acustici e Luminosi Il livello acustico percepibile deve essere di 5 db(a) al di sopra del rumore ambientale. Il livello Acustico percepito dagli occupanti deve essere comunque compreso tra65 db(a) e 120 db(a). Nel caso di occupanti che dormono il Livello Acustico alla testata letto deve essere garantito a 75 db(a). Viene introdotta la possibilità di utilizzo dei Sistemi di Evacuazione Vocale di Emergenza, sia come sistema di segnalazione accessoria che come sistema alternativo di segnalazione di allarme incendio (le apparecchiature devono essere conformi ad UNI EN e 54-24).27 PRINCIPALI NOVITA' - Semplificazione/ Unificazione tipologie di Cavi Aggiornamento e semplificazione dei criteri di scelta dei Cavi da utilizzare per gli impianti di Rivelazione (Par. 7.1), con la prescrizione di cavi resistenti al fuoco per almeno 30 minuti per tutte le connessioni. Ad eccezione di quanto previsto dalla Norma CEI 64-8, la quale Ad eccezione di quanto previsto dalla Norma CEI 64-8, la quale indica che una conduttura possa essere resistente al fuoco per costruzione o per installazione (ad es. Cavo ordinario in tubo protettivo incassato nel muro).28 PRINCIPALI NOVITA' - Semplificazione Cap. 9 Semplificazione del Cap. 9 della norma (Esercizio dei Sistemi), che ora rimanda direttamente alla specifica Norma di Manutenzione UNI Aggiunta Appendice per la Documentazione di Progetto Introduzione dell Appendice A (normativa) sulla Documentazione di Progetto, come conseguenza della pubblicazione del DM 37/08 che ha aggiornato anche i criteri di progettazione degli impianti.29 PRINCIPALI NOVITA' - Aggiunta Appendice per i Rivelatori in Condotta Introduzione dell Appendice B (informativa) relativa ai criteri di collocazione e di installazione dei Rivelatori di Fumo nelle condotte per il convogliamento dell'aria negli impianti di condizionamento e ventilazione. L'appendice riporta un prospetto con il posizionamento dei rivelatori in funzione delle dimensioni della condotta ed una figura esemplificativa.30 Introduzione TITOLO Sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio. Progettazione, installazione ed esercizio. E una norma volontaria, approvata dalla Commissione Centrale Tecnica, per la pubblicazione come norma raccomandata Gli impianti realizzati nel rispetto delle norme CEI e UNI si intendono rispondenti alla regola dell arte.31 Organizzazione del Documento E costituito da 3 parti principali + 2 appendici: A Prima parte introduttiva, articolata in 4 capitoli: Cap. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Cap. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Cap. 3 TERMINI E DEFINIZIONI Cap. 4 CARATTERISTICHE DEI SISTEMI B Seconda parte. E la parte centrale che espone i criteri di progettazione ed installazione dei sistemi ed è articolata in 3 capitoli: Cap. 5 PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEI SISTEMI FISSI AUTOMATICI Cap. 6 SISTEMI FISSI DI SEGNALAZIONE MANUALE D INCENDIO Cap. 7 ELEMENTI DI CONNESSIONE C Terza parte. Espone i criteri per la verifica, l esercizio e la manutenzione dei sistemi ed è articolata in 2 capitoli: Cap. 8 VERIFICA DEI SISTEMI Cap. 9 ESERCIZIO DEI SISTEMI APPENDICI: A DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO B RIVELATORI DI FUMO NELLE CONDOTTE PER IL CONVOGLIAMENTO DELL'ARIA NEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE32 Capitoli Cap. 1 Scopo e campo di applicazione La norma stabilisce i Criteri per la progettazione, l'installazione e l esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio.. Tipologie sistemi - Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia ti tipo attivo che di tipo passivo). Ambito di applicazione - Installazione in edifici adibiti indipendentemente dalla destinazione d'uso. - La norma può essere tenuta in considerazione in tutte le altre condizioni di installazione di rivelatori d incendio.33 Cap. 2 Riferimenti Normativi UNI EN 54 Parti UNI Segni grafici per segnali di sicurezza Parte 16 Pulsante di segnalazione incendio. UNI Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi. UNI EN Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. CEI 64 8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. CEI EN Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza. (eliminati i riferimenti alle norme CEI e CEI 20-45)34 Cap. 3 Termini e Definizioni Si applicano i termini e le definizioni della UNI EN 54 1 oltre ai seguenti: 3.1 altezza di un locale: Distanza tra il pavimento e il punto più alto dell intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto 3.2 area : Una o più zone protette dal sistema. 3.3 area specifica sorvegliata: Superficie a pavimento sorvegliata da un rivelatore automatico d incendio determinata utilizzando il raggio di copertura. 3.4 compartimento: Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi 3.5 punto: Componente connesso al circuito di rilevazione, in grado di trasmettere o ricevere informazioni relative alla rivelazione d incendio (comprende i dispositivi A e D della figura 1) 3.6 raggio di copertura: Distanza massima in aria libera senza ostacoli che può esserci fra un qualsiasi punto del locale, soffitto e/o sovrastruttura sorvegliato e il rivelatore più vicino. Nel caso di soffitti inclinati tale distanza viene riferita al piano orizzontale. 3.7 sorveglianza di ambiente: Sorveglianza estesa ad un intero locale od ambiente 3.8 sorveglianza di oggetto: Sorveglianza limitata ad un macchinario, impianto od oggetto 3.9 zona: Suddivisione geografica dei locali o degli ambienti sorvegliati, in cui sono installati uno o più punti e per la quale è prevista una propria segnalazione di zona comune ai diversi punti35 Cap. 4 Caratteristiche dei Sistemi 4.1 Finalità Rivelare e segnalare automaticamente o manualmente un principio di incendio nel più breve tempo possibile, allo scopo di: - Favorire il rapido esodo delle persone, degli animali e lo sgombero di beni; - Attivare i piani di intervento; - Attivare i sistemi di protezione contro l incendio ed eventuali altre misure di sicurezza. Notifica allarme: - Dispositivi ottici e acustici sulla centrale. - Dispositivi ottici e acustici distribuiti nell ambiente. - Trasmissione a postazione di monitoraggio remota.36 UNI 9795 par. 4.2 fig. 1: Componenti (EN54 1) A Riv. Aut. Segnalazione C D Puls. Man. C.I.E. E J F K Tx e Rx Allarmi Tx e Rx Guasti B G H Comando e Sistema Aut. Antincendio L Alim. - G e H possono richiedere alimentatori separati - Per i collegamenti a G necessaria segnalazione guasto in centrale per corto circuito o interruz. linea come previsto dalla UNI EN Impianto, costituito da più componenti interoperabili, atto a rivelare e segnalare tempestivamente l insorgenza di una possibile causa di pericolo nell ambito di un edificio/insediamento (componenti obbligatori: A, B, C, D, L)37 Cap. 5 Progettazione ed Installazione dei Sistemi Fissi Automatici 5.1 Estensione della sorveglianza Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rilevazione. Sorveglianza diretta con rivelatori anche per: - locali tecnici e vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione; - cortili interni e coperti; - cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici; - condotti di condizionamento dell aria e condotti di aerazione e di ventilazione; - spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati.38 Eccezioni Piccoli locali utilizzati per servizi igienici Condotti e cunicoli correttamente protetti contro l incendio e compartimentati Spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati Vani scale compartimentati Sezione minore di 1 m 2 h<0,8 m AND S< 100 m 2 AND L<25 m AND rivestimento totale classe A1 secondo UNI EN AND No cavi per sistemi di emergenza con R<30 secondo CEI EN Vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rilevazione Banchine di carico scoperte (senza tetto) In assenza di sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici asserviti ad aree diverse da quella in questione39 5.2 Suddivisione dell area in zone Estensione Zona Superficie a pavimento di ciascuna zona (la zona non deve comprendere più di un piano del fabbricato) (1) S max = m 2 Zona di più locali contigui con accessi sul medesimo disimpegno AND numero locali <=10 S max = 600 m 2 Zona di più locali contigui con accessi sul medesimo disimpegno AND segnalatori d allarme visibili sugli S max = m 2 accessi AND numero locali<=20 Zone distinte a rivelatori installati negli spazi nascosti ripetitore ottico (1) Eccezione per vani scala, vani di ascensori e montacarichi di edifici di piccole dimensioni anche se a piani, ciascuno dei quali può costituire un unica zona40 Circuito aperto NORMATIVA RIVELAZIONE INCENDI Estensione circuiti di rivelazione un circuito una sola zona Più zone o più di 32 punti su di uno stesso circuito: circuito ad anello Rivelatori sensibili a differenti fenomeni non possono essere collegati su di uno stesso circuito (1). I Pulsanti di segnalazione Manuale non possono essere collegati ai circuiti dei rivelatori automatici (1). (1) A meno che i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale di controllo e segnalazione Max 32 punti di rilevazione Se n punti > 32 Isolatori conformi UNI EN 54-1741 5.3 Criteri di scelta dei rivelatori I rivelatori devono essere conformi alla norma UNI EN 54 Nella scelta dei rivelatori bisogna considerare: - Condizioni ambientali e natura dell incendio nella sua fase iniziale. - Configurazione geometrica dell ambiente in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella presente norma. - Le funzioni particolari richieste al sistema (ad es. azionamenti impianti estinzione incendio, esodo persone, ecc.).42 5.4 Criteri di installazione Ogni tipo d incendio prevedibile nell area sorvegliata, deve essere rilevabile fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi. Numero e posizione dei rilevatori dipendono da: Tipo di rivelatori previsti Superficie ed altezza del locale Forma del soffitto o della copertura Condizioni di aerazione e di ventilazione naturale o meccanica del locale Almeno un rivelatore per ogni locale dell area sorvegliata43 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore Devono essere conformi alla UNI EN 54-5 T intervento Elemento Statico > T ambiente Posizione dei rivelatori tale che la T nelle vicinanze non possa generare falsi allarmi. Attenzione ad ambienti con fonti irraggiamento termico, aria calda o vapore. Il rivelatore deve essere sempre installato e fissato direttamente sotto il soffitto (o copertura) del locale sorvegliato. Massima altezza di installazione: 8 m Spazio libero attorno al rivelatore: R>= 0,5 m Il numero di rivelatori è determinato in funzione del Raggio di Copertura rilevato dal prospetto 1, indipendentemente dall'inclinazione del soffitto. Eliminato il criterio adottato nella edizione precedente della norma: determinazione di Amax (area specifica a pavimento max), in funzione della superficie in pianta S, dell altezza h e dell inclinazione α del soffitto/copertura.44 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore Prospetto 1 Distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore Altezza (h) dei locali (m) h 6 6 < h 8 8 < h < h 16 Tecnologia rivelazione Rivelatori puntiformi di calore (UNI EN 54-5) Raggio di copertura (m) 4,5 4,5 NU NU NU = Non Utilizzabile45 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore Figura 2 Esempi di copertura rivelatori puntiformi di calore46 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore Distanza minima tra rivelatori e pareti locale sorvegliato 0,5 m a meno che non siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o in ambienti con larghezza minore di 1m. Posizionamento nei locali con soffitto/copertura a correnti o a travi in vista (prospetto 2 e figura 4 del testo di norma) NOTA: Un elemento è considerato sporgente se lo spazio libero compreso tra il soffitto e la parte superiore di tale elemento è inferiore a 15 cm. Nel caso in cui lo spazio libero è > 15 cm il soffitto si considera piano. Posizionamento in vicinanza bocchette di immissione aria calda Fori otturati per 1 m attorno47 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore LOCALI CON SOFFITTO A CORRENTI O A TRAVI A VISTA - Qualora l'elemento sporgente abbia altezza < 5% rispetto all'altezza massima del locale, si considera come soffitto piano. - Qualora l'altezza max degli elementi sporgenti sia > 30% dell'altezza massima del locale, non si applica il criterio di ripartizione dei rivelatori nei riquadri ed ogni singolo riquadro viene considerato come locale a sé stante. Sono stati completamente rivisti i criteri precisati nella precedente edizione della norma (grafici + tabelle).48 5.4.2 Rivelatori puntiformi di calore LOCALI CON SOFFITTO A CORRENTI O A TRAVI A VISTA - In tutti gli altri casi i rivelatori devono essere installati all'interno dei riquadri delimitati dagli elementi sporgenti secondo le indicazioni del seguente prospetto 2. D D>0,25 (H - h) D<0,25 (H - h) D<0,13 (H - h) Distribuzione dei rivelatori di calore nei riquadri Rivelatore in ogni riquadro Rivelatore ogni 2 riquadri Rivelatore ogni 3 riquadri D = Distanza fra gli elementi sporgenti misurata da esterno a esterno (m) H = Altezza del locale (m) h = Altezza elemento sporgente (m) Vedere altro
I Professionisti e i nuovi indirizzi di prevenzione e sicurezza antincendio Evoluzione della Normativa Antincendio La nuova edizione della norma UNI 9795 Con il patrocinio di: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA Dettagli SEMINARIO ANTINCENDIO La progettazione di un impianto di rivelazione incendi in base alle norme EN 54 e UNI 9795-2010
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SEMINARIO ANTINCENDIO La progettazione di un impianto di rivelazione incendi in base alle norme EN 54 e UNI 9795-2010 Aggiornamenti sulla normativa e casi pratici Dettagli UNI 9795 ED.2013 - RIVELAZIONE FUMI
franco zecchini (iosolo35) UNI 9795 ED.2013 - RIVELAZIONE FUMI 17 February 2015 In questo articolo tratterò un tema molto importante e tante volte preso, da parte di progettisti ed installatori un po sottogamba, Dettagli UNI 9795 GENNAIO 2010
UNI 9795 GENNAIO 2010 1) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2) RIFERIMENTI NORMATIVI 3) TERMINI E DEFINIZIONI 4) CARATTERISTICHE DEI SISTEMI 5) PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE SISTEMI AUTOMATICI 6) PROGETTAZIONE Dettagli UNI 9795-2013 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI. Seminario di aggiornamento Ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli
Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti e indiretti: La protezione contro i contatti diretti ed indiretti degli apparecchi elettrici ed elettronici presenti nell impianto e dei rispettivi Dettagli Progettare impianti di rivelazione incendi
NORMA ITALIANA Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti Dettagli Seminario tecnico Rivelazione Incendio - Seminario Tecnico - Rivelazione incendio -
Seminario tecnico Rivelazione Incendio - Seminario Tecnico - Rivelazione incendio - 18 Novembre 2014 1 Seminario Criteri di scelta tecnico dei Rivelazione rilevatori Incendio - Spunto di riflessione nella Dettagli Evoluzione della Normativa Antincendio
I Professionisti e i nuovi indirizzi di prevenzione e sicurezza antincendio Evoluzione della Normativa Antincendio Con il patrocinio di: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli Ing. Alberto Di Dettagli GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l Dettagli SEMINARIO TECNICO. Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14. Ing. Sergio Sanfratello
SEMINARIO TECNICO Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14 Ing. Sergio Sanfratello Aspetti Generali Scopo e campo di applicazione Riferimenti Dettagli Ing. Lorenzo Rossi 1
Ing. Lorenzo Rossi 1 Un impianto di rilevazione incendio ha la funzione di rilevare precocemente l innesco di un incendio per permettere alla squadra di emergenza o ai vigili del fuoco di intervenire in Dettagli Norma UNI 9795/2010. Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio 15/09/2013
Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio Norma UNI 9795/2010 Ing. Luigi Ferraiuolo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco..quando è necessario prevedere un sistema Dettagli Sistemi di Rivelazione Incendio La norma UNI 9795:2013
Sistemi di Rivelazione Incendio La norma UNI 9795:2013 Novembre 2013 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. LA NORMA UNI 9795 NORME DI RIFERIMENTO COMPONENTI DEL SISTEMA SORVEGLIANZA POSIZIONAMENTO Dettagli PROGETTO DI IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
Ing. Pietro Marco SIMONI Via Roncari, 39/A 21023 BESOZZO (VA) Tel/fax 0332-970793 PROGETTO DI IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA (ai sensi Dettagli La nuova UNI 9795 Lancenigo di Villorba (TV), 13 ottobre 2010. per realizzare un Impianto secondo
La Norma Tecnica impiantistica UNI 9795: 2010 per realizzare un Impianto secondo la Regola dell Arte M. Damoli 1 Norma UNI 9795 NORMA ITALIANA Gennaio 2010 TITOLO: Sistemi Fissi Automatici di Rivelazione Dettagli RIVELATORI OTTICI LINEARI DI FUMO SERIE RK GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
RIVELATORI OTTICI LINEARI DI FUMO SERIE R GUIDA ALL'INSTALLAZIONE EDS srl - ELECTRONIC DETECTION SYSTEMS Via Cà Nova Zampieri 6 37057 - S. G. Lupatoto - Verona tel. +39 045 547529 - fax. +39 045 8750065 Dettagli IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale «Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» Argomento IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO Docente n.marotta@ing.unipi.it Esigenza 2 Rilevazione Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
Lucidi lezione "Normativa Antincendio" Conformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi. Fase progettuale: - Vie di esodo - Autorimesse - Locali per impianti tecnologici (CT, Dettagli IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO. Ing. PAOLO MAURIZI Corso 818/84
IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO Ing. PAOLO MAURIZI Corso 818/84 GENERALITA E OBIETTIVI Misure di protezione incendi Protezione di tipo attivo Salvaguardia della incolumità delle persone (attraverso un Dettagli IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
COMUNE DI SESTRI LEVANTE PROGETTO DEFINITIVO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO FASCIE ROSSI POLO CULTURALE E MUSEALE PER LA CITTA E PER IL TIGULLIO ORIENTALE IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA Dettagli LA NUOVA NORMA UNI 9795
Le modifiche Le novità Inserimento di nuovi riferimenti normativi Inserimento della UNI 7546-16 per segnalazione dei pulsanti (cartelli indicatori) Inserimento ISO 6790 per simbologia da utilizzare nei Dettagli IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO IN RELAZIONE ALLE AREE DA PROTEGGERE
IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO IN RELAZIONE ALLE AREE DA PROTEGGERE LA RIVELAZIONE INCENDIO IN RELAZIONE ALLE AREE DA PROTEGGERE Lo scopo che si prefigge la rivelazione automatica degli Dettagli UNI EN 54 11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Parte 11: Punti di
CONVEGNO ZENITAL FORUM ANTINCENDIO 2011 Milano, 26 ottobre 2011 Ing. Maurizio D Addato Si riportano le principali: Norme EN54 PUBBLICATE ED ARMONIZZATE UNI EN 54 1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione Dettagli Impianti rivelazione incendio (Prescrizioni particolari e verifiche)
Prescrizioni particolari Alimentazione dell impianto o L impianto di rivelazione deve essere dotato di una doppia alimentazione (in conformità alla norma UNI EN 54-4): un alimentazione principale ed un Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli ELABORATI GRAFICI... 1. 1. Oggetto... 2. 2. Riferimenti normativi... 2. 3. Descrizione lavori... 3
SOMMARIO ELABORATI GRAFICI... 1 1. Oggetto... 2 2. Riferimenti normativi... 2 3. Descrizione lavori... 3 3.1. Caratteristiche tecniche impianto rivelazione fumi... 4 4. Ubicazione ed installazione dei Dettagli C N E T N RA R L A E E SE S R E I R E
NUOVO SISTEMA ANTINCENDIO FAP500 () CENTRALI FAP500 Il nuovo sistema differisce dai precedenti per le innovazioni software e hardware, che ne ottimizzano la trasmissione dei dati, e permettono una migliore Dettagli SEMINARIO TECNICO. Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14. Ing. Sergio Sanfratello
VANI ASCENSORI E MONTACARICHI 2015 ilario.mammone@ordineingegneripisa.it ing. ilario mammone 1 NORMATIVA DPR 1497 DEL 29/05/63 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ASCENSORI E MONTACARICHI D.M. 246 DEL 16/05/87 Dettagli IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI Seminario di aggiornamento Ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli Edifici e locali destinati ad uffici. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Lezione n. 2 La Protezione Antincendio. 1 A parte. La Protezione Antincendio. Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti Dettagli La sicurezza antincendio negli uffici
G. Varisco C.T. ANIE AssoAscensori giovanni.varisco@kone.com Convegno La sicurezza antincendio negli uffici 13 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendio Roma Le varie tipologie di ascensori previste dal Dettagli CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI
Milano, Gennaio 2012 NORMA UNI 11224 GIUGNO 2011 CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI Gà la norma UNI 9795/2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione Dettagli Impianti elettrici DM 37/08
Impianti elettrici DM 37/08 Requisiti fondamentali di sicurezza Obblighi normativi 1 Impianti elettrici nei condomini ALCUNE CONSIDERAZIONI Servizi condominiali U1 U2 U3 U4 Un guasto elettrico che si verifica Dettagli 1.2. ALTEZZA DEI PIANI. Altezza massima misurata tra pavimento e intradosso del soffitto.
ESPRESSIONI SPECIFICHE DELLA PREVENZIONE INCENDI ( ESTRATTO DEL D.M. 30 NOVEMBRE 1983 ) Ai fini di un uniforme linguaggio ed uniforme applicazione delle norme emanate, si è rilevata la necessità di determinare Dettagli Rivelazione incendi e prevenzione incendi. Dott.Ing. Annalicia Vitullo - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma
Rivelazione incendi e prevenzione incendi Di cosa parliamo? 1. Il quadro normativo: DM 37/2008 2. La normativa di prevenzione incendi: certificazione 3. La regola dell arte: UNI 9795 EN 54 4. Rivelazione Dettagli Mario Berardengo, ingegnere 2 Seris - Venasca
Mario Berardengo ingegnere Via defesio, 8 - Fraz. Attissano - 12022 Busca ( : 0171 94 65 03 ( 348 78 25 799 C. Fisc. BRR MRA 64A31 D205L P. iva 02295840041 Progetto esecutivo Relazione Tecnica Impianto Dettagli Modulo DISPOSITIVI DI SICUREZZA E RIVELAZIONE
Facoltà di Ingegneria Master in Sicurezza e Protezione Modulo DISPOSITIVI DI SICUREZZA E RIVELAZIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI Docente Fabio Garzia Ingegneria della Sicurezza w3.uniroma1.it/sicurezza Dettagli * * * * * Pratica VV.F. 4996
3.5 ascensori se attraversano due compartimenti, vano corsa protetto EI come strutture (vale anche per le scale) H > 24 m almeno un ascensore antincendio 1 4.1 affollamento aree vendita dettaglio alimentari Dettagli L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA
L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Firenze 15 gennaio 2014 Requisiti a supporto di una corretta progettazione Dettagli Il D.M. 27 luglio 2010 La regola tecnica sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (G.U. n. 187 del 12-8-2010)
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Dettagli Guida agli impianti di rivelazione incendi
Guida agli impianti di rivelazione incendi 4.2 Rivelatori di calore Rivelatori puntiformi termovelocimetrici. Questo rivelatore sente la velocità di variazione della temperatura all'interno dell'ambiente. Dettagli I&Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO COMUNE DI SEGRATE PROVINCIA DI MILANO
I&Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO COMUNE DI SEGRATE PROVINCIA DI MILANO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI MILANO Ufficio Prevenzione Incendi Relazione tecnica concernente l installazione di cucina per ristorante Dettagli 1.0.0. PREMESSA 2.0.0. EDIFICI
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli Impianti fissi di estinzione incendi Sistemi automatici sprinkler
Impianti fissi di estinzione incendi Sistemi automatici sprinkler Impianti Sprinkler Caratteristiche Comprendono almeno una rete di tubazioni di distribuzione ad uso esclusivo antincendio, un insieme Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli Nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus Umanistico del Centro Murattiano di Bari
I SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. GENERALITÀ... 3 2.1. SCOPO... 3 2.2. DESTINAZIONE D USO... 3 2.3. CLASSIFICAZIONE... 4 3. UBICAZIONE... 4 3.1. GENERALITÀ... 4 3.2. ACCESSO ALL AREA... 4 4. SEPARAZIONI - Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali 2-2012 1
Impianti industriali 2-2012 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.10/03/98 Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro D.M.04/04/98 Elenco attività normate (soggette a CPI) Dettagli Rilevatori lineari. Tecnica progettuale e di installazione ovvero La pratica della teoria
Rilevatori lineari Tecnica progettuale e di installazione ovvero La pratica della teoria Cosa prescrive la norma UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme d incendio Progettazione, Dettagli 1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Con riferimento al DPR 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma Dettagli Sistemi Rilevazione Incendio
stemi Rilevazione Incendio stemi antincendio convenzionali - pag. 32 stemi antincendio analogici indirizzati - pag. 36 Organi di segnalazione - pag. 41 Rilevatore termico lineare - pag. 43 stemi ad aspirazione Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI IN LEGNO
LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI IN LEGNO VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA LEGNO NELL AMBITO DELLE COSTRUZIONI ATTRAVERSO L INDIVIDUAZIONE DI MODALITA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA Dettagli La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento
Sezione Toscana e Umbria La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento Dott. Ing. Emilio Giovannini Direttore UO Prevenzione Protezione dai Rischi ASL1 di Massa Carrara Dettagli La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento
Sezione Toscana e Umbria Toscana La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento Dott. Ing. Emilio Giovannini Direttore UO Verifiche Periodiche ASL1 di Massa Carrara Consigliere Dettagli Guida per l installazione degli impianti fotovoltaici
Prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati pannelli fotovoltaici 1 CONTENUTI DELLA GUIDA PREMESSA CAMPO DI APPLICAZIONE REQUISITI TECNICI CARATTERISTICHE DOCUMENTAZIONE VERIFICHE Dettagli Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento (Norme di installazione)
Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti: o Isolamento delle parti attive; o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali superiori Dettagli Il parere di conformità nella prevenzione incendi
92 2.2.5.1.1 Tipi di estintore Gli estintori di distinguono: in base all agente estinguente utilizzato in: polvere idrocarburi alogenati (halon) anidride carbonica (CO 2 ) schiuma acqua in base alle dimensioni Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio
Impianti Meccanici 1 Danni provocati dagli incendi negli stabilimenti : - diretti : distruzione di macchinari, impianti, merci. - indiretti : mancata produzione Mezzi di prevenzione e Provvedimenti di Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli Norma 7129:2008. Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Ing. Giacomo Bortolan A.I.M. Servizi a Rete S.p.A.
Norma 7129:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione Ing. Giacomo Bortolan A.I.M. Servizi a Rete S.p.A. UNI 7129-2 ed. 2008 Seconda parte: Installazione apparecchi Dettagli UNI 7129/2008. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione
Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione Ultimo aggiornamento Martedì 27 Luglio 2010 La UNI 7129 edizione 2008 è la più importante Dettagli Ministero dell Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Comando Provinciale di Savona
PROROGA APPLICAZIONE D.P.R. 151/11: D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O. Art. 38 Disposizioni in materia Dettagli I fabbricati industriali
I fabbricati industriali Fabbricati industriali 1 Generalità La scelta di un tipo di fabbricato è determinata dal plant layout, ossia dalla sistemazione dei macchinari, dei reparti dei servizi e quant Dettagli Strutture alberghiere (Prescrizioni Particolari e Verifiche)
Prescrizioni particolari Segnaletica di sicurezza o La segnaletica di sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cioè dal Dlgs 493/96) sia per quanto concerne le dimensioni sia Dettagli Il sistema dei controlli VV.F. Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
Il sistema dei controlli VV.F. Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 1 D. M. 22/01/2008 n.37 Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, Dettagli Applicazione D.M. 18 Settembre 2002 agli impianti gas medicali: Parte 2: Requisiti specifici
Applicazione D.M. 18 Settembre 2002 agli impianti gas medicali: Parte 2: Requisiti specifici Elio PATETTA Dottore in Ingegneria Biomedica Vice Presidente AIIGM POLITECNICO DI MILANO, 13 Dicembre 2011 SOMMARIO Dettagli SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo
SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE VENERDI 07 Maggio 10 - ore 8,30 Sede: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA - Villa Toeplitz Relatore: Ing. Dettagli Le novità della Norma CEI 64-8
Le novità della Norma CEI 64-8 Giuseppe Bosisio Comitato Elettrotecnico Italiano 1 Le novità della Norma CEI 64-8 -COME CAMBIA - Parte 1- Oggetto, scopo e principi - fondamentali - Parte 2 Definizioni Dettagli RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA ANTINCENDIO
Settore Patrimonio e Demanio Servizi Progettazione Manutenzione Fabbricati Corso Matteotti, 3 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295444 AMPLIAMENTO I.P.S.S.C.T.S. G. FUMAGALLI IN CASATENOVO Dettagli o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
Distributori di GPL per autotrazione Sistema di alimentazione: TT, TN-S, Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata Dettagli ANACI ROMA INCENDIO NEI CONDOMINI
INCENDIO NEI CONDOMINI FILMATO ANACI ROMA TRIANGOLO DEL FUOCO PRIMA DOMANDA... L incendio scoppia nei condomini moderni... o anche nei condomini antichi? L incendio non ha età! ANACI ROMA Dove può scoppiare Dettagli IE 080 Uffici Novembre 2015
IE 080 Uffici Novembre 2015 L impianto elettrico negli uffici deve essere molto flessibile al fine di consentire l allacciamento di nuovi utilizzatori o servire nuovi impianti. La flessibilità dipende Dettagli Perizia rischio residuo ai sensi art 44g RLE cpv2 (ad ausilio dei Municipi)
Istruzioni Canton Ticino nr. 02 Perizia rischio residuo ai sensi art 44g RLE cpv2 (ad ausilio dei Municipi) Il presente formulario non è vincolante, ma rappresenta un mezzo ausiliario per le autorità di Dettagli REALIZZAZIONE DI CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE HOSPICE IN SPICCHIO 2 STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE
INDICE 1) Premessa 2) Progetto edilizio 3) verifica norme antincendio 4) Attività 91 5) Mezzi ed impianti fissi di estinzione 6) Segnaletica di sicurezza 1 REALIZZAZIONE DI CENTRO RESIDENZIALE DI CURE Dettagli Gli adempimenti dei Comuni previsti dal DM n. 37/2008 in materia di sicurezza di impianti negli edifici
Gli adempimenti dei Comuni previsti dal DM n. 37/2008 in materia di sicurezza di impianti negli edifici Dichiarazione di conformità Dichiarazione di rispondenza 1 La dichiarazione di conformità Progetto Dettagli locale: documentazione tecnica di prevenzione incendi da produrre in allegato alla domanda di parere preventivo sul progetto.
COMUNE DI TREVISO Settore Sportello Unico Servizio Attività Produttive Da presentare in TRIPLICE copia Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - locali permanenti - Oggetto: locale: Dettagli PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81 Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Indicazioni per la stesura del documento standardizzato Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli PREVENZIONE INCENDI norme e procedure
PREVENZIONE INCENDI norme e procedure dott. ing. Gioacchino Giomi COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO ROMA 1 abitazione 2 fabbrica 3 albergo 4 albergo 5 CHE COSA E LA PREVENZIONE INCENDI è una funzione di preminente Dettagli Multistrato per gas Il quadro normativo
Multistrato per gas Il quadro normativo DM. 37/2008 (in vigore dal 27/03/2008 ex L. 46/1990) Il DM 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione Dettagli LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI
ChiesadiMilano LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI LA SITUAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI SICUREZZA GESTIONE DELL EMERGENZA Relatore: P.E. Alessandro Fossati Milano, Dettagli D.M. n 246 del 16 maggio 1987
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto. Sono Dettagli Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
NORMA ITALIANA Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi UNI 11224 MARZO 2007 Initial verification and maintenance of automatic fire detection and fire alarm systems La norma Dettagli PROGETTO FORMATIVO 2010 TIPO_1: INCONTRI INFORMATIVI
PROGETTO FORMATIVO 2010 TIPO_1: INCONTRI INFORMATIVI DESCRIZIONE SINTETICA ARGOMENTI INCONTRI: 1a 1b 1c 1d 1e reti idranti Componenti reti idranti: scelta, utilizzo e manutenzione UNI 10779 2007 estintori Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 16 maggio 1987, n 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 1 1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici Dettagli Protezione dal fuoco semplice ed affidabile con i Sistemi di RILEVAZIONE INCENDIO
Protezione dal fuoco semplice ed affidabile con i Sistemi di RILEVAZIONE INCENDIO La norma UNI 9795 regola i criteri per la realizzazione di impianti fissi automatici di rilevazione e segnalazione di incendio Dettagli AGGIORNAMENTI NORMATIVI E TECNOLOGICI DI PREVENZIONE INCENDI. Roma, 1 Marzo 2012
AGGIORNAMENTI NORMATIVI E TECNOLOGICI DI PREVENZIONE INCENDI Roma, 1 Marzo 2012 SISTEMI DI EVACUAZIONE FORZATA DI FUMO E CALORE: caratteristiche, funzionamento e selezione dei componenti Luca Pauletti, Dettagli Il quadro normativo: ieri, oggi, domani
Il quadro normativo: ieri, oggi, domani In Italia dall ottobre dell anno 1999 la norma tecnica di riferimento per gli impianti sonori a scopo di emergenza è la nota CEI EN 60849 dal titolo Sistemi elettroacustici Dettagli Segnaletica di sicurezza negli ambienti di lavoro. D. Lgs. 493/96
Segnaletica di sicurezza negli ambienti di lavoro D. Lgs. 493/96 Segnaletica di sicurezza negli ambienti di lavoro Il D.Lgs. 626/94 stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza Dettagli Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84
Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84 Impianti di estinzione incendi RETI IDRANTI Progettazione, Installazione ed esercizio UNI 10779 - Luglio 2007 Vicenza: aprile 2008 relatore: Giuseppe Ing. Dettagli Guida rapida alla selezione Periferiche LSN per sistemi di rivelazione incendio
Local SecurityNetwork Cablaggio semplice di autoconfigurazione (modalità di apprendimento automatico) Programmazione di tutte le configurazioni del dispositivo dalla centrale Struttura di rete flessibile Dettagli UNI 11528:2014. Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw. Progettazione, installazione e messa in servizio. ing.
UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw. Progettazione, installazione e messa in servizio ing. ALBERTO MONTANINI Presidente Assotermica Presidente Commissione Post-Contatore Dettagli ISTITUTO DI SICUREZZA
ISTITUTO DI SICUREZZA Impianti automatici di rivelazione d incendio Documento sulla sicurezza 1806-00.i precedentemente Foglio SPI AE 8 Pagina Introduzione 2 1 Considerazioni generali 1.1 Terminologia Dettagli La Qualificazione del Personale Addetto ai Servizi di Sicurezza: Il Settore Antincendio
La Qualificazione del Personale Addetto ai Servizi di Sicurezza: Il Settore Antincendio D.M. 10 Marzo 1998 D.M. 37 22/01/2008 Direttiva Servizi TC4 CEN/CLC A cura di Mirco Damoli DM 10/3/1998 Criteri generali Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back