Source: http://docplayer.fi/6128724-Asentajan-kasikirja-sam-40-tuloilmamoduuli-ihb-fi-1231-2-031936-lek.html
Timestamp: 2017-12-17 04:10:09+00:00
Document Index: 1906562

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI LEK - PDF
Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI LEK
Download "Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1231-2 031936 LEK"
1 LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne 6 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 8 Yleiset putkiliitännät 8 Mitat ja putkiliitännät 8 Symboliavain 9 Periaatekaavio 9 Lämpöjohtopuoli 11 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä 14 Ilmanvaihtovirta 14 Ilmanvaihdon säätö 14 5 Sähköliitännät 15 Yleistä 15 Liitännät 15 6 Käynnistys ja säädöt 16 Valmistelut 16 Liitäntä lämmönjakojärjestelmään 16 Käynnistys ja tarkastus 17 7 Häiriöt 19 Info-valikko (F750) 19 Hälytysten käsittely 19 Vianetsintä 19 8 Lisätarvikkeet 21 9 Tekniset tiedot 22 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 22 Tekniset tiedot 23 Sähkökytkentäkaavio 24 Asiahakemisto 25 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Sarjanumero Sarjanumero on etuluukun sisäpuolella vasemmassa alakulmassa. LEK MUISTA! Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. HUOM! Kun ulkona on kylmä ja F750:n poistoilmapuhallin käy, lisävarustetta ei saa deaktivoida eikä pysäyttää koskettimella. :n jäätymisvaara. Merkintä on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 2 Luku 1 Tärkeää
5 Asennusten tarkastus Määräysten mukaan tuloilmamoduulille on suoritettava asennustarkastus ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Ilmanvaihto (sivu 14) Poistoilmavirtauksen asettaminen Tuloilmavirtauksen asettaminen Lämmitysvesi (sivu 11) Järjestelmä huuhdeltu Lisävaruste ilmattu Tarkasta että vastaa teho- ja painehäviökäyrää Kytketty periaatekaavion mukaisesti Sähkö (sivulla 15) Kytketty syöttö 230 V Kytketty tiedonsiirto Luku 1 Tärkeää 3
6 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, Parc d'activités économique "Les Couturiers",16 rue des couturières, Bischwiller Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 4 Luku 1 Tärkeää
7 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus Tuloilmamoduuli on kuljetettava ja säilytettävä kuivassa. Asennus asennetaan vapaasti seisovaksi kannattimille tai VPB 200:n päälle (VPB 300/VPBS 300:n yhteydessä asennetaan kannattimien avulla). Puhallinmelu voi siirtyä kannattimiin. Aseta kannattimet ulkoseinälle melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Luukkujen irrotus Etuluukku 1. Etuluukku irrotetaan vetämällä se suoraan ulos. LEK Asennustila Jätä tuloilmamoduulin eteen 500 mm vapaata tilaa. SAM 40:n kaikki huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin. 500 HUOM! Varmista, että tuloilmamoduulin yläpuolella on vaadittu tila (300 mm) ilmanvaihtoputkien asennusta varten. Luku 2 Toimitus ja käsittely 5
8 3 Tuloilmamoduulin rakenne LEK LEK LEK LEK 6 Luku 3 Tuloilmamoduulin rakenne
9 Tuloilmamoduuli AZ2 Putkiliitännät XL33 Ilmanvaihtoliitäntä tuloilma, Ø 160 mm XL34 Ilmanvaihtoliitäntä ulkoilma, Ø 160 mm XL36 Liitäntä, lämmitysvesi sisään, puserrusrengas Ø 22 mm XL37 Liitäntä, lämmitysvesi ulos, puserrusrengas Ø 22 mm LVI-komponentit EP13 Tuloilmapatteri QM20 Liitäntä, lämmitysvesi QN40 Säätöventtiili, lämmitysvesi Anturi jne. BT22 Lämpötila-anturi, tuloilma BT23 Lämpötilan anturi, ulkoilma BT68 Menolämpötila-anturi BT69 Paluulämpötila-anturi* Sähkökomponentit AA5 Lisävarustekortti AA5-S2 DIP-kytkin AA100 Liitoskortti SF1 Katkaisin, asento 0-1, pääkytkin W101 Liitäntäkaapeli ja pistotulppa W102 Ohjauskaapeli Ilmanvaihto GQ3 Tuloilmapuhallin HQ11 Ilmansuodatin tuloilma Muut PF1 Tyyppikilpi * Ei näy kuvassa Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Tuloilmamoduulin rakenne 7
