Source: http://docplayer.pl/25283730-Spis-tresci-1-wykaz-skrotow-i-oznaczen-oraz-definicje-wprowadzenie-zakres-normy-i-standardy-10.html
Timestamp: 2018-12-10 12:09:24+00:00
Document Index: 39403270

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art 2', 'art 3', 'art 1', 'art 1', 'art 0', 'art 4', 'art 301']

SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE WPROWADZENIE ZAKRES NORMY I STANDARDY PDF
Download "SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE WPROWADZENIE ZAKRES NORMY I STANDARDY... 10"
2 SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE WPROWADZENIE ZAKRES NORMY I STANDARDY CHARAKTERYSTYKA KSE WARUNKI SYSTEMOWE CZASY LIKWIDACJI ZAKŁÓCEŃ WYŁĄCZENIA 1- I 3- FAZOWE WYBÓR ZNORMALIZOWANYCH POZIOMÓW IZOLACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA AUTO/TRANSFORMATORY, PRZESUWNIKI FAZOWE Strona 2 z 56
3 11. URZĄDZENIA DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ LINIE NAPOWIETRZNE NN I WN LINIE KABLOWE NN, WN I SN UKŁADY ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH NIEZAWODNOŚĆ PRACY SIECI Strona 3 z 56
4 SPIS TABEL 1. Wartości napięć w sieci PSE S.A Wartości napięcia w rozdzielniach NN i 110 kv w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń Wartości napięcia w rozdzielniach NN i 110 kv w zakłóceniowym stanie pracy sieci Wartości średniej częstotliwości mierzonej przez 10 sekund Maksymalne poziomy prądów zwarciowych w węzłach sieci i maksymalne, dopuszczalne długotrwale wartości prądów obciążenia linii Standardowe szeregi wartości prądów zwarcia Wyniki obliczeń dopuszczalnej obciążalności linii NN i WN w zależności od przyjętych warunków atmosferycznych dla temperatury przewodów +80 o C Wartości prądów pojemnościowych linii Współczynnik zwarcia doziemnego wartość maksymalna Zawartość harmonicznych w prądzie Zawartość harmonicznych w napięciu dla podmiotów grupy I i II Zawartość harmonicznych w napięciu dla pomiotów grupy III i IV Częstotliwości kołysań i czasy ich trwania Czas przerwy beznapięciowej układu automatyki SPZ 3-fazowego Poziomy izolacji dla napięć 110 kv, 220 kv i 400 kv Poziomy izolacji dla napięć pomocniczych Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez linie elektroenergetyczne wyrażone w L AeqD i L AeqN, które mają zastosowanie do ustanawiania i kontroli korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne źródła hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne wyrażone w L AeqD i L AeqN, które mają zastosowanie do ustanawiania i kontroli korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby Parametry obciążenia oraz wartości kryterialne Parametry obciążenia oraz wartości kryterialne Parametry obciążenia oraz wartości kryterialne Prądy magnesowania auto/transformatorów Strona 4 z 56
5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE AO APK ARNE ARST BKS EAZ ENTSO-E FACTS GIS IRiESP KSE LFC MTS NN NNA Wykaz skrótów i oznaczeń - Automatyka Odciążająca - Automatyka Przeciwkołysaniowa - Automatyczna Regulacja Napięcia Elektrowni - Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej - Baterie Kondensatorów Statycznych - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej - Flexible AC Transmission Systems Elastyczne systemy przesyłowe prądu przemiennego - Gas Insulated Switchgear Rozdzielnice wykonane w technologii z izolacją gazową - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Krajowy System Elektroenergetyczny - Load Frequency Control - Automatyczna Regulacja Częstotliwości i Mocy - Mixed Technologies Switchgear Rozdzielnice wykonane w technologii modułowej mieszanej - Najwyższe Napięcie -750 kv,400 kv i 220 kv - Narodowy Aspekt Normatywny dla Rzeczpospolitej Polskiej OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego. OSP - Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego. PSS SN SVC STATCOM Un WN - Power System Stabiliser Stabilizator systemowy - Średnie Napięcie- 30 kv,20 kv,15 kv,10 kv i 6 kv - Static Var Compensator- Kompensator statyczny - Static Compensator - Kompensator statyczny - Napięcie znamionowe - Wysokie Napięcie 110 kv i 60 kv Strona 5 z 56
6 Definicje Terminologia stosowana w tym standardzie jest zgodna z określeniami Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego (IEC 60050) oraz niżej wymienionych norm. W przypadku użycia określeń, które nie są zdefiniowane w publikacjach IEC, podane jest odpowiednie objaśnienie w treści niniejszego standardu. Dla poniższego standardu przyjęto następującą terminologię: Automatyczna regulacja częstotliwości i mocy Układ automatycznej regulacji częstotliwości i mocy czynnej w połączonych systemach elektroenergetycznych uwzględniający jednocześnie kryteria dotrzymania salda wymiany międzysystemowej i utrzymania częstotliwości zgodnie z określonym algorytmem Automatyczna regulacja napięcia elektrowni Układ automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej w węźle wytwórczym Automatyczna regulacja stacji transformatorowej Układ automatycznej regulacji napięcia w sieci wykorzystujący regulację napięcia transformatora Automatyka odciążająca Układ automatyki zapobiegający wystąpieniu przeciążenia elementów sieci poprzez ograniczenie mocy generowanej przez jednostki wytwórcze Automatyka przeciwkołysaniowa Układ automatyki zapobiegający wystąpieniu kołysania mocy w KSE poprzez ograniczenie mocy generowanej przez jednostki wytwórcze Awaria w systemie Zdarzenie ruchowe w wyniku którego następuje wyłączenie z ruchu synchronicznego części KSE, która produkuje lub pobiera z sieci energię elektryczną w ilości powyżej 5% bieżącego zapotrzebowania mocy w KSE Awaryjny układ pracy Przewidywany przez operatora systemu układ pracy sieci elektroenergetycznych, dla przypadku awaryjnego wyłączenia określonych elementów sieciowych Eksploatacja sieci przesyłowej Zespół działań utrzymujący zdolność sieci przesyłowej do niezawodnej pracy i zasilania odbiorców, oraz współpracy z innymi sieciami ENTSO-E/RGCE Operation Handbook Instrukcja pracy połączonych systemów Europy kontynentalnej obejmująca zbiór zasad i przepisów technicznych, dotyczących pracy wzajemnie połączonych sieci elektroenergetycznych przyjętych jako obowiązujące na podstawie Wielostronnej Umowy (Multilateral Agreement) przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych zrzeszonych w ramach Unii Koordynacji ds. Przesyłu Energii Elektrycznej a po jej rozwiązaniu, działających w Grupie Regionalnej "Continental Europe" w ramach ENTSO-E, który to zbiór podlega zmianom zgodnie z właściwymi procedurami w/w Grupy Regionalnej "Continental Europe" Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej( ENTSO-E) Międzynarodowe stowarzyszenie operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej współpracujących na poziomie Wspólnoty Europejskiej w celu: Strona 6 z 56
7 1. Promowania dokończenia budowy i funkcjonowania rynku wewnętrznego energii elektrycznej i transgranicznego handlu energią elektryczną. 2. Zapewnienia optymalnego zarządzania europejską siecią przesyłową energii elektrycznej, jej skoordynowanej eksploatacji oraz jej właściwego rozwoju technicznego; tj. realizacji celów określonych rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003(Dz. Urzędowy UE L 211 z , str ) zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i postanowieniami statutu stowarzyszenia Jednostka wytwórcza Opisany przez dane techniczne i handlowe wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy. Jednostka wytwórcza obejmuje zatem także transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z łącznikami w miejscu przyłączenia jednostki do sieci Koordynowana sieć 110 kv Część sieci dystrybucyjnej 110 kv w której przepływy energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej Krajowa sieć przesyłowa NN i WN Sieć elektroenergetyczna najwyższych i wysokich napięć na terenie Polski za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP Krajowy system elektroenergetyczny System elektroenergetyczny na terenie Polski Moc znamionowa Największa trwała wartość mocy elektrycznej, która może być wytwarzana, przesyłana lub pobierana przez dane urządzenie elektroenergetyczne, zdeterminowana parametrami konstrukcyjnymi przez jego producenta (wytwórcę) Napięcie znamionowe Wartość napięcia, przy którym producent przewidział pracę danego urządzenia przy określonych warunkach pracy w sieci Normalny stan pracy sieci Stan pracy sieci elektroenergetycznej w którym wartości wszystkich jej parametrów są zachowane w dopuszczalnych przedziałach oraz spełnione są wszystkie kryteria bezpieczeństwa pracy sieci Normalny układ pracy Układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii elektrycznej spełniający również kryteria niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci, dotrzymujący wymagane parametry jakości energii elektrycznej dostarczanej użytkownikom systemu Obiekt elektroenergetyczny Wyodrębniony element systemu elektroenergetycznego zawierający urządzenia, instalacje elektroenergetyczne i tworzące je układy przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, przetwarzania, dystrybucji i odbioru energii elektrycznej, łącznie z niezbędnymi budynkami, spełniający również wymagania wynikające z przepisów Ustawy Prawa Budowlanego. Strona 7 z 56
8 Operator systemu Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, lub operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, zapewniające bieżące i długotrwałe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, zapewniające bieżące i długotrwałe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi Praca wyspowa Samodzielna praca części KSE wydzielonej po jej awaryjnym odłączeniu się z KSE, z co najmniej jedną pracującą jednostką wytwórczą, która w sytuacji odłączenia od KSE jest w stanie zapewniać pokrycie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną odbiorców oraz zapewnić bezpieczną pracę wydzielonego obszaru KSE Regulacja częstotliwości Regulacja w systemie elektroenergetycznym mająca za zadanie utrzymanie stałej wartości częstotliwości lub ograniczenie odchylenia czasu synchronicznego od astronomicznego do granic dopuszczalnych Sieć dystrybucyjna Sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD Sieć elektroenergetyczna Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji, należące do przedsiębiorstwa energetycznego lub użytkownika systemu Sieć przesyłowa Sieć elektroenergetyczna najwyższych i wysokich napięć za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP Sieć z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym Sieć, której punkt lub punkty neutralne są bezpośrednio uziemione Stabilizator systemowy Człon regulatora napięcia generatora wprowadzający dodatkowy sygnał sterujący na wejście lub wyjście regulatora. Stabilizatory systemowe zapobiegają kołysaniom wirników powstałych po wystąpieniu małych i dużych zakłóceń. Są środkiem poprawy tłumienia kołysań międzysystemowych. Strona 8 z 56
9 Stabilność kątowa przejściowa (równowaga dynamiczna) Zdolność systemu do zachowania pracy synchronicznej jednostek wytwórczych przy dużych zakłóceniach w stanie ich pracy (stany zakłóceniowe o dużej amplitudzie i szybko narastających oddziaływaniach) Stabilność kątowa lokalna (równowaga statyczna) Zdolność systemu do zachowania pracy synchronicznej jednostek wytwórczych przy małych zakłóceniach w stanie ich pracy (stany zakłóceniowe o małej amplitudzie i wolno narastających oddziaływaniach) System elektroenergetyczny Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje współpracujące z siecią Współczynnik zwarcia doziemnego Stosunek wartości skutecznej najwyższego napięcia częstotliwości sieciowej między nieuszkodzoną fazą a ziemią w danym miejscu i przy danej konfiguracji sieci trójfazowej, w czasie zwarcia z ziemią jednej lub więcej faz w danym punkcie sieci, do wartości skutecznej napięcia częstotliwości sieciowej, która wystąpiłaby w rozpatrywanym miejscu bez zwarcia Znamionowy poziom izolacji Zestaw znormalizowanych napięć wytrzymywanych, które charakteryzują wytrzymałość elektryczną izolacji. 1. W sieciach o napięciu znamionowym do 220 kv włącznie: znormalizowane wytrzymywane krótkotrwałe napięcie o częstotliwości sieciowej, znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe. 2. W sieciach o napięciu znamionowym 400 kv: znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe, znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe. Pozostałe definicje i terminologia użyte na potrzeby niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami i terminologią obowiązującą w normie IEC International Electrotechnical Vocabulary oraz w IRiESP i rozporządzeniach. Strona 9 z 56
10 2. WPROWADZENIE W specyfikacji zostały zdefiniowane podstawowe warunki, jakie mogą wystąpić w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz wynikające stąd wymagania funkcjonalne i techniczne, które powinny spełniać stacje, linie i urządzenia przyłączane do tego systemu. 3. ZAKRES Niniejsza standardowa specyfikacja funkcjonalna określa ogólne standardowe wymagania funkcjonalne i techniczne dla przesyłowego systemu elektroenergetycznego PSE S.A. oraz zasadniczych elementów tworzących sieć przesyłową. Specyfikacja zawiera informacje o podstawowych parametrach sieci (takich jak napięcia, prądy, częstotliwość, zawartość harmonicznych) oraz czasach likwidacji zakłóceń. Podano również ogólne wymagania dla linii, auto/transformatorów 400/220 kv, 400/110 kv i 220/110 kv i urządzeń do kompensacji mocy biernej. Przedstawione zostały warunki techniczne decydujące o niezawodności sieci przesyłowej w ustalonym stanie pracy i w stanach n-1. Specyfikacja nie obejmuje wymagań funkcjonalnych i technicznych dla układów i urządzeń NN prądu stałego. Wymagania zawarte w specyfikacji stanowią podstawę dla zdefiniowania wymagań szczegółowych przedstawionych w standardowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych elementów systemu przesyłowego w tym zwłaszcza dla wyposażenia sieci przesyłowych. 4. NORMY I STANDARDY Wymagania techniczne odnośnie pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz ogólnych zaleceń technicznych dla przyłączanych do tego systemu stacji elektroenergetycznych sformułowano w szczególności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń,aktualnych norm krajowych i międzynarodowych. Normy i wymagania wynikające z ustaw i rozporządzeń, wymienione w tym rozdziale są aktualne na czas opracowywania specyfikacji. Każdorazowo, podczas korzystania ze specyfikacji, należy sprawdzić aktualność przepisów i norm oraz uwzględniać postanowienia zawarte w najnowszych wydaniach wymagań. Ustawy i rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.]. 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [t.j. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.]. 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2015 r. poz 199]. 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.]. 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach [Dz. U poz. 21 ze zm.]. 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.]. Strona 10 z 56
11 7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627]. 8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji [Dz. U. z 2002 r. nr 169, poz ze zm.]. 9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645]. 10. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [Dz. U. z 2011 r. nr 122 poz. 695 ze zm.]. 11. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej [Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556 ze zm.]. 12. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 13. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) obowiązująca od dnia Rozporządzenie (WE) nr 517/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. UE L ). 15. Dyrektywa 2004/108//WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. UE L ). 16. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. UE L ) oraz Dyrektywa 2008/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. UE L ). Normy Nr normy PN-EN 50522:2011E PN-EN : 2005 PN-EN : 2010 PN-EN 60038:2012P PN-EN :2006P Tytuł normy Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne wraz ze zmianą jako PN-EN :2005/2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Polska wersja PN-EN :2001 Napięcia znormalizowane CENELEC. Przekładniki Część 3: Przekładniki kombinowane. PN-IEC :2003P International Electrotechnical Vocabulary (norma wieloarkuszowa). PN-EN 60059:2002P+A1:2010E Znormalizowane prądy znamionowe IEC. Strona 11 z 56
12 Nr normy PN-EN :2011E PN-EN :2005P Tytuł normy Wysokonapięciowa technika probiercza Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze. Badania środowiskowe Część 1: Postanowienia ogólne i wytyczne. IEC Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards PN-EN :2008P+A1:2010E PN-EN :2000P IEC IEC PN-EN :2009P+A2:2009E PN-EN : P Koordynacja izolacji Część 1: Definicje, zasady i reguły. Koordynacja izolacji Przewodnik stosowania. Power Transformers. General Reactors Ograniczniki przepięć Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. Ograniczniki przepięć Zalecenia wyboru i stosowania. PN-EN 60376:2007P Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF 6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych. PN-EN :2002E IEC/TS Ed. 1.0: IEC/TS Ed. 1.0: IEC/TS Ed. 1.0: IEC Ed. 4.0:2011 IEC Ed. 2.0b:1999 Klasyfikacja warunków środowiskowych Część 1: Czynniki środowiskowe i ich ostrości. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 1: Definitions, information and general principles. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 3: Polymer insulators for a.c. systems. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kv (Um=36 kv) up to 150 kv (Um=170 kv) Test methods and requirements. Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kv and above. Part 1. Fluid filled cable terminations for fluid filled and extruded insulation cables. Strona 12 z 56
13 IEC Nr normy Tytuł normy Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods IEC Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents PN-EN 61000P Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (norma wieloarkuszowa). IEC PN-EN :2009E PN-EN : E PN-EN :2011E PN-EN :2011E PN-EN :2011E+AC:2011E+AC:2012E PN-EN :2009E+A1:2011E PN-EN :2007E IEC Ed. 1.0: PN-EN :2009E+A1: E PN-EN : E PN-EN :2005P+A1:2011E PN-EN :2012E Communication networks and systems in substations Przekładniki Część 1: Wymagania ogólne. Przekładniki Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych. Przekładniki Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych. Przekładniki Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych pojemnościowych. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv Część 1: Postanowienia ogólne. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 1: Postanowienia wspólne. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC High-voltage switchgear and controlgear Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF 6) and its mixtures. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 101: Badania syntetyczne. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 52 kv. Strona 13 z 56
14 Nr normy PN-EN :2011E PN-EN :2008E; PN-EN : E PN-EN :2008E IEC Ed. 2.0:2009 Tytuł normy Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe 52 kv i wyższe. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 205: Kompaktowe zestawy aparatury rozdzielczej na napięcia znamionowe powyżej 52 kv. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 207: Ocena odporności sejsmicznej zestawów aparatury rozdzielczej z izolacją gazową na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche. High voltage switchgear and controlgear Part 301: Dimensional standardization of high-voltage terminals. PN-E-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. PN-E-08501:1988P PN-EN ISO :2010E PN-EN ISO/IEC :2010P Norma N SEP-E Urządzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczeństwa. Powłoki cynkowe Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej. Ocena zgodności Deklaracja zgodności składana przez dostawcę Część 1: Wymagania ogólne. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.. Strona 14 z 56
15 Specyfikacje standardowe PSE SA. Specyfikacje zostały podzielone pod względem funkcjonalności oraz szczegółowości wymagań w odniesieniu do zasadniczych elementów sieci własności PSE S.A. tworzących krajową sieć przesyłową. Specyfikacje znajdują się na stronie internetowej PSE S.A.: 1. Poziom I Standardowa specyfikacja funkcjonalna Krajowy System Elektroenergetyczny, Specyfikacja zawiera wymagania funkcjonalne oraz podstawowe parametry techniczne dotyczące podstawowych sieci elektroenergetycznych tworzących przesyłowy system elektroenergetyczny. 2. Poziom II Specyfikacje zawierają wymagania funkcjonalne i wytyczne dotyczące rozwiązań i parametrów technicznych niezbędnych dla projektowania i budowy nowych oraz modernizowanych podstawowych elementów sieci przesyłowej w zakresie stacji i linii elektroenergetycznych. 3. Poziom III Standardowe specyfikacje funkcjonalne i techniczne dla poszczególnych urządzeń stanowiących wyposażenie linii i stacji elektroenergetycznych w KSE. 5. CHARAKTERYSTYKA KSE Krajowa sieć elektroenergetyczna NN i WN ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Podział funkcjonalny Ze względów funkcjonalnych w krajowej sieci elektroenergetycznej rozróżnia się: Sieć zamkniętą obejmującą elementy sieciowe o napięciu 110 kv i wyższym pracujące trwale lub okresowo w układach pierścieniowych która ma zapewnić niezawodną realizację funkcji przesyłowych i dystrybucyjnych w KSE Sieć obejmującą elementy sieciowe 110 kv pracujące trwale w układzie promieniowym lub jednostronnie zasilanych układów sieci lokalnych, która ma realizować wyłącznie funkcje rozdzielcze. Podział operacyjny Ze względów operacyjnych KSE dzieli się na: Sieć przesyłową, w której za rozbudowę, eksploatację i prowadzenie ruchu sieciowego odpowiada OSP Sieć koordynowaną 110 kv, w której za rozbudowę, eksploatację oraz prowadzenie ruchu sieciowego odpowiada wyznaczony OSD, z uwzględnieniem uprawnień decyzyjnych OSP wynikających z ustawy Prawo Energetyczne i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Strona 15 z 56
16 KSE połączony jest z systemami elektroenergetycznymi krajów sąsiednich: synchronicznie (połączeniami prądu przemiennego 220 kv i 400 kv) z systemami elektroenergetycznymi czeskim, niemieckim i słowackim oraz asynchronicznie (kablem prądu stałego) z systemem szwedzkim. KSE współpracuje z systemem ukraińskim poprzez wydzieloną pracę generatorów w elektrowni Dobrotwór i promieniowe połączenie z KSE linią 220 kv do SE Zamość. W trakcie realizacji jest obecnie budowa połączenia poprzez wstawkę prądu stałego z litewskim systemem elektroenergetycznym. Współpraca międzysystemowa z operatorami systemów elektroenergetycznych połączonych synchronicznie odbywa się na zasadach określonych w ENTSO-E/RGCE Operation Handbook oraz innych umownych ustaleniach międzyoperatorskich. Współpraca międzysystemowa z operatorem szwedzkiego systemu elektroenergetycznego odbywa się na zasadach określonych w umowie dwustronnej. Poprzez powyższe łączenia realizuje się wymianę międzysystemową energii elektrycznej i mocy, którą dzieli się na: 1. Wymianę równoległą, realizowaną między KSE a systemami elektroenergetycznymi pracującymi synchronicznie w Europie kontynentalnej. 2. Wymianę nierównoległą realizowaną z wykorzystaniem połączeń stałoprądowych lub układów wydzielonych. 6. WARUNKI SYSTEMOWE Wartości napięcia w sieci Wartości napięć znamionowych w sieci KSE wynoszą: 750 kv, 400 kv, 220 kv i 110 kv. Połączenie na napięciu 750 kv Polska Ukraina jest nieczynne. Wykorzystywana jest jedynie transformacja 750/400 kv w SE Rzeszów w celu załączania do pracy dławików kompensacyjnych przyłączonych do rozdzielni na napięciu 750 kv dla kompensacji mocy biernej w sieci 400kV. Tabela 1. Wartości napięć w sieci PSE S.A. Napięcie znamionowe sieci 400 kv 220 kv 110 kv Najwyższe napięcie robocze sieci dopuszczalne trwale (I) 420 kv (II) 245 kv 121 kv Dopuszczalne napięcie minimalne (I) 360 kv 200 kv 105 kv Napięcie znamionowe urządzeń pierwotnych (II) 420 kv 245 kv 123 kv (I) te wartości mogą być przekraczane w stanach zakłóceniowych. (II) maksymalne napięcie może mieć wartość 440 kv przez okres do 15 minut. W przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń jak i w zakłóceniowym stanie pracy, w rozdzielniach NN i 110 kv do których są przyłączeni odbiorcy końcowi pobierający moc nie większą od mocy przyłączeniowej przy współczynniku tgφ nie większym niż 0,4, w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10 - minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń: Strona 16 z 56
17 1. ± 10% napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 110 kv i 220 kv % / -10%/ napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 400 kv. W rozdzielniach NN i 110 kv w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń, w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziałach odchyleń określonych w tabeli 2. Tabela 2. Wartości napięcia w rozdzielniach NN i 110 kv w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń Rodzaj rozdzielni/ Sieć 750 kv 400 kv 220 kv 110 kv Rozdzielnie NN i 110 kv do których przyłączone są bezpośrednio jednostki wytwórcze oraz rozdzielnie współpracujące z jednostkami wytwórczymi poprzez transformacje NN/NN i NN/110 kv Pozostałe rozdzielnie NN i 110 kv W pozostałych rozdzielniach NN i 110 kv w zakłóceniowym stanie pracy sieci w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-cio minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziałach odchyleń w tabeli poniżej. Tabela 3 Wartości napięcia w rozdzielniach NN i 110 kv w zakłóceniowym stanie pracy sieci Rodzaj rozdzielni/ sieć 400 kv 220 kv 110 kv Rozdzielnie NN i 110 kv do których przyłączone są bezpośrednio jednostki wytwórcze oraz rozdzielnie współpracujące z jednostkami wytwórczymi poprzez transformacje NN/NN i NN/110 kv Pozostałe rozdzielnie NN i 110 kv Regulacja napięcia w sieci Dobór i utrzymanie właściwych wartości napięcia oraz przebiegu napięcia po wystąpieniu zakłócenia w sieci lub po nagłej zmianie obciążenia jest niezbędne zarówno dla odbiorców energii elektrycznej (zachowanie wymaganych parametrów jakości energii elektrycznej) jak również urządzeń pracujących w KSE (zapewnienie warunków bezpiecznej pracy urządzeń). Istotny jest również przebieg charakterystyki napięcia po wystąpieniu zakłócenia w sieci lub po nagłej zmianie napięcia. Wartość napięcia powinna być regulowana w sieciach wszystkich poziomów napięć. Działanie układów regulacji napięcia należy zapewnić zarówno w stanach normalnych jak również w stanach zakłóceniowych pracy sieci. Regulacja napięcia w KSE jest ściśle powiązana z gospodarką mocą bierną. Urządzenia pobierające moc bierną indukcyjną definiuje się jako pobór mocy biernej natomiast urządzenia pobierające moc bierną pojemnościową jako generację mocy biernej. W zależności od stanu pracy niektóre urządzenia mogą stanowić źródło lub odbiór mocy biernej. Strona 17 z 56
18 Pobór mocy biernej w KSE Zapotrzebowanie na moc bierną w KSE stanowią: 1. Auto/transformatory pracujące w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. 2. Linie NN i WN silnie obciążone (powyżej ich mocy naturalnych). 3. Dławiki kompensacyjne. 4. Instalacje odbiorcze w sieci SN przyłączone do sieci przesyłowej poprzez sieć 110 kv. 5. Jednostki wytwórcze pracujące w trybie kompensacyjnym. Generacja mocy biernej w KSE Źródłami mocy biernej wytwarzanej w KSE są: 1. Generatory synchroniczne w tym hydrogeneratory. 2. Słabo obciążone linie NN i WN (poniżej ich mocy naturalnych). 3. Kondensatory zainstalowane bezpośrednio w sieci i w instalacjach odbiorców. 4. Kompensatory mocy biernej wirujące oraz silniki synchroniczne zainstalowane w instalacjach odbiorców. 5. Inne kompensatory statyczne. Regulacja napięcia w stanach normalnych W stanach normalnych pracy sieci należy zapewnić regulację napięcia przy zmieniającym się obciążeniu odbiorców w celu: 1. Zapewnienia wymaganej wartości napięcia w węzłach zasilania odbiorców. 2. Zapewnienia dotrzymania wymaganych parametrów jakości dostarczanej energii elektrycznej w tym dotrzymanie wymaganej niezawodności pracy sieci. 3. Zapewnienia wymaganych warunków technicznych dla urządzeń zainstalowanych w sieci przesyłowej, w elektrowniach i w sieci rozdzielczej. 4. Optymalizacji wartości strat sieciowych. Regulacja napięcia w stanach zakłóceniowych W stanach zakłóceniowych regulacja napięcia jest niezbędna dla zmniejszenia skutków zakłócenia: 1. Zmniejszenie nagłych obniżeń napięcia w trakcie wystąpienia zakłóceń w pracy sieci. 2. Ograniczenie przepięć po nagłym zrzucie obciążenia lub wyłączeniu zwarcia. 3. Tłumienie kołysań wirników generatorów synchronicznych oraz towarzyszącym im kołysań mocy oraz oscylacji napięć po wystąpieniu zwarcia w sieci. 4. Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska lawiny napięcia. Wartości częstotliwości Częstotliwość znamionowa w sieci wynosi 50 Hz. Jakość częstotliwości w sieci zamkniętej powinna spełniać następujące parametry: Strona 18 z 56
19 Wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund w miejscach przyłączenia powinna być zawarta w przedziale: Hz ± 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia Hz ± 4% /-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia Ze względu na pracę systemów połączonych ENTSO-E/RGCE zgodnie z Operation Handbook, jakość częstotliwości uznaje się za satysfakcjonującą jeżeli w zakresie miesiąca: 1. Odchylenie standardowe dla 90% i 99% przedziałów pomiarowych jest mniejsze niż odpowiednio 40 mhz i 60 mhz 2. Liczba dni pracy z częstotliwością zadaną 49,99 Hz, lub 50,01 Hz nie przekracza ośmiu Częstotliwość znamionowa dla stacji i urządzeń wynosi 50 Hz. Dopuszczalne odchylenia od częstotliwości znamionowej określa się na poziomie od 0,5 Hz do +0,2 Hz. Tabela 4. Wartości średniej częstotliwości mierzonej przez 10 sekund Stany normalne [Hz] Częstotliwość wymagana przy projektowaniu wyposażenia stacji [Hz] Częstotliwość maksymalna 50,2 52 Częstotliwość minimalna 49,5 47 Przy projektowaniu stacji i urządzeń nie należy uwzględniać częstotliwości poniżej 47 Hz oraz powyżej 52 Hz. Poziomy maksymalne prądów zwarciowych i prądów obciążeniowych Dla poszczególnych poziomów napięć elektroenergetycznej sieci przesyłowej ustala się następujące standardowe maksymalne parametry zwarciowe węzłów sieciowych oraz długotrwale dopuszczalne prądy obciążenia linii: Tabela 5. Maksymalne poziomy prądów zwarciowych w węzłach sieci i maksymalne, dopuszczalne długotrwale wartości prądów obciążenia linii. Maksymalne poziomy prądów zwarcia Wartości skuteczne prądu Napięcie znamionowe sieci 400 kv 220 kv 110 kv Maksymalny prąd zwarcia 1- i 3-fazowego [ka] Minimalny prąd zwarcia symetrycznego [ka] 0,4 0,4 0,5 Maksymalny, dopuszczalny długotrwale prąd obciążenia linii [ka] 2,87 1,14 1,4 7 Strona 19 z 56
20 W zależności od charakterystyki stacji lub linii i ich funkcji w systemie przesyłowym dopuszcza się inne maksymalne wartości prądów zwarcia oraz długotrwałe dopuszczalne prądy obciążalności linii przesyłowych. Decyzję każdorazowo podejmuje PSE S.A. Wytrzymałość zwarciowa Standardowe szeregi prądów zwarcia dla stacji, urządzeń i aparatury (lub prąd wyłączalny 1-sekundowy w przypadku wyłączników) podano w tabeli 6. Tabela 6. Standardowe szeregi wartości prądów zwarcia Napięcie znamionowe Znamionowy prąd zwarciowy [ka] Czas trwania prądu zwarcia [s] 400 kv 40, 50, kv 40, 50, kv 31,5, 40, 50, 63 1 Podana wytrzymałość zwarciowa dotyczy zarówno wytrzymałości przy zwarciach 3-fazowych z ziemią jak i przy zwarciach 1-fazowych z ziemią. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych wartości wytrzymałości zwarciowej. Decyzję podejmuje każdorazowo PSE S.A. Wartości prądów znamionowych i pojemnościowych linii Wartości prądów znamionowych Dopuszczalna obciążalność długotrwała linii elektroenergetycznych wynika z zastosowanych technologii budowy linii, rozwiązania konstrukcyjnego oraz parametrów technicznych przewodów fazowych. Dopuszczalna obciążalność długotrwała linii zależy również, w istotnym stopniu, od warunków atmosferycznych (temperatura otoczenia, parcie wiatru, poziom nasłonecznienia). W przypadku stosowanych na liniach NN przewodów stalowo-aluminiowych typu AFL, bezwzględnym ograniczeniem jest dopuszczalna temperatura +80 o C do jakiej mogą nagrzać się przewody, przy długotrwałej pracy. Dla linii wykonanych z przewodami fazowymi o konstrukcji oznaczonymi w literaturze HTLS (High Temperature Low Sag) charakteryzującymi się wyższą dopuszczalną temperaturą pracy przewodów, powyżej +150 o C, wartości dopuszczalne ich obciążalności długotrwałej należy określać indywidualnie na etapie realizacji projektu. Wartości trwale dopuszczalnych obciążalności dla poszczególnych linii przesyłowych należy definiować z uwzględnieniem rozwiązania konstrukcyjnego i parametrów technicznych linii oraz w zależności od warunków atmosferycznych pracy linii zgodnie z wymaganiami obowiązujących standardów PSE S.A. w oparciu o zalecenia aktualnych norm. W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń dopuszczalnej obciążalności linii NN i WN w odniesieniu do wyszczególnionych typów przewodów stalowo aluminiowych i założonych warunków atmosferycznych. Strona 20 z 56
21 Obliczenia dopuszczalnej obciążalności linii przesyłowych dla wybranych typów przewodów fazowych zostały wykonane programem PLS-CADD wg. standardów CIGRE (Broszura nr 207), przy następujących założeniach: 1. Nowe przewody - Współczynnik emisyjności : 0,5 i absorbcji 0,5. 2. Wysokość zawieszenia przewodów 15 m. 3. Kąt natarcia wiatru 90 o. Strona 21 z 56
22 Tabela 7. Wyniki obliczeń dopuszczalnej obciążalności linii NN i WN w zależności od przyjętych warunków atmosferycznych dla temperatury przewodów +80 o C Typ przewodu fazowego zastosowany na linii Warunki atmosferyczne Temp. otoczenia [ o C] Dopuszczalna trwale obciążalność linii w [A] przy temp. przewodów +80 o C Lato Dopuszczalna trwale obciążalność linii w [A] przy temp. przewodów +80 o C Zima +30 o C +30 o C +30 o C +30 o C -10 o C -10 o C 0 o C +20 o C Oznaczenie przewodu wg. PN-74/E Oznaczenie przewodu wg. EN Prędkość wiatru [m/sek.] Poziom nasłonecznienia [W/m 2 ] 0,5 0 0, ,5 0,5 0, x AFL mm 2 2 x 520-AL1/97-ST1A kv 3 x AFL mm 2 3 x 357-AL1/46-ST1A x 408-AL1F/34- UHST x AFL mm 2 1 x 520-AL1/97-ST1A kv 1 x AFL mm 2 1 x 408-AL1/53-ST1A b.d. b.d. 890 b.d. b.d. b.d. b.d x AFL mm 2 1 x 357-AL1/46-ST1A AFL mm 2 1 x 520-AL1/97-ST1A kv AFL mm 2 1 x 236-AL1/40-ST1A AFL mm 2 1 x 184-AL1/32-ST1A AFL mm 2 1 x 123-AL1/21-ST1A Strona 22 z 56
23 Wartości prądów pojemnościowych linii W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wartości prądów pojemnościowych linii. Tabela 8. Wartości prądów pojemnościowych linii Rodzaj linii Napięcie Typ przewodu fazowego Oznaczenie przewodu wg. Prąd pojemnościowy linii Maksymalna*) długość linii Maksymalny prąd pojemnościowy linii EN [kv] [A/km] [km] [A] 2 x 520-AL1/97-ST1A 0, x 357-AL1/46-ST1A 0, x 408-AL1F/53-ST1A 0,917 Napowietrzne x 520-AL1/97-ST1A 0,386 1 x 408-AL1/53-ST1A 0,338 1 x 357-AL1/46-ST1A 0,338 1 x 520-AL1/97-ST1A 0, x 236-AL1/40-ST1A 0,203 1 x 184-AL1/32-ST1A 0, x 123-AL1/21-ST1A 0,169 Kablowe 400 Cu, 1200 mm 2 11,44 Cu, 1600 mm 2 13,5 Cu, 2000 mm 2 14, Cu, 2500 mm 2 16,17 Cu, 1000 mm 2 7,27 Cu, 1200 mm 2 8, Cu, 1600 mm 2 8, Kablowe Cu, 2000 mm 2 9,70 Cu, 2500 mm 2 10,70 Cu, 400 mm 2 3, Cu, 630 mm 2 4,07 Cu, 1000 mm 2 4, Cu, 1200 mm 2 5,47 *) dla linii dłuższych prądy ładowania powinny być określone indywidualnie. Strona 23 z 56
24 Współczynniki uziemienia sieci Sieć o napięciu znamionowym 110 kv i wyższym powinna pracować z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym w taki sposób, by we wszystkich stanach ruchowych współczynnik zwarcia doziemnego, określony jako stosunek maksymalnej wartości napięcia fazowego podczas zwarcia z ziemią do wartości znamionowej napięcia fazowego w danym punkcie sieci, nie przekraczał poniższych wartości: a) 1,3 - w sieci o napięciu znamionowym 400 kv i 220 kv, b) 1,4 - w sieci o napięciu znamionowym 110 kv Warunki zawarte w pkt są spełnione gdy: a) 1 X 0/X 1 2 oraz R 0/X 1 0,5 w sieciach 400 kv i 220 kv, b) 1 X 0/X 1 3 oraz R 0/X 1 1 w koordynowanej sieci 110 kv. gdzie: X 1 oznacza reaktancję zastępczą dla składowej symetrycznej zgodnej obwodu zwarcia doziemnego, X 0 i R 0 odpowiednio reaktancję i rezystancję dla składowej symetrycznej zerowej obwodu zwarcia doziemnego. Tabela 9. Współczynnik zwarcia doziemnego wartość maksymalna Napięcie znamionowe sieci [kv] Współczynnik zwarcia doziemnego wartość maksymalna Rodzaj uziemienia 400 1,3 Bezpośrednie, wielokrotne 220 1,3 Bezpośrednie, wielokrotne 110 1,4 Bezpośrednie, wielokrotne W przypadku X 0/X 1 < 1 urządzenia i aparatura stacji powinna być wymiarowana na maksymalny prąd zwarcia 1- lub 2- fazowego z ziemią. W celu realizacji powyższych wymagań uzwojenia auto/transformatorów o napięciu znamionowym 110 kv i wyższym powinny być połączone w gwiazdę z punktem neutralnym przystosowanym do pracy z punktem neutralnym zarówno uziemionym jak i odziemionym. Zawartość harmonicznych w prądzie Obciążenia nieliniowe w sieci powodują wzrost zawartości harmonicznych w prądzie o częstotliwości 1 khz lub wyższej. Wartości tych harmonicznych są małe w porównaniu z wartością składowej podstawowej w prądzie obciążenia ale wymagają uwzględnienia ich wpływu na system zabezpieczeń. Poziom harmonicznych w sieci 400 kv i 220 kv przy znamionowym prądzie obciążenia jest podany w tabeli 10. Strona 24 z 56
25 Tabela 10. Zawartość harmonicznych w prądzie Nr harmonicznej Zawartość harmonicznych [A] Zawartość harmonicznych w napięciu Zgodnie z IRiESP dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I i II, dla sieci funkcjonującej bez zakłóceń, w ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10 minutowych średnich wartości skutecznych dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego powinno być mniejsze lub równe wartościom określonym w poniższej tabeli: Tabela 11. Zawartość harmonicznych w napięciu dla podmiotów grupy I i II Harmoniczne nieparzyste nie będące krotnością 3 będące krotnością 3 Rząd harmonicznej (h) Wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej (u h) Rząd harmonicznej (h) Wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej (u h) Harmoniczne parzyste Rząd harmonicznej (h) Wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej (u h) % 3 2% 2 1,5% 7 2% 9 1% 4 1% 11 1,5% 15 0,5% >4 0,5% 13 1,5% >21 0,5% 17 1% 19 1% 23 0,7% 25 0,7% >25 0,2 + 0,5 25/h Strona 25 z 56
26 W celu dotrzymania wymaganych parametrów jakościowych energii elektrycznej odbiorca przyłączony do sieci zamkniętej powinien instalować urządzenia eliminujące wprowadzanie odkształceń napięcia i prądu. Rodzaj instalowanych urządzeń, eliminujących wprowadzanie odkształceń napięcia i prądu powinien być uzgodniony z operatorem właściwym dla miejsca przyłączenia Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III i IV, dla sieci funkcjonującej bez zakłóceń, w ciągu każdego tygodnia 95 % ze zbioru 10 minutowych średnich wartości skutecznych dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego powinno być mniejsze lub równe wartościom określonym w poniższej tabeli: Tabela 12. Zawartość harmonicznych w napięciu dla pomiotów grupy III i IV Harmoniczne nieparzyste nie będące krotnością 3 będące krotnością 3 Rząd harmonicznej (h) Wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej (u h) Rząd harmonicznej (h) Wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej (u h) Harmoniczne parzyste Rząd harmonicznej (h) Wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej (u h) % 3 5% 2 2% 7 5% 9 1,5% 4 1% 11 3,5% 15 0,5% >4 0,5% 13 3% >15 0,5% 17 2% 19 1,5% 23 1,5% 25 1,5% Składowa przeciwna w napięciu Zawartość składowej przeciwnej w napięciu fazowym w sieci 400 kv, 220 kv i 110 kv nie powinna przekraczać 1%. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się maksymalny udział składowej przeciwnej do wartości 2%. Składowa przeciwna w prądzie Ze względu na geometrię i parametry techniczne linii, mogą wystąpić różnice w wartościach prądów fazowych linii. Maksymalna wartość składowej przeciwnej i zerowej nie może przekraczać 10% wartości maksymalnie dopuszczalnego prądu obciążalności długotrwałej linii lub 3,5% maksymalnie dopuszczalnego krótkotrwałego jej przeciążenia. Strona 26 z 56
27 Stany nieustalone Stany nieustalone występujące w KSE dzieli się na grupy w zależności od przyczyny wystąpienia, czasu trwania i charakteru zjawisk oraz lokalizacji i skutków jakie powodują. Przyczyny powstawania stanów nieustalonych: Zakłócenia występujące w sieci Czynności ruchowe w tym regulacyjne i związane z prowadzeniem sieci i systemu elektroenergetycznego oraz czynności łączeniowe. Ze względu na charakter oraz czas trwania zjawisk należy rozróżnić: Zjawiska falowe - fale związane z wyładowaniami atmosferycznymi w sieci lub procesami łączeniowymi. Czas trwania od mikrosekund do milisekund Zjawiska elektromagnetyczne - rezonanse w sieci oraz zjawiska wynikające z interakcji generacji i sieci. Trwają od milisekund do dziesiątej części sekundy Zjawiska elektromechaniczne - kołysania wirników generatorów, kołysania spowodowane przez zaburzenia bilansu mocy czynnej,, oscylacje międzysystemowe, powstawanie lawiny napięciowej zjawiska towarzyszące regulacji napięcia. Czas trwania od dziesiątych części sekundy do kilkunastu sekund a nawet minut ( regulacja napięcia Zjawiska elektrodynamiczne - zjawiska towarzyszące wtórnej regulacji częstotliwości, pokrywanie dużych ubytków mocy w ramach procesów regulacyjnych itd. Te zjawiska trwają od kilku sekund do kilku lub nawet kilkunastu godzin. Oscylacje mocy na liniach przesyłowych System elektroenergetyczny jest systemem dynamicznym nieliniowym, w którym stabilność zależy od rodzaju i wielkości zakłócenia. Rozróżnia się następujące rodzaje stabilności: Stabilność kątową lokalną i przejściową Stabilność kątowa dotyczy zachowania synchronizmu maszyn elektrycznych pracujących w KSE. Utrata synchronizmu i przejście generatorów do pracy asynchronicznej jest utożsamiane z utratą stabilności. Stabilność kątowa wiąże się ze zjawiskami elektromechanicznymi w systemie Stabilność napięciową Stabilność napięciowa dotyczy zjawisk w systemie prowadzących do znacznego obniżenia się wartości poziomów napięć tzw. lawina napięciowa. Występują również przypadki wzrostu wartości napięcia przekraczające wartości dopuszczalne dla urządzeń i aparatury Stabilność częstotliwościową Zachowanie wymagań stabilności częstotliwościowej wymaga zainstalowania w systemie układów i automatyk do regulacji częstotliwości Stabilność systemu Stabilność systemu zależy od stanu układu przed zakłóceniem oraz wielkości zakłócenia. Stabilność kątowa układu dla małych zakłóceń (równowaga statyczna ) nie jest równoznaczna ze stabilnością kątową systemu dla dużych zakłóceń ( równowaga dynamiczna ) Strona 27 z 56
28 Stabilność systemu w przypadku dużych zakłóceń należy badać dla zwarć i wyłączeń elementów sieci przesyłowej istotnych dla utrzymania warunków stabilności. W przypadku zwarć utrata stabilności zależy od: 1. Rodzaju zwarcia (trójfazowe, trójfazowe z ziemią, dwufazowe z ziemią, dwufazowe, jednofazowe z ziemią). 2. Czasu trwania zwarcia. 3. Lokalizacji zwarcia w systemie. Krytyczne czasy trwania dla różnych rodzajów zwarć decydujące o utracie stabilności systemu można usystematyzować następująco: gdzie: t kr3f < t kr2fz < t kr2f < t kr1fz t kr3f - krytyczny czas trwania zwarcia 3 fazowego t kr2f z - krytyczny czas trwania zwarcia 2 fazowego z ziemią t kr2f - krytyczny czas trwania zwarcia 2 fazowego t kr1fz - krytyczny czas trwania zwarcia 1 fazowego z ziemią Przy odpowiednio długim czasie trwania zwarcia układ może utracić stabilność również przy zwarciu jednofazowym z ziemią. W systemie 400 kv i 220kV w KSE zwarcia stanowią silne zaburzenia bilansu mocy i mogą spowodować oscylacje mocy, prowadzące do wzrostu prądów kołysań na liniach systemowych i międzysystemowych. Tabela 13. Częstotliwości kołysań i czasy ich trwania Zdarzenie Częstotliwość kołysania [Hz] Czas trwania [s] Kołysania mocy 0,15-2,5 10 Utrata stabilności 0, Kołysania mocy w stanie ustalonym 0,5-1, CZASY LIKWIDACJI ZAKŁÓCEŃ WYŁĄCZENIA 1- I 3- FAZOWE Czasy likwidacji zakłóceń Ogólne wymagania techniczne w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz sieci wraz z jej wyposażeniem są zawarte w Rozporządzeniu tzw. systemowym Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r wydanym na podstawie Prawa Energetycznego (PE). W załączniku nr 1do przywołanego powyżej rozporządzenia między innymi stwierdzono, że zwarcia w sieci o napięciu 220 kv i 400 kv powinny być likwidowane w czasie nieprzekraczającym 120ms. Dla zapewnienia tego wymagania wspomniane rozporządzenie również w sposób ogólny wskazuje na wymagane wyposażenie sieci w urządzenia EAZ. Strona 28 z 56
Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć PSE SF.STACJE/2015
Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE... 7 1.1. Wykaz skrótów i oznaczeń... 7 1.2. Definicje... 8 2. WPROWADZENIE... 11 3. PRZEPISY, NORMY I SPECYFIKACJE...