Source: http://docplayer.fi/53804733-Espoon-seurakuntayhtyma-kellonummen-hautausmaan-jatevedenpuhdistamo-espoo-kaytto-ja-paastotarkkailun-vuosiyhteenveto-2015.html
Timestamp: 2018-10-23 15:23:33+00:00
Document Index: 18058425

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto PDF
Download "Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015."
1 Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo
2 Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttöja päästötarkkailun vuosiyhteenveto Laatijat: Jari Männynsalo Tarkastaja: Kirsti Lahti Hyväksyjä: Kirsti Lahti Kannen valokuvat: Jari Männynsalo
3 Sisällysluettelo 1 Yleistä Ympäristölupa ja puhdistusvaatimukset Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Prosessikemikaalit Puhdistustulos ja vesistökuormitus Jätevesilietteen käsittely, määrä ja sijoitus Yhteenveto... 6 Liite ja jakelu VHVSY Raportti 15/2016
4 1 Yleistä Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo on biosuodin, jossa suodatus tapahtuu kierrättämällä jätevettä muovikappaleilla täytetyn kontissa olevan säiliön läpi. Muovikappaleiden pinnoille muodostunut mikrobikasvusto käyttää kasvuunsa jäteveden orgaanisia yhdisteitä ja ravinteita. Ennen biosuodinta puhdistamolle tuleva jätevesi esiselkeytetään saostuskaivossa. Biosuotimen jälkeiseen selkeytysvaiheeseen syötetään fosforinsaostuskemikaalia (PAX-XL 100). Puhdistamolle rakennettiin jälkiselkeytyksen perään moduulisuodatuskenttä maalis-huhtikuussa Suodatuskentän jälkeen puhdistettu jätevesi johdetaan Lukkarinpuroon (Brutubäck), joka laskee vajaan kilometrin päässä Oittaanjokeen (Glomsinjoki). Vuonna 2015 puhdistamon hoidosta vastasi Veli-Matti Niskanen. 1.1 Ympäristölupa ja puhdistusvaatimukset Espoon seurakuntayhtymällä on Espoon kaupungin vesilautakunnan myöntämä lupa 5 / johtaa Kellonummen hautausmaan huoltorakennuksen puhdistetut jätevedet Lukkarinojaan. Puhdistamolla käsitellään enenevässä määrin myös alueella sijaitsevien yksityisten omakotitalojen jätevesiä. Puhdistamolle on asetettu numeeriset vaatimukset puhdistetun jäteveden orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) ja kokonaisfosforin pitoisuuksille (taulukko 1). Taulukko 1. Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamon puhdistusvaatimukset. Pitoisuus enintään (mg/l) Käsittelyteho vähintään (%) BOD 7-atu 17,5 - Kokonaisfosfori 2,0-1.2 Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Puhdistamon toimintaa tutkittiin vuonna 2015 neljä kertaa. Tarkkailunäytteet otettiin helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Puhdistamonhoitaja keräsi näytteet tulevasta ja lähtevästä jätevedestä käsin kokoomanäytteiksi työpäivän aikana. Viimeinen osanäyte otettiin seuraavana päivänä näytteiden hakemisen yhteydessä. Lähtevän jäteveden näyte kerättiin helmi- ja toukokuun tarkkailukerroilla jälkiselkeytysaltaan pinnalta ja elo- ja marraskuun tarkkailukerroilla suodatuskentän jälkeen sijaitsevasta kokoojakaivosta. VHVSY Raportti 15/
5 2 Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Puhdistamolle tuleva jätevesi kerättiin puhdistamon esiselkeytysaltaasta tuloviemärin putken päästä. Jätevesivirtaama näytepäivien aikana oli keskimäärin 15 m 3 /d. Koko vuoden keskimääräinen virtaama oli 22 m 3 /d. Suodatuskentän rakentamisen jälkeen puhdistamolla ilmeni jäteveden ns. sisäistä kiertoa, mikä nosti virtaamanmittauksen lukemia selvästi todellista suuremmiksi. Tämä todettiin astiamittauksilla. Tämän takia vuoden 2015 huhti-joulukuun virtaamatietoina käytettiin vuosien 2013 ja 2014 virtaamien keskiarvoja vastaavilta kuukausilta. Puhdistamolle tuleva jätevesi oli ainepitoisuuksiltaan tavanomaisen yhdyskuntajäteveden luokkaa (taulukko 2). Taulukko 2. Puhdistamolle tuleva kuormitus vuosina BOD 7 -atu Fosfori Typpi Vuosi kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l , , , , , , , , , , , , , ,19 8,8 1,4 65 Puhdistamon asukasvastineluku oli 163 AVL. Se laskettiin Ympäristöhallinnon yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seurantaa ja raportointia koskevan hyvien menettelytapojen kuvauksen mukaisesti puhdistamon viimeisen viiden vuoden näytepäiväkohtaisista BOD 7-atu -tuloksista 90 persentiilinä. 2.2 Prosessikemikaalit Vuonna 2015 fosforinsaostuskemikaalin (PAX-XL 100) kulutus oli keskimäärin 0,11 l/m g/m 3. Puhdistamolla käytettiin myös säännöllisesti kalkkia alkaliteetin ylläpitämiseksi ja lietteen laskeutuvuuden parantamiseksi. 2.3 Puhdistustulos ja vesistökuormitus Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli vuosikeskiarvovaatimuksen mukainen orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) osalta. Pitoisuusvaatimus täyttyi myös kaikilla yksittäisillä tarkkailukerroilla. VHVSY Raportti 15/
6 Kokonaisfosforin osalta vuosikeskiarvovaatimukseen ei sen sijaan ylletty (taulukko 3). Tähän vaikutti vuoden ensimmäisen tarkkailukerran heikko fosforitulos, joka johtui saostuskemikaalin syöttöhäiriöstä juuri ennen tarkkailukertaa. Vuoden kolmannen tarkkailukerran fosforipitoisuus ylitti myös vuosikeskiarvovaatimuksen. Tämä huolimatta siitä, että lähtevän jäteveden kiintoainepitoisuus oli matala ja fosforinsaostuskemikaalin syöttömäärä suuri 0,45 l/m3 600 g/m 3. Tarkkailunäytteet otettiin ensimmäisen kerran puhdistamon perään rakennetun suodatuskentän (moduulit) jälkeen. Fosforin poisto toimi hyvin touko- ja marraskuun tarkkailukerroilla. Taulukko 3. Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos; puhdistetun jäteveden BOD 7 atu - ja ravinnepitoisuudet (mg/l) ja teho-% vuosina (laskentajakso yksi vuosi) sekä lupavaatimus. BOD 7 -atu Fosfori Typpi Ammoniumtyppi mg/l teho-% mg/l teho-% mg/l teho-% mg/l *)teho-% , , , ,0 98 1, ,4 98 2, , vaatimus 17,5 2,0 *) nitrifikaatioaste 2.4 Jätevesilietteen käsittely, määrä ja sijoitus Puhdistamon saostusaltaat tyhjennettiin imuautolla vuoden 2015 aikana kolme kertaa, yhteensä 75 m 3. Liete kuljetettiin kaupungin viemäriverkkoon. 3 Yhteenveto Puhdistamon vuoden 2015 jätevedenkäsittelytulos oli vuosikeskiarvovaatimuksen mukainen orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) osalta. Kokonaisfosforin osalta vuosikeskiarvovaatimukseen ei sen sijaan ylletty. Eniten tähän vaikutti kemikaalinsyöttöhäiriöstä johtunut heikko fosforinpoistotulos vuoden ensimmäisellä tarkkailukerralla Puhdistamolle rakennettiin jälkiselkeytyksen perään moduulisuodatuskenttä maalishuhtikuussa Suodatuskentässä oli tukkeutumisongelmia ja sen vetämättömyys aiheutti veden kiertoa jälkiselkeytyksestä takaisin puhdistamolle, mikä nosti virtaamanmittauksen lukemia todellista suuremmiksi. Tämä huomioitiin kuormituslaskelmissa käyttämällä huhti- VHVSY Raportti 15/
7 joulukuun virtaama-arvoina vuoden 2013 ja 2014 vastaavien kuukausien virtaamien keskiarvoja. Huuhteluista ja muista korjaustoimista huolimatta suodatuskenttä ei toiminut vuoden 2015 aikana oikealla tavalla, vaan valtaosa kentältä kokoojakaivoon tulevasta vedestä tuli kentän yläosaan asennettujen ilmastusputkien kautta. Kokoojaputkien kautta kaivoon tulevan veden määrä oli vähäistä kaikilla tarkkailukerroilla kentän asentamisen jälkeen. Tämän takia toukokuun tarkkailukerran näytteet kerättiin selkeytysaltaan pinnalta. Elo- ja marraskuun näytteet kerättiin suodatuskentän jälkeen sijaitsevasta kokoojakaivosta. Vaikka kenttä ei toiminut oikealla tavalla, kokoojakaivosta otetut näytteet kuvasivat kuitenkin oikein vesistöön johdetun puhdistetun jäteveden laatua. Jatkotoimia suodatuskentän toimintakuntoon saattamiseksi tulee tehdä. Virtaamanmittauksen kunnostaminen on ensiarvoisen tärkeää luotettavan vesistökuormituslaskennan ja toisaalta myös puhdistamolle tulevan kuorman laskemiseksi. Tulevan kuormituksen määrä (asukasvastineluku, AVL) vaikuttaa yleisesti puhdistamoiden puhdistusvaatimuksiin. Saostuskaivon riittävän tiheä ja huolellinen tyhjentäminen on myös entistä tärkeämpää, jotta puhdistamolta saadaan heti mahdollisimman paljon kiintoainesta pois suodatuskentän tukkeutumisvaaran vuoksi. Liite Puhdistamotarkkailutulokset 2015, jaksoraportti Jakelu Espoon seurakuntayhtymä, Veli-Matti Niskanen Espoon seurakuntayhtymä, Benita Sane Espoon seurakuntayhtymä, Antero Stenman Espoon kaupungin ympäristökeskus, Ilppo Kajaste Uudenmaan ELY-keskus, Sara Poijärvi VHVSY Raportti 15/
8 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #4 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Kellonummen hautausmaan puhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 18,0 13,0 9,60 20,0 21,6 Käsitelty m³/d 18,0 13,0 9,60 20,0 21,6 Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d 18,0 13,0 9,60 20,0 21,6 BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 9,4 5,5 3,2 8,2 6,6 Käsitelty kg/d 0,20 0,10 0,037 0,094 0,16 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,20 0,10 0,037 0,094 0,16 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 11 8,2 3,9 4,7 7,2 17,5 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 11 8,2 3,9 4,7 7,4 17,5 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d 0,26 0,14 0,15 0,20 0,19 Käsitelty kg/d 0,089 0,017 0,030 0,017 0,054 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,089 0,017 0,030 0,017 0,054 Tuleva (vl) mg/l ,8 8,8 Käsitelty mg/l 4,8 1,3 3,1 0,86 2,5 2 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 4,8 1,3 3,1 0,86 2,5 2 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d 2,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Käsitelty kg/d 1,5 0,82 0,74 0,90 1,4 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 1,5 0,82 0,74 0,90 1,4 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % ,0 Kokonaisteho % ,0 NH4-N Tuleva (vl) kg/d 1,7 0,87 0,96 1,1 1,2 Käsitelty kg/d 0,78 0,63 0,36 0,58 0,84 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,78 0,63 0,36 0,58 0,84 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % SS Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 0,52 0,27 0,062 0,40 0,43 Ohitus kg/d Vesistöön kg/d 0,52 0,27 0,062 0,40
9 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #4 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Kellonummen hautausmaan puhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite SS Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l , Ohitus mg/l Vesistöön mg/l ,5 20 Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %
10 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Yhteenvetoraportissa esitetään Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun tulokset ja puhdistamon toiminta vuodelta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Asemapäällikönkatu 12 B, 7. krs, Helsinki p. (09) ,