Source: https://docplayer.fi/127159557-Sisailmatutkimus-ivalon-entinen-emantakoulu.html
Timestamp: 2019-11-17 05:04:37+00:00
Document Index: 16329186

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu - PDF
Download "Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu"
1 Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu Helsinki Puh Fax Y-tunnus:
2 Hanke (12) Sisällysluettelo 1 TUTKIMUSKOHDE Yleistiedot Lähtötiedot Tutkimustehtävä ja tavoite Tutkimukset, tutkimusmenetelmät ja laitteet Ilmanvaihto Näytteenotto Havainnot YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPIDESUOSITUKSET LIITTEET LIITE 1 Mikrobianalyysi sisäilmanäytteestä MIK4778/15 LIITE 2 Mikrobianalyysi materiaalinäytteestä MIK4773/15 (6 sivua) (3 sivua)
3 Hanke (12) 1 TUTKIMUSKOHDE 1.1 Yleistiedot Kohde IVALON ENTINEN EMÄNTÄKOULU Jokikuja 10 Tilaaja Kalotin oppimiskeskus-säätiö Merja Männistö Sairaalatie 3 Tutkimuksen tekijä Inspecta Oy Viljo Lohilahti Kairatie Rovaniemi puh Tutkimusajankohta Lähtötiedot Tutkimuskohde sijaitsee osoitteessa Jokikatu 10, Ivalo. Rakennus on pääsääntöisesti rappauspinnoitettu betoni/tiilirakennus. Rakennuksen tilojen käyttäjillä on ilmennyt mahdollisesti sisäilmasta johtuvaa eriasteista oireilua. Kohteessa on suorittu Inspectan toimesta rakenteiden kuntotutkimus sekä haitta-ainekartoitus alkuvuodesta Tutkimustehtävä ja tavoite Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mahdollinen sisäilmahaitta ja muu toimisto- ja luokkahuoneissa oleva haittatekijä. 1.4 Tutkimukset, tutkimusmenetelmät ja laitteet Mittauksista sovittiin Viljo Lohilahti (Inspecta Oy) ja Tauno Vesterinen (Inarin Kiinteistöt Oy) kesken. Tutkimuksessa ( ) suoritettiin aistinvarainen tarkastus ja otettiin yhteensä 17 kpl sisäilmanäytettä sekä yksi materiaalinäyte mikrobianalyysiä varten. Tilat, joista sisäilmanäytteet otettiin valittiin käyttäjäkyselyn perusteella tiloista, joissa oli havaittu eniten oireilua. Tutkimuksen aikana tiloissa eikä näytteenoton välittömässä läheisyydessä oleskeltu. Mittauksissa käytettiin lämpötilan sekä kosteuden määrittämiseen Trotec T2000 kosteusmittaria, Trotec TS 300 pinta-anturia sekä Trotec TS 250 SDI rakenne/ilmamittausanturia. Sisäilmanäytteet kerättiin Andersen-keräimellä suoraan kasvatusalustalle. Mikrobianalyysit suoritettiin KiraLab Oy:n laboratoriossa Oulussa. Tutkimuksen aikana otetut valokuvat tallennettiin digitaalisesti. Tutkimushetkellä oli ulkolämpötila oli keskimäärin 4 C.
4 Hanke (12) 1.5 Ilmanvaihto Tutkitussa rakennuksessa on osittain koneellinen poisto sekä painovoimainen ilmanvaihto. Tuloilmanvaihto on toteutettu pääasiassa ikkunoiden yläkarmeihin sijoitettujen rakoventtiilien kautta. IV-laitteisto oli päällä ennen mittauksia ja koko mittauksen ajan. Tilojen ovet ja ikkunat olivat mittauksen ajan suljettuina. Rakennuksen ilmanvaihto on aistivaraisesti arvioiden puutteellinen erityisesti tuloilmansaannin kannalta. Huoneissa 322, 304 ja 316 oli Genano-merkkiset ilmanpuhdistimet, jotka olivat kiinni koko mittauksen ajan sekä useita tunteja ennen mittauksia. Koneet käynnistettiin mittausten jälkeen. 1.6 Näytteenotto Tiloista otettiin yhteensä 17 kpl sisäilmanäytettä sekä yksi materiaalinäyte toimistohuoneen 304 kukkamullasta mikrobianalyysiä varten. Näytteenoton aikana huoneissa ei oleskeltu. Näyte nro: Materiaalinimike: sijainti: IVA-1 Sisäilmanäyte Sote, 2.krs, OH 237 IVA-2 Sisäilmanäyte Sote, 2. krs, OH 229 IVA-3 Sisäilmanäyte Sote, 2. krs, Tila 247 IVA-4 Sisäilmanäyte Sote,1. krs, Tila 166 IVA-5 Sisäilmanäyte Sote, 1. krs, Tila 184 IVA-6 Sisäilmanäyte tila 322 IVA-7 Sisäilmanäyte tila 316 IVA-8 Sisäilmanäyte tila 304 IVA-9 Sisäilmanäyte tila 317 IVA-10 Sisäilmanäyte tila 305 IVA-11 Sisäilmanäyte tila 212 IVA-12 Sisäilmanäyte tila 219 IVA-13 Sisäilmanäyte tila 227b IVA-14 Sisäilmanäyte tila 202 IVA-15 Sisäilmanäyte tila 227a IVA-16 Sisäilmanäyte Päärak. kellari, pesutupa IVA-17 Sisäilmanäyte Päärak. kellari, mankeli/ silitys IVA-M-1 Materiaalinäyte tila 304, kukkamulta 1.7 Havainnot Rakennuksen ei kantavat väliseinät ja katto ovat maalattua ja rapattua tiiltä sekä osittain maalattua kipsilevyä. Kantavat seinät ovat maalattua betonia. Lattioissa on eri-ikäisiä muovi- tai linoleum- sekä korkkimattoja. Ikkunat ovat uudehkot MSE-umpiolasielementti-ikkunat. Huoneiden pinnat ovat silmämääräisesti hyväkuntoiset poikkeuksena päärakennuksen kellaritilan silitys/mankelihuone, jonka seinä- ja kattopintojen tasoite irtoaa alla olevan bitumin pinnasta. Tiloissa ei havaittu silmämääräisesti viitettä kosteusvauriosta. Huoneessa 304 oli runsaasti viherkasveja, joiden kukkamullasta otettiin materiaalinäyte vertailunäytteeksi huoneen sisäilmanäytteen mik-
5 Hanke (12) robianalyysiä varten. Tutkimuksen yhteydessä tiloissa ei havaittu tavanomaisesta poikkeavaa mikrobilähteeseen viittaavaa hajua. Tilassa 247 havaittiin tavanomaisesta poikkeava tunkkainen haju, joka voi osittain johtua lattian luultavasti alkuperäisestä muovimatosta sekä puutteellisesta ilmanvaihdosta. Kuva 1. Yleiskuva, Sote, 2.krs, OH 237 Kuva 2. Yleiskuva, Sote, 2. krs, OH 229 Kuvat 3 ja 4. Yleiskuva, Sote, 2. krs, Tila 247 Kuva 5. Yleiskuva, Sote,1. krs, Tila 166 Kuva 6. Yleiskuva, Sote, 1. krs, Tila 184.
6 Hanke (12) Kuva 7. Yleiskuva, tila 322 Kuva 8. Yleiskuva, tila 316 Kuva 9. Yleiskuva, tila 304 Kuva 10. Yleiskuva, tila 317 Kuva 11. Yleiskuva, tila 305 Kuva 12. Yleiskuva, tila 212
7 Hanke (12) Kuva 13. Yleiskuva, tila 219 Kuva 14. Yleiskuva, tila 227b Kuva 15. Yleiskuva, tila 202 Kuva 16. Yleiskuva, tila 227a Kuva 17. Yleiskuva, Päärak. kellari, pesutupa Kuva 18. Yleiskuva, Päärak. kellari, mankeli/ silitys
8 Hanke (12) Mikrobianalyysi sisäilmanäytteestä MIK4778/15 löytyy raportin liitteinä 1. Näyte Tila Aika Tulosten tarkastelu Tulkinta IVA-1 IVA-2 IVA-3 IVA-4 IVA-5 IVA-6 IVA-7 IVA-8 IVA-9 IVA-10 IVA-11 IVA-12 IVA-13 IVA-14 IVA-15 Sote, 2.krs, OH 237 Sote, 2. krs, OH 229 Sote, 2. krs, Tila 247 Sote,1. krs, Tila 166 Sote, 1. krs, Tila 184 tila 322 tila 316 tila 304 tila 317 tila 305 tila 212 tila 219 tila 227b tila 202 tila 227a 14:15 Viite mikrobilähteestä Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle 15:00 Viite mikrobilähteestä toimistotilojen raja-arvojen. Useita eri indikaattorimikrobeja. 15:40 Viite mikrobilähteestä 16:15 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto tavanomainen. 16:55 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Satunnaisia indikaattorimikrobeja. 18:10 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Aktinobakteerimäärä ei ylitä raja-arvoa. 18:50 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Satunnainen indikaattorimikrobi. 19:25 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto 8:40 tavanomainen. 9:35 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Satunnainen indikaattorimikrobi. 10:40 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Aktinobakteerimäärä ei ylitä raja-arvoa. 11:20 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto tavanomainen. 12:30 Sieni-itiöpitoisuus ei ylitä toimistotilojen raja-arvoa. Satunnaisia indikaattorimikrobeja. 13:15 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto tavanomainen. 13:55 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Indikaattorimikrobeja. Viite mikrobilähteestä IVA-16 kellari, pesutupa 15:00 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle IVA-17 kellari, mankeli/ 16:00 toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto silitys Päärak. tavanomainen. Taulukko 1. Sisäilmanäytteiden MIK4778/15 tulkinta.
9 Hanke (12) Mikrobianalyysi materiaalinäytteestä MIK4773/15 löytyy raportin liitteinä 2. Näyte Materiaali Tila Tuloksen tulkinta IVA-M-1 Kukkamulta, kukkaruukuista, tila 304 Poikkeava *) *) Kyseessä ei ole rakennusmateriaali, joten samoja tulkintaperiaatteita ei voi soveltaa. Multa sisältää erittäin runsaasti mikrobeja ja tulosta voidaan pitää poikkeavana. Taulukko 2. Materiaalinäytteen MIK4773/15 tulkinta. Tutkittujen tilojen sisälämpötilat ja kosteudet. Tila Lämpö Sisäilman suhteellinen kosteus Vesipitoisuus Kastepiste Sote, 2.krs, OH ,3 C 23,1% 4,4 g/m³ -0,3 dp C Sote, 2. krs, OH 229 Sote, 2. krs, Tila 247 Sote,1. krs, Tila 166 Sote, 1. krs, Tila 184 tila 322 tila 316 tila 304 tila 317 tila 305 tila 212 tila ,2 C 20,4% 3,8 g/m³ -2,4 dp C 20,2 C 21,8% 3,8 g/m³ -2,4 dp C 20,8 C 21,0% 3,8 g/m³ -2,4 dp C 20,3 C 22,3% 3,9 g/m³ -2,0 dp C 21,8 C 22,5% 4,3 g/m³ -0,6 dp C 19,5 C 24,9% 4,0 g/m³ -1,8 dp C 18,0 C 25,1% 3,9 g/m³ -2,1 dp C 21,7 C 18,8% 3,5 g/m³ -3,2 dp C 19,0 C 24,3% 3,9 g/m³ -2,1 dp C 22,4 C 18,5% 3,7 g/m³ -2,7 dp C 20,6 C 19,0% 3,4 g/m³ -3,9 dp C tila 227b tila 202 tila 227a 22,1 C 18,1% 3,5 g/m³ -3,6 dp C 23,6 C 19,5% 4,1 g/m³ -1,3 dp C 24,2 20,0% 4,4 g/m³ -0,2 dp C kellari, pesutupa 20,5 C 21,4% 3,7 g/m³ -2,5 dp C kellari, mankeli/ silitys Päärak. 21,0 C 14,6% 427 g/m³ -7,0 dp C Taulukko 3. Tutkittujen tilojen sisälämpötilat ja kosteuspitoisuudet
10 Hanke (12) Kuva 19. Pohjakuva 1. krs ja näytteenottopisteet Kuva 20. Pohjakuva 2. krs ja näytteenottopisteet Kuva 21. Pohjakuva 3. krs ja näytteenottopisteet
11 Hanke (12) Kuva 22. Pohjakuva kellari. krs ja näytteenottopisteet 2 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mikrobitulosten tulkinnassa käytettävät viitearvot eivät ole terveysperusteisia eikä tuloksia voi suoraan arvioida suhteessa terveyshaittaan. Epätavanomainen mikrobimäärä tai -lajisto voi kuitenkin toisinaan heikentää sisäilman laatua. Toimistoille määritelty viitearvo aktinobakteereille on 5 pmy/m³ ja asuinhuoneistojen osalta 10 pmy/m³. Tutkittujen tilojen sisäilmanäytteiden mikrobianalyysitulokset ovat päärakennuksen osalta tavanomaiset poikkeuksena luokkatila 227a, jossa havaittiin viite mikrobilähteestä. Tilan mikrobianalyysituloksessa havaittiin kosteusvaurioon viittavia Eurotium-sieni-itiöitä 5 pmy/m³ sekä aktinobakteereja 2 pmy/m³. Aktinobakteerien määrä ei ylitä toimistotiloille annettuja raja-arvoja, mutta analyysituloksessa havaittiin lisäksi muita kosteusvaurioon viittaavia indikaattorimikrobeja. Tilojen nykyinen tuloilmamäärä on todennäköisesti riittämätön tilojen poistoilmanvaihtoon verrattuna. Osa tiloihin saatavasta korvausilmasta tulee tällöin erilaisina hallitsemattomina rakennevuotoina lattian, seinien ja ikkunoiden liittymäpintojen kautta tuoden mukanaan hajuja sekä mahdollisia epäpuhtauksia. Mahdollinen mikrobilähde voi olla esim. rakennuksen ulkovaipparakenteissa, josta mikrobit huoneistossa vallitsevan alipaineen myötävaikutuksesta kulkeutuvat sisäilmaan. Muissa tutkituissa tiloissa 322, 305 ja 212 havaittujen aktinobakteerien lukumäärä ei ylitä toimistotiloille annettuja raja-arvoja. Muiden mahdollisten mikrobien osuus oli lisäksi näissä tiloissa vähäinen. Sote-päädyn tutkituissa 2. kerroksen kaikissa tiloissa 237, 229 ja 247 havaittiin viite mikrobilähteestä. Tilan 237 mikrobianalyysituloksessa havaittiin kosteusvaurioon viittavia Aspergillus restricti-sieniitiöitä 9 pmy/m³, Aspergillus sydowii- sieni-itiöitä 2 pmy/m³, Eurotium- sieni-itiöitä 5 pmy/m³, sekä aktinobakteereja 2 pmy/m³. Aktinobakteerien määrä ei ylitä toimistotiloille annettuja rajaarvoja, mutta analyysituloksessa havaittiin lisäksi muita kosteusvaurioon viittaavia indikaattorimikrobeja. Tilan 229 mikrobianalyysituloksessa havaittiin kosteusvaurioon viittavia Aspergillus restricti-sieniitiöitä 9 pmy/m³, Eurotium- sieni-itiöitä 2 pmy/m³, Wallemia-sieni-itiöitä 2 pmy/m³ sekä aktinobakteereja 5 pmy/m³. Aktinobakteerien määrä ei ylitä toimistotiloille annettuja raja-arvoja, mutta analyysituloksessa havaittiin lisäksi muita kosteusvaurioon viittaavia indikaattorimikrobeja. Tilan 247 mikrobianalyysituloksessa havaittiin kosteusvaurioon viittavia Aspergillus sydowii -sieniitiöitä 2 pmy/m³, Geomyces- sieni-itiöitä 2 pmy/m³, Eurotium- sieni-itiöitä 2 pmy/m³, sekä Wallemia-sieni-itiöitä 2 pmy/m³. Aktinobakteerien määrä ei ylitä toimistotiloille annettuja raja-arvoja, mutta analyysituloksessa havaittiin lisäksi muita kosteusvaurioon viittaavia indikaattorimikrobeja.
12 Hanke (12) Edellä mainittujen sote-päädyssä olevien tilojen mikrobilähde on todennäköisesti rakennuksen pohjakerroksessa sijaitseva ryömintätila, jossa aikaisemmin suoritettujen tutkimusten perusteella on havaittu vahvoja viitteitä mikrobilähteestä. Huoneistot 237 ja 229 sijaitsevat mikrobivaurioituneen ryömintätilan kanssa samassa linjassa kahta kerrosta ylempänä. Tila 247 puolestaan samassa kerroksessa edellä mainittuja tiloja vastapäätä porraskäytävän toisella puolella. Myös pohjakerroksen ryömintätilan ja ryömintätilan yläpuolisen huoneiston välisen alapohjan eristerakenteissa on havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa mikrobivaurio, joka on mahdollisesti aiheutunut pohjakerroksen ryömintätilan erittäin korkeasta kosteuspitoisuudesta sekä puutteellisesta ilmanvaihdosta. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli lisäksi havaittu ko. huoneistossa voimakas mikrobilähteeseen viittaavaa haju sekä mikrobilähde väliseinärakenteiden alaosissa. Erilaiset hajut sekä epäpuhtaudet voivat kulkeutua rakenteissa olevien epätiiveyskohtien sekä ilmanvaihdon ja ilmanpaine-eron muodostamien erilaisten ilmavirtausten ja mukana kautta ylempiin kerroksiin ja laajalle rakennuksen muihin osiin. Luokkahuonetilassa 166 ei havaittu viitettä mikrobilähteestä, vaikka ko. tila on myös osittain mikrobivaurioituneen ryömintätilan yläpuolella. Luokkatila 166 on tilaajatietojen mukaan hiljattain remontoitu lähes kokonaan, jonka yhteydessä mm. lattiapinnat on uusittu ja tilaajatietojen mukaan tilassa on suoritettu myös seinien ja lattian liittymäkohtien tiivistyksiä, jotka ovat todennäköisesti olleet laajuudeltaan riittäviä. Luokkatilan 166 tuloilmanvaihdon riittävyys tulisi kuitenkin tarkastaa. On lisäksi mahdollista, että erilaisilla hajuilla ja muilla epäpuhtauksilla on mahdollisuus kantautua erilaisina hallitsemattomina ilmavirtauksina esim. ovien ym. reittien kautta riippuen mm. ilmanvaihdon toimivuudesta myös tiloihin, joissa ei havaittu tutkimuksen yhteydessä viitettä mikrobilähteestä. Sisäilmatutkimuksella saadaan tieto pääasiassa mittaushetkellä olevasta sisäilman laadusta. Estettä tilojen käytölle ei havaittu, mutta jatkotoimenpiteisiin on kuitenkin aiheellista ryhtyä. 3 TOIMENPIDESUOSITUKSET Tutkimustuloksien perusteella seuraavat toimenpiteet olisi aiheellista suorittaa: - Tilojen ilmanvaihdon toimivuus tulisi tarkastaa koko kiinteistön osalta ja tuloilmanvaihtoa tarvittaessa tehostaa, tilat tulisi olla vain lievästi alipaineisia. Myös tilojen muuttamista ylipaineiseksi tulee välttää. - Päärakennuksen ongelmatilojen lattia- ja seinä ja ikkunaliittymien tiivistys tarkoitukseen soveltuvalla elastisella tiivistysmassalla. Tiivistys tulee suorittaa suoraan liittymäsaumakohtaan poistamalla olemassa oleva ikkuna- ja jalkalistoitus. Toimenpide on suositeltavaa suorittaa myös kaikkiin niihin tiloihin, joissa tilojen käyttäjien taholta on koettu oireilua. - Sote-päädyn pohjakerroksessa olevan ryömintätilan ja ryömintätilan yläpuolella olevan huoneiston korjaustoimet erikseen laadittavan korjaussuunnitelman mukaisesti. - Edellä mainittujen korjaustoimien jälkeen on tulevana talvikautena aiheellista suorittaa sisäilmankontrollimittaus korjaustöiden riittävyyden varmistamiseksi. Rovaniemellä Viljo Lohilahti, Asiantuntija, RI Inspecta Oy
13 1 (6) Sisäilman mikrobianalyysi MIK4778/15 Inspecta KiraLab, Kalotin Oppimiskeskus -säätiö Merja Männistö Sairaalatie 3 B Kohde: Ivalon entinen emäntäkoulu, Jokikuja 10, Ivalo. Hanke Näytteenottaja: Viljo Lohilahti, Inspecta Oy Näytteenottopäivä: (näytteet 1-8), (näytteet 9-17) Vastaanottopäivämäärä: Analyysit Ilmanäytteet Andersen-6-vaihe-keräimellä kerätyt ilmanäytteet tutkitaan akkreditoidusti, Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2009) mukaisella viljelymenetelmällä. Näytealustat [homeet: 2 % mallasuute- ja dikloran-glyseroli (DG18)- agar; bakteerit: tryptoni-hiivauute-glukoosiagar] pidetään +25 C:ssa 7 14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy/m 3 (cfu/m 3 ), joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä kuutiometrissä ilmaa. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Näyte Tila Aika Tulosten tarkastelu Tulkinta IVA-1 Sote, 2.krs, 14:15 Viite mikrobilähteestä OH 237 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle IVA-2 Sote, 2. krs, 15:00 Viite mikrobilähteestä toimistotilojen raja-arvojen. Useita eri OH 229 indikaattorimikrobeja. IVA-3 Sote, 2. krs, 15:40 Viite mikrobilähteestä Tila 247 IVA-4 Sote,1. krs, Tila :15 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto tavanomainen. IVA-5 IVA-6 IVA-7 IVA-8 IVA-9 IVA-10 Sote, 1. krs, Tila 184 tila 322 tila 316 tila 304 tila 317 tila :55 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Satunnaisia indikaattorimikrobeja. 18:10 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Aktinobakteerimäärä ei ylitä raja-arvoa. 18:50 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Satunnainen indikaattorimikrobi. 19:25 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle 8:40 toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto tavanomainen. 9:35 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Satunnainen indikaattorimikrobi. Indikaattorimikrobi = kosteusvaurioon viittaava mikrobi Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
14 2 (6) Sisäilman mikrobianalyysi MIK4778/15 Inspecta KiraLab, Näyte Tila Aika Tulosten tarkastelu Tulkinta IVA-11 tila :40 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Aktinobakteerimäärä ei ylitä raja-arvoa. IVA-12 IVA-13 IVA-14 IVA-15 tila 219 tila 227b tila 202 tila 227a 11:20 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto tavanomainen. 12:30 Sieni-itiöpitoisuus ei ylitä toimistotilojen raja-arvoa. Satunnaisia indikaattorimikrobeja. 13:15 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto tavanomainen. 13:55 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle toimistotilojen raja-arvojen. Indikaattorimikrobeja. Viite mikrobilähteestä IVA-16 kellari, pesutupa 15:00 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alle IVA-17 kellari, mankeli/ 16:00 toimistotilojen raja-arvojen. Lajisto silitys Päärak. tavanomainen. Indikaattorimikrobi = kosteusvaurioon viittaava mikrobi Satunnaisten kosteusvaurioon viittaavien mikrobien esiintyminen sisäilmassa on normaalia. Tulos kertoo hetkellisestä sisäilman laadusta eikä tavanomainen tulos täysin poissulje mahdollista sisäilmaongelman aiheuttajaa. Mikrobilähde ei välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa. Näytelähetteen esitiedot: Ulkoilman lämpötila mittauspäivänä oli 4 C ja sää tuulinen. Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy/m 3 2 % Mallasuuteagar IVA-1 Yhteensä 25 Aspergillus 2 A. sydowii* 2 Cladosporium 14 hiivat 5 steriilit sienet 2 IVA-2 Yhteensä 18 Cladosporium 5 Penicillium 2 hiivat 2 steriilit sienet 7 muut sienet 2 Sieni-itiöt pmy/m 3 DG18-agar Yhteensä 35 A. restricti* 9 Cladosporium 14 Eurotium* 5 Penicillium 5 hiivat 2 Yhteensä 22 A. restricti* 9 Aspergillus 2 Cladosporium 5 Eurotium* 2 Penicillium 2 Wallemia* 2 Bakteerit pmy/m 3 THG-agar Yhteensä 100 aktinobakteerit* 2 muut bakteerit 99 Yhteensä 24 aktinobakteerit* 5 muut bakteerit 19 määritysraja 2 pmy/m 3, A. = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
15 3 (6) Sisäilman mikrobianalyysi MIK4778/15 Inspecta KiraLab, Näyte Sieni-itiöt pmy/m 3 2 % Mallasuuteagar IVA-3 Yhteensä 13 Aspergillus 2 A. sydowii* 2 Cladosporium 2 Geomyces* 2 steriilit sienet 5 IVA-4 Yhteensä 22 Cladosporium 2 Geotrichum 2 Penicillium 2 steriilit sienet 16 IVA-5 Yhteensä 16 Cladosporium 2 Penicillium 2 steriilit sienet 12 IVA-6 Yhteensä 7 Cladosporium 2 hiivat 5 IVA-7 Yhteensä 4 Cladosporium 2 Oidiodendron* 2 IVA-8 Yhteensä 16 Cladosporium 5 Penicillium 9 steriilit sienet 2 Sieni-itiöt pmy/m 3 DG18-agar Yhteensä 19 Cladosporium 9 Eurotium* 2 Penicillium 2 Wallemia* 2 hiivat 2 steriilit sienet 2 Yhteensä 7 Cladosporium 5 Penicillium 2 Yhteensä 9 A. restricti* 2 A. versicolor* 2 Cladosporium 5 Yhteensä 7 Cladosporium 5 Penicillium 2 Yhteensä 4 Cladosporium 2 muut sienet 2 Yhteensä 14 Penicillium 14 Bakteerit pmy/m 3 THG-agar Yhteensä 71 Yhteensä 38 Yhteensä 57 Yhteensä 170 aktinobakteerit* 5 muut bakteerit 160 Yhteensä 78 Yhteensä 61 IVA-9 Yhteensä 11 punaiset hiivat 2 steriilit sienet 9 Yhteensä 0 Yhteensä 130 IVA-10 Yhteensä 0 Yhteensä 0 Yhteensä 200 aktinobakteerit* 2 muut bakteerit 190 IVA-11 Yhteensä 2 Geotrichum 2 IVA-12 Yhteensä 6 Geotrichum 2 hiivat 2 steriilit sienet 2 Yhteensä 0 Yhteensä 110 aktinobakteerit* 5 muut bakteerit 100 Yhteensä 0 Yhteensä 42 IVA-13 Yhteensä 50 Cladosporium 31 Geomyces* 5 Geotrichum 5 Penicillium 2 steriilit sienet 7 Yhteensä 47 Cladosporium 45 hiivat 2 Yhteensä 90 määritysraja 2 pmy/m 3, A. = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
16 4 (6) Sisäilman mikrobianalyysi MIK4778/15 Inspecta KiraLab, Näyte Sieni-itiöt pmy/m 3 2 % Mallasuuteagar IVA-14 Yhteensä 10 Penicillium 5 steriilit sienet 5 IVA-15 Yhteensä 6 Cladosporium 2 punaiset hiivat 2 steriilit sienet 2 IVA-16 Yhteensä 4 Cladosporium 2 steriilit sienet 2 Sieni-itiöt pmy/m 3 DG18-agar Yhteensä 19 Cladosporium 5 Penicillium 12 steriilit sienet 2 Yhteensä 12 Cladosporium 2 Eurotium* 5 steriilit sienet 5 Yhteensä 4 Cladosporium 2 hiivat 2 Bakteerit pmy/m 3 THG-agar Yhteensä 220 Yhteensä 380 aktinobakteerit* 2 muut bakteerit 380 Yhteensä 47 IVA-17 Yhteensä 7 Geotrichum 7 Yhteensä 0 Yhteensä 5 määritysraja 2 pmy/m 3, A. = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Paula Kurola Laboratoriopäällikkö, FT Mikrobitutkimukset Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
17 5 (6) Sisäilman mikrobianalyysi MIK4778/15 Inspecta KiraLab, LIITE: Sisäilman mikrobianalyysit ja niiden tulkinta 1. YLEISTÄ Sisäilmamittaukset ovat luotettavimmillaan talviaikana, jolloin ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat vähäisiä. Sulan maan aikana sisäilman mikrobipitoisuuksia voidaan arvioida suuntaa-antavasti ulkoilmanäytteen avulla. Sisäilman mikrobimäärään ja -lajistoon vaikuttavat myös kiinteistön käyttö ja sijainti (esim. polttopuut, vihannekset, multa, huonekasvit). Näytteessä voi esiintyä satunnaisia kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja ilman sisäilmaongelmaa tai rakenteiden vauriota, mutta Chaetomium, Stachybotrys- ja Fusarium-itiöiden esiintyminen luokitellaan kuitenkin aina poikkeavaksi havainnoksi. Mikrobitulokset ovat yksittäinen osa kiinteistön kokonaistutkimusta ja johtopäätöksiin tarvittavaa aineistoa. tulos ei poissulje jatkotutkimusten tarvetta, mikäli tiloissa havaitaan poikkeavaa hajua tai käyttäjillä esiintyy sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Sisäilman laatua voivat heikentää monet tekijät, kuten ilmanvaihdon toiminnan puutteet, materiaaleista erittyvät yhdisteet, mineraalivillakuidut, mikrobit ja niiden erittämät toksiinit. 2. VERTAILUARVOT JA MIKROBILAJISTO Mikrobitulosten tulkinnassa käytettävät viitearvot eivät ole terveysperusteisia eikä tuloksia voi suoraan arvioida suhteessa terveyshaittaan. Epätavanomainen mikrobimäärä tai -lajisto voi kuitenkin toisinaan heikentää sisäilman laatua. Tulosten tulkinnassa huomioidaan mikrobimäärä ja -lajisto. Taulukko 1. Sisäilman vertailuarvot [Salonen H. et al. (2007), Sosiaali- ja terveysministeriö (2003), Työterveyslaitos (2011)]. Talviajan 1) vertailuarvot Asuinhuoneistot Toimistotilat Sieni-itiöt, kokonaismäärä 100 pmy/m 3 50 pmy/m 3 #) Bakteerit, kokonaismäärä 4500 pmy/m pmy/m 3 #) Aktinobakteerit (=Streptomyces, sädesienet) 10 pmy/m 3 5 pmy/m 3 1) Sulan maan aikana tulosta verrataan ulkoilmanäytteeseen. #) Myös yli 15 pmy/m 3 sieni-itiöpitoisuus ja yli 300 pmy/m 3 bakteeripitoisuus voivat vaatia lisätutkimuksia, jos muiden tekijöiden perusteella niihin on aihetta. Taulukko 2. Esimerkkejä mikrobilajeista (Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion listaus, 2008). Kosteusvaurioon viittaavia, mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Merkitys avoin Tavanomaisia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit (Streptomyces) A. restricti, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Scopulariopsis, Phoma, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia Absidia, A. flavus, A. niger, A. ustus, Aureobasidium, Botrytis, Chrysonilia, Mucor, Rhizopus, punaiset hiivat Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, hiivat, steriilit sienet, muut sienet A= Aspergillus Asumisterveysoppaan mikrobiologinen osuus ei sovellu sellaisenaan koulurakennuksille, koska kiinteistöjen koko, niiden käyttö sekä rakennus- ja talotekniset ratkaisut ovat erilaiset. Koulurakennuksia koskevat tulokset tulkitaan Kansanterveyslaitoksen oppaan Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot (Meklin T. et al., 2008) mukaisesti sekä soveltaen toimisto- ja asuintilojen viitearvoja. Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
18 6 (6) Sisäilman mikrobianalyysi MIK4778/15 Inspecta KiraLab, KIRJALLISUUS Meklin T., Putus T., Hyvärinen A., Haverinen-Shaughnessy U., Lignell U., Nevalainen A. (2008) Koulurakennusten kosteusja homevauriot. Opas ongelmien selvittämiseen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. ISBN (print). Salonen H., Lappalainen S., Pasanen A-L., Riuttala H., Lindroos O., Harju R., Reijula K. (2007) Salonen H. et al. Athmospheric Environment, 41: Sosiaali- ja terveysministeriö (2003) Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Ympäristö- ja Terveys -lehti (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN Työterveyslaitos (2011). Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Työterveyslaitoksen oppaita. ISBN Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
19 1 (3) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4773/15 Inspecta KiraLab, Kalotin Oppimiskeskus -säätiö Merja Männistö Sairaalatie 3 B Kohde: Ivalon entinen emäntäkoulu, Jokikuja 10, Ivalo. Hanke Näytteenottaja: Viljo Lohilahti, Inspecta Oy Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: Analysointi aloitettu: Analyysit Materiaalinäyte analysoidaan akkreditoidusti Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten mukaista laimennosviljelymenetelmää vasten validoidulla sisäisellä menetelmällä, jossa materiaalia ripotellaan suoraan kasvualustalle. Näytealustat [homeet: 2 % mallasuute- ja dikloran-glyseroli (DG18)- agar, bakteerit: tryptoni-hiivauute-glukoosiagar] pidetään +25 C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy (cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. - ei kasvua + niukka kasvu, alle 20 pmy/malja ++ kohtalainen kasvu, pmy/malja +++ runsas kasvu, pmy/malja ++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja Näytteet Näyte Materiaali Tila Tuloksen tulkinta IVA-M-1 Kukkamulta, kukkaruukuista, tila 304 Poikkeava *) *) Kyseessä ei ole rakennusmateriaali, joten samoja tulkintaperiaatteita ei voi soveltaa. Multa sisältää erittäin runsaasti mikrobeja ja tulosta voidaan pitää poikkeavana. Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
20 2 (3) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4773/15 Inspecta KiraLab, Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy 2 % Mallasuuteagar IVA-M-1 Yhteensä ++++ A. ustus +++ Fusarium* 10 + Penicillium +++ Tritirachium* 5 + Sieni-itiöt pmy DG18-agar Yhteensä ++++ A. ustus +++ Cladosporium +++ Penicillium +++ Bakteerit pmy THG-agar Yhteensä ++++ määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Inspecta KiraLab Paula Kurola Laboratoriopäällikkö, FT Mikrobitutkimukset Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
21 3 (3) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK4773/15 Inspecta KiraLab, LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi 1. TULOSTEN TULKINTA Rakennusmateriaalin mikrobianalyysin tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos näytteen sieni-itiöiden pitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on normaalia. Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi viitata materiaalin kostumiseen, mutta pelkästään sen perusteella ei yleensä tehdä päätöksiä korjaustoimenpiteistä. Suoraviljelymenetelmän runsas sieni-itiöpitoisuus (+++/++++) vastaa Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) tulkintaohjeen sieni-itiöpitoisuutta pmy/g. Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion listaus, 2008). Kosteusvaurioon viittaavia, mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Merkitys avoin Tavanomaisia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit (Streptomyces) A. restricti, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Phoma, Scopulariopsis, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia Absidia, A. flavus, A. niger, A. ustus, Aureobasidium, Botrytis, Chrysonilia, Mucor, Rhizopus, punaiset hiivat Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, hiivat, steriilit sienet, muut sienet 2. KIRJALLISUUS Hänninen M., Kirsi M., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014). Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss Reiman M., Haatainen S., Kallunki H., Kujanpää L., Laitinen S., ja Rautiala S. (1999). Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, SIY raportti 13. ss Reiman M. & Kujanpää L. (2005). Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Ympäristö- ja Terveys -lehti (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN Inspecta KiraLab Puh Y-tunnus: Myyntimiehenkuja 4 Fax OULU Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty