Source: https://it.scribd.com/document/349668404/Resolucion-Minminas-40245-2016
Timestamp: 2020-07-13 02:40:52
Document Index: 367710207

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 7', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 7', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25']

Resolucion Minminas 40245 2016 | Tanques | Acero
SalvaSalva Resolucion Minminas 40245 2016 per dopo
Orden de la Vida - Alan Somoza
Diario Oficial No. 49.808 de 8 de marzo de 2016
<Ver fecha de entrada en vigencia en el artículo 25>
Por la cual se expide el reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo (GLP) y sus procesos de mantenimiento.
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en los numerales 9 del artículo 2o y 7o del artículo 5o del Decreto 381 de 2012, y
Que los numerales 9 del artículo 2o y 7o del artículo 5o del Decreto 381 de 2012 señalan que compete al Ministerio de Minas y Energía expedir los reglamentos técnicos sobre producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas combustible, sus usos y aplicaciones.
Que en el numeral 2.2 del artículo 2o del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; en el artículo 14-01 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3); y, en el artículo 26 de la Decisión 376 de 1995 se prevé que los Reglamentos Técnicos se establecen para asegurar, entre otros, los objetivos legítimos para garantizar la seguridad nacional; proteger la vida, la salud y la seguridad humana, animal y vegetal; proteger el medio ambiente; así como la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.
Que el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 180196 del 21 de febrero de 2006 expidió el Reglamento Técnico para Cilindros y Tanques Estacionarios utilizados en la prestación del servicio público de gas licuado de petróleo (GLP) y sus procesos de mantenimiento, el cual fue modificado por las Resoluciones 181464 del 3 de septiembre de 2008, 180853 del 2 de junio de 2009, 182233 del 7 de diciembre de 2009 y 180655 del 21 de abril de
Que mediante Resoluciones 181464 del 3 de septiembre de 2008 y 180853 del 2 de junio de 2009, el Ministerio de Minas y Energía estableció los requisitos de revisión y marcación de cilindros universales adecuados y de cilindros nuevos marcados.
Que mediante Resolución 180853 del 2 de junio de 2009 se establecieron los requisitos de los períodos para la realización del mantenimiento tipo A de los cilindros universales adecuados y de los cilindros nuevos marcados.
Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 182233 del 7 de diciembre de 2009, determinó incluir la Norma Técnica del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América – DOT – 4BA para efectos de la certificación de cilindros, y como consecuencia incluyó la evaluación de la conformidad de dichos cilindros.
Que posteriormente el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 180655 del 21 de abril de 2010, incluyendo dentro de los requisitos de marcación única de los cilindros las normas técnicas tomadas en cuenta para la verificación de la conformidad.
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante Resolución CREG 023 de 2008 estableció el Reglamento de Distribución y Comercialización Minorista de Gas Licuado de Petróleo, por medio del cual se indican algunas de las obligaciones de los Distribuidores de GLP.
Que con radicado Minminas 201517542 del 16 de marzo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio comunicó al Ministerio de Minas y Energía el concepto de abogacía de la competencia establecido en el artículo 7o de la Ley 1340 de 2009 sobre el proyecto de reglamento, en el cual recomienda que el artículo denominado “Dispositivo de Seguridad” se ajuste de tal manera que i) se garantice una menor ambigüedad en los requisitos para su fabricación y ii) se garantice un seguimiento efectivo de la trazabilidad, que esté bajo la obligación de las empresas y que permita una adecuada vigilancia y control a su cumplimiento por parte de esa Superintendencia. Estas recomendaciones fueron tenidas en cuenta en el contenido del presente reglamento técnico.
Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011, el presente proyecto se publicó en la página web www.minminas.gov.co, para conocimiento y comentarios de la industria, gremios y ciudadanía interesada, entre el 14 y el 21 de mayo de 2015.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. Expedir el reglamento técnico que deben cumplir los cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se fabriquen o importen para ser usados en Colombia, y sus procesos de mantenimiento, en orden a que sus condiciones de operación garanticen la calidad y la seguridad de los usuarios y de la comunidad en general.
ARTÍCULO 2o. CAMPO DE APLICACIÓN. Los requisitos y prescripciones técnicas de este reglamento serán de obligatorio cumplimiento respecto de todos los cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de GLP y sus procesos de mantenimiento.
ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del presente reglamento técnico, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Cilindros nuevos marcados: Cilindros de propiedad del distribuidor marcados de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, numeral 1, de la Resolución CREG 023 de 2008 o aquella que lo modifique o sustituya.
Construcción compuesta: Técnica para la fabricación de cilindros que involucra dos elementos principales: una
botella soplada en PET (Terftalato de Polietileno), o PEAD (Polietileno de alta densidad) recubierta en fibra de vidrio
y bañada en resina epóxica, y una chaqueta protectora sustituible fabricada en polietileno lineal de alta densidad, ABS o Polipropileno.
Distribuidor de GLP: Empresa de servicios públicos domiciliarios que cumpliendo con los requisitos establecidos en
la Resolución CREG 023 de 2008 o aquella que la modifique o sustituya realiza la actividad de distribución de GLP.
Fabricante de cilindros y/o tanques estacionarios: Persona jurídica que realiza la fabricación de cilindros y/o tanques estacionarios para la prestación del servicio público domiciliario de GLP. Para todos los efectos se reputan
fabricantes los importadores de cilindros o tanques estacionarios.
Marca: Conjunto de caracteres alfanuméricos inscritos en forma indeleble sobre el cilindro, que cumple con los requisitos técnicos establecidos en la presente resolución, y que hacen posible la identificación del distribuidor propietario del cilindro y responsable por la seguridad del mismo en los términos definidos en la Resolución CREG 023 de 2008 o aquella norma que la modifique o sustituya.
En Colombia, de conformidad con el artículo 1.1.3.20 del Decreto 1074 de 2015, el cual fue adicionado por el artículo 2o del Decreto 1595 de 2015, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), será la entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad.
Símbolo identificador: Conforme a la Resolución CREG 044 de 2008 o la norma que la modifique o sustituya, es el símbolo que acompaña la marca del distribuidor colocada en los cilindros, el cual se constituye, para todos los fines, en la imagen identificadora del nuevo esquema de prestación del servicio de GLP a través de cilindros marcados de propiedad del distribuidor.
ARTÍCULO 4o. SIGLAS. Para efectos del presente Reglamento Técnico se tendrán en cuenta las siguientes siglas:
ARTÍCULO 5o. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS FABRICANTES Y/O EMPRESAS DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS Y/O TANQUES UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GLP Y SUS PROCESOS DE MANTENIMIENTO. Los cilindros y tanques destinados al servicio público domiciliario de GLP deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico, y deberán demostrar su conformidad mediante certificado de conformidad expedido por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o por un organismo de acreditación extranjero que haga parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo firmado por Colombia, bajo los esquemas 1b, 4 o 5 de la norma técnica ISO/IEC 17067:2013.
ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA LOS CILINDROS UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GLP. Todo cilindro utilizado para la prestación del servicio público domiciliario de GLP debe cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos técnicos:
La capacidad del cilindro debe estar de acuerdo con una relación de llenado de 42%, como máximo.
5. Los cilindros metálicos deben contar con un recubrimiento de protección contra la corrosión atmosférica
(recubrimiento anticorrosivo).
8. Las soldaduras de los cilindros metálicos deben ser realizadas por personal calificado de acuerdo con la
9. El cilindro debe contar, en forma permanente, con la marcación única del recipiente establecida en el artículo 11
del presente reglamento técnico.
10. Cuando se trate de cilindros metálicos de acero, estos deberán cumplir, adicionalmente, con las especificaciones
técnicas sobre diseño, fabricación y pruebas señaladas en cualquiera de las siguientes normas técnicas:
Norma Técnica Colombiana NTC 522-1 Sexta Actualización [1] .
Numeral de la NTC 522-1 Sexta Actualización
Clasificación Tipo I o Tipo II
Accesorios – Cuello Protector
Accesorios – Aro base
Norma ISO 4706:2008 [2] o ISO 22991:2004.
Norma Europea EN 1442:2007+A1:2008 [3] .
Norma del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América DOT 4BW [4] .
a) Norma Internacional ISO 11119-3:2013 [5] : Gas cylinders – Refillable composite gas cylinders and tubes – Design,
construction and testing – Part 3: Fully wrapped fiber reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450L with non-load-sharing metallic or non-metallic liners.
b) Norma Europea EN 12245:2009+A1:2012 [6] : Transportable gas cylinders – Fully wrapped composite cylinders.
12. Cuando se trate de cilindros metálicos de acero liviano debe certificarse el cumplimiento de las especificaciones
técnicas sobre diseño, fabricación y pruebas de la Norma Europea EN 14140:2014 [7] : LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG – Alternative design and construction.
ARTÍCULO 7o. REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CILINDROS METÁLICOS. Previo al mantenimiento todo cilindro debe ser sometido a un procedimiento de revisión el cual deberá llevarse a cabo en un lugar apto para tal fin, considerando las condiciones de seguridad de los usuarios y de la comunidad en general, esto para determinar si se encuentra en condiciones óptimas para continuar prestando el servicio o debe ser destruido, ya que el principal objetivo es garantizar las condiciones operativas y de seguridad del recipiente.
b) El estado actual de la brida y su rosca, que será verificado cada cuatro (4) meses por quien envasa, llevando un
registro del estado actual del mismo.
Con carácter preventivo, el cilindro será sometido –como mínimo– a mantenimiento tipo A, por lo menos una vez cada diez (10) años desde la realización de su último mantenimiento, el cual comprende el siguiente procedimiento:
a) Limpieza interna y externa del cilindro. La limpieza externa se realizará como mínimo mediante limpieza química y
deberá incluir desengrase, desoxidado, y fosfatado.
c) Pintura del cilindro. Los cilindros deben recubrirse en su totalidad con pintura de acabado para uso en exteriores
que garantice durabilidad. La pintura de acabado debe someterse a la prueba de adherencia, según lo especificado en la NTC 811; mediante el método de ensayo de la cinta adhesiva en cuadrícula y su adherencia debe corresponder, como mínimo, a la clasificación 4B de esta misma norma. La pintura de acabado debe someterse a la prueba de cámara salina, según lo especificado en la NTC 1156, proporcionando una resistencia de 200 horas a la corrosión en niebla salina. Bajo las condiciones establecidas en las pruebas exigidas anteriormente, el espesor de la pintura seca debe ser como mínimo de 50 micras.
d) Instalación de válvula. Cualquier indicio de deterioro o mal funcionamiento en la válvula obliga a su reemplazo por
una nueva. Se prohíbe la reparación de válvulas.
Tipo B: Deberán ser objeto de este tipo de mantenimiento los cilindros que presenten defectos que, conforme a la
Norma Técnica Colombiana NTC 522-2 segunda actualización, no se consideren suficientes para su rechazo en
relación con daños del aro base y/o el cuello protector. Este procedimiento incluye el mantenimiento Tipo A posteriormente a cualquiera de las siguientes reparaciones:
La prueba hidrostática que se realiza a los cilindros en sus procesos de mantenimiento debe ser efectuada conforme
a lo establecido en el numeral 7.2 de la Norma Técnica Colombiana NTC 522-2 segunda actualización.
PARÁGRAFO. Para el caso de mantenimientos de cilindros metálicos de acero liviano, estos deberán llevarse a cabo conforme a lo establecido en la Norma Europea NE 14140:2014.
b) Además de la información establecida en el numeral 11.2 del artículo 11 del presente reglamento técnico, en el
cuello protector se debe grabar la siguiente información:
-- La nueva tara del cilindro.
-- Los caracteres que identifican el tipo de mantenimiento efectuado, de acuerdo con el numeral 7.2 de este reglamento técnico.
La fecha de mantenimiento, día, mes y año (DD-MM-AA).
El nombre o código de identificación de la empresa de mantenimiento.
c) Registrar en el Sistema de