10 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät Yleiset putkiliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Mitat ja putkiliitännät 40 Ø Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
11 Symboliavain Periaatekaavio Symboli Merkitys -EB100 -AZ2 Ilmausventtiili Säätöventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Säätöventtiili Lämpötilan anturi Kalvopaisuntasäiliö -CP1 Kiertovesipumppu Puhallin Kompressori Lämmönvaihdin MUISTA! Jos lämmitysjärjestelmän tilavuus (ilman lämpöpumpun sisäistä tilavuutta) on alle 40 litraa, täytyy asentaa esim. puskurisäiliö UKV (CP1) yllä olevan periaatekaavion mukaan. HUOM! Jos on useita lämmitysjärjestelmiä (ECS 40/ECS 41), liitetään rinnakkain lämmitysjärjestelmän 1 kanssa. Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 9
12 Asennus kannattimille 1. Asenna kannattimille. 2. Liitä lämmönjako- ja ilmanvaihtoputket. Asennus VPB 200:n päälle 1. Irrota VPB 200:n etupelti. 2. Irrota VPB 200:n yläpelti (kiinnitetty 6 ruuvilla). 3. Asenna yläkautta ja työnnä paikalleen. 4. Kiinnitä mukana toimitetuilla ruuveilla ( 2 kpl). 5. Liitä lämmönjako- ja ilmanvaihtoputket. 6. Asenna VPB 200:n etupelti. LEK LEK LEK LEK 10 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
13 Lämpöjohtopuoli :n voidaan asentaa vain vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin, joiden tilavuus on vähintään 20 litraa. SAM 40:n oikean toiminnan varmistamiseksi lämmitysjärjestelmän kokonaistilavuuden (ilman F750:n sisäistä tilavuutta) täytyy olla yli 40 litraa. Ellei lämmitysjärjestelmän tilavuus ole yli 40 litraa, täytyy asentaa paisuntasäiliö (NIBE UKV). Järjestelmän mitoitus 1. Määritä menoveden lämpötila mitoittavassa ulkolämpötilassa. 2. Määritä tuloilmavirta. 3. Ota lähtökohdaksi haluttu tuloilmalämpötila, laske sitten teho, jonka :n täytyy tuottaa mitoittavassa ulkolämpötilassa. 4. Määritä vesivirta :n yli tehokäyrästöstä. HUOM! Jos menolämpötilaa ei ole käyrästössä, voit arvioida sen käyrien väliltä. 5. Ota lähtökohdaksi vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän suunniteltu painehäviö suunnitellulla virtauksella lämmitysjärjestelmässä Tarkasta painehäviökäyrästöstä, että arvo on harmaalla alueella. Tuloilman lämmittämiseen tarvittava teho Effekt (W) l/h DUT -30 ºC l/h DUT -30 ºC l/h DUT -20 ºC l/h DUT -20 ºC 600 l/h DUT -10 ºC l/h DUT -30 ºC l/h DUT -10 ºC l/h DUT -20 ºC l/h DUT -10 ºC Luftflöde (m3/h) (l/s) Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 11
14 Effekt (W) l/h DUT -30 ºC l/h DUT -30 ºC l/h DUT -20 ºC l/h DUT -20 ºC l/h DUT -10 ºC l/h DUT -30 ºC 200 l/h DUT -10 ºC l/h DUT -20 ºC l/h DUT -10 ºC Luftflöde (m3/h) (l/s) Effekt (W) l/h DUT -30 ºC l/h DUT -20 ºC l/h DUT -30 ºC l/h DUT -20 ºC 600 l/h DUT -10 ºC l/h DUT -10 ºC 75 l/h DUT -30 ºC l/h DUT -20 ºC l/h DUT -10 ºC Luftflöde (m3/h) (l/s) 12 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
15 Painehäviökäyrä 35 y Flöde (l/h) Käyrässä näkyy painehäviö :n yli eri vesivirroilla. Huomaa, että painehäviö on sama kuin lämmitysjärjestelmän 1 painehäviö. Tarkasta, että arvo on harmaalla alueella. Jos arvo on tummanharmaalla alueella käyrästön vasemmassa reunassa, tuloilman lämpötila voi vaihdella. HUOM! Järjestelmä on ilmattava asennuksen yhteydessä ja kun järjestelmä on ollut jonkun aikaa toiminnassa. Järjestelmä ilmataan ilmausventtiilin (QM20) avulla. Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 13
16 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä Ilmanvaihtoasennus on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jotta puhallinääni ei kuuluisi poistoilmalaitteista, kanavaan kannattaa asentaa äänenvaimennin. Tämä on erityisen tärkeää, jos makuuhuoneissa on tuloilmalaitteita. Liitännät tehdään joustavilla letkuilla, jotka ovat helposti vaihdettavissa. Ulkoilmakanava eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti. Kanavat on voitava tarkastaa ja puhdistaa. Varmista, että kanavissa ei ole taitoksia, ahtaita käyriä ym., koska ne pienentävät ilmanvaihtotehoa. Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B Ilmanvaihtovirta Varmista, että tuuletusaukot eivät ole tukossa. Ilmanvaihtoteho asetetaan lämpöpumpun valikoissa (valikko 5.1.5). Ilmanvaihdon säätö Jotta talon kaikissa huoneissa on vaadittu ilmanvaihto, poisto- ja tuloilmalaitteet on sijoitettava ja säädettävä oikein ja lämpöpumpun ja tuloilmamoduulin puhaltimet on säädettävä oikein. Ilmanvaihdon tehdasasetus tuloilmamoduulissa on suuri. Ilmanvaihto tulee siksi säätää mahdollisimman pian asennuksen jälkeen talon suunnitteluarvoihin. Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentää asennuksesta saatavaa hyötyä ja heikentää käyttötaloutta ja aiheuttaa kosteusvahinkoja (Pa) LEK 300 Ø /100% % 70% % 50 40% 50% Luftflöd (m3/h) (l/s) Effekt (W) /100% 80 80% 60 70% % 50% 60% 0 Luftflöde (m3/h) (l/s) 14 Luku 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
17 -X8 -X X4 -X X X X10 -X1 N L PE PE X10 -X1 N L PE PE -X9 -X9 5 Sähköliitännät Yleistä Sähkölaitteet on valmiiksi kytketty tehtaalla. on irtikytkettävä ennen kiinteistön eristystestiä. Tuloilmamoduulin kytkentäkaavio, katso sivulla 24. Signaalikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asettaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. A B GND AA3-X HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. AA5-X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND ON Liitännät Kytkentä F750-lämpöpumppuun Luvussa selostetaan sähkökytkennät, kun :a ohjataan NIBE F750:stä AA5-X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND ON Lämpöpumpun katkaisin pitää kääntää asentoon ja :n katkaisin asentoon 0 ennen töiden aloittamista. 1. Varmista, että laitteisto on jännitteetön. Irrota etuluukku ja tulokortin suojakansi asennusohjeen ohjeiden mukaan. 2. Kytke kaapeli W102 liittimeen X4 lämpöpumpun tulokortissa, katso kytkentäkaavio sivulla 24. Vedä kaapelit lämpöpumpun kaapeliläpivientien läpi. Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa oheista kytkentäkaaviota. Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan lämpöpumpun liittimeen AA3-X4. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. 3. Kiinnitä ulkoiset kaapelit. 4. Asenna suojakansi ja etuluukku lämpöpumpun asentajan käsikirjan mukaan. 5. Kytke pistotulppa W101. Luku 5 Sähköliitännät 15
18 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että katkaisin (SF1) F750:ssa on asennossa " ". 2. Varmista, että lämpöpumpun täyttöventtiilit (QM10) ja (QM11) ovat kokonaan kiinni ja että lämpöpumpun lämpötilarajoitin (FD1) ei ole lauennut. MUISTA! Tarkasta lämpöpumpun lämpötilarajoitin (FD1) ja automaattivaroke (FA1). Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. Liitäntä lämmönjakojärjestelmään 1. Kytke periaatekaavion mukaan, katso sivulla Täytä vettä F750:n täyttöventtiilin (QM11) avulla. 3. Ilmaa lämmitysjärjestelmä :n yläpuolella olevien ilmausventtiilien (QM20) avulla ja F750:ssa olevien ilmausventtiilien avulla ja lisää tarvittaessa vettä F750:n täyttöventtiilin (QM11) avulla. 16 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
19 Käynnistys ja tarkastus Käynnistys HUOM! Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ennen kuin F750:n katkaisin käännetään asentoon "". HUOM! Kun ulkolämpötila on alhainen, on huomioitava :n jäätymisvaara. 1. Käännä katkaisin (SF1) :ssa asentoon "1". 2. Aseta lämpöpumpun katkaisin (SF1) asentoon. 3. Noudata aloitusoppaan ohjeita lämpöpumpun näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät lämpöpumpun, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. Käynistys Aloitusopas käynnistyy, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi lämpöpumpun perusasetukset. Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää myöhemmin valikossa 5.7. MUISTA! Kun aloitusopas on käynnissä, yksikään lämpöpumpun toiminnoista ei käynnisty automaattisesti. Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla. Aloitusoppaassa liikkuminen A. Sivu Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa. Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. B. Nimi ja valikkonumero Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikkoon tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valikon numero ohjausjärjestelmässä. Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai asentajan käsikirjasta kohdasta "Ohjaus - Valikot". C. Vaihtoehto / asetus Näin teet järjestelmän asetukset. D. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Valikkojärjestelmä Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valitse: "ulk. ti-mod" A. B. C. D. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 17
20 Tuloilmalämpötilan asettaminen Aseta tuloilmalämpötila valikossa (ulk. ti-mod). Huomaa, että tuloilmalämpötilan muuttaminen voi aiheuttaa sen, että lämmitysjärjestelmän muiden osien asetuksia on muutettava ulkolämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: ulkolämpötila T1: -15 C ulkolämpötila T2: 0 C ulkolämpötila T3: 15 C tuloilman lämpötila kun Säätöalue: C Tehdasasetus: 22 C Alla olevassa käyrästössä annettujen pisteiden välillä olevissa ulkolämpötiloissa tuloilmalämpötila voidaan laskea lineaarisesti. Käyrä jatkuu samanlaisena pisteiden ulkopuolelle. (ºC) T1 T2 T3 (ºC) 18 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
21 7 Häiriöt Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu (F750) havaitsee toimintahäiriön (toimintahäiriö voi aiheuttaa mukavuuden heikkenemisen) ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Info-valikko (F750) Valikossa 3.1 lämpöpumpun valikkojärjestelmään on kerätty kaikki lämpöpumpun mittausarvot. Tutustuminen tämän valikon arvoihin auttaa usein löytämään vian aiheuttajan. Hälytysten käsittely Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos merkkivalo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut palauta hälytys, hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintäluku (sivulla 19). vikatilakäyttö vikatilakäyttö on eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitysja käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. MUISTA! vikatilakäyttö valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen ongelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena. Vianetsintä Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita: Perustoimenpiteet Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet: Että lämpöpumppu on käynnissä ja :n syöttökaapeli on kytketty. Talon ryhmä- tai päävarokkeet. Talon vikavirtakytkin. Lämpöpumpun automaattivaroke (FA1). Lämpöpumpun lämpötilanrajoitin (FD1). Oikein säädetty valvontakytkin (jos sellainen on asennettu). Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä Lämpöpumppu on tilapäisesti priorisoinut tuloilmanvaihdon, jotta tuloilmapatterin lämpötila ei laske liian alhaiseksi. Matala huonelämpötila Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen. Mene valikkoon (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman lämpötilan asetus. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Ilmaa lämmitysjärjestelmä ilmausventtiilin (QM20) avulla. Korkea huonelämpötila Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen. Mene valikkoon (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman lämpötilan asetus. Alhainen tai puuttuva ilmanvaihto Suodatin (HQ11) tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Tuloilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut. Tarkasta ja puhdista tuloilmaventtiilit. Voimakas tai häiritsevä ilmanvaihto Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö. Suodatin (HQ11) tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Luku 7 Häiriöt 19
22 Alhainen tuloilman lämpötila Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen. Mene valikkoon (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman lämpötilan asetus. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Ilmaa lämmitysjärjestelmä ilmausventtiilin (QM20) avulla. Korkea tuloilman lämpötila Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen. Mene valikkoon (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman lämpötilan asetus. 20 Luku 7 Häiriöt
23 8 Lisätarvikkeet Kannattimet :n seinäripustusta varten. Art.nr Puskurisäiliö UKV UKV 40 Tuotenumero Yläkaappi Yläkaappi ilmanvaihtokanavien piilottamiseen. 245 mm Tuotenumero mm Tuotenumero mm Tuotenumero Luku 8 Lisätarvikkeet 21
24 9 Tekniset tiedot Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 40 Ø22 Ø Luku 9 Tekniset tiedot
25 Tekniset tiedot Sähkötiedot Syöttöjännite Käyttöteho, säätömoottori Suurin käyttöteho puhallin Kotelointiluokka Lämmönjako Minimipaine Maksimipaine Ilmanvaihto Maksimi-ilmavirta Äänitaso EN mukaan Äänitehotaso (L w(a )) 1 Äänenpainetasot Äänenpainetaso asennushuoneessa (L (PA) ) 2 Mitat ja painot Leveys Syvyys Korkeus Paino Tuotenumero V W W MPa/bar MPa/bar m 3 /h db (A) db (A) mm mm mm kg 230V50Hz 1,5 175 IP 21 0,05/0,5 0,25/2, Arvo vaihtelee valitun puhallinkäyrän mukaan. Tarkemmat äänitiedot ml. kanavien melutiedot löytyvät osoitteesta 2 Arvo vaihtelee huoneen vaimennuskyvyn mukaan. Nämä arvot pätevät vaimennuskyvyllä 4 db. Luku 9 Tekniset tiedot 23
26 Sähkökytkentäkaavio 24 Luku 9 Tekniset tiedot
27 10 Asiahakemisto Asiahakemisto A Asennus, 5 Asennusten tarkastus, 3 H Häiriöt, 19 Hälytysten käsittely, 19 Vianetsintä, 19 Hälytysten käsittely, 19 I Ilmanvaihdon säätö, 14 Ilmanvaihtovirta, 14 K Kuljetus Asennus, 5 Käynnistys ja säädöt, 16 Valmistelut, 16 Käynnistys ja tarkastukset, 17 Käyttöönotto ja säätö Käynnistys ja tarkastukset, 17 Liitäntä lämmönjakojärjestelmään, 16 L Liitäntä lämmönjakojärjestelmään, 16 Lisävarusteet, 21 Luukkujen irrotus, 5 Lämmitysvesipuoli, 11 Lämmönjakopuoli Tuloilman lämmittämiseen tarvittava teho, 11 M Merkintä, 2 Mitat ja putkiliitännät, 8 Mitat ja tilavaraukset, 22 O Ohjevalikko, 17 P Putki- ja ilmanvaihtoliitännät, 8 Ilmanvaihdon säätö, 14 Ilmanvaihtovirta, 14 Lämmitysvesipuoli, 11 Mitat ja putkiliitännät, 8 Yleiset putkiliitännät, 8 Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä, 14 Putkiliitännät Symbolien selitykset, 9 S Sarjanumero, 2 Symbolien selitykset, 9 Symbolit, 2 Sähkökytkennät Liitännät, 15 Yleistä, 15 Sähkökytkentäkaavio, 24 Sähköliitännät, 15 T Tekniset tiedot, Mitat ja tilavaraukset, 22 Sähkökytkentäkaavio, 24 Tekniset tiedot, 23 Toimitus ja käsittely, 5 Luukkujen irrotus, 5 Tuloilmamoduulin rakenne, 6 Komponenttiluettelo, 7 Tuloilman lämmittämiseen tarvittava teho, 11 Turvallisuusohjeita, 2 Asennusten tarkastus, 3 Sarjanumero, 2 Symbolit, 2 Yhteystiedot, 4 Turvallisuustiedot Merkintä, 2 Tärkeää, 2 Tärkeää tietoa Turvallisuusohjeita, 2 V Valikkojärjestelmä Ohjevalikko, 17 Valmistelut, 16 Vianetsintä, 19 Y Yhteystiedot, 4 Luku 10 Asiahakemisto 25
28 26 Luku 10
29 Luku 10 27
30 28 Luku 10