Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_41_LBauO_M_V_Lueftungsanlagen-d2165310,42.html
Timestamp: 2016-12-03 20:00:11
Document Index: 198480600

Matched Legal Cases: ['§ 41', '§ 41', '§ 41', '§ 42', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 50', '§ 51', '§ 52', '§ 53', '§ 54', '§ 55', '§ 56', '§ 57', '§ 58', '§ 59', '§ 60', '§ 61', '§ 87', '§ 41', '§ 40', '§ 42']

§ 41 LBauO M-V, Lüftungsanlagen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 41 LBauO M-V, Lüftungsanlagen Suche
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) Landesrecht Mecklenburg-Vor...…§ 41 LBauO M-V, Lüftungsanlagen§ 42 LBauO M-V, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstof...§ 43 LBauO M-V, Sanitäre Anlagen, Wasserzähler§ 44 LBauO M-V, Kleinkläranlagen, Gruben§ 45 LBauO M-V, Aufbewahrung fester Abfallstoffe§ 46 LBauO M-V, Schutzanlagen§ 47 LBauO M-V, Aufenthaltsräume§ 48 LBauO M-V, Wohnungen§ 49 LBauO M-V, Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder§ 50 LBauO M-V, Barrierefreies Bauen§ 51 LBauO M-V, Sonderbauten§ 52 LBauO M-V, Grundpflichten§ 53 LBauO M-V, Bauherr§ 54 LBauO M-V, Entwurfsverfasser§ 55 LBauO M-V, Unternehmer§ 56 LBauO M-V, Bauleiter§ 57 LBauO M-V, Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden§ 58 LBauO M-V, Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden§ 59 LBauO M-V, Grundsatz§ 60 LBauO M-V, Vorrang anderer Gestattungsverfahren§ 61 LBauO M-V, Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen…§ 87 LBauO M-V, Übergangsbestimmungen
§ 41 LBauO M-VLandesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) Landesrecht Mecklenburg-VorpommernTeil 3 – Bauliche Anlagen → Abschnitt 6 – Technische GebäudeausrüstungTitel: Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) Normgeber: Mecklenburg-VorpommernAmtliche Abkürzung: LBauO M-VGliederungs-Nr.: 2130-10Normtyp: Gesetz(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungsleitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrükken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume übertragen.(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht1.für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,2.innerhalb von Wohnungen,3.innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m2 in nicht mehr als zwei Geschossen.(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.
§ 40 LBauO M-V, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle§ 42 LBauO M-V, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung,…