Source: http://docplayer.fi/1191864-Asuinrakennuksen-kuntotarkastus-akk.html
Timestamp: 2017-02-27 12:07:39+00:00
Document Index: 26795477

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) - PDF
Download "Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK)"
1 Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Tarkastuspäivä suomenkiinteistotarkastus.fi2 2(52) JOHDANTO Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista sekä mahdollisista vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä. Tarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, Suoritusohjeen (KH , LVI ) mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen sekä vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, aistittavaa tai muulla tavalla havaittavaa rakenteiden pinnalle asti näkyvää virhettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä laajempia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Tarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista raportissa mahdollisesti esiintyvä virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida tarkastajaa kohtuullisessa ajassa kirjallisesti. Reklamaatiot tulee lähettää kolmen kuukauden kuluessa tarkastuksen suorituspäivästä sähköpostiosoitteeseen tai postitse osoitteeseen Pirttimäentie 25, Jyväskylä. Tilaajan on tiedostettava, että tarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. LUENTAOHJE Raportissa käsitellään otsikon ilmoittamassa tilassa kuntotarkastuksessa tehtyjä havaintoja (H), toimenpide-ehdotuksia (T) ja ohjeita (O), sekä asiakirjoista saatuja tai esimerkiksi tilaajan ilmoittamia asioita, kuten rakennetyyppejä jne. H T O Havainnot ja mittaukset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Perustelut johtopäätöksille ja toimenpide-ehdotuksille, sekä mahdollinen viittaus toimintaohjeisiin VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -OHJEISIIN Raportissa voi olla viittauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamismääräyksiin ja -ohjeisiin. Rakennukset ovat yleensä tehty oman aikakautensa ohjeiden mukaan, eivätkä nykymääräykset ole jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistä määräyksistä ja ohjeista saadaan kuitenkin viitteitä siihen, mitä nykyisin pidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana.3 3(52) SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 LUENTAOHJE... 2 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -OHJEISIIN... 2 TARKASTUKSEN LÄHTÖTIEDOT... 4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 5 TARKASTUSHETKEN OLOSUHTEET... 6 DUMENTIT JA KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT... 7 ENERGIANKULUTUS...10 PERUSTUKSET, PERUSMUURI (SKELI)...10 RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ...11 SALAOJAT...12 TERASSIT, PARVEKKEET, PORTAAT JA LUISKAT...12 ALAPOHJA...14 RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKOSEINÄT...14 YLÄPOHJA, ULLAKKO...15 VESIKATTO...17 OVET JA IKKUNAT...19 SISÄKATTO...22 PIHARAKENTEET JA -VARUSTEET...22 VÄLISEINÄ...22 KYLPYHUONE...23 SAUNA...27 WC...29 KEITTIÖ...31 KODINHOITOHUONE...33 TULISIJA...35 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ...36 VESI- JA VIEMÄRI...37 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ...37 SÄHKÖJÄRJESTELMÄ...39 TEKNINEN TILA...40 MOOTTORIAJONEUVOSUOJA (AUTOTALLI TAI -KATOS)...414 TARKASTUKSEN LÄHTÖTIEDOT ASUINRAKENNUKSEN 4(52) Tarkastuspaikan katuosoite Tarkastuskohteen tyyppi Rivitalohuoneisto Käyttötarkoitus Asuinrakennus Kokonaispinta-ala (m²) 75 Kohteen omistaja(t) Matti Meikäläinen Asuinpinta-ala (m²) 70 Tilavuus (m³) 210 Rakennusvuosi 1990 Käyttöönottokatselmus 1991 Loppukatselmus 1991 Tarkastaja Tuomo Rauhala Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tilaaja Läsnäolijat Tarkastuksen syy Rajaukset kohteessa Matti Meikäläinen Matti Meikäläinen, Kiinteistönvälittäjä, Ostajaehdokas Myyntiä varten Ei ollut Tarkastuksen apuvälineet - Pintamittaus / kosteuskartoitus Gann B50 pinta-anturi, (kalibroitu 06/2014) - Piikkimittaus Gann junta-anturi M18, teflon- kärjet - Viilto- /rakennemittaus Gann RT-T EL 320 puikkomittari, (kalibroitu 06/2014) - Mittalaite edellisiin Gann Hydromette RTU 600, (kalibroitu 06/2014) - Suhteellinen kosteus Vaisala SHM40-sarja, näyttölaite HM40 - Mittapäät edelliseen HMP110, H (MP1), H (MP2), H (MP3), J (MP4), J (MP5), J (MP6) (kalibroitu09/2013) - Valokuvat Samsung Galaxy Note Digitaalikamera Sony DSC-WX Kallistusmittaukset Vatupassi Stabila 600 mm - Hanojen virtausmittaus Oras- vedenvirtaamakuppi - Rakenneavaukset Monitoimikone Bosch GOP 250 CE - Mittausreiät / piikkaukset Iskuporakone Hilti TE 18 - Korkeusmittaukset Ristisädelaser Multi-Liner FL 50 plus - Etäisyysmittaukset5 5(52) YHTEENVETO Laaditaan tapauskohtaisesti TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ Suositellaan maanpinnan muokkaamista rakennuksesta poispäin viettäväksi TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TERASSIT, PARVEKKEET, PORTAAT JA LUISKAT Suositellaan ylimääräisen askelman lisäämistä TOIMENPIDE-EHDOTUKSET RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKOSEINÄT Suositellaan julkisivun huoltomaalausta TOIMENPIDE-EHDOTUKSET YLÄPOHJA, ULLAKKO Mahdollisen kattoremontin yhteydessä tulee vesikatteen alle asentaa asianmukainen aluskate Suositellaan aluskatteen läpivientien tiivistämistä Kattoristikoiden nurjahdustuenta tulee varmistaa TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VESIKATTO Päätypeltien liitokset tulee tehdä tiiviiksi Lumiesteet tulee asentaa kulkuteiden kohdille TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ULKO-OVET JA IKKUNAT Ikkunakarmin ja seinän väli tulee tiivistää Vesipeltien kallistuksia tulee suurentaa Ulko-oven tiiviste tulee uusia TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KYLPYHUONE Tilassa tulee suorittaa kosteusmittaukset uudelleen noin vuorokauden kuluttua kuivumisesta Lattiakaivo tulee puhdistaa säännöllisesti Pesuhuoneessa suositellaan lastakuivausta suihkun jälkeen Suositellaan silikonisaumojen puhdistamista Suositellaan suihkun - suihkuletun sauman tiivisteen uusimista TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SAUNA Kiukaan ympärille tulee asentaa suojakaiteet RAJAUKSET - MUUTA -6 TARKASTUSHETKEN OLOSUHTEET ASUINRAKENNUKSEN 6(52) ULKOILMAN KOSTEUSMITTAUS RH% C g/m³ Ulkona 51 13,1 5,8 Pesuhuone 39,7 23,4 8,3 Keittiö 36,6 21,5 6,9 Toimisto 32 21,7 6,1 Tarkastus tehtiin alkaen klo Tarkastuskohta Säätila ennen tarkastushetkeä Säätila tarkastushetkellä Havainto auringonpaiste auringonpaiste YLEISKUVAT Päätyjulkisivu Etujulkisivu Pääty- ja etujulkisivua Takajulkisivua7 7(52) Takajulkisivu DUMENTIT JA KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Tarkastuskohta Tarkastuksessa hyödynnetyt asiakirjat, piirustukset ja muut dokumentit Kerrosluku Vesikate Kattomuoto Rakennustapa Perustuksen rakenne Perusmuurin (sokkelin) rakenne Alapohjarakenne Salaoja Onko valesokkelia Alapohjan lämmöneriste Havainto Ulkoseinän runkomateriaali Ulkoseinän lämmöneriste Julkisivumateriaali Yläpohjarakenne Puuväliseinien alasidepuun sijainti Märkätilojen seinät Lämmöntuottomenetelmä Lämmönjakojärjestelmä H o Kosteissa tiloissa, wc ja keittiön lattioissa vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmä ilmanvaihtopiirustukset; pääpiirustukset; rakennepiirustukset; rakennedetaljipiirustukset; vesi- ja viemäripiirustukset; lämmitysjärjestelmän piirustukset; aikaisempi kuntotarkastusraportti; kosteusmittausraportti; kuntotutkimusraportti; muita asiakirjoja; sähköpiirustukset 1+ k-ull. tiilikate harjakatto elementtiseinät maanvaraiset betonianturat betoniperusmuuri maanvarainen teräsbetonilaatta on salaojat ei valesokkelia eps-levy (paisutettu polystyreeni eli styrox) puurankarunko mineraalivilla lautaverhous; tiiliverhous puuristikkorakenteinen alasidepuu lattianpinnan yläpuolella harkkorakenteiset kaukolämpö vesikiertoiset patterit koneellinen tulo- ja poistoilman vaihto + lämmön talteenotto8 8(52) Jätevesijärjestelmä Viemäriputkien materiaali Käyttöveden lähde Vesijohtomateriaali Sadeveden poistojärjestelmä kunnan jätevesiviemäri muovia kunnallinen vesijohto muovia + suojaputki sadevesiputkisto Kuvat havainnoista Ilmastointi Leikkauspiirustus Julkisivut Asemapiirustus9 9(52) Pohjapiirustus Vesikattokuva Ristikkosuunnitelmat Vesi- ja viemärisuunnitelma Detaljipiirustukset Kuntotarkastusraportti10 10(52) Kuntotarkastusraportti Kauppakirja Sisäilmamittaus ENERGIANKULUTUS Vuosi Sähkö (kwh/vuosi) Öljy (l/vuosi) Puu (m³/vuosi) PERUSTUKSET, PERUSMUURI (SKELI) Vesi (m³/vuosi) PERUSTUKSEN TASOEROMITTAUKSET Piirustuksesta Ei havaintoa Maanpinta - perusmuurin yläreuna 40 Maanpinta - lattiataso 40 Maanpinta - puuseinärungon alapinta 35 Maanpinta - pohjalaatan yläpinta 50 cm min Riskialue11 11(52) Tarkastuskohta Kunnossa Perusmuurin pinnoite Perusmuurin veden- ja kosteudeneristys H o Sokkeli Soklex- elementeistä, ulkopinnassa styrox Sokkelin ulkopuolet avattu 2013 ja asennettu kangas ja sepelit Perusmuurin kunto, halkeamat, suoruus ja kaltevuus Perustusten routaeristys Perusmuurin läheisyydessä oleva kasvillisuus Kuvat havainnoista Sokkelilevy havaittiin Perustusten tasoerot olivat kunnossa RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ Tarkastuskohta Kunnossa Maanpinnan muotoilu EI H o Maanpinta on rakennuksen vierustoilla liian loivasti kallistettu rakennuksesta poispäin. T o Suositellaan maanpinnan muokkaamista rakennuksesta poispäin viettäväksi o Maanpinnat tulee olla rakennuksesta poispäin viettäviä siten, että sade- ja sulamisvedet valuvat pois rakennuksen vierustoilta. Vähäisetkin puutteet saattavat lisätä alapohjan kosteuskuormitusta, O koska valumavedet saattavat ohjautua päin sokkelia ja lisätä näin sokkelin kosteusrasitusta o Nykyisten ohjeiden mukaan suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1: 20, eli korkeusero vähintään 15 cm kolmen metrin matkalla. (RakMK C2 Kosteus 1998) Sadevesikaivo portaiden tai luiskan alatasolla Sadeveden poistojärjestelmän kunto ja toiminta H o Sadevedet oli ohjattu syöksytorvia pitkin sadevesimaljoihin, joista vedet ohjautuivat sadevesikaivoon o Toimiva sadevesijärjestelmä vähentää perustusten ja alapohjarakenteiden kosteus- ja routavaurioriskiä oleellisesti. Sadevedet tulee ohjata sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 O metrin etäisyydelle rakennuksesta, niin ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa. KH kortin mukaan sadevesikourujen ja syöksytorvien tekninen käyttöikä on vuotta ja tarkastusväli on 1 vuosi. Käyttöikä riippuu materiaalista ja materiaalipaksuudesta12 12(52) Kuvat havainnoista Maanpinnat viettivät paikoitellen rakennukseen päin Sadevedet ohjautuivat sadevesimaljoihin SALAOJAT SALAOJIEN TASOEROMITTAUKSET Piirustuksesta Ei havaintoa cm min Riskialue Salaojaputken yläpinta maanpinta 80 Salaojaputken yläpinta perustusanturan 10 alapinta RakMK C2:n mukaan rakennuksen ulkopuolella tulee salaojaputkien olla niin syvällä ja sillä tavoin eristettynä etteivät ne jäädy. Pienempää peitesyvyyttä kuin 0,5 m maanpinnasta ei tulisi käyttää silloinkaan kun salaojaputken yläpuolella on leveydeltään ja paksuudeltaan riittävä routaeristys salaojien ollessa rakennuksen vieressä. Tarkastuskohta Havainto Kunnossa Salaojaputkien kaltevuus 1:200 Tarkastuskaivot o KH kortin mukaan salaojajärjestelmän toiminta tulisi tarkastaa 2 vuoden välein eli O kansien avaaminen ja silmämääräinen tarkastus. Lisäksi järjestelmä tulisi huoltaa 5 vuoden välein eli painehuuhtelu vedellä ja lietepesien tyhjennys. Perusvesikaivo Purkuviemäri Puiden ja pensaiden juuret TERASSIT, PARVEKKEET, PORTAAT JA LUISKAT Tarkastuskohta Kunnossa Terassit Parvekkeet Portaat, luiskat ja käsijohteet EI H o Ulkoportaan nousu oli liian suuri T o Suositellaan ylimääräisen askelman lisäämistä O o Suomen rakentamismääräyskokoelman F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001, kohdan mukaan "Uloskäytävänä toimivan portaan askelman nousu saa olla enintään 180 mm. Etenemän tulee olla vähintään 270 mm. Uloskäytävässä, jota ei samalla käytetä rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikenteeseen, saa portaan nousu olla enintään 200 mm." Kaiteet13 13(52) Kuvat havainnoista Terassilaatoitusta Porrasaskelma 250 mm Terassilaatoitusta Takaterassi oli rakennettu 2014 Askelma 250 mm, tulee asentaa toinen askelma (nousu max. 130 mm)14 14(52) ALAPOHJA Tarkastuskohta Kunnossa Lattiapinnan kosteuskartoitus H o Jokainen tila, jossa suoritettiin kosteuskartoitus, on käsitelty oman otsikkonsa alla tässä raportissa Lattiapinnan vauriot tai painumat, narina ym. H o Jokaisen tilan lattia on käsitelty oman otsikkonsa alla tässä raportissa Lattialaatoituksen kopokartoitus EI H o Havaittiin jonkin verran kopolaattoja o Kopolaatat ovat alustastaan irti olevia laattoja, jotka eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, jos O laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste o Laattojen kopoisuus tarkoittaa laatan kiinnityksen irtoamista ja johtuu yleensä työvirheestä tai alustan liikkumisesta Kuvat havainnoista Olohuoneen parketti kopisi muutamassa kohtaa Makuuhuoneiden lattioissa oli laminaatti RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKOSEINÄT Tarkastuskohta Ulkoseinärungon ulkopinta H o Julkisivupaneloinnin maalipinta hilseili T o Suositellaan julkisivun huoltomaalausta Puurunkoisen seinän julkisivuverhous ja taustan tuuletus Tiiliverhotun puuseinän julkisivuverhous ja taustan tuuletus Räystäät Julkisivun suoruus H o Ulkoseinissä ei havaittu merkittäviä suoruuspoikkeamia. Ulkoseinärungon sisäpuoliset havainnot Kunnossa EI EI15 15(52) Kuvat havainnoista Tuuletusrakojen reiät tarkastettu 2013, taustalle ei ollut pudonnut muurauslaastia Ulkoverhouksen taustaa avattu 2013, vaurioita ei ollut havaittavissa Räystäät olivat kunnossa YLÄPOHJA, ULLAKKO Tarkastuskohta Kunnossa Aluskate EI H o Aluskate oli asennettu liian kireälle T o Mahdollisen kattoremontin yhteydessä tulee vesikatteen alle asentaa asianmukainen aluskate o Aluskatteen tehtävänä on estää vesikatteen alapinnalle tiivistyvän kondenssikosteuden tippuminen O lämmöneristeisiin Aluslaudoitus Aluskatteen läpiviennit EI H o Putken läpivienti aluskatteesta ei ole vesitiivis. Läpivientikappale puuttuu tai se on asennettu väärin T o Suositellaan aluskatteen läpivientien tiivistämistä O o Epätiiviit läpiviennit aluskatteessa voivat aiheuttaa vakaviakin vaurioita yläpohjassa Vesikaton kantavat rakenteet EI o Kattorakenteita ei ollut toteutettu piirustusten mukaisesti H o Korotuskattoristikoiden kohdalla nurjahdustuenta oli puutteellinen T o Kattoristikoiden nurjahdustuenta tulee varmistaa16 16(52) Savuhormien ulkopinta ja paloeristys Yläpohjan LVIS-laitteet ja -kanavat ja niiden eristys Viemärin tuuletusputki Yläpohjan lämmöneriste H o Puhallusvillaa oli lisätty 250 mm vuonna 2013 Tuulenohjainlevyt Yläpohjan yläpuolisen tilan tuuletus Kuvat havainnoista Aluskate oli asennettu liian tiukalle Yläpohjan lämmöneristeenä oli puhallusvillaa Ullakko toimi osaltaan varastona Ylimääräiset tavarat tulee poistaa17 17(52) Aluskatteen läpivientikaulus puuttui Ullakolle oli käynti pannuhuoneesta VESIKATTO Tarkastuskohta Betonitiilikatteen kunto ja kiinnitys EI o Tiilten kiinnityksissä havaittiin puutteita H o Asukkaan kertoman mukaan katto on puhdistettu ja käsitelty impregnointiaineella 2013 Läpiviennit Pellitykset EI H o Päätypeltien liitokset katteeseen olivat puutteelliset T o Päätypeltien liitokset tulee tehdä tiiviiksi O o Tiivistämätön päätyräystäspellin liitos aiheuttaa räystäslautojen ennenaikaisen lahoamisen Katon kaltevuus ja painumat Hormi, lakivalu, piipunhattu ja sisäpiippu Katolla olevat IV-laitteet Seinä- ja lapetikkaat sekä kulkusillat Lumiesteet EI H o Kulkutien yläpuolella ei ollut lumiestettä takaterassilla T o Lumiesteet tulee asentaa kulkuteiden kohdille Räystäskourut Kunnossa18 18(52) Kuvat havainnoista Tiilten kiinnityksissä havaittiin paikoitellen puutteita Harjan tiivistys tulee varmistaa Tiili tulee uusia Pellin alle pääsee vesi. Roskat tulee poistaa vesikatolta Lumiesteet puuttuvat Piipun pellitykset ja hattu olivat kunnossa19 19(52) Kulkusillat tulee uusia ennen talvea Ylimääräinen tiili tulee poistaa katolta Talotikkaat olivat tukevat Yleiskuvaa vesikatolta OVET JA IKKUNAT Tarkastuskohta Ikkunapuitteet ja -karmit H o Karmin ja seinän väli oli huonosti tiivistetty T o Ikkunakarmin ja seinän väli tulee tiivistää O o Puutteet karmin ja seinärakenteen välissä saattavat aiheuttaa vakaviakin vaurioita Ikkuna- ja ovipellit H o Pelti ei ole ulospäin riittävän kalteva. T o Vesipeltien kallistusta tulee suurentaa O o Vesipellin suositeltava kallistus on vähintään 30 astetta Ulko-ovet H o Ulko-oven tiiviste oli vaurioitunut pääoven kohdalla T o Ulko-oven tiiviste tulee uusia Väliovet Kunnossa EI EI EI20 20(52) Kuvat havainnoista Kodinhoitohuoneen oven karmi oli vaurioitunut Ulko-ovi. Tiivisteet tulisi uusia Kynnyksen alapuoli tulee tiivistää Ikkunan vesipeltien kallistukset olivat nykysuosituksiin nähden loivat Ikkunapellitysten nurkkakohtia ei ollut tiivistetty Päätyterassin ovi21 21(52) Ovi tulee maalata Autotallin ovet oli uusittu 2013 Vesipellistä puuttuu kallistus Smyykilaudat tulee maalata22 22(52) SISÄKATTO Tarkastuskohta Sisäkaton pinta Kunnossa Kuvat havainnoista Katot oli tehty puupaneelista, uudelleen maalaukset tehty 2013 Wc:n katto PIHARAKENTEET JA -VARUSTEET Tarkastuskohta Pihavarusteet ja niiden kunto Jätehuoltojärjestelmä H o Kunnallinen jätehuolto Kunnossa VÄLISEINÄ Tarkastuskohta Halkeamat Seinien kosteushavainnot ja -kartoitus Kunnossa23 23(52) Kuvat havainnoista Väliseinät olivat puurunkoisia kipsilevyverhouksella. Märkätilojen seinät olivat kivirakenteisia KYLPYHUONE Sähkölaitteet RH% C g/m³ Pesuhuonen sisäilma 39,7 23,4 8,3 Tarkastuskohta Havainto Kunnossa Yleistä pesuhuoneesta o KH kortin mukaan märkätilojen tekninen käyttöikä on vuotta, jos ne on rakennettu O RakMK C2/1998 mukaan ja tarkastusväli on 3 vuotta (silikoni- ja laattasaumat). Tärkeimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä sekä toteutuksen laatu Lattiamateriaali laatoitus EI Seinämateriaali H o Pesuhuoneen lattian kaltevuuden tulee olla RakMK C2:n (1998) mukaan vähintään 1:100. Kattomateriaali Kosteuskartoitus EI H o Kohonneita kosteuspoikkeamia havaittiin lattiakaivon lähettyvillä, asukkaan kertoman mukaan suihkua oli käytetty päivällä T o Tilassa tulee suorittaa kosteusmittaukset uudelleen noin vuorokausi kuivumisen jälkeen O o Laatan ja vedeneristeen välissä oleva kiinnityslaasti sekä laatan taustapinta yleensä kastuvat saumoista taustalle imeytyvän veden vaikutuksesta. Havaittu kosteus ei yleensä ole haitallista mikäli laatoituksen alla on toimiva vedeneristys Lattiakaivo EI H o Lattiakaivo oli kunnossa, mutta likainen T o Lattiakaivo tulee puhdistaa säännöllisesti Vedeneristys H o Vedeneriste havaittiin lattiakaivosta o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa O o KH kortin mukaan märkätilojen tekninen käyttöikä on vuotta, jos ne on rakennettu RakMK C2/1998 mukaan ja tarkastusväli on 3 vuotta (silikoni- ja laattasaumat). Tärkeimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä sekä toteutuksen laatu. Lattian kallistukset EI H o Lattian kallistukset olivat puutteelliset välioven lähettyvillä T o Pesuhuoneessa suositellaan lastakuivausta suihkun jälkeen24 24(52) o Suomen rakentamismääräyskokoelman C2, Kosteus Määräykset ja ohjeet 1998, kohdan O mukaan "Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. "Lattian kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100 Laatoituksen kopokartoitus H o Kopo-laattoja ei havaittu O o Kopo-laatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat EI o Laattasaumoissa havaittiin mikrobikasvustoa. Haitta on lähinnä ulkonäöllinen. Mikrobikasvusto H laattasaumojen pinnalla johtuu todennäköisesti tilan puutteellisesta ilmanvaihdosta tai tilan jatkuvasta käytöstä, jonka vuoksi saumat eivät ehdi kuivua käyttökertojen välillä T o Suositellaan silikonisaumojen puhdistamista O o Silikonisaumat tulisi tarkastaa vuosittain ja tarvittaessa uusia / korjata 5 10 vuoden välein Suihkujen kiinnitys ja tiiveys EI H o Suihkun - suihkuletkun sauman tiivistys oli puutteellinen T o Suositellaan suihkun - suihkuletun sauman tiivisteen uusimista Hanakulmat Vesi- ja viemärilaitteet Yleistä pesuhuoneesta laatoitus Kuvat havainnoista Kylpyhuoneen katto Nurkka likainen25 25(52) Suihkuseinä Saunan ovi Yleiskuva Yleiskuva26 26(52) Lattiakaivo oli likainen Reuna-alueella lattian kallistus ei ole riittävä Ovilehden alla oli riittävä siirtoilmarako27 27(52) SAUNA Tarkastuskohta Kunnossa Yleistä löylyhuoneesta o KH kortin mukaan märkätilojen tekninen käyttöikä on vuotta, jos ne on rakennettu O RakMK C2/1998 mukaan ja tarkastusväli on 3 vuotta (silikoni- ja laattasaumat). Tärkeimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä sekä toteutuksen laatu Lattiamateriaali Seinämateriaali Kattomateriaali Kosteuskartoitus H o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Lattiakaivo EI H o Lattiakaivon poistoputki oli takakaadolla Vedeneristys H o Vedeneristys havaittiin lattiakaivosta O o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa Lattian kallistukset Laatoituksen kopokartoitus H o Kopo-laattoja ei havaittu O o Kopo-laatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat Seinän tuuletusrako ja kosteussulku H o Paneloinnin taustalla oli tuuletusrako ja kosteussulku O o Suomen rakentamismääräyskokoelman C2, Kosteus Määräykset ja ohjeet 1998, kohdan mukaan, "Jos märkätilan seinissä tai katossa käytetään puuverhousta, on verhouksen taakse tehtävä reunoiltaan sisäilmaan avoin tuuletusväli" Lauteet H o Lauteet olivat kunnossa Kiuas Turvallisuus EI H o Kiukaan suojakaiteet puuttuivat T o Kiukaan ympärille tulee asentaa suojakaiteet O o Suomen rakentamismääräyskokoelman F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001, kohdan Sisätilojen turvavarusteet mukaan "Rakennus tulee varustaa sen käyttöön soveltuvin tarkoituksenmukaisin turvaratkaisuin ja varustein." Kiukaan tulisi ohjeen mukaan olla varustettu esimerkiksi suojakaiteella tai käsijohteella, jolla estetään kosketus kiukaaseen Sähkölaitteet H o Ei huomautettavaa28 28(52) Kuvat havainnoista Suojakaiteet puuttuivat kiukaan ympäriltä Saunan korvausilma Lauteet olivat kunnossa Silikoni- ja laattasaumat olivat kunnossa Lauteiden pohjassa havaittiin normaalia ajanpatinaa Kuivakaivossa oli vettä29 29(52) WC Tarkastuskohta Yleistä wc-tilasta Lattiamateriaali Seinämateriaali Kattomateriaali Kosteuskartoitus H o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Lattiakaivo H o Ei ollut lattiakaivoa Vedeneristys H o Vedeneriste havaittiin seinän reunoilta Laatoituksen kopokartoitus Silikoni- ja laattasaumat Pesuallas ja allaskaappi Vesi- ja viemärilaitteet Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys WC-istuimen kiinnitys ja tiiveys Sähkölaitteet Kunnossa Kuvat havainnoista Wc-istuimen kiinnitys oli kunnossa Wc2, sisäänkäynnin yhteydessä30 30(52) Allas ja allaskaappi Wc3, toimistohuoneiden yhteydessä Wc-istuimen kiinnitys oli kunnossa Tilassa oli myös suihku31 31(52) Allas ja allaskaappi Wc1 pesuhuoneen yhteydessä Allas ja allaskaappi Pytty oli kunnossa KEITTIÖ Tarkastuskohta Yleistä keittiöstä Lattiamateriaali Seinämateriaali Kattomateriaali Vesi- ja viemärilaitteiden kunto ja tiiveys Kunnossa EI32 32(52) Kuvat havainnoista Yleiskuvaa keittiöstä Yleiskuvaa keittiöstä Yleiskuvaa keittiöstä Yleiskuvaa keittiöstä Tiiviste tihkutti. Liitos kiristettiin tarkastuksen yhteydessä Lattiassa havaittiin runsaasti kopo-laattoja33 33(52) Allaskaappi oli tehty vuotovedenpitäväksi Tiskiallas KODINHOITOHUONE Tarkastuskohta Lattiamateriaali Seinämateriaali o H o Kosteuskartoitus Lattiakaivo Lattiakaivoa ei ollut Lattiaan oli asennettu vedeneristys Kunnossa Kuvat havainnoista Kodinhoitohuoneen katto Yleiskuvaa kodinhoitohuoneesta34 34(52) Yleiskuvaa kodinhoitohuoneesta Kodinhoitohuoneen yhteydessä oli vaatehuone työvaatteille Viemäröinti pannuhuoneen kautta wc- tilaan Yleiskuvaa vaatehuoneesta35 35(52) Allas ja allaskaappi Pesutorni ja ilmanvaihtokone TULISIJA Tarkastuskohta Tulisijan ulkopinnan kunto Tulipesän kunto Hormin ulkopinnan kunto Paloetäisyydet rakenteisiin Lattian palosuojaus Peltien toiminta Kunnossa Kuvat havainnoista Tulipesä Varaava takka36 36(52) Peltiä liikutellaan asennuskepin avulla LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Tarkastuskohta Lämmönjakolaitteet Kunnossa Kuvat havainnoista Kaukolämpölaitteiston moottoriventtiili on uusittu 201337 37(52) VESI- JA VIEMÄRI Tarkastuskohta Vesijohdot ja vesimittari Viemärit Kunnossa Kuvat havainnoista Kodinhoitohuoneen altaan viemäröinti on yhdistetty wc:n viemäriin Vesimittari oli lämmönjakohuoneessa ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Tarkastuskohta Ilmanvaihtojärjestelmä H o Ilmanvaihtokone uusittu ja venttiilit on säädetty 2013 Ilmanvaihtoventtiilit H o Ilmanvaihtokanavisto on puhdistettu 2010 Poistoventtiilin virtaussuunta Tuloilmaventtiilin virtaussuunta Ilmanvaihtokoneen kondenssiveden poistoputki on johdettu joko lattiakaivoon tai viemäriin Kunnossa38 38(52) Kuvat havainnoista Viemärin kondenssiputki on ohjattu pannuhuoneen lattiakaivoon Autotallin painovoimaisen ilmanvaihdon ritilä Ilmanvaihtokoneen uusimisen yhteydessä 2013 tuloilmakanava on suurennettu ja asennettu uusi ritilä ulkoseinään Suodatin oli puhdistamatta Oviraot olivat riittävän isot39 39(52) SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Tarkastuskohta Sähkölaitteistot Sähkökeskustila H o Sähkökeskuksen edessä oli tavaroita T o Ylimääräiset tavarat tulee poistaa sähkökeskuksen edestä Kunnossa KYLLÄ Kuvat havainnoista Sulaketaulu ja sähkömittari Sähkökeskustilassa oli paljon tavaroita40 40(52) Keskuspölynimuri ei ollut toiminnassa Langaton palohälytinjärjestelmä Kuvat havainnoista Pannuhuone toimii varastotilana Autotalli toimii varastotilana TEKNINEN TILA Tarkastuskohta Täyttää rakennusaikaiset paloturvallisuusmääräykset H o Tilassa oli muun muassa rakennuksen sähköpääkeskus, vesimittari, lämminvesivaraaja ja ilmanvaihtokone Ilmanvaihto Lattiakaivo Kunnossa41 41(52) Kuvat havainnoista Tila oli varastokaytössä Tavaramäärä vaikeutti tarkastusta MOOTTORIAJONEUVOSUOJA (AUTOTALLI TAI -KATOS) Tarkastuskohta Täyttää rakennusaikaiset paloturvallisuusmääräykset Kunnossa Kuvat havainnoista Tavaroiden paljous esti tarkastuksen Tavaroiden paljous vaikeutti tarkastusta42 42(52) Autotallissa oli langaton hälytinjärjestelmä Autotallissa oli öljynerotuskaivo Jyväskylässä Tuomo Rauhala Rakennusinsinööri, HTT Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, FISE Rakennuksen kuntoarvioija PKA, FISE Pientalotyömaan vastaava työnjohtaja FISE Rakenteiden kosteuden mittaaja PKM, VTT (VTT-C ) Kosteustekninen kuntotutkija, a- vaativuusluokka FISE Kosteustekninen korjaussuunnittelija, a- vaativuusluokka Taloyhtiön kuntotodistuksen laatija PKL Pätevöitynyt energiatodistuksen laatija PEL43 43(52) Liite 1 Voisitteko ystävällisesti vastata lomakkeen kysymyksiin huolellisesti etukäteen ennen tarkastusta, näin Te saatte kuntotarkastuksesta suurimman mahdollisen hyödyn. Täytetty haastattelulomake liitetään kuntotarkastusraporttiin. Huomioithan, että sähköisessä muodossa lomaketta täyttäessäsi rivit venyvät sen mukaisesti, minkä pituisen selostuksen jokaiseen kohtaan aina kirjoitat. Aloita kirjoittaminen hakasten välistä. Tarkastuspäivä Kohdetiedot (okt, paritalo) Okt Rakennusvuosi 1991 Osoite Omistushistoria44 44(52) TEHDYT KORJAUKSET RAKENTEET Rakennuksen vierusta rakennuksen vierustan maatyöt yms. Korjaukset tai huoltotyöt + korjausajankohta Sokkelin ulkopuolet on avattu 2013, jolloin asennettu kangas ja sepelit Salaojajärjestelmä Salaojaputket on puhdistettu 2013 uusiminen, huolto, puhdistus yms. Sadevesijärjestelmä Sadevesijärjestelmä on puhdistettu ja testattu toiminta 2013 uusiminen, huolto, puhdistus yms. Julkisivut maalaukset, uusiminen, korjaukset yms. Puisen julkisivuverhouksen taustaa avattiin vuonna 2013, jolloin vaurioita ei havaittu Lisäeristykset Yläpohjaan on lisätty 250 mm puhallusvillaa vuonna 2013 ulkoseinät, yläpohja, lattia Ikkunat maalaus / uusiminen, korjaaminen, ikkunapellitykset yms. Ulko-ovet maalaus / uusiminen, korjaaminen, kynnyspellitykset yms. Vesikatto Vesikatto on puhdistettu ja käsitelty impregnointiaineella 2013 maalaus / uusiminen, korjaaminen, vesikaton varusteet yms. Märkätilat Uusittu 2013 vauriokorjaukset, silikonisaumojen uusiminen, vesieristykset yms. Laajennukset / peruskorjaustyöt Talon sisäpuolet on remontoitu 2013 rakennuksen laajennukset tai tilojen käyttötarkoitusten muutostyöt yms. HAVAITUT VAURIOT TAI EPÄKOHDAT RAKENTEISSA Korjaukset tai huoltotyöt + korjausajankohta Kosteushavainnot Vesivahinko kodinhoitohuoneessa on korjattu 2013 vesivahingot, pinnoitteiden uusiminen yms. Kellarin kosteus rakenteiden kosteushavainnot, veden valuminen sisään keväällä yms.45 45(52) Kylmyys ja vetoisuus kylmät nurkat/pinnat, vetoisuus ikkunoissa tai ovissa yms. Jäätymisongelmat vesijohdot, viemärit tai salaojaputket, räystäällä jääpuikkoja yms. Haju- ja meluhavainnot maakellarimaista tai muuta poikkeavaa hajua, tai rakenteisiin tai laitteisiin liittyviä meluongelmia yms. Hyönteishavainnot sisätiloissa muurahaisia, jälkiä hyönteisten vaurioittamasta puuaineksesta yms. Tuhoeläinhavainnot onko havaittu mahdollisia tuhoeläimiä tai niiden aiheuttamia vaurioita Ikkunoiden huurtuminen huurtuminen tai umpiolasielementtien harmaantuminen Muuta muut viat, vauriot tai epäilyt sellaisista muurahaisia jonkin verran keväällä Suunnitelmat suunnitteilla olevat korjaukset korjaussuunnitelmat SUUNNITTEILLA OLEVAT KORJAUKSET Ei ole Märkätilat käytetäänkö märkätiloja säännöllisesti, milloin on viimeksi käytetty? Asumattomuus jos rakennus on ollut asumattomana niin milloin ja miten pitkään? Tulisijat käytetäänkö tulisijoja säännöllisesti, onko vetoisuusongelmia? Savuhormin nuohous nuohotaanko säännöllisesti, milloin viimeksi? RAKENNUKSEN KÄYTTÖ Päivittäin Tulisija on säännöllisessä käytössä Savuhormi on nuohottu säännöllisesti Näytä lisää
2(10) JHDANT Tämä kosteuskartoitusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin Lisätiedot Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot RS 3 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1/7 Puhelut 030-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Kohteen osoite Omistushistoria 1. RAKENTEET, Lisätiedot Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä (osakehuoneistot)
Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä Tarkastuspäivä suomenkiinteistotarkastus.fi 2(22) JHDANT Tämä kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013
1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (osakehuoneisto) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä
KUNTTARKASTUS ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(14) SISÄLTÖ JDANT... 3 LUENTAJE... 3 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 3 KRJAUSJDEN TULKINTA... 3 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT... Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana Lisätiedot Liite kuntotarkastusraporttiin
TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot KS-TARKASTUS 1/8 Kiinteistöjen kuntotarkastukset
KS-TARKASTUS 1/8 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA Haastattelulla kartoitetaan rakenteiden ja laitteiden toimivuus, huoltotoimenpiteet ja mahdolliset käytössä esiintyneet puutteet ja virheet/ongelmat. Kohteen Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013
1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta Lisätiedot Tarkastettu omakotitalo
Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden Lisätiedot KUNTOTUTKIMUS (Kellari) As. Oy Xxxxxxxxxx
2(9) JOHDANTO Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin ja mittauksiin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä kohteesta Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi: Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9
KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS
KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä Lisätiedot Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä
Rekolantie 64, 32100 Ypäjä 1/10 Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä Rakennustyyppi: Hirsirunkoinen omakotitalo. Rakennusvuosi: 2011 Lämmitysjärjestelmä: Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo
KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat: Lisätiedot TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä
ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 2(41) SISÄLTÖ YHTEENVET... 4 JHDANT... 5 LUENTAHJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -HJSIIN... 5 KRJAUSHJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT... Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot KUNTOTUTKIMUS Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä
2(14) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 LUENTAOHJE... 3 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -OHJSIIN... 3 VESIKATON, YLÄPOHJARAKENTDEN JA KATTOTURVAVARUSTDEN VAATIMUKSET... 3 TARKASTUKSEN LÄHTÖTIEDOT... 5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... Lisätiedot ,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.
- KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT
L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä
ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT... Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen.
1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kuhmontie 174, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541-416-15-19 Kohteen pinta-ala: 97 m 2 (huoneistoala) 113 m² (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1934 sekä laajennus Lisätiedot KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS
KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116 Lisätiedot Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain... Lisätiedot POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY
KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Vuorokausi (24h) ennen tarkastusta. Ennen tarkastusta ja sen aikana VALMISTAUTUMISOHJE KUNTOTARKASTUKSEEN. Tarvittavat asiakirjat.
VALMISTAUTUMISOHJE KUNTOTARKASTUKSEEN Vuorokausi (24h) ennen tarkastusta Pintoja ei tule kastella noin vuorokausi ennen tarkastusta (pesuhuone, sauna, kylpyhuone). Mikäli suihkussa käynti on välttämätöntä Lisätiedot PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY
Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Lisätiedot Kuntotarkastus asuntokauppaa varten
Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(8) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten OK-TALO MÄKIPIRTINKATU 18 KUOPIO MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MÄKIPIRTINKATU 18 2(8) Lisätiedot Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa
Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:
Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340 Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA
Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737 Lisätiedot KUNTOTARKASTUS, PTS JA HUOLTOKIRJA OMISTAJAN APUNA
KUNTOTARKASTUS, PTS JA HUOLTOKIRJA OMISTAJAN APUNA Aiheenamme tänään Omakotitalon pitkäjänteinen huolto ja korjaus huoltokirja: viikottaiset, kuukausittaiset, vuosittaiset toimenpiteet PTS, pitkän tähtäyksen Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9
KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm: Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Crista Berdtson. Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 14.9.15
Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Gun Adamsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 14.9.15 Raportointi pvm: 14.9.15 Läsnä olleet: Gun Adamsson, Crista Berdtson Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as Lisätiedot Kuntotarkastus asuntokauppaa varten
Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(11) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MIKONTIE 20 OTAVA 2(11) OK-TALO MIKONTIE 20 MIKKELI Lisätiedot RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT
RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen, Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.
Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.
Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot Pientalon HUOLTOKIRJA
Pientalon HUOLTOKIRJA Sisällysluettelo 1 Huoltokirjan laadintaohje 2 Kiinteistön perustiedot 3 Paikantamispiirustukset 4 Tavoitearvot ja käyttöaikataulut 5 Energian ja vedenkulutustilastot 6 Keskimääräiset Lisätiedot Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA
Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:
Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja Lisätiedot Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys
Sivu 1 / 10 Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Sivu 2 / 10 Kohde Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Tilaaja Emmi Joru Killingholmankuja 3 A 18 00810 Helsinki Aika 25. 27.4.2013 Laajuus Tarkastukset Mittari Pohjatiedot Lisätiedot AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA
31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.
Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Lisätiedot KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY
KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa Lisätiedot 2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)
1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku: Lisätiedot LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837
LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8
KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame
Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, / 18.2.2015 1(13) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Kyösti Peltokangas Rakennusinsinööri (AMK) Kuntotarkastus asuntokauppaa Lisätiedot MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan
MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X Lisätiedot Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Petäjäaho 76, 41920 Kintaus / 11.6.2014 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Petäjäaho 76, 41920 Kintaus
1(11) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Petäjäaho 76, 41920 Kintaus Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Seppo Ahokas AKK Rakennusmestari 2(11) 3(11) Sisältö 1. Yleistiedot tarkastuksesta... 4 Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua Lisätiedot VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA
ASUNTO OY LAURINSATAMA 1(10) 17. marraskuuta 2004 VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA 1. JOHDANTO... 2 2. RAKENTEET... 2 3. OVET... 3 4. IKKUNAT... 4 5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET... 5 6. VESI-, Lisätiedot Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja
Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913 Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA
RAPORTTI 11712 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 11.5.2016 HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 1/10 Työn tilaaja: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Läsnä: rakennuksen omistaja, ulosottoviraston Lisätiedot 192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi
As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Lisätiedot Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi
TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:
Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari Lisätiedot Katriinankuja 4 01760 VANTAA
Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827 Lisätiedot 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730 Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa
TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute