Source: http://docplayer.fi/3581650-Selvitys-tehoreservin-tarpeesta-vuosille-2013-2017.html
Timestamp: 2017-02-20 16:38:05+00:00
Document Index: 16277636

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille - PDF
Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille
Download "Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille 2013 2017"
1 Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Kiviluoma, Veikko Kekkonen julkinen2 3 2 (34) Report The need for Capacity Reserves for the years Raportin laatija(t) No. of pages Juha Kiviluoma and Veikko Kekkonen 34 Key words Capacity reserve, capacity adequacy, demand response Report number VTT-R Abstract The Finnish law on the Capacity Reserves ( Tehoreservilaki ) states that the Energy Market Authority has to procure enough power plant and/or demand response capacity to fulfil the needs for capacity reserves. This report has been made to serve the decision making of the Energy Market Authority. A steering committee has given valuable advice, but the opinions in the report are that of the authors. The report estimates the loss of load expectation for the years , which is used to evaluate the need for the capacity reserves. The analysis estimates the available capacity through statistical methods. The input data includes load time series cleared from economical fluctuations, power plant data corrected with historical generation data, forced outage rates for power plants and transmission lines, estimates for demand response, generation time series for wind power, estimates for wind power capacity, and estimates for the capacity available from the neighbouring countries. The result is an extremely low likelihood for capacity inadequacy through even if no capacity reserves are procured. However, the procurement of capacity reserves would decrease the likelihood further. If capacity runs out, disturbance reserves and later involuntary load shedding are used to avoid imbalance between generation and demand. The report estimated the cost of using disturbance reserves and involuntary load shedding. These were compared with the costs of the current Capacity Reserves. According to the comparison, it is not worthwhile to maintain the current level of Capacity Reserves. However, the analysis contains significant uncertainties, because some of the input data is difficult to authenticate. The report also discusses the principles how demand response could participate in the Capacity Reserves. Demand response could be a cost-efficient way to meet the need for capacity in the power system. The report discusses the special characteristics of demand response shortly. The Finnish law on the Capacity Reserves contains several problematic features. The electricity consumers should not pay extra for capacity that would remain in the power system without payments from the Capacity Reserve or for capacity that would be built without those payments. The Capacity Reserve law does not have any tools to direct the payments to power plants which would otherwise retire. For demand response there are no tools to distinguish demand response which is already in the system or would otherwise appear in the system. Power plants or demand response in the Capacity Reserve is forced to bid in at higher than the marginal price of heavy oil fired power plants. This is problematic from the perspective of well-functioning markets and economic efficiency.4 3 (34) Alkusanat Selvitystyön edistymisen seuraamiseksi ja työn ohjaamiseksi perustettiin ohjausryhmä johon Energiamarkkinavirasto kutsui keskeisimpien sidosryhmien edustajia. Työryhmän koostumus oli asiantuntija (sähköntuotanto) Pia Oesch Energiateollisuus ry:stä, vanhempi asiantuntija Jonne Jäppinen Fingrid Oyj:stä, Sales Manager Finland Sami Oksanen Nord Pool Spot AS:stä, erityisasiantuntija Sami Rinne työ- ja elinkeinoministeriöstä, toimitusjohtaja Mikko Rintamäki Suomen ElFi Oy:stä, asiantuntija Kati Ruohomäki Elinkeinoelämän keskusliitosta, erikoistutkija Juha Kiviluoma VTT:stä sekä Energiamarkkinavirastosta yli-insinööri Mikko Heikkilä, ryhmäpäällikkö Antti Paananen, lakimies Elina Hautakangas ja yli-insinööri Jarno Lamponen. Raportin kirjoittajat kiittävät Energiamarkkinavirastoa ja ohjausryhmää erinomaisesta yhteistyöstä ja arvokkaasta avusta lähtötietojen keräämisessä. Raportti on kuitenkin kirjoitettu kirjoittajien näkökulmasta, joka saattaa poiketa työryhmän jäsenten näkökulmista. Raporttiin tai laskentaan mahdollisesti jääneistä virheistä on vastuussa raportin ensimmäinen kirjoittaja. Raportin tekemiseen osallistui myös VTT:n muita asiantuntijoita. Erityiskiitos Tomi Lindroosille avusta lähtötietojen keräämisessä ja raportin tarkastamisessa sekä Jussi Ikäheimolle kulutusjoustoon liittyvistä arvioista ja raportin kommentoinnista. Espoo Tekijät5 4 (34) Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Lyhenteet Johdanto Tehoreservitarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Tehoreservitarpeen arviointi Tehovajeen odotusarvon laskeminen Lähtötiedot Kulutusaikasarja Voimalaitostiedot Kulutusjousto Tuontikapasiteetti Suomen huippukulutuksen aikaan Yhteenveto lähtötiedoista Arvio kapasiteetin riittävyydestä Tehoreservijärjestelmän kustannukset ja vaihtoehtois-kustannukset Arvio tehoreservin tarpeesta Tehoreservin vaikutus sähkön toimitusvarmuuteen Periaatteet, joilla kulutusjousto voi toimia osana tehoreserviä Kulutusjousto ja sähkömarkkinat Kulutusjousto ja tehoreservin käyttösäännöt Pienkuluttajien kulutusjousto Pohdintaa tehoreservilain ongelmakohdista Sopiva tehoreservin määrä riippuu hinnasta Tehoreservilain ja raportin aikahorisontti Markkinavaikutukset Lainsäädännön vaikutukset erilaisiin tehoreservitoimijoihin Investoinnit uusiin huippuvoimalaitoksiin Huippukulutuksen ulkopuoliset tehovajetilanteet Yhteenveto... 346 5 (34) Lyhenteet COPT Capacity Outage Probability Table (Kapasiteetin epäkäytettävyyden todennäköisyystaulukko) IE Industrial Emissions directive (Teollisuuden päästödirektiivi) LCP Large Combustion Plants directive (Suurten polttovoimalaitosten direktiivi) LOLE Loss of Load Expectation (Tehovajeen odotusarvo) EMV Energiamarkkinavirasto ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity EUE Expected unserved energy (Energiavajeen odotusarvo) TEM Työ- ja elinkeinoministeriö7 6 (34) 1. Johdanto Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (117/2011, jäljempänä tehoreservilaki) on tullut voimaan Lain 4 :n perusteella Energiamarkkinaviraston tehtävänä on määrittää tarvittavan tehoreservin määrä vähintään neljän vuoden välein. Ensimmäisen kerran Energiamarkkinavirasto määrittää reservin määrän vuoden 2013 alussa. Lain mukaan tehoreservin määrä tulee mitoittaa siten, että se edistää hyvän sähköntoimitusvarmuuden tason ylläpitämistä sähkönkulutuksen huippujen ja sähköntuonnin häiriöiden aikana. Lisäksi on otettava huomioon tarjolla olevien vaatimukset täyttävän kapasiteetin määrä sekä tehoreservin hankintakustannukset. Tarvittavan tehoreservin määrä sekä sen määrittämisessä käytetyt perusteet on julkaistava. Uutena elementtinä vuoden 2013 joulukuusta alkaen myös sähkönkulutuksen joustoon kykenevät laitokset voivat lain mukaan osallistua tehoreservijärjestelmään. Määrittäessään tehoreservin kokonaismäärän, Energiamarkkinavirasto arvioi paljonko kokonaismäärästä voi olla sähkönkulutuksen joustoon kykeneviä kohteita. Energiamarkkinavirasto toteutti keväällä 2011 tehoreservilaitosten kilpailutuksen ja valitsi kolme voimalaitosta kuluvalle reservikaudelle. Kuluva kausi päättyy Tämä selvitystyö toimii taustamateriaalina Energiamarkkinaviraston päätökselle tehoreservin kokonaismäärästä ja mahdollisesta kulutusjouston osuudesta. Energiamarkkinavirasto pyrkii antamaan tehoreservin suuruuden määrittävän päätöksen vuoden 2013 alussa. Tässä selvityksessä arvioidaan Suomessa tarvittavan tehoreservikapasiteetin määrää, sekä kulutusjouston enimmäisosuutta tehoreservistä. Lisäksi työssä käsitellään kulutusjouston roolia tehoreservijärjestelmässä sekä arvioidaan nykyisiä tehoreservivoimalaitoksille asetettuja käyttösääntöjä. Reservin määrää ja tyyppiä määritettäessä huomioidaan tehoreservilaissa ja lain perusteluissa asetetut reunaehdot ja kriteerit. Tehoreservilain tarkoituksena on sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi luoda edellytykset sähköntuotannon- ja kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan tehoreservin ylläpitämiselle Suomen sähköjärjestelmässä. Termillä tehoreservi tarkoitetaan koko tehoreservijärjestelyn piirissä olevaa reservikapasiteettia. Siihen voi sisältyä voimalaitosreservejä sekä kulutusjoustoreservejä. Voimalaitosreservit ovat voimalaitoksia, jotka on varattu täysin tehoreservijärjestelyn käyttöön, ne eivät siis voi reservijärjestelyn sääntöjen mukaan osallistua kaupallisille markkinoille. Kulutusjoustoreserveillä tarkoitetaan sähkön kulutuskohteita jotka kykenevät sähkön kulutuksen hetkelliseen vähentämiseen tarvittaessa. Tällaisia kulutusjoustoreservejä voivat olla esimerkiksi paperi- tai metalliteollisuuden suuret sähkön kuluttajat, mutta myös useampi pienempi kuluttaja yhteen liitettynä (ns. aggregoitu kulutusjousto). Tehoreservin suuruutta määritettäessä huomioidaan erityisesti kotimaisen voimalaitoskapasiteetin tehon riittävyys sekä Suomeen naapurimaista tuotavissa oleva teho. Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen yksikön valmistuminen on lähivuosien keskeisin kotimaiseen voimalaitoskapasiteettiin vaikuttava laitoshanke. Tämän hetkisen tiedon mukaan yksikkö on käytettävissä täysimääräisesti aikaisintaan vuonna 2015, jolloin se auttaisi alkutalven huippukulutukseen vasta talvikautena Olkiluoto 3:sen valmistumiseen liittyvää epävarmuutta arvioidaankin herkkyystarkastelun avulla.8 7 (34) 2. Tehoreservitarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Suomen tehoreservijärjestelmää on perusteltu epäilyllä, että pohjoismainen energiamaksuihin perustuva sähkömarkkinajärjestelmä ei välttämättä pysty takaamaan kaikissa tilanteissa riittävää tehoa alueellisen kysynnän kattamiseen. Investoinnit huipputuotantoon ovat riskipitoisia, koska huippukulutus ei esiinny joka vuosi ja kun se tapahtuu, niin mahdollisissa tuotoissa on suurta epävarmuutta. Epävarmuutta aiheuttaa tuottajan mahdollisuudet saada omia marginaalisia tuotantokustannuksiaan selkeästi korkeampaa sähkön hintaa, jotta investoinnin kustannukset tulisivat myös katetuiksi. Korkea riski yhdistettynä epävarmaan tuottoon vähentää investointihalukkuutta. Suomen tehoreservi aktivoituu, eli tehoreservilaitoksia käynnistetään tai kulutusjoustoreservejä aletaan käyttää, jos Suomen hinta-alueella ei pystytä muuten kattamaan tuntitehontarvetta. Tehonvajausriski kasvaa tehontarpeen kasvaessa. Suomi on poikkeuksellisen tuontiriippuva sähkötehon tarjonnan suhteen. Viime vuosina kulutus on ylittänyt käytettävissä olevan tuotantokapasiteetin n tunnin ajan vuodessa, mutta käytännössä Suomeen tuodaan lähes aina sähköä kaupallisista syistä. Tehoreservitarpeeseen vaikuttuvia virstanpylväitä lähitulevaisuudessa ovat mm seuraavat: Vuoden 2013 loppuosalle edellytetään uutta tehoreservitarpeen mitoitusta. Nykyisen heikon taloudellisen tilanteen vallitessa sähkön kysyntä niin Suomessa kuin naapurimaissakin, Venäjä mukaan lukien, tuskin kasvaa. LCP-direktiivin (2001/80/EY) tarkoituksena on rajoittaa suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauksien määrää. Sitä toteuttava ympäristöministeriön päätös ( ) johtaa joidenkin kattiloiden poistumiseen Osa kattiloista tuottaa höyryä myös sähköntuotantoon, jonka vuoksi päätös poistaa sähköntuotantokapasiteettia vuoden 2016 alusta lähtien. Kattilat voivat olla osa useamman kattilan ja voimalan kokonaisuutta, jonka vuoksi sähköntuotantokapasiteetti ei välttämättä pienene kattilan poistumisen seurauksena. Joka tapauksessa nykyiseen tehoreservikauteen osallistuneista sähköntuotantolaitoksista Vaskiluoto ja Kristiina poistuvat käytöstä viimeistään direktiivin seurauksena. Sen lisäksi raporttia varten arvioitiin sähköntuotantokapasiteetin vähenevän MW:n verran koostuen neljästä eri kohteesta. IE-direktiivin (2010/75/EY) mukaiset uudet päästörajat vanhoille voimalaitoksille tulevat voimaan vuoden 2015 lopussa, mutta kansalliset ja muut siirtymä- ja poikkeusajat vaikuttanevat jopa vuoden 2024 alkuun asti. Tiukentuvien päästörajojen arvioidaan kuitenkin edistävän vanhojen fossiilisten voimalaitosten käytöstä poistamista EU-maissa, mutta ei välttämättä Venäjällä. Sekä Suomen että muiden Nord Pool Spot -markkinoiden tehotilanne saattaa tämän vuoksi pidemmällä tähtäimellä huonontua. Luoteis-Venäjällä puolestaan samaan aikaan poistuu vanhoja Sosnovy Borin ydinvoimalayksiköitä, eivätkä uudet rakenteilla olevat ydinvoimalat ehdi valmistua vuoden 2016 alkuun mennessä. Siitä huolimatta Venäjän viranomaisarviossa 1 kapasiteetista ei Venäjällä pitäisi olla pulaa. 1 The approved scheme and program development UES of Russia for the period , Federal Grid Company ja System Operator of Russia.9 8 (34) 3. Tehoreservitarpeen arviointi Tehoreservitarpeen arviointi on pohjimmiltaan todennäköisyyspohjainen arvio kapasiteetin riittävyydestä huippukulutuksen aikaan. Kapasiteetin riittävyyteen liittyy aina epävarmuutta, koska useita voimalaitoksia ja/tai siirtoyhteyksiä voi olla vikaantuneina samanaikaisesti. Jos kapasiteettia on kulutukseen nähden runsaasti, tehovaje on kuitenkin erittäin epätodennäköinen. Käytettävissä olevan kapasiteetin määrä on oltava riittävän suuri varmaistamaan riittävän alhainen tehovajeen todennäköisyys. Tässä arvioinnissa on luonnollisesti arvioitava myös se, millä luottamustasolla haluttu todennäköisyystaso on saavutettavissa, sekä arvioitava se, millaisia kustannuksia halutun tehovajaus-todennäköisyyden saavuttamisesta aiheutuu. Tätä on puolestaan peilattava kapasiteetin riittämättömyyden aiheuttamiin kustannuksiin, kuten järejestelmäoperaattorin häiriöreservien käyttö tehotasapainon ylläpitämiseksi ja/tai kiertävien lyhyehköjen sähkökatkojen kustannuksiin huippukulutuksen aikana. Työn yhtenä tuloksena on tehovajeen odotusarvo, jota mitataan tunteina vuodessa. Tämä ei tarkoita, että tehovajetta esiintyisi välttämättä joka vuosi. Sen sijaan kovina pakkasvuosina kulutus on suurta ja tällöin on todennäköisämpää että satunnaisesti tapahtuvat voimalaitosten tai siirtoyhteyksien vikaantumiset johtavat tehovajeeseen. Tälläisena vuonna tehovajetta voisi kertyä useamman vuoden edestä. Vastaavasti lauhkeina talvina tehovajeen todennäköisyys on kylmiä talvia selvästi pienempi. Tässä luvussa määritetään tehovajeen odotusarvo (menetelmä alaluvussa 3.1 ja tulokset alaluvussa 3.3) tulevina vuosina perustuen lähtötietoihin, jotka esitetään alaluvussa 3.2. Lisäksi tehovajeen todennäköisyyttä arvioidaan suhteessa lisätehon hankinnan kustannuksiin ja lyhyiden sähkökatkojen haittakustannuksiin (alaluku 3.4). alaluvussa 3.5 esitetään arvio tehoreservin tarpeesta ja alaluvussa 3.6 arvio tehoreservin vaikutuksesta sähkön toimitusvarmuuteen Tehovajeen odotusarvon laskeminen Tehoreservin määrän arviointi toteutetaan soveltaen LOLE (loss of load expectation) laskentaa. LOLE lasketaan käyttäen COPT:n (capacity outage probability table) pohjautuvaa rekursiivista menetelmää. LOLE menetelmässä lasketaan tehon riittämättömyyden odotusarvo (toimitusvarmuus) tunteina vuodessa. LOLEn laskemisesta tarkemmin hieman alempana. Lähtötiedot esitellään alaluvussa 3.2. Haluttua toimitusvarmuuden tasoa verrataan laskettuun LOLEen. Mikäli LOLE on liian suuri, lisätään kapasiteettia ja lasketaan uusi LOLE. Halutun toimitusvarmuuden saavuttamiseksi tarvittava kapasiteetti saadaan selville iteroimalla laskentaa kunnes saavutetaan haluttu laskentatarkkuus. Iterointia ei tarvitse tehdä, jos kapasiteettia on alusta alkaen tarpeeksi. COPT kertoo saatavilla olevan kapasiteetin todennäköisyysjakauman. Menetelmässä lasketaan jokaisen vikaantumisyhdistelmän todennäköisyys ja kyseisen yhdistelmän tuottama kapasiteetti. Erilaisten vikaantumiskombinaatioiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti suhteessa vikatilojen lukumäärään. Suomen järjestelmässä on satoja voimalaitoksia ja useita siirtoyhteyksiä, jolloin vaihtoehtoja on liikaa. Siksi käytetään rekursiivista menetelmää, jossa laitoksia lisätään todennäköisyysjakaumaan yksi kerrallaan. Näin laskenta-aika pysyy kohtuullisena. Menetelmä edellyttää diskreettejä askelmia, minkä vuoksi voimalaitosten kapasiteetti on pyöristetty MW-tasalukuihin. Pyöristyksen vaikutus tuloksiin on hyvin pieni.10 9 (34) Laskennan tuloksena saatavassa COPT-taulukossa on käytännössä kaikki tasalukuiset MW määrät nollasta aina kaikkien kapasiteettilähteiden yhteenlaskettuun kapasiteettiin asti. Pienet MW määrät ovat äärimmäisen epätodennäköisiä kuten Kuva 1 näkyy (kuva on laskennan välituloksista, mutta näytetään tässä esimerkin vuoksi). 100% 80% 60% 40% 20% 0% Teho (MW) Kuva 1. Saatavilla olevan kapasiteetin kumulatiivinen todennäköisyysjakauma (esimerkkinä vuosi 2013). LOLE laskennassa käytetään lähtötietoina yllä kerrotulla tavalla laskettua COPT taulukkoa ja kulutusaikasarjaa. Tämän raportin laskennassa on käytetty tuntiaikasarjaa, koska tunnin sisäiset vaihtelut hoidetaan pohjoismaissa järjestelmäreserveillä. Aikasarjan jokaista tuntia verrataan COPT taulukon jokaiseen arvoon. Mikäli kulutus on suurempi kuin COPT taulukon arvo, niin kyseisen kapasiteettiyhdistelmän todennäköisyys lisätään tehovajeen kumulatiiviseen todennäköisyyteen. Kun kulutusaikasarjan kaikki tunnit on laskettu läpi, niin todennäköisyyden kumulatiivinen summa kertoo tehovajeen odotusarvon tunteina. Tämä pitää vielä jakaa aikasarjan pituudella vuosissa mitattuna. Näin saadaan tehovajeen odotusarvo tunteina vuodessa. Tehon odotusarvo laskee voimakkaasti melko lyhyellä tehoalueella (Kuva 1), minkä vuoksi LOLE laskennan tuloskin on herkkä muutoksille, jos kulutushuippu on limittäin kyseisen tehoalueen kanssa. Suuret yksikkökoot venyttävät tehoaluetta, jolla tehovajeen odotusarvo näkyvästi muuttuu. Laskentamenetelmä ei huomioi, että voimalaitoksen vikaantuessa vikatunteja on yleensä monta peräkkäin. Esimerkiksi alas ajettua ydinvoimalaitosta ei saada välttämättä pitkään aikaan ylös. Mitä enemmän voimalaitoksia järjestelmässä on, sitä pienemmäksi puutteen vaikutus jää. Kuva 2 on esitetty esimerkinomaisesti aikasarjana jokaiselle tunnille erikseen määritetty tehovajeen todennäköisyys. Niinä tunteina, jolloin kulutus on suurta, tehovaje on todennäköisempi kuin muina tunteina. Tehovajeen odotusarvoon vaikuttavat siis ennen kaikkea kulutusjaksot, joissa kulutus nousee lähelle huippukulutusta. Näitä kulutusjaksoja Suomen olosuhteissa esiintyy vain talvella.11 10 (34) % Tehovajeen todennäköisyys (%) % % % % % 7,5 vuoden tuntiaikasarja Kuva 2. Tehovajeen todennäköisyys 7,5 vuoden aikasarjan tunteina. Yhteenlaskettu LOLE on 0,00047 h/a. LOLEn lisäksi lasketaan myös EUE (Expected Unserved Energy), joka kertoo energiavajeen odotusarvon megawattitunteina vuodessa (MWh/a). EUEn laskennassa jokaisen tehovajemahdollisuuden todennäköisyys kerrotaan tehovajeen syvyydellä (kulutuksen ja saatavilla olevan kapasiteetin erotus). Kumulatiivinen summa lasketaan vastaavalla tavoin kuin LOLEssa Lähtötiedot Kuva 3 kertoo mitä lähtötietoja laskentaan tarvitaan ja miten tiedot liittyvät laskentaan. LOLEn tulos on varsin herkkä lähtötiedoissa tapahtuville muutoksille, jos kapasiteettitilanne on tiukka. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään laskentaa varten kerättyjä lähtötietoja tarkemmin.12 11 (34) Fingridin reservi Tuulivoiman kapasiteetti Voimalaitostiedot - Kapasiteetti - Käytettävyys Nettokulutus - Suomen kulutus - miinus tuulivoima Ei LOLE OK? LOLE laskenta Kulutusjousto - Kapasiteetti - Käytettävyys Tuonnin jakauma - Korrelaatio Suomen kulutuksen kanssa - 33 vuotta dataa Kuva 3. LOLE laskennan lähtötiedot ja periaatekaavio. Jos LOLE ei ole riittävän pieni, pitää lisätä joko voimalaitoskapasiteettia tai kulutusjoustoa Kulutusaikasarja Kulutusaikasarja on ensimmäinen tärkeä lähtötieto. Mitä pidempi kulutusaikasarja on käytössä, sitä luotettavampi arvio saavutetaan. Työssä oli käytettävissä kulutuksen tuntiaikasarja vuodesta 2005 vuoden 2012 puoliväliin. Kulutusaikasarjasta poistettiin muun kuin lämpötilan vaikutus hyödyntämällä Energiateollisuuden lämpötilakorjattua kuukausikulutusaikasarjaa 2, jonka avulla voidaan muut vaikutukset erottaa lämpötilan vaikutuksesta. 3 Talouden muutokset eivät saa näkyä käytettävässä kulutusaikasarjassa, koska LOLE lasketaan tuleville vuosille, joiden taloudellinen tilanne ei ole sama kuin historiallinen tilanne. Niinpä arvio tulevasta kulutuksesta korvaa kulutusaikasarjassa esiintyvät taloudellisten muutosten aiheuttamat historialliset kulutusvaihtelut. Lämpötilan aiheuttamat kulutusvaihtelut tulevat kuitenkin näkyä ne ovat oletettavasti samankaltaisia myös tulevaisuudessa Koska kyseessä on kuukausiaikasarja, siitä ei saisi erotettua tuntitason lämpötilan aiheuttamia kulutusvaihteluita. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, koska tarkoituksena on erottaa talouden aiheuttamat kulutusvaihtelut, joihin kuukausitason tarkkuus on riittävä.13 12 (34) Tämän jälkeen kulutusaikasarjasta vähennettiin tuulivoimatuotannon tuntiaikasarja. Tuulivoiman aikasarja on samalta ajanjaksolta kuin kulutuksen aikasarja, jotta kulutuksen ja tuulivoimatuotannon väliset korrelaatiot säilyvät 4. Aikasarjaa on skaalattu vastaamaan tulevaisuudelle arvioitua tuulivoimakapasiteettia. Tuulivoimatuotannon vähentäminen kulutuksesta on suositeltu menetelmä tuulivoiman tai muun vaihtuvan tuotannon huomioimiseksi 5. Viimeinen askel kulutusaikasarjan muokkauksessa oli skaalata sen korkein kulutus vastaamaan EMV:ltä saatua huippukulutusarviota 6 vuosina , jotka ovat Taulukko 1. Analyysissä käytettiin kalenterivuosia, jolloin talvikauden huippu kohdistettiin vuodelle 2012 ja muut vuodet vastaavasti. Käytettävän kulutusaikasarjan pituus on 7,5 vuotta, joka vastaa melko hyvin huippukulutusarviolla tarkoitettua kerran kymmenessä vuodessa esiintyvää huippua. Laskennassa koko 7,5 vuoden kulutusaikasarja ajetaan läpi jokaiselle huippukulutusarvioille erikseen. Laskenta toistettiin myös 33,5 vuoden kulutusaikasarjalla, joka tuotettiin meteorologisesta aineistosta korrelaatiokertoimien avulla. Korrelaatio laskettiin 7,5 vuoden todelliseen aineistoon verrattuna ja selittävinä tekijöinä käytettiin tuulennopeudella korjattua ulkolämpötilaa, lämpötilan 13 tunnin historiaa 7, vuorokauden aikaa ja viikonpäivää. Taulukko 1. Talvikauden huippukulutusarvio (MW), joka vastaa kerran kymmenessä vuodessa esiintyvää tilannetta Huippukulutus Kuva 4 näyttää esimerkin kulutusaikasarjoja koskevista lähtötiedoista. Kuvassa näkyy 7,5 vuoden aineiston osalta 200 suurinta huippukulutustuntia. Kuten yllä selitettiin, alkuperäisen kulutuksen (sininen viiva) aikasarjaa skaalattiin vastaamaan arvioitua huippukulutusta (punainen viiva). Tästä vähennettiin tuulivoimatuotannon aikasarja (perustuen 197 MW kapasiteettiin vuonna 2012) jolloin saatiin nettokulutus (punainen katkoviiva). Kun käytettiin 33,5 vuoden meteorologista aineistoa (violetti viiva), niin huippukulutus suureni, koska 80- luvulla on ollut kovempia pakkasia kuin viimeisen 7,5 vuoden aineistossa. Myös tästä vähennettiin meteorologisen aineiston avulla arvioitu tuulivoimatuotanto, jotta saatiin nettokulutus (violetti katkoviiva). 4 Tuulivoimatuotannolla ja kulutuksella voi olla korrelaatioita, koska molempien vaihteluun vaikuttaa sään vaihtelut. Lisäksi tuuli lisää lämpöhäviöitä pakkasilla ja siten sähkönkulutusta. Suomessa talvella tuulee keskimäärin enemmän kuin kesällä. Kaikkein kovimmat pakkaset syntyvät usein kun korkeapaine asettuu Suomen päälle. Näissä tilanteissa tuulivoimaloiden napakorkeudella tuulee todennäköisesti keskimääräistä hieman vähemmän (inversion vuoksi maan pinnalla on usein lähes tyyntä) eli korrelaatio kääntyy päinvastaiseksi kaikkein kovimpien pakkasten kohdalla. 5 Keane, A., Milligan, M., Dent, C. J., Hasche, B., Annunzio, C. D., Member, S., Dragoon, K., et al. (2011). Capacity Value of Wind Power. IEEE Transactions on Power Systems, 26(2), Joka puolestaan perustuu TEM:n laatiman ilmasto- ja energistrategian (2008) kulutusarvioon. 7 Sähkönkulutus kasvaa, kun kova pakkanen kestää kauemmin. 13 tunnin lämpötilahistoria antoi parhaan korrelaation sähkönkulutuksen kanssa, jonka vuoksi sitä käytettiin laskennassa.14 13 (34) Alkuperäinen kulutus Kulutus 7,5v 2012 Nettokulutus 7,5v 2012 Kulutus 33,5v 2012 Nettokulutus 33,5v Kuva 4. Lähtötietoina käytetyt kulutus- ja nettokulutusaikasarjat. Vaaka-akselilla on esitetty 200 huippukulutustuntia suurinta suuruusjärjestyksessä ja pystyakselilla vastaavat huippukulutusaikasarjat (MWh/h) Voimalaitostiedot Toisena tärkeänä lähtötietona ovat voimalaitostiedot 8. Lähde kuvaa hyvin olemassa olevan kapasiteetin, mutta erityisesti yhteistuotannon ja vesivoiman osalta huippukulutuksen aikainen tuotanto voi olla merkittävästi kapasiteettia pienempi. Sen vuoksi yhteistuotannon (sekä kaukolämpö että teollinen yhteistuotanto) osalta kapasiteettia vähennettiin vastaamaan viime vuosina korkeimpien hintojen aikaan saavutettuja huipputehoja muutaman kymmenen MW:n tarkkuudella 9. Kapasiteettia vähennettiin poistamalla vanhimpia voimalaitoksia laskennasta. Kaukolämpö Yhteistuotannon osalta vähennys oli 933 MW kapasiteettia ja poiston kohteena olivat kaikki vuotta 1977 aiemmin rakennetut voimalaitokset. Teollisuuden yhteistuotannon vähennys oli vastaavasti 1125 MW ja rajana vuosi Koska saavutettu teho ei välttämättä merkitse saavutettavissa olevaa tehoa, saattavat nämä vähennykset tehdä laskelmasta todellisuutta pessimistisemmän. Toisaalta teollinen yhteistuotanto on viime aikoina vähentynyt, joten tulevaisuudessa saavutettava teho voi jäädä myös historiallista pienemmäksi. Tätä mahdollista kehitystä työssä ei huomioitu 10. Lisäksi työssä oletettiin, että nykyisessä tehoreservissä olevat voimalat eivät jatkaisi toimintaansa ilman tehoreservilaitoksille maksettavia ylläpitokorvauksia. Niiden ylläpitokustannukset ovat varsin korkeat ja nykyisessä kapasiteettitilanteessa markkinoilta lienee varsin epätodennäköistä 8 Energiamarkkinaviraston ylläpitämä voimalaitostietokanta 9 Tuntikohtaiset tuotantotilastot tuotantomuodoittain Energiateollisuudelta 10 Jos näin käy, niin myös sähkönkulutusta poistuu eli tällöin pitäisi myös huippukulutusarvioita pienentää.15 14 (34) saada riittävästi tuottoa lähivuosina. Myöskään Fingridin häiriöreservissä olevat voimalat eivät ole laskennassa mukana. Ydinvoimalat ovat tuottaneet huippupakkasilla pääsääntöisesti hieman nimellistehoaan enemmän, joten ydinvoimaan ei tehty muutoksia. Muu erillistuotanto on viime vuosina tuottanut korkeiden hintojen aikaan noin MW, mutta laskentaan tuli lähtötietojen mukaisesti vain noin MW. Energiamarkkinaviraston tiedossa olevat uudet voimalaitokset ja tehonkorotukset on lisätty laskentaan arvioidun aloitusvuoden mukaisesti. Tehoreservissä olevia voimalaitoksia lukuun ottamatta poistuvia voimalaitoksia ei ollut tiedossa. Lisäksi järjestelmän jokaisesta voimalaitoksesta arvioidaan vikaantumisista johtuva epäkäytettävyys. Pöyryn selvityksen 11 perusteella otettiin käyttöön Taulukko 2 mukaiset vikaantumistodennäköisyydet. Raportin todennäköisyydet saattavat kuvastaa tietyille polttoaineille tyypillisiä laitostyyppejä. Esimerkiksi bioenergiapohjaisia laitoksia ajetaan pitkäjaksoisesti, jolloin vikaantumiset pysyvät todennäköisesti vähäisempinä kuin hiilivoimaloille, joista monia käynnistetään harvakseltaan vastaamaan huippukysyntään. Lähteen mukaan luvuilla tarkoitetaan ennakoimatonta energiaepäkäytettävyyttä 50 % todennäköisyystasolla. Jos vikaantumistodennäköisyys halutaan määrittää 90 %:n varmuudella, on esitetyt vikautuvuusarvot kerrottava 1,5 2:lla. Taulukko 2. Vikaantumistodennäköisyyksien odotusarvo polttoaineen perusteella luokiteltuna (epäkäytettävyys prosentteina vuoden tunneista) Polttoaine Uraani Turve/bio Öljy/kaasu Hiili Vikaantumistodennäköisyys (%) Olkiluoto 3:n vaikutus kapasiteettiin on merkittävä ja sen kaupallisen tuotannon aloittamisajankohta on epäselvä. Nykyisten tietojen valossa voimala ei ehdi mukaan talvikauden huippukulutusjaksoon, joten tässä tarkastellaan skenaarioita, joissa voimala on käytössä vuosien 2016 tai 2017 alusta tai vasta analysoitavan jakson jälkeen. Olkiluoto 3 tuo lisää kapasiteettia, mutta samalla se lisää reservitarpeita ja vähentää tuontimahdollisuuksia. Fingridin rakentamat Forssan kaasuturbiinilaitokset (2 x 150 MW) ovat tällöin varattu lisääntyneen häiriöreservitarpeen kattamiseen. Taajuusohjattuun häiriöreserviin tarvitaan arviolta 120 MW lisää kapasiteettia, joka tässä oletetaan tulevan kulutusjoustosta. Lisäksi Pohjois-Ruotsin ja Suomen välisen vaihtosähköyhteyksien kapasiteettia lasketaan 300 MW. 12 Tuulivoiman osalta arvioitiin tulevaa kapasiteettia Tuulivoimayhdistyksen rekisterissä olevien kehityshankkeiden tietojen avulla. Rekisterin pohjalta luotiin pessimistinen ja optimistinen arvio tulevien vuosien kapasiteetista (Taulukko 3). Tuulivoiman tuotanto vähennettiin laskennassa kulutuksesta. Kun tehovajeen todennäköisyyttä laskettiin eri 11 Voimalaitosten käytettävyysselvitys, Pöyry 60K Q C, EMV:n tilauksesta, Olkiluoto 3:n käyttöönottotalvena kapasiteettitilanne saattaa olla oletettua huonompi, jos Olkiluoto 3:n luotettavuus on tuolloin merkittävästi oletettua huonompi ja Olkiluoto 3:n aiheuttamat kapasiteettivaraukset ovat voimassa.16 15 (34) tuulivoiman määrillä, erot paljastuivat varsin pieniksi, jonka jälkeen laskennassa päädyttiin käyttämään arvioiden keskiarvoa. Taulukko 3. Tuulivoiman kapasiteettiskenaariot (kapasiteetti vuoden alussa) Pessimistinen skenaario Optimistinen skenaario Skenaarioiden keskiarvo (käytetty laskennassa) Suomessa asennettua vesivoimakapasiteettia oli vuoden 2012 alussa noin 3135 MW. Käytettävissä oleva vesivoimakapasiteetti vaihtelee mm. varastoaltaiden vedenkorkeuden ja tarvittavan huipputehon keston mukaan. Siksi vesivoimalle tehtiin kapasiteetin saatavuudesta todennäköisyysjakauma käyttämällä toteutuneita tuntituotantotietoja viime vuosilta 13. Vesivoimakapasiteetin saatavuus arvioitiin toteutuneen tuotannon avulla käyttäen kaikkein kalleimpia tunteja. Voisi oletettaa, että vesivoimalat ovat tuottaneet tuolloin niin paljon sähköä kuin mahdollista, mutta näin ei välttämättä ole aina käynyt. Osa vesivoimakapasiteetista on voitu tarjota toteutunutta markkinahintaa suuremmalla hinnalla tai vesivoimaa on säädetty käyttötunnilla alaspäin. LOLE -laskennassa käytettiin Taulukko 4 todennäköisyysjakaumaa. Todennäköisyysjakauma on suhteutettu toteutuneisiin huippuhintojen aikana toteutuneisiin vesivoimatuotantoihin Kuva 5. Tämän lisäksi on huomioitu suunnitellut vesivoiman tehonkorotukset: ,4 MW, ,4 MW ja MW. Osa vesivoimakapasiteetista on Fingridin taajuusohjatuissa reserveissä, mikä myös vaikuttaa siihen että toteutunut tuotanto on selvästi pienempi kuin rakennettu kapasiteetti. Taulukko 4. Vesivoimakapasiteetin (MW) todennäköisyysjakauma. Todennäköisyys 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Kapasiteettia vähintään Energiateollisuus17 16 (34) Vesivoimatuotanto maksimisita (%) 85% 80% 75% 70% 65% 60% Säätöhinta Elspot-hinta Valitut todennäköisyydet Sähkön hinta ( /MWh) Kuva 5. Vesivoimantuotanto (% kapasiteetista) korkeimpien sähkönhintojen aikaan, kun Suomen kulutus on ollut yli 14 GWh/h. Vuosilta oli käytettävissä vain Elspothinta ja vuosilta säätösähkömarkkinoiden hinta (sen mukaan kumpaa, ylös- vai alassäätöä, oli kyseisellä tunnilla käytetty). Kuvassa näkyy myös Taulukko 4 kapasiteettien mukainen todennäköisyysjakauma vihreinä viivoina. Kuvan tulkinnassa on syytä huomioida, että kuva ei kerro miten paljon vesivoimalla olisi voitu tuottaa, vaan sen miten paljon on tuotettu. Vesivoimatuotantoa on todennäköisesti osassa tunneista säädetty alaspäin tai hinta ei ole ollut riittävän korkea Kulutusjousto Kulutusjoustolle tehtiin niin ikään todennäköisyysjakauma, joka perustui erilliseen arvioon teollisesta kulutusjoustosta ja kotitalouksien kulutusjoustosta. Lähteinä työhön käytettiin VTT:n selvitystä vuodelta , GAIAn selvitystä vuodelta sekä tilastotietoa paperiteollisuuden tuotantomäärien laskusta viime vuosina. Koko arvioitua kulutusjoustokapasiteettia ei voi käyttää suoraan, koska jouston kesto on osalle kulutusjoustosta liian pitkä. Oletuksena oli 5 tunnin jousto, jolloin tätä lyhytkestoisempia joustoja täytyi yhdistää tuottamaan yhteensä 5 tuntia kapasiteettinsa mukaista joustoa. Laskennassa vuoden 2012 osalta kotitalouksien kulutusjoustona käytettiin 0 MW. Optimistisessa skenaariossa se lisääntyi 84 MW:iin vuonna Pessimistisessä skenaariossa päädyttiin 0 MW:sta 26 MW:iin. Kotitalouksien kulutushuippujen aikainen kulutusjoustoarvio perustuu VTT:n asiantuntijanäkemykseen, koska asiasta ei löytynyt 14 H. Pihala, J. Farin ja S. Kärkkäinen, Sähkön kulutusjouston potentiaalikartoitus teollisuudessa, VTT Projektiraportti PRO3/P3017/05, Examining and proposing measures to activate demand flexibility on the Nordic wholesale electricity market, Gaia Consulting Oy, 2011.18 17 (34) varsinaista selvitystä. Taulukko 5 näkyy kotitalouksien ja teollisuuden yhteenlaskettu arvio eri vuosille. Taulukon luvut eivät sisällä Fingridin reserveissä olevaa kulutusjoustoa. Taulukko 5. Kulutusjouston määrän (MW) todennäköisyysjakauma (kapasiteettia vähintään) Todennäköisyys 100 % 75 % 50 % 25 % Tuontikapasiteetti Suomen huippukulutuksen aikaan Tuontikapasiteetti naapurimaista ei aina ole täysimääräisesti käytettävissä. Tuontitehon pienenemistä aiheuttavia riskejä ovat: 1. Kaupalliset syyt (tuntitasolla). Riskin toteutuminen edellyttäisi, että sähkön hinta olisi naapurimaissa Suomea korkeampi, kun Suomessa on tehovajauksen riski, tai markkinoiden toiminta olisi liian hidasta. Riskiä on yritetty Venäjän osalta huomioida, koska Venäjän sähkömarkkinoiden rakenne on erilainen kuin pohjoismaissa. 2. Sähköverkosta johtuvat syyt. Riski on realisoitunut muutamia kertoja tällä vuosituhannella sekä keski-ruotsin että Venäjän tuonnin suhteen. Laskennassa käytettävät vikaantumistodennäköisyydet kuvastavat tätä riskiä. 3. Tehonvajaus naapurissa Suomen tehonvajaustilanteen aikana. Riskin suuruutta arvioidaan alla. 4. Muut syyt, kuten esimerkiksi poliittiset tekijät. Riskin arviointi on hankalaa ja subjektiivista. Naapurimaista saatavilla olevaan kapasiteettiin vaikuttaa naapurimaiden oma huippukulutustilanne Suomen huippukulutuksen aikaan. Naapurimaista oli saatavilla vähintään 2,5 vuoden pituinen tuntikulutusaikasarja ( ). 2,5 -vuoden aikasarja ei ole riittävän pitkä, kun halutaan arvioida huippupakkasten korrelaatioita Suomen ja naapurimaiden välillä, koska huippupakkasia esiintyy vain harvoina vuosina. Tämän vuoksi käytettiin 33,5 vuoden aikasarjoja, jotka saatiin meteorologisen mallin tuottamasta aineistosta 16. Meteorologisesta aineistosta saadaan lämpötila ja tuulennopeus jokaiselle tunnille kohtuullisen tarkalla maantieteellisellä hilalla (1/2 2/3 ). Aineistosta muodostettiin yksi lämpötila-aikasarja jokaiselle maalle, jossa aikasarjaa painotettiin populaatiotiheyden mukaisesti sekä huomioitiin tuulennopeuden vaikutus sähkönkulutukseen kylmillä lämpötiloilla. Todellisia kulutusaikasarjoja käytettiin tuottamaan korrelaatiokertoimet meteorologisten aikasarjojen muuttamiseksi kulutusaikasarjoiksi. Korrelaatioita laskettaessa 16 MERRA: https://gmao.gsfc.nasa.gov/merra/19 18 (34) meteorologisesta aikasarjasta käytettiin todellisen kulutusaikasarjan mukaista ajanjaksoa. Korrelaation laskemisessa huomioitiin tuotettu lämpötila-aikasarja, pakkasjakson kesto, vuorokaudenaika sekä viikonpäivä. Lopuksi saaduilla korrelaatiokertoimilla luotiin 33,5 vuoden kulutusaikasarja jokaiselle maalle meteorologisesta aineistosta. Aikasarjoista saadaan laskettua kuinka suuri kulutus naapurimaissa on samanaikaisesti Suomen huippukulutustuntien kanssa. LOLE perustuu todennäköisyyksiin, joten on luontevaa laskea todennäköispohjainen korrelaatio Suomen huippukulutustuntien ja naapurimaiden kulutuksen välille. Todennäköisyysjakaumasta tehtiin kolmiportainen. Kuva 6 on esitetty kyseiset kolme porrasta, kun mukaan otettiin Suomen 45 korkeinta kulutustuntia. Nämä 45 tuntia valittiin, koska sen jälkeen korrelaatio Suomen ja naapurimaiden kulutuksen välillä laski selvästi. Valinta on siis pidetty pessimistisenä. Ylin porras edustaa kulutustuntien keskiarvoa, kun Suomen 45 korkeimman kulutuksen tunnista valitaan 9 korkeinta (Suomen osalta 9 korkeimman tunnin keskiarvo on hieman yli 99% kaikkein korkeimman tunnin kulutuksesta). Keskimmäinen porras edustaa vastaavasti tunteja ja alin porras tunteja Suomen korkein kulutustunti on siis ylimmän portaan tuntien joukossa. Näiden kaikkein kovimpien kulutustuntien korrelaatio Suomen ja naapurimaiden välillä on kuvan perusteella pikemminkin negatiivinen kuin positiivinen. Suurin korrelaatio Suomen kulutuksen kanssa on Luoteis-Venäjällä ja Ruotsilla. Kulutus maan huippukulutuksesta (%) 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Ylin 9h Tunnit Tunnit Suomi Viro Latvia Liettua Norja Luoteis-Venäjä Ruotsi Kuva 6. Eri maiden keskimääräinen kulutus Suomen korkeimpien kulutustuntien aikana. Ylin 9h tarkoittaa yhdeksää suurinta kulutustuntia Suomessa. Tunnit seuraaviksi suurimpia 27:ää kulutustuntia. Aineistona on käytetty 33,5 vuoden laskennallisia kulutusaikasarjoja. Suomeen voitaisiin naapurimaista tuoda kyseisen maan huippukulutuksen ylijäävä kapasiteetti (Kuva 7) ja sen lisäksi kyseisen maan huippukulutuksen ja Suomen huippukulutuksen aikaan todennäköisesti toteutuvan kulutuksen välinen erotus. Näin laskettua tuontia kuitenkin rajoittaa maiden välinen siirtokapasiteetti, jonka nykytilanne ja arvioitu kehitys on esitetty Taulukko 6. Koska esimerkiksi Latviasta ei ole suoria siirtoyhteyksiä Suomeen, mutta Latviasta voitaisiin kuitenkin tuoda sähköä Suomeen Viron läpi, huomioitiin tämä yhdistämällä Viron ja Latvian luvut toisiinsa. Samoin tehtiin Ruotsille ja Norjalle. Tässä oletetaan, että matkalla ei synny siirtoja estäviä pullonkauloja. Ennen yhdistämistä Viron sekä Ruotsin tuonnit olisivat huippukulutustilanteessa jääneet siirtoyhteyksien sallimia kapasiteetteja pienemmiksi. Yhdistämisen jälkeen kapasiteettia riitti kaikissa lasketuissa20 19 (34) kulutustilanteissa siirtoyhteyksien täydeltä 17. Viron ja Ruotsin (Venäjä arvioidaan alempana erikseen) siirtoyhteyksien osalta käytettiin 2 %:n vikaantumistodennäköisyyttä ja ne olivat jokaiselle siirtoyhteydelle toisistaan riippumattomia. Luku on pääosin subjektiivinen arvio. Tilastotietoa pohjoismaisten tasasähköyhteyksien vikaantumisesta oli julkaistu vasta yhdeltä vuodelta 18, jonka perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota. Viime vuosina on ollut muutamia pitkäkestoisia vikaantumisia, joiden perusteella vikaantumistodennäköisyys olisi valittua suurempi, mutta toisaalta viimeaikaiset vikaantumiset ovat olleet poikkeuksellisia Kapasiteetin riittävyys (GW) Viro Suomi Latvia Liettua Norja Venäjä* Ruotsi Kuva 7. ENTSO-E:n arvio kapasiteettitasapainosta (remaining capacity adequacy reserve margin) eri maissa 19. Otettu skenaariosta B. Luvut linearisoitu vuosien sekä välillä. *Venäjän arvio perustuu Venäjän Federal Grid Companyn sekä järjestelmäoperaattorin dokumenttiin 20, jonka taulukossa 5.6 on esitetty arvio kapasiteettitasapainosta European Balance Zone :lle. 17 Ruotsin ja Norjan osalta Entso-E:n Scenario Outlook & Adequacy Forecast on epäselvä. Siitä ei käy ilmi miten laskennassa on huomioitu erilaiset vesivuodet. Ruotsin osalta mainitaan, että vesivoimakapasiteettia on vähennetty 2500 MW. Epäselvyydestä johtuen on mahdollista, että kuivana vuotena kapasiteettia ei olisikaan Ruotsista saatavilla täydellä teholla, kuten työssä on oletettu. 18 ENTSO-E: Nordic grid disturbance and fault statistics ENTSO-E Scenario Outlook and Adequacy Forecast The approved scheme and program development UES of Russia for the period , Federal Grid Company ja System Operator of Russia. ( )21 20 (34) Taulukko 6. Käytettävissä oleva siirtokapasiteetti naapurimaista (paitsi Venäjä) kalenterivuosina ilman Olkiluoto 3:n vaikutusta. Fennoskan-1:ssä on huomioitu talvikautena käytettävissä oleva 50 MW:n ylitehoalue. Estlink 2 on oletettu tulevan käyttöön vuoden 2014 alusta, vaikka se on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2014 alkupuolella. Estlink-1 Estlink-2 Fennoskan-1 Fennoskan-2 FI-SE AC 1 FI-SE AC Venäjän tuonti on Venäjän uuden kapasiteettimaksujärjestelmän jälkeen pienentynyt merkittävästi aiemmasta. Nykyjärjestelmässä Suomen aluehinnan pitää olla selvästi Venäjän energiahintaa suurempi ennen kuin sähkön tuonti Venäjältä Suomeen kannattaa. Jos Suomea uhkaa tehovaje, niin Suomen aluehinta nousee tällöin erittäin korkeaksi. Koska Venäjällä on viranomaistietojen mukaan ylimääräistä kapasiteettia, niin Suomen huippuhinnat johtavat periaatteessa täysimääräiseen tuontiin Venäjältä. Näin ei kuitenkaan analyysissa oletettu. Vaikka Venäjällä olisikin ylimääräistä kapasiteettia, sitä ei välttämättä saada täysimääräisesti käyttöön, mm. koska tuotannon määrä Venäjällä ratkaistaan ennen Nord Pool Spotin päivittäistä huutokauppaa. Tällöin kapasiteetti pitäisi saada käyttöön järjestelmäoperaattoreiden suoralla yhteistyöllä, koska Venäjällä ei ole käytössä samanlaista päivänsisäistä markkinamekanismia kuin Nord Pool markkinoilla. Lisäksi Venäjän sisäisessä sähköverkossa saattaa olla pullonkauloja, jotka joissain tilanteissa estävät täysimääräisen tuonnin Venäjältä. Muita naapurimaita suuremman epävarmuuden vuoksi Venäjän tuonnin osalta käytettiin Taulukko 7 todennäköisyysjakaumaa. Jakauma on subjektiivinen arvio, koska luotettavampaa tietoa ei ollut käytettävissä. Taulukko 7. Venäjän tuonnin (MWh/h) todennäköisyysjakauma 100 % 95 % 90 % Tuonti (MWh/h) Yhteenveto lähtötiedoista Kuva 8 kerää yhteen edellä esitellyt lähtötiedot käyttökelpoiselle kapasiteetille vuoden 2013 osalta. Käyttökelpoinen kapasiteetti ei huomioi vikaantumisia tai muita käyttötilanteessa saatavuutta mahdollisesti vähentäviä tekijöitä.22 21 (34) Kapasiteetti (MW) Kulutusjousto Venäjä Ruotsi Viro Vesivoima Teol. kombituotanto Teol. kaasuturpiini Teol. vastapaine Lauhdutusvoima Huipputurpiinit ja moottorit Ydinvoima Kaukol. kombituotanto Kaukol. kaasuturpiini Kaukol. vastapaine Kuva 8. Käyttökelpoinen kapasiteetti vuonna Arvio kapasiteetin riittävyydestä Arvion taustalla on voimalaitoksien, siirtoyhteyksien ja kulutusjouston yhteiskapasiteetti, jolla voidaan vastata kulutuksen huippuihin. COPT menetelmällä lasketaan jokaiselle mahdolliselle tuotantoyhdistelmälle todennäköisyys, kun huomioidaan laitosten vikaantumistodennäköisyys. Tuotantoyhdistelmien todennäköisyyksistä saadaan saatavilla olevan kapasiteetin määrä todennäköisyyden funktiona. Arviossa tämä laskettiin 1 MW portaissa. Taulukko 8 on esitetty kuinka usein saatavilla olevassa kapasiteetissa jäädään todennäköisesti alle tietyn kapasiteettimäärän. Tilanne voi sattua vaikka kesällä, jolloin ei tietysti synny tehovajetta eli taulukko ei kerro tehovajeen todennäköisyyttä. Taulukossa näkyvä kapasiteetin kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2017 johtuu Viron uudesta siirtoyhteydestä, vesivoiman lisäyksistä, kulutusjouston kasvusta sekä muutamasta uudesta voimalaitoksesta. Olkiluoto 3:n vaikutus on myös suhteellisesti selvästi pienempi kuin esimerkiksi Estlink 2:sen vaikutus, vaikka Olkiluoto 3:sen kapasiteetti on lähes 2,5 kertainen. Tämä johtuu neljästä tekijästä (merkittävyysjärjestyksessä): - Olkiluoto 3 nostaa selvästi suurimman järjestelmässä olevan yksikön kokoa, jonka vuoksi sen vikaantumisella on selvä merkitys todennäköisesti saatavilla olevaan kapasiteettiin.23 22 (34) - Olkiluoto 3:n myötä kapasiteettia siirtyy reserveihin. - Ruotsin vaihtosähköyhteyden käytettävissä oleva kapasiteetti pienenee Olkiluoto 3:n myötä. - Vuonna 2016 LOLE on jo hyvin pieni, jolloin sen pienentäminen on vaativampaa myös suhteellisesti. Taulukko 8. Todennäköisyys, jolla kapasiteettia (MW) jää saamatta taulukossa olevaa kapasiteettia vähemmän. Taulukko ei kerro tehovajeen odotusarvoa, koska tehovaje riippuu myös kulutuksen suuruudesta. Todennäköisyys Ilman Olkiluoto 3:ea 2017 Olkiluoto 3 1 h / 10 vuodessa (0,0011 %) h / 10 vuodessa (0,0114 %) h / 10 vuodessa (0,1142 %) Kapasiteetin todennäköisyydestä voidaan johtaa tehon riittävyyden odotusarvo, kun huomioidaan myös kulutusaikasarja. Tällöin huomioidaan muutkin tunnit kuin pelkkä huippukulutustunti. Kun laskennassa käytettiin 7,5 vuoden todelliseen kulutukseen perustunutta tuntiaikasarjaa saatiin Kuva 9:n mukaiset tulokset. Kun aineistoksi vaihdettiin 33,5 vuoden meteorologiseen aineistoon perustuneet kulutus- ja tuulivoimatuotantoaikasarjat on tuloksena Kuva 10. Tehonvajauksen odotusarvon suhteellinen kasvu on melko suuri (pilkku on siirtynyt y-akselilla), mutta todennäköisyys pysyy silti liki nollassa 21. Kasvu johtuu pidemmän aikasarjan sisältämästä kovemmasta pakkasjaksosta suhteessa 7,5 vuoden aineistoon. Aineistot tehtiin vertailukelpoiseksi pitämällä 7,5 vuoden aineiston sisältämän ajanjakson korkein kulutushuippu yhtä suurena 33,5 vuoden aineistossa. 21 Jos lähtötietojen epävarmuuksista olisi numeerisia arvioita, niin tulokselle voitaisiin laskea luottamusväli. Tietoja ei kuitenkaan ole saatavilla.24 23 (34) Tehovajauksen odotusarvo (h/a) Ei Olkiluoto 3:ea Olkiluoto 3 v Kuva 9. Tehovajauksen odotusarvo (h/a) eri kalenterivuosina perustuen 7,5 vuoden aikasarjaan Tehovajeen odotusarvo (h/a) Ei Olkiluoto 3:ea Olkiluoto 3 v Kuva 10. Tehovajauksen odotusarvo (h/a) eri kalenterivuosina perustuen 33,5 vuoden aikasarjaan Tehovajeen odotusarvoon voi vaikuttaa tekijöitä, jotka voivat toteutua laskelmassa huomioitujen todennäköisyyksien ulkopuolella. Esimerkiksi poliittiset syyt voivat vaikuttaa tehon saatavuuteen naapurimaista ja tällä voisi olla merkitystä Suomen järjestelmälle, jonka huipputehon kattamiseen tuonti naapurimaista on välttämättömyys. Suomen kaltainen riippuvaisuus sähkön tuonnista on Euroopassa ainakin toistaiseksi harvinaista. Ennakoimattomien tekijöiden vuoksi tehtiin vuosille 2013 ja 2017 herkkyystarkastelut, joissa kulutusta lisättiin 100 MW portaissa (Kuva 11). Vuoden 2017 huippukulutuksen lähtötaso oli 400 MW vuotta 2013 korkeammalla, minkä vuoksi kuvaaja ylettyy 400 MW pidemmälle.25 24 (34) Vuoden 2017 arviossa ei ole huomioitu Olkiluoto 3:a. Kulutuksen lisääminen muuttaa LOLEa ja EUEta suunnilleen samalla suuruudella kuin saatavilla olevan kapasiteetin vähentäminen. LOLE (h/a) LOLE 2013 LOLE 2017 EUE 2013 EUE Huippukulutus (MW) EUE (MWh/a) Kuva 11. Tehovajeen (LOLE) ja energiavajeen (EUE) odotusarvot vuosille 2013 ja 2017, kun kulutusta kasvatetaan 100 MW portaissa. Vuoden 2013 huippukulutusarvion pitäisi olla noin MW arvioitua suurempi ennen kuin LOLE lähestyy yhtä tuntia vuodessa. Vuonna 2017 huippukulutusarvion pitäisi vastaavasti olla MW arvioitua suurempi. Samaan vaikutukseen päästään, jos voimalaitoskapasiteettia poistuu käytöstä suunnilleen vastaava määrä. Käytettyä suuremman voimalaitosten vikaantumistodennäköisyyden käyttö nostaisi myös LOLE arviota. Muiden kuin vesivoimaloiden vikaantumistodennäköisyyden kaksinkertaistaminen olisi vaikutukseltaan suunnilleen sama kuin kulutuksen lisääminen 400 MW:lla Tehoreservijärjestelmän kustannukset ja vaihtoehtoiskustannukset Työ- ja elinkeinoministeriö ja Energiateollisuus ry ovat teettänet Pöyryllä vuonna 2010 selvityksen tehoreservijärjestelmän kustannuksista 22 ja selvitystä on käytetty TEM:n sähkötehotyöryhmän materiaalina. Työryhmän loppuraportin mukaan tuotantoreservejä olisi edullisinta hankkia vanhoista poistuvista laitoksista, jolloin ylläpitokustannukset jäävät alle 5 milj. /100 MWe vuodessa Kuva 12 mukaisesti. Vastaavasti sähköntuotannon muuttuvat kustannukset ovat välillä /MWh, eli 200 h käyttöajalla ne olisivat 1 5 milj. /100 MWe vuodessa. 22 Pöyry, Kapasiteetin hankinta mahdolliseen tehoreservijärjestelmään, Selvitystä on referoitu TEM:n Sähkötehotyöryhmän loppuraportissa, 2010.26 25 (34) Kuva 12. Arvio vuosittaisesta ylläpitokustannuksesta eri voimalaitostyypeille Nykyisen tehoreservilain mukaisen tehoreservikauden (10/2011 6/2013) voimalaitosten käyttövalmiuden ylläpitokorvaukset 23 ovat n. 2,7 milj. /100 MWe talvijaksoa kohden (jolloin oletetaan, että kaikki kustannukset kohdistetaan ajanjakson kahdelle talvikaudelle). Toteutuneet muuttuvat käyttökustannukset ovat vähäisen käytön vuoksi pienet. Lisäksi järjestelmästä aiheutuu hallinnollisia kustannuksia, jotka ovat kuitenkin pieniä verrattuna ylläpitokorvauksiin. Voimalaitospohjaisen tehoreservijärjestelmän kustannusrakenne on lähes täysin kiinteä. Lain mukaan tehoreservijärjestelmän kustannukset kohdistetaan Suomen sähköjärjestelmään liitetylle sähkönkulutukselle, käytännössä kantaverkkomaksuin, joka kertyy pienkuluttajille sähkön siirtomaksun yhteydessä. Viimeisen vuoden aikana (10/2011 9/2012) sähkönkulutus on ollut 80 TWh ja tehoreservin toteutuneet kustannukset 18.7 milj. 24. Kulutukseen suhteutettuna tehoreservin aiheuttama kustannus on siis ollut n. 0,024 c/kwh (0,24 /MWh). Tehoreservin kustannuksia tulee verrata tilanteeseen, jossa tehoreservejä ei hankita. Tällöin käytetään ensisijaisesti häiriöreservejä tehovajeen estämiseksi. Kun häiriöreservejä ei voida enempää käyttää, siirrytään kiertäviin sähkökatkoihin. Häiriöreservit eivät saa häiritä markkinoiden toimintaa, joten häiriöreservien tarjoushinnan täytyy olla markkinatarjouksia korkeampi. Tässä hinnaksi oletetaan /MWh. Häiriöreservien käyttöön saattaa liittyä myös jossain määrin suurempi suurhäiriön riski. Riskin lisääntymistä on hyvin vaikea määrittää ja siksi myös sen kustannuksen odotusarvoa. Jos häiriöreservit olisi jo käytetty tehovajeen paikkaamiseksi, niin häiriötilanteessa käytettäisiin sähkökatkoja vapauttamaan automaattinen taajuusreservi normaalisti käytettävän häiriöreservin sijaan. Kiertävät sähkökatkot toteutetaan pyytämällä paikallisia sähköyhtiöitä rajoittamaan oman 23 Energiamarkkinavirasto, Tehoreservikapasiteetin hankintapäätös , Dnro 191/210/ Näytä lisää
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06032-14 Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille 2015 2020 Kirjoittajat: Juha Kiviluoma, Niina Helistö Luottamuksellisuus: julkinen 2 (34) Alkusanat Raportin kirjoittajat kiittävät Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa
Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h Lisätiedot Lisäselvitys tehoreservin tarpeesta lauhdekapasiteetin vähentyessä
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00689-15 Lisäselvitys tehoreservin tarpeesta lauhdekapasiteetin vähentyessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Niina Helistö, Juha Kiviluoma julkinen 2 (10) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... Lisätiedot Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys
Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa
Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen. Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa
Raportti 1 (1) Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 29 ja tammikuun 21 huippukulutustilanteissa 1 Yhteenveto Vuoden 29 kulutushuippu saavutettiin vuoden lopussa 17.12.29 klo 8-9, jolloin sähkön kulutus Lisätiedot Tehoreservin tarpeen määrittäminen
Päätös[LUONNOS] 1 (7) Tehoreservin tarpeen määrittäminen Selostus asiasta Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain (117/2011, jäljempänä tehoreservilaki) Lisätiedot Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj
Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2016 Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2015 oli 82,5 TWh Lisätiedot Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen
Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden Lisätiedot Mistä joustoa sähköjärjestelmään?
Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen Lisätiedot Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj
Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj 74 Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden Lisätiedot Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys
Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa Lisätiedot SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS
SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina Lisätiedot Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas 10.9.2014
Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas Sähkön markkinahintaodotukset selvästi alemmat kuin uuden sähköntuotannon kustannukset Lähde: Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta talvella
Raportti 1 (8) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 215-216 1 Yhteenveto Joulukuu ja helmikuu olivat talvella 215-216 leutoja, mutta tammikuu oli keskimääräistä kylmempi. Tammikuussa alkoi pakkasjakso, Lisätiedot Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma
1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13 Lisätiedot Siirtokapasiteetin määrittäminen
1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden Lisätiedot Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus
Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin Lisätiedot Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj
Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito Vaelluskalafoorumi Kotkassa 4-5.10.2012 Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Sähköntuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino Fingrid huolehtii Suomen Lisätiedot Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj
Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän Lisätiedot Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat Lisätiedot Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy
Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja Lisätiedot Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy
Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Tutki3u sähkömarkkinaa julkisen 6edon pohjalta Selvityksen tekijänä on riippumaton Lisätiedot Primäärienergian kulutus 2010
Primäärienergian kulutus 2010 Valtakunnallinen kulutus yhteensä 405 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 27 prosenttia Omavaraisuusaste 32 prosenttia Itä-Suomen* kulutus yhteensä 69,5 TWh Uusiutuvilla tuotetaan Lisätiedot Siirtojen hallinta 2014
Raportti 1 (9) Siirtojen hallinta 2014 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta Lisätiedot Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen
Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit Lisätiedot Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj
Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset Lisätiedot Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1
Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh Lisätiedot Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.
Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon Lisätiedot Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro
Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa Lisätiedot Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund
1 Reserviasiat Käyttötoimikunta 26.11.2008 Jarno Sederlund 2 Tehoreservilain mukainen huippuvoimakapasiteetti Vuonna 2006 tuli voimaan sähkön toimitusvarmuutta turvaava laki Fingridin tehtävänä on järjestelmän Lisätiedot Siirtojen hallinta 2015
Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta Lisätiedot Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään
1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus Lisätiedot Ajankohtaista markkinakehityksestä. Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen
Ajankohtaista markkinakehityksestä Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen 2 Pullonkaulat ongelmana 2008 Yhtenäisen hinta-alueen laajuus tuntitasolla mittattuna 1.1.-31.12.2008 98 % 52 % 14 % 9 % 31.12.2008 Lisätiedot Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet
1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998 Lisätiedot ENERGIAVIRASTO ENERGIMYNDIGHETEN KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2015 9.12.2015
ENERGIAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2015 9.12.2015 ENERGIAVIRASTO Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 1 2 TIIVISTELMÄ... 2 3 ENERGIANKULUTUS JA MARKKINAHINNAT... 4 3.1 Energiankulutus ja sähköntuotanto...4 Lisätiedot Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012
Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Teemat Pullonkaulatilanne yleensä Pohjoismaissa Ruotsi-Suomi raja erityisesti Fenno-Skan 2:n vaikutus Lisätiedot Esittelijä / Föredragande / Referendary. Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker. Nimi / Namn / Name: Pvm / Datum / Date: Pvm / Datum / Date:
Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Asiakirjan päivämäärä on: Dokumentet är daterat: 01.11.2016 The Lisätiedot Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä
Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa Lisätiedot Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014
Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen Lisätiedot Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013
Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 2 Keskeytykset pienensivät käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia 2012 3 000 2 500 Elspot kapasiteettien keskiarvot, MW Fenno-Skan Lisätiedot Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009
Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Uuden sähkömarkkinamallin Lisätiedot LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää Lisätiedot METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy
METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja Lisätiedot ENERGIAVIRASTO ENERGIMYNDIGHETEN KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2014 1.12.2014
ENERGIAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2014 1.12.2014 ENERGIAVIRASTO Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 2 2 TIIVISTELMÄ... 3 3 ENERGIANKULUTUS JA MARKKINAHINNAT... 4 3.1 Energiankulutus ja sähköntuotanto...4 Lisätiedot Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä
1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat Lisätiedot Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012
Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi Lisätiedot Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä
Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Juha Hiekkala Markkinakehitys Voimaseniorit, Tekniska Salarna, Helsinki 11.2.204 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet Lisätiedot 100% RE SUOMI OSANA POHJOIS- EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOITA
100% RE SUOMI OSANA POHJOIS- EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOITA Juha Kiviluoma, Jussi Ikäheimo VTT TEM 100%RE keskustelutilaisuus 3.10.2016 Balmorel / WILMAR Yleinen kuvaus: Sähkö- ja kaukolämpö Balmorel optimoi Lisätiedot Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 Lisätiedot Ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008
1 Ajankohtaiskatsaus Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008 Taloudellinen näkökulma 2 Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Visio ja strategia Fingridin arvot Sisäisten Lisätiedot Sähkömarkkinoiden simulointiohjelman hyödyntäminen sähkötehon riittävyyden analysoinnissa
7.4.2016 Sähkömarkkinoiden simulointiohjelman hyödyntäminen sähkötehon riittävyyden analysoinnissa Esityksen rakenne Tausta Tutkimuksen tavoite Sähkötehon riittävyyden analysointimenetelmä Case study: Lisätiedot Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto
Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt Lisätiedot Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.
TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa Lisätiedot TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille
Fingridin verkkoskenaariot x 4 Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja 2 Sisällysluettelo Kantaverkon kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma Esimerkki siitä, miksi suunnitelma on vain suunnitelma: Lisätiedot Luku 2 Sähköhuolto. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013
Luku 2 Sähköhuolto Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Uusiutuvat lähteet Ydinvoima Fossiiliset sähköntuotantotavat Kustannukset Tulevaisuusnäkymät 2 Maailman Lisätiedot Keskustelupaperi Suomen huoltovarmuusreservistä. Esitysmateriaali, Gaia Consulting Oy Kesäkuu 2015
Keskustelupaperi Suomen huoltovarmuusreservistä Esitysmateriaali, Gaia Consulting Oy Kesäkuu 2015 Johdanto 2 Fortum teetättänyt arvion huoltovarmuusreservin mahdollisesta käyttöönotosta Suomessa Nykytila Lisätiedot SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)
SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ Lisätiedot Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen
1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed Lisätiedot POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016
POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without Lisätiedot Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin
Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Jussi Jyrinsalo Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Johdanto Toimitusvarmuuden Lisätiedot Ajankohtaista. Tasevastaavapäivä Hartwall Areena Reima Päivinen. Reima Päivinen
1 Ajankohtaista Tasevastaavapäivä Hartwall Areena 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva Missio siirtää toimintavarmasti sähköä markkinoita edistää sähkö- Kehittää voimajärjestelmää Lisätiedot METSÄHAKKEEN KÄYTÖN RAKENNE SUOMESSA
SusEn konsortiokokous Solböle, Bromarv 26.9.2008 METSÄHAKKEEN KÄYTÖN RAKENNE SUOMESSA MATTI MÄKELÄ & JUSSI UUSIVUORI METSÄNTUTKIMUSLAITOS FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE JOKINIEMENKUJA 1 001370 VANTAA Lisätiedot Sähkön ja lämmön tuotanto 2014
Energia 2015 Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Sähkön tuotanto alimmalla tasollaan 2000luvulla Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh vuonna 2014. Tuotanto laski edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja oli Lisätiedot METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013
METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu, Lisätiedot Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1
Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle Lisätiedot Energian hankinta, kulutus ja hinnat
Energia 2011 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 4. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445 Lisätiedot Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen
Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti Lisätiedot BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen
BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti Lisätiedot KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013
ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530 Lisätiedot TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011
TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus Lisätiedot Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen
Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Sisältö Taustaa Kysyntäjousto voimajärjestelmän kannalta Kohteet ja markkinat Pilottiprojektit Sähkön tuntitiedot Kysyntäjousto, Lisätiedot STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050
STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria Lisätiedot Fingridin uutisia. Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen
Fingridin uutisia Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 2 Päivän uutiset Syöttötariffit jäihin? Yksi hinta-alue riittää Suomessa Tehotasapainon hallinta tulevaisuudessa Lisätiedot Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat
Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen Lisätiedot Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus
Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja Lisätiedot Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power)
1 Wind Power in Power Systems -jatko-opintokurssi Chapter 9: Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power) Antti Rautiainen 28.5.2009 Sisältö 2 9.1 Johdanto (Introduction) 9.2 Voimalaitoksen arvo (The Value Lisätiedot 1 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO
Käyttösäännöt 1 (11) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN VOIMALAITOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ TUOTETUN SÄHKÖN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE Fingrid tai sen tytäryhtiö Lisätiedot Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon
Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon 27.7.2015 Raportin laatinut: Tapio Pitkäranta Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti Tapio Pitkäranta, tapio.pitkaranta@hifian.fi Puh: Lisätiedot Ajankohtaista. Reima Päivinen. Käyttötoimikunta 25.3.2014
Ajankohtaista Reima Päivinen Käyttötoimikunta 25.3.2014 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet keskeytykset 10 8 6 4 2 0 min / vuosi / liityntäpiste 2006 2007 Lisätiedot Euroopan sähkömarkkinaintegraatio
Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Euroopan sähkömarkkinaintegraatio Sähkönkäyttäjän näkökulma Antti Koskelainen Suomen ElFi Oy Suomen ElFi Oy 18.3.2010 1 Sisällysluettelo 1) Suomalaisen sähkönkäyttäjän näkymä Lisätiedot Ajankohtaiskatsaus. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 6.10.2011
Ajankohtaiskatsaus Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 6.10.2011 Pohjoismainen tasepalvelu NBS-projektin tilanne keväällä EN.dk jättäytyi taka-alalle hankkeesta lausuntokierroksen perusteella mallia ja design Lisätiedot Mikael Ohlström, asiantuntija Helena Vänskä, johtava asiantuntija 25.9.2008
1 Mikael Ohlström, asiantuntija Helena Vänskä, johtava asiantuntija 25.9.2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti Energia on yhteiskunnan toiminnan Lisätiedot TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY
TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra), Lisätiedot Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg
Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella. Lisätiedot Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta
Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Fingridin käyttövarmuuspäivä 26.11.2008, Mika Purhonen HVK PowerPoint template A4 24.11.2008 1 Sähkön tuotannon kapasiteetti Lisätiedot Luku 9: Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power)
Luku 9: Tuulivoiman arvo (The Value of Wind Power) 9.1 Johdanto Lennart Söder Voimalaitoksen tehtävä on syöttää kuormia taloudellisesti, luotettavasti ja ympäristöystävällisesti. Eri voimalaitokset suoriutuvat Lisätiedot Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012
Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22 Lisätiedot VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ
ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIMARKNADSVERKET Liite TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUKSEN LIITE 2 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ Energiamarkkinavirasto Lisätiedot Eurooppalainen markkinaintegraatio ja tulevaisuus. Ritva Hirvonen Fingrid Oyj
Eurooppalainen markkinaintegraatio ja tulevaisuus Fingrid Oyj From conclusions of European Council 04.02.2011: The EU needs a fully functioning, interconnected and integrated internal energy market. Legislation Lisätiedot Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille
SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö Lisätiedot Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi
Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi 19.3.27 Lotta Forssell viestintäjohtaja Fortum Portfolio Management and Trading 19/3/28 1 Sähkömarkkinakatsauksen tausta ja tarkoitus Fortumin sähkömarkkinakatsauksen Lisätiedot PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009
PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto Lisätiedot Sähkön hinta ja toimitusvarmuus
Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Energiaviraston tiedotustilaisuus 21.1.2016 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miksi pörssisähkön hinta eroaa Suomen ja Ruotsin välillä? 2 Suomen Lisätiedot TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011
TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois- Lisätiedot Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007
Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Vankka tuloskehitys jatkui Paras neljännestulos lämpimästä säästä ja alhaisesta spot-hinnasta huolimatta Hyvät suojaukset Vahva kassavirta Markets-segmentin Lisätiedot SUOMEN SÄHKÖTEHON RIITTÄVYYS JA KAPASITEETTIRAKENTEEN KEHITYS VUOTEEN 2030 Raportti 23.1.2015 Pöyry Management Consulting Oy
SUOMEN SÄHKÖTEHON RIITTÄVYYS JA KAPASITEETTIRAKENTEEN KEHITYS VUOTEEN 23 Raportti Pöyry Management Consulting Oy Copyright Pöyry Management Consulting Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute