Source: https://www.scribd.com/document/251057733/Modificaciones-RETIE
Timestamp: 2019-03-21 14:22:38
Document Index: 381395508

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'Artículo 20', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 2', 'artículo 79']

Uploaded by wintermac
Sus principales modificaciones, las razones de
los cambios y su construcción como ejemplo
de democracia participativa.
David Aponte Gutiérrez
OBJETO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS –RETIE - Art.1º
objeto fundamental de este reglamento
El objeto fundamental de este reglamento es establecer las
medidas tendientes a garantizar la seguridad de las
personas, de la vida tanto animal como vegetal y la
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando
o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del
cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y
– El literal H Establecer responsabilidades, de diseñadores, constructores, operadores,
se adiciona la de los organismos de la conformidad.
Art. 2º CAMPO DE APLICACIÓN
Instalaciones: de tensión nominal mayor o igual a 24 V en (c.c.) o más de 25 V
(c.a.) con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz.
Construidas con posterioridad al 1º de mayo de 2005,
Las construidas con anterioridad al 1º Mayo de 2005, el propietario o tenedor de
la misma, debe garantizar que no representen alto riesgo para la salud o la vida
de las personas y animales o atente contra el medio ambiente, en caso
contrario, debe hacer las correcciones para eliminar o mitigar el riesgo.
Deben construirse de tal manera que las partes energizadas peligrosas, no
deben ser accesibles a personas no calificadas y las partes energizadas
accesibles no deben ser peligrosas, tanto en operación normal como en caso de
la remodelación o ampliación de la instalación eléctrica. se deben seguir los siguientes lineamientos: Toda instalación objeto del RETIE debe demostrar su cumplimiento mediante la Declaración de Cumplimiento suscrita por quien realice directamente la construcción. En los casos en que se exija la Certificación Plena.CAMPO DE APLICACIÓN 2. . ésta se entenderá como la Declaración de Cumplimiento acompañada del Dictamen de Inspección expedido por el organismo de inspección. además de lo exigido en el capítulo 10 del presente Anexo.1.1 Conformidad de la instalación: Para determinar la conformidad de las instalaciones eléctricas con el RETIE.
si el propietario o tenedor de la instalación no demuestra la conformidad con el RETIE. no debe energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía. la empresa que preste el servicio será la responsable por los efectos que se deriven de este hecho.Responsabilidad del OR con la conformidad. Igual tratamiento se dará a instalaciones. En consecuencia. se evidencien incumplimientos con el presente reglamento que pongan en alto riesgo o peligro inminente la salud o la vida de las personas o la seguridad de la misma instalación y las edificaciones contiguas. una vez realizadas las investigaciones del caso. la SSPD podrá. . El Operador de Red. el comercializador de energía o quien preste el servicio en la zona. que aun contando con la certificación en el momento de efectuar la visita técnica para su energización. En el evento que se energice una instalación que no demuestre su conformidad con el presente reglamento. imponer sanciones en concordancia con el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.
y en general. contratistas u operadores que generen. por quienes usen. operen o mantengan instalaciones eléctricas en Colombia. construyan.2 Personas • El RETIE debe ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicas. transporten.CAMPO DE APLICACIÓN 2. importadores y comercializadores de los productos objeto del RETIE y por los organismos de evaluación de la conformidad. • Así como por los productores.1. transformen. nacionales o extranjeras. deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en RETIE y demostrarlo mediante un Certificado de Conformidad de Producto . • Los contemplados en la Tabla 2. distribuyan la energía eléctrica.
3 Productos Los productos contemplados en la Tabla 2. Cables de acero galvanizado. Transferencias automáticas. Duchas eléctricas. 6.1. fibras poliestéricas. 8. 2. Listados 54 tipos de producto incluyendo nueve nuevos. Equipos unitarios para alumbrados de emergencia. 4. 7. 5. Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de construcciones residenciales. Crucetas de uso en estructuras de apoyo de redes eléctricas (metálicas.|CAMPO DE APLICACIÓN 2.). cable puesta a tierra). comerciales o de uso público. 1. . Portalámparas o portabombillas. madera. para uso en instalaciones eléctricas (cables de guarda. deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en RETIE y demostrarlo mediante un Certificado de Conformidad de Producto. Cargadores de baterías para vehículos eléctricos 3. 9. concreto. Electrobombas de tensión superior a 25 V en corriente alterna o 48 V en corriente continua. templetes.
1 c. compruebe que tales usuarios no cuenten con las condiciones económicas para asegurar que la instalación legalizada cumpla con todos los requerimientos exigidos por el RETIE. se permitirá una excepción parcial del cumplimiento del RETIE a aquellas instalaciones domiciliarias que en los programas de legalización de usuarios el Operador de Red. se podrá legalizar tal instalación. Instalaciones que utilizan menos de 24 voltios o denominadas de “muy baja tensión”. Parágrafo En un plazo no mayor a cinco años. Bajo estas condiciones. contados a partir de la vigencia del presente Anexo.EXCEPCIONES DE LA APLICACIÓN: en instalaciones 2. siempre que los requisitos faltantes no pongan en alto riesgo o peligro inminente a los usuarios de dicha instalación o a terceros y se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: .4. siempre que no estén destinadas a suplir la necesidades eléctricas de edificaciones o lugares donde se concentren personas. sus corrientes no puedan causar alto riesgo o peligro inminente de incendio o explosión por arcos o cortocircuitos.
la cual no debe superar la capacidad de corriente del conductor. Adicionalmente. para que en la operación de la instalación no se generen calentamientos capaces de producir incendios. el incumplimiento de ese compromiso podrá ser causal para terminar el contrato de condiciones uniformes y suspender el servicio . Disponer de protección contra sobrecorriente en cada circuito.Condiciones para la excepción de la instalación • • • • • • Distancias mínimas de seguridad a partes energizadas. un profesional competente del Operador de Red. Los conductores deben estar debidamente aislados y de calibres apropiados. en un lapso no superior a cinco años. Contar con las envolventes o encerramientos que garanticen que las partes energizadas no estén fácilmente expuestas a contacto directo de personas. conjuntamente con el usuario a legalizar deben firmar un documento donde se establezca el compromiso por parte del usuario de adecuar la instalación al cumplimiento del presente reglamento. Contar con un sistema de puesta tierra.
d. Productos para uso exclusivo como repuestos de equipos y máquinas. c. aparatos. a menos que se trate de equipos especiales que requieran que sus componentes cuenten con certificación de producto. equipos u otros productos. Materias primas o componentes para la fabricación. usadas en ferias o eventos demostrativos. ensamble o reparación de máquinas. Productos para ensamble o maquila. los productos que aun estando clasificados en la Tabla 2.4. Muestras no comercializables.Excepciones en productos 2.4. Instalaciones contempladas en el numeral 2. siempre que se precise el destino específico del producto.2 Se exceptúan del alcance del presente reglamento. e.1 estén destinados exclusivamente a: a. f.1 b. . Productos utilizados como muestras para certificación o investigaciones.
autorizado por el propietario o tenedor de la instalación. se aplica a las partes que no están adecuadamente separadas. EXPUESTO: Aplicado a partes energizadas. para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico. aisladas o protegidas contra daños (ya sea que los genere o los reciba). capaz de ser inadvertidamente tocado o aproximado más cerca de la distancia mínima de seguridad por una persona.Definiciones nuevas. en base a su conocimiento y no presente incapacidades físicas o mentales que pongan en riesgo su salud o la de terceros. PERSONA ADVERTIDA: Persona suficientemente informada y supervisada por personas calificadas que le permitan evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad relacionada con la electricidad. PERSONA CALIFICADA: Persona natural que demuestre su formación en el conocimiento de la electrotecnia y los riesgos asociados a la electricidad. Igualmente. . PERSONA HABILITADA: Profesional competente.
así como el tipo de accidentes que causa. potencialmente peligrosa. que puede producir lesiones en el organismo. 9º. – Los estados en función del grado de humedad y su tensión de seguridad asociada son: Piel perfectamente seca (excepcional): 80 V Piel húmeda (normal) en ambiente seco: 50 V Piel mojada (más normal) en ambiente húmedo: 24 V Piel sumergida en agua (casos especiales): 12 V .Requisitos técnicos esenciales cap2 Art. Análisis de riesgos de origen eléctrico – ELECTROPATOLOGÍA. Estudio de los efectos de la corriente eléctrica.
e): esa será la valoración del riesgo para cada clase. Definir el factor de riesgo que se requiere evaluar o categorizar. según lo indicado en la Tabla 9. Repetir el proceso para la siguiente clase hasta que cubra todas las posibles pérdidas. Buscar el punto de cruce dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia (1. Definir si el riesgo es potencial o real. e. Estimar dependiendo del caso particular que analiza. c. 2. b. económicas. 4. el cual será la categoría o nivel del riesgo. Tomar el caso más crítico de los cuatro puntos de cruce. ambientales y de imagen de la empresa.2 Matriz de análisis de riesgos La metodología a seguir : a. d. Tomar las decisiones o acciones. 3.4. d. . 5) y a la frecuencia determinada (a. c. Determinar las consecuencias para las personas. g.Evaluación del nivel de riesgo 9. f. b.
Interrupción breve Daños leves. por RIESGO A EVALUAR: (al) o (en) EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO (CAUSA) FUENTE (Ej: Quemaduras) (Ej: Arco eléctrico) (Ej: Celda de 13. Daños mayores. No interrupción En la imagen de la empresa D C B A Sucede varias veces al mes en la Empresa No ha ocurrido en el sector Ha ocurrido en el sector Ha ocurrido en la Empresa Sucede varias veces al año en la Empresa Internacional 5 MEDIO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO Contaminación mayor Nacional 4 MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO Contaminación localizada Regional 3 BAJO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO Ef ecto menor Local 2 BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO Sin ef ecto Interna 1 MUY BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO MP: Fecha: . Salida de Subestación Daños severos.Matriz para el análisis de riesgos. Interrupción temporal Daños Importantes.8 kV) P O T E N C IA L FRECUENCIA R EA L E En personas C O N S E C U E N C I A S Una o más muertes Incapacidad parcial permanente Incapacidad temporal (>1 día) Lesión menor (sin incapacidad) Molestia f uncional (af ecta rendimiento laboral) Evaluador: Tabla 9.3 Económicas Ambientales Daño grave en inf raestructura. Contaminación Interrupción irreparable regional.
5 Conformidad con el presente reglamento. OR debe solicitarle al usuario corregir) 7 Perdidas técnicas aceptadas. 1 Diseño (Detallado. si existe medidas a tomar. Simplificado 7-15 KVA y Simplificado < 7 KVA) 2 Intervención de personas con las competencias profesionales. 842/2003 y 1264/2008 Responsabilidad del supervisor de la obra y el deber de denunciar a quien ejecuta o dirige si tener la matricula adecuada – Responsabilidad de los diseñadores.Requerimientos generales de todas las instalaciones eléctricas Art. . 19/90. Registro en el RUPI 3 Productos usados en las instalaciones eléctricas ( Artículo 20) 4 Espacios para el montaje. (verificación que no presente alto riesgo. 10º. Conforme a las leyes (51/86. Capítulo 10 6 Operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 392/97. operación y mantenimiento de equipos. – Responsabilidad de los constructores.
El diseño simplificado debe ser suscrito por el profesional competente responsable de la construcción de la instalación eléctrica o quien la supervise. por ser de menor complejidad y menor riesgo. debe contar con un diseño realizado por un profesional o profesionales legalmente competentes para desarrollar esa actividad. tensión no mayor a 240 V.10. . El diseño simplificado debe basarse en especificaciones predefinidas por el operador de red y cumplir. para los siguientes casos: a) Instalaciones eléctricas de vivienda unifamiliar o bifamiliares y pequeños comercios o pequeñas industrias de capacidad instalable mayor de 7 kVA y menor o igual de 15 kVA.2 kV.1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Toda instalación eléctrica a la que le aplique el RETIE. El diseño detallado según el tipo de instalación y complejidad deberá cumplir los aspectos que le apliquen de la lista. Dicho diseño debe ser entregado al propietario de la instalación. b) Ramales de redes aéreas rurales de hasta 50 kVA y 13. c) Viviendas individuales que no hagan parte de edificaciones con más de cuatro cuentas de energía y de potencia instalable menor o igual a 7 kVA. El diseño simplificado. El diseño podrá ser detallado o simplificado según el tipo de instalación.
de acuerdo con la Ley 842 de 2003 y en lo relacionado con su Consejo Profesional se regirá por la Ley 392 de 1997 de conformidad con lo establecido en la Sentencia C . de distribución y redes eléctricas. que son: Ingenieros electricistas. Ingenieros de Control y de otras ingenierías especializadas en actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas. ampliación o remodelación de toda instalación eléctrica objeto del RETIE. en el alcance que establezca su matrícula profesional para el ejercicio de la profesión a nivel medio.2 INTERVENCIÓN DE PERSONAS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES La construcción. debe ser dirigida. que según la ley les faculte para ejecutar esa actividad. de conformidad con las Leyes 51 de 1986. solo podrán ejecutar la parte de la instalación eléctrica que le corresponda a su especialización y competencia técnica y legal. Tecnólogos en electricidad o en electromecánica. 842 de 2003. Técnicos electricistas conforme a las Leyes 19 de 1990 y 1264 de 2008. Ingenieros electrónicos. electromecánicos.570 de 2004. supervisada y ejecutada directamente por profesionales competentes.10. .
obras civiles.Aclaraciones sobre los profesionales competentes: Parágrafo 1. este será quien debe suscribir la declaración de cumplimiento de la instalación. por ejercicio ilegal de la profesión. Del hecho se le informará a la Superintendencia de Industria y Comercio por el incumplimiento de reglamentos técnicos. conforme a la definición del presente reglamento . rocerías y podas de servidumbres. apertura de regatas o excavaciones. podrán ser ejecutadas por Personas Advertidas. hincada de postes. En las actividades donde se actúe bajo la supervisión del ingeniero. Actividades relacionadas con la instalación pero que no estén directamente asociadas con riesgos de origen eléctrico. Cuando el responsable de la construcción. Si la persona que dirige y/o ejecuta directamente la instalación no posee matricula profesional. operaciones de grúa y en general las actividades desarrolladas por los ayudantes de electricidad. tendido de conductores. teniendo matrícula profesional no tiene la competencia conforme a las leyes que regulan el ejercicio de su profesión. se debe dar aviso al consejo profesional respectivo. Parágrafo 2. Parágrafo 3. tales como. se deberá dar aviso a la autoridad competente.
4 ESPACIOS PARA EL MONTAJE. subestaciones y redes eléctricas. operación y mantenimiento de las redes de distribución y las líneas y subestaciones de transmisión. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS • En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. .10. las autoridades de planeación municipal y curadurías deben tener especial atención en el momento de otorgar licencias de construcción para que se garantice el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad a elementos energizados de las líneas. asegurando los anchos de servidumbre y distancias de seguridad requeridas para el nivel de tensión y configuración de la instalación. en los planes de ordenamiento territorial se debe disponer de los espacios para la construcción.
donde a criterio del Operador de la red eléctrica se determine que los elementos de mayor riesgo para la seguridad de las personas son los componentes eléctricos. de tal manera que se garantice la seguridad tanto de las personas como de la misma instalación. operación y mantenimiento de equipos y demás componentes. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (cont. tales como televisión o telecomunicaciones. • Los lugares donde se construya cualquier instalación eléctrica deben contar con los espacios (Incluyendo los accesos) suficientes para el montaje.) • En estructuras o cuartos eléctricos compartidos con otros servicios. . este operador debe establecer en su normatividad técnica las distancias y condiciones mínimas para la instalación de los demás elementos.ESPACIOS PARA EL MONTAJE.
h 25 50 75 100 125 150 175 200 a 1 2 3 4 5 6 7 8 b c d 6.25 15 25 51 20 31 64 25 37.25 35 50 102 40 e 4 8 12 16 20 24 28 32 .5 76.75 38. Se podrán aceptar tolerancias de ± 10% de los valores señalados.6.5 10 18.75 89. se deben conservar las proporciones de las dimensiones.75 5 12. según la siguiente tabla adoptada de la IEC 60417-1.25 12.5 25.1.5 30 43.1 SÍMBOLO DE RIESGO ELÉCTRICO • Donde se precise el símbolo de riesgo eléctrico en señalización de seguridad.
Código de colores.c. Se agrega una nueva columna para c.a a más de 1000V y una tabla para cc 3Y Más de 1000 V 3 fases Amarillo Violeta Rojo No Aplica No Aplica No Aplica Sistema c. TN-S TN-S TN-C TN-C T-T T-T Tensión nominal (voltios) Conductor positivo Conductor negativo Conductor medio Tierra de protección Hasta 125 Hasta 125 Hasta 125 Hasta 125 Hasta 125 Hasta 125 Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Blanco Azul Blanco Azul Blanco Azul No aplica Blanco No aplica Blanco No aplica Blanco Verde o Verde/ amarillo Verde o Verde/ amarillo No aplica No aplica No aplica No aplica .
pastos.13º . • Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones. (Cruce y recorridos de vías. • Distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones. • Nivel mínimo de protección térmica según NFPA 70e • Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en CA y CD Art. ríos líneas férreas) • Distancias mínimas entre conductores en la misma estructura.Distancias mínimas de seguridad. • Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas. huertos y bosques. zonas de cultivos.
El profesional competente responsable de la construcción de la instalación o el inspector que viole esta disposición. sino a terceras personas y en riesgo de incendio o explosión a las edificaciones contiguas . deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan dicho trámite cumplen a cabalidad con las distancias mínimas de seguridad establecidas en RETIE. debe ser denunciado e investigado disciplinariamente por el consejo profesional respectivo. • Es responsabilidad del diseñador de la instalación eléctrica verificar que en la etapa preconstructiva este requisito se cumpla. será objeto de la investigación administrativa correspondiente por parte de las entidades de control y vigilancia por poner en alto riesgo de electrocución no sólo a los moradores de la construcción objeto de la violación. • El propietario de una instalación que al modificar la construcción viole las distancias mínimas de seguridad.Responsabilidad de quienes presenten proyectos. sin perjuicio de las acciones penales o civiles. oficinas de planeación del orden territorial y demás entidades responsables de expedir las licencias o permisos de construcción. No se podrá dar la conformidad con el RETIE a instalaciones que violen estas distancias. diseñadores y constructores sobre distancias mínimas de seguridad. • Los constructores y en general quienes presenten proyectos a las curadurías.
apertura de condensadores. macromediciones. instalación y retiro de medidores. Se deben cumplir los siguientes requisitos. a menos que se demuestre que desenergizar introduzca riesgos adicionales.4 según corresponda.6. j) Cumplir las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados de las Tablas 13.8 y la Figura13. se deben poner en condición de trabajo eléctricamente seguro antes de trabajar en o cerca de ellas. deben cumplirse procedimientos seguros como los establecidos en la NFPA 70 E o IEC 60364. entre otras. intervenciones sobre transformadores de corriente. los cuales no deben tener nivel de protección menor al establecido en la Tabla 13. .. mantenimiento de barrajes. medición de tensión y corriente.7 ó 13. las cuales son adaptadas de la NFPA 70 e IEEE 1584. g) Usar equipos de protección personal certificados para el nivel de tensión y energía incidente involucrados.4 DISTANCIAS MÍNIMAS PARA TRABAJOS EN O CERCA DE PARTES ENERGIZADAS Las partes energizadas a las que el trabajador pueda estar expuesto. Para actividades tales como cambio de interruptores o partes de él.13.
3 1000 4. el propietario u operador de la línea o subestación debe entregar al diseñador o al propietario del proyecto los máximos valores de tensión y corriente. La medición siempre debe hacerse a un metro de altura del piso donde esté ubicada la persona (lugar de trabajo) o domicilio. . En contraste.3 TIPO DE EXPOSICIÓN Exposición ocupacional en un día de trabajo de ocho horas. Exposición del público en general hasta ocho horas continuas INTENSIDAD DE DENSIDAD DE CAMPO FLUJO ELÉCTRICO(kV/m) MAGNÉTICO (µT) 8. deben incluir memorias de cálculo de campos electromagnéticos que se puedan presentar en cada piso.Valores de campo eléctrico 14. y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de sus exposición a los CEM Los diseños de edificaciones aledañas a las zonas de servidumbre.16 200 Nota: La población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagneticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. Para este efecto. el público en general comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables.
pruebas y registros. reportes visuales. estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas hasta el próximo ciclo de mantenimiento. • Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una continua actualización del SPT para el cumplimiento del RETIE. debido a corrosión.Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra 15. fallas eléctricas. dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica. . Si una inspección muestra que se requieren reparaciones.6 • Los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de unos años. el cual debe entregar registros de lo observado.5 • Requisitos de las pruebas y registros que se deben dejar. Todo SPT debe ser inspeccionado de acuerdo con la Tabla 15. daños mecánicos e impactos de rayos. • La inspección debe hacerse por un especialista en el tema.
industrias. parques de diversión. salas de baile o diversión. deben darle cumplimiento en un periodo no superior a 12 meses de la entrada en vigencia del presente Anexo General. El estudio de evaluación del nivel de riesgo por rayo debe estar disponible para revisión de las autoridades de vigilancia y control . salas de conferencias. centros educativos.Requisitos de protección contra rayos 16. salas de exhibición. auditorios. Las centrales de generación. hoteles. gimnasios. lugares de espera de medios de transporte masivo. salas de clubes. Igualmente aplica a edificaciones aisladas. prisiones. redes de distribución en media tensión y las subestaciones construidas con posterioridad al 1º de mayo de 2005 deben tener un estudio del nivel de riesgo por rayos. soportado en norma técnica internacional. salas de juzgados. aeropuertos. líneas de transmisión. lugares de culto. centros de atención médica. edificios de oficinas. Las instalaciones construidas dentro de la vigencia del RETIE. museos. tales como: Edificaciones de viviendas multifamiliares. boleras. salas de velación. edificaciones con alturas que sobresalgan sobre las de su entorno y donde se tenga conocimiento de alta densidad de rayos. También deben contar con una evaluación del nivel de riesgo por rayo. restaurantes. centros comerciales. supermercados. las instalaciones de uso final donde se tenga alta concentración de personas. cuarteles. que les aplica este requisito y que requieran la implementación de medidas para controlarlo. de reconocimiento internacional o NTC.1 .
o NTC 4552-2. cercanías de líneas. – Para cuando se encuentra aislado en una zona donde se esté presentando una tormenta eléctrica: Busque zonas bajas. campos deportivos. zonas pobladas de árboles. edificaciones y refugios seguros.16 • Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos • Diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos. Si tiene que escoger entre una ladera y el filo de una colina.) – Cuando se debe permanecer en un lugar con alta densidad de rayos a tierra: busque zonas bajas. debe basarse en procedimientos establecidos en normas técnicas IEC 62305-2. piscinas. cuando se cuente con detectores de tormentas. – Extreme precauciones en : Terrazas. o de arboles aislados. edificaciones o refujios. – Busque refugio en estructuras que ofrezcan protección contra el rayo: – Evite los lugares. tendederos de ropa. • Componentes del sistema de protección contra rayos • Recomendaciones de comportamiento frente a rayos: – A menos que sea absolutamente necesario no salga al exterior ni permanezca a la intemperie. torres metálicas.PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Art. pero evitando árboles aislados. líneas férreas. . sitúese en el filo. – Atienda las señales de alarma y siga las órdenes que impartan los brigadistas de emergencias. que ofrecen poca o ninguna protección. – Desconecte los equipos electrónicos que no posean dispositivos de protección contra rayos.
• En las construcciones que el RETILAP no les exija diseño detallado. en los puntos definidos en el diseño detallado o en el esquema de iluminación.Iluminación Art. conforme a las necesidades de iluminación resultantes del cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. 17 • Tanto el diseñador como el constructor de la instalación eléctrica. • ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD . el organismo de inspección verificará el cumplimiento de estos requisitos. tanto el diseñador como el constructor de la instalación eléctrica deben tener en cuenta los requerimientos de iluminación y ubicar las salidas necesarias para el montaje de las lámparas donde efectivamente se requiera la iluminación y sus interruptores de encendido y apagado o aparatos de control automático. deben garantizar el suministro de energía para las fuentes de iluminación y sus respectivos controles.
señalizadas e iluminadas con un sistema autónomo con batería.Iluminación de emergencia. salidas de emergencia o rutas de evacuación. tal como en áreas críticas. b. Las baterías deben cumplir con la normatividad ambiental vigente. No se permite la utilización de lámparas de descarga con encendido retardado en circuitos de iluminación de emergencia c. d. g. con un mínimo de: 5 Lux y 40% de uniformidad y un máximo del 20% de deslumbramiento. la iluminancia horizontal será mínimo de 5 luxes a la altura del plano de uso. al menos en la mitad de su autonomía declarada. El sistema de alumbrado de emergencia equipado con grupos de baterías deben garantizar su funcionamiento por lo menos durante los 60 minutos después de que se interrumpa el servicio eléctrico normal. En los lugares en los que estén situados los equipos de emergencia. las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los tableros de distribución del alumbrado. aún en condiciones de humo o plena oscuridad. La hermeticidad de las luminarias. 17.1 a. 17. no debe ser menor a IP20 para interiores e IP65 para exteriores. Las rutas de evacuación deben estar claramente visibles. La instalación eléctrica y los equipos asociados deben garantizar el suministro ininterrumpido para iluminación en sitios donde la falta de ésta pueda originar riesgos para la vida de las personas. e.2 PRUEBAS PERIÓDICAS A LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA . f. Deben ser capaces de resistir la combustión a 70 °C de temperatura ambiente.
– Verificación en el lugar de trabajo. 19º Trabajos en tensión o con redes energizadas: – Organización del trabajo.Aspectos claves de la seguridad de los trabajadores de la electricidad. – Trabajo en altura. – Procedimientos de ejecución. Art. Art. . – Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo – Apertura de transformadores de corriente. 18º Trabajos en redes o sistemas desenergizados – Reglas de oro. – Trabajos cerca de circuitos aéreos energizados. – Maniobras.
conforme a lo establecido en la Ley 1480 de 2011. así no estén incluidos en la norma técnica. aisladores. – Para los productos listados en Tabla 2. yeso. – El Certificado debe hacer clara y precisa referencia al producto que le aplica. – Todo producto objeto de RETIE debe estar marcado rotulado con: la marca comercial. tales como: Las barras colectoras. • Requisitos de instalación. no deben estar dañados o contaminados por materias extrañas como restos de pintura.1. Es responsabilidad del instalador Se demuestra la conformidad con RETIE mediante la declaración de cumplimiento y con la inspección cuando se tenga. concreto. – Los productos que sean componentes de equipos eléctricos. limpiadores.Requisitos de productos Cap.3 • Requisitos del producto: – Cumplir los requisitos de producto y demostrarlo mediante Certificado de Conformidad de Producto. abrasivos o corrosivos que puedan afectar negativamente el buen funcionamiento o la resistencia mecánica de los equipos. . en el proceso de certificación se debe probar el cumplimiento de estos requisitos. el nombre o logo del productor fabricante. que se les exija el cumplimiento de una norma técnica y adicionalmente se les exijan unos requisitos específicos. terminales de cables. interruptores entre otros.
Tubos metálico y no metálicos para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit). Contactores eléctricos. . para uso eléctrico. Bandejas portacables. Relés térmicos y electrónicos para protección contra sobrecargas. aislados o sin aislar. Tableros eléctricos de BT. • Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V. Transferencias automáticas. Herrajes para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.Productos con requisitos ajustados • • • • • • • Aisladores eléctricos Alambres de aluminio o de cobre. • • • • • • Equipos unitarios para alumbrados de emergencia. Cajas de conexión de circuitos eléctricos y conduletas Canalizaciones con barras o ductos con barras Celdas para uso en subestaciones de media tensión.
la serie AA 8000. El organismo de inspección deberá documentar el cumplimiento de este requisito. la instalación debe tener en cuenta los efectos de dilatación térmica (creep). UL 44. • Sobre el cuerpo del dispositivo o equipo para uso directo con conductores de aluminio. corrosión y par galvánico. • Garantizar total compatibilidad con los equipos del sistema.Ajustes más relevantes a conductores Se aceptan cables o alambres de aluminio o aluminio recubierto en cobre en instalaciones de uso final. • A toda conexión debe aplicársele gel retardante de la oxidación. No se admiten los de la serie 1350. se debe fijar un rotulado de advertencia en fondo de color amarillo y letra negra. en el cual se informe al usuario que el reemplazo de dicho dispositivo o equipo debe hacerse con uno apto para conexión de aluminio. supervisar y mantener personas calificadas y con la competencia laboral para la instalación de este tipo de producto certificada por un organismo acreditado. es decir. UL 2556 o equivalentes. conforme a normas como UL 83. cuando se cumplen los siguientes requisitos: • Sean de aleación de aluminio de alta ductibilidad. • Las instalaciones de redes de uso final en conductores de aluminio. • El conductor de aluminio ha sido probado y certificado como serie AA 8000 y cumple la prueba de calentamiento cíclico de 2000 horas. • No se deben conectar conductores de nomenclatura AWG con conectores especificados en mm2 o viceversa . las deben realizar. para lo cual los conectores utilizados con conductores de aluminio y cobre deber ser bimetálicos (una parte del terminal o unión es aluminio y la otra es cobre) certificados bajo la norma UL 486E o equivalente.
operación y mantenimiento sea realizado por profesionales competentes. J) Se podrán aceptar instalaciones en bandejas portacables metálicas para algunas instalaciones especiales.3 K) Se podrá aceptar la instalación de cables de calibres menores a 1/O en bandeja porta cables.Bandejas portacables 20. la instalación. siempre que se certifique que la resistencia al fuego sea de 1000 ºC durante 90 minutos según DIN 410212 (E90) y los cables utilizados sean a prueba de fuego. siempre que no sean de sección menor a 12 AWG. . estén separados de los cables de mayor calibre por una pared rígida de material compatible con el de la bandeja y la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm.
1 a. e. La ducha y el calentador de paso debe tener en forma permanente y legible la siguiente información: • • • • • Tensión de operación. Rotulado e instructivos de instalación y operación. Los elementos metálicos de sujeción que estén en contacto con agua deben ser de material no ferroso y garantizar protección a la corrosión. El fabricante debe entregar al usuario una guía para la correcta instalación y uso de la ducha o el calentador de paso. Corriente nominal. Advertencia sobre la necesidad de conexión a tierra. 20 . Las demás partes no metálicas deben probarse con el hilo incandescente a 650 ºC. Requisitos producto . deben estar soportados sobre material dieléctrico al cual debe hacérsele la prueba de hilo incandescente a 850 ºC. Se debe identificar el conductor neutro. Esta corriente se debe medir con agua de una conductividad no inferior a 1000 µS/cm a 15 °C.15. g. La corriente de fuga no debe sobrepasar 5 mA en el agua a la temperatura de operación. . Nombre del Fabricante o marca comercial. b. Los elementos calefactores y bornes de contacto. La parte manipulable del selector de temperatura debe estar aislada eléctricamente. d. el de tierra y la fase o fases. c. En duchas no se aceptan encerramientos metálicos. f.Duchas eléctricas. Potencia Nominal.
el cual debe estar conectado tanto al conductor puesto a tierra de la instalación como a la terminal de puesta tierra de la ducha. El circuito que alimenta la ducha debe tener un conductor de puesta a tierra. La protección debe estar localizada fuera del alcance de una persona expuesta en área mojada. El circuito debe tener protección diferencial contra falla a tierra en el caso de duchas sin blindaje. Para evitar el contacto directo con el envolvente de la parte eléctrica en la ducha.Duchas eléctricas.2 a. b. . de capacidad no menor a 30 A para tensiones menores a 150 V y no menor a 20 A para tensiones mayores a 150 V y menores a 240 V con su protección termomagnética. La instalación de la ducha atenderá los requisitos e instrucciones suministrada por el fabricante. c. 20. El circuito no debe tener interrupciones y debe garantizar la conexión permanente de la ducha. d. La conexión eléctrica debe ser a prueba de agua. Las duchas eléctricas. deben alimentarse mediante un circuito exclusivo.15. en el cuarto de baño la ducha no debe tener partes localizadas a menos de 2 m del piso. e. Requisitos de instalación.
El organismo de certificación debe asegurarse que el ente que desarrolle la simulación cumpla las condiciones de idoneidad. siempre que el modelo utilizado para la simulación se soporte adecuadamente en la literatura técnica y haya sido validado por un laboratorio de ensayos acreditado en pruebas eléctricas relacionada o que esté asistido por un laboratorio que tenga un programa aprobado de ingeniería eléctrica.T. y Celda el de M. • NORMA IEC 60439-3 61439 -1/3 60439-1 61439-1 /2 60439-4 61439. . Por un periodo no mayor a cinco años o antes si en el país se cuenta con laboratorios que permitan hacer pruebas de cortocircuito y arco interno. Los tableros de BT se clasifican por tipo y se relacionan normas aplicables TIPO DE TABLERO De distribución De potencia Para instalaciones temporales Para redes de distribución pública. transparencia e independencia requerida en un proceso de certificación. el organismo de certificación podrá aceptar remplazar tales pruebas por simulaciones mediante cálculos.1/4 60439-5 61439-1/5 NORMA UL 67 891 508 NTC 3475 2050 3278 3278 2050 3278 2050 Parágrafo.23 • • Se especifica Tablero como el de B.Tableros eléctricos y celdas 20. programas de computo o similares.T.
Conductores y cables de guarda. Distancias de seguridad Puesta a tierra.REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN Prescripciones generales. Requisitos mecánicos en estructuras o apoyos de líneas de transmisión. Aislamiento. Cimentaciones Herrajes Señales de aeronavegación. • • • • • • • • • • • • • Diseños. Zonas de servidumbre. Líneas subterráneas . Información de seguridad a personas cercanas a las líneas . Uso de nuevas tecnologías .
El propietario u operador de la línea debe hacer uso periódico de la servidumbre ya sea con el mantenimiento de la línea o poda de la vegetación y debe dejar evidencia de ello.22. debe solicitar el amparo policivo y demás figuras que tratan las leyes .2 ZONAS DE SERVIDUMBRE Toda línea de transmisión aérea con tensión nominal igual o mayor a 57. Esta zona debe estar definida antes de la construcción de la línea. En los casos que la servidumbre se vea amenazada. 22. sobre los riesgos de origen eléctrico u otros riesgos que se puedan generar por el desarrollo de prácticas indebidas con la línea o sus alrededores y deben dejar evidencias del hecho. para lo cual se deben adelantar las gestiones para la constitución de la servidumbre. ya sea por mutuo acuerdo con los propietarios del terreno o por vía judicial. en particular con la construcción de edificaciones.5 kV. zona de seguridad o derecho de vía.13 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD A PERSONAS CERCANAS A LA LÍNEA • Los propietarios u operadores de líneas de transmisión deben informar periódicamente a los residentes aledaños a las franjas de servidumbre de la línea.
no podían ser vulnerados por leyes posteriores. establecida inicialmente por la Ley 126 de 1938. en general. El derecho de servidumbre. como especie de servidumbre legal. al introducir que “la propiedad es una función social que implica obligaciones’” Esto ayuda a la comprensión de la servidumbre de conducción de energía. para uso y utilidad de otro predio perteneciente a otro dueño (predio sirviente y predio dominante) pero las servidumbres legales “son relativas al uso público. La reforma de 1936 dio un cambio sustancial en el derecho a la propiedad. Es positiva solo cuando el dueño del predio sirviente está obligado dejar hacer . instituida a favor de empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica. es una carga impuesta sobre un predio. o la utilidad de los particulares.Servidumbre de conducción de energía eléctrica indemnización La Constitución del1886 permitía establecer que los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles.
• De los procedimientos de imposición del gravamen. y. en general. adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos. cables o tuberías necesarias. 57. ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios. El propietario del predio afectado con la servidumbre de conducción de energía eléctrica tendrá derecho a indemnización conforme a lo previsto en la Ley 56 de 1981. avalúo de perjuicio e indemnización. las empresas podrán pasar por predios ajenos. transitar. por una vía aérea. las líneas. subterránea o superficial. . Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos. remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos. • La Ley 142 de 1994. art. se ocupa la Ley 56 de 1981. realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio.
• Dicha servidumbre nunca podrá ser menor que la que resulte de considerar las distancias de seguridad establecidas en el literal “j” del presente numeral . para exposición del público en general.Líneas compactas • Servidumbre en líneas compactas: El ancho mínimo de la servidumbre en los tramos compactos de una línea nueva. el campo eléctrico y el campo magnético no superan los valores establecidos en el artículo 14º del presente Anexo General. vientos o fuerzas electromagnéticas a que puedan estar sujetos los conductores en la línea de transmisión. se determinará como la distancia entre los puntos a ambos lados de la línea a partir de los cuales a un metro de altura del suelo o el piso donde se tenga presencia humana. incluyendo las condiciones más críticas de temperatura.
• Los sistemas de transmisión en corriente continua para alta tensión. siempre que estén sujetos al cumplimiento de estándares internacionales o a guías de uso y aplicación de entidades como CIGRE. HVDC (High Voltage Direct Current transmission systems). transformadores de conversión. los cuales deben cumplir los requisitos de una norma internacional como la IEC/TC 115 o equivalente. . los VFT (Variable Frecuency Transformers).11 USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS • Se permite el uso de las tecnologías de transmisión como las GIL (Gas Insulated Lines).22. FACTS (Flexible AC Transmission Systems) y los conductores de alta temperatura. líneas de transporte filtros AC y DC. IEC o semejantes. debe considerar los requerimientos de tecnologías como conversores AC/DC (rectificadores) y DC/AC (inversores). IEEE. las HPFF (High-Pressure Fluid Filled Lines).
. usando la infraestructura existente como puentes.13 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD A PERSONAS CERCANAS A LA LÍNEA Los propietarios u operadores de líneas de transmisión deben informar periódicamente a los residentes aledaños a las franjas de servidumbre de la línea. siempre que se tengan las condiciones mecánicas y de espacios que no pongan en riesgo a personas. sobre los riesgos de origen eléctrico u otros riesgos que se puedan generar por el desarrollo de prácticas indebidas con la línea o sus alrededores y deben dejar evidencias del hecho. túneles u otro tipo de estructuras compartidas. Deben disponer de planos donde se identifique la ruta y profundidad y tener las señalizaciones apropiadas en su recorrido. bóvedas o enterramiento directo). 22.Otros requisitos de líneas de transmisión 22. que el productor de los cables y demás accesorios de la línea los haya certificado para dicho tipo de montaje y se cumplan los requerimientos establecidos por el productor o por una guía de reconocimiento internacional como las del CIGRE o del IEEE. la infraestructura o la instalación eléctrica.12 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS Podrá realizarse por diversos tipos de canalización (ductos.
2 • d. • e. Igualmente. En los casos en que los POT no permitan la construcción de una línea aérea en la zona urbana o las afectaciones por campos electromagnéticos o distancias de seguridad.Otros aspectos de Servidumbres 22. los POT deben tener en cuenta los planes de expansión para poder garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica. • f. la línea debe ser subterránea. por el riesgo que representa para la vida de las personas. teniendo en cuenta los espacios adecuados para la operación y el mantenimiento. a una instalación que invada la zona de servidumbre. . El Operador de Red debe negar la conexión a la red de distribución local. En los (POT) se debe respetar las limitaciones en el uso del suelo por la infraestructura eléctrica existente. superen los valores establecidos en el presente reglamento.
mando y control • Articulo 24º. 6 • ARTÍCULO 23º.Requisitos para el proceso de transformación (subestaciones) Cap. Aspectos generales de las subestaciones. Requisitos específicos según el tipo de subestación – – – – – subestaciones de alta y extra alta tensión subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones subestaciones tipo poste 152 subestaciones tipo pedestal o tipo jardín 153 certificación subestaciones para instalaciones de uso final . – – – – requisitos generales de subestaciones distancias de seguridad en subestaciones exteriores distancias de seguridad en subestaciones interiores salas de operaciones.
• En el mantenimiento preventivo o correctivo de redes.2 INFORMACIÓN PERIÓDICA En redes • El Operador de Red o el comercializador. sobre recomendaciones de seguridad. deben realizar campañas de advertencia de los riesgos asociados a las redes. en particular aquellas aledañas a viviendas. Igual tratamiento se dará en los procesos de revisión y supervisión de las redes en aquellos lugares que a juicio del OR presentan mayor vulnerabilidad al riesgo de origen eléctrico. . escritas en letras con un tamaño de fuente mínimo ocho. deben instruir al usuario del servicio de energía. sobre los riesgos de origen eléctrico que se pueden ocasionar por inadecuadas prácticas que rompan las distancias mínimas de seguridad o la zona de servidumbres y dejaran evidencias del hecho. según sea el caso. Igualmente. al menos cada seis meses. impresa en la factura o en volantes anexos a esta. el OR debe informar a los residentes cercanos al lugar del trabajo objeto del mantenimiento (en redes urbanas mínimo costado de la manzana donde se hace el mantenimiento).26.
estar basado en acciones o hechos particulares y manifiestos. 7 ser un riesgo excepcional. 6 debe tratarse de un riesgo claro y discernible. requisitos 1 Ser específico e individualizable. y no en suposiciones abstractas. 5 Ser un riesgo serio. es decir. no puede ser improbable. no de una contingencia o peligro difuso. esto es. que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto. 3 Ser presente. . 4 Ser importante. de materialización probable por las circunstancias del caso. no debe tratarse de un riesgo genérico.Riesgos extraordinarios. 2 Ser concreto. en la medida en que no es uno que deba ser soportado por la generalidad de los individuos. y 7 debe ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo. no remoto ni eventual.
Si se verifica que están presentes todas las citadas características. se habrá franqueado el nivel de gravedad necesario para catalogar el riesgo en cuestión como extremo. por superar el nivel de los riesgos sociales ordinarios. es un riesgo que el individuo no esta obligado a tolerar. y en consecuencia será aplicable el derecho a la seguridad personal. con lo cual se deberá dar aplicación directa a los derechos a la vida e integridad personal. • Todo esto ha lleva a que las cortes en varias sentencias a fallar en el sentido de exigir a las empresas demandadas a: • Disponer la evaluación técnica de los riesgos que soportan los demandantes. • • . considerando la recomendaciones previstas en la Guía Ambiental para Proyectos de Distribución Eléctrica y el Reglamento expedido por el Ministerio de Minas y Energía Asegurar los mantenimientos.Conclusiones de varias fallos de las cortes • • En la medida en que varias de las anteriores características concurran. Informar de los riesgos.
8 • Requisitos generales para las instalaciones de uso final – – – – Aplicación de normas técnicas Régimen de conexión a tierra (rct) Protección de las instalaciones de uso final.Requisitos para instalaciones de uso final Cap. Mantenimiento y conservación de instalaciones para uso final. – Acometidas – Clasificación de las instalaciones de uso final • Requisitos específicos según el tipo de instalación – Instalaciones básicas – Instalaciones provisionales – Instalaciones especiales .
Cuando atraviesen vías vehiculares se deben cumplir los siguientes requisitos: los cables deben estar sólidamente sujetados tanto a la estructura de soporte de la red de uso general como a la edificación a alimentar.3 ACOMETIDAS Debe cumplir los requisitos de construcción de la sección 230 de la NTC 2050. si se diseña y construya bajo parámetros de IEC. la altura no podrá ser menor a 5. debe cumplir los requisitos de dicha norma. en el caso que la altura de la edificación no permita lograr dicha altura se deben utilizar una tubería de acero galvanizado tipo intermedio o pesado.5 m o la que supere la altura máxima autorizada para vehículos que transiten en esa vía. la tubería debe disponer de un capacete o elemento que impida la entrada de agua.27.. . o apoyos debidamente empotrados que no generen riesgos de volcamiento o rotura. su dimensionamiento debe tener en cuenta la sección 220. de diámetro y resistencia mecánica adecuada y si es necesario un poste o torrecilla que realce los conductores en el cruce. el tubo o poste debe permitir el anclaje de una percha o gancho de sujeción de los cables de acometida y debe estabilizarse mecánicamente con la ayuda de templetes.
27.3 ACOMETIDAS
Si no cruzan la vía se permite la derivación directa en cualquier parte del vano siempre
que se utilicen los conectores apropiados y no se generen tensiones mecánicas en la red
de uso general que afecten su seguridad.
El cable de acometida aérea de baja tensión debe ser de tipo antifraude como el
concéntrico, o trenzado cumplir una norma técnica como la UL 854 o la NTC 4564, apto
para instalaciones a la intemperie, de cobre calibre no menor a 10 AWG para
instalaciones monofásicas de capacidad instalable menores o iguales a 3 kVA y 8 AWG
para instalaciones entre 3 kVA y a 10 kVA. Para potencias superiores se debe hacer el
cálculo conforme a la sección 220 de la NTC 2050. En el evento de utilizar conductores
de aluminio grado eléctrico debe ser de serie AA8000 y la sección deberá ser dos calibres
mayores a la del conductor de cobre y se debe utilizar los conectores bimetálicos que se
requieran para controlar corrosión por efectos del par galvánico, aflojamiento, puntos
calientes o arco eléctrico. El Operador de Red podrá aceptar otros tipos de cables aptos
para acometidas, siempre que cumplan los requerimientos de la capacidad instalable, de
uso a la intemperie y estén certificados para este uso.
En la fachada no se permite el uso de conductores a la vista, ni incrustados directamente, los
cables que lleguen a la caja del medidor deben ser encerrados en tubería metálica incrustada
y en los lugares donde por limitaciones de los materiales de las paredes no se pueda hacer la
incrustación, la canalización debe ser certificada para intemperie y a prueba de impacto no
menor al de la tubería metálica tipo intermedio. Se aceptarán cables a la vista sólo si el cable
de la acometida es tipo concéntrico con cubierta XLPE o HDPE, no presenta bucles que
generen contaminación visual en la fachada, no contravengan las normas de planeación
municipal o disposiciones de las autoridades municipales competentes sobre fachadas y se le
comunique previamente al usuario. No serán necesarios acuerdos ni disposiciones
especiales con las autoridades municipales ni con los usuarios, cuando al usuario se le ha
comprobado fraude o cuando las perdidas atribuibles a los usuarios superen el 10%, después
de restarle a los valores de la macromedición en BT, en el transformador objeto de control, la
energía facturada a todos los usuarios alimentados desde ese transformador y las pérdidas
técnicas de la red de BT.
28.3.1 Instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos
Los lugares se deben clasificar. La clasificación se debe hacer dependiendo de las propiedades de
los vapores, líquidos o gases inflamables y los polvos o fibras combustibles que pueda haber en
Los equipos eléctricos deben estar aprobados para los parámetros de la clasificación de áreas
correspondiente, estar rotulados y cumplir con los requisitos de una norma internacional.
El equipo eléctrico debe seleccionarse de tal modo que se asegure que la Clase Térmica indicada
en los equipos, no exceda la temperatura de ignición de la sustancia explosiva existente en el sitio
donde está instalado
Las conexiones equipotenciales se deben hacer mediante accesorios u otros medios adecuados
28.3.2 Instituciones de Asistencia Médica, 28.3.3 Lugares con Alta Concentración de Personas,
28.3.9 Piscinas, fuentes e instalaciones similares , 28.3.11 Sistemas contra incendio, 28.3.12
Vehículos Subestaciones. • Iluminación.Arts. ‾ ‾ ‾ Clasificación de áreas Uso de equipos Cables eléctricos . 29 y 30 INSTALACIONES EN MINAS • • • Requisitos generales para instalaciones en minas Sistema de conexión a tierra en instalaciones de minas Requisitos para equipos. • REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA MINAS SUBTERRÁNEAS. ‾ ‾ ‾ ‾ Equipos movibles Equipos móviles.
. • Certificación de conformidad de productos – Requisitos generales – Sistemas de certificación de producto aceptados • Formas excepcionales de certificación de producto – – – – Certificados de Conformidad de Producto Expedidos en el Exterior Concepto de equivalencia de norma o reglamento técnico con el RETIE Sustitución de pruebas de Cortocircuito y Arco Eléctrico Declaración de proveedor. Organismos de Inspección de Instalaciones Eléctricas.DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD Cap. 10 Mecanismos de evaluación de conformidad • Acreditación de organismos – – – – Laboratorios de Pruebas y Ensayos Organismos de Certificación de Productos Organismo de Certificación de Personas Naturales.
expedido por un organismo de certificación de personas acreditado por el ONAC. La idoneidad y competencia técnica.1. • • • Este tipo de certificación será obligatoria a partir del 1º de junio de 2014. no serán válidos dictámenes que no cumplan con el requisito. bajo el criterio ISO 17024. en cuanto al procedimiento y requisitos generales de inspección. Pasada esa fecha. los cuales deben ser especificados en el certificado y la persona certificada no podrá extralimitarse inspeccionando en alcances no certificados. . • La certificación de la competencia profesional deberá hacerse sobre determinados alcances.32.3 ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES • La competencia profesional del director técnico o del profesional que suscriba los dictámenes y de los inspectores debe demostrarse mediante un certificado de competencia profesional. mediante el examen del conocimiento y debida interpretación de los requisitos establecidos en el RETIE (Anexo General y NTC 2050) aplicables al tipo de competencia que se quiera certificar y la competencia legal conforme a las leyes que regulan el ejercicio profesional.
debe declarar el cumplimiento del RETIE. así como la remodelación o ampliación. La inspección de la instalación eléctrica es el examen y comprobación de la funcionalidad de la instalación y la determinación de su conformidad con los requisitos establecidos en el RETIE y debe ser hecha sobre la base de un juicio profesional. diligenciando y firmando el formato “Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Para efectos de la certificación de la conformidad con el presente reglamento. INSPECCIÓN CON FINES DE CERTIFICACIÓN. en todos los casos el profesional competente responsable directo de la construcción o de la dirección de la construcción de la instalación eléctrica. .34°. (dictamen pericial) por lo que requiere que la persona que la realice posea las más altas competencias sobre el tema a inspeccionar y lo demuestre con su certificación de competencia profesional.DEMOSTRACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Art. cualquiera que fuere el tipo.
debe contar con el Certificado de Conformidad con el presente reglamento. en su conjunto. se acepta como certificado de conformidad la declaración del proveedor o fabricante. • Para efectos del presente reglamento y de acuerdo con la Ley 1480 de 2011. que para el caso será la declaración de cumplimiento suscrita por el profesional competente responsable de la construcción directa o de la supervisión de la construcción de la instalación eléctrica . la instalación eléctrica. ampliación o remodelación según lo dispuesto en el artículo 2º “CAMPO DE APLICACIÓN”.ASPECTOS GENERALES DE LA CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN • Toda instalación eléctrica construida con posterioridad al 1ºde mayo de 2005. Igual condición aplica a las ampliaciones o remodelaciones. se considera un producto. en consecuencia y conforme la Decisión 506 de 2001 de la Comunidad Andina de Naciones.
4 1. Las instalaciones residenciales multifamiliares o comerciales que hagan parte de un mismo proyecto de construcción. Áreas comunes en edificaciones con cinco o más cuentas de energía. con 5 o más cuentas de energía. 6. Instalaciones en minas. 7. Instalaciones de uso final construidas con conductores de aluminio.Instalaciones que requieren dictamen de inspección -34. 4. Equipos paquetizados. 9. Instalaciones industriales de capacidad instalable igual o superior a 20 kVA. Instalaciones residenciales de capacidad instalable individual ≥ 10 kVA. Instalaciones comerciales de capacidad instalable igual o superior a 10 kVA. . cualquiera que sea su potencia instalable. 8. 3. 2. 5. Todas las instalaciones especiales.
. se requiere certificación plena para las ampliaciones y remodelaciones con ciertas condiciones. independiente de quien sea el propietario de la infraestructura.Instalaciones que requieren dictamen de inspección Cont. 11. cualquiera que sea su potencia y longitud. que alimente edificaciones. 13. las instalaciones que se deriven de la red de servicio general se deben inspeccionar asociadas a las instalaciones de uso final. Construcción o remodelación de acometidas que involucren subestación. sumada tanto de red primaria como secundaria o la potencia instalada en transformación sea igual o superior a 250 kVA.Igualmente. Redes de distribución de uso general cuando supere 5 km. 12. 10.5 kV.Si la red o subestación atiende edificaciones objeto de una misma licencia de construcción. 14. Líneas de transmisión > a 57.
• Debe cumplir los siguientes requisitos: – deben cumplir plenamente el presente reglamento. son de obligatorio cumplimiento por parte del organismo acreditado . (Dictamen pericial) • Requiere que la persona que la realice posea las más altas competencias sobre el tema a inspeccionar y lo demuestre con su certificación de competencia profesional. – El organismo debe realizar las medidas. equipos.34. aprobados en el proceso de acreditación. • Es el mecanismo para validar la declaración de cumplimiento. pruebas y ensayos eléctricos mediante los cuales se pueda determinar la conformidad de la instalación eléctrica y debe dejar los registros de los valores medidos y de actividades de inspección fundamentales para la decisión. métodos. – Los procedimientos. – El constructor o el propietario de la instalación debe entregar al organismo de inspección la documentación completa y debe permitir el desarrollo y la ejecución de las pruebas y las mediciones necesarias para la verificación de la conformidad de la instalación eléctrica .3 Inspección con fines de certificación • La inspección de la instalación eléctrica es el examen y comprobación de la funcionalidad de la instalación y la determinación de su conformidad con los requisitos establecidos en el RETIE • Debe ser hecha sobre la base de un juicio profesional.
y deberá hacerse con inspectores certificados e inscritos ante el ONAC. Y debe reportarlos a la base de datos coordinada por el MME o el ONAC • . • Si la instalación inspeccionada no es aprobada. Los dictámenes de inspección deben ser de público conocimiento.34. • No se deben aceptar inspecciones en el sitio de una instalación domiciliaria o similar de duración inferior al tiempo establecido por el organismo de inspección en el proceso de acreditación. y debe entregarlo al propietario de la instalación. el inspector debe dejar por escrito las no conformidades y el organismo acreditado debe determinar con el usuario la programación de la nueva visita de inspección para cerrar la no conformidad de la instalación frente al reglamento. que en ningún caso podrá ser menor a 40 minutos. En todo caso el organismo de inspección debe cerrar la inspección emitiendo el dictamen de aprobación o de no aprobación y debe reportarlo a la base de datos. en la página web del organismo de inspección. • El dictamen de inspección es un documento individual para cada cuenta.3 Inspección con fines de certificación Cont.
SSPD le corresponde entre otras funciones. velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre protección al consumidor.VIGILANCIA Y CONTROL Cap. en ejercicio de las facultades de vigilancia y control. supervisar. vigilar y sancionar a los organismos de certificación e inspección. 3735 de 2009 y 4886 de 2011. a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios . 3273 de 2008. que presten servicio de evaluación de la conformidad relacionados con el presente reglamento. • Conforme a las Leyes y 1480 de 2011. 11 • De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. le corresponde entre otras funciones. 3144 de 2008. La Superintendencia de Industria y Comercio SIC. . vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos. realizar las actividades de verificación de cumplimiento de reglamentos técnicos sometidos a su control. así como a los laboratorios de pruebas y ensayos y de metrología. los Decretos 2269 de 1993.
inspección. construcción. 11 • A la DIAN. excepto que la importación de los productos sea eximida del registro o licencia de importación por el Gobierno Nacional. La vigilancia y control del ejercicio profesional de los ingenieros. en cumplimiento de la Ley 1480 de 2011. adicionen o sustituyan.VIGILANCIA Y CONTROL Cap. en cuyo caso el control y vigilancia se ejercerá por parte de la DIAN en el momento de la solicitud del levante aduanero de las mercancías. que intervienen en dichas instalaciones corresponde a los Consejos Profesionales. le corresponde la revisión documental del registro o licencia de importación. en relación con la responsabilidad que les asiste por el del diseño. tecnólogos y técnicos de la electrotecnia. • Sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento del presente reglamento que le imponga la SIC o las alcaldías. operación o mantenimiento de las instalaciones eléctricas. en especial las señaladas en el Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 3273 de 2008. de acuerdo con las normas vigentes o las que las modifiquen. conforme a las leyes que regulan el ejercicio de dichas profesiones. .
MUCHAS GRACIAS David Aponte Gutiérrez daponte@minminas.co .gov.
Documents Similar To Modificaciones RETIE
D-PA-053_0 CCM
01. INFORME DE RESIDENTE VAL. N° 07
Riesgos en Obras U.a.J.M.S.
vidaurrevelasco
Doc Mg34u205 Danfoss
(1) Introduccion y Seguridad de Personas y Equipos - 72
3 CURSO NOM001
San José.insignia
AgataSzymczakiewicz
Radnor Walk party wall and basement excavation issues
Antecedentes Del Codigo Civil Ecuatoriano1