Source: http://docplayer.fi/3259539-Finnish-consulting-group-oy-hattulan-kunta-kotirinteen-kaava-alue-sahkoselostus-p15048.html
Timestamp: 2017-04-27 23:10:28+00:00
Document Index: 4945323

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P PDF
Download "Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048"
1 Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE Sähköselostus2 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 Yleistiedot kohteesta...1 A1 Hallinto ja ohjaus...1 A11 Käyttö- ja ylläpito-organisaatio...1 B RAKENNUTTAMINEN...1 B1 Rakennuttajan hallinto, tilaaja...1 B11 B2 B3 Rakennuttaminen ja valvonta...1 Suunnittelu...2 B24 Sähkösuunnittelu...2 Liitynnät ulkopuolisiin verkkoihin...2 B32 Sähkön jakeluverkkoyhtiö...2 B6 Liittymismaksut...2 B61 Sähköliittymä...2 H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT...3 H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET...3 H01 URAKOIDEN LAAJUUS...3 H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta...3 H014 Rakennusaikainen käyttö...3 H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS...4 H03 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET...4 H031 Käyttöönottotarkastukset...4 H032 Varmennustarkastukset...4 H04 VASTAANOTTO...4 H041 Tilaajan suorittamat tarkastukset...4 H042 Tarkastusmittaukset ja koestukset...5 H043 Toimintakokeet...5 H044 Käytönopastus...5 H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESA...6 H051 Sopimuspiirustukset...6 H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta...6 H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset...6 H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen...7 H056 Luovutuspiirustukset...7 H057 Piirustuskustannukset...8 H06 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET...8 H061 Tarvikkeet...8 H063 Työn suorittaminen...8 H064 Metallipintojen pintakäsittely...8 H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet...8 H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset...8 H0653 Johto- ja johdintunnukset...93 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 2 H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset...9 H066 Johdot ja niiden varusteet...9 H1 ASENNUSREITIT...10 H100 Yleistiedot...10 H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT...10 H kv pääjakelujärjestelmät...10 Ei sisälly tähän urakkaan...10 H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät...10 H2021 0,4 kv- liittymisjohdot...12 Liittymisjohto asennetaan energialaitoksen muuntamolta pääkeskuksiin (tievalaistuskeskukseen). Liittymisjohdot ovat AXMK 4x70S...12 H2022 Muuntajien ja pääkeskusten väliset yhteydet...12 H2023 Pääkeskukset...12 H5 VALAISIMET, KOJEET JA LAITTEET...13 H501 Yleisvalaistusjärjestelmät...13 H5011 Valaisimet...13 H5012 Valonlähteet...13 H5013 Kaapelointi ja johdotukset...13 H5014 Valaisinpylväät ja jalustat...134 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 KOTKAN KAUPUNKI, KUNTATEKNIIKKA RUONALANRANTA, TIEVALAISTUS A A0 KIINTEISTÖHALLINTO Yleistiedot kohteesta Rakennushankkeena on Hattulan kunnan Kotirinteen kaava-alueeen tievalaistus. A1 A11 Hallinto ja ohjaus Käyttö- ja ylläpito-organisaatio Käyttäjänä toimii / B B1 RAKENNUTTAMINEN Rakennuttajan hallinto, tilaaja Tilaajana on. Tilaajan edustajina urakkaa koskevissa hallintoja sopimusasioissa toimii tekninen johtaja Janne Teeriaho. Osoite Parolantie Parola Puhelin (03) Faksi Sähköposti B11 Rakennuttaminen ja valvonta Rakennuttajan edustajana ja yhteyshenkilönä toimii Kai Nieminen puh Osoite Vattenfall Verkko Oy Vankanlähde HÄMEENLINNA Puhelin Sähköposti xx5 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 2 B2 Suunnittelu Finnish Consulting Group Oy Osoite Osmontie 34, PL Helsinki Puhelin Yhteyshenkilö: Sähköposti: Jari Elo B24 Sähkösuunnittelu Osoite: Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL HELSINKI Puhelin: Faksi: Suunnittelupäällikkö: Herkko Nieminen, Yhteyshenkilö Kari Tapanainen, B3 B32 Liitynnät ulkopuolisiin verkkoihin Sähkön jakeluverkkoyhtiö Nimi: Vattenfall Verkko Oy Osoite: Vankanlähde HÄMEENLINNA Puhelin: B6 Liittymismaksut B61 Sähköliittymä Tievalaistuskeskus liitetään sähkölaitoksen muuntamon pääkeskukseen. Liittymismaksun maksaa ja hankkii rakennuttaja.6 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 3 H H0 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET Noudatettavat yleiset asiakirjat: standardi SFS 6000 SFS-sähköpiirustusstandardit voimassa olevat ST- kortit Turvatekniikan keskuksen voimassa olevat julkaisut paikallisen sähkö- ja telelaitoksen erityisohjeet Kaivantotyöt Yleinen työseostus 1999 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 Sähkötöiden hankekohtaiset asiakirjat: sähköselostus luettelon mukaiset piirustukset työn valmistumiseksi tarvittavat eri urakoitsijoiden, laitetoimittajien ja valmistajien toimittamat piirustukset ja ohjeet. Hankekohtaiset asiakirjat on esitetty piirustusluettelossa. H01 URAKOIDEN LAAJUUS Urakka käsittää tievalaistukseen liittyvien sähköteknisten järjestelmien hankinnat ja asennukset urakka-asiakirjojen mukaisesti kaikkine kiinnitys- ja asennusmateriaaleineen käyttövalmiiseen toimintakuntoon viritettyinä, koekäytettyinä ja käyttöönotettuina. H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta Urakka sisältää kaikkien sähköselostuksessa ja piirustuksissa esitettyjen sähkölaitteiden, -johtojen ja -järjestelmien hankinnan ja asennuksen täyteen käyttökuntoon, ellei toisin ole määritetty. Asennuksiin liittyvät tarkastusmaksut sisältyvät myös urakkaan. Urakoitsijat nimeävät päätösvaltaiset edustajat, joiden on osallistuttava työtä koskeviin neuvotteluihin ja työmaakokouksiin urakkasopimuksessa aikoinaan sovittavalla tavalla. H014 Rakennusaikainen käyttö Urakoitsijoiden on tehtävä käyttöön otettaville asennuksille käyttöönottotarkastus ja -tarkastuspöytäkirja.7 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 4 H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sähkösuunnitelma-asiakirjojen pätevyysjärjestys: sähköselostus kaaviot, luettelot ja taulukot tasopiirustukset muiden suunnittelualojen asiakirjoissa esiintyvät tiedot Mikäli hankintaraja, asennustapa tai mitoitusarvot eivät käy selville asiakirjoista tai ovat ristiriitaisia, ovat urakoitsijat velvollisia ilmoittamaan tilaajalle niitä havaittuaan. H03 H031 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET Käyttöönottotarkastukset Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa tulee sähkölaitteistolle suorittaa sähköturvallisuuslain mukainen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksista tulee laatia tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuspöytäkirjat tulee luovuttaa tilaajalle ennen vastaanottotarkastusta. H032 Varmennustarkastukset Urakoitsijoiden on tarkastutettava sähkölaitteistot kokonaisuudessaan urakoitsijasta riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuspöytäkirja tulee luovuttaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. Varmennustarkastuksista aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. H04 VASTAANOTTO Tievalaistukset otetaan käyttöön erikseen sovittavan koekäyttöohjelman mukaan. Kaikista tarkastuksista ja testauksista on ilmoitettava ajoissa rakennuttajalle, jotta hän voi toimittaa edustajansa testaustilaisuuteen. H041 Tilaajan suorittamat tarkastukset Laite- ja asennustapatarkastus Tilaaja määrää henkilön/henkilöt, jotka hoitavat urakoitsijan suorituksen sopimuksenmukaisuutta koskevan valvonnan. Projektia varten yksilöllisesti valmistettaville laitteille, kuten sähkökeskuksille on suoritettava tehdastestaus ennen työmaalle toimitusta. Tehdastestauksessa tarkastetaan tehtyjen kytkentöjen oikeellisuus ja laitteen yksittäisten laitteiden toiminta. Rakennuttajan edustajalle varataan mahdollisuus osallistua testaukseen.8 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 5 H042 Tarkastusmittaukset ja koestukset Käyttöönottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen jännitteen kytkemistä: suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/N-PE (TN-S-järjestelmässä) Mittaukset ja tarkistukset tulee suorittaa sähköturvallisuuslain vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan tulee lisäksi suorittaa seuraavat mittaukset ja koestukset, kun laitos on kytketty jännitteiseksi: suojareleiden säädöt ja koestukset pää- ja vaihejännitteiden mittaus keskuksissa keskusten kuormitusvirtojen mittaukset kuormitustilanteessa vaihekohtaisesti ennen 1. vuoden takuutarkastusta ohjauspiirien toiminnan kokeilu valvonta- ja hälytyspisteiden kokeilu vaihejärjestyksen mittaus vikavirtasuojakytkimien laukaisumittaukset Em. mittauksista urakoitsija laatii pöytäkirjat/laukaisutaulukot, joista tulee ilmetä asetteluarvot sekä suojareleiden laukaisuaika. Pöytäkirjat tulee toimittaa tilaajalle ennen koekäyttöä. H043 Toimintakokeet Kaikille sähköteknisille laitteille suoritetaan toimintakoe. Tällöin edellytetään, että järjestelmät, keskukset ja laiteet on asennettu oikein lopullisille paikoilleen ja kytketty sekä laitteet saavat sähkönsä lopullisia johdotuksia pitkin ja ohjaukset on kytketty. Kokeissa varmistetaan hälytys-, ohjaus- ja mittauspiirien toiminta. Koekäyttö: Koekäyttö tarkoittaa tarkastusta, jossa tutkitaan laitteiden ja järjestelmien kokonaistoimintaa eri käyttöolosuhteissa. Koekäytössä testataan: valaistus Koekäytön aikana pidetään koekäyttöpäiväkirjaa, johon merkitään ohjausmuutokset, käyttöhäiriöt ja suoritetut korjaukset. Koekäyttö lasketaan loppuun suoritetuksi, kun myös korjatut laitteet ovat yhtäjaksoisesti toimineet koekäyttöjakson ajan tai korjauksista on sovittu muuten. H044 Käytönopastus Ao. järjestelmän tai laitteen toimittajan tulee opastaa käyttäjää koulutustilaisuuksien muodossa tai eri järjestelmien koekäytön yhteydessä näiden käyttöön ja hoitoon. Koulutuksesta vastaa se urakoitsija, jonka toimituksessa ao. laite/järjestelmä on.9 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 6 H05 H051 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESA Sopimuspiirustukset Sähkösuunnitelman asiakirjat ovat: sähköselostus luettelon mukaiset piirustukset Sähkösuunnittelija ei tee muita piirustuksia. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä. Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu ATK:lla seuraavasti: piirustukset AutoCAD 2011-ohjelmistoilla (Windows XP Professional, versio 2002) tekstit MS Word 2003 tekstinkäsittelyohjelmalla taulukot MS Word 2003 ja MS Excel 2003 ohjelmilla Toimitettavien asiakirjojen tulee olla näiden kanssa yhteensopivia. H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta Urakoitsijat laativat toteutus- ja luovutuspiirustukset. H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset Urakoitsija täydentää sopimuspiirustukset, laatii seuraavat lisäpiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot: Merkitsee asemapiirrokseen kiinteistä rakenteista mitoitetut maakaapeleiden asennusreitit kaapelimerkinnöin. Täydentää suunnitelmapiirustukset ryhmityspiirustuksiksi ryhmänumeroin keskustunnuksineen sekä asennustapa- ja johtomerkinnöin. Laatii piiri- ja johdotuskaaviot lähtökohtaisina. Täydentää keskusten pääkaaviot ryhmänumeroilla ja ryhmän vaikutusalueella. Laatii (keskustoimittaja) toimittamiensa keskusten kokoonpanopiirustukset ja yksilöidyt kojeluettelot. Tarkistaa keskuslähtöihin liittyvien laitteiden: lukumäärät sähkötehon käyttöjännitteen (vaiheluku) nimellisvirran Toimittaa hankintaansa sisältyvien laitteiden kytkentäpiirustukset sekä käyttö- ja asennusohjeet Täydentää kaapeliluettelot. Lisää asemapiirustukseen asennuksia vastaavat potentiaalintasaukset ja lisämaadoitukset sekä merkitsee piirustuksiin potentiaalintasaukset tunnuksin. Lisää nousujohtokaavioon uudet keskukset nousujohdoin sekä nousujohtojen syöttöpään suojaukset. Laatii sähkölaitteiden ja kaapeleiden kilpiluettelot.10 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 7 Korjaa valaisintaulukon hankintoja vastaavaksi. Toimittaa mahdolliset takuutodistukset. H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen Urakoitsija toimittaa yhden (1) sarjan piirustuksia A4-kokoon taitettuna tarkastettavaksi tilaajalle tai hänen valtuuttamalleen, hyvissä ajoin ennen työsuoritukseen tai tuotteen valmistukseen ryhtymistä Urakoitsijan tulee tarkastuttaa kustannuksellaan kaikki hankintoihinsa liittyvät toteutuspiirustukset eri viranomaisilla ja ulkopuolisten verkkojen haltijoilla ao. viranomaisen/verkon haltijan laatimien erillisohjeiden mukaan. Toteutuspiirustusten tarkastamisesta sekä viranomaisten/ulkopuolisten verkkojen haltijoiden vaatimista piirustusmuutoksista aiheutuvat kulut sisältyvät urakkaan. H056 Luovutuspiirustukset Kaikki luovutuspiirustukset laaditaan vastaavasti kuin kohdassa toteutuspiirustukset on selostettu. Urakoitsijat leimaavat ja allekirjoittavat tarkepiirustukset ja kopioivat niistä yhden sarjan tilaajalle laitoksella säilytettäväksi ennen kuin tarkepiirustukset luovutetaan luovutuspiirustusten laatimista varten. Urakoitsija lähettää luovutuspiirustukset yhtenä sarjana A4-kokoon taitettuna tilaajan tarkastettavaksi. Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna urakoitsijalle luovutuspiirustusten viimeistelyä varten. Urakoitsija toimittaa hyväksyttyjä luovutuspiirustuksia tilaajalle seuraavasti: Luovutuspiirustustiedostot Ellei muissa asiakirjoissa ole toisin esitetty, luovutetaan suunnitelmat seuraavassa muodossa tilaajalle: 1 kpl sähköisessä muodossa CD-levyllä (tiedostoformaatit on esitetty kohdassa H051) dwg-, doc, xls- tiedostoina ja lisäksi kaikki pdf-tiedostoina. Paperikopiot A4- kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina, muovikantisissa rengaskansioissa: 2 sarjaa tilaajalle 1 sarja käyttäjälle (kohteeseen) jakeluverkkoyhtiölle ja viranomaisille ao. laitosten vaatimusten mukaan käyttöpiirustukset jokaiseen sähkökeskustilaan Käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjojen yhteydessä 2 sarjaa järjestelmätai laitekohtaisia käyttö- ja huolto-ohjeita suomenkielisinä. Käyttö- ja huoltoohjeet on toimitettava kaikista toimitettavista järjestelmistä.11 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 8 H057 Piirustuskustannukset Kaikkien urakoitsijan laatimien ja urakkaan sisältyvien toteutus- ja luovutuspiirustusten ja asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan. H06 H061 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET Tarvikkeet Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE- merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. H063 Työn suorittaminen Asennukset on tehtävä ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Milloin työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä erikoisliikkeitä ja ammattityövoimaa. Työ tulee suorittaa asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita noudattaen. Urakoitsijoiden tulee tarkistaa työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. H064 Metallipintojen pintakäsittely Kaikkien työmaalle toimitettavien metalliosien on oltava hyväksytyllä tavalla korroosiosuojattuja tai korroosionkestävää metallia ST mukaisesti. Korroosionsuojauksessa noudatetaan SFS-standardeja ja suojauksen tulee olla riittävä kyseisiin asennusolosuhteisiin. Mikäli laitteiden pintakäsittely vaurioituu kuljetuksessa, asennuksessa tai asennuspaikalla, korjaa urakoitsija sen alkuperäistä vastaavaksi. H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet Asennusten jälkeen urakoitsijat merkitsevät toimittamansa keskukset, kotelot, laitteet, instrumentit ja kaapelit ST51.25 ohjekortin mukaisilla tunnuskilvillä, joista selviää laitteen tunnus ja selväkielinen nimitys. H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset Kaikki merkintäkilvet ovat valkoisia kerrosmuoviin takaa kaiverrettuja ja ruuvikiinnitteisiä ellei toisin mainita. Kojeistot varustetaan kenttätunnuksin, pääkytkin-, erotin- ja maadoituskilvin sekä käyttökojeiden kilvillä. Kytkimien ja erottimien toiminta-asennot merkitään selkeästi. Muuten pätee se mitä alla on keskuksien kilvistä yleisesti määritelty. Keskukset ja sähköteknisten tietojärjestelmien keskuslaitteet varustetaan kaavioiden mukaisilla tunnuskilvillä.12 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 9 Keskukset varustetaan pääkytkin- ja maadoituskilvillä sekä käyttökojeiden (ohjauskytkimet, kytkinvarokkeet, ohjauskojeet, merkkilamput) kilvillä. Varokkeet ja johdonsuojakatkaisijat varustetaan kilpitaskuun sijoitetulla konekirjoitustekstillä, josta käy ilmi lähtönumero, laitteen tai kojeen nimi sekä tunnus. Kytkimet on varustettava asentomerkinnöin esim. K-0-A. Pääkytkimen kilven on oltava selkeästi muita suurempi. Keskusten sisäiset kojeet merkitään tarrateipillä kojeen viereen. Mikäli samassa kotelossa tai lohkossa on useampien lähtöjen kojeita, on ne eroteltava lähtönumeron mukaisilla merkinnöillä toisistaan. Kaikki riviliittimet numeroidaan käyttäen riviliitinvalmistajan merkintäliuskaa. H0653 Johto- ja johdintunnukset Pääjohdot, laitteiden ja laitteistojen syöttöjohdot sekä ohjaus-, hälytys-, indikointi- ja sähköteknisten tietojärjestelmien johdot merkitään molemmista päistään ja haaroituksista käyttämällä pysyvästi kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tulee tehdä koneellisesti. H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset Laitteiden ja laitteistojen ohjauskytkimet, painikkeet, merkkilamput ja soittokellot varustetaan tunnusmerkinnöillä. Merkintävälineenä käytetään kaiverrettuja merkintäkilpiä. Valaisinpylväät varustetaan metallisella tai säänkestävällä numerolevyllä, johon merkitään omistaja, rakennusvuosi ja pylvään numero. Numerolevy kiinnitetään pylvääseen pysyvästi korroosion ja syöpymisen kestävillä ruuveilla. Numerolevyn malli on esitetty tiehallinnon ohjeissa Ty 11/21, TIEL H066 Johdot ja niiden varusteet Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu- ja Al-kaapeleita. Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti ilman jatkoksia. Tievalaistusryhmien kaapelina käytetään AMCMK 3x35+16 maakaapelia, joka asennetaan samaan kaapelikaivantoon sähkölaitoksen kaapeleiden kanssa suojattuna suojakourulla ja merkkinauhalla. Yhden suojakourun alle asennetaan vain yksi maakaapeli. Maakaapelit suojataa teiden alituksissa Ø110 mm muoviputkella ja varalle asennetaan lisäksi yksi Ø110 mm muoviputki vetolangalla varustettuna. Törmäysturvalliseen pylvääseen maakaapelit asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Pylvään runkoon tai pylväässä olevaan kytkentäkalusteeseen ei saa suoraan kiinnittää maakaapelia, vaan virta tuodaan maakaapelista erillisillä johtimilla.13 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 10 H1 H100 ASENNUSREITIT Yleistiedot Tievalaistuksen kaapeloinnit toteutetaan asemapiirustusten mukaisesti maakaapelointeina. H2 H201 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 20 kv pääjakelujärjestelmät Ei sisälly tähän urakkaan H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät Yleiskuvaus Tievalaistuskeskuksille tulee uudet pääkeskuset ja sähköliittymät. Keskukset hankitaan pääkaavion mukaisena. Pääkaaviossa on annettu keskuksien yksityiskohtaiset rakennevaatimukset. Keskuksiin sijoitettavat ohjauskytkimet ja merkkilamput on esitetty pääkaaviossa. Pääkaaviossa on esitetty keskuksista lähtevät päävirtapiirin kaapelit sekä ohjaus- ja tilatietokaapelit. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Laitteiden ja koteloiden, kuten esimerkiksi keskusten suojausluokitusten tulee olla IEC-julkaisun 529 mukaiset seuraavasti: Laitteiden on oltava helposti luokse päästävissä, ettei hoito- ja vaihtotoimenpiteiden yhteydessä jouduta tarpeettomasti irrottamaan muita laitteita tai niihin meneviä johtimia. Kaapeleille varataan riittävät asennustilat. Alumiinijohdot liitetään keskuksiin Al-johdoille tarkoitetuin liittimin. Virityspainikkeet, ohjauskytkimet sekä muut käyttötoimenpiteinä käsiteltävät laitteet asennetaan kanteen, jotta kansia tarvitse avata käyttötilanteissa (merkkilamput on voitava vaihtaa kantta avaamatta). Jos merkkilampun vaihtoon tarvitaan erityistyökalua, se kuuluu toimitukseen. Vikavirtakytkimet on varustettava automaattisella itsetestaustoiminnolla (viikottainen) ilman syöttökatkosta. Kaikki merkkilamput ovat MONI-LED-lamppuja. LED-lamput on valittava nimellisjännitteiden mukaisesti. LED-lamput varustetaan etuvastuksella, suojadiodilla tai liitäntälaitteella niitä syöttävän virtalähteen mukaisesti. Merkkilamput on asennettava aina siten, että ne näkyvät keskusten kansia avaamatta. Kontaktoreina tulee käyttää laitteita joissa apukoskettimet ovat erillisesti lisättävissä.14 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 11 Apureleinä 230 VAC- puolella käytetään samantyyppisiä laitteita, joissa apukoskettimet ovat erikseen lisättävissä ja heikkovirtapuolella pistokekantareleitä. Releiden toiminta-asennon on oltava nähtävissä kun suojakansi on auki. Ohjauskytkiminä käytetään ns. nokkakytkimiä, joiden nimellisvirta on vähintään 16 A (vipukytkimiä ei hyväksytä). Ohjaukset toteutetaan 230 VAC:n jännitteellä. Riviliittimille johdotetaan potentiaalivapaat kosketintiedot/lähtö ohjauskytkimen A-asennosta, käynnistä ja hälytyksistä riippumatta siitä, kytketäänkö ao. tietoa edelleen. Monisäikeiset johtimet tulee varustaa liitinholkeilla. Toiminta Sähköteknisen vikatapauksen sattuessa maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmä aiheuttaa varolaitteiden välittömän toiminnan ja estää vaarallisen kosketusjännitteen syntymisen. Suunnittelu ja dokumentointi Urakoitsijoiden on hyväksytettävä keskuksiin liittyvien laitteiden piirikaaviot ja keskuksien kokoonpanopiirustukset kojeluetteloineen ja kilpitietoineen tilaajalla ennen niiden valmistuksen aloittamista. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään toteutusta vastaavasti: riviliitinnumerot kojetunnukset kojeliitinnumerot ulkoiset johdotukset johtojen tunnusmerkinnät Loppupiirustuksina toimitetaan: pääkaavio piirikaaviot johdotuskaaviot tai kytkentätaulukot kokoonpanokuvat kojeluettelot käyttö- ja huolto-ohjeet. Järjestelmän sisältö ja laajuus 400 VAC pääsähkönjakelua ei tule. Asentaminen Asennuksen valmistuttua merkitään johdot ja tarvikkeet kohdan 'H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet mukaisesti. Kilpien ja kirjainten koon ja tekstien osalta noudatetaan korttia ST Asennukset tehdään siten, että keskukset eivät joudu tarpeettomasti alttiiksi pölyn tai kosteuden vaikutukselle.15 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 12 Järjestelmän N- ja PE- johtimen välinen eristystila tarkistetaan ja mitataan ennen käyttöönottotoimenpiteiden suorittamista. H2021 0,4 kv- liittymisjohdot Liittymisjohdot asennetaan energialaitoksen muuntamolta pääkeskuksiin (tievalaistuskeskukseen). Liittymisjohdot ovat AXMK 4x70S. H2022 Muuntajien ja pääkeskusten väliset yhteydet Muuntamolta pääkeskuksille asennetaan maahan kohdan H2021 mukaiset kaapelit muiden tievalaistus- ja aluekaapeleiden viereen sähkölaitoksen vaatimalla tavalla suojattuna. H2023 Pääkeskukset Tievalaistuksen kotelokeskuksiin järjestetään kaapeleille riittävät liitäntätilat. Pääkeskuksien varusteet on esitetty pääkeskuskaaviossa. Keskus on valmistettava standardin SFS-EN mukaan. Keskukset asennetaan katujakokaappeihin, joka asennetaan maahan kaivettavalla puukehikolla pääkaavion kuvan mukaisesti. Keskusta koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät keskuksen pääkaaviosta. H2026 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset Yleiskuvaus Urakoitsija merkitsee asentamiensa maadoituskaapelien paikat asemapiirustukseen. Asentaminen Tievalaistuskeskuksille asennetaan 2 x 25 m maadoituselektrodit (16 mm² kuparijohdinta). Maahan asennetaan maadoituselektrodit (25 m 16 mm² kuparijohdinta kaivantoon) asemapiirrokseen merkityiltä valaisinpylväiltä. Maadoituselektrodit asennetaan siten, että ne ovat hyvässä johtavassa yhteydessä sitä ympäröivään maahan. Tarvittaessa maa tiivistetään elektrodin ympärillä. Maadoituselektrodin jatkokset ja haaroitukset tehdään luotettavin puristus-, hitsaus- tai kovajuotosliitoksin tai muulla vastaavalla tavalla. Puristusliitoksissa käytetään aina kahta liitintä/liitos. Maadoituselektrodi liitetään valaisinpylväskalusteen PE-liittimeen H20261 Ukkossuojaus Ylijännitesuojaus toteutetaan tilanvarauksina keskuskaavion mukaisesti.16 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 13 H5 H501 VALAISIMET, KOJEET JA LAITTEET Yleisvalaistusjärjestelmät Yleiskuvaus Alueelle hankitaan ja asennetaan valaisinpylväät valaisimineen asemapiirroksen mukaisesti. Pylväiden tarkempi sijoitus on tarkistettava työmaalla. Tievalaistusluokka on AL4b. Jalustojen pystytys kuuluu maansiirtourakkaan. Pylväiden pystytys kuuluu sähköurakkaan. Jalusta- ja valaisinpylväsmallit on esitetty valaisinluettelossa. Valaisinpylväät sijoitetaan pääsääntöisesti tonttien välisen rajan kohdalle n. 0,4 m katualueen rajasta, tällöin pylväs ei tule tonttiliittymien kohdalle. Ilveskaarteessa valaisinpylväät asennetaan 1,2 m päähän katualueen rajasta. Rietoontiellä, Pyynpolulla, Teerenkujalla, Metsonkujalla ja Riekonkaarteella valaisinpylväät asennetaan 2m päähän katualueen rajasta ojan toiselle puolelle. H5011 Valaisimet Valaisinmallit on esitetty valaisinluettelossa. Valaisimissa käytetään elektronisia liitäntälaitteita ja ne ovat kompensoituja. Jalusta-, pylväs, valaisin- ja lamppumallieja ei saa muuttaa ilman rakennuttajan lupaa. Hyväksymistä varten tarvittavan teknisen aineiston toimittaminen sisältyy urakkaan. H5012 Valonlähteet Lamppuina käytetään Philips Master CosmoWhite CPO-TW lamppuja. Valaisimet hankitaan lamppuineen. H5013 Kaapelointi ja johdotukset Valaisinpylväskalusteelta asennetaan kaapeli MMJ 3x2,5S ylös valaisimelle. Jalustojen pystytys kuuluu maansiirtourakkaan. Pylväiden pystytys kuuluu sähköurakkaan. Runkokaapelina käytetään AMCMK 3x35+16 maakaapelia. H5014 Valaisinpylväät ja jalustat Jalusta- ja valaisinpylväsmallit on esitetty valaisinluettelossa.17 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 14 Finnish Consulting Group Oy Hyväksynyt: Herkko Nieminen Suunnittelupäällikkö Laatinut: Kari Tapanainen Sähkösuunnittelija, ins. Samankaltaiset tiedostot
FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi
KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS
Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Sähköselostus 6277-D3213 31.8.2009 SÄHKÖSELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO A0 KIINTEISTÖHALLINTO... 1 A00 Yleistiedot kohteesta... 1 B0 RAKENNUTTAMINEN... Lisätiedot SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN
1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ
SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 4-6, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 5633 100, FAX. (08) 517 992 Lisätiedot NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI
HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513 Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE
1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa. Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET Lisätiedot Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.
HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3 Lisätiedot Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus
Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1 Lisätiedot VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta
VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys Lisätiedot Pientalorakentajan opas
Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön Lisätiedot Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku
Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. Lisätiedot Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011
B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7, Lisätiedot Valaistuksen rakennussuunnitelma
HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot Vt13 Mustolan eritasoliittymä
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot Urakkalaskentaa varten
5670-390-55 Urakkalaskentaa varten City-wc Nuoriso- ja toimintapuisto SÄHKÖTYÖSELOSTUS Viite Versio Pvm 28.11.2014 Hyväksynyt Tarkistanut Jarmo Valen Kirjoittanut Keni Peltonen Ramboll Finland Oy Säterinkatu Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan Lisätiedot URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE
URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon Lisätiedot Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE SÄHKÖVERKON LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimus tulee tehdä vähintään 1 kuukausi ennen kuin sähköä tarvitaan. -Liittymissopimus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n rakentajapalvelussa osoitteessa Lisätiedot Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki
SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus Lisätiedot FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto
Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)
31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön Lisätiedot Ohjeita rakentajalle
Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja Lisätiedot TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET
TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO
13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot... Lisätiedot Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ
TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10
VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 Lisätiedot 1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE 4 84100 YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO
Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh. 08-410440 Gsm: 0500-768161 84100 YLIVIESKA Fax. 08-425540 Sähköposti: jarmo.hintsala@yritysnet.com SÄHKÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE Lisätiedot 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015
2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... Lisätiedot AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS
AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530)
SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA...1 B RAKENNUTTAMINEN...1 Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU
74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o Lisätiedot 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.
www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen Lisätiedot A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...
A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO... Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS
SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 93600 KUUSAMO SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 56 33 100 FAX. Lisätiedot Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Valaistussaneeraus 2015 Sonnilantie 32800 KOKEMÄKI
SÄHKÖSELITYS Kokemäen kaupunki Valaistussaneeraus 2015 Sonnilantie 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelot massaluettelot alitusputkiluettelot maakaapelioja Lisätiedot Suunnittelu / Asennusohjeet
Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset Lisätiedot Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi
7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 979b/,//b.26.(/$9$$5$/$ 0887789$723$67((7.$$3(/2,17, 5$.(118668811,7(/0$ 6,6b// Lisätiedot ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma
ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP Lisätiedot Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun
Pappilantie 7, 23800 LAITILA Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun Piirustusnumero Alkuperäissarja pvm. Viimeinen muutos Koodi 4467-001-01 7.5.2013 Piirustusluettelo Piirustuksen nimi Mittakaava Lisätiedot KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu Lisätiedot Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään
Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen Lisätiedot Rakentajan opas. Lampputieto
Rakentajan opas Lampputieto Muistilista Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse sähkösuunnittelija Pyydä urakkatarjoukset Valitse sähköurakoitsija Asennustyöt Lisätiedot Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI
SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma Lisätiedot Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle
Vattenfall Verkko Oy Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:...2 1. Sähköasennusten tarkastukset...3 1.1 Käyttöönottotarkastus...3 1.2 Varmennustarkastus...3 Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu
1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja Lisätiedot LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat
1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö
19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan Lisätiedot Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT
1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän) Lisätiedot instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:
AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4 Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830
KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 Laatija: Juha Nurminen / Sähkösuunto Oy 26.8.2013 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto Lisätiedot Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012
Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa Lisätiedot Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky
A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie 6 84100 Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot
Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten Lisätiedot SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN
Kunta: VTJ-tunnus: HATTULA 6HAT15533A11 Suunnitelma valmis: 3.9.211 SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN KOHDE KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE työ nro FN.498.44.7 osoite Rietoontie 1 1372 Parola Patamäenkatu 7 PL 2 3391 Tampere Lisätiedot Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille
Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan tai Sipoon alueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden järjestelyssä Lisätiedot KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE
KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE HANKINTAOHJELMA Asiakirja n:o SÄH 0100 Projekti n:o V0377.P001 Viimeisin muutos 26.8.2015 Laadittu Laatija MBo Tark./Hyv. MUR GRANLUND POHJANMAA OY Mats Bonns Lisätiedot Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne Lisätiedot Rakentajan opas. Tuhti tietopaketti. pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille
Rakentajan opas Tuhti tietopaketti pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille Sähköistyksen aikataulu Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse Lisätiedot MITTAROINNIN YLEISOHJEET
Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit... Lisätiedot SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS
SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen Lisätiedot Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy
Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute