Source: http://docplayer.fr/8963019-Instructions-d-entretien-dhp-aq.html
Timestamp: 2018-01-20 00:24:41+00:00
Document Index: 109707892

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Instructions d'entretien DHP-AQ - PDF
Instructions d'entretien DHP-AQ
Download "Instructions d'entretien DHP-AQ"
Rémy St-Louis
1 Instructions d'entretien DHP-AQ VUGFB104
2 Danfoss A/S se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques de leurs produits Danfoss A/S. Le suédois est la langue utilisée pour l'original du guide d'utilisation. Les autres langues sont des traductions du guide d'utilisation original. (Directive 2006/42/CE)
3 Sommaire 1 Préface Prescriptions de sécurité Installation et maintenance Modifications du système Soupape de sécurité A propos de votre pompe à chaleur Composants et fonctions Système de commande Pavé Témoin lumineux Écran d affichage Menu principal Paramètres et réglages Paramétrage du mode de fonctionnement Réglage de la température intérieure Groupes de dérivation 1 et ECS RAFRAÎCHISS Relevé des températures Relevé du temps de fonctionnement Dégivrage manuel, unité extérieure Calendrier Historique des alarmes Contrôles réguliers Contrôle du fonctionnement Contrôle du niveau d'eau du circuit de chauffage Contrôler les soupapes de sécurité En cas de fuite Nettoyage du filtre du circuit de chauffage Réglage de base dans l'ordinateur de commande Procès verbal d'installation Liste de vérification Plan d'entretien VUGFB104 1
5 1 Préface Acheter une pompe à chaleur Danfoss, c'est investir dans un meilleur avenir pour la planète. Une pompe à chaleur Danfoss est classée comme une source d'énergie renouvelable, ce qui implique qu'elle a un impact environnemental positif. C'est une solution sûre et pratique qui, pour un faible coût, vous assure chauffage, eau chaude et, dans certains cas, le rafraîchissement de la maison en été. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en optant pour une pompe à chaleur Danfoss. Nous espérons que vous l'apprécierez pendant de nombreuses années à venir. Sincères salutations Danfoss Heat Pumps Instructions d'entretien VUGFB104 3
6 2 Prescriptions de sécurité Seul un technicien de maintenance agréé est habilité à ouvrir l'enveloppe de la pompe à chaleur et le volet du régulateur. Ce produit n'est pas adapté aux personnes, y compris les enfants, présentant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou n'ayant pas suffisamment de connaissances ou d'expérience, sauf si elles sont supervisées ou ont été formées à l utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit. Ne modifier les paramètres du système de commande qu en connaissance de cause. Veuillez faire appel à votre installateur pour toute intervention. 2.1 Installation et maintenance DANGER! L installation, la mise en service, l entretien et les réparations de la pompe à chaleur doivent être effectués par un installateur agréé. DANGER! Seul un électricien agréé est habilité à effectuer des travaux électriques ayant rapport à la pompe à chaleur. DANGER! Toute intervention sur le circuit du fluide frigorigène doit être effectuée par un frigoriste agréé. 4 Instructions d'entretien VUGFB104
7 2.2 Modifications du système Les composants suivants ne peuvent être modifiés que par un installateur agréé : La pompe à chaleur Les installations d'eau et électriques Soupape de sécurité Toute modification de structure susceptible de compromettre la sécurité de l installation est à proscrire. 2.3 Soupape de sécurité Les consignes de sécurité suivantes s'appliquent à la soupape de sécurité du circuit d'eau chaude pourvu d'un tuyau de trop-plein : Ne jamais bloquer la connexion du trop-plein de la soupape de sécurité. En chauffant, l eau se dilate, ce qui entraîne un léger écoulement au niveau du trop-plein. L eau s écoulant du trop-plein peut être très chaude! C est pourquoi il est recommandé d utiliser une bouche d évacuation sécurisée. Instructions d'entretien VUGFB104 5
8 3 A propos de votre pompe à chaleur Le système de pompe à chaleur est un ensemble composé de deux éléments de base : la pompe à chaleur proprement dite, située à l'extérieur de la maison, et le régulateur, placée à l'intérieur de la maison. Le régulateur existe en trois modèles afin que vous puissiez choisir la solution la plus avantageuse, qu'il s'agisse d'un projet de rénovation d'un système existant ou de la construction d'une maison neuve. La chaleur et le froid sont transmis à la maison par un circuit hydraulique. 3.1 Composants et fonctions Le module extérieur 3 Rep. Description 1 Ventilateur Coffret électrique 3 Échangeur de chaleur air-air 4 Circuit de frigorigène 4 6 Instructions d'entretien VUGFB104
9 3.1.2 Régulateur DHP-AQ Mini DHP-AQ Midi DHP-AQ Maxi Position Description 1 Module de commande (invisible sur la figure) 2 Thermoplongeur 3 Mélangeur 4 Circulateur 5 Ballon ECS Chauffage La pompe à chaleur produit de la chaleur pour le chauffage (maison, piscine) et l'eau chaude sanitaire. Le besoin d'eau chaude sanitaire a la priorité sur le besoin de chauffage. Le besoin de chauffage est calculé à partir de la température extérieure et de la courbe de chauffe qui a été définie. Si un chauffage d'appoint a été installé, celui-ci démarre automatiquement en cas de besoin. Instructions d'entretien VUGFB104 7
10 La production de chauffage se fait de la manière suivante : Un ventilateur fait passer l air extérieur par un échangeur de chaleur (1) qui, par réchauffement et gazéification du fluide frigorigène, provoque son évaporation Le fluide frigorigène, qui a reçu de l'énergie sous forme de chaleur, est envoyé via la vanne 4 voies (2) au compresseur (3) qui accroît à la fois sa température et sa pression. Le fluide frigorigène extrêmement chaud passe ensuite dans l'échangeur de chaleur à plaques (4). Le fluide frigorigène y est refroidit, transférant ainsi son énergie calorifique vers le circuit de chauffage (5). La température du fluide frigorigène diminue et ce dernier retourne à l état liquide par condensation. Le circuit de chauffage achemine la chaleur vers le réservoir d'eau chaude ou vers le circuit de chauffage de la maison. Le fluide frigorigène traverse ensuite le filtre déshydrateur (6) puis il parvient au détendeur électronique (7) qui en abaisse la pression et la température, et le cycle recommence Instructions d'entretien VUGFB104
11 3.1.4 Eau chaude Les modèles DHP-AQ Midi et DHP-AQ Maxi permettent de produire de l'eau chaude sanitaire. Il n'est pas possible de produire simultanément du chauffage et de l'eau chaude sanitaire car le mélangeur pour chauffage/ecs se trouve en aval de la pompe à chaleur et du thermoplongeur. La production d'eau chaude sanitaire a la priorité sur le chauffage et le rafraîchissement. Le modèle DHP-AQ Midi se raccorde à un ballon existant tandis que le modèle DHP-AQ Maxi a un ballon intégré de 180 litres équipé d'un serpentin TWS (Tap Water Stratificator) qui assure un meilleur transfert de chaleur et une stratification efficace de l'eau dans le ballon. La température de l eau chaude n'est pas réglable. L'arrêt de la production d'eau chaude ne dépend normalement pas d'une consigne de température mais a lieu quand le pressostat du compresseur atteint sa pression de service maximale, soit une température d'eau de 50 à 55 C. À intervalles réguliers, l eau du ballon ECS est montée davantage en température par le thermoplongeur intégré afin de prévenir la prolifération des bactéries (fonction anti-légionelles). L intervalle préprogrammé en usine est de 7 jours (peut être modifié) Fonction de dégivrage Lorsqu il est en service, l échangeur de chaleur est refroidi par l échange d énergie et se recouvre de gel du fait de l humidité lorsque la température extérieure est basse. Le modèle DHP-AQ a une fonction de dégivrage automatique de l'échangeur de chaleur qui utilise l'énergie du circuit de chauffage de la maison. Le dégivrage démarre lorsque la température dans le circuit frigorigène en aval de l'échangeur de chaleur air-air tombe en dessous d'un certain niveau dont la valeur précise dépend de plusieurs facteurs comme la température extérieure, l'humidité de l'air et le temps de marche. La durée de la séquence de dégivrage dépend de l'importance du dépôt de givre sur l'échangeur air-air. La séquence de dégivrage se poursuit jusqu'à ce que l'échangeur de chaleur air-air soit complètement dégivré et que la température dans le circuit frigorigène commence à monter. Le dégivrage terminé, la pompe à chaleur retourne au mode de fonctionnement précédent Rafraîchissement La pompe à chaleur produit du froid selon un procédé semblable à celui du dégivrage. Instructions d'entretien VUGFB104 9
12 La fonction de rafraîchissement est enclenchée par le module de commande de la pompe à chaleur. Elle est régie principalement par la température. Le circuit de chauffage de la maison est refroidi par le fait que de la chaleur est transférée au circuit frigorigène et ensuite diffusée par l'échangeur de chaleur air-air. Si un ballon a été installé, le module de commande alternera entre rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire en donnant toutefois la priorité au besoin d'eau chaude sanitaire Ventilateur à vitesse variable Le ventilateur démarre à une vitesse initiale qui dépend de la puissance de l'appareil. La vitesse du ventilateur pourra ensuite augmenter ou diminuer en fonction de la température dans le circuit frigorigène Détendeur électronique Lorsque le fluide frigorigène passe à travers le détendeur, la pression et la température du fluide frigorigène sont réduites. De cette manière, l'énergie extraite de l'air extérieur est récupérée par le circuit frigorigène. En régulant le degré d'ouverture du détendeur, il est possible d'optimiser le débit du circuit frigorigène selon différentes conditions de fonctionnement. Le contrôle du détendeur électronique se base sur des mesures de température et de pression du circuit frigorigène et de l'air extérieur Chauffage d'appoint Le chauffage d'appoint est inclus dans les modèles DHP-AQ Midi et DHP-AQ Maxi. Il est proposé comme accessoire pour le modèle DHP-AQ Mini. Le chauffage d'appoint est constitué d'un thermoplongeur situé sur le tuyau de départ en amont du mélangeur. Lorsque la demande de chaleur est supérieure à la capacité de la pompe, le chauffage d appoint (s'il a été installé) s'enclenche automatiquement en mode AUTO. Les thermoplongeurs pour la gamme DHP-AQ conçus pour une tension d'alimentation de 400 V ont trois résistances chauffantes (RÉSIST. AP.1, RÉSIST. AP.2 et RÉSIST. AP.3) qui sont réglables sur cinq niveaux de puissance. Les versions pour 230 V ont deux résistances chauffantes (RÉSIST. AP.1 et RÉSIST. AP.2) qui sont réglables sur trois niveaux de puissance. 10 Instructions d'entretien VUGFB104
13 Les niveaux 4 et 5 ne peuvent être activés lorsque le compresseur est en marche, à la différence des niveaux +4 et V 400 V Niveau Niveau Niveau Niveau 4 12 Niveau 5 15 Niveau Niveau Contrôle de la vitesse Pour qu'une pompe à chaleur puisse fonctionner au mieux de sa capacité, le circuit de chauffage doit remplir des conditions optimales. La différence entre la température de départ et la température de retour dans le circuit de chauffage doit être constante et se situer dans l'intervalle 7 à 10 C. Si la différence est supérieure ou inférieure, la pompe à chaleur aura un bon moins rendement et l'économie réalisée sera moindre. Le circulateur à vitesse variable de la pompe à chaleur DHP-AQ veille constamment au maintien de cette différence de température. Le système de régulation détecte tout écart excessif et corrige la vitesse du circulateur en conséquence. Instructions d'entretien VUGFB104 11
14 4 Système de commande La pompe à chaleur dispose d un système de commande intégré qui calcule automatiquement les besoins de chauffage ou de refroidissement de l'habitation où est installée la pompe à chaleur pour garantir une production suffisante aux endroits opportuns. Le système de commande est actionné à l'aide d'un clavier et les informations s'affichent sur un écran et par un témoin lumineux. Les informations affichées à l'écran et dans les menus varient selon les choix effectués dans les menus et les accessoires associés. PIECE 20 C PAS DE DEMANDE CHAUF FONCTNMT AUTO 3 1. Pavé 2. Témoin lumineux 3. Affichage Pavé Le signe plus (+) permet de monter d'un niveau dans un menu et d augmenter les valeurs. - Le signe moins (-) permet de descendre d'un niveau dans un menu et de diminuer les valeurs. > La flèche pointant vers la droite permet de sélectionner une valeur ou d ouvrir un menu. < La flèche pointant vers la gauche permet d annuler la sélection ou de quitter un menu. 12 Instructions d'entretien VUGFB104
15 4.2 Témoin lumineux Le témoin lumineux situé au bas du panneau de commande peut indiquer trois modes : Éteint : la PAC est hors tension. Vert allumé en continu : la pompe à chaleur est sous tension et prête à produire de la chaleur, du froid ou de l eau chaude sanitaire. Vert clignotant : une alarme a été déclenchée. 4.3 Écran d affichage L écran d'affichage informe sur le fonctionnement et l état de la pompe à chaleur. Il signale aussi les alarmes qui se sont déclenchées, sous forme textuelle. Tableau 1. Symboles présentés sur l'affichage. Symbole COMPRESSEUR Signification S'affiche lorsque le compresseur est en service. ÉCLAIR MAISON ROBINET S'affiche lorsque le chauffage d'appoint est en service. Le chiffre indique le niveau de puissance du chauffage d'appoint. Indique que la pompe à chaleur doit produire de la chaleur pour le circuit de chauffage. Indique que la pompe à chaleur doit produire de la chaleur pour le ballon d'eau chaude. F SONDE DÉBIT Indique que l'interrupteur de débit est activé (présence de débit). HORLOGE S'affiche lorsque la fonction économie est active. RÉSERVOIR CARRÉ Affiche le niveau d eau chaude dans le réservoir. L'icône représentant le réservoir clignote lors de la charge en eau chaude du réservoir. Un symbole lumineux en regard du symbole indique une élévation provisoire de la température (fonction «antilégionelle»). S'affiche lorsque le pressostat haute pression s'est déclenché ou que le tuyau sous pression a atteint sa température maximale. Instructions d'entretien VUGFB104 13
16 Symbole DÉGIVRAGE Signification S'affiche lorsque le dégivrage est actif. VENTILATEUR S'affiche lorsque le ventilateur est actif. RAFRAÎCHISS. S'affiche lors de la production de froid. A = Rafraîchissement actif. Les informations opérationnelles suivantes s'affichent : Message PIÈCE DÉMARRAGE HORS SERVICE EVU PAS DE DEMANDE CHAUF PAS DE DEMANDE RAFR. DÉMAR. COMPRES- SEUR --XX COMPR. +CHAUFF.APP. START_MIN RÉSIST.AP. Signification Affiche la valeur du paramètre «PIÈCE». Valeur par défaut : 20 C. Si une sonde de température ambiante (option) est installée, la température réelle ainsi que la température intérieure souhaitée s'affichent entre parenthèses. Indique qu'il y a une demande de production de chauffage ou d'eau chaude et que la pompe va démarrer. S'affiche lorsque la fonction optionnelle EVU est active. EVU est utilisé pour arrêter la pompe à chaleur durant les heures à tarification élevée. S'affiche en l'absence de demande de production de chauffage ou d'eau chaude. S'affiche en l'absence de demande de rafraîchissement. S'affiche lorsqu'il y a une demande de production de chauffage, d'eau chaude ou de rafraîchissement et que la pompe va démarrer dans XX minute(s). Indique que la production de chauffage est assurée à la fois par le compresseur et par le chauffage d'appoint. Indique qu il y a une demande de production de chauffage ou d'eau chaude mais qu'une temporisation est active. Indique qu'il y a un besoin de chauffage d'appoint. 14 Instructions d'entretien VUGFB104
17 Message RAF. ACTIF DÉGIVRAGE X(Y) Signification S'affiche si le rafraîchissement est actif. S'affiche lorsque le dégivrage est actif. X indique la température effective. Y indique la température à atteindre à l'arrêt du dégivrage. 4.4 Menu principal Le menu INFORMATION sur l'écran sert au paramétrage et au réglage des différentes fonctions de la pompe à chaleur et s'ouvre en appuyant sur l'une des touches droite ou gauche. La présentation du menu dépend des choix faits dans les menus et des accessoires associés. Le menu de base se présente comme suit : INFORMATION FONCTNMT CHAUFFAGE ECS DÉGIVRAGE CALENDRIER 1 1. Sous-menus 2. Retour 3. Marqueur 4. Si une flèche apparaît, elle indique la présence de plusieurs sous-menus Appuyez sur les touches + et - pour déplacer le marqueur entre les sousmenus. Appuyez sur la touche de droite pour sélectionner un sousmenu. Appuyez sur la touche de gauche pour revenir au menu. Instructions d'entretien VUGFB104 15
18 5 Paramètres et réglages Les réglages de base de la pompe à chaleur sont effectués par l'installateur. Ci-après sont décrits quelques paramètres et réglages que vous pouvez effectuer vous-même. Ne modifier les paramètres du système de commande qu en connaissance de cause. Noter également les réglages de base. 5.1 Paramétrage du mode de fonctionnement FONCTNMT AUTO COMPRESSEUR RÉSIST. AP. ECS TEST MANUEL 1. Ouvrir le sous-menu FONCTNMT dans le menu INSTALLATION. L'astérisque indique le choix actif. 2. Marquer un nouveau mode de fonctionnement à l'aide des touches + ou Appuyer sur la touche de droite pour valider la sélection. 4. Appuyer deux fois sur la touche de gauche. Les modes de fonctionnement suivants sont possibles : Mode fonctionnement AUTO (ARRÊT) COMPRESSEUR RÉSIST.AP. Signification L'installation est hors tension. Ce mode est également utilisé pour prendre acte de certaines alarmes. La pompe à chaleur régule la marche du compresseur et le chauffage d'appoint. Le système de commande fonctionne de telle sorte que seule la PAC complète (compresseur) est autorisée à travailler. Sous ce mode, la fonction d élévation temporaire de la température (fonction antilégionelle) ne sera jamais activée car le chauffage d appoint n est pas autorisé. Le système de commande autorise uniquement le chauffage d'appoint à fonctionner. 16 Instructions d'entretien VUGFB104
19 Mode fonctionnement ECS TEST MANUEL Signification Sous ce mode, la pompe à chaleur assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire ; le circuit de chauffage n'est pas alimenté. S'affiche uniquement lorsque le paramètre TEST MANUEL est positionné sur 2 dans le menu PARAMÉTRAGE. Commande manuelle des sorties. Attention! Si le mode de fonctionnement ARRÊT ou ECS doit être utilisé durant une durée prolongée en hiver, purger impérativement le circuit de chauffage pour éviter tout risque de dégât provoqué par le gel. Il est également possible d'utiliser la solution système échangeur de chaleur intermédiaire. 5.2 Réglage de la température intérieure Pour régler la température intérieure, on modifie la courbe de chauffe de la pompe à chaleur. Cette courbe est utilisée par le système de commande pour calculer l'intégrale, autrement dit le besoin de chauffage. L'intégrale est établie en comparant la température réelle dans le conduit de départ du circuit de chauffage et la température calculée, autrement dit la consigne. La consigne est calculée sur base de la température extérieur et de la courbe de chauffe. La courbe de chauffe est réglée au moment de l'installation. Elle doit toutefois être adaptée ultérieurement pour obtenir une température intérieure agréable quelles que soient les conditions météorologiques. Une courbe de chauffe bien définie permet de minimiser l'entretien et la consommation énergétique. Il existe deux manières de régler la courbe de chauffe, l'une dans le sous-menu CHAUFFAGE, et l'autre à l'aide du paramètre PIÈCE. Réglage de la COURBE Instructions d'entretien VUGFB104 17
20 Ci-dessous est illustrée une courbe de chauffe typique. Lorsque la température extérieure est de 0 C, le système de commande de la pompe à chaleur vise l'obtention d'une température de 40 C dans la conduite de départ. Si la température extérieure est strictement supérieure ou inférieure à 0 C, la consigne est augmentée ou diminuée. Lorsque la valeur du paramètre COURBE augmente, l'inclinaison de la courbe de chauffe est plus prononcée et inversement lorsque cette valeur est réduite. Cette façon de régler la température intérieure doit être utilisée pour fixer une température permanente, puisque c'est la méthode la plus efficace d'un point de vue des coûts et du rendement énergétique Température de départ d'eau ( C) 2. Valeur de consigne maxi 3. Température extérieure ( C) 4. 0 C 5. Valeur paramétrée (par défaut 40 C). 4 Les paramètres suivants sont modifiables dans le menu CHAUFFAGE : Paramètre COURBE MIN MAX COURBE 5 COURBE 0 COURBE -5 Description Si la valeur du paramètre COURBE augmente, l'inclinaison de la courbe de chauffe sera plus prononcée et inversement. Augmentez ou diminuez pour obtenir une température intérieure aussi stable que possible. Valeur consigne minimale pour al température de départ. Valeur consigne maximale pour al température de départ. Pour le réglage de la courbe de chauffe lorsque la température extérieure est de +5 C Pour le réglage de la courbe de chauffe lorsque la température extérieure est de 0 C Pour le réglage de la courbe de chauffe lorsque la température extérieure est de -5 C 18 Instructions d'entretien VUGFB104
21 Paramètre ARRÊT CHAUFF. TEMP. ABAIS- SEM. Description Fonction qui interrompt automatiquement toute la production de chauffage lorsque la température extérieure est supérieure ou égale à la valeur donnée au paramètre. La température qui sera appliquée dans le cas d'une diminution de la température faite à partir du menu CHAUFFAGE. Une température élevée dans un système de planchers chauffants peut endommager le plancher. Régler la courbe de chauffe dans le sous-menu CHAUFFAGE comme suit : CHAUFFAGE COURBE MIN MAX COURBE +5 COURBE 0 COURBE -5 ARRÊT CHAUFF. 40 C 10 C 55 C 0 C 0 C 0 C 17 C 1. Ouvrir le sous-menu CHAUFFAGE dans le menu INFORMATION. 2. Sélectionner le paramètre souhaité avec la touche + ou. 3. Appuyer une fois sur la touche de droite pour accéder au paramètre. 4. Augmenter ou réduire la valeur avec la touche + ou. 5. Appuyer trois fois sur la touche de gauche. Réglage du paramètre PIÈCE La courbe de chauffe, et par conséquent la température intérieure, peuvent aussi être ajustées en modifiant le paramètre PIÈCE. Si le paramètre PIÈCE est utilisé pour ajuster la courbe de chauffe, l'inclinaison de la courbe de chauffe n'est pas modifiée (plus prononcée/plus plate), comme c'est le cas avec le paramètre COURBE, mais elle se déplace de 3 C par degré modifié du paramètre PIÈCE. Remarque! Utiliser le paramètre PIÈCE uniquement pour augmenter ou diminuer temporairement la température intérieure. Procéder comme suit pour modifier le paramètre PIÈCE : Instructions d'entretien VUGFB104 19
22 1. Appuyer sur la touche + ou - pour accéder au paramètre PIÈCE à modifier. 2. Utiliser les touches + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur du paramètre PIÈCE et changer ainsi la température intérieure de la pièce. 3. Attendre dix secondes ou appuyer sur la touche de gauche pour quitter le menu. 5.3 Groupes de dérivation 1 et ECS En plus du circuit principal de chauffage et de rafraîchissement, il est possible de commander deux circuits de dérivation individuellement. Les paramètres utilisés sont les mêmes que pour le circuit principal (menu CHAUFFAGE). ECS ECS TOP-UP MARCHE ECS commande la production d'eau chaude sanitaire. Lorsqu'on active la fonction TOP-UP, la pompe à chaleur commence immédiatement à chauffer le ballon à l'aide du compresseur et du chauffage d'appoint jusqu'à l'obtention d'une température convenable. 5.5 RAFRAÎCHISS. RAFRAÎCHISS. RAFRAÎCHISS. DÉMARRAGE ARRET MODE RAF. ACTIF MARCHE 25 C 16 C 25 C RAFRAÎCHISS. commande la production de froid. DÉMARRAGE et ARRET délimitent la plage de température du circuit de rafraîchissement. 20 Instructions d'entretien VUGFB104
23 MODE RAF. ACTIF indique la température extérieure minimale à laquelle la production de froid est autorisée. Des températures basses peuvent provoquer le dépôt d'eau de condensation. 5.6 Relevé des températures DONNÉES FONCT. EXTÉRIEUR 0 C PIECE 20 C DÉPART 38(40) C RETOUR 34(55) C ALIM. SYST 35(40) C GROUPE DÉRIV.1 32(35) C GROUPE DÉRIV.2 28(30) C Entre parenthèses s'affichent la valeur consigne pour la conduite de départ et la valeur maxi pour la conduite de retour. La valeur maxi indique à quelle température le compresseur est arrêté. Aucune valeur ne peut être modifiée dans ce menu. Ici s'affichent les différentes températures de l'installation. Toutes les températures sont sauvegardées dans le temps de manière á pouvoir également être visualisées sous forme de graphiques. Lorsque le paramètre PIÈCE est à 20 C, la courbe de chauffe n est pas modifiée. Si le paramètre PIÈCE affiche une valeur supérieure ou inférieure, elle montre que la courbe de chauffe a été décalée vers le haut ou le bas. 5.7 Relevé du temps de fonctionnement DUREE FCT COMPRESSEUR COMPRESSEUR SL CHAUFFAGE RAFRAÎCHIS ECS RÉSIST. AP.1 RÉSIST. AP.2 RÉSIST. AP.3 CHAUF.APP. EXT. OH OH OH OH OH OH OH OH OH COMPRESSEUR montre le nombre total d'heures durant lequel la pompe à chaleur a été en fonctionnement depuis la date de l'installation. RÉSIST. AP.1, RÉSIST. AP.2 et RÉSIST. AP.3 correspondent au thermoplongeur et à ses différents niveaux de puissance. Instructions d'entretien VUGFB104 21
24 5.8 Dégivrage manuel, unité extérieure Si nécessaire, la pompe à chaleur peut être dégivrée manuellement à partir du système de commande. Pour dégivrer manuellement : 1. Appuyez sur la touche de droite ou de gauche pour ouvrir le menu INFORMATION. Le curseur est positionné sur l'option du menu FONCTNMT. 2. Appuyez sur la touche - pour positionner le curseur sur DÉGI- VRAGE. 3. Appuyez sur la touche de droite pour ouvrir le menu. 4. Appuyez sur la touche - pour positionner le curseur sur DÉGI- VRAGE MAN. 5. Appuyez sur la touche droite. 6. Appuyez sur la touche + pour démarrer le dégivrage. 7. Appuyez trois fois sur la touche de gauche pour quitter le menu. 5.9 Calendrier Les fonctions sont les suivantes : Suspension de la production d'eau chaude sanitaire Arrêt de la pompe à chaleur pendant les périodes de haut tarif (EVU) Diminution du bruit de fonctionnement du ventilateur (entraîne une baisse du rendement) Diminution de la température dans les circuits de chauffage et de dérivation. Procédez comme suit : 1. Sélectionnez une fonction : 2. Choisissez un RÉGLAGE CALENDRIER (vous pouvez en choisir jusqu'à 8 par fonction) 3. Dans le menu FONCTION TEMPS, indiquez si la fonction doit s'exécuter pendant une période continue (DATE) ou récurrente (JOURS / SEMAINE). 4. Sélectionnez les heures de démarrage et d'arrêt ainsi que les dates ou les jours de la semaine dans le menu RÉGLAGE TEMPS. Exemple d'un programme récurrent (JOURS / SEMAINE) 22 Instructions d'entretien VUGFB104
25 RÉGLAGE TEMPS DÉMARRAGE 12:00 ARRET 14:30 LUNDI ** MARDI MERCREDI * JEUDI VENDREDI 5.10 Historique des alarmes NOM ALARME détaille jusqu'à 10 alarmes avec type, heure et date. Instructions d'entretien VUGFB104 23
26 6 Contrôles réguliers 6.1 Contrôle du fonctionnement En fonctionnement normal, le témoin d alarme est vert et est allumé en continu, indiquant que tout est correct. En cas d'alarme, le témoin vert se met à clignoter et un message textuel apparaît dans l'afficheur. ALARME ERR. BASSE PRESSION Contrôler régulièrement le témoin d alarme pour vous assurer que l installation fonctionne correctement. Au moment de l'alarme, la pompe à chaleur fournira si possible le chauffage domestique d'abord avec le compresseur puis avec le chauffage d'appoint. La production d'eau chaude s'arrêtera afin d'indiquer qu'une intervention est nécessaire. En cas d'alarme, celle-ci est indiquée textuellement dans l'afficheur par le mot ALARME et des messages d'alerte. Les messages d'alarme potentiels sont : Message ERR. HAUTE PRES- SION ERR. BASSE PRES- SION Signification Le circuit de chauffage est le circuit haute pression de la PAC. Vérifier et, le cas échéant, rectifier le niveau du circuit comme indiqué ci-dessous. Réinitialiser l'alarme comme indiqué ci-dessous Le circuit de caloporteur est le circuit basse pression de la PAC. Contacter un technicien d'entretien. 24 Instructions d'entretien VUGFB104
27 Message ERREURS SÉQUENCE Autre message d'alarme Signification Peut s'afficher en cas de perturbations sur le réseau électrique, par exemple après une coupure de courant. Réinitialiser l'alarme comme indiqué ci-dessous. Si besoin, mettre hors tension durant une minute environ. Réinitialiser l'alarme comme indiqué ci-dessous. Si l'alarme continue, contacter un technicien d'entretien. Réinitialisation de l'alarme Toute alarme non réinitialisée automatiquement doit être acquittée. Acquittez l'alarme en mettant la pompe à chaleur en mode de fonctionnement OFF puis en la remettant dans le mode de fonctionnement désiré. 6.2 Contrôle du niveau d'eau du circuit de chauffage La pression du système doit être contrôlée une fois par mois. Le manomètre externe doit indiquer une valeur entre 1 et 1,5 bar. Si la valeur est inférieure à 0,8 bar, alors que l eau du circuit de chauffage est froide, faites l appoint d'eau dans le circuit (valable pour les vases d expansion fermés). L appoint peut être fait avec l eau du robinet. Dans certains cas exceptionnels, la qualité de l eau (eau acide ou très dure par exemple) peut s'avérer impropre au remplissage du système de chauffage. En cas de doute, contactez votre distributeur. Remarque! Ne pas utiliser d'adjuvent pour le traitement de l'eau du système de chauffage! Remarque! Le vase d expansion fermé contient une vessie remplie d air qui régule les variations de volume du circuit de chauffage. Ne retirez jamais l air de cette vessie. 6.3 Contrôler les soupapes de sécurité Les deux soupapes de sécurité de l'installation doivent être examinées au moins quatre fois par an pour éviter qu'elles se déclenchent pour cause d'entartrage. Instructions d'entretien VUGFB104 25
28 La soupape de sécurité du ballon ECS fermé protège celui-ci des surpressions. Elle est montée sur l arrivée d eau froide, l'orifice de sortie orienté vers le bas. L absence de contrôle régulier de la soupape de sécurité peut entraîner l'endommagement du ballon ECS. Il est normal que la soupape de sécurité laisse fuir de petites quantités d eau pendant de la charge du ballon ECS et tout particulièrement quand de grandes quantités d'eau ont été tirées. Pour contrôler les soupapes de sécurité, tourner leur bouchon d un quart de tour dans le sens horaire jusqu à ce qu un peu d eau s écoule. En cas de non fonctionnement d'une des soupapes, procéder à son remplacement. Contactez votre installateur. La pression d'ouverture des soupapes n'est pas réglable. 6.4 En cas de fuite En cas de fuite sur les conduites d eau chaude, entre la pompe à chaleur et les robinets, fermer immédiatement le robinet d arrêt de l arrivée d eau froide. Contactez ensuite votre installateur. 6.5 Nettoyage du filtre du circuit de chauffage Avant de procéder au nettoyage, coupez la pompe à chaleur au niveau de l interrupteur principal. Après l'installation, nettoyer le filtre deux fois par an. Ce délai peut être prolongé s'il s'avère de toute évidence que cette fréquence de nettoyage n'est pas nécessaire. Préparez un linge pour éponger la petite quantité de liquide qui s écoule habituellement à l ouverture du couvercle du filtre Robinet d'arrêt 2. Couvercle 3. Filtre 4. Joint torique Pour nettoyer le filtre, procéder comme suit : 26 Instructions d'entretien VUGFB104
29 1. Arrêter la pompe à chaleur. 2. Mettre le robinet d arrêt en position fermée (voir la figure ci-dessus). 3. Dévisser puis retirer le couvercle. 4. Retirer le filtre. 5. Rincer le filtre. 6. Remettre le filtre en place. 7. Vérifier que le joint torique du couvercle n est pas endommagé. 8. Revisser le couvercle. 9. Ouvrir le robinet d'arrêt. 10. Démarrer la pompe à chaleur. Instructions d'entretien VUGFB104 27
30 7 Réglage de base dans l'ordinateur de commande La première colonne de la table ci-dessous présente les paramètres réglables par l utilisateur. La deuxième colonne présente les paramètres d usine et la troisième colonne les réglages effectués par l installateur de la pompe. Paramètres Réglage d'usine Paramètres spécifiques du client PIÈCE 20 C FONCTNMT AUTO COURBE 40 C MIN 10 C MAX 55 C (45 C si chauffage par le sol) COURBE 5 0 C COURBE 0 0 C COURBE -5 0 C ARRÊT CHAUFF. 17 C 28 Instructions d'entretien VUGFB104
31 8 Procès verbal d'installation Modèle de pompe à chaleur... Numéro de série... Type de collecteur (capteur)... Quantité de fluide caloporteur (litres) Installation de la tuyauterie Entreprise Nom du contact... - Téléphone... Installation électrique Entreprise... - Nom du contact... - Téléphone... Mise en service Entreprise... - Nom du contact... - Téléphone... - Date contrôle final... Instructions d'entretien VUGFB104 29
32 9 Liste de vérification Emplacement/Positionnement Ajustement de la surface Drainage Tuyauterie, côté chaud et côté froid Raccordement des tuyaux selon le schéma Tuyaux flexibles Vase d'expansion/vase de purge Filtre côté chaud et côté froid Isolation des tuyaux Ouvrir les robinets de radiateurs Test d'étanchéité côté chaud et côté froid Installation électrique Disjoncteur Fusible Le positionnement de la sonde extérieure Mise en service Purge côté chaud et côté froid Paramètres système de commande Test manuel des composants Test manuel différents modes de fonctionnement Contrôle du niveau sonore Test de fonctionnement des soupapes de sécurité Test de fonctionnement vanne mélangeuse Optimisation du circuit de chauffage Informations client Le contenu de ce manuel 30 Instructions d'entretien VUGFB104
33 Prescriptions de sécurité Ordinateur de commande, fonctionnement Paramètres et réglages Contrôles réguliers Point de contact pour l'entretien Garanties et assurances Instructions d'entretien VUGFB104 31
34 10 Plan d'entretien Pour un fonctionnement optimal et une durée de vie maximale de la pompe à chaleur, Danfoss recommande de lui faire faire un entretien tous les 12 mois. Prestataire* Date (année-mois-jour)* Signature du technicien* Signature du client* Remarques* Prestataire* Date (année-mois-jour)* Signature du technicien* Signature du client* Remarques* Prestataire* Date (année-mois-jour)* Signature du technicien* Signature du client* Remarques* Prestataire* Date (année-mois-jour)* Signature du technicien* Signature du client* Remarques* Prestataire* Date (année-mois-jour)* Signature du technicien* Signature du client* Remarques* 32 Instructions d'entretien VUGFB104
35 VUGFB104
Instructions d entretien. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA904
Instructions d entretien DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA904 Danfoss A/S se réservent le droit de modifier, à tout moment
Pompes à chaleur domestiques
Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.com Les instructions originales
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Manuel d'utilisation DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Les
7.5.5 Réglage niveau (niveau de remplissage, Min/Max)
Supplément aux instructions d'emploi iks aquastar pour la fonctionnement du réglage du niveau min/max et pour la function luminosité à partir de la version 2.25. 7.5.5 Réglage niveau (niveau de remplissage,
Ecolane SE. S et C. Manuel d installation, de mise en service et de maintenance POUR L UTILISATEUR POUR L INSTALLATEUR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ecolane SE S et C POUR L INSTALLATEUR POUR L UTILISATEUR Manuel d installation, de mise en service et de maintenance N d'art.: 10400 Version : 1.1 6720670011-0 (T30.36121.02) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES