Source: http://docplayer.it/12741025-Il-quadro-legislativo-nazionale-quadro-sinottico-completo-della-normativa-tecnica.html
Timestamp: 2019-05-26 16:13:00+00:00
Document Index: 83216563

Matched Legal Cases: ['art.2', 'art.6', 'art.3', 'art. 11', 'art. 15', 'art. 3', 'art. 11', 'art 11', 'art 15', 'art 15', 'arte 1', 'arte 2', 'arti 4', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 3', 'arte 1', 'art 1', 'arti 4', 'arti 7', 'arti 7']

Il quadro legislativo nazionale; quadro sinottico completo della Normativa tecnica - PDF
Download "Il quadro legislativo nazionale; quadro sinottico completo della Normativa tecnica"
2 SAIE 2014 Il quadro legislativo nazionale; quadro sinottico completo della Normativa tecnica Giovanni Semprini Luca Barbaresi D.I.N. Scuola di Ingegneria ed Architettura - Università di Bologna
3 L ambiente abitativo ed i requisiti esigenziali! Gli organismi edilizi devono rispondere a requisiti tecnici secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.! Il comfort domestico e la qualità degli ambienti di lavoro dipendono in gran parte dalla rispondenza a questi requisiti.! La definizione di requisiti minimi di protezione acustica, da attribuire (in forma passiva) agli elementi di un edificio, costituisce un momento essenziale per la corretta fruizione degli spazi abitativi.! I livelli prestazionali cogenti per i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono definiti, nell ambito della Legge Quadro sull inquinamento acustico dal DPCM 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici degli edifici, tuttora in vigore. 2
4 L ambiente abitativo ed i requisiti esigenziali In materia di comfort acustico vengono seguiti due approcci profondamente diversi, ma sostanzialmente paralleli: uno di tipo prescrittivo, che fornisce i valori limite espressi in termini di livelli sonori massimi ammissibili in dba immessi da sorgenti sonore, interne ed esterne, in funzione delle destinazioni d'uso degli ambienti e strettamente connessi alla valutazione del disturbo sulle persone; uno di tipo prestazionale, rivolto alla tecnologia costruttiva di sistemi e componenti costruttivi edilizi, che fornisce i valori limite espressi in termini di indici di valutazione di isolamento ai rumori aerei e impattivi, in db.
5 L ambiente abitativo ed i requisiti esigenziali L individuazione della correlazione tra sorgenti sonore tipiche, prestazione fisica del componente e livelli sonori attesi negli ambienti interni consente di comprendere il rapporto che sussiste tra esigenza espressa (ad esempio non sentire i vicini che urlano) e prestazione fisica in grado di soddisfare l esigenza suddetta
6 L ambiente abitativo ed i requisiti esigenziali Per la valutazione dell accettabilità del rumore si può fare riferimento sia al criterio differenziale, che consiste nel quantificare in termini di db il superamento del valore considerato ottimale o del livello di rumore ambientale, sia al criterio del limite assoluto.
7 Rumore immesso in ambiente esterno (DPCM ) Limiti assoluti di immissione Classe - Destinazione d uso Limiti di emissione Limiti di immissione I - aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV- aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali
8 Rumore immesso in ambiente esterno (DPCM ) Limiti assoluti differenziali L D = L Aeq L R (db) L D < 5 db L D < 3 db nel periodo diurno nel periodo notturno non si applica ai servizi ed impianti fissi dell edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all interno dello stesso non si applica se il rumore è trascurabile A finestre aperte: se La < 50 db(a) giorno La < 40 db(a) notte A finestre chiuse: se La < 35 db(a) giorno La < 25 db(a) notte
9 D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 Definisce i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti e fornisce valori limite Isolamento ai rumori aerei degli elementi divisori tra unità immobiliari distinte (pareti e solai) e delle facciate Isolamento ai rumori impattivi dei solai Rumore degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo
10 Requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM ) Cat. Tipologia edificio R W D 2m,nT,W Ln W (**) L AS,max (*) L aeq A Residenza ed assimilabili B Uffici C Alberghi, pensioni D Ospedali, cliniche, case di cura E Attività scolastiche F Attività ricreative o di culto G Attività commerciali (*) Impianti a funzionamento continuo: Impianti di riscaldamento, raffrescamento climatizzazione, ventilazione meccanica aspirazione centralizzata. (**) Impianti a funzionamento discontinuo: Impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo. Rientrano in questa tipologia gli impianti sanitari, di scarico, gli ascensori, i montacarichi, le chiusure automatiche.
11 D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 I valori di R w sono riferiti a elementi di separazione tra differenti unità immobiliari. I valori di D 2m,nT,w sono riferiti a elementi di separazione tra ambienti abitativi e l esterno. I valori di L nw sono riferiti a elementi di separazioni tra differenti ambienti abitativi. I valori di L Aeq sono riferiti al rumore prodotto dall esercizio di impianti a funzionamento continuo. I valori di L ASmax sono riferiti al rumore prodotto dall esercizio di impianti a funzionamento discontinuo. 10
12 D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 Ambienti abitativi Gli ambienti abitativi sono definiti all art.2 comma 1 lettera b) della L. 447: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
13 D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 Il Decreto a tutt oggi è applicato in maniera non omogenea sul territorio nazionale. Esistono numerosi errori ed incongruenze presenti all interno del Decreto. L impatto maggiore del Decreto si è avuto sui produttori di serramenti, facciate continue, murature o sistemi di partizione orizzontali e verticali che si sono preoccupati di verificare le prestazioni dei loro prodotti attraverso misure di potere fonoisolante o di calpestio in laboratorio. L azione della magistratura ed il recepimento da parte delle amministrazioni locali ha dato un forte impulso al settore negli ultimi 4-5 anni. 12
14 La protezione dal rumore in edilizia Le modalità di valutazione e controllo del rumore per attività temporanee L.Q. 447/95 (art.6, c.1, lettera h) La verifica del rispetto di specifici valori limite di protezione dal rumore L.Q. 447/95 (art.3, c.1, lettera e) La valutazione di clima acustico DPCM 14/11/1997 Valutazione di clima acustico Progettazione acustica con metodi normati (UNI EN 12354) Monitoraggio e controllo del rumore derivante da attività temporanee (impatto acustico per attività temporanea di cantiere edile) Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/97) Classificazione acustica delle unità immobiliari UNI EN ISO (UNI 11367) per le misure in opera delle prestazioni acustiche degli elementi edilizi) 13
15 L evoluzione del quadro normativo e legislativo nazionale Anno 1966 Documento tecnico/legislativo Circ. Min. n 1769 del 30 aprile 1966, Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie 1975 DM 18/12/75 Norme tecniche aggiornate per l edilizia scolastica 1997 DPCM 5/12/97, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici UNI EN ISO 12354, Acustica edilizia Stima delle prestazioni acustiche degli edifici a partire dalle prestazioni dei componenti UNI TR 11175, Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale Legge 88/09 - Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee (art. 11, c. 5) Legge 96/10 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee (art. 15)
16 L evoluzione del quadro normativo e legislativo nazionale Anno 2010 Documento tecnico/legislativo UNI Acustica Classificazione acustica delle unità immobiliari Procedura di valutazione e verifica in opera 2013 Sentenza 2013/103 della Corte Costituzionale ? Pubblicazione della norma UNI EN ISO per le misure in opera delle prestazioni acustiche degli elementi edilizi in sostituzione della UNI EN ISO 140-4, la cui versione italiana risaliva al 2000 e che faceva riferimento all edizione ISO del 1998 D.Lgs (?) - Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all articolo 11 della legge 7/7/09, n.88
17 Circolare del Ministero LL. PP. n del 1967 Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici. La media dei tempi di riverberazione misurati alle frequenze Hz, non deve superare 1,2 s ad aula arredata, con la presenza di due persone al massimo. Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione (qualora non debbano essere utilizzate come auditorio) non deve superare 2,2 s 16
18 Legge quadro n. 447 del 1995 e il DPCM 5/12/97 La legge 447/95 prevedeva come competenza dello Stato (art. 3 comma 1 lett. e)) la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Il DPCM 5/12/97 ha provveduto a definire le prestazioni acustiche degli edifici e i limiti di rumore generato dagli impianti tecnologici Tale decreto è risultato spesso disatteso! incongruenze interne (relativamente alla determinazione dei valori limite del rumore emesso dagli impianti),! per la mancanza di metodi semplici per la determinazione previsionale delle prestazioni acustiche delle componenti degli edifici! mancanza di controllo da parte dei comuni! mancanza di un apparato sanzionatorio adeguato 17
19 Legge 88/2009 L.88/09 all'art. 11 delegava il Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. In attesa di tali decreti affermava (art 11 comma 5) che ll DPCM 5/12/97 non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 18
20 Legge 96/2010 all'art 15 comma 1 lettera c) la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d arte asseverata da un tecnico abilitato 19
21 Sentenza 20123/103 Corte Costituzionale Dichiara illegittimo l'art 15 comma 1 lettera c) della L.96/
22 Normativa tecnica di riferimento Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di edificio 21
23 Normativa tecnica di riferimento Norme per la misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di edificio UNI EN ISO (2010):! Requisiti dei laboratori con soppressione della trasmissione laterale! Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea! Misurazioni dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai! Misurazione della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio pesante normalizzato! Misurazione della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio leggero normalizzato! Misurazione dell'isolamento acustico dai rumori trasmessi per via aerea e dal calpestio tra due ambienti attraverso un pavimento sopraelevato! Misurazione in laboratorio dell'incremento del potere fonoisolante mediante rivestimento addizionale 22
24 Normativa tecnica di riferimento Norme per la misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di edificio UNI EN ISO (2007) Misurazione del rumore generato da pioggia battente su elementi di edificio UNI EN (2006) Misurazione in laboratorio della trasmissione laterale, tra ambienti adiacenti, del rumore emesso per via aerea e del rumore di calpestio 23
25 Normativa tecnica di riferimento Norme per la misurazione in opera dell'isolamento acustico di elementi di edificio UNI EN ISO (2014)! Misurazioni dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti! Misurazioni dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate! Misurazioni dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai UNI EN ISO 10052:2005 Misurazioni dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo. UNI EN ISO 16032:2005 Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici - Metodo tecnico progettuale 24
26 Normativa tecnica di riferimento Ulteriori Norme UNI EN ISO 12999: 2014 Determinazione, verifica e applicazione della precisione dei dati UNI EN ISO 717-1: 2007 Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea UNI EN ISO 717-2: 2007 Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Isolamento del rumore di calpestio UNI EN ISO : 2008 Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici 25
27 Normativa tecnica di riferimento Per le verifiche in opera si utilizzano le seguenti norme: UNI EN ISO :2014 per la determinazione del potere fonoisolante apparente R' w UNI EN ISO per la determinazione dell'isolamento acustico di facciata D 2m,nT,w UNI EN ISO per la determinazione del livello di calpestio normalizzato in opera L' n,w UNI EN ISO 10052:2005 UNI EN ISO 16032:2005 UNI EN ISO 717-1:2007 UNI EN ISO 717-2:2007 per la verifica della rumorosità degli impianti per la verifica della rumorosità degli impianti Determinazione dell'indice di valutazione dell'isolamento per via aerea Determinazione dell'indice di valutazione per rumori di tipo impattivo ISO :2008 per la determinazione del tempo di riverberazione 26
28 L evoluzione del quadro normativo UNI EN ISO Con l occasione della revisione quinquennale delle parti 4, 5, 7 e 14 della norma ISO 140 si è proceduto alla riscrittura dell intero sistema di riferimento per le misure di acustica edilizia in opera, che ha portato, alla nuova serie ISO La prima parte di questa norma si occupa della determinazione dell isolamento acustico per via aerea tra due ambienti di un edificio mediante misure di pressione sonora. Le procedure che vengono descritte possono essere applicate ad ambienti con volume compreso tra 10 e 250 m³ in presenza di campo sonoro anche solo parzialmente diffuso e permettono l estensione delle misure a bassa frequenza fino a 50 Hz. 27
29 L evoluzione del quadro normativo UNI EN ISO Emerge, quindi, un problema di vacanza normativa, peraltro già noto in sede ISO e derivante da problemi di sincronizzazione delle attività di diversi comitati tecnici, in quanto l intera serie ISO 140 è stata ritirata, ma non sono ancora completi tutti i documenti destinati a sostituirla. L UNI sta preparando una guida per sopperire all attuale mancanza di normative per le misure di calpestio e di isolamento di facciata. 28
30 UNI EN ISO Novità della UNI EN ISO parte 1:! Campo sonoro non diffuso! Procedura per le basse frequenze! Scansione manuale! Diversa definizione del volume! Tempo di riverberazione valutato come T20! Diversa procedura per mediare le misurazioni! Nuove indicazioni per il posizionamento dei microfoni 29
31 Bozza ISO Novità della ISO DIS parte 2:! Campo sonoro non diffuso! Procedura per le basse frequenze! Scansione manuale! Adottate le stesse prescrizioni per l ambiente ricevente della parte 1! Utilizzo di diverse sorgenti impattive! Macchina di calpestio (50 a 5000 HZ per 1/3 ottava)! Palla di gomma (50 a 630 HZ per 1/3 ottava) 30
32 Bozza ISO Novità della ISO DIS parte 3:! Campo sonoro non diffuso! Procedura per le basse frequenze! Scansione manuale! Adottate le stesse prescrizioni per l ambiente ricevente della parte 1! Utilizzo di diverse sorgenti acustiche! Cassa acustica direzionale! Cassa acustica omnidirezionale! Infrastrutture di trasporto 31
33 In attesa delle ISO e 3! Nuova norma tecnica nazionale UNI Codice progetto proposto: U (Inchiesta terminata) Titolo: Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate Sommario: La norma specifica due serie di metodi per la misurazione dell'isolamento al rumore aereo, rispettivamente di elementi di facciata e di intere facciate, denominati metodi degli elementi e metodi globali.! Nuova norma tecnica nazionale UNI Codice progetto proposto: U (Inchiesta terminata) Titolo: Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai Sommario: La norma descrive un metodo in opera per la misurazione dell'isolamento dai rumori di calpestio di solai utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo è applicabile sia a solai nudi sia a pavimentazioni con rivestimenti. 32
34 In attesa delle ISO e 3 Giustificazioni: A seguito della pubblicazione della UNI EN ISO :2014 "Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation" (ISO :2014) Sono state ritirate una serie di norme della serie UNI EN 140, esattamente la EN ISO 140-4:1998, EN ISO 140-5:1998, EN ISO 140-7:1998, ed EN ISO :2004. Nella riunione che la sottocommissione 1 "Acustica in edilizia" operante nella commissione ACUSTICA e VIBRAZIONI ha tenuto il 15 aprile scorso, è stato evidenziato che, benché il ritiro di tutte le norme sopra citate sia giustificabile e coerente con una certa filosofia normativa, di fatto la EN ISO avrebbe dovuto ritirare SOLO le parti 4, e 14, quest ultima parzialmente. Infatti la nuova EN ISO :2014 tratte delle misure in opera dell isolamento acustico per via aerea in edifici e di elementi di edificio in sintonia con la vecchia parti 7 della UNI EN 140 e non all'isolamento dal rumore di calpestio per il quali dovranno essere oggetto delle future EN ISO , attualmente a livello di DIS. Benefici attesi: Conseguentemente al ritiro delle parti 7 e 14 della UNI EN 140 si è creato una vuoto normativo anche per il fatto che tali norme si utilizzano per le misure in opera richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 33
35 Legislazione di riferimento regionale Lombardia Legge regionale 10 agosto n 13 Art. 7 Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne Puglia Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3 Art. 15 Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici Umbria Legge Regionale n 08 del Art. 15 Redazione di progetti acustici per nuove costruzioni e interventi di ristrutturazione urbanistica Emilia Romagna Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" Marche Legge Regionale , n.28 Norme per la tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo acustico nella Regione Marche
36 UNI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA La classificazione di un unità immobiliare è prevista per le unità immobiliari appartenenti alle seguenti tipologie: Residenziale; direzionale ed uffici; ricettiva (alberghi, pensioni e simili); di culto; Commerciale. Non è prevista la classificazione per: " scuole a tutti i livelli e assimilabili " ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili Per questi immobili sono previsti (appendice A) valori di riferimento per ognuno dei requisiti considerati.
37 Criteri di base della classificazione acustica
Aspetti legislativi. Capitolo 2. Aspetti legislativi 2.1
Aspetti legislativi Capitolo 2 Aspetti legislativi 2.1 Capitolo 2 2.1 Evoluzione della legislazione italiana I primi accenni della legislazione italiana ai problemi dell acustica in edilizia si hanno con