Source: https://www.ensi.ch/fr/2020/05/13/centrale-nucleaire-de-leibstadt-arret-automatique-du-reacteur-suite-a-une-fermeture-automatique-de-turbine/
Timestamp: 2020-08-10 21:37:21+00:00
Document Index: 81435889

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Centrale nucléaire de Leibstadt: arrêt automatique du réacteur suite à une fermeture automatique de turbine » IFSN
Page d'accueil » Evènement » Centrale nucléaire de Leibstadt: arrêt automatique du réacteur suite à une fermeture automatique de turbine
Centrale nucléaire de Leibstadt: arrêt automatique du réacteur suite à une fermeture automatique de turbine
13 mai 2020 Evènement, Evènements Leibstadt, Evènements
28 décembre 2019 / 7 h 48
Le 28 décembre 2019, un signal défectueux dans le système d’huile de contrôle du groupe turbine de la centrale nucléaire de Leibstadt a déclenché un arrêt automatique de la turbine. En fonctionnement normal, le système d’huile de contrôle dirige les soupapes d’admission de la turbine et protège la turbine contre les surrégimes (fonction de contrôle).
Avec l’arrêt automatique de la turbine, la puissance du réacteur a été automatiquement réduite conformément à la conception. Par la suite, une vanne de contrôle du système d’alimentation en eau a réagi tardivement, ce qui a entraîné une quantité d’alimentation en eau trop faible. En conséquence, le niveau dans la cuve du réacteur a baissé et le réacteur a été automatiquement arrêté.
La centrale nucléaire de Leibstadt a analysé le comportement du système et a remplacé ou adapté les composants défectueux. Les systèmes ont été à la fin contrôlés. Il a été possible de montrer qu’ils fonctionnent à nouveau de façon correcte. L’installation a été remise en fonctionnement le 31 décembre 2019.
INES: 0
En plus des mesures immédiates, la centrale nucléaire de Leibstadt a lancé des analyses approfondies du dysfonctionnement de la surveillance du fonctionnement des vannes et du contrôle de la pression de la vapeur d’appui du réservoir d’alimentation d’eau.
L’IFSN a jugé que les mesures prises par la centrale nucléaire de Leibstadt étaient fondamentalement appropriées, mais a exigé que les analyses pour la surveillance du fonctionnement des vannes soient complétées avec l’implication du fabricant et que le système d’alimentation en eau et la vanne de régulation concernée soient examinés.
L’évènement a eu une signification du point de vue de la sécurité technique. Cependant, les systèmes de sécurité ont fonctionné comme prévu et les objectifs de protection ont été atteints.
Evènement associé à une probabilité de l’endommagement du cœur de plus de 1 sur 100 millions
Arrêt automatique du réacteur de la centrale nucléaire de Leibstadt
Le réacteur de la centrale nucléaire de Leibstadt s’est arrêté rapidement ce matin. La cause exacte de cet arrêt rapide du réacteur est en cours de clarification. La protection de l’être humain et de l’environnement a été sans arrêt garantie.
L’IFSN rétrograde l’évènement lié aux barres de combustibles de la centrale nucléaire de Leibstadt
Les constats faits pour la première fois en 2014 sur certains assemblages combustibles de la centrale nucléaire de Leibstadt se sont révélés être d’une importance mineure pour la sécurité technique. L’IFSN reclasse donc l’évènement au niveau 0, et non plus au niveau 1 de l’échelle internationale INES.
Falsifications de protocoles à la centrale nucléaire de Leibstadt: l’IFSN dépose une plainte pénale
Un employé de la centrale nucléaire de Leibstadt est accusé de ne pas avoir effectué de nombreux tests de fonction sur des appareils mobiles de mesure des rayonnements et d’avoir falsifié les protocoles d’inspection. L’IFSN a dès lors déposé une plainte pénale.