Source: http://docplayer.fr/211439-Rapport-du-groupe-de-travail-de-la-ccsn-sur-fukushima-info-0824.html
Timestamp: 2017-02-28 12:30:04+00:00
Document Index: 195866692

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima INFO PDF
Download "Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima INFO-0824"
Bernadette Aurore Prudhomme
1 Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima INFO-0824 Octobre 20112 Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2011 No de catalogue : CC172-77/2011F-PDF ISBN Publié par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) No de catalogue de la CCSN : INFO-0824 La reproduction d un extrait quelconque du présent document à des fins personnelles est autorisée à condition d en indiquer la source en entier. Toutefois, la reproduction de ce document en tout ou en partie à d autres fins nécessite l obtention préalable d une autorisation écrite de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Also available in English under the title: CNSC Fukushima Task Force Report Disponibilité du document Les personnes intéressées peuvent consulter le document sur le site Web de la CCSN à suretenucleaire.gc.ca, ou en commander des exemplaires, en français ou en anglais, en communiquant avec la : Commission canadienne de sûreté nucléaire 280, rue Slater C.P. 1046, Succursale B Ottawa (Ontario) K1P 5S9 CANADA Téléphone : (613) ou (Canada seulement) Télécopieur : (613) Courriel : Site web : suretenucleaire.gc.ca3 Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima INFO-0824 Octobre 20114 Préface Le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima a été établi avec l autorisation de Ramzi Jammal, premier vice-président et chef, Réglementation des opérations de la CCSN, pour évaluer les répercussions opérationnelles, techniques et réglementaires de l événement nucléaire qui s est produit en 2011 à Fukushima, au Japon, sur les centrales nucléaires canadiennes. Les travaux du Groupe de travail étaient dirigés par Greg Rzentkowski, directeur général, Direction de la réglementation des centrales nucléaires, et responsable de la mise en œuvre des mesures de réglementation, ce qui inclut les décisions politiques, les exigences réglementaires et les recommandations visant l amélioration de la sécurité des centrales nucléaires du Canada. i5 Remerciements Le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima était constitué des membres suivants, avec l appui de nombreux autres employés de la CCSN travaillant dans une vaste gamme de domaines. Président : Greg Rzentkowski Vice-président : Gerry Frappier Responsables techniques : Tom Schaubel Phil Webster Pat Hawley Secrétaire scientifique : Hatem Khouaja Gestion de projet : Albert Thibert Spécialistes techniques : Sanja Simic David Newland Chantal Morin Chris Harwood Luc Sigouin Directeur général, Direction de la réglementation des centrales nucléaires Directeur général, Direction de l évaluation et de l analyse Directeur, Direction de la réglementation des centrales nucléaires Directeur, Direction de la réglementation des centrales nucléaires Directeur, Direction de l évaluation et de l analyse Conseiller technique, Direction de la réglementation des centrales nucléaires Agent principal du programme de réglementation, Direction de la réglementation des centrales nucléaires Spécialiste technique, Direction de l évaluation et de l analyse (accidents graves) Directeur, Direction de l amélioration de la réglementation et de la gestion des projets majeurs (exigences s appliquant aux nouvelles centrales) Spécialiste technique, Direction de l évaluation et de l analyse (évaluation probabiliste de la sûreté) Spécialiste technique, Direction de l évaluation et de l analyse (évaluation déterministe de la sûreté) Directeur, Direction de la sécurité et des garanties (interventions en cas d urgence) Le Groupe de travail de la CCSN souhaite remercier les nombreux employés de la CCSN qui ont fourni des conseils d expert et de l aide en temps opportun aux membres du Groupe de travail. ii6 Sommaire Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,0, suivi d un tsunami dévastateur, ont frappé le Japon, laissant derrière eux près de morts ou disparus, un demi-million de résidences détruites ou endommagées et 560 km 2 inondés. Les répercussions combinées du séisme et du tsunami sur la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ont provoqué l un des pires accidents nucléaires du monde. Au cours des heures et des jours qui ont suivi, trois des six réacteurs de la centrale ont surchauffé et subi des dommages. Les travailleurs de la centrale ont bravé des conditions extraordinaires pour prévenir ou retarder le rejet de matière radioactive au-dessus de la région environnante et dans la mer. On doit louer leurs efforts qui ont permis de retarder suffisamment ces rejets pour que la population environnante puisse être évacuée malgré les dommages généralisés aux infrastructures locales. À mesure que l accident se déroulait, la zone d évacuation s est agrandie et on a recommandé aux habitants d un plus grand secteur de se réfugier à l intérieur. Des mesures de surveillance radiologique étendues et de contrôle de la production et de la distribution alimentaires ont été mises en œuvre. Le gouvernement du Japon a indiqué que certains secteurs pourraient demeurer inhabitables pendant de nombreuses années. Dans le même ordre d idée, il faudra poursuivre la surveillance et le contrôle des approvisionnements alimentaires et en eau, peut-être pendant de nombreuses années. Les mesures d urgence qui étaient en place ont prévenu la perte de vies attribuable aux rejets radioactifs et ont eu pour conséquence que les effets à long terme sur la santé éprouvés par la population du Japon devraient demeurer négligeables. Mesures immédiates mises en œuvre par la Commission canadienne de sûreté nucléaire Bien que les accidents majeurs d une telle proportion se produisent très rarement, il est crucial que tous les concepteurs et exploitants d installations nucléaires, responsables de la réglementation du secteur nucléaire et organismes d intervention en cas d urgence retiennent toutes les leçons qui peuvent être tirées de cet accident. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) s est toujours efforcée de s améliorer et d améliorer le rendement du secteur nucléaire, qu elle réglemente, sur le plan de la sûreté. C est dans cette optique que la CCSN a réagi immédiatement à l accident de Fukushima Daiichi en appliquant les mesures suivantes : elle a activé son Centre des mesures d urgence à Ottawa et y a affecté du personnel présent 24 heures par jour et 7 jours par semaine pour suivre l urgence, étudier les premiers rapports et fournir aux Canadiens et aux autres ministères et organismes du gouvernement du Canada des renseignements exacts en temps opportun. elle a demandé aux titulaires de permis d installations nucléaires de catégorie I 1 canadiennes, en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, d examiner les leçons retenues de l accident de Fukushima Daiichi. elle a inspecté toutes les centrales et autres installations nucléaires au Canada afin d évaluer l état de préparation des systèmes d atténuation du risque ces inspections couvraient la préparation parasismique, les capacités de combat des incendies, les systèmes d alimentation électrique de secours, l atténuation des risques liés à l hydrogène et le refroidissement des piscines de combustible usé. 1 Les installations nucléaires de catégorie I sont définies par le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et elles incluent les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche et les installations de fabrication de combustible nucléaire. iii7 elle a formé un groupe de travail afin d évaluer les incidences opérationnelles, techniques et réglementaires de l accident et le degré d adéquation de la préparation aux urgences. Le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima a été créé en vue d examiner la capacité des centrales nucléaires du Canada à résister à des conditions semblables à celles qui ont déclenché l accident de Fukushima. Plus spécifiquement, le Groupe de travail de la CCSN a examiné quelle serait la réaction des centrales nucléaires à des événements externes dont les paramètres ont de plus grandes valeurs que ce qui avait été envisagé auparavant. Il a aussi examiné la capacité des titulaires de permis à répondre à de tels événements. L accent a été mis sur le besoin de «prévoir l inattendu», soit des événements comme des séismes, des tornades ou des ouragans qui pourraient entraîner l interruption prolongée de l alimentation électrique du réseau et par conséquent empêcher les exploitants de continuer de refroidir les réacteurs, ainsi que le besoin de détenir une capacité d intervention intégrée. Critères d examen de la sûreté des centrales L étendue de l examen, documentée dans le document Critères de l examen de sûreté des centrales nucléaires, correspond à la démarche de défense en profondeur sous-jacente à la conception des centrales nucléaires, nommément : l identification et le degré d importance des événements externes le caractère adéquat des analyses des accidents de dimensionnement la prise en compte des accidents hors dimensionnement la mise en œuvre de la gestion des accidents graves les plans d intervention en cas d urgence des titulaires de permis la gestion des urgences nucléaires au Canada le cadre et le processus réglementaires de la CCSN La stratégie de défense en profondeur assure la prévention et la maîtrise des incidents et des accidents à plusieurs niveaux techniques et procéduraux afin d assurer l efficacité de la protection des barrières matérielles contre les rejets de matières nucléaires. En principe, si une défaillance se produit, elle serait détectée et compensée, ou encore corrigée, au moyen de mesures appropriées pour maintenir la protection du public. Les Critères de l examen de sûreté des centrales nucléaires excèdent, de façon générale, les conditions et les attentes du cadre de réglementation actuel de la CCSN. Les constatations de l examen du Groupe de travail de la CCSN se rattachent exclusivement aux leçons tirées de l accident de Fukushima. Pendant la formulation de ces critères d examen de la sûreté, le Groupe de travail de la CCSN a pris compte de toutes les leçons pertinentes tirées de l accident de Fukushima et elle a examiné des rapports internationaux choisis pour s assurer que tous les aspects pertinents pour le Canada étaient considérés. Le Groupe de travail de la CCSN a ainsi soumis toutes les centrales nucléaires du Canada, les mesures d intervention d urgence existantes ainsi que le cadre réglementaire et les processus connexes à une «épreuve sous contrainte» systématique et complète afin d évaluer des moyens qui permettraient de mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiens ainsi que l environnement. L examen post- Fukushima a passé en revue des événements plus graves que ceux historiquement considérés comme crédibles, ainsi que leur incidence sur les centrales nucléaires. Le Groupe de travail de la CCSN a proposé des changements à apporter aux conceptions ou aux procédures pour compenser les lacunes trouvées afin de minimiser ou d éliminer leurs répercussions. Renforcement de la défense en profondeur des réacteurs En se fondant sur l examen post-fukushima, le Groupe de travail de la CCSN confirme que les centrales nucléaires du Canada sont robustes et sont dotées d une conception solide fondée sur de multiples iv8 couches de défense. Cette conception garantit que le public ne subira pas de répercussions attribuables à des événements externes considérés crédibles. Cette conception offre aussi une protection contre des événements externes plus graves, dont la probabilité d occurrence est beaucoup plus faible. Néanmoins, le Groupe de travail de la CCSN a formulé plusieurs recommandations visant à renforcer chacune des couches de défense intégrées à la conception des centrales nucléaires du Canada et aux principes d autorisation. En particulier, le Groupe de travail de la CCSN recommande que certaines améliorations de conception visant la gestion des accidents graves comme le rendement du confinement afin de prévenir le rejet de produits radioactifs non filtrés, les capacités de maîtrise de l hydrogène et d autres gaz combustibles ou encore le caractère adéquat et la pérennité de l équipement et de l instrumentation devraient être évaluées et mises en œuvre dans tous les cas possibles. Certaines de ces améliorations ont déjà été mises en œuvre alors que d autres le seront aussi rapidement qu il sera possible. Amélioration des interventions en cas d urgence Le Groupe de travail de la CCSN confirme aussi que l état actuel de la préparation et des mesures d intervention en cas d urgence au Canada, en particulier l état de préparation et d intervention sur le site et hors site, est adéquat. Le Groupe de travail de la CCSN a vérifié qu il n y a pas de lacune importante en ce qui concerne la planification des urgences aux centrales nucléaires du Canada. Les titulaires de permis tiennent à jour et mettent en œuvre des plans d intervention en cas d urgence qui sont complets et bien documentés et qui sont régulièrement mis à l épreuve au moyen d exercices et de simulations dont les résultats sont évalués par les exploitants. Le Groupe de travail de la CCSN a aussi vérifié qu il n y a pas de lacune importante dans la planification des urgences nucléaires aux niveaux provincial et fédéral. Les plans d urgence provinciaux et fédéraux sont bien documentés et intégrés efficacement aux mesures de préparation et d intervention sur place en cas d urgence. Malgré ces mesures, il est possible d accroître leur efficacité en améliorant les installations et équipements d urgence qui sont en place, en particulier en officialisant tous les arrangements et accords portant sur le soutien d origine externe et en installant des systèmes fixes automatisés de surveillance radiologique de limites en temps réel disposant d une alimentation de secours appropriée. La planification des urgences nucléaires des provinces et du fédéral pourrait être renforcée en établissant un processus national officiel et transparent portant sur les plans et programmes d intervention hors site en cas d urgence nucléaire, ainsi que sur leur rendement, et en mettant en place des calendriers d exercices périodiques à échelle réelle. Amélioration du cadre réglementaire et du processus d autorisation Le Groupe de travail de la CCSN a effectué un examen détaillé du cadre réglementaire et processus de la CCSN et il conclut qu il n est pas nécessaire de réviser la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ni la structure du cadre réglementaire, en conséquence des leçons retenues de l accident de Fukushima Daiichi. Le cadre réglementaire canadien est solide et exhaustif, et il est appliqué efficacement à toute la gamme des états des centrales, y compris dans le cas des accidents graves. En particulier, le Groupe de travail de la CCSN remarque que la loi autorise la Commission à établir des catégories de permis et que la CCSN dispose de l autorité et de la souplesse requises pour modifier rapidement des permis afin d imposer des exigences additionnelles pour améliorer continuellement le rendement du secteur nucléaire sur le plan de la sûreté. Cet aspect est considéré comme une des forces du système canadien. Quoi qu il en soit, afin d étendre la gamme des instruments permettant une application efficiente du régime juridique, le Groupe de travail recommande que le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I soit modifié de manière à ce que des plans d intervention hors site en cas d urgence soient v9 exigés. Il recommande aussi que le Règlement sur la radioprotection soit modifié de manière qu il corresponde mieux aux documents d orientation internationaux et qu il décrive les exigences réglementaires requises pour prendre en compte de manière plus détaillée les dangers radiologiques pendant les diverses phases d une urgence nucléaire. En outre, le Groupe de travail de la CCSN recommande qu on améliore la supervision des centrales nucléaires en mettant en œuvre un processus de bilan périodique de la sûreté. Le cadre documentaire de la réglementation devrait être amélioré en mettant à jour des exigences et des attentes sélectionnées relatives aux accidents de dimensionnement et hors dimensionnement. Ces mises à jour garantiront que les leçons retenues sont intégrées au programme réglementaire de surveillance des réacteurs en exploitation et des nouvelles centrales. Conclusion d ensemble Le Groupe de travail de la CCSN conclut que les centrales nucléaires canadiennes sont sûres et que le risque qu elles posent pour la santé et la sécurité des Canadiens ou pour l environnement est très faible. Le personnel de la CCSN a aussi vérifié que les centrales nucléaires sont éloignées des limites des plaques tectoniques et que le danger qu un séisme majeur se produise à une centrale nucléaire canadienne est négligeable. Le Groupe de travail de la CCSN est persuadé que les améliorations recommandées dans le présent rapport amélioreront davantage la sûreté de l énergie nucléaire au Canada et réduiront le risque connexe à un niveau aussi faible que ce qui peut être obtenu de manière raisonnable et réalisable. Sous la supervision de la CCSN et de son personnel, les centrales nucléaires canadiennes ont été exploitées de manière sécuritaire depuis plus de 40 ans. Comme il a toujours été le cas, elles ne pourront être autorisées que si la CCSN est d avis qu elles continueront d être exploitées de manière sécuritaire. vi10 Table des matières Préface... i Remerciements... ii Sommaire... iii 1 Contexte Sommaire de l accident Tranches en fonctionnement Stockage du combustible usé Conséquences à l extérieur du site Intervention initiale de la CCSN Activation du Centre des mesures d urgence de la CCSN Demande réglementaire auprès des titulaires de permis Inspections des centrales nucléaires du Canada par la CCSN Groupe de travail de la CCSN Réaction internationale Examen des mandats des groupes de travail internationaux Premiers résultats des travaux des groupes de travail internationaux Comparaison des risques externes au Canada et au Japon Profil de risque de tsunami au Canada Carte des aléas sismiques au Canada Autres risques externes Examen de la sûreté des centrales nucléaires canadiennes Risques externes Accidents de dimensionnement Accidents hors dimensionnement Gestion des accidents graves Intervention d urgence Gestion des urgences nucléaires au Canada Titulaires de permis de centrale nucléaire Gouvernement du Canada Gouvernements provinciaux Parties intéressées internationales Constatations de l examen sur la gestion des urgences nucléaires au Canada Cadre et processus de réglementation de la CCSN Loi et règlements Permis, conditions de permis et ordres/ordonnances Documents d application de la réglementation et documents d orientation Autres parties du cadre de réglementation Conformité Processus Constatations de l examen relatives au cadre et aux processus de réglementation Répercussions sur la construction de nouvelles centrales Conclusion et recommandations Renforcer la défense en profondeur des réacteurs vii11 10.2 Améliorer l intervention d urgence Amélioration du cadre et des processus de réglementation Glossaire Documents de référence Annexe A Aperçu du réacteur CANDU... U 81 Annexe B Progression d un accident de perte de source froide Assèchement par ébullition dans le circuit secondaire Assèchement par ébullition dans le circuit primaire Assèchement du modérateur Assèchement par ébullition dans le bouclier caisson ou la voûte de calandre Défaillance du bouclier caisson et de la voûte de calandre Annexe C Leçons retenues par le Centre des mesures d urgence de la CCSN Contexte Méthodologie Principales observations Conclusion Annexe D Liens entrent les recommandations et les constatations détaillées du Rapport du Groupe de travail viii12 1 Contexte Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,0 2 a frappé la côte nord-est de l île principale du Japon. Il a été suivi d un tsunami dévastateur. Ensemble, le séisme et le tsunami ont laissé derrière eux environ morts ou disparus, un demi-million de résidences détruites ou endommagées et 560 km 2 de terres inondées. Les répercussions combinées du séisme et du tsunami sur la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ont provoqué l un des pires accidents nucléaires du monde. Au cours des heures et des jours qui ont suivi, les cœurs de trois des six réacteurs du site ont fondu et rejeté de la matière radioactive au-dessus de la région environnante et dans la mer. Après avoir initialement évalué le séisme au niveau 4 sur l échelle INES (Échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques) 3, les autorités japonaises ont ensuite relevé ce niveau à 7, soit le plus haut niveau de cette échelle. Une évaluation finale de la gravité et des causes de l incident sera produite seulement après la conclusion de toutes les enquêtes, ce qui devrait prendre plusieurs années. Les renseignements disponibles sont toutefois suffisants pour commencer le processus lié aux leçons retenues. Une des multiples mesures mises en œuvre par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en réaction à cet accident a été de former un groupe de travail pour étudier les leçons retenues de l accident de Fukushima Daiichi et leurs répercussions au Canada. Le présent rapport documente les constatations et recommandations du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima. Ce rapport fournit des renseignements de base sur les sujets suivants : sommaire de l accident (section 2) mesures canadiennes et internationales en réaction à l accident (sections 3 et 4) comparaison des dangers de séisme et d inondation au Japon et au Canada (section 5) Le rapport résume les constatations détaillées du Groupe de travail de la CCSN dans trois principaux domaines : capacité des centrales nucléaires du Canada de résister à des événements externes extrêmes, y compris un examen des réponses des titulaires de permis à la demande de la CCSN au sujet des leçons retenues (section 6) degré d adéquation des mesures que le Canada mettrait en œuvre en réaction à une urgence nucléaire majeure (section 7) degré d adéquation du cadre et des processus réglementaires du Canada, y compris les constatations relatives aux changements à apporter aux exigences réglementaires (section 8) Les implications des constatations de l étude du Groupe de travail au sujet de la construction de nouveaux réacteurs au Canada sont discutées à la section 9. Les constatations et recommandations résultant de cet examen sont présentées à la section La magnitude des séismes est mesurée sur l Échelle de moment sismique (dont les valeurs sont très semblables à celles de l ancienne échelle de Richter). Cette échelle est basée sur l énergie libérée par un tremblement de terre. Une augmentation de 1 sur cette échelle correspond à la multiplication par 32 de l énergie libérée. 3 L échelle INES a été élaborée par l Agence internationale de l énergie atomique. On trouve plus de renseignements à 113 L Annexe A présente un aperçu des réacteurs CANDU (réacteur canadien à deutérium-uranium) qui met en valeur les caractéristiques importantes en cas d accident avec perte d alimentation électrique. 2 Sommaire de l accident Le 11 mars 2011, à 14 h 46, heure locale, un séisme de magnitude 9,0 s est produit au large de la côte nord-est du Japon, à environ 175 km de la centrale de Fukushima Daiichi. Il s agissait d un des séismes les plus puissants enregistrés, déplaçant des parties du Japon de 3 m vers l est et modifiant légèrement la vitesse de rotation de la Terre. L accélération maximale du sol 4 à Fukushima Daiichi a atteint 0,56 g, valeur mesurée dans la tranche 2, et elle dépassait d environ 25 % la valeur de dimensionnement de conception de la centrale (soit 25 % de plus que l accélération du sol à laquelle la centrale est conçue pour résister). La figure 2-1 montre l emplacement de l épicentre et des centrales nucléaires. La Compagnie d électricité de Tokyo (Tokyo Electric Power Company ou TEPCO) exploite la centrale de Fukushima Daiichi. Bien que d autres réacteurs de la côte est du Japon aient été touchés par le séisme et le tsunami, seules les tranches 1 à 4 de Fukushima Daiichi ont subi des dommages sérieux. Le présent rapport ne porte que sur ces tranches, car le refroidissement des autres tranches a été maintenu. 4 L accélération du sol est une mesure de l intensité du mouvement du sol causé par un tremblement de terre et elle est importante pour comprendre les effets sur les structures bâties. Elle est habituellement exprimée en multiples de l accélération causée par la gravité, en g. L accélération du sol à un emplacement donné est fonction de la magnitude de l événement et de la distance de ce dernier de l épicentre. 214 Figure 2-1 Carte sismique montrant l emplacement des centrales nucléaires Les tranches 1, 2 et 3 fonctionnaient à pleine puissance et les tranches 4, 5 et 6 étaient déjà à l arrêt pour des activités de maintenance planifiée. Les tranches en fonctionnement se sont arrêtées automatiquement, tel que prévu, lorsque le séisme s est produit. En même temps, toute l alimentation externe de la centrale a été coupée. Les génératrices diesel d urgence ont alors démarré automatiquement tel que prévu et ont alimenté les équipements électriques essentiels. Puis, 41 minutes après le séisme, une série de vagues de tsunami ont frappé la centrale. Elles étaient beaucoup plus hautes que prévu lors de la conception de la centrale et elles ont submergé la majorité des équipements qui se trouvent à une faible hauteur. La conception initiale de la centrale était basée sur une valeur maximale de tsunami de 3,1 m, hauteur qui avait été révisée à 5,6 m ultérieurement. Les vagues de tsunami les plus hautes qui ont frappé les réacteurs de Fukushima ont été estimées entre 14 et 15 m sur terre. Il est important de faire une distinction entre la hauteur des vagues en mer et la hauteur que les vagues atteignent sur terre lorsqu elles déferlent. Ces dernières peuvent être sensiblement plus grandes qu en mer et leur hauteur est fonction du relief du sol. Moins de 54 minutes après le séisme, le tsunami avait entraîné l arrêt de toutes les génératrices diesel d urgence et inondé l appareillage de commutation électrique. Les tranches 1 à 4 comportaient deux génératrices diesel d urgence refroidies à l air qui ont échappé à l inondation. On ne sait pas si elles étaient en état de marche, mais elles n auraient pas pu être utilisées parce que les appareillages de commutation électrique avaient été inondés. Les tranches 1 à 4 ne conservaient alors que leur alimentation à batteries. 315 2.1 Tranches en fonctionnement La figure 2-2 montre le montage général d un réacteur à eau bouillante du type qu on trouve à Fukushima Daiichi. Figure 2-2 Écorché d un confinement de type 1 d un réacteur à eau bouillante Enceinte de confinement secondaire Piscine de stockage du combustible usé Enceinte de confinement d acier Cuve du réacteur Enceinte de confinement primaire Bassin (tore) de suppression de pression (partie du confinement primaire) Chaque tranche contient un réacteur. Les éléments de combustible du réacteur sont constitués de pastilles de dioxyde d uranium placées dans un tube de zircaloy long d environ 4 m. Les éléments de combustible sont groupés en grappes de 8 tubes par 8 tubes placées verticalement dans le cœur du réacteur. Le cœur est dans la partie inférieure de la cuve sous pression du réacteur. La cuve sous pression 5 se trouve dans l enceinte de confinement primaire, en acier, composée d un puits sec (à l intérieur de la limite marquée en jaune dans la figure) et d un bassin de suppression de pression ou «puits humide». Le bassin de suppression est partiellement rempli d eau froide et son rôle est de condenser la vapeur provenant du réacteur lorsqu elle ne peut plus être envoyée à la turbine (par exemple après un accident). Le combustible usé provenant du réacteur est stocké dans la piscine de stockage de combustible usé qui se trouve à un emplacement élevé dans l enceinte de confinement secondaire. L enceinte de confinement secondaire n est pas pourvue d une capacité de rétention de la pression. 5 La cuve sous pression du réacteur est un grand contenant d acier qui contient le cœur du réacteur et qui est remplie du caloporteur du réacteur. 416 La description suivante s applique de manière générique à chacune des tranches 1, 2 et 3 qui fonctionnaient au moment du séisme. La chronologie des événements a varié d une tranche à l autre, mais l ensemble de l évolution de la situation était semblable pour les trois tranches. Lorsque l alimentation électrique par courant alternatif (c.a.) a été interrompue, des pompes entraînées par des turbines à vapeur ont été utilisées dans les tranches 2 et 3 afin de maintenir le refroidissement. Ces pompes sont alimentées par la vapeur produite par le réacteur et elles rejettent la chaleur dans le bassin de suppression de pression. Le refroidissement du cœur d un réacteur doit être maintenu même après l arrêt parce que le combustible continue de produire de la chaleur, connue comme chaleur de désintégration 6. Au bout de plusieurs heures, les batteries étaient épuisées (ou les pompes de refroidissement étaient tombées en panne) et tous les moyens de refroidissement du réacteur ont cessé de fonctionner. La tranche 1 est d une conception légèrement plus vieille et elle ne comporte pas de pompe à vapeur. Le refroidissement de la tranche 1 a ainsi été interrompu presque immédiatement après le tsunami. Sans refroidissement adéquat, la pression a commencé à augmenter rapidement dans le réacteur et les soupapes de surpression de la cuve sous pression du réacteur se sont ouvertes pour évacuer la vapeur excédentaire 7 dans le bassin de suppression de pression qui se trouve dans le bas du confinement primaire. Comme la vapeur était évacuée de la cuve sous pression du réacteur sans être remplacée, l intérieur du cœur a commencé à se dessécher par ébullition. À un certain point, le cœur a commencé à se découvrir et le combustible a rapidement commencé à surchauffer. Alors que la température du combustible augmentait, ce dernier a commencé à se détériorer, tout d abord en libérant des produits gazeux de fission puis, progressivement, les produits de fission moins volatiles. Lorsque la température des gaines de combustible a dépassé 1200 C, la réaction du matériau des gaines, le zircaloy, avec la vapeur a rapidement accéléré et s est mise à produire de l oxyde de zirconium, de l hydrogène et une grande quantité de chaleur. Le cœur a commencé à perdre son intégrité structurale et à fondre 8. L atmosphère présente dans la cuve sous pression du réacteur était un mélange de vapeur, d hydrogène et de produits de fission. Ce mélange a été évacué dans le bassin de suppression de pression, d où il a atteint l enceinte de confinement primaire. Comme l enceinte de confinement primaire avait été, conformément à sa conception, remplie au moyen d azote, l hydrogène ne pouvait pas s allumer ou exploser en raison du manque d oxygène. L eau froide dans le bassin de suppression de pression a absorbé l énergie de la vapeur évacuée par le réacteur, ce qui a stabilisé la pression dans l enceinte de confinement primaire pendant les premières heures de l accident. Cependant, comme aucune chaleur n était évacuée de l enceinte de confinement primaire, le bassin de suppression de pression a commencé à s échauffer, ce qui lui a fait perdre progressivement son efficacité. La pression dans l enceinte de confinement primaire a alors commencé à augmenter. En raison de l accumulation de pression, l enceinte de confinement risquait de défaillir, ce qui aurait provoqué un rejet incontrôlé de matières radioactives. Pour éviter cette défaillance, l exploitant à ouvert les vannes pour évacuer les gaz de 6 La chaleur de désintégration est produite par la désintégration de la matière radioactive du combustible. Dans un réacteur représentatif, la température de désintégration diminue d environ 7 % immédiatement après l arrêt de la réaction de fission, s abaisse jusqu à 1 % au bout d environ 5 heures, pour atteindre 0,5 % au bout d une journée. 7 L évacuation des gaz (éventage) est le processus par lequel on évacue les gaz non voulus ou excédentaires d un dispositif fermé, que ce soit automatiquement au moyen de soupape de surpression ou manuellement au moyen de vannes d évacuation qui sont ouvertes par un opérateur. 8 Les gaines de zircaloy du combustible fondent à environ 1760 C. Les pastilles de combustible fondent à environ 2760 C. 517 l enceinte primaire. L hydrogène présent dans les gaz évacués a formé un mélange explosif avec l air présent dans l enceinte de confinement secondaire, ce qui a provoqué les explosions qui ont endommagé les bâtiments de l enceinte de confinement secondaire et peut-être aussi d autres équipements. Le tableau 2.1 présente la chronologie approximative des événements. Tableau 2.1 Chronologie approximative des événements (en heures) Événement Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Notes Séisme 0,0 0,0 0,0 Les réacteurs sont tous arrêtés et stables Tsunami : interruption de l alimentation c.a. Interruption du refroidissement principal du cœur et du refroidissement auxiliaire Augmentation de la radioactivité mesurée Cœur du réacteur découvert Le combustible entre en fusion Défaillance de la cuve sous pression du réacteur Début de l éventage du confinement 0,9 0,9 0,9 Les génératrices diesel sont rendues inutilisables par le tsunami ~1,9 70,7 36,0 Interruption de l alimentation par batteries des tranches 1 et 3 Défaillance de la pompe de la tranche 2 3,1 Début possible de la surchauffe du cœur ~2,5 ~75 ~40 D après les calculs effectués après l accident ~4,5 ~77 ~42 D après les calculs effectués après l accident ~10 ~109 ~66 D après les calculs effectués après l accident ~20,0 ~44,2 41,9 Données incertaines rapports contradictoires Début de l injection d eau 24,1 73,8 42,7 De l eau douce ou de l eau de mer sont injectées dans la cuve sous pression des réacteurs pour rétablir l inventaire perdu Explosion d hydrogène 24,8 87,4 68,3 Dans les tranches 1 et 3, dans le secteur de l étage technique Dans la tranche 2, dans l enceinte de confinement secondaire Les données ci-dessus sont basées sur des renseignements contenus dans le document Report of the Japanese Government to the IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety [1] et elles sont complétées par d autres sources. La chronologie est établie en heures à partir du séisme. L heure exacte de certains événements est incertaine; toutefois, on estime que cette séquence d événements est juste dans son ensemble. 618 L heure à laquelle le cœur a commencé à subir des dommages est très incertaine. Malgré tout, la production d hydrogène à grande échelle indique clairement que l assèchement du cœur et les dommages subséquents touchant la tranche 1 se sont produits dans les 24 heures suivant le séisme. Le début des dommages du cœur des tranches 2 et 3 a eu lieu beaucoup plus tard. Les efforts de refroidissement au moyen d eau de mer ont vraisemblablement réussi à retarder et à réduire les dommages touchant le cœur de ces réacteurs et la défaillance de la cuve sous pression des réacteurs. Près de 48 heures après le séisme, les taux de rayonnement relevés ont forcé le personnel exploitant à évacuer la salle de commande principale. Par la suite, il n a été possible de pénétrer dans la salle que pour de courtes périodes. Après les premiers jours de l accident, pendant lesquels les dommages se sont aggravés et la compagnie exploitante s est efforcée de reprendre la maîtrise, a suivi une longue période de rétablissement graduel. Les alimentations en eau et en électricité ont été rétablies lentement. Par contre, les niveaux de rayonnement élevé et les dommages étendus ont entravé les travaux. Les gaz ont été évacués périodiquement pour empêcher la surpression dans les enceintes de confinement. De l eau hautement radioactive s est accumulée dans les salles les plus basses et a également fui ou a été rejetée dans l océan Pacifique. Les réacteurs endommagés sont alors refroidis par injection d eau récupérée dans les enceintes de confinement ou les sous-sols des bâtiments. L eau est refroidie et elle passe dans des équipements de nettoyage qui retire les matières radioactives et le sel. Ce processus se poursuivra pendant plusieurs mois selon le plan de rétablissement de TEPCO [2]. 2.2 Stockage du combustible usé Le combustible usé rejeté d un réacteur du type de Fukushima est initialement stocké dans la piscine de stockage de combustible usé associé à cette tranche. La piscine de stockage de combustible usé se trouve à la hauteur de la partie supérieure de l enceinte de confinement secondaire et à l extérieur de l enceinte de confinement primaire (voir figure 2-2). Le combustible usé est refroidi dans la piscine de stockage de combustible usé pendant au moins 18 mois et elle peut ensuite être déplacée à la piscine de stockage de combustible usé partagée. La piscine de stockage de combustible usé partagée contenait assemblages de combustible au moment de l accident. Bien que la piscine de stockage de combustible usé partagée n ait pas été refroidie activement pendant 13 jours, sa température n a augmenté que de quelques degrés et elle n a posé aucune inquiétude sur le plan de la sécurité. Le refroidissement a ensuite été rétabli. Après un séjour d au moins cinq ans dans la piscine de stockage de combustible usé partagée, les assemblages peuvent être transférés au stockage à sec. Sur les lieux, il y avait 408 assemblages en stockage à sec dans des châteaux blindés et ils n ont pas été touchés par le séisme et le tsunami. L inventaire des assemblages de combustible dans la piscine de stockage de combustible usé des tranches 1 à 4 est indiqué dans le tableau19 Tableau 2.2 Inventaires dans les piscine de stockage de combustible usé (assemblages de combustible) Tranche Combustible dans le réacteur Combustible usé dans la piscine Nouveau combustible dans la piscine Le combustible dans les piscines de stockage de combustible usé individuelles des réacteurs est devenu une source d inquiétude après l accident parce que leur refroidissement actif a été interrompu. Toutefois, en l absence de fuites, il y avait une quantité d eau suffisante pour assurer le refroidissement du combustible pendant quelques journées. La charge thermique dans la tranche 4 était élevée parce qu on avait récemment déchargé tout le combustible de son cœur dans la piscine. Après l explosion qui s est produite dans la tranche 4 le 15 mars, les autorités japonaises se sont inquiétées du fait que la piscine pouvait présenter des fuites, ce qui pourrait exposer le combustible, entraînant comme conséquence une surchauffe et la production d hydrogène. À l heure actuelle, elles croient plutôt que l explosion a été causée par l infiltration d hydrogène par l intermédiaire de canalisations provenant de la tranche 3. La présence de produits de fission dans la piscine de stockage de combustible usé de la tranche 4 signifie que des défaillances des assemblages de combustible ont pu se produire, mais la majorité des assemblages de combustible ne sont pas endommagés. En mai, les autorités japonaises ont craint que le séisme, les répliques répétées et l explosion qui s est produite dans la tranche 4 puissent avoir fragilisé la structure de béton du bâtiment qui contient la piscine de stockage de combustible usé. Pour répondre à cette crainte, on a construit une structure de soutien de béton et d acier sous la piscine de stockage de combustible usé de la tranche Conséquences à l extérieur du site Des rejets importants de matière radioactive dans l atmosphère ont commencé lorsque les gaz ont été évacués des enceintes de confinement des réacteurs, au bout d environ 20 heures après le séisme dans le cas de la tranche 1 et de plus de 40 heures dans le cas des tranches 2 et 3. Des rejets majeurs ont commencé le 15 mars (4 jours après le séisme). Une zone d évacuation de 20 km avait déjà été établie. La figure 2-3 montre les valeurs de rayonnements mesurées à divers emplacements dans la préfecture de Fukushima. Aux fins de comparaison, le Comité scientifique des Nations Unies pour l étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) [3] affirme que le niveau de rayonnement naturel de fond à l échelle de la planète atteint habituellement de 1 à 13 msv/an (0,1 à 1,5 μsv/h), pour une moyenne de 2,4 msv/an (environ 0,3 μsv/h). La figure montre que les niveaux de rayonnement redescendent vers des niveaux de fond normaux même s ils demeurent plus élevés qu avant l accident. 820 Figure 2-3 Mesures de rayonnements dans la préfecture de Fukushima Rayonnements mesurés à divers emplacements de la préfecture de Fukushima (14 mars au 28 juin) Unités : μsv/hr Avril Mai Les autorités japonaises ont accentué les mesures de protection appliquées autour de la centrale de Fukushima Daiichi à mesure que l accident s aggravait et que les rejets de matière radioactive augmentaient. Au cours des premiers jours et même des semaines après l accident, le principal risque résidait dans l iode radioactif (iode 131 ayant une période radioactive de 8 jours). Le 11 mars (jour 1), à 21 h 23, heure locale (6,6 heures après le séisme), les autorités ont établi une zone d évacuation d un rayon de 3 km et une zone dans laquelle la population devrait se mettre à l abri d un rayon de 10 km. Le lendemain, elles ont étendu la zone d évacuation à 20 km 9 Montrer encore
Cadre de référence Groupe de travail de la CCSN Examen de l événement nucléaire au Japon : Répercussions sur les centrales nucléaires canadiennes Objet L objectif général consiste à évaluer les répercussions Plus en détail Plan d action du personnel de la CCSN concernant les recommandations du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima INFO-0828
Plan d action du personnel de la CCSN concernant les recommandations du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima INFO-0828 Décembre 2011 Plan d action du personnel de la CCSN concernant les recommandations Plus en détail Levée du point d arrêt lié au permis de la centrale nucléaire de Pickering d Ontario Power Generation
Levée du point d arrêt lié au permis de la centrale nucléaire de Pickering d Ontario Power Generation Présentation au Comité de la santé nucléaire de Durham Le 14 novembre 2014 Miguel Santini Directeur, Plus en détail Conduite de l exploitation : Gestion des accidents : Programmes de gestion des accidents graves touchant les réacteurs nucléaires REGDOC-2.3.
Conduite de l exploitation : Gestion des accidents : Programmes de gestion des accidents graves touchant les réacteurs nucléaires REGDOC-2.3.2 Septembre 2013 Gestion des accidents : Programmes de gestion Plus en détail Rapport national du Canada pour la deuxième réunion extraordinaire de la Convention sur la sûreté nucléaire
Rapport national du Canada pour la deuxième réunion extraordinaire de la Convention sur la sûreté nucléaire Rapport national du Canada Mai 2012 Rapport national du Canada pour la deuxième réunion extraordinaire Plus en détail The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.1
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.1 L incident de Fukushima Daiichi 1. Conception de l installation 3. Rejets radioactifs 4. Piscines de désactivation 5. Sources d information Plus en détail Groupe des pays exploitants de RELP Application des leçons tirées de l accident de Fukushima à la technologie CANDU
Quelques clés pour comprendre ce qui se passe actuellement à la centrale de fukushima au japon Cédric RAY, IPNL Nathalie MONCOFFRE, IPNL Henri SUREAU, IDE Radioactivité 10 T N / 1024 Fission et réaction Plus en détail Protection de l environnement : Politiques, programmes et procédures de protection de l environnement REGDOC-2.9.1
Protection de l environnement : Politiques, programmes et procédures de REGDOC-2.9.1 Septembre 2013 Protection de l environnement : Politiques, programmes et procédures de protection de l environnement Plus en détail Tableau A. S 294 Modifications proposées et justification. Page 1 de 23
Tableau A. S 294 Modifications proposées et justification S-294 Préface S.O. Préface Ce document d application de la réglementation énonce les exigences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire Plus en détail Diffusion de l information Conformité et application de la loi : Sanctions administratives pécuniaires REGDOC-3.5.2
Diffusion de l information Conformité et application de la loi : Sanctions administratives pécuniaires REGDOC-3.5.2 Mars 2014 Conformité et application de la loi : Document d application de la réglementation Plus en détail LA PRÉVENTION DES RISQUES SUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES D EDF
LA PRÉVENTION DES RISQUES SUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES D EDF L exploitation d une centrale nucléaire nécessite l utilisation d uranium dont la fission libère de l énergie et crée de la radioactivité. Appelés Plus en détail La Commission. canadienne de sûreté nucléaire Présentation à la Conférence nationale sur l assurance au Canada. suretenucleaire.gc.
La Commission Terry Jamieson Vice-président, Direction générale du soutien technique Commission canadienne de sûreté nucléaire Le 23 septembre 2014 canadienne de sûreté nucléaire Présentation à la Conférence Plus en détail Conséquences radiologiques et dosimétriques en cas d accident nucléaire : prise en compte dans la démarche de sûreté et enjeux de protection
Conséquences radiologiques et dosimétriques en cas d accident nucléaire : prise en compte dans la démarche de sûreté et enjeux de protection 9 juin 2010 / UIC Paris Présenté par E. COGEZ, IRSN Contexte Plus en détail GUIDE D APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
GUIDE D APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION Élaboration de politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration Plus en détail La perte des systèmes de refroidissement La perte des alimentations électriques
La perte des systèmes de refroidissement La perte des alimentations électriques Séminaire IRSN / ANCCLI du 14 septembre 2011 Pascal QUENTIN IRSN - Direction de la sûreté des réacteurs 1 Trois fonctions Plus en détail Compte rendu sur l état de préparation de la CCSN en vue de réglementer des projets proposant l utilisation de petits réacteurs modulaires (PRM)
Compte rendu sur l état de préparation de la CCSN en vue de réglementer des projets proposant l utilisation de petits réacteurs modulaires (PRM) K. Lee et M. de Vos Groupe de travail de la CCSN sur les Plus en détail Maintenir les expositions et les doses au «niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (ALARA)»
GUIDE D APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION Maintenir les expositions et les doses au «niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (ALARA)» G-129, RÉVISION 1 Octobre 2004 DOCUMENTS Plus en détail 27 mars 2014, Vienne
27 mars 2014, Vienne Aperçu de la présentation du Canada 3 Introduction Faits saillants du rapport du Canada Mise en œuvre des leçons retenues de Fukushima Harmonisation avec le plan d action de l AIEA Plus en détail Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et Plus en détail 1 ROLE ET DESCRIPTION DES DIESELS D ULTIME SECOURS
Fontenay-aux-Roses, le 9 juillet 2014 Monsieur le président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis/IRSN N 2014-00265 Objet : Réacteurs électronucléaires EDF - Réacteur EPR de Flamanville 3 Conception détaillée Plus en détail Évaluation intégrée en matière de sûreté des centrales nucléaires au Canada par le personnel de la CCSN pour 2013
Évaluation intégrée en matière de sûreté des centrales nucléaires au Canada par le personnel de la CCSN pour 2013 juin 2014 au Canada par le personnel de la CCSN pour 2013 Commission canadienne de sûreté Plus en détail Comité scientifique de l ANCCLI
Comité scientifique de l ANCCLI Suivi des visites décennales des installations nucléaires de base et implication dans le suivi de leur fonctionnement Guide méthodologique à l intention des commissions Plus en détail Accidents nucléaires De Three Mile Island à Fukushima
FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS EN GÉOGRAPHIE DU CYCLE D'ORIENTATION SUR LA THÉMATIQUE DU NUCLÉAIRE Accidents nucléaires De Three Mile Island à Fukushima Walter Wildi FACULTE DES SCIENCES, UNVERSITE Plus en détail Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Demande relative à la construction de la phase II de l installation de gestion Plus en détail PROTOCOLE D ENTENTE ENTRE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE. (représentée par le président) LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
A lire attentivement et à conserver Que faire en cas d accident sur le site FBFC de Romans? FBFC Romans fabrique des combustibles nucléaires. La Franco-Belge de Fabrication de Combustible (FBFC) est intégrée Plus en détail LE SECTEUR DE L ÉNERGIE NUCLÉAIRE AU CANADA OÙ ALLONS-NOUS?
LE SECTEUR DE L ÉNERGIE NUCLÉAIRE AU CANADA OÙ ALLONS-NOUS? RÉSUMÉ DU RAPPORT Le Forum des politiques publiques est un organisme indépendant, sans but lucratif, qui s efforce de promouvoir l excellence Plus en détail Formulaire de demande de permis pour l entretien d équipement réglementé de catégorie II
Partie A Demandeur A1 Type de demande Formulaire de demande de permis pour l entretien d équipement réglementé de catégorie II La partie A doit être remplie pour tous les types de demande de permis. Nouveau Plus en détail Canada. a l'egard de. Compte renqu des deliberations, y compris les motifs de decision. .Demandeur. Energia atomique du Canada limitee.
Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de.sorete nucleaire Compte renqu des deliberations, y compris les motifs de decision a l'egard de.demandeur Energia atomique du Canada limitee Ob Plus en détail PROTECTION EN CAS D URGENCE DANS L ENVIRONNEMENT DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE CATTENOM
PROTECTION EN CAS D URGENCE DANS L ENVIRONNEMENT DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE CATTENOM Informations pour la population de Rhénanie-Palatinat Editeur: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Willy- Brandt- Plus en détail Centrale Nucléaire Nuclear Power Plant
Université Ibn Tofail Faculté des Sciences-kénitra Master Techniques Nucléaires et Radioprotection Centrale Nucléaire Nuclear Power Plant Réalisé par YOUNES MEHDAOUI Responsable du Master : Pr. Oum Keltoum Plus en détail Évaluation intégrée en matière de sûreté des centrales nucléaires au Canada par le personnel de la CCSN pour 2012
Évaluation intégrée en matière de sûreté des centrales nucléaires au Canada par le personnel de la CCSN pour 2012 Septembre 2013 au Canada par le personnel de la CCSN pour 2012 Ministre de Travaux publics Plus en détail Traduction du courrier de la Ministre-Présidente de Rhénanie-Palatinat du 31 mars 2014 à M. Joachim MERTES, Président du Landtag
Traduction du courrier de la Ministre-Présidente de Rhénanie-Palatinat du 31 mars 2014 à M. Joachim MERTES, Président du Landtag Monsieur le Président du Landtag, Conformément à la procédure convenue entre Plus en détail Annexe 13 Réexamens de sûreté et visites décennales des réacteus à eau sous pression
Annexe 13 Réexamens de sûreté et visites décennales des réacteus à eau sous pression 10 juin 2011 Réexamens de sûreté et visites décennales (VD) Sur le plan réglementaire, il n y a pas en France de limitation Plus en détail Conception, essais et rendement des appareils d exposition RD/GD-352
Conception, essais et rendement des appareils d exposition RD/GD-352 Janvier 2012 RD/GD-352, Conception, essais et rendement des appareils d exposition Conception, essais et rendement des appareils d exposition Plus en détail Rapport sur l application de la Loi sur les carburants de remplacement
Rapport sur l application de la Loi sur les carburants de remplacement Exercice 2009-2010 Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le président du Conseil du Trésor, 2010 N o de catalogue Plus en détail NORME D APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
NORME D APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION Politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d'uranium Plus en détail Directives d intervention en cas d alarme de portiques de détection des rayonnements
Directives d intervention en cas d alarme de portiques de détection des rayonnements de portiques de détection des rayonnements Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2011 Numéro Plus en détail SRP-2.01-EIS-11NNNN-001.4
APPROUVÉ POUR UTILISATION INTERNE Rév. 001 Dossier n o 2.01 E-Docs n o 3407098 PROCÉDURES D EXAMEN POUR LE PERSONNEL : Énoncé des incidences environnementales (EIE) présenté par un promoteur au sujet d Plus en détail Accident de la centrale nucléaire Fukushima Dai-Ichi - Décontamination et gestion des déchets - Point de la situation en mars 2015
MÉMOIRE POUR LA COMMISSION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE (CCSN) À L ÉGARD DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS D EXPLOITATION DU RÉACTEUR NUCLÉAIRE DE PUISSANCE DE LA CENTRALE DE GENTILLY - 2 MARS 2011 Avant Plus en détail Les conséquences sanitaires de l accident de Fukushima Dai-ichi : point de situation en février 2012
Les conséquences sanitaires de l accident de Fukushima Dai-ichi : point de situation en février 2012 Faire avancer la sûreté nucléaire Jean-René Jourdain Paris, 28 février 2012 Comment évaluer les conséquences Plus en détail y compris les motifs de decision
Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de surete nucleaire Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision A I'egard de Demandeur Energie Nouveau-Brunswick Objet Demande Plus en détail Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Bruce Power Inc. Objet Demande de modification des permis d exploitation des centrales nucléaires Bruce-A et Bruce-B Plus en détail Un meilleur débit d air, une consommation d énergie réduite, des coûts inférieurs
Un meilleur débit d air, une consommation d énergie réduite, des coûts inférieurs L amélioration des hottes présente de grands avantages pour le bâtiment M-12 du Conseil national de recherches Canada Les Plus en détail 5 mars 2013. Note d information
5 mars 2013 Note d information Bilan des incidents de transport de matières radioactives à usage civil : l IRSN tire les enseignements des événements déclarés entre 1999 et 2011 Quelque 900 000 colis de Plus en détail Les Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) sur le parc nucléaire d EDF. Eric MAUCORT Directeur Délégué Production Nucléaire
Les Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) sur le parc nucléaire d EDF Eric MAUCORT Directeur Délégué Production Nucléaire Fukushima: des interrogations légitimes Les causes de l accident Un tsunami Plus en détail GUIDE DE LA RÉGLEMENTATION
GUIDE DE LA RÉGLEMENTATION Formation en radioprotection des travailleurs exécutant des activités autorisées avec des substances nucléaires et des appareils à rayonnement, dans des installations nucléaires Plus en détail Directives d intervention en cas d alarme de portiques de détection des rayonnements
Directives d intervention en cas d alarme de portiques de détection des rayonnements de portiques de détection des rayonnements Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2011 Numéro Plus en détail CONTRÔLE ET PILOTAGE DES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION
CONTRÔLE ET PILOTAGE DES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION Une réaction en chaîne s entretient dans un réacteur nucléaire par la succession de fissions de noyaux qui libèrent à leur tour des neutrons. Mais Plus en détail Association canadienne de radioprotection PROFIL DES COMPÉTENCES FONDAMENTALES
Association canadienne de radioprotection Reconnaissance et agrément professionnels PROFIL DES COMPÉTENCES FONDAMENTALES Préparé par : Révisé par : Gary Wilson B.Sc., RTNM, MEd. Comité des professionnels Plus en détail Rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l étude des effets des rayonnements ionisants
Nations Unies Rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l étude des effets des rayonnements ionisants Soixante et unième session (21-25 juillet 2014) Assemblée générale Documents officiels Plus en détail RAPPORT D ENQUÊTE DE PIPELINE P05H0061 DÉFAILLANCE D UN AUTOMATE PROGRAMMABLE
RAPPORT D ENQUÊTE DE PIPELINE P05H0061 DÉFAILLANCE D UN AUTOMATE PROGRAMMABLE FOOTHILLS PIPE LINES LTD. STATION DE DÉCOMPRESSION/RECOMPRESSION BP CANADA ENERGY COMPANY INSTALLATION DE TRAITEMENT DES LIQUIDES Plus en détail Procès-verbal de la réunion de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tenue le 4 février 2015
Procès-verbal de la réunion de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tenue le 4 février 2015 Edocs PDF: 4723944 Le 4 février 2015 Procès-verbal de la réunion de la Commission canadienne Plus en détail Une technologie d avenir. Moteurs diesel Volvo équipés de la technologie SCR
Une technologie d avenir Moteurs diesel Volvo équipés de la technologie SCR Faibles émissions. Faible consommation. Haute fiabilité. Au cours des années à venir, l Union européenne prévoit d introduire Plus en détail Chapitre. Commission canadienne de sûreté nucléaire La réglementation des centrales nucléaires
Chapitre Commission canadienne de sûreté nucléaire La réglementation des centrales nucléaires Tous les travaux de vérification dont traite le présent chapitre ont été menés conformément aux normes pour Plus en détail Protocole d identification, d enquête et de gestion des risques pour la santé
Protocole d identification, d enquête et de gestion des risques pour la santé Préambule Les Normes de santé publique de l Ontario (normes) sont publiées par le ministère de la Santé et des Soins de longue Plus en détail Plan de mesures d urgence (PMU) : une obligation?
Plan de mesures d urgence (PMU) : une obligation? Plan de la présentation Qu est-ce qu un PMU? Est-ce obligatoire d avoir un PMU? Étapes de réalisation d un PMU? Organisation et détermination des dangers Plus en détail Lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux du Comité des utilisations pacifiques de l espace extra-atmosphérique
Lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux du Comité des utilisations pacifiques de l espace extra-atmosphérique A. Historique 1. Depuis que le Comité des utilisations pacifiques de Plus en détail Synthèse du rapport de l IRSN sur l examen de la démarche de classement de sûreté du réacteur EPR de Flamanville
29 Avril 2014 Synthèse du rapport de l IRSN sur l examen de la démarche de classement de sûreté du réacteur EPR de Flamanville Contexte Le classement de sûreté constitue la démarche formalisée et structurée Plus en détail Le code INF et les navires spécialisés
WNTI W O R L D N U C L E A R T R A N S P O RT I N S T I T U T E BROCHURE Le code INF et les navires spécialisés Dédié au transport sûr, efficace et fiable des matières radioactives Le code INF et les Plus en détail GUIDE D APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
GUIDE D APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION G-121 LA RADIOPROTECTION DANS LES ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET DE RECHERCHE Publie par la Commission de controle de l'energie atomique Mai 2000 Commission Plus en détail Canada. Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision. A I'egard de
Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de soretenucleaire Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision A I'egard de Objet Demande visant a modifier Ie permis d'exploitation Plus en détail Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications 2009-2010 Rapport sur les plans et les priorités L honorable Peter Gordon MacKay, C.P., député Ministre de la Défense nationale TABLE Plus en détail Rapport national du Canada pour la Convention sur la sûreté nucléaire
Rapport national du Canada pour la Convention sur la sûreté nucléaire Quatrième Rapport Septembre 2007 Rapport national du Canada pour la Convention sur la sûreté nucléaire Quatrième Rapport Ministre des Plus en détail Élaboration et mise en œuvre de normes de décontamination pour le complexe de grillage à la mine Giant, Yellowknife, T.N.-O.
Élaboration et mise en œuvre de normes de décontamination pour le complexe de grillage à la mine Giant, Yellowknife, T.N.-O. Cathy Corrigan AECOM Richard Mathieson Golder Associates Ltée. Gordon Woollett Plus en détail Michael Binder, président
Commission canadienne de sûreté nucléaire Canadian Nuclear Safety Commission Présentation donnée à la Conférence et la foire commerciale 2014 de l Association nucléaire canadienne Michael Binder, président Plus en détail Sécurité financière et estimation révisée des coûts du cycle de vie de la Gestion adaptative progressive
Document d information 2013 Document d information 2013 Sécurité financière et estimation révisée des coûts du cycle de vie de la Gestion adaptative progressive En 2007, le gouvernement du Canada s est Plus en détail Canada. a I'egard de. Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision. Energie atomique du Canada limitee. Objet
Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de sorete nucleaire Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision a I'egard de Energie atomique du Canada limitee Objet Demande Plus en détail Le site et ses installations
CARTE D IDENTITE Site de Chinon Actualisée au 13/07/2012 Le site et ses installations Situation géographique et économique Le centre nucléaire de production d électricité (CNPE) de Chinon s étend sur 155 Plus en détail ABB et le secteur de l aluminium primaire De la mine au marché
ABB et le secteur de l aluminium primaire De la mine au marché Efficacité, disponibilité, productivité et profits Les producteurs d aluminium sont aujourd hui confrontés à des défis de taille : exigences Plus en détail L Autorité de sûreté nucléaire et Evaluation du niveau de sûreté du site d AREVA FBFC par l ASN
L Autorité de sûreté nucléaire et Evaluation du niveau de sûreté du site d AREVA FBFC par l ASN Commission locale d information de FBFC du 6 juin 214 1 L Autorité de sûreté nucléaire DIVISION DE LYON Une Plus en détail agissons ensemble Octobre 2013 Fiche d information sur la gestion des risques d accidents industriels majeurs
Fiche d information sur la gestion des risques d accidents industriels majeurs Octobre 2013 Scénarios impliquant un produit toxique : Ammoniac La Brasserie Labatt du Canada, Montréal (Québec) Partenaire Plus en détail Guide de présentation d une demande de permis Radiothérapie RD/GD-120
Guide de présentation d une demande de permis Radiothérapie RD/GD-120 Novembre 2010 Guide de présentation d'une demande de permis - Radiothérapie RD/GD-120 Publié par la Commission canadienne de sûreté Plus en détail SRP-2.01-SP-11NNNN-008
APPROUVÉ POUR UTILISATION INTERNE Rév. 000 Dossier n o 2.01 E-Docs n o 3407129 PROCÉDURES D EXAMEN POUR LE PERSONNEL : Demande de permis de préparation de l emplacement pour une nouvelle centrale nucléaire Plus en détail Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX
Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX T ale S Introduction : Une réaction nucléaire est Une réaction nucléaire provoquée est L'unité de masse atomique est une unité permettant de manipuler aisément Plus en détail Projet de critères et de normes de gestion des risques applicables aux systèmes de paiement importants
Projet de critères et de normes de gestion des risques applicables aux systèmes de paiement importants Mémoire de l Association canadienne des paiements en réponse à la Banque du Canada Le 21 août 2015 Plus en détail GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS AU LUXEMBOURG
GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS AU LUXEMBOURG Version 1.0 1 Avant-propos Ce guide de bonnes pratiques a été préparé pour fournir des informations concernant la collecte Plus en détail Gestion des lixiviats
Gestion des lixiviats OPTIONS DE GESTION DES LIXIVIATS MÉTHODOLOGIE En tenant compte de la gestion et du traitement des lixiviats qui se font actuellement dans d autres sites d enfouissement des déchets Plus en détail Evaluations complémentaires de sûreté des centrales EDF
Evaluations complémentaires de sûreté des centrales EDF Xavier POUGET-ABADIE EDF DIN Réunion de la SFEN 21 juin 2011 Réponses de la France et de l Union Européenne Premiers enseignements de Fukushima Plan Plus en détail BILAN 2014 ET PERSPECTIVES
CNPE de Cattenom BILAN 2014 ET PERSPECTIVES Commission Locale d Information 19 mai 2015 BILAN 2014 Ce document est la propriété d EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu Plus en détail Répondre aux exigences réglementaires. Règlementation équipements sous pression Loi TSN. Faire des opérations de maintenance lourde
Les troisièmes visites décennales des réacteurs de 900 MW Réunion ANCCLI-IRSN 9 novembre 2010 Le but des visites décennales Répondre aux exigences réglementaires Règlementation équipements sous pression Plus en détail Réglementation des petits réacteurs modulaires (PRM) au Canada : Progrès et défis
Réglementation des petits réacteurs modulaires (PRM) au Canada : Progrès et défis Douglass Miller, directeur Division de l autorisation des nouvelles installations nucléaires majeures Séance technique Plus en détail accumulation. Un procédé indispensable pour des besoins en eau chaude importants, avec un bon niveau de confort.
A B C Accélérateur Egalement appelé pompe de circulation ou circulateur, l accélérateur assure la circulation de l eau de chauffage entre la chaudière et les pièces à chauffer. Les installations très anciennes Plus en détail Les dispositions des ECS AREVA
CARTE D IDENTITE Site de Dagneux Actualisée au 10/12/2012 Le site et ses installations Situation géographique et économique L installation nucléaire de base n 68 du site de Dagneux est située sur le territoire Plus en détail Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Énergie nucléaire Nouveau-Brunswick Objet Demande de modification du permis d exploitation de la centrale nucléaire Plus en détail Livre blanc. Meilleures pratiques en matière de surveillance des gaz dans des cuisines professionnelles
Livre blanc Meilleures pratiques en matière de surveillance des gaz dans des cuisines professionnelles Renforcement de la sécurité des cuisines par le biais de la surveillance stratégique des gaz Les cuisines Plus en détail ANALYSE et COMMENTAIRE des rapports d évaluation complémentaire de la sûreté des installations nucléaires au regard de l accident de Fukushima
ANALYSE et COMMENTAIRE des rapports d évaluation complémentaire de la sûreté des installations nucléaires au regard de l accident de Fukushima Monique et Raymond SENE GSIEN 1 AVANT-PROPOS Le Premier Ministre Plus en détail Gestion des stériles des mines d uranium et des résidus des usines de concentration d uranium RD/GD-370
Gestion des stériles des mines d uranium et des résidus des usines de concentration d uranium RD/GD-370 Juillet 2011 Gestion des stériles des mines d uranium et des résidus des usines de concentration Plus en détail ENQUÊTE ET AUDIENCES PUBLIQUES DU BAPE Les enjeux de la filière uranifère au Québec. DEMANDE D INFORMATION No. 47
Mars 2015 ENQUÊTE ET AUDIENCES PUBLIQUES DU BAPE Les enjeux de la filière uranifère au Québec DEMANDE D INFORMATION NO.1 DEMANDE D INFORMATION No. 47 Le document d analyse des données de surveillance des Plus en détail NOTE DE MISE EN ŒUVRE
NOTE DE MISE EN ŒUVRE Objet : Gouvernance et surveillance d'entreprise dans les institutions appliquant l'approche NI Catégorie : Fonds propres N o A-1 Date : Janvier 2006 I. Introduction Le présent document Plus en détail Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014)
Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014) Section première.- Champ d application et définitions Article 1 er.- Le présent arrêté s applique Plus en détail Compagnie minière IOC Santé, sécurité et environnement
Santé, sécurité et environnement Travail à chaud 1 BUT La pratique sur le travail à chaud a pour but : d établir un système efficace de gestion du travail à chaud pouvant contribuer à prévenir un incendie, Plus en détail Tests de résistance belges. Rapport national pour les centrales nucléaires. Evénements liés à l activité humaine. («man-made events»)
Tests de résistance belges Rapport national pour les centrales nucléaires Evénements liés à l activité humaine («man-made events») Ce rapport national est fourni par l autorité de sûreté belge dans le Plus en détail Conception d un programme de radioprotection pour le transport des substances nucléaires. GD-314, révision 1
Conception d un programme de radioprotection pour le transport des substances nucléaires GD-314, révision 1 Mai 2014 Conception d un programme de radioprotection pour le transport des substances nucléaires Plus en détail Un cadre de sécurité civile pour le Canada Deuxième édition MINISTRES RESPONSABLES DE LA GESTION DES URGENCES JANVIER 2011
Un cadre de sécurité civile pour le Canada Deuxième édition MINISTRES RESPONSABLES DE LA GESTION DES URGENCES JANVIER 2011 Publié par la Direction générale des politiques de gestion d urgence Sécurité Plus en détail La Réfrigération mécanique. Journée de consultation sur les systèmes de réfrigération dans les arénas et clubs de curling
La Réfrigération mécanique Journée de consultation sur les systèmes de réfrigération dans les arénas et clubs de curling Par : Madiha Kotb, ingénieure, Régie du bâtiment du Québec Date : 9 décembre 2010 Plus en détail Rapport national du Canada pour la Convention sur la sûreté nucléaire
Rapport national du Canada pour la Convention sur la sûreté nucléaire Rapport national du Canada pour la Convention sur la sûreté nucléaire Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back