Source: http://docplayer.fi/917591-Lvi-tyoselostus-kohde-tyokeskus-kipina-suopellontie-6-84100-ylivieska-30-1-2015-liitteet.html
Timestamp: 2017-07-21 21:21:56+00:00
Document Index: 17759367

Matched Legal Cases: ['KKO\n', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie Ylivieska Liitteet - PDF
LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie Ylivieska Liitteet
Download "LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet"
1 LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie Ylivieska Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY Urheilutie 49, HAAPAVESI puh2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Tilaaja ja rakennuttaja ja edustajat Suunnittelijat, asiantuntijat Urakoitsijat YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET MUUTOS- JA LISÄTYÖT KOTIMAISUUS SUUNNITTELIJAN PIIRUSTUKSET LAITTEIDEN TILANVARAUKSET SALLITUT SÄHKÖTEHOT URAKOITSIJAN PIIRUSTUKSET JA LASKELMAT LAITTEIDEN MERKINNÄT Putkien merkitseminen Kanavien merkitseminen Laitemerkinnät PAINEKOKEET LAITTEIDEN HUOLTO TAKUUAIKANA Yleistä Ilmastointilaitteiden takuuajan huolto Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Toisen takuuvuoden lopulla suoritettavat toimenpiteet Putkilaitteiden takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritetaan Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Säätölaitteiden takuuajan huolto Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Toisen takuuvuoden lopulla TOIMITUKSEN PERUSVATIMUKSET KÄYTTÖÖNOTOT KOKEET JA TARKASTUKSET TAKUU TARJOUS LVI-URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA VELVOITTEET YLEISTÄ URAKAN TOTEUTUMINEN TÖIDEN SUORITUS MITTAUKSET... 163 3.5 TARVIKKEIDEN POISKULJETTAMINEN YHTEISET KANNATUSJÄRJESTELMÄT JA ASENNUSJÄRJESTYS PUTKI-, ILMANVAIHTO-, SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITE-( RAKENNUSAUTOMAATIO) SEKÄ SÄHKÖURAKOIDEN VÄLISET URAKKARAJAT LÄMMITYSLAITTEET LAITOKSEN TOIMINTA Lämpötilat Suunnittelupaineet ja lämpötilat PUTKISTO VARUSTEINEEN Yleistä Lämpöjohtoverkostojen vesivirtojen asetus Lämpöjohdot Sulkuventtiilit Lämpöjohtoverkosto Kertasäätöventtiilit Lämpöjohdot ja IV-verkosto Tyhjennysventtiilit Takaiskuventtiilit Termostaattiset patteriventtiilit Mittarit Lämpömittarit Painemittarit Ilmakellot ja ilmanpoistimet Kannakkeet ja läpiviennit LÄMPÖJOHTOPUMPUT PAISUNNAT JA VAROVENTTIILIT KOJEIDEN JA LAITTEIDEN MERKINNÄT HÄLYTYKSET LÄMPÖPATTERIT TUULIKAAPPIKONEET LATTIALÄMMITYKSET ILMANVAIHTOLAITTEET YLEISTÄ KANAVISTO VARUSTEINEEN Kanavat Venttiilit ja säleiköt sekä muut tuloilmalaitteet Jäte ja raitisilma Tarkastus- ja puhdistusluukut Kannakkeet Kertasäätöpellit PALOPELLIT ÄÄNENVAIMENTIMET KOJEISIIN LIITTYVÄT LAITTEET JA VARUSTEET Sulkupellit Suodattimet Ilmalämmitys ja jäähdytyspatterit Ilmanvaihtokoneet Huippuimurit Puhaltimet4 6.4 VARAOSAT KOJEIDEN LAITTEIDEN MERKINNÄT HÄLYTYKSET VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT YLEISTÄ VESIJOHDOT Yleistä Käyttövesijohdot Osat ja varusteet Kannakkeet ja pitimet VIEMÄRIT Jätevesiviemärit Sadevesiviemärit SANITEETTILAITTEET JA KALUSTEET Yleistä PAINEILMAJOHDOT PURUNPOISTOLAITTEISTO ERISTYS YLEISTÄ ERISTYSKOHTEET, -TYYPIT JA -PAKSUUDET METALLIPINTOJEN MAALAUS MATERIAALIT JA PINTAKÄSITTELY PUTKISTOJEN TUNNUSVÄRIT5 5 1. YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA 1.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Tilaaja ja rakennuttaja ja edustajat Tilaaja Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Vieskankatu Ylivieska Yhteyshenkilö Kuntayhtymän johtaja Kerttu Illikainen kerttu.illikainen(at)vieskantk.fi Rakennuttaja Ylivieskan kaupunki/tekninen palvelukeskus Kyöstintie Ylivieska Yhteyshenkilöt Tekninen johtaja Kari Kentala 08/ kari.kentala(at)ylivieska.fi Rakennuspäällikkö Unto Koskinen 08/ unto.koskinen(at)ylivieska.fi Juhani Tokola 08/ juhani.tokola(at)tlivieska.fi Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy Kyöstintie Ylivieska Yhteyshenkilö Päivi Ojala paivi.ojala(at)paloranta.fi6 6. Rakennesuunnittelija Suunnittelu Laukka Oy Latvalantie Ylivieska Yhteyshenkilö Jouko Suutari jouko.suutari(at)rakenne.fi LVIA-suunnittelija Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy Urheilutie Haapavesi Yhteyshenkilöt Eero Jaatinen eero.jaatinen(at)ejoy.fi Joni.Viirret joni.viirret(at)ejoy.fi Sähkösuunnittelija Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky Pitkänsillankatu 20B A Kokkola Yhteyshenkilö Olga Delgado olga.siermala(at)gmail.com7 Urakoitsijat Urakoitsijalla tarkoitetaan tässä LVI-työselostuksessa, ellei erikseen muuta mainita, LVI-urakoitsijaa. Toimialanimityksiä kuten rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, säätölaite-, sähkö-, maalaus- tms. käytetään tässä selityksessä silloin, kun on määriteltävä eri urakoitsijoiden keskinäisiä suoritusrajoja. 2. YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 2.1 VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET Urakoitsija sitoutuu työnsuorituksessa noudattamaan asetusten, eri viranomaisten ja julkisten laitosten sekä palo-, sähkötarkastus- ja paineastiaviranomaisten määräyksiä ja sääntöjä. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin ja suorittamaan määräysten mukaiset tarkastukset. Ohjeistona rakentamisessa on käytettävä LVI- RYL 2002:n ohjeistoa sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita, jotka on annettu rakentamismääräyskokoelmassa. Keskeisimmät tässä työssä käytettävät ohjeistukset ovat: - C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet - D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärijohdot, määräykset ja ohjeet - D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet - E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet - E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet 2.2 MUUTOS- JA LISÄTYÖT 1. Rakennuttaja on oikeutettu tekemään suunnitelmiin muutoksia. Kaikista muutoksista on sovittava urakkaohjelman mukaisesti tilaajan kanssa ennen muutostyöhön ryhtymistä. 2. Kun tilaajan hyväksymästä suunnitelman muutoksesta on ilmoitettu urakoitsijalle, tulee tämän välittömästi tehdä kirjallinen muutostyötarjous, jossa töiden, tarvikkeiden ja laitteiden tulee olla hintoineen yksityiskohtaisesti eriteltyinä ja jossa on myös mainittava muutoksen mahdollinen vaikutus urakkatyön valmistusaikaan. 3. Tilaajalla on oikeus joko hyväksyä tai hylätä muutostyötarjous.8 4. Urakoitsija ei saa aloittaa muutostyötä ennen kuin tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt muutostyötarjouksen tai antanut kehoituksen työn suoritukseen KOTIMAISUUS 1. LVI-tarvikkeiden kotimaisuuden ohjeluettelona voidaan käyttää mm. Rakennusalan LVIS- hankintaluetteloa. 2. Urakoitsijan käyttäessä aliurakoitsijoita ja -hankkijoita on nämä esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. erikoistyön aloittamista ja urakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja -hankkijat noudattavat LVI-tarvikkeiden kotimaisuudesta annettuja ohjeita. 2.4 SUUNNITTELIJAN PIIRUSTUKSET 1. LVI-suunnittelija on jättänyt suunnitelmat viranomaisille hyväksyttäväksi. 2. Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Mahdollisten ristiriitaisuuksien ilmetessä ratkaisee tilaaja, kumpaa noudatetaan. 3. Kojeiden ja laitteiden mitoitusarvot on esitetty työselostuksessa sekä paikat piirustuksissa. 4. Suunnittelijan työn pohjana olleet arkkitehdin työpiirustukset saattavat jossain määrin poiketa rakennuksen lopullisista työpiirustuksista. Urakoitsijalle toimitetaan lopulliset arkkitehdin työpiirustukset detaljeineen urakoitsijan pyytämänä ajankohtana ennen työn suoritusta. 5. Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jonkin suunnittelijan esittämä laitevaatimus tai kytkentätapa sovellu hänen laitteilleen, eikä urakoitsija voi vastata työn tuloksesta, jos ohjelman mukaista ratkaisua käytetään, tulee urakoitsijan esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu urakkatarjouksessa vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa. 6. LVI-urakoitsijalle luovutetaan korvauksetta LVI-suunnittelijan piirustuskopioita urakkaohjelman mukaiset määrät. 2.5 LAITTEIDEN TILANVARAUKSET 1. Piirustuksissa on esitetty tilojen jakaminen eri urakoitsijoiden laitesijoituksia varten. Mikäli urakoitsijan laitteiden tilantarve muuttuu suunnitelmassa esitetystä, tulee hänen saada muutokselle sekä toisten urakoitsijoiden että rakennuttajan ja käyttäjän hyväksyminen. Samoin on meneteltävä, jos laitesijoitusta aiotaan muuttaa.9 9 2. Urakoitsija on velvollinen tarkistamaan kuljetusreitit yksityiskohtaisesti ja varaamaan tarvittavat työnaikaiset asennus- ja kuljetusaukot. 2.6 SALLITUT SÄHKÖTEHOT 1. LVI-kojeluettelossa on ilmoitettu ne laitteiden sähkömoottorien nimellistehot, joita moottorien on suunniteltu tarvitsevan. 2. Sähkösuunnitelma on laadittu ilmoitettujen sähkötehojen perusteella. 2.7 URAKOITSIJAN PIIRUSTUKSET JA LASKELMAT 1. Kaikki urakoitsijan laatimat piirustukset on esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. 2. Urakoitsijoiden tulee laatia laitteiden kokoonpanon, asennuksen ja huoltotilantarpeiden selvittämiseksi ainakin seuraavat piirustukset: Laitteiden asennuspiirustukset 1:20. Piirustuksissa esitetään kanavat, putkistot, jos ne poikkeavat suunnittelijan piirustuksista. IV-konehuone 1:20, jos asennukset poikkeavat suunnittelijan piirustuksista. Suunnittelijan piirustusten täydentäminen laitteiden osalta urakoitsijan laitemerkinnöillä on tarvittaessa yksityiskohtaisilla piirustuksilla, sekä esisäätöarvojen merkitseminen piirustuksiin. Hankintaansa kuuluvien sähköisten kojeiden sisäiset kytkentäkaaviot. Automatiikan toiminta- ja piirikaaviot sekä muut automatiikkatöihin liittyvät selvitykset, asennukset, ja tarvittava neuvonta. Piirustukset konealustoista, kannatusrakenteista yms. Kaikkien laitteiden tehoarvojen toimittaminen rakennuttajalle hyväksymistä varten. Laitehuoneiden seinille lämmityslaitteiden ja ilmanvaihtolaitteiden toimintakaaviopiirustukset laminoituna jäykälle alustalle10 LAITTEIDEN MERKINNÄT Putkien merkitseminen 1. Putket: Suuntaa ja virtaavan aineen laatua osoittavat rengasteipit säätöryhmiin, haaroituksiin, seinämien lävistyksiin kummallekin puolelle ja putkiin niin tiheään, että putkia pystytään vaivatta seuraamaan. 2. Putkijohtoventtiilit: Venttiilikilpi: kuulaketjulla venttiilin karaan kiinnitetty, muovikotelolla suojattu monikerrosteippiin kohokirjoitettu teksti. Kilvessä tulee olla venttiilin nimi, virtaava aine ja venttiilin vaikutusalue). Linjansäätöventtiilin kilvessä tulee olla merkintä esisäätö- ja virtausarvosta. Esim. venttiilin kahvassa oleva pahvinen merkintälappu ei riitä. 3. Tarkistusluukut ja merkinnät avattaviin alakattoihin: Putkijohtoventtiileiden paikat merkitään avattaviin alakattoihin. Tiloihin joissa putkijohtoventtiilit jäävät kiinteisiin alakattoihin rakennusurakoitsija toimittaa ja asentaa putkiurakoitsijan osoittamiin kohtiin rakenteisiin kiinnitettävät saranoidut metallikarmiset tarkastusluukut. Kaikkiin LVI-urakoitsijan asentamiin venttiileihin pitää päästä käsiksi tarkastusluukkujen kautta Kanavien merkitseminen Kanavat merkitään itseliimautuvilla, virtaussuuntanuolilla ja teksteillä varustetuilla teipeillä, joita liimataan kanaviin kojeiden, lämpömittareiden, puhdistusluukkujen ja palopeltien viereen yms. tarpeellisiin paikkoihin Laitemerkinnät 1. Kukin LVI-urakoitsija asentaa konekilvet koneille ja laitteille. Tekstinä käytetään laitteen nimeä ja piirustuksien mukaisia kirjain- ja numeromerkintöjä. Kilvestä tulee näkyä koneen numero ja maininta, mitä tilaa tai tarkoitusta kone palvelee. 2. Kilvet toimitetaan monikerrosmuovilaattoina, joissa on kaiverrettuna musta teksti valkoisella pohjalla. Päänimikkeen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen vähintään 7 mm korkea, säätölaitteissa kuitenkin 7/5 mm.11 Kilpien mallikappale, kilpien kiinnitystapa ja merkintäluettelo on esitettävä rakennuttajalle tarkastettavaksi ennen kilpien valmistamisen aloittamista. 3. Kaikissa laitteissa tulee lisäksi olla ko. laitteen kaikkia teknisiä arvoja osoittavat, laitteen valmistajan toimittamat metallikilvet 4. Puhaltimien kilvistä tulee näkyä ilmamäärät konetunnusten lisäksi. 5. Säätölaitekaapit varustetaan kilvillä, jotka on numeroitu piirustuksia vastaavasti PAINEKOKEET 1. Ilmanvaihtokanavien tiiviys tutkitaan paine- ja savukokeilla. Koepaine SFS 4699 standardin mukaan. ( 250 Pa kanavapaineella). Savukoe suoritetaan, jos kanavan tiiveysehto ei täyty vuotojen paikallistamiseen. Sallittu vuoto SFS 4699 standardin mukaan. (Luokka B). Paine ja savukokeet suoritetaan siten, että kanavat ovat jaettuina sopiviin osiin ja että kanavat ovat peittämättä ja ilman palosuojausta. Ilmanvaihtourakoitsijan on ilmanvaihtokoneita mitoittaessa huomioitava sallittu kanavavuoto. 2. Putkijohtojen ja -laitteiden painekokeet suoritetaan seuraavasti: 1. Lämpöjohdot,kylmävesipaine - ensiö 10 bar, 30 min - toisio 6 bar, 30 min 2. Kylmä-, lämminvesijohdot - kylmävesipaine 10 bar, 60 min. 2. Paineilmaputkisto - kylmävesipaine 13 bar Painekokeet on suoritettava ennen eristystöiden aloittamista ja putkien tai säiliöiden peittämistä, tarvittaessa verkostot osiin jaettuina. Suoritetuista painekokeista on tehtävä merkinnät työmaapäiväkirjaan.12 LAITTEIDEN HUOLTO TAKUUAIKANA Yleistä Kuhunkin urakkaan sisällytetään varsinaisen laitteiden rakenne- ja asennustyön lisäksi laitteiden määräaikaishuolto takuuaikana. Kustakin huoltokäynnistä on sovittava käyttäjän kanssa. Huoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Huolto edellytetään tapahtuvaksi normaalina työaikana. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on vähintään 4 ja enintään 8 kuukautta. Huoltokäynnin yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät huoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet (esim. tiivisteet). Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä sekä suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee huollon tai asennuksen piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä huoltokäyntien välillä, kuuluvat välikäynnit takuuseen. Jokaisesta huoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty ja lähetettävä kirjallinen selostus rakennuttajalle. Huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava kaikkien laitteiden toiminnan yleistarkastus ja toiminnan kokeilu sekä tutkittava, että laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava korkeintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä. Tarvittava voitelu- ym. täyttöjen lisääminen, pyörivien koneiden akselitiivisteiden korjaus yms Ilmastointilaitteiden takuuajan huolto Automaattisten säätölaitteiden huolto on suoritettava laitteiden valmistajan tai kotimaisen edustajan toimesta ja samanaikaisesti ilmastointilaitteiden huollon kanssa Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Suodattimien tarkastus. Kiilahihnakäyttöjen tarkistus ja kiristys sekä tarvittaessa hihnojen vaihto. Kaikkien puhaltimien, moottorien ja muiden pyörivien laitteiden laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkistus ja tarvittaessa korjaustoimenpiteet.13 Huoltoon ei sisälly suodattimien puhdistus ja suodatinmattojen vaihto. Nämä toimenpiteet suorittaa laitoksen hoitohenkilökunta, ilmastointiurakoitsija tarkistaa kuitenkin, että nämä toimenpiteet on suoritettu asiallisesti Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet Säätöpeltien säleiden puhdistus ja laakereiden rasvaus. Hälytyspisteiden kokeilu. Poistopuhaltimien puhdistus liasta ja rasvasta. Tarvittava, valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakereiden ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Ensimmäisen takuuvuoden aikana suoritetaan: Puhaltimien laakerien tarkastus ja rasvaus ja tarvittaessa vaihto Toisen takuuvuoden lopulla suoritettavat toimenpiteet Laitteiden syöpymissuojaukset siten, ettei ruostumista tai muuta syöpymää esiinny. Korjaukset tarvikkeineen kuuluvat urakkaan Putkilaitteiden takuuajan huolto Kerran vuodessa suoritetaan Kaikkien rumpujen, moottorien ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkistus ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus. Putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivistysten korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen pakkausta. Tarvittava valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista Kerran takuuajan aikana suoritettavat toimenpiteet Takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus siten, ettei ruostumaa tai muuta syöpymää esiinny.14 Säätölaitteiden takuuajan huolto Automaattisten säätölaitteiden huolto on suoritettava laitteiden valmistajan tai kotimaisen edustajan toimesta samanaikaisesti ilmastointilaitteiden huollon kanssa Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet Kojeiden säätölaitteiden säädön ja toiminnan tarkistus sekä tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus Toisen takuuvuoden lopulla Tarkistetaan antureiden ja mittareiden kalibrointi, tulokset kirjataan. Suoritetaan huollon yhteydessä Tarkistetaan, että kytkennöissä ei esiinny hapettumista, korjataan tarvittaessa. Kojeiden säätölaitteiden säädön ja toiminnan tarkistus sekä tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus. Hälytyspisteiden tarkistus ja kokeilutulosten taulukointi TOIMITUKSEN PERUSVATIMUKSET Talotekniikka RYL 2002 mukaisesti: LVI-tuotteiden toimitusvaatimukset G04.30 Pintakäsittelyvaatimukset G04.35 Asennusvaatimukset G KÄYTTÖÖNOTOT Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset RYL G08 mukaisesti KOKEET JA TARKASTUKSET 2.14 TAKUU 2.15 TARJOUS Urakoitsija suorittaa määritellyt ja määräysten mukaiset kokeet kustannuksellaan. Takuu urakoinnista on kaksi (2) vuotta, jonka lasketaan alkavan hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta. Annetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.15 15 3. LVI-URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 3.1 YLEISTÄ Urakkaan kuuluvat kaikki urakkarajan sisälle jäävät ja ulkopuolelle merkityt LVI-tekniset työt, materiaalitoimitukset ja hankinnat LVI-selityksen, piirustusten ym. urakkalaskenta-asiakirjojen esittämässä laajuudessa, lopulliseen käyttökuntoon saatettuina ja säädettyinä. Liitokset valmistellaan siten, että suorituksen ajantarve jää mahdollisimman lyhyeksi. 3.2 URAKAN TOTEUTUMINEN LVI-töiden urakan toteutumiseksi tarvittavien asennustyökalujen ja -tarvikkeiden sekä koneiden hankinta ja työsuorituksen aikainen huolto sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Urakka tulee toteuttaa urakkaohjelman mukaisesti. Liittymisestä käytössä oleviin verkostoihin tulee sopia tilaajan kanssa. 3.3 TÖIDEN SUORITUS Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa asentajina ja työnjohtajina. Työmaalla tulee olla vastuunalainen työnjohtaja, jolla on paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. Töiden suorituksessa käytetään ensiluokkaisia tarveaineita sekä yleisesti hyväksi tunnettuja työtapoja, noudatetaan lakeja ja asetuksia, yleisiä ja kunnallisia määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijan tulee hyvissä ajoin antaa muiden urakoitsijoiden tarvitsemat tiedot, tartuntapiirustukset ja pitää huoli siitä, että reiät, tartunnat ja vastaavat tulevat oikeille paikoilleen Urakoitsija on velvollinen esittämään huonetiloihin tulevista laitteistaan mallikappaleen tai riittävän selvän piirustuksen siinä tilaisuudessa, jossa malli lopullisesti hyväksytään. Vastuu siitä, että urakkaan kuuluvat työt valmistuvat rinnan muiden urakoitsijoiden töiden kanssa. Urakkaan kuuluvien laitteiden ja niiden osien sopimuksenmukaisen laadun toteaminen ja tarpeellisten kokeiden suorittaminen ja teettäminen sekä näistä johtuvien kustannusten maksaminen. Työn katsotaan olevan valmiit vastaanotettavaksi vasta silloin, kun myös urakkaa sivuavat muut työt (kuten sähkötyöt ym.) ovat valmiit. Työn valmistumisesta on urakoitsijan kirjallisesti ilmoitettava rakennuttajalle. Urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään käyttämänsä aliurakoitsijat ja - hankkijat.16 3.4 MITTAUKSET Urakoitsijat suorittavat seuraavat mittaukset ja säädöt, joista laaditaan lisäksi mittauspöytäkirjat - vesivirtojen säätö ja mittaus ryhmäsuluista (linjasäätö- ja kuristusventtiileistä), varustaa venttiilin kilvellä, jossa on esitetty vesivirtaus ja esisäätöasento - ilmavirtojen säätö ja mittaus, säätimeen merkitään ko. ilmavirrat ja sitä vastaava säätimen asento vähintään spriiliukoisella huopakynällä. - puhaltimien ilmavirtojen mittaus - äänitasojen mittaus huonekohtaisesti ja mittaustulokset merkitään pöytäkirjaan - huonelämpötilojen mittaus ja tulosten kirjaaminen huonekohtaiseen taulukkoon (mittaukset lämmityskaudella, lämpötila 5 o C tai alle) TARVIKKEIDEN POISKULJETTAMINEN Ylimääräisten asennustarvikkeiden (mm. putkien, iv-kanavien yms.) poiskuljetukset rakennustyömaalta huolehtii ao. urakoitsija ja siirtää tarvikkeet ennalta sovittuun paikkaan rakennusalueella. 3.6 YHTEISET KANNATUSJÄRJESTELMÄT JA ASENNUSJÄRJESTYS 1. Urakoitsijat ovat velvollisia keskenään sopimaan ja tekemään yhteiset kannatusjärjestelmät kaikissa niissä kohdissa, joissa samassa kohteessa useampi urakoitsija tarvitsee kannatuksia. 2. Työ- ja kustannusjärjestelyistä tulee urakoitsijoiden sopia keskenään ennen asennustöiden alkua. 3. Eri urakoitsijoiden yhteistyössä tekemät yhtenäiset kannatussuunnitelmat tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen asennustöiden aloittamista (jos ne poikkeavat sopimusasiakirjoissa esitetystä ratkaisusta).17 17 4. PUTKI-, ILMANVAIHTO-, SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITE-( RAKENNUS- AUTOMAATIO) SEKÄ SÄHKÖURAKOIDEN VÄLISET URAKKARAJAT Urakkarajat on ilmoitettu erillisessä kaikkia urakoitsijoita sitovassa URAKKA- RAJALIITTEESSÄ.18 18 5. LÄMMITYSLAITTEET 5.1 LAITOKSEN TOIMINTA Rakennus liitetään Herrforsin kaukolämpöverkkoon ja lämmönjako toteutetaan vesipatterilämmityksenä ns. käännettyä paluukytkentää käyttäen Lämpötilat Mitoituslämpötilat kytkentäpiirustusten mukaiset Ensiö (kaukolämpö) Ilmanvaihtosiirrin 115/33 o C Lämmityssiirrin 115/33 o C Käyttövesisiirrin 70/25 o C-5/58 o C Toisioverkostot: - ilmanvaihto / lämpöjohtoverkosto siirtimeltä 60/30 o C - ilmanvaihtokoneiden patteripiirit 50/30 o C - ulkoilman mitoituslämpötila -32 o C Suunnittelupaineet ja lämpötilat Toisiopiiri Lämmitysputkistot 1,0 MPa ja 100 o C. Uudet lämmityspatterit 0,6 MPa ja 100 o C. Ensiöpiiri Lämmitysputkistot ja laitteet 1,6 MPa ja 120 o C19 PUTKISTO VARUSTEINEEN Yleistä 1. Putkisto asennetaan näkyviin ja alaslaskuihin sekä koteloihin ns. vaihdettavana asennuksena. Näkyviin jäävät putkiosuudet maalataan (RAL9010), (maalauksen suorittaa (RU). 2. Piirustuksiin merkityt putkikoot tarkoittavat nimellissuuruutta. 3. Johdot asennetaan siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan ääniä synnyttämättä. 4. Putkistoille asennetaan tyhjennyshanat siten, että ryhmät johtoineen ja pattereineen voidaan kokonaan tyhjentää. Tyhjennyshanoja ei ole merkitty piirustuksiin. 5. Putket on ennen asentamista huolellisesti puhdistettava sekä sisältä että ulkoa. Asennustöiden yhteydessä on estettävä epäpuhtauksien pääseminen putkistoihin. 6. Putkiurakoitsijan on ennen lopputarkastusta huuhdeltava asentamansa putkijohtoverkot laitteineen. 7. Huuhtelu- ja puhdistustyöt on suoritettava valvojan läsnä ollessa ja niistä on tehtävä myös merkinnät työmaapäiväkirjaan. 8. Tarpeellisiin kohtiin putkistoissa asennetaan ilmanpoisto 10 mm:n teräsputkesta, jonka suulla on sulkuventtiili letkuliittimin lattialta hoidettavalla korkeudelle. Automaattisia ilmanpoistimia ei saa käyttää. 9. Putkisto tehdään käyttäen kierre-, hitsaus- ja laippaliitoksia rajoina määritetyt putkikoot Lämpöjohtoverkostojen vesivirtojen asetus 1. Lämpöjohtoverkostojen vesivirrat asetetaan kertasäätöventtiileiden avulla paine-eromittausta apuna käyttäen. Asetuksen aikana tulee kaikkien verkoston moottori- yms. venttiileiden olla täysin auki. Urakoitsija ilmoittaa mittaustuloksena saamansa vesivirrat suunnittelijan tarkastetta-20 20 vaksi. Mahdollinen tarkastussäätö (kuristusarvojen asetus) kuuluu myös urakkaan 2. Kertasäätöventtiilit lukitaan asetuksen jälkeen sekä asetusarvot taulukoidaan ja merkitään myös venttiilikilpiin. 3. Taulukot toimitetaan rakennuttajalle ja suunnittelijalle Lämpöjohdot mm lämpöputket tehdään ensiluokkaisesta kierteitettävästä keskiraskaasta teräsputkesta LVI-nro 040, Fe 33. Katkaisussa syntynyt kuroutuma on poistettava jyrsimellä. Osina käytetään tehdasvalmisteisia takorautaisia osia reunavahvistein. NS 50 ja suuremmat lämpöputket tehdään saumattomista teräsputkista LVInro 0304, ST 37.0(keskiraskas) hitsaus- ja laippaliitoksin. Erikokoisten putkien päittäismitoitukset tehdään kartiomaisesti supistaen Sulkuventtiilit Kierteellisille sulkuventtiileille asennetaan yhdistäjät. Yhdistäjiä ei saa asentaa rakenteiden sisälle Lämpöjohtoverkosto NS40 LVI -nro , kierteellisiä erikoismessinkisiä palloventtiileitä NS50 LVI -nro hitsattavia teräksisiä tai laipallisia teräksisiä palloventtiileitä LVI nro Kertasäätöventtiilit Lämpöjohdot ja IV-verkosto...NS40 STAD NS laipallisia TA STAF suluin tai hitsattavia VEXVE venttiileitä mittausyhdistein ja suluin.21 Tyhjennysventtiilit Tyhjennysventtiilit ovat LVI-nro 38510, NS 15 letkuliittimin. Venttiileiden kahvat irrotetaan Takaiskuventtiilit...NS40 LVI -nro , kierteellisiä NS50... LVI -nro 39134, laipallisia tiivisteet vitonia, lämpötilakestävyys +150 o C Termostaattiset patteriventtiilit Mittarit Uudet patterit varustetaan esisäädetyillä termostaattiventtiileillä. Venttiileiden malli Danfoss RA Venttiilirunkoihin asetetaan suunnitelmien mukaiset esisäätöarvot. 1. Mittareiden ja tuntoelimien asennus putkeen on suoritettava putkea laajentaen siten, ettei putken poikkipinta pienene. 2. Mittarit on asennettava niin, että ne antavat oikean lukeman ja ovat helposti luettavissa Lämpömittarit Lämpömittarien tulee olla LVI -nro tai , jaotus 1 aste, osoitus astetta. Mittareiden tulee olla tarkistettuja. Mittarisuojusten tulee olla ruostumatonta terästä ja taskut täytetään lämmönjohtavalla pastalla Painemittarit Toisiopiirin painemittarien tulee olla alueeltaan bar. LVI -nro Tarkkuus ±2%. Asteikon halkaisija vähintään 63 mm. Kukin mittari varustetaan sulkuventtiilillä Ilmakellot ja ilmanpoistimet Tuloilmakojeiden patteriosaan sekä putkistoihin asennetaan piirustuksiin merkittyihin ja muihin tarpeellisiin kohtiin ilmakellot, jotka ovat 2 nimelliskokoa suuremmat kuin putki ja pituudeltaan vähintään 200 mm. Ilmakellot varustetaan 10 mm:n teräsputkesta tehdyin poistoputkin, jotka varustetaan sulkuventtiileillä ja letkuliittimillä, lattiatasolta tehtävään ilmaukseen. Lisäksi tarkastus-22 22 luukkujen taakse jäävät poistoputket varustetaan vähintään 500 mm pitkillä muoviletkuilla, jotka on kiinnitetty kiristimin valmiiksi letkuliittimiin Kannakkeet ja läpiviennit 1. Putkien kannakkeet kiinnitetään kaikki pulttaamalla. Kannakkeet ripustetaan kattokiskoihin ZnFe. Kannakointi kortin LVI kortin putkistojen ja kanavien kannakointi mukaisesti. 2. Kannakkeiden tulee olla sellaisia, että ne sallivat putkistojen lämpöliikkeet (heiluri tai liukuripustus). Tarvittaessa käytetään jousikannakkeita. 3. Rinnakkain kulkevien putkien kannakkeet on kiinnitettävä samalta kohdalta. 4. Vaakatasossa kulkevat putket ripustetaan asetettavilla riipputeräksillä ja avattavilla pidikkeillä. 5. Nousujohdot kiinnitetään riittävän tiheään sijoitetuilla avattavilla putkipidikkeillä. 6. Läpiviennit tehdään LVI RYL G06.15 ohjeistuksen mukaan 5.3 LÄMPÖJOHTOPUMPUT 1. Pumput on mitoitettu piirustuksissa. Pumppujen mallina on käytetty Grunfos- pumppuja. 2. Pumput tulee valita siten, että toimintapiste on hyötysuhteen huipun kohdalla. Pumput toimitetaan riittävän suurilla sähkömoottoreilla varustettuina. Pumppujen vesivirran tulee olla +10% tarkkuudella suunnitelmissa esitetyistä. 3. Sähkömoottorien on oltava täysin suljettuja EC-moottoreita, joilta saadaan suoraan hälytys ja käyntitieto. 4. Pumppujen venttiilien tulee olla pumppujen laippakokoa. 5. Pumpussa tulee olla kilpi, josta ilmenevät vesimäärä, vastapaine, kierrosluku ja tehontarve. 6. Ilmanvaihtoverkoston pumpulle PU41 ja lämmityspiirin pumpulle PU42 hankitaan molemmille oma varapumppu.23 PAISUNNAT JA VAROVENTTIILIT Ilmanvaihto / lämpöjohtoverkostolle asennetaan paisuntajärjestelmät piirustuksien mukaisesti. 5.5 KOJEIDEN JA LAITTEIDEN MERKINNÄT 5.6 HÄLYTYKSET Ks. kohtaa 2.8. Ks. toimintakaaviota. 5.7 LÄMPÖPATTERIT Radiaattorit. Rakennepaine 6 bar. Malli Purmo tai vastaava varustettuna termostaattisin patteriventtiilein ja paluusulkuyhdistäjin. 5.8 TUULIKAAPPIKONEET Tuulikaappikoneet KIK01,KIK02, KIK03 ja KIK04 hankkii putkiurakoitsija. Tuulikaappikoneiden malli Koja TUULIS LATTIALÄMMITYKSET Kohteeseen ei tule lattialämmityksiä. 6. ILMANVAIHTOLAITTEET 6.1 YLEISTÄ Ilmanvaihto toteutetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet ovat: TK01 TK02 TK03 Koko rakennus pääosin Puutyötilat Maalaamo Asennustyössä sovelletaan Näytä lisää
1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET, Lisätiedot PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO
SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14) Lisätiedot Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.
7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän Lisätiedot ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT
1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET Lisätiedot www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS
Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä Lisätiedot HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle. Lisätiedot Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.
1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi, Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön Lisätiedot Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus
Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY
4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Lisätiedot TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT
TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:
09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160, Lisätiedot Mittaus- ja säätölaite IRIS
Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta Lisätiedot LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi
Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan Lisätiedot Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M
Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan Lisätiedot LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA
LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET... Lisätiedot - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.
Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota, Lisätiedot ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno
ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes
Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus Lisätiedot Ohjeita LVI tarkastajille
Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä Lisätiedot Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)
88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta. Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön Lisätiedot SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO
Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun Lisätiedot TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili
TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä Lisätiedot SAVUNPOISTOSUUNNITELMA
SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA Lisätiedot SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA
1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS
LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä Lisätiedot Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen Lisätiedot MATERIAALIERITTELY LVI
Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu 14, 11100 RIIHIMÄKI Puh. 010 759 2000 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi MATERIAALIERITTELY 1 (14) Turengin kunta Turengin yhteiskoulu Asiakirja n:o 0102 Yläaste ja lukio Lisätiedot JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN
YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1. Lisätiedot Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA
IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: Lisätiedot SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI
Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman Lisätiedot Komposiitti- ja valumarmorialtaat
Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM
ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä: Lisätiedot TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin
TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)
THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa: Lisätiedot SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista. Lisätiedot KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19
Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on Lisätiedot PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela
PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti Lisätiedot Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267
Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Työ nro LVI 2267 15.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1(5) 1. YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 1 11. Lisätiedot TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa
TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet Lisätiedot Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila
Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset Lisätiedot DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko
VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla Lyhyesti Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin, joissa vaaditaan suuria ilmavirtoja Yksinkertainen asennus Helposti Lisätiedot NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015
1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun Lisätiedot MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE
1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden Lisätiedot Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)
3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten Lisätiedot Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen Lisätiedot Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:
Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot Ilmanvaihdon tarkastus
PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot Lisätiedot Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440
1 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 1.2 Tilaaja Ranuan kunta As. Oy Timontie Timontie 4 97700 RANUA Tilaaja: Ranuan kunta / tekn. osasto Aapiskuja 6B 97700 RANUA Yhteyshenkilöt: Lisätiedot Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.
Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä Lisätiedot Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD
Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan. Lisätiedot WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite
SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne Lisätiedot CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle
Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena Lisätiedot Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus
OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta Lisätiedot UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet
L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor Lisätiedot SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203
a Asennus Säätö - Huolto 20131203 Tuloilmaosat SWAN ACT: Liitäntälaatikkoon SWAN T asennettava aktiivinen hajotinosa 2-4 raolla. Pituus 1158 mm. SWAN PASS: Passiivinen hajotinosa 2-4 raolla (ulkonäöltään Lisätiedot Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat
Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa Lisätiedot Swegon asuntoilmanvaihtotarvikkeet
Swegon Home Solutions Swegon asuntoilmanvaihtotarvikkeet www.swegonhomesolutions.fi ASUNTOILMANVAIHTO www.swegonhomesolutions.se DOMO-tuloilmalaite DOMO-tuloilmalaite voidaan asentaa seinälle tai kattoon Lisätiedot OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA
MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, Lisätiedot ACLb ----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- e.r.i.c.-järjestelmän tuloilmalaite, kattoon sijoitettava yksikartiohajotin Lisätiedot Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala
Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin. Lisätiedot Sivu-urakan alistaminen
Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus Lisätiedot As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4
As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH Lisätiedot Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje
Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty Lisätiedot LK Jakotukkikaappi UNI
LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi Lisätiedot SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin
SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä Lisätiedot LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje
TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen Lisätiedot Piennopeuslaite PNAA, PNAB
Piennopeuslaite, PNAB /PNAB on lattialle asennettava piennopeuslaite. Ne soveltuvat tiloihin, joissa syntyy runsaasti epäpuhtauksia ja lämpöä. Laitteessa on pyöreä (Ø160-400) tai suorakaiteen muotoinen Lisätiedot CBE. Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI
Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI 1-suuntainen hajotuskuvio Lyhyet heittopituudet Helppo asentaa Käytetään liitäntälaatikon ALS kanssa Helposti puhdistettava Sopii ontelolaattaan Eri Lisätiedot OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE
OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.
VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto Lisätiedot PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien
PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat Lisätiedot Rakennuksen lämpökuvaus
Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN
JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT Lisätiedot Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö
Rakentajan lämpömuistio - valitse kaukolämpö Näin liityt kaukolämpöön Rakennuksen onnistunut kaukolämmön toteutus vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan sitä yksin. Oulun Lisätiedot CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6
ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko, Lisätiedot RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden Lisätiedot Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40
Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien Lisätiedot DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon.
Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Materiaali polypropeeni. Tuloilmalaite säädettävällä puhallussuunnalla. Poistoilmalaitteet ensimmäisen Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute