Source: http://docplayer.fi/58417977-Etpr-ei-palopelti-ei-luokitus-asennus-kaytto-ja-huolto-ohje-1-2007-poistunut-tuote.html
Timestamp: 2018-04-20 07:21:20+00:00
Document Index: 3346095

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ']

ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1/2007 POISTUNUT TUOTE - PDF
Download "ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1/2007 POISTUNUT TUOTE"
Akseli Alanen
1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1/2007
2 Sisällysluettelo Palopellin ETPR-EI käyttö ja huolto... 4 Palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät ja välipohjat), joiden paloluokka on EI 60 / EI Palopellin asennus levyrakenteisiin rakennusosiin (kipsi tai vastaava), joiden paloluokka on EI 60 / EI Palopellin asennus rakennusosan ulkopuolelle. Rakennusosan paloluokka EI 60 / EI Huom! Asennusohjeiden kuvissa olevat palopellit ovat joko moottori- tai sulakemallisia. Ohjeet pätevät kuitenkin molemmille malleillle. Moottorimalli Sulakemalli 2 Fläkt Woods ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus 2007/01
3 Palopellin ETPR-EI käyttö ja huolto Käyttö: Tekniset tiedot ja toiminta, katso erillinen tuoteesite. Tyyppihyväksyntä edellyttää palopellin toimivan lämpötilaan perustuvan laukaisumekanismin avulla. Palopelti voidaan toimittaa joko mekaanisella sulakkeella tai toimilaitemoottorilla. Moottorimalliin voidaan liittää lisäksi savunilmaisuun perustuva laukaisumekanismi. Tällöin palopelti kannattaa kytkeä Fläkt Woodsin toimittamaan palopeltien ohjausja valvontajärjestelmään FICO tai FCM. Valvontajärjestelmällä voidaan suorittaa myös palopeltien käytönaikainen automaattinen toiminnantestaus. Toiminnan testaus sulakemalli: Löysää sulakkeen ruuvia riittävästi kunnes jousi sulkee palopellin läpän. Varo kääntyvää virityskahvaa! Käännä virityskahvasta läppä takaisin auki -asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. Toiminnan testausväli tulee määritellä rakennuskohtaisesti kuitenkin siten, että toiminta testataan vähintään kerran vuodessa. Moottorimalli: Moottorimallin testaus voidaan suorittaa katkaisemalla virran syöttö moottoriin liitetyn lämpölaukasijan (BAE72A-S) keinuvivusta. Tällöin läpän tulee sulkeutua jousivoiman avulla. Testaus voidaan suorittaa myös ohjaus- ja valvontajärjestelmistä FICO / FCM joko manuaalisesti tai automaattisesti. Moottorimallin testaus suositellaan tehtäväksi 48 h välein. Huolto: Suorita seuraavat toimenpiteet määräaikaisen huollon tai mahdolliosen vian yhteydessä: Tarkista, ettei palopellin vaippa ole vaurioitunut eikä mikään haittaa läpän liikettä. Tarkista toimilaitteen kiinnitys palopellin vaippaan ja akseliin. Tarkista, että sulkupelti ja tiivisteet ovat ehjiä. Tarkista, että palopellin läppä on täysin auki asennossa normaalikäyttötilassa. Tarkista, että palopellin läppä sulkeutuu ja avautuu esteettömästi. VAROITUS! Älä koskaan työnnä käsiäsi pellin sisään sen sulkeutuessa. Puhdistus: Puhdista palopelti pölynimurilla. Vältä kemiallisia puhdistusaineita. Varaosat: Toimilaite, katso tyyppimerkintä toimilaitteesta. Fläkt Woods ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus 2007/01 3
4 Palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät ja välipohjat), joiden paloluokka on EI 60 / EI 120. KUVA 1. Palopellin asennus kiviaineiseen rakennusosaan 1. Rakennusosan tai välipohjan asennusaukon tulee olla TAULUKKO 1. mukainen. TAULUKKO 1. Asennusaukon mitat Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Asennusaukko D3 (mm) min - max Tuotteen runko riittää max 120 mm rakenneosiin. Jos rakenneosan vahvuus on suurempi kuin 120 mm, voidaan pituutta jatkaa normaalisti pyöreällä kanavalla. 4. Keskitä tuote asennusaukkoon siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla rakenneosaan kiviseinään soveltuvilla riittävän pitkillä ruuveilla (esim M6 x 40 mm) vähintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. 5. Suorita jälkivalu koko rakenneosan paksuudelta käyttäen palamatonta kivipohjaista ja hienojakoista kipsi- tai betonimassaa. Suojaa tuote jälkivalun ajaksi. 6. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 7. Sulakemallin viritys: Avaa sulakkeen ruuvia noin 7 mm. Käännä virityskahvasta läppä auki -asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. 8. Moottorimallin testaus voidaan suorittaa jännitteettömänä mukana toimitettavalla kuusioavaimella ja jännitteellisenä lämpölaukaisijan katkaisijasta. Huom! Jos avaat pellin kuusioavaimella, muista vapauttaa pelti takaisin kiinniasentoon ennen virran kytkemistä. 9. Liitä kanavat peltiin suunnittelijan tai valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä on Veloduct-liitäntä. 10. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivan pituista pyöreää kanavaa. 3. Tuotteen paloluokitus on EI 60 / E 120. Jos kysymyksessä on kahden tunnin vaatimus, tulee tunnin lisäeristys tehdä Suomen Rak. Mk. osa E7 mukaisesti. 4 Fläkt Woods ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus 2007/01
5 11. Mahdollisen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. Peltimoottorin kytkentäkaavio KUVA 2. Virransyöttö ~ T 1 2 M AC 230 V AC 24 V DC 24 V S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 Tf1 Tf2 Tf3 Tilatiedot rajakytkimistä < 80 M BAE72A-S BLF24 BLF230 KUVA 2. Peltimoottorin kytkentäkaavio BF24 BF230 Lämpölaukaisu (T-malli) BLF24-T BF24-T BLF230-T BF230-T 12. Asennustapauksissa, joissa kaksi peltiä asennetaan toisiinsa kiinni vaaka tai pystysuunnassa tulee asennus suorittaa KUVA 3 mukaisesti. Jälkivalulaatta-asennuksessa aseta palopelti korkeussuunnassa siten, että palopellin laippa tulee tiiviisti jälkivalulaattaa vasten. 13. Palopellin asennustyöstä vastaavan henkilön tulee täyttää ja allekirjoittaa pellin mukana toimitettava asennustodistus. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä se liitetään rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka liitetään luovutusasiakirjoihin. KUVA 3. Jälkivalulaatta-asennus, kaksi palopeltiä kiinni toisissaan Fläkt Woods ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus 2007/01 5
6 Palopellin asennus levyrakenteisiin rakennusosiin (kipsi tai vastaava), joiden paloluokka on EI 60 / EI Tuotteen runko riittää max 120 mm rakenneosiin. Jos rakenneosan vahvuus on suurempi kuin 120 mm, voidaan pituutta jatkaa normaalisti pyöreällä kanavalla. KUVA 4. Palopellin asennus kipsiseinään, asennusaukon mitoitus 1. Tee seinään pyöreä asennusaukko. Mitoita aukko mahdollisimman tarkasti palopellin läpimenevän runko-osan mukaan; aukon halkaisija D3 = nimellismitta D mm. Aukon reunoissa tulee olla terästai puurangat, joihin palopelti voidaan tukevasti kiinnittää. Rankojen ja villojen mitat, katso TAULUKKO 2. Huom! Mitta L = A normaali asennus tapauksessa. TAULUKKO 2. Asennusaukon mitat Nimellismitta Vaippa Mitta A D1 (mm) D2 (mm) 100 (125)* *D3=125+10=135mm Tuotteen paloluokitus on EI 60 / E 120. Jos kysymyksessä on kahden tunnin vaatimus, tulee tunnin lisäeristys tehdä Suomen Rak. Mk. osa E7 mukaisesti. 4. Tiivistä palopellin ja seinän väli paloa kestävällä massalla molemmilta puolilta, KUVA 5. KUVA 5. Läpimenon tiivistys paloa kestävällä massalla (s) 5. Keskitä tuote asennusaukkoon siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla tukevasti rakenneosaan kipsiseinään soveltuvilla ruuveilla tai ankkureilla, esim Fischer, vähintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. KUVA 5 ja Tiivistä asennusaukko palamattomalla mineraalivillalla. Villan leikkausmalli KUVA 4, mitat TAULUKKO 2. KUVA 6. Palopellin asennus kipsiseinään 6 Fläkt Woods ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus 2007/01
7 6. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 7. Sulakemallin viritys: Avaa sulakkeen ruuvia noin 7 mm. Käännä virityskahvasta läppä auki -asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. 8. Moottorimallin testaus voidaan suorittaa jännitteettömänä mukana toimitettavalla kuusioavaimella ja jännitteellisenä lämpölaukaisijan katkaisijasta. Huom! Jos avaat pellin kuusioavaimella, muista vapauttaa pelti takaisin kiinniasentoon ennen virran kytkemistä. 9. Liitä kanavat peltiin suunnittelijan tai valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä on Veloduct-liitäntä. Virransyöttö ~ T 1 2 M AC 230 V AC 24 V DC 24 V S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 Tf1 Tf2 Tf3 Tilatiedot rajakytkimistä < 80 M BAE72A-S BLF24 BLF230 KUVA 7. Peltimoottorin kytkentäkaavio BF24 BF230 Lämpölaukaisu (T-malli) BLF24-T BF24-T BLF230-T BF230-T 10. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivan pituista pyöreää kanavaa. 11. Mahdollisen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. Peltimoottorin kytkentä kaavio KUVA Palopellin asennustyöstä vastaavan henkilön tulee täyttää ja allekirjoittaa pellin mukana toimitettava asennustodistus. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä se liitetään rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka liitetään luovutusasiakirjoihin. Fläkt Woods ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus 2007/01 7
8 Palopellin asennus rakennusosan ulkopuolelle. Rakennusosan paloluokka EI 60 / EI 120. ja jännitteellisenä lämpölaukaisijan katkaisijasta. Huom! Jos avaat pellin kuusioavaimella, muista vapauttaa pelti takaisin kiinni-asentoon ennen virran kytkemistä. KUVA 8. Palopellin asennus rakennusosan ulkopuolelle 1. Asenna kanava normaalisti rakennusosan läpi ja tiivistä läpivienti tyyppihyväksytyllä menetelmällä. KUVA Liitä palopelti kanavaan suunnittelijan tai valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä on Veloduct-liitäntä. 3. Eristä kanava ja palopellin vaippa kuvan 8 mukaisesti osastoivaa rakennusosaa vastaavasti. Tuotteen paloluokitus on EI 60 / E 120. Jos kysymyksessä on kahden tunnin vaatimus, tulee tunnin lisäeristys tehdä Suomen Rak. Mk. osa E7 mukaisesti. 4. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupeli liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 5. Sulakemallin viritys: Avaa sulakkeen ruuvia noin 7 mm. Käännä virityskahvasta läppä auki -asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. 6. Moottorimallin testaus voidaan suorittaa jännitteettömänä mukana toimitettavalla kuusioavaimella 7. Palopellin ja ilmanvaihtokanavan kiinnityksen kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn rakennusosan paloluokan ollessa EI 60). 8. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Iso kokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. 9. Mahdollisen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu asentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. Peltimoottorin kytkentäkaavio KUVA 9. Virransyöttö ~ T 1 2 M AC 230 V AC 24 V DC 24 V S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 Tf1 Tf2 Tf3 Tilatiedot rajakytkimistä < 80 M BAE72A-S BLF24 BLF230 KUVA 9. Peltimoottorin kytkentäkaavio BF24 BF230 Lämpölaukaisu (T-malli) BLF24-T BF24-T BLF230-T BF230-T 10. Palopellin asennustyöstä vastaavan henkilön tulee täyttää ja allekirjoittaa pellin mukana toimitettava asennustodistus. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä se liitetään rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka liitetään luovutusasiakirjoihin. 8 Fläkt Woods ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus 2007/01
EX - luokitelluille säle- ja säätöpelleille.
EX - luokitelluille säle- ja säätöpelleille. 1 Asennus- ja käyttöönotto-ohje seuraaville EX- luokitelluille säle- ja säätöpelleille: EXJB EXJC EXTB EXTC EXTD 1. Yleistä & Tuotteiden merkintä Peltejä käytetään