Source: http://docplayer.se/17146584-Rattelse-komplettering.html
Timestamp: 2018-12-17 01:16:51+00:00
Document Index: 23967920

Matched Legal Cases: ['Domstolen ', 'Domstolen ', 'domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'Domstolen ', 'domstolen ']

1 NACKA TINGSRÄTT Enhet 3 Mål nr M Rättelse/komplettering Dom, Rättelse och komplettering, Beslutat av: rådmannen Anders Enroth På s. 2 i villkor 3 ska efter "mätutrustning" tilläggas: "i kraftvärmeverket". På s. 4 i villkor 9 ska efter "får inte" tilläggas: "per år".
2 1 NACKA TINGSRÄTT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr M SÖKANDE 1. E.ON Gas Sverige AB, Malmö 2. E.ON Värme Sverige AB, Malmö Ombud för båda: advokaten Per Molander c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box Stockholm SAKEN Uppförande och drift av anläggning för produktion av el, fjärrvärme och fordonsgas i Högbytorp Anläggnings ID: Koordinater (SWEREF 99): N: , E: DOMSLUT Tillstånd 1. lämnar E.ON Värme Sverige AB, nedan värmebolaget, och E.ON Gas Sverige AB, nedan gasbolaget, (nedan gemensamt sökandebolagen), tillstånd enligt miljöbalken att på fastigheterna Bro-Önsta 2:10 samt Klöv och Lilla Ullevi 1:7, båda belägna inom Högbytorps industriområde i Upplands-Bro kommun, uppföra och driva en anläggning för produktion av el, fjärrvärme och fordonsgas. 2. Produktionen av el och fjärrvärme får ske i en kraftvärmeanläggning med en installerad tillförd effekt om maximalt 120 MW och med en förbränning av högst cirka ton avfall per år, varav maximalt ton farligt avfall, fördelat på de avfallskategorier som anges i domsbilaga 1. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1104 Augustendalsvägen måndag fredag Nacka Strand 20 E-post: 08:30-16:00
3 NACKA TINGSRÄTT DOM M Produktionen av fordonsgas får ske i en biogasanläggning med tillhörande uppgraderingsanläggning genom biologisk behandling av maximalt ton avfall per år. Tid för idrifttagande av anläggningen Den tillståndsgivna miljöfarliga verksamheten ska vara igångsatt senast sju (7) år från det att denna dom vunnit laga kraft, annars förfaller tillståndet. Villkor Allmänt villkor 1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska anläggningen och verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen - utformas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökandebolagen uppgett eller åtagit sig i målet. Bränslen 2. Som bränsle i kraftvärmepannan får användas avfall, inklusive farligt avfall, i de mängder, kategorier och med de värmevärden som anges i domsbilaga 1. Efter tillsynsmyndighetens godkännande får även annat avfall användas som bränsle, under förutsättning att detta bedöms ha egenskaper som från miljöskyddssynpunkt är likvärdiga med de som anges i domsbilaga 1. Onormala driftförhållanden 3. Vid tekniskt oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i renings- eller mätutrustning får sådana utsläpp av föroreningar till luft och vatten som överskrider fastställda värden inte pågå under längre tid än fyra timmar i följd. Dessutom får den sammanlagda drifttiden under sådana förhållanden inte överstiga 60 timmar per år.
4 NACKA TINGSRÄTT DOM M Utsläpp till luft 4. Utsläppet till luft av kväveoxider (räknat som NO 2 ) från kraftvärmepannan får som årsmedelvärde inte överstiga 120 mg/nm 3 torr gas vid 11 % O 2. Mätning och uppfyllelsekontroll ska ske på det sätt som anges i NFS 2002: Utsläppet till luft av ammoniak från kraftvärmepannan får som årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/nm 3 vid 11 % O 2. Utsläppet ska mätas kontinuerligt. Uppfyllelsekontroll ska ske på det sätt som anges i NFS 2002: Vid förbränning av avfall, enbart eller i mix med andra bränslen, ska utsläppsgränsvärdena för utsläpp till luft från avfallsförbränningsanläggningar i NFS 2002:28, bilaga 5 tillämpas. Vid eldning i kraftvärmepannan av andra bränslen än avfallsbränslen får utsläppet till luft av kolmonoxid som dygnsmedelvärde inte överstiga 185 mg/nm 3 torr gas vid 11 % O 2. Mätning och uppfyllelsekontroll ska ske på det sätt som anges i NFS 2002: Biogasanläggningen ska utformas och drivas så att utsläppen av metan så långt som möjligt begränsas. I det fall enbart biogasanläggningen uppförs får läckaget av metan i restgasen från gasuppgraderingsanläggningen inte överstiga 1,0 procent av den ingående mängden metan i rågasen som årsmedelvärde. Gasbolaget ska genomföra systematisk läcksökning med avseende på metan och åtgärda påträffade läckor. Gasbolaget ska också utföra mätning av metanutsläppet i valda utsläppspunkter och med ledning av mätningarna systematiskt kvantifiera utsläppen av metan från biogasanläggningen. Intervall och utförande ska läggas fast i egenkontrollprogram. Resultaten av utförd läcksökning och utsläppskvantifiering, liksom av vidtagna åtgärder i utsläppsbegränsande syfte, ska redovisas i miljörapport. Utsläpp till vatten 8. Föroreningsinnehållet i behandlat rökgaskondensat, före utjämnings- och avskiljningsdammen, får som årsmedelvärden inte överskrida följande halter.
5 NACKA TINGSRÄTT DOM M Ämne Enhet Årsmedelvärden Suspenderade ämnen mg/1 10 Ammoniumkväve mg/1 10 Kvicksilver µg/l 0,5 Kadmium µg/l 1 Arsenik µg/l 5 Bly µg/l 10 Krom µg/l 10 Koppar µg/l 10 Nickel µg/l 10 Zink µg/l 100 ph i behandlat rökgaskondensat ska ligga i intervallet 6,5 11. Mätning och uppfyllelsekontroll ska ske på det sätt som anges i NFS 2002:28, ammoniumkväve ska därvid hanteras på samma sätt som metaller. 9. Utsläpp av renat rökgaskondensat och dagvatten till recipient får inte överskrida m 3 respektive m 3 under en rullande treårsperiod. ph i utgående vatten från utjämnings- och avskiljningsdammen ska ligga i intervallet 6, Oljeavskiljare ska förses med larm för hög oljenivå. Lukt och damning m.m. 11. Om verksamheten ger upphov till störande lukt eller damning i omgivningen ska tillsynsmyndigheten underrättas och sökandebolagen vidta effektiva motåtgärder. Åtgärder ska också vidtas till undvikande av nedskräpning i omgivningen.
6 NACKA TINGSRÄTT DOM M Buller 12. Verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 db(a) vardagar (kl ) 45 db (A) övrig tid (kl ) 40 db(a) nattetid (kl ) Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl ) inte överstiga 55 db (A). 13. Under byggtiden får den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiga 60 db(a) vardagar (kl ) 50 db(a) kvällstid (kl.19-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl ) 45 db(a) nattetid (kl ) samt lör-, sön- och helgdag (kl ) Under byggtiden får den momentana ljudnivån nattetid (kl ) vid bostäder inte överstiga 70 db(a). 14. De i villkor 12 och 13 angivna bullernivåerna ska kontrolleras antingen genom omgivningsmätningar eller genom närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tidsperioder som anges ovan. Kontroll av villkor 12 ska ske i samband med att respektive anläggning tas i drift och därefter när det skett väsentliga förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer. Kontroll av villkor 13 ska ske vid byggtidens början och därefter när det skett väsentliga förändringar i byggverksamheten som kan medföra ökade bullernivåer. Kemikalier och avfall 15. Hantering av avfall, som uppkommer vid driften, och kemikalier ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till dag- och spillvattennät eller icke hårdgjorda ytor förebyggs. Spill och läckage ska omgående samlas upp och tas om hand.
7 NACKA TINGSRÄTT DOM M Eldningsolja och flytande avfall ska lagras i dubbelmantlad eller invallad cistern som vid behov förses med påkörningsskydd. Uppsamlingsvolymen ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 procent av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Kontroll 16. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram av vilket det framgår hur verksamheten som helhet ska planeras och kontrolleras för att förebygga skadliga verkningar på människors hälsa och miljön och som möjliggör en bedömning av om villkoren och tillämpliga generella föreskrifter följs. Av kontrollprogrammet ska också framgå hur tillståndshavaren håller sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. I programmet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet har tagits i anspråk. 17. Det ska finnas dokumenterade rutiner för att säkerställa att inkomna avfallsbränslen inte innehåller annat avfall än vad som omfattas av tillståndet. 18. För kontroll av utsläppen till luft av dioxiner och furaner ska utrustning för kontinuerlig mätning installeras. Tillsynsmyndigheten får närmare avgöra hur provtagningen ska utformas, hur långa mätperioderna ska vara, hur ofta prover ska sändas för analys osv. Avveckling av verksamheten 19. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant sätt tillsynsmyndigheten bestämmer. Sökandebolagen, eller berört sökandebolag, ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om förorenade områden, inklusive byggnader, finns på fastigheten och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker, efter vederbörlig prövning enligt 10 kap. miljöbalken.
8 NACKA TINGSRÄTT DOM M Energieffektivitet 20. Förbränningen av avfall i kraftvärmeanläggningen ska ske med hög energieffektivitet. Utredningsvillkor och delegation 21. Bolagen ska undersöka flöde och föroreningsinnehåll samt ph i utgående vatten från utjämnings- och avskiljningsdammen. Resultaten ska tillställas tillsynsmyndigheten senast tre år efter att dammen tagits i drift. 22. Tillsynsmyndigheten bemyndigas med stöd av 22 kap 25 tredje stycket miljöbalken att godkänna avfallsbränslen enligt villkor 2 och att meddela föreskrifter om försiktighetsmått med anledning av; (a) sökandebolagens redovisning enligt villkor 21 ovan, (b) störande lukt och damning enligt villkor 11 samt (c) utsläpp från de två mindre pannorna. Verkställighetsförordnande Tillståndet får tas i anspråk omedelbart. Undantag från avfallsförbränningsföreskrifterna (NFS 2002:28) medger, med stöd av 26 NFS 2002:28, värmebolaget undantag från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid för kraftvärmepannan. Miljökonsekvensbeskrivning godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.
9 NACKA TINGSRÄTT DOM M YRKANDEN 1. E.ON Värme Sverige AB och E.ON Gas Sverige AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken att på fastigheterna Bro-Önsta 2:10 samt Klöv och Lilla Ullevi 1:7, båda belägna inom Högbytorps industriområde i Upplands-Bro kommun, uppföra och driva en anläggning för produktion av el, fjärrvärme och fordonsgas. 2. Produktionen av el och fjärrvärme avses ske i en kraftvärmeanläggning med en installerad tillförd effekt om maximalt 120 MW och med en förbränning av högst cirka ton avfall per år, varav maximalt ton farligt avfall, fördelat på de avfallskategorier som anges i ansökan. 3. Produktionen av fordonsgas avses ske i en biogasanläggning med tillhörande uppgraderingsanläggning genom biologisk behandling av maximalt ton avfall per år. 4. Sökandebolagen ansöker om undantag enligt 26 NFS 2002:28 från kravet i 25 samma föreskrift på kontinuerlig mätning av i vätefluorid i kraftvärmeanläggningen. 5. Sökandebolagen yrkar vidare (i) Att villkor och bemyndiganden föreskrivs i enlighet med vad som föreslås i ansökan; (ii) Att blivande tillstånd får tas i anspråk utan hinder av att det inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande); och (iii) Att igångsättningstiden fastställs till sju år från verkställbart tillstånd; och (iv) Att den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga B) godkänns.
10 NACKA TINGSRÄTT DOM M ANSÖKAN Sökandebolagen har fört sin talan i enlighet med vad som anges i ansökan, se domsbilaga 2 samt vad som anges under KOMPLETTERING OCH BEMÖTANDE och HUVUDFÖRHANDLINGEN. Villkorsförslag Bolagen har vid huvudförhandlingen inkommit med följande slutliga förslag till villkor för verksamheten. Allmänt villkor 1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska anläggningen och verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen - utformas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökandebolagen uppgett eller åtagit sig i målet. Bränslen 2. Som bränsle i samförbränningspannan får användas avfall, inklusive farligt avfall, i de mängder, kategorier och värmevärden som anges i bilaga C1 till ansökan. Efter tillsynsmyndighetens godkännande får även annat avfall användas som bränsle, under förutsättning att detta bedöms ha egenskaper som från miljöskyddssynpunkt är likvärdiga med de som anges i bilaga C1. Utsläpp till luft 3. Utsläppet till luft av kväveoxider (räknat som NO 2 ) från samförbränningspannan får som årsmedelvärde inte överstiga 120 mg/nm 3 torr gas vid 11 % O 2. Mätning och uppfyllelsekontroll ska ske på det sätt som anges i NFS 2002: Utsläppet till luft av ammoniak från samförbränningspannan får som årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/nm 3 vid 11 % O 2. Utsläppet ska mätas kontinuerligt. Uppfyllelsekontroll ska ske på det sätt som anges i NFS 2002:28.
11 NACKA TINGSRÄTT DOM M Vid eldning i samförbränningspannan av andra bränslen än avfallsbränslen, enbart eller i mix med avfallsbränslen, ska följande Kproc-värden (mg/nm 3 torr gas vid 11 % O 2 ) tillämpas för att bestämma utsläppsgränsvärden för angivna ämnen med ledning av formeln i bilaga 2 till NFS 2002:28. Mätning och uppfyllelsekontroll ska ske på det sätt som anges i NFS 2002:28: Kolmonoxid 185 Vätefluorid 1 Väteklorid 10 Totalt organiskt kol Biogasanläggningen ska utformas och drivas så att utsläppen av metan så långt som möjligt begränsas. Gasbolaget ska genomföra systematisk läcksökning med avseende på metan och åtgärda påträffade läckor. Gasbolaget ska också utföra mätning av metanutsläppet i valda utsläppspunkter och med ledning av mätningarna systematiskt kvantifiera utsläppen av metan från biogasanläggningen. Intervall och utförande ska läggas fast i egenkontrollprogram. Resultaten av utförd läcksökning och utsläppskvantifiering, liksom av vidtagna åtgärder i utsläppsbegränsande syfte, ska redovisas i miljörapport. I det fall enbart biogasanläggningen uppförs får läckaget av metan i restgasen från gasuppgraderingsanläggningen inte överstiga 1 procent av den ingående mängden metan i rågasen som årsmedelvärde. Utsläpp till vatten 7. Föroreningsinnehållet i behandlat rökgaskondensat får som årsmedelvärden inte överskrida följande haltvärden. Mätning och uppfyllelsekontroll ska ske på det sätt som anges i NFS 2002:28, ammoniumkväve ska därvid hanteras på samma sätt som metaller:
12 NACKA TINGSRÄTT DOM M Ämne Enhet Årsmedelvärden Suspenderade ämnen mg/1 10 Ammoniumkväve, NH 4 -N mg/1 10 Kvicksilver µg/l 0,5 Kadmium µg/l 1 Arsenik µg/l 5 Bly µg/l 10 Krom µg/l 10 Koppar µg/l 10 Nickel µg/l 10 Zink µg/l 100 ph i behandlat rökgaskondensat ska ligga i intervallet 6, Sökandebolagen ska undersöka flöde och föroreningsinnehåll samt ph i utgående vatten från utjämnings- och avskiljningsdammen. Resultaten ska tillställas tillsynsmyndigheten senast tre år efter att anläggningen tagits i drift. Lukt och damning m.m. 9. Om verksamheten ger upphov till störande lukt eller damning i omgivningen ska tillsynsmyndigheten underrättas och sökandebolagen vidta effektiva motåtgärder. Åtgärder ska också vidtas till undvikande av nedskräpning i omgivningen. Buller 10. Buller från anläggningen får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 db(a) vardagar (kl ) 45 db (A) övrig tid (kl ) 40 db(a) nattetid (kl )
13 NACKA TINGSRÄTT DOM M Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl ) inte överstiga 55 db (A). 11. Under byggtiden får buller från anläggningen inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 60 db(a) vardagar (kl ) 50 db(a) kvällstid (kl.19-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl ) 45 db(a) nattetid (kl ), samt lör-, sön- och helgdag (kl ) Under byggtiden får den momentana ljudnivån nattetid vid bostäder inte överstiga 70 db(a). 12. De i villkor 10 och 11 angivna bullernivåerna ska kontrolleras antingen genom omgivningsmätningar eller genom närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tidsperioder som anges ovan. Skulle kontroll utvisa att angivna värden överskrids ska uppföljande kontroll utföras inom tid som tillsynsmyndigheten bestämmer; - vid den uppföljande kontrollen får värdena inte överskridas. Kontroll ska ske i samband med att anläggningen tas i drift och därefter när det skett väsentliga förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer. Kemikalier och avfall 13. Hantering inom anläggningen av avfall, som uppkommer vid driften, och kemikalier ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till dag- och spillvattennät eller icke hårdgjorda ytor förebyggs. Spill och läckage ska omgående samlas upp och tas om hand. Eldningsolja och flytande avfall ska lagras i dubbelmantlad eller invallad cistern som vid behov förses med påkörningsskydd. Uppsamlingsvolymen ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 procent av volymen av övriga behållare inom samma invallning.
14 NACKA TINGSRÄTT DOM M Kontroll 14. För verksamheten ska finnas egenkontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren och tillämpliga generella föreskrifter följs. I programmet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Programmet ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet har tagits i anspråk. Driftstörningar i kraftvärmeanläggningen 15. Skulle tekniskt oundvikligt driftstopp, driftstörning eller fel i mätutrustning inträffa som för med sig att utsläppsgränsvärdena till luft eller vatten överskrids, får förbränningen av avfall i kraftvärmeanläggningen inte fortsätta i längre tid än 4 timmar i följd. Den sammanlagda driftstiden i kraftvärmeanläggningen under sådana förhållanden får inte heller överstiga 60 timmar per år. Avveckling av verksamheten 16. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant sätt tillsynsmyndigheten bestämmer. Sökandebolagen, eller berört sökandebolag, ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om förorenade områden, inklusive byggnader, finns på fastigheten och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker, efter vederbörlig prövning enligt 10 kap. miljöbalken. Energieffektivitet 17. Förbränningen av avfall i kraftvärmeanläggningen ska ske med hög energieffektivitet. Bemyndiganden Sökandebolagen föreslår att tillsynsmyndigheten med stöd av 22 kap 25 tredje stycket miljöbalken bemyndigas att godkänna avfallsbränslen enligt villkor 2 och att meddela föreskrifter om försiktighetsmått med anledning av; (a) sökandebolagens redovisning enligt villkor 6 och 8, samt (b) störande lukt och damning enligt villkor 9
15 NACKA TINGSRÄTT DOM M INKOMNA YTTRANDEN Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Energimarknadsinspektionen, SGU Sveriges Geologiska Undersökning och Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de avstår från att yttra sig. Försvarsmakten och SMHI-Sveriges meteorlogiska och hydrologiska institut har meddelat att de inte har något att erinra mot ansökan. Jordbruksverket har meddelat att verket endast lämnar synpunkter i tillståndsärenden som rör jordbruksverksamhet. Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. 1. Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2002:28) om avfallsförbränning utgör en lägsta kravnivå. I den enskilda prövningen kan strängare krav föreskrivas. Bolagen bör precisera förbränningsbetingelserna som särskilda åtaganden så att de därmed omfattas av det allmänna villkoret. Individuella villkor för utsläpp till luft bör anpassas till vald teknik för förbränning och rening. 2. Särskilda utsläppsvillkor för kväveoxider och ammoniak bör utgöra årsmedelvärden. 3. För utsläpp av stoft bör gälla 10 mg/m 3 ntg som månadsmedelvärde. 4. För utsläpp av kolmonoxid, tungmetaller och dioxiner bedömer Länsstyrelsen att slutliga villkor bör kunna skjutas upp under en prövotid. Länsstyrelsen har även föreslagit att bolagen ska belysa möjligheten att ha kontinuerlig provtagning av utsläpp till luft av dioxiner och furaner, vilket Naturvårdsverket angivit som mål för avfallsförbränningsanläggningar i den nationella avfallsplanen.
16 NACKA TINGSRÄTT DOM M Bolagen bör föreslå villkor för utsläpp av kväveoxider från eldning med biogas och olja i de mindre pannorna. Det kan överlåtas till tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva villkor för utsläpp från de mindre pannorna. 6. Förutom utsläpp av metan från uppgraderingsanläggningen bör om möjligt även övriga utsläpp från biogasanläggningen avledas till kraftvärmeverket. 7. Metanutsläppet från gasuppgraderingen bör inte överstiga 0,5 % av inkommande rågasmängd. För biogasanläggningen som helhet bör läckage och andra utsläpp av producerad metangas sammantaget uppgå till högst 1,0 % av den ingående mängden metan i producerad rågas. Volymen producerad gas bör kontrolleras och journalföras. 8. Bolagen bör upprätta en detaljerad ritning över anläggningen där möjliga utsläppskällor med systematiska utsläpp markeras. Metanutsläppen i dessa punkter bör mätas och beräknas. Vid överproduktion eller andra störningar i produktionen av biogas bör gas samlas upp och omhändertas. 9. Producerad gas (rågas och uppgraderad gas) som inte kan nyttiggöras bör samlas ihop och förbrännas. Volym förbränd/avfacklad gas bör kontrolleras och journalföras. 10. Luft från samtliga anläggningsdelar som kan innehålla illaluktande ämnen bör samlas upp och ledas till planerad avfallspanna, renas i kolfilter eller annan reningsteknik med motsvarande effekt. Uppkommer luktolägenheter från verksamheten bör åtgärder omgående vidtas. Beslut om ytterligare villkor kan lämpligen överlåtas till tillsynsmyndigheten. 11. Länsstyrelsen ska vid tillsynsbesök ges möjlighet att få ta del av gällande spridningsavtal.
17 NACKA TINGSRÄTT DOM M Förutom bolagens åtagande om att utsläpp av dagvatten och rökgaskondensat normalt inte kommer att ske till Mälaren bör de flöden som bolagen redovisat utgöra högsta tillåtna utsläpp under en rullande treårsperiod och ph ej bör överstiga 9 i det samlade vattenutsläppet till Mälaren. 13. Oljeavskiljare bör förses med larm för hög oljenivå. 14. Ammoniumkväve i rökgaskondensatet bör ständigt hållas på en låg nivå. Utsläppsvillkor för ammoniumkväve bör därför utgöra dygns- och månadsmedelvärde. För rökgaskondensat bör även gälla utsläppsvillkor för dioxiner och ph. 15. Föroreningshalterna i dagvatten bör följas upp under en prövotid av tre år från det att anläggningen tagits i drift. Beslut om de villkor som därefter behövs bör kunna överlåtas till tillsynsmyndigheten. 16. Bolagen bör tydliggöra om verksamheten skulle kunna medföra någon annan risksituation, som hittills inte är beaktad, i det fall kryoteknik väljs samt hur detta kommer att hanteras. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun Kommunen har inga synpunkter mot etableringen av den ansökta anläggningen. Dock bör bolagen uppmärksamma möjligheterna till användande av järnvägstransporter till anläggningen med hänsyn till att ungefär halva mängden avfallsbränsle bedöms importeras eller transporteras långväga inom landet. Nämnden anser att det är positivt att sträva efter så låga metangasutsläpp som möjligt från biogasanläggningen och att tillståndet bör ha ett tydligt utsläppsvillkor som kan fastställas efter en prövotid. Nämnden anser, i likhet med länsstyrelsen, att bolaget bör kunna medges att under en prövotid mäta och beräkna storleken på metangasutsläpp i olika riskpunkter på biogasanläggningen. Under prövotiden bör
18 NACKA TINGSRÄTT DOM M bolaget utreda möjligheten att begränsa metanutsläpp till 0,5 % av inkommande rågasmängd. KOMPLETTERING OCH BEMÖTANDE Utsläpp till vatten av rökgaskondensat - villkorsförslag 8 Sökandebolagen föreslår att villkor 8 kompletteras med en föreskrift om att ph i behandlat rökgaskondensat ska ligga i intervallet 6,5-11. Dagvatten - nytt villkor Sökandebolagen föreslår ett nytt villkor och ett bemyndigande med följande innehåll: Bolagen ska undersöka föroreningsinnehållet i dagvatten från anläggningen. Resultaten ska tillställas tillsynsmyndigheten senast tre år efter att anläggningen tagits i drift. Tillsynsmyndigheten bemyndigas att meddela villkor om försiktighetsmått och ytterligare åtgärder med anledning av sökandebolagens redovisning av dagvattnets föroreningsinnehåll. Synpunkter på Länsstyrelsens yttrande (motsvarande de punkter som Länsstyrelsen angett i sitt yttrande). 1. Bolagen kommer givetvis att följa gällande bestämmelser. Industriutsläppsdirektivet (IED) kommer att gälla för anläggningen då det implementeras i svensk lagstiftning. Bolagen har frivilligt beslutat att dimensionera panna med kringutrustning så att villkoren för förbränning av hushållsavfall enligt kraven i förordning och föreskrifter för avfallsförbränning kommer att uppfyllas. Detta frivilliga åtagande betyder att förbränningsbetingelserna enligt driftvillkoren för avfall som anges i föreskriften kommer att uppfyllas vid förbränning av hushållsavfall.
19 NACKA TINGSRÄTT DOM M När nu gällande föreskrifter för avfallsförbränning ersätts av industriutsläppsdirektivet kommer givetvis det senare att gälla. Bolagen anser att preciseringen av förbränningsbetingelser som redan har angivits är tillräckliga och att det inte behöver föreskrivas några särskilda villkor om detta, utan att det allmänna villkoret är tillräckligt. Bolagen anser att nivåerna som anges i nuvarande och kommande bestämmelser redan är långtgående och väl överensstämmer med anläggningens prestanda. Bolagen har redovisat att valda tekniker är väl i nivå med BAT. För kväveoxider anser dock bolagen att lägre utsläpp kan nås, speciellt under en längre tidsperiod som ett år. Därför föreslås ett årsvärde som ett komplement till utsläppsvärdena i föreskrifterna, vilka är angivna på kort tidsbasis. Bolagen anser att beskriven teknik och redovisade utsläpp omfattas av det allmänna villkoret. 2. Bolagen har valt nivå på villkoren baserat på en längre tidsperiod, såsom ett år. Villkoren är att se som komplement till de frekvenser som anges i bestämmelser för avfalls- och samförbränningsanläggningar, vilka är på kortare tidsbasis. Detta gäller speciellt för villkor kopplade till kväveoxider och rening av dessa. Utsläppen av kväveoxider beror bland annat på vid vilken last pannan körs och andra driftsbetingelser som inte direkt är kopplade till pannan. Bolagen vidhåller sitt förslag med kompletterande villkor för kväveoxider och ammoniak (ingår ej i föreskrifterna) angivet som årsmedelvärde. 3. K avfall för stoft är 10 mg/m 3 ntg vid 11 % O 2 som dygnsmedelvärde. Dygnsmedelvärdet för K proc är, enligt NFS 2002: 28, 30 mg/m 3 ntg vid 6 % O 2 vilket motsvarar 20 mg/m 3 ntg vid 11 % O 2. Enligt IED kommer stoftvärdet för K proc för nya anläggningar att sänkas till 20 mg/m 3 ntg vid 6 % O 2 vilket motsvarar 13 mg/m 3 ntg vid 11 % O 2 som dygnsmedelvärde. Bolagen anser därför att gällande och kommande bestämmelser väl kommer att reglera utsläpp av stoft. 4. Bolagen anser inte att det råder några osäkerheter, utan att valda tekniker är kända med väldokumenterad god prestanda. Tekniker och utsläppsnivåer jämfört
20 NACKA TINGSRÄTT DOM M med BREF-dokumentet finns redovisade i Tekniska beskrivningen. Bolagen anser därmed att det inte är motiverat med någon prövotid. 5. I den Tekniska beskrivningen anges att två pannor om vardera cirka 5 MW kommer att installeras, en för deponigas och för lättare eldningsolja. I Broanläggningen finns två pannor där deponigas är huvudbränsle, 5 respektive 10 MW och en panna där olja är huvudbränsle, 12 MW. I anläggningen i Bro har under senare år eldats GWh deponigas och cirka 10 GWh olja, eldningsolja eller bioolja. Totalt bedöms cirka 3 procent av den totala energitillförseln i den planerade kraftvärmeanläggningen, vilket motsvarar cirka 15 GWh, ske till dessa två mindre pannor. Användningen av deponigas kommer att utgöra huvuddelen och användningen av eldningsolja normalt mindre än 1 GWh. Pannan för eldningsolja kommer endast att vara reserv med mycket korta drifttider. Sammansättningen i deponigasen kan förväntas att ändras över tiden. Dessutom minskar produktionen av deponigas successivt. Bolagen anser att villkor för kväveoxider inte bör föreskrivas för dessa två pannor, utan avser i stället att mäta kväveoxidutsläppen vid periodiska kontroller, en mätning under första driftsåret och därefter med viss regelbundenhet (till exempel vart tredje år). I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas att halterna av svaveldioxid i omgivningsluften är låg och att miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal. Eftersom det finns styrmedel som gör att svavelhalten i olja, Eo l, normalt är max 0,05 viktsprocent svavel, och att utsläppen kommer att vara mycket små av en förorening som inte bedöms ge någon miljöpåverkan anser bolagen att det inte finns någon anledning att föreskriva ett anläggningsspecifikt villkor för svavelhalt i eldningsoljan. 6. Som redovisats i Tekniska beskrivningen avser bolagen att ansluta biogasanläggningen till det s.k. "Frivilliga åtagandet" vilket innebär ett systematiskt arbete med att kartlägga och åtgärda eventuella utsläpp av metan.
21 NACKA TINGSRÄTT DOM M Dessutom kommer ventilationsluften från processhallen att användas som förbränningsluft i kraftvärmeanläggningen. Detta görs i luktreduktionssyfte, men innebär även en förbränning av ett eventuellt metanläckage. 7. I tidigare komplettering föreslog bolagen följande villkor för det fall att enbart biogasanläggningen byggs: "I det fall enbart biogasanläggningen uppförs får metanläckaget från uppgraderingsanläggningen inte överstiga 1 procent av ingående mängd metan i rågasen räknat som årsmedelvärde. " Frågan om villkor för utsläpp av metan från en anläggning för gasuppgradering har nyligen prövats av mark- och miljödomstolen, se mål M (Hallsta pappersbruk), där begränsningsvärdet bestämdes till 1 procent. Bolagen anser därför att bolagens förslag ovan är väl avvägt. Ett villkor som omfattar metanutsläppet från hela biogasanläggningen går inte att kontrollera eftersom producerad mängd rågas inte går att mäta. Anledningen till att det inte går att mäta mängd rågas är att det inte går att göra en gasbalans över hela anläggningen eftersom det sker en gasproduktion i anläggningen. Om ett villkor föreskrivs där läckaget anges som andel av rågasmängden, bör det i så fall definieras för uppgraderingsanläggningen. För att minimera förlusten av metan i en biogasanläggning ska det finnas driftrutiner och egenkontroll för anläggningen som säkerställer att de ställen där det finns risk att metangas kan läcka regelbundet ska kontrolleras, exempelvis flänsförband, ventiler och axelgenomföringar. Om ett läckage upptäcks ska det åtgärdas omgående. Detta är också avsikten med branschens s.k. "Frivilliga åtagande". Genom samlokaliseringen av kraftvärme- och biogasanläggningen möjliggörs en förbränning av restgasen från uppgraderingen och på så sätt elimineras utsläppen av metan från uppgraderingen. Eftersom all restgas förbränns anser bolagen att det inte
22 NACKA TINGSRÄTT DOM M är motiverat att föreskriva ett villkor för utsläpp av metan om kraftvärmeanläggningen också byggs. Eftersom det är mängden såld metan som genererar intäkt för biogasanläggningen så ligger det i verksamhetsutövarens intresse att så liten andel som möjligt blir förluster. Därmed kommer verksamhetsutövaren att optimera uppgraderingen så att metanförlusterna blir så låga som möjligt och att övriga metanutsläpp minimeras. Ytterligare skärpning av krav på metanutsläppet från uppgraderingsanläggningen jämfört med bolagens förslag, från 1 % av inkommande metanmängd till 0,5 % av inkommande metanmängd, innebär en minskning av utsläppet av koldioxidekvivalenter på cirka 700 ton per år. Detta kan jämföras med den reduktion av koldioxidekvivalenter som uppnås genom att den producerade biogasen ersätter fossila drivmedel. En ersättning av 90 GWh fossila drivmedel med förnybart drivmedel innebär en minskad emission av cirka ton fossil koldioxid per år. I relation till den denna reduktion motsvarar 700 ton knappt 3 %. Med 1 % som villkorsnivå på metanutsläppet finns flera möjliga uppgraderingsmetoder att välja på vid upphandlingen. En ytterligare skärpning av kravet begränsar valet av uppgraderingsmetoder alternativt måste extra utrustning installeras för att förbränna restgasen vilket dels innebär en kostnadsökning men framförallt innebär det att elektricitet måste tillföras vid förbränningen eftersom gasen har så låg metanhalt. En ökad elanvändning innebär emission av fossil koldioxid. Bolagen menar därmed att det av miljöskäl inte är motiverat med lägre krav än 1 %. Sammantaget anser bolagen att det inte är motiverat att föreskriva ett villkor för utsläpp av metan när kraftvärmeanläggningen också byggs, eftersom all restgas då förbränns. Vidare vidhåller bolagen föreslaget villkor för fallet då enbart biogasanläggningen byggs.
23 NACKA TINGSRÄTT DOM M Inga systematiska utsläpp av metan förekommer i biogasanläggningen. Anläggningens driftrutiner och egenkontroll säkerställer att de ställen där metangas kan läcka, exempelvis flänsförband, ventiler och axelgenomföringar, regelbundet kontrolleras samt att åtgärder vidtas så fort ett läckage upptäcks. Som tidigare nämnts avser E.ON Gas Sverige AB att ansluta biogasanläggningen till det s.k. "Frivilliga åtagandet" vilket innebär ett systematiskt arbete med att kartlägga och åtgärda eventuella utsläpp av metan. Som angivits i Tekniska beskrivningen kommer gassystemet att vara anslutet till kraftvärmeanläggningen för avledning och förbränning av gasen då behov uppstår t.ex. vid överproduktion eller driftstörning. Närmare reglering sker inom ramen för egenkontroll. 9. I Tekniska beskrivningen beskrivs att anläggningen kommer att vara utrustad med en gasfackla som kan förbränna hela den producerade gasvolymen. Volym förbränd/ facklad gas kommer att kontrolleras och journalföras. 10. Lagring av fasta råvaror till biogasanläggningen sker inomhus i mottagningshallen, lagring av flytande råvaror sker i tank. Mottagningshallen kommer att ha ett ventilationssystem där ventilationsluften behandlas genom förbränning i kraftvärmeanläggningen eller renas på annat sätt när kraftvärmeanläggningen inte är i drift, till exempel i kolfilter. Lagring av biogödseln sker i täckta behållare. Täckning kan t.ex. ske med duk eller annan lämplig lösning. Bolagen beskriver i olika delar av ansökan risken att luktstörningar kan uppstå och förslag till åtgärder för att minska risken för. Anläggningen kommer att byggas för att begränsa risken för att luktstörningar ska uppkomma. Vidare kommer det att finnas rutiner som syftar till att minimera risken för att störningar förekommer. Bolagen vidhåller det föreslagna villkor 9 och anser att det tillsammans med det allmänna villkoret är tillräckligt.
24 NACKA TINGSRÄTT DOM M En grundläggande förutsättning för biogasproduktionen är att det finns avsättning för biogödseln. Gasbolaget kan inte producera mer biogas än det finns avsättningsmöjligheter för biogödseln. Avtal med lantbrukare som säkerställer och garanterar att det finns tillräcklig spridningsareal är således avgörande för produktionen i biogasanläggningen. Bolagen har spridningsavtal för den biogödsel som produceras i de biogasanläggningar som bolagen redan driver. 12. Normalt kommer inget utsläpp att ske till Mälaren. Enligt ansökan kan utsläppen till Mälaren av renat rökgaskondensat vara m 3 per år och mängden dagvatten m 3 per år. Bolagen anser att det inte behöver föreskrivas något särskilt villkor utan hänvisar till det allmänna villkoret. 13. Bolagen accepterar Länsstyrelsen förslag om oljelarm. Normalt är oljeavskiljare försedda med oljelarm och det kommer att installeras vid anläggningen. 14. Normalt sker inget utsläpp till Mälaren. Bolagen kommer att eftersträva en låg nivå av ammoniumkväve i rökgaskondensatet. Utrustning kommer att installeras för långtgående rening av ammoniumkväve i rökgaskondensatet som ger mycket låga utsläpp. Processen för att reducera utsläppet kan dock vara svår att reglera så att en konstant nivå erhålls. Mot bakgrund av dessa faktorer vidhåller bolagen att villkor för ammoniumkväve i rökgaskondensatet ska gälla som årsmedelvärde. Utsläppsgränsvärden för dioxiner i rökgaskondensatet återfinns i gällande föreskrifter och kommande bestämmelser. Bolagen anser inte att det är motiverat med ytterligare villkor. Bolagen accepterar länsstyrelsens önskemål om villkor för ph i rökgaskondensatet och föreslår att ph ska hållas mellan 6,5 och Bolagen accepterar att följa upp föroreningshalten i utgående vatten. Av praktiska skäl föreslås att uppföljningen sker av vatten som släpps ut från dammen
25 NACKA TINGSRÄTT DOM M till Mälaren. Uppföljningen sker under en treårsperiod och resultaten från mätningarna redovisas till tillsynsmyndigheten. 16. Kryoteknik är inte längre aktuell som uppgraderingsteknik i biogasanläggningen. Synpunkter på Bygg- och miljönämndens i Upplands-Bro kommun yttrande Bolagen kommer fortlöpande att uppmärksamma möjligheten till järnvägstransporter. Transporter både till och från anläggningen och de största mängderna som transporteras är bränsle till kraftvärmeanläggningen, råvaror till biogasanläggningen, fordonsgas och biogödsel från biogasanläggningen samt restprodukter i form av askor och reningsprodukter från kraftvärmeanläggningen. Bedömningen av förväntade transportavstånd som redovisas i bilaga till ansökan ger att mängderna där transportavståndet antas vara mer än cirka 10 mil är cirka 93 tusen ton av totalt 485 tusen ton som transporteras till eller från anläggningen. HUVUDFÖRHANDLINGEN Domstolen har hållit huvudförhandling och syn i målet. Nedan redogörs för vad som framkommit vid huvudförhandlingen. Biogasanläggningen Lagring av avfall Bolagen anger att avfall till biogasanläggningen inte kommer att lagras utomhus. Vid driftstörningar i biogasanläggningen kan avfall skickas till andra E.ONanläggningar alternativt kan avfallet styras över till kraftvärmeverket. Biogödsel Bolagen anger att det finns flera alternativ till att använda biogödsel för spridning på åkrar, t.ex. kompostering, avvattning, jordförbättring. Det finns även möjlighet att ersätta konstgödsel med biogödsel.
26 NACKA TINGSRÄTT DOM M Länsstyrelsen frånfaller yrkandet om lagring av biogödsel med tätt tak då bolagen anger att det inte avgår metan från biogödseln. Kraftvärmeverket Lagring av avfall Bolagen anger att en yta om 2,5 ha kommer att finnas för lagring av avfall till kraftvärmeverket (hushållsavfall och verksamhetsavfall). Balningen av avfall sker inomhus i en hall ton hushållsavfall kan komma att lagras utomhus, balat, motsvarar mer än en månads drift i kraftvärmeverket. Balarna med hushållsavfall kommer att lagras utomhus på ett område om ca 1 hektar. Bolagen anser att elproduktion på sommaren och samarbete med andra anläggningar kan förhindra/minska behovet av utomhuslagring av hushållsavfall. Utsläpp till luft Bolagen anger att inga speciella hinder finns mot att tillämpa NFS 2002:28, bilaga 5 för förbränning av alla typer av avfall. Bolagen framför med anledning av diskussionen om klassning av kraftvärmeverket att det främst är viktigt att Kproc CO vid eldning av enbart icke avfallsbränslen kvarstår. Bolagen redovisar förutsättningar för kontroll av dioxiner och furaner. Bolaget anser det inte rimligt att ålägga enskild anläggning detta. Utsläpp till vatten Bolagen anger att häftiga regn som ger höga dagvattenflöden kan medföra att utsläpp till recipient måste ske. Rökgaskondenseringen kan dock stoppas för att förhindra utsläpp i recipient. Sökandebolagen har efter huvudförhandlingen kompletterat ansökan enligt följande. 1. Bolagen har redovisat de förväntade utsläppen från kraftvärmeanläggningen. Som dygnsmedelvärden under drifttiden, ligger de väl inom ramen för de dygnsmedelvärden som anges i tillämpliga BREF-dokument.
27 NACKA TINGSRÄTT DOM M Villkor för metanutsläpp Bolagen har lämnat en redogörelse för hur metangasutsläppet har hanterats vid de prövningar som sökandebolagen tidigare hänvisat till och som länsstyrelsen åberopade vid huvudförhandlingen. Sökandebolagen vidgår att det i och för sig är tekniskt möjligt att installera utrustning så att metanhalten i restgasen från gasuppgraderingen med säkerhet understiger 0,5 procent. Det kan ske antingen genom val av viss processutrustning (i första hand s.k. aminteknik) eller genom efterförbränning av restgasen. Sökandebolagen anser att det är direkt olämpligt att vid upphandling av utrustning vara hänvisad till en viss specifik processteknik. Efterförbränning av restgasen för reduktion av metanutsläppet innebär andra miljökonsekvenser varför sådan utrustning är motiverad enbart när även andra miljöfördelar kan uppnås. Vidare ligger majoriteten av de av länsstyrelsen åberopade biogasanläggningarna i anslutning till fjärrvärmenät där den energi som genereras vid aminprocessen kan nyttiggöras. Så är inte fallet i Högbytorp, eftersom fjärrvärmeanslutning endast kommer att ske om kraftvärmeanläggningen uppförs och villkoret enbart tar sikte på en situation när kraftvärmeanläggningen inte uppförs. I situationen med enbart en biogasanläggning kommer det inte heller att finnas tillräckligt stort behov av energi för lokaluppvärmning. En aminprocess kommer alltså att generera ett överskott av energi som inte kan nyttiggöras. Som visas i kompletteringen kan ett utsläppsvillkor om 0,5 procent istället för 1 procent även medföra ett ökat utsläpp av växthusgaser med ca 900 ton koldioxidekvivalenter per år. När det gäller energibalansen bör också framhållas att en efterförbränning kräver tillskott av energi, antingen i form av elenergi eller producerad gas. Behovet av tillförd energi innebär ett tillskott av koldioxid till atmosfären i samband med elproduktionen. Kostnaden för installation av efterförbränning är betydande, de ökade årliga driftskostnaderna för biogasproduktionen kan uppskattas till nästan kr.
28 NACKA TINGSRÄTT DOM M Räknat per ton koldioxidekvivalenter blir kostnaden därmed mångdubbelt större än för motsvarande mängd utsläppsrätter. Det ovan anförda innebär sammantaget att miljönyttan med att för Högbytorpsanläggningen föreskriva strängare utsläppsvillkor än vad sökandebolagen medgett (1 procent) starkt kan ifrågasättas. Miljönyttan med efterförbränning överväger definitivt inte de ökade kostnaderna. Som anförts ovan är det vidare direkt olämpligt att föreskriva villkor som begränsar valet av processteknik. Sökandebolagen anser därför att sökandebolagens förslag motsvarar BAT och är rimligt vid en avvägning enligt 2 kap. 3 och 7 miljöbalken. DOMSKÄL Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller de krav som kan ställas med stöd av 6 kap. miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen ska därför godkännas. Tillåtlighet Tillåtligheten beträffande den ansökta verksamheten har i huvudsak inte ifrågasatts av remissmyndigheterna. konstaterar att planerad lokalisering av den ansökta verksamheten inte strider mot gällande översiktsplan ÖP I förslag till ny översiktsplan ÖP 2010, anges området som möjligt för att lokalisera miljö- och energiföretag. Området för den planerade verksamheten är i nuläget inte detaljplanelagt. Beslut om detaljplan planeras till hösten Domstolen ser stora fördelar med den föreslagna samlokaliseringen av det planerade kraftvärmeverket och biogasanläggningen. Den innebär bl.a. möjlighet till gemensamma anläggningsdelar och fördelar med avseende på transportbehovet i och med närheten till Ragn-Sells avfallsbehandlingsanläggning vid Högbytorp.
29 NACKA TINGSRÄTT DOM M Den slutliga recipienten för verksamhetens utsläpp till vatten är Broviken i Mälaren. Broviken ingår i vattensystemet Mälaren Görväln som har en god ekologisk och kemisk status. Däremot klassas miljögifter som ett miljöproblem för vattenförekomsten på grund av förhöjda halter av kvicksilver. Enligt Vatteninformationssystem i Sverige (VISS, 2011) föreligger ingen risk för att Mälaren-Görväln inte ska uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk och kemisk status, exklusive kvicksilver Utsläppen till luft från den sökta verksamheten bedöms inte påverka möjligheterna att innehålla aktuella miljökvalitetsnormer. Broviken ingår i även ett Natura 2000-område. Verksamheten bedöms dock inte innebära sådan skada som aktualiserar tillståndsplikt enligt 7 kap. 28 a MB. Sammantaget anser mark- och miljödomstolen att det inte föreligger något hinder mot det sökta tillståndet i sin helhet på grund av de allmänna hänsynsreglerna och planbestämmelserna i 2 kap. MB eller hushållningsbestämmelserna i 3 kap. och 4 kap. samma balk. Tillstånd kan därmed lämnas till den sökta verksamheten på de villkor som redovisas i domslutet. Villkor Kraftvärmeverket Utsläpp till luft Klassning av kraftvärmepannan - utsläppskrav Bolagen har i ansökan angivit att kraftvärmeanläggningen omfattas av föreskrifterna om avfallsförbränning, främst Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2002:28) om avfallsförbränning. Bolagen har, med anledning av klassning av kraftvärmeverket, slutligen accepterat att NFS 2002:28, bilaga 5 för förbränning av avfall, kan tillämpas när avfallsbränslen används vid kraftvärmeverket, med eller utan icke avfallsbränslen. Även vid förbränning av enbart icke avfallsbränslen kan dessa bestämmelser tillämpas. Bolagen har dock anfört att 185 mg/nm 3 torr gas vid 11 % O 2 ska gälla för kolmonoxid när icke avfallsbränslen används i kraftvärme-
30 NACKA TINGSRÄTT DOM M pannan. Länsstyrelsen har godtagit att utsläppsvärdena bestäms på det sätt som bolagen slutligen har anfört. Domstolen ser positivt på att bolagets godtagit att tillämpa avfallsförbränningskraven (NFS 2002:28, bilaga 5) för samtliga bränslen. De av bolagen föreslagna utsläppsvillkoret för kolmonoxid vid förbränning av enbart icke avfallsbränslen kan godtas. Kväveoxider och ammoniak Bolagen har utöver kraven i NFS 2002:28, bilaga 5 föreslagit årsmedelvärden för kväveoxider och ammoniak. För kväveoxider (räknat som NO 2 ) föreslås 120 mg/nm 3 torr gas vid 11 % O 2 och för ammoniak föreslås 10 mg/nm 3 vid 11 % O 2. Länsstyrelsen har godtagit bolagens förslag. Bolagen har redovisat ett förväntat årsmedelvärde på 92 mg/nm 3 vid 11 % O 2. Domstolen anser att det är rimligt med en viss marginal mellan det förväntade utsläppen och begränsningsvärdet och kan därför godta bolagens förslag till årsmedelvärde för kväveoxider. För ammoniak har bolagen redovisat ett förväntat årsmedelvärde på 5 mg/nm 3 vid 11 % O 2 som årsmedelvärde. Domstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att bolagens förslag till årsmedelvärde för ammoniak kan godtas. Svaveldioxid Bolagen har hänvisat till utsläppskraven för svaveldioxid i föreskrifterna NFS 2002:28 om avfallsförbränning, bilaga 5. Länsstyrelsen har godtagit detta. Domstolen instämmer i Länsstyrelsens bedömning och kan godta att inga villkor utöver bestämmelserna i de aktuella föreskrifterna föreskrivs för utsläppet av svaveldioxid.
31 NACKA TINGSRÄTT DOM M Stoft Bolagen har hänvisat till utsläppskraven för stoft i föreskrifterna NFS 2002:28 om avfallsförbränning, bilaga 5 d.v.s. 10 mg/m 3 ntg vid 11 % O 2 som dygnsmedelvärde. Länsstyrelsen har slutligen angivit att avfallsförbränningskraven bör gälla vid förbränning av samtliga bränslen. Domstolen anser liksom länsstyrelsen att bolagens förslag om villkor för utsläpp av stoft kan godtas. Kolmonoxid, tungmetaller och dioxiner Länsstyrelsen har föreslagit att slutliga villkor för utsläpp av kolmonoxid, tungmetaller och dioxiner bör skjutas upp under en prövotid. Bolagen har motsatt sig detta förslag och har ansett att det inte är motiverat med någon prövotid då det inte råder några osäkerheter vad gäller valda tekniker och prestanda. Bolagen har slutligen medgivit att NFS 2002:28, bilaga 5 kan tillämpas för alla bränslen utom vad gäller dygnsmedelvärdet för kolmonoxid. Bolaget vidhåller att, när endast icke avfallsbränslen används, ska 185 mg/m 3 vid 11 % O 2 gälla som dygnsmedelvärde. Domstolen kan konstatera att bolagen har redovisat förväntade dygnsmedelvärden för kolmonoxid på 5-50 mg/m 3 vid 10 % O 2 vid inblandning av avfallsbränslen. Domstolen finner därför att länsstyrelsens förslag inte är motiverat. Se ovan angivet villkor vid förbränning av icke avfallsbränslen. Vidare bedöms de villkor som ställs för driften av kraftvärmepannan medföra att kolmonoxidhalten begränsas. Länsstyrelsen har även föreslagit prövotid för utsläppen av tungmetaller och dioxiner. Vid en jämförelse mellan bolagets redovisade förväntade dygnsmedelvärden och BREF-nivåerna och dygnsmedelvärdena enligt NFS 2002:28, bilaga 5 kan domstolen konstatera att de förväntade dygnsmedelvärdena väl understiger dessa halter. Domstolen anser därför att bolagets förslag kan godtas. Även för dessa parametrar bedöms de villkor som ställs för driften begränsa utsläppen.
32 NACKA TINGSRÄTT DOM M Förbränningsbetingelser Länsstyrelsen har angivit att bolagen lämpligen bör precisera förbränningsbetingelserna som särskilda åtaganden så att de därmed omfattas av det allmänna villkoret. Bolagen har hänvisat till att bestämmelserna om förbränningsbetingelser i NFS 2002:28 är fullt tillräckliga och att inga ytterligare preciseringar behövs. Domstolen anser att gällande föreskrifter och de villkor som föreskrivs enligt miljöbalken 22 kap. 25 punkt c är tillräckliga. Energieffektivitet Bolagen har föreslagit ett villkor om att förbränningen av avfall i kraftvärmeanläggningen ska ske med hög energieffektivitet. Av 22 kap. 25 b 5 p MB framgår att en dom som omfattar avfallsförbränning med energiåtervinning ska innehålla villkor om att energiåtervinningen ska ske med hög energieffektivitet. Domstolen anser att vad som avses med hög energieffektivit får bedömas mot bakgrund av vad bolaget har angivit i ansökan, att energieffektiviteten i kraftvärmeanläggningen bedöms få faktorn 1,33 i normalfallet. Vätefluorid Bolagen har ansökt om undantag enligt 26 NFS 2002:28 från kravet i 25 samma föreskrift på kontinuerlig mätning av i vätefluorid i kraftvärmeanläggningen. Bolagen har redovisat att våttorr eller torr rökgasrening med kalktillsats, slangfilter med tillförsel av aktivt kol och efterföljande skrubber kommer att installeras. Domstolen kan därmed konstatera att reningssteg för sura föroreningar kommer att installeras och att undantag från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid därmed kan medges. Lustgas Länsstyrelsen har angivit att lustgas ska övervakas i första hand genom kontinuerlig
DOM 2011-06-22 meddelad i Nacka Strand
1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-06-22 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2543-11 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Brogas AB, 556785-2131 Bro Suderbys 427 621 73 Visby Ombud: Tove Andersson Wistrand