Source: http://docplayer.it/1973801-Criter1-per-la-scelta-delle-misure-di-protezione-secondo-le-va-rie-condizioni-di-influenze-esterne.html
Timestamp: 2016-10-21 15:32:52+00:00
Document Index: 92453702

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 6', 'art. 7', 'art. 8', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1']

⭐CRITER1 PER LA SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LE VA RIE CONDIZIONI DI INFLUENZE ESTERNE
Download "CRITER1 PER LA SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LE VA RIE CONDIZIONI DI INFLUENZE ESTERNE"
1 CRITER1 PER LA SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LE VA RIE CONDIZIONI DI INFLUENZE ESTERNE2 Scelta delle misure di protezione contro i contatti diretti Le misure di protezione mediante isolamento delle parti attive e mediante involucri o barriere si applicano 1n tutte le condizioni di influenze esterne Le misure di protezione mediante ostacoli o mediante distanziamento sono permesse 1n locali accessibili solo a persone addestrate, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: larghezza del passaggio tra ostacoli, tra organi di comando oppure tra ostacoli od organi di comando a parete: 700mm altezza del passaggio all'interno del quadro: 2000mm i passaggi di manutenzione o di servizio che siano lunghi più di 20 m devono essere accessibili da entrambe le estremità. Per passaggi più brevi, ma di lunghezza superiore a 6 m, si raccomanda l'accessibilità da entrambe le estremità i luoghi siano chiaramente e visibilmente contrassegnati mediante opportune segnalazioni3 Scelta delle misure di protezione contro i contatti diretti(segue) La protezione contro i contatti diretti non è richiesta nei luoghi accessibili solo a persone addestrate, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: i luoghi siano indicati chiaramente e visibilmente mediante appropriate segnalazioni e non sia possibile accedere ad essi se non mediante mezzi speciali. le porte d'ingresso in questi luoghi permettano una facile uscita verso l'esterno e, anche se esse sono chiuse esternamente con una chiave, sia possibile aprirle dall'interno senza l'uso di una chiave. per i passaggi, siano rispettate le distanze minime.4 Tavola sinottica riassuntiva dei sistemi SELV, PELV e FELV TIPO TENSIONE SORGENTE INSTALLAZIONE PRESE A SPINA SELV < = 50c.a. < = 120c.c. PELV < = 50c.a. < = 120c.c. Di sicurezza -trasformatore (CEI 14-6) -sistema equivalente (batterie, dispositivi elettrici garantiti) Di sicurezza -trasformatore (CEI 14-6) -sistema equivalente (batterie, dispositivi elettrici garantiti) Parti attive separate da qualsiasi altro circuito con grado di isolamento almeno uguale a quello previsto per i trasformatori di isolamento. Tipi di separazione ammessa: -condutture separate -cond Parti attive separate da qualsiasi altro circuito con grado di isolamento almeno uguale a quello previsto per i trasformatori di isolamento. Tipi di separazione ammessa: -condutture separate -cond Non devono avere connessioni di terra e non devono essere intercambiabili Possono avere l'alveolo o spinotto di terra, ma non devono essere intercambiabili FELV < = 50c.a. < = 120c.c. Non di sicurezza Non isolanti rispetto agli altri circuiti elettrici Devono avere la connessione di terra, ma non devono essere intercambiabili5 TIPO SELV Tavola sinottica riassuntiva dei sistemi SELV, PELV e FELV COLLEGAMENTO A TERRA I circuiti devono essere totalmente flottanti sia verso terra che verso gli altri circuiti CONTATTI DIRETTI per: U< = 50c.a. U< = 120c.c. Non occorre nessuna protezione. Per tensioni superiori: - barriere o involucri IP>=XXB - isolamento resis CONTATTI INDIRETTI protezione già assicurata PELV FELV Le parti attive possono essere collegate a terra Valgono le regole generali Protezione già assicurata se il componente si trova nella zona di influenza del collegamento equipotenziale, se: - U n < = 25c.a ( 60 se in c.c.) in luoghi asciutti - U n < = 6c.a ( 15 se in c.c.) i Valgono le regole generali protezione già assicurata valgono le regole generali, è consentito, in alternativa, il collegamento al conduttore PE del primario di una parte attiva del circuito FELV6 LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI7 Campo d'applicazione Un luogo conduttore ristretto è un luogo, essenzialmente delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici nel quale è probabile che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del suo corpo, ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto. Le prescrizioni si applicano ai componenti fissi ne1 luoghi conduttori ristretti ed alle alimentazioni degli apparecchi utilizzatori mobili e trasportabili destinati ad essere utilizzati in tali luoghi8 Prescrizioni per la sicurezza Protezione contro i contatti diretti ed indiretti Dove si utilizzano circuiti SELV, qualunque sia la tensione nominale, si deve prevedere la protezione contro i contatti diretti a mezzo di: barriere od involucri che presentino almeno il grado di protezione IPXXB, oppure un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per 1 minuto9 Protezione contro i contatti diretti Le misure di protezione mediante ostacoli e distanziamento non sono permesse10 Protezione contro i contatti indiretti Sono ammesse solo le seguenti misure di protezione: per l'alimentazione di utensili portatili e di apparecchi di misura trasportabili o mobili: con circuiti SELV, oppure separazione elettrica con la condizione che venga collegato un solo componente elettrico a ciascun awolgimento secondario dei trasformatori di isolamento Nota: un trasformatore di isolamento può avere parecchi avvolgimenti secondari per l'alimentazione di lampade portatili: circuiti SELV Nota: è ammesso anche l'uso di lampade fluorescenti portatili con incorporato un trasformatore elevatore (con due avvolgimenti) alimentato con circuito SELV11 Protezione contro i contatti indiretti (segue) Le sorgenti di alimentazione SELV e quelle di isolamento devono essere situate all'esterno del luogo conduttore ristretto a meno che esse non facciano parte dell'impianto fisso situato all'interno del luogo conduttore ristretto Se nel luogo conduttore ristretto si trovano componenti elettrici che richiedono una messa a terra funzionale, come per es. apparecchi di misura e di controllo, si deve realizzare un collegamento equipotenziale supplementare che colleghi le masse e le masse estranee che si trovano all'interno del luogo conduttore ristretto, ed il dispersore per la messa a terra funzionale.12 Dalla CEI 64-8/4 prescrizioni per la sicurezza 413. Protezione dai contatti indiretti Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione Generalità Interruzione dell'alimentazione Messa a terra Collegamenti equipotenziali Collegamenti equipotenziale principale Collegamento equipotenziale supplementari Sistemi TN Sistemi TT Sistemi IT Collegamento equipotenziale supplementare13 Dalla CEI 64-8/4 prescrizioni per la sicurezza Protezione mediante componenti di classe II o con isolamento equivalente Protezione per mezzo di luoghi non conduttori Protezione per mezzo di collegamento equipotenziale locale non connesso a terra Protezione per separazlone elettrica14 Sistema TN15 Sistema TT16 SELV17 PELV18 FELV19 Sistema TT20 Protezione per separazione elettrica Una sorgente di alimentazione può anche alimentare più utilizzatori a condizioni che si mantenga tutto il circuito perfettamente isolato e che si attuino le seguenti misure: tutte le masse del circuito separato devono essere collegate tra loro ad un conduttore equipotenziale evitando collegamenti al conduttore di protezione tutti i circuiti devono essere protetti dalle sovracorrenti21 Separazione elettrica22 GRADI DI PROTEZIONE23 Struttura del codice IP Lettere caratteristiche (Protezione internazionale) IP Prima cifra caratteristica (cifra da O a 6, o lettera X) 2 Seconda cifra caratteristica (cifra da O a 8, o lettera X) 3 Lettera addizionale (opzionale) (lettera A, B, C, D) C Lettera supplementare (opzionale) (lettere H,M,S,W) H Quando non sia richiesta una cifra caratteristica, quest'ultima deve essere sostituita dalla lettera"x" ("XX" se sono omesse entrambe le cifre). Le lettere addizionali e/o supplementari possono essere omesse senza essere sostituite. Nel caso di più lettere supplementari, si deve applicare l'ordine alfabetico. Se un involucro fornisce diversi gradi di protezione per differenti sistemi di montaggio, il costruttore deve indicare nelle istruzioni i gradi di protezione corrispondenti ai differenti sistemi di montaggio.24 Elementi della struttura del codice IP e loro significati Prima cifra caratteristica Seconda cifra caratteristica Lettera addizionale (opzionale) Lettera supplementare (opzionale) A B C D H. M. S. W Contro la penetrazione di corpi solidi estranei: (non protetto) 50 mm di diametro 12,5 mm di diametro 2,5 mm di diametro Contro la penetrazione di acqua con effetti dannosi: (non protetto) caduta verticale caduta di gocce d'acqua pioggia spruzzi di acqua getti di a Contro l'accesso a parti pericolose con: (non protetto) dorso della mano dito attrezzo filo filo art. 5 * art. 6 * Contro l'accesso a parti pericolose con: dorso della mano dito attrezzo filo art. 7 Informazioni supplementari * art. 8 relative a: apparecchiature ad alta tensione prova con acqua con apparecchiatura in moto prova con acqua con apparecchiatura non moto condizioni atmosferiche25 Esempi di uso di 1ettere nel codice IP I seguenti esempi spiegano l'uso e la posizione delle lettere nel codice IP IP44 nessuna lettera, nessuna opzlone IPX5 omissione della prima cifra caratteristica IP2X omissione della seconda cifra caratteristica IP20C uso della lettera addizionale IPXXC omissione di entrambe le cifre caratteristiche, uso della lettera addizionale IPX1 C omissione della prima cifra caratteristica, uso della lettera addizionale IP3XD omissione della seconda cifra caratteristica, uso della lettera addizionale IP23S uso della lettera supplementare IP21 CM uso della lettera addizionale e della lettera supplementare IPX5/IPX7 esempio di due gradi di protezione diversi dall'involucro usato per applicazione doppia, sia contro i getti d'acqua sia contro l'immersione temporaneo26 Gradi di protezione contro l'accesso a parti pericolose indicati dalla lettera addizionale Lettera addizionale A B Descrizione sintetica Protetto contro l'accesso con il dorso della mano Protetto contro l'accesso con un dito Descrizione completa Il calibro di accessibilità di diametro 50 mm deve mantenere un'adeguata distanza dalle parti pericolose Il dito di prova articolato di diametro 12 mm e di lunghezza 80 mm deve mantenere un'adeguata distanza dalle parti pericolose Condizioni di prova, vedere 15,2 15,2 C Protetto contro l'accesso con un attrezzo Il calibro di accessibilità di diametro 2,5mm e di lunghezza 100 mm deve mantenere un'adeguata distanza dalle parti pericolose 15,2 D Protetto contro l'accesso con un filo Il calibro di accessibilità di diametro 1,0 mm e di lunghezza 100 mm deve mantenere un'adeguata distanza dalle parti pericolose 15,2 Documenti analoghi
COMUNE DI ROMA SOVRAINTENDENZA BB. CC. Corso di formazione Quaderno N 5 Parte III GLI IMPIANTI ELETTRICI Il rischio elettrico nei cantieri temporanei e mobili Servizio Prevenzione e Protezione INTRODUZIONE Dettagli Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra. Sistemi elettrici e messa a terra -- Programma LEONARDO
Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra Classificazione dei sistemi in categorie secondo la loro tensione nominale In relazione alla loro tensione nominale i sistemi Dettagli Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici. Gulisano Antonino
Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici Infortuni Ogni giorno si verificano quasi quattro (4) infortuni mortali sul lavoro. Di questi uno (1) avviene per cause elettriche. Dettagli CAPITOLO X PERICOLOSITA DELLA CORRENTE ELETTRICA E PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO IL RISCHIO ELETTRICO
CAPITOLO X PERICOLOSITA DELLA CORRENTE ELETTRICA E PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO IL RISCHIO ELETTRICO 1. Elementi di elettrofisiologia I fenomeni elettrici inerenti il corpo umano e l analisi degli effetti Dettagli Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2
Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università Dettagli GUIDA TECNICA. La distribuzione in bassa tensione. Dispositivi di apertura. Correnti di sovraccarico. Protezione fusibile. Correnti di corto circuito
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Ufficio Operativo dd. 29/09/2011 L impianto elettrico Dettagli D.Lgs 81/08. Impianti elettrici di messa a terra e delle scariche atmosferiche nel settore edile. venerdì 24 gennaio 2014 ATTREZZATURE DI LAVORO
BRESCIA 25/01/2014 DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento di Milano Impianti elettrici di messa a terra e delle scariche atmosferiche nel settore edile Dott. Ing. Dettagli Nuova Norma CEI 64-8 7 a Edizione 2012 Impianti elettrici utilizzatori in BT
Nuova Norma CEI 64-8 7 a Edizione 2012 Impianti elettrici utilizzatori in BT 1 Nuova Norma CEI 64-8 - 7 a Edizione 2012 La nuova edizione (settima) della norma CEI 64-8 contiene piccoli aggiustamenti ed Dettagli 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI.
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO
Pag. 1 Pag. Sommario Descrizione sommaria dell impianto al fine della sua identificazione... 4 Distribuzione topografica impianto elettrico... 4 Dati di progetto... 5 Descrizione e destinazione d uso degli Dettagli PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA
PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA CONTATTI DIRETTI contatti con elementi attivi dell impianto elettrico che normalmente sono in tensione CONTATTI INDIRETTI contatti con masse che possono trovarsi Dettagli IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Relazione Tecnica Specialistica. R ie
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Relazione Tecnica Specialistica R ie Luglio 2012 I N D I C E I N D I C E...1 1 - Premessa...2 2 - Principali norme di riferimento...4 3 - Tipo di forniture e tipo di sistema Dettagli Legge 22 aprile 1941 n 633 (e succ. agg.) UNI 9801
Legge 22 aprile 1941 n 633 (e succ. agg.) UNI 9801 Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale). Requisiti di sicurezza 1. Scopo La presente norma stabilisce a scopo Dettagli LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI. Disposizioni per l esecuzione di lavori in tensione -- Programma LEONARDO
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI Lavori di manutenzione su impianti elettrici Manutenzione Atto, effetto, insieme delle operazioni volte allo scopo di mantenere efficiente ed in buono stato, Dettagli REGIONE CALABRIA POR FESR 2007-2013 PISR LINEA 5.2.1.1 Completamenti dei Beni Culturali della Calabria
RELAZIONE TECNICA Progettazione definitiva impianti elettrici e speciali museo polsi Indice: 1 - PREMESSA 2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 4 - CONFORMITA DEI PRODOTTI INSTALLATI Dettagli CEI EN 60204-1. Prove di verifica dell equipaggiamento elettrico T.R. 000 XX/YY/ZZZZ
Azienda TEST REPORT T.R. 000 XX/YY/ZZZZ Prove di verifica dell equipaggiamento elettrico :2006 Sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali Il Verificatore: Dettagli GENERALITA Le misure di sicurezza e le cautele da adottarsi per la prevenzione contro il rischio elettrico sono prescritte dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 titolo VII. Di seguito si riportano le principali Dettagli IMPIANTI ELETTRICI PRESCRIZIONI TECNICHE
IMPIANTI ELETTRICI PRESCRIZIONI TECNICHE 1 Premessa Con la presente relazione vengono individuati gli interventi relativi agli impianti elettrici, ausiliari e speciali, inerenti ai lavori di Ristrutturazione Dettagli Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti.
Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti Dettagli RELAZIONE GENERALE SPECIALISTICA
A l l. t o 1 2 PROVINCIA DI VERONA C O M U N E D I M A L C E S I N E PROGETTO DEFINITIVO CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA -LOTTO n 2 COMUNE DI MALCESINE- REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE SULLE SPONDE Dettagli RISCHIO ELETTRICO CARATTERISTICHE GENERALI DELL IMPIANTO ELETTRICO
PRINCIPALI RIF.TI LEGISLATIVI RISCHIO ELETTRICO DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PREMESSA La Presente relazione tecnica di progetto definitivo intende illustrare la metodologia seguita nella progettazione e descrivere le principali caratteristiche Dettagli Gli interruttori ABB nei quadri di bassa tensione
Dicembre 2006 Gli interruttori ABB nei quadri di bassa tensione 1SDC007103G0902 Gli interruttori ABB nei quadri di bassa tensione Indice Introduzione... 2 1 Il riscaldamento nei quadri elettrici 1.1 Generalità... Dettagli ITALIANO. Q quadri da cantiere vuoti o. assemblati in fabbrica (ASC)
ITALIANO Q quadri da cantiere vuoti o assemblati in fabbrica (ASC) i presentazione prodotti L azienda e il prodotto La SpA INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO opera a Milano dal 1938 nel settore elettrotecnico Dettagli Protezione dai contatti indiretti
Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione... Parte I Introduzione Capitolo 1 IMPIANTI ELETTRICI, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE Dettagli SALUTE E SICUREZZA NELL AZIENDA SANITARIA LOCALE Applicazione del D.Lgs. 81/08 IL RISCHIO ELETTRICO. Dr. Nicola Carriero
SALUTE E SICUREZZA NELL AZIENDA SANITARIA LOCALE Applicazione del D.Lgs. 81/08 IL RISCHIO ELETTRICO Dr. Nicola Carriero IL RISCHIO ELETTRICO Per rischio elettrico si intende la probabilità che si verifichi Dettagli Book sulla NFPA 79 norme elettriche per macchine industriali. (Electrical standard for industrial machinery)
8 Book sulla NFPA 79 norme elettriche per macchine industriali (Electrical standard for industrial machinery) Rockwell Automation ringrazia per la collaborazione i redattori: Gino Zampieri, Matteo Marconi Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back