Source: http://docplayer.fi/1542227-Vallox-oy-valmistaa-ilmanvaihtokoneita-vallox-150-effect-se-mlv-esilammitys-maalammityspiirissa-yli-70-f-g-h-i-huono-sahkotehokkuus.html
Timestamp: 2017-04-26 12:33:27+00:00
Document Index: 5520910

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS - PDF
Download "Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS"
1 Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect SE MLV on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton hyötysuhde ja ominaissähköteho sekä lämpö, virtaus ja äänitekniset ominaisuudet on määritetty sertifiointiperusteiden VTT SERT R018 04: Asunnon ilmanvaihtokone mukaisesti. Yhteenveto ilmanvaihtokoneen lasketusta energiatehokkuudesta Etelä Suomen sääoloissa on esitetty seuraavassa: POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSIHYÖTYSUHDE, a Vuosihyötysuhde on 61 %, kun keskimääräinen poistoilmavirta on Vuosihyötysuhde, a, HYVÄ LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE % A yli 70 B C D E F G H I HUONO LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, % (määräystaso = 30) B Poistoilmavirta, dm³/s 0 ILMANVAIHTOKONEEN OMINAISSÄHKÖTEHO, P esu Ominaissähköteho on 1,5 kw/(m³/s), kun keskimääräinen poistoilmavirta on Ominaissähköteho, P esu, _ HYVÄ SÄHKÖTEHOKKUUS kw/(m³/s) A B C D E F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Ominaissähköteho, kw/(m³/s) (määräystaso = 2,5) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 C alle 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 yli 4, Poistoilmavirta, dm³/s Ilmanvaihtokoneen ominaisuudet ja energiatehokkuuden laskennan lähtötiedot ja tulokset on esitetty sertifikaatin liitteessä. Ilmanvaihtokone täyttää em. sertifiointiperusteissa esitetyt vaatimukset. Tämä sertifikaatti on voimassa saakka sillä edellytyksellä, että tuotteessa ei tapahdu oleellisia muutoksia ja että valmistajalla on voimassa laadunvalvontasopimus VTT:n kanssa. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT:sta tai Internet osoitteesta Muut ehdot on esitetty sertifikaatin lopussa. Myönnetty Espoossa Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö Juhani Laine Erikoistutkija VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 1000 (Kemistintie 3, Espoo), VTT Puh , Faksi2 Sertifikaatti Nro VTT C (2) Sertifikaatin voimassaolon ehdot: Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopäivänä. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VTT ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu. VTT:n nimen käyttäminen tai tämän sertifikaatin jakelu osittain jäljentämällä on sallittu vain VTT:sta saadun kirjallisen luvan perusteella.3 1 (6) Tiedot tuotteesta: Asunnon ilmanvaihtokone Vallox 150 Effect SE MLV (malli 3530) Laitteen valmistaja ja edustaja: Vallox Oy, Myllykyläntie 9 11, Loimaa. p , Ulkomitat: 748 mm (leveys) x 908 mm (korkeus) x 602 mm (syvyys) Massa: 102 kg Ilmakanavaliitännät: neljä liitäntää koneen päältä, kanavan halkaisija 200 mm (naaras) Sähköliitäntä: 230 V, 16 A, pistotulppaliitäntä Puhaltimet: tasavirtapuhaltimet, 2 x 175 W, Ebmpapst R3G160 AC50 01 Ilmavirtojen ohjaus: 8 portainen säädin Ilmansuodattimet: tuloilma G3+F7, poistoilma G3 Lämmöntalteenotto (LTO): ristivastavirtalevylämmönsiirrin LTO:n jäätymisen estotapa: ulkoilman esilämmitys maalämmityspiirin nestepatterilla ulkoilman lämpötilan mukaan ja tuloilmapuhaltimen pysäytys jäteilman lämpötilan mukaan Lämmityspatterit: ulkoilman esilämmityspatteri 1,2 kw (25 % etyleeniglykoli/vesi nestevirta 0,0, pumpun paine ero 60 kpa, pumpun sähköteho 80 W), tuloilman jälkilämmitys: sähkövastus 1,0 kw Sertifioitu asunnon ilmanvaihtokone täyttää alla esitetyt vaatimukset. Ominaisuus Määritysmenetelmä Vaatimus Tulos Tiiviys EN 308, EN RakMK osa D2 Täyttää vaatimuksen Ilmansuodattimen ohivuoto EN EN Täyttää vaatimuksen Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta) Äänitekniset suoritusarvot ISO 3741, ISO 5135, EN EN 308, EN Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja Lämpötilahyötysuhde EN 308, EN RakMK osa D2 Täyttää vaatimuksen Toiminta matalilla ulkoilman lämpötiloilla EN 308 RakMK osa D2 Täyttää vaatimuksen Ominaissähköteho EN 308, EN RakMK osa D2 Täyttää vaatimuksen Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde Ympäristöministeriön moniste 122, 2003 RakMK osa D2 Täyttää vaatimuksen Vaatimukset RakMK osan D2 määräysten ja ohjeiden mukaan: Vaatimus tiiviyden osalta (RakMK osa D2, ohje ): Vaipan tiiviysluokka A, vuotoilmavirta tulo ja poistoilmapuolen välillä enintään 6 % ilmanvaihtokoneen nimellisilmavirrasta koepaineella 300 Pa. Vaatimus lämpötilahyötysuhteen osalta (RakMK osa D2, ohje ): vähintään 50 %. Vaatimus toiminnan osalta matalilla ulkoilman lämpötiloilla (RakMK osa D2, ohje ): Jäätymissuojaus ja poistoilmasta tiivistyvän veden poisto on toteutettu toimintavarmalla tavalla. Vaatimus ominaissähkötehon osalta (RakMK osa D2, ohje ): enintään 2,5 W/(dm³/s) Vaatimus poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen osalta (RakMK osa D2, määräys 4.1.2): vähintään 30 %.4 2 (6) Etelä Suomen sääoloissa Säätiedot Helsinki Vantaa testivuosi 1979 Ulkoilman mitoituslämpötila 26 C Ulkoilman keskilämpötila lämmityskaudella 0,2 C Esilämmityspatterille tulevan nesteen lämpötila 1,2 C Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve ilman lämmöntalteenottoa kwh/a 100 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve lämmöntalteenoton kanssa kwh/a 39 % Poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia kwh/a 61 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve LTO:n ja maalämmön kanssa kwh/a 33 % Maasta ja poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia 1) % 709 kwh/a 969 kwh/a 1) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 2) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 3) Sisältää maaliuospumpun sähkönkulutuksen (122 kwh/a). Pumppu käy, kun ulkolämpötila on alle 4 C. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, a 61% 1,5 kw/(m³/s) Lämpökerroin 1 kwh sähköä tuottaa 8,4 kwh lämpöä5 3 (6) Eteläisen Keski Suomen sääoloissa Säätiedot Jokioinen testivuosi 1979 Ulkoilman mitoituslämpötila 29 C Ulkoilman keskilämpötila lämmityskaudella 0,3 C Esilämmityspatterille tulevan nesteen lämpötila 0,7 C Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve ilman lämmöntalteenottoa kwh/a 100 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve lämmöntalteenoton kanssa kwh/a 40 % Poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia kwh/a 60 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve LTO:n ja maalämmön kanssa % Maasta ja poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia 1) kwh/a 66 % 715 kwh/a 967 kwh/a 1) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 2) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 3) Sisältää maaliuospumpun sähkönkulutuksen (123 kwh/a). Pumppu käy, kun ulkolämpötila on alle 4 C. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, a 60% 1,5 kw/(m³/s) Lämpökerroin 1 kwh sähköä tuottaa 8,7 kwh lämpöä6 4 (6) Keski Suomen sääoloissa Säätiedot Jyväskylä testivuosi 1979 Ulkoilman mitoituslämpötila 32 C Ulkoilman keskilämpötila lämmityskaudella 1,2 C Esilämmityspatterille tulevan nesteen lämpötila 0,3 C Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve ilman lämmöntalteenottoa kwh/a 100 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve lämmöntalteenoton kanssa kwh/a 41 % Poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia kwh/a 59 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve LTO:n ja maalämmön kanssa kwh/a 35 % Maasta ja poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia 1) kwh/a 65 % 788 kwh/a 981 kwh/a 1) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 2) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 3) Sisältää maaliuospumpun sähkönkulutuksen (142 kwh/a). Pumppu käy, kun ulkolämpötila on alle 4 C. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, a 59% 1,5 kw/(m³/s) Lämpökerroin 1 kwh sähköä tuottaa 9,0 kwh lämpöä7 5 (6) Pohjois Suomen sääoloissa Säätiedot Sodankylä testivuosi 1979 Ulkoilman mitoituslämpötila 38 C Ulkoilman keskilämpötila lämmityskaudella 3,5 C Esilämmityspatterille tulevan nesteen lämpötila 3,9 C Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve ilman lämmöntalteenottoa kwh/a 100 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve lämmöntalteenoton kanssa kwh/a 45 % Poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia kwh/a 55 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve LTO:n ja maalämmön kanssa kwh/a 40 % Maasta ja poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia 1) kwh/a 60 % 915 kwh/a kwh/a 1) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 2) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 3) Sisältää maaliuospumpun sähkönkulutuksen (199 kwh/a). Pumppu käy, kun ulkolämpötila on alle 4 C. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, a 55% 1,5 kw/(m³/s) Lämpökerroin 1 kwh sähköä tuottaa 9,9 kwh lämpöä8 6 (6) Etelä Saksan sääoloissa Säätiedot München [IWEC WMO# ASHRAE 2001] Ulkoilman mitoituslämpötila 16 C Ulkoilman keskilämpötila lämmityskaudella 2,1 C Esilämmityspatterille tulevan nesteen lämpötila 5,1 C Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve ilman lämmöntalteenottoa kwh/a 100 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve lämmöntalteenoton kanssa kwh/a 35 % Poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia kwh/a 65 % Ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve LTO:n ja maalämmön kanssa kwh/a 32 % Maasta ja poistoilmasta talteenotettu lämpöenergia 1) kwh/a 68 % 243 kwh/a 894 kwh/a 1) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 2) LTO:n jäätymisen estona n ulkoilman esilämmityspatterin lämmitysenergia maalämmityspiiristä 3) Sisältää maaliuospumpun sähkönkulutuksen (38 kwh/a). Pumppu käy, kun ulkolämpötila on alle 4 C. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, a 65% 1,4 kw/(m³/s) Lämpökerroin 1 kwh sähköä tuottaa 7,0 kwh lämpöä Samankaltaiset tiedostot
Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.
Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC
Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec
Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.
Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC
Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung
KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung KN 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change Seite 1 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Lisätiedot Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec
Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC. % yli 70 60-70 50-60 40-50 E F G H I 30-40 20-30 10-20 1-10 2,5. Ominaissähköteho, 2,0
Vallox 180 DC Vallox 180 DC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 180 DC Sertifikaatti Nro C273/04 1 (2) Vallox 180 DC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 95
95 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 95 Sertifikaatti Nro VTT--844-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 95 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja Lisätiedot Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 2 (2) Sertifioitu asunnon ilmanvaihtokone täyttää alla esitetyt vaatimukset.
Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 1 (2) Fair 120 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Air Wise Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita SunAIR RW EC. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS 2,5 2,0
SunAIR RW EC SunAIR RW EC Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita SunAIR RW EC Sertifikaatti Nro VTT-C-5731-10 1 (2) SunAIR RW EC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Sertifikaatti Nro C324/05 2 (2) Sertifikaatin voimassaolon ehdot:
Parmair Iiwari KxSK(E) Parmair Iiwari KxSK(E) Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari KxSK, KxSOK ja KxSEK Sertifikaatti Nro C324/05 1 (2) Parmair Iiwari KxSK (KxSOK, KxSEK) on tarkoitettu Lisätiedot SUOJA EXPERT OY. valmistaa. väestönsuojien jäteastioita JS 6
Sertifikaatti Nro VTT C 1715 21 07 SUOJA EXPERT OY valmistaa väestönsuojien jäteastioita JS 6 Väestönsuojan jäteastian JS 6 ominaisuudet on testattu ja tarkastettu VTT:ssa. Tuote täyttää K, S1, S3 ja S6 Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006
TESTASSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot. Lisätiedot VTT:n sertifioima nro VTT-C-1865-21-07 ASUMISEN ILMANVAIHTOON ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE UUDISRAKENNUKSEEN JA PERUSKORJAUKSEEN POIKKEUKSELLISEN HILJAINEN KORKEUS VAIN 460 mm TULOILMAHYÖTYSUHDE Lisätiedot Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28
Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista Lisätiedot Jouko Kuha ILMANVAIHTOKONEEN TESTAUS
Jouko Kuha ILMANVAIHTOKONEEN TESTAUS ILMANVAIHTOKONEEN TESTAUS Jouko Kuha Opinnäytetyö Kevät 2011 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lisätiedot ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:
TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7 Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet
Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton Lisätiedot Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S
LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05 Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen Lisätiedot Yksityiskohtaiset järjestelmien ja laitteiden kuntotutkimukset ja laskentaohjeet kuntotutkimuksen yhteydessä
Yksityiskohtaiset järjestelmien ja laitteiden kuntotutkimukset ja laskentaohjeet kuntotutkimuksen yhteydessä IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet, suorittajien perehdytystilaisuus 28.1.2015 Mikko Saari Lisätiedot SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT
SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Vuosihyötysuhde parasta A-luokkaa SunAIR RW 130 EC-LT SunAIR RW 150 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Lisätiedot YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut
YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI Teräsbetonit VALMISTAJAT Paalut: Abetoni Oy Kokemäen TB-Paalu Oy Lujabetoni Oy Parma Oy Skanska Betoni Oy Teräsosat: Leimet Oy Lisätiedot ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.
ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän Lisätiedot Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet
Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Ilmastointijärjestelmät kuntoon II -seminaari 19.12.2013 Helsinki Mikko Saari, Petri Kukkonen, Niklas Söderholm, Risto Ruotsalainen, Mikko Nyman Lisätiedot Vallox Loimaan tehdas
Vallox Loimaan tehdas 40 vuotta ilmanvaihdon huipputekniikkaa Loimaalla 4800 m² laajennus 2011 Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl CNC -ohjatut särmäyspuristimet Automaattinen jauhemaalauslinja Loppukokoonpanolinjat Lisätiedot VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A
MITT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL55 Mitat 77 45 2790 30 620 70 CTS5000 PNEELI 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto Lisätiedot SunAIR 431 EC-LT ja 481 EC-LT
SunAIR 431 EC-LT ja 481 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 431 EC-LT SunAIR 481 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja Lisätiedot Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä... Lisätiedot VPL31 Mitat. MITAT VPL 31 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A
MITT VPL 3 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL3 Mitat 77 5 60 30 70 70 STS5000 paneeli 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 00 Jäte IV-KOJE Poisto PÄÄTY Lisätiedot RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot Lisätiedot SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki
TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä Lisätiedot SunAIR 431 EC ja 481 EC
SunAIR 431 EC ja 481 EC LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 431 EC SunAIR 481 EC sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen Lisätiedot Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-9668-9 16.12.29 Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA8DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin laitteen lämmityskäyrän Lisätiedot Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla
RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Lisätiedot SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate
SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI Tyvek Pro 2508B aluskate VALMISTAJA/EDUSTAJA DuPont de Nemours (Lux) s.a.r.l. Rue General Patton, Contern L 2984 Luxemburg MYYNTI Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA
HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän Lisätiedot VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:
KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennustyyppi: Osoite: Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: Lämmitystapa: Ilmastointi: Pientalo Valmistumisvuosi: 2008 Pientalonkuja Lisätiedot ECO 90 EC-LT ja ECO 130 EC-LT
ECO 90 EC-LT ja ECO 130 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET ECO 90 EC-LT ECO130 EC-LT Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen Lisätiedot LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE
425 LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 425 Elektroninen säädin Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen ilmanvaihtojärjestelmien Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit
Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1485-11 21.2.211 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE35VA + MUZ-GE35VAH toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Ari Laitinen VTT
Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö Tausta & tavoitteet Rakennukset Ilmalämpöpumput Laskentatyökalu Lisätiedot Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila
Lämmöntalteenoton asiantuntija Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Oy Hydrocell Ltd perustettiin vuonna 1993 Toimipaikka Järvenpäässä Lisätiedot Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa
Hyvinvointia työstä Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen, Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet ja rahoitus Lisätiedot Multi TEKNINEN OHJE. Vallox TSK. Mallit: Tyyppi TSK MULTI 50 3601 TSK MULTI 80 3600. VALLOX TSK Multi 50. VALLOX TSK Multi 80. Simple Control ohjain
Vallox TK Multi 0 0.0.F 0..0 Tyyppi 0/0 Tyyppi 0/00 VALLOX Tyyppi TK MULTI 0 0 TK MULTI 0 00 VALLOX TK Multi 0 VALLOX TK Multi 0 Pienen korkeutensa vuoksi monipuolisesti sijoitettava matalaenergia ilmanvaihtokone Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmankäsittelykoneet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Lisätiedot Pientalon D5/2007 energialaskentaopas
Pientalon D5/2007 energialaskentaopas rakennuksen energiankulutus ja ostoenergiankulutus sekä ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, rakennuksen lämmitysteho ja arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta Lisätiedot APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy Lisätiedot Vallox TEKNINEN OHJE. Tyyppinumero A3522-3
Vallox 90KSC.09.5F.5.0 Tyyppi A5- VALLOX Tyyppinumero A5- VALLOX tuotenumero VALLOX 90K SC R 8600 VALLOX 90K SC L 8700 TEKNINEN OHJE Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenotto ( > 80 %) Energiatehokkaat integroidut Lisätiedot ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E)
ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE ECO130 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen Lisätiedot www.enervent.fi GREENAIR VAAKAMALLIT Ilmanvaihtolaitteet pientaloihin ja asuntoihin ilmamäärille 15-390 l/s
wwwenerventfi TENERGIATALOUDELLISIN RA KAISU GREENAIR VAAKAMALLIT Ilmanvaihtolaitteet pientaloihin ja asuntoihin ilmamäärille 15-39 l/s Nerokas keksintö: pyörivä lämmönsiirrin Enervent greenair-ilmanvaihtolaitteissa Lisätiedot Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Ominaislämpöhäviö, W/K [H joht. Suunnitteluarvo. Vertailu- arvo 0,24
Laajennettu versio 2.0.2 (D3-2007) Rakennuskohde: Eeva ja Tuomo Rossinen Rakennuslupatunnus: Rakennustyyppi: 2-kerroksinen pientalo Pääsuunnittelija: Tasauslaskelman tekijä: rkm Urpo Manninen, FarmiMalli Lisätiedot Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin
Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä Lisätiedot IIWARI Ex, Kx, MxE LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET. IIWARI Ex IIWARI Kx IIWARI MxE 180 Elektroninen säädin (E)
IIWARI Ex, Kx, MxE LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET IIWARI Ex IIWARI Kx IIWARI MxE 180 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden Lisätiedot ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)
ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa Lisätiedot Rakennusten energiankulutus. Rakennuksissa lämmitysenergiaa kuluu tilojen, ilmanvaihtoilman ja käyttöveden lämmittämiseen.
Laskelmat rakennusten energiataloudessa ja sisäilmaston hallinnassa Mika Vuolle, tekniikan lisensiaatti SIY Sisäilmatieto Oy mika.vuolle@sisailmatieto.com Rakennusten energiankulutus Suomen rakennuskanta Lisätiedot YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8.5 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ---------------------------------------------- Lisätiedot Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12 Lisätiedot Paritalon E-luvun laskelma
Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com Lisätiedot SunAIR RW 130 EC ja RW150 EC
SunAIR RW 130 EC ja RW150 EC LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Vuosihyötysuhde parasta A-luokkaa SunAIR RW 130 EC SunAIR RW 150 EC sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä Lisätiedot Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina
Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry 09.02.2010, ARY seminaari Energiamääräykset Lisätiedot Tekniset tiedot Puhelin: +358 207931340. HG-nro 13125 000 Ecostat E LVI-nro:
13125 000 Ecostat E 6350433 Kiinteä juoksuputki ja yhd. käyttöventtiili/ 13126 000 Ecostat S 6350445 Kiinteä juoksuputki ja yhd. käyttöventtiili/ TYYPPIHYVÄKSYNNÄT: VA 1.43/18275 Stuttgart HRB 481038 13145 Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuuden vaikutuksia lyhyesti. Aalto Energiatekniikan vierailu Espoo, Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Rakennusten energiatehokkuuden vaikutuksia lyhyesti Aalto Energiatekniikan vierailu Espoo, 25.4.2016 Mikko Saari VTT Expert Services Oy 27.4.2016 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= Lisätiedot Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä Lisätiedot FInZEB-kustannuslaskenta
FInZEB-kustannuslaskenta Asuinkerrostalo ja toimisto Teemu Salonen, Optiplan Oy 5.2.2015 1 Sisältö Laskennan lähtötiedot Ratkaisuvaihtoehtojen kannattavuus Herkkyystarkastelut Kustannusoptimaalisuuteen Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 62200 Kauhava. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkitalo Valmistumisvuosi: 2013 Notkokuja 1 Rakennustunnus: 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lämmitetty Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Lisätiedot Pystymalliset ilmanvaihtolaitteet pientaloihin ja asuntoihin
ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 PIENTALOIHIN JA TOIMISTOIHIN Pystymalliset ilmanvaihtolaitteet pientaloihin ja asuntoihin Kun hallitset kotisi sisäilmaa, hallitset myös terveyttäsi Pohjoisen Lisätiedot TUOTE- HINNASTO 2.3.2015 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET LISÄVARUSTEET MAAKYLMÄJÄRJESTELMÄT SUODATTIMET JA MUUT TARVIKKEET SunAIR LTO-laitteiden valintaopas www.airwise.fi \ SunAIR-LTO-laitteet \ valintaopas www.airwise.fi Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden Lisätiedot Energiatodistusopas 2013
Energiatodistusopas 2013 Rakennuksen energiatodistus ja kokonaisenergiankulutus Uudispientalo 6.6.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 4 2.1 Rakennuksen tiedot... Lisätiedot SUOMALAISEN KERROSTALON ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET POSTOILMAN LÄMPÖÄ TALTEENOTTAMALLA
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SUOMALAISEN KERROSTALON ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET Lisätiedot Esimerkkilaskelmia pientaloille
Rakennusten energia 2012 Esimerkkilaskelmia pientaloille E-lukuvaatimusten täyttyminen Taru Suomalainen ja Timo Kalema TTY / Konstruktiotekniikka Syyskuu 2011 1 Sisältö Alkusanat... 3 1 E lukutarkastelu... Lisätiedot ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja
ECONET lämpötilahyötysuhdekäsikirja Tammikuu 2008 Sisällysluettelo Lämpötilahyötysuhde.....3 Miten lämpötilat saadaan?.......4 Missä lämpötilahyötysuhde lasketaan?......4 Muuta.4 Syöttötiedot......5 ECONET Lisätiedot VPL65 Mitat MITAT VPL 65 Nilan Pro Ky
Mitat 77 45 2790 30 620 70 CTS5000 PNEELI 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto 2 PÄÄTY Kondenssivesi 32 mm (yht 2 kpl) PÄÄTY B =Ulkoilma Lisätiedot Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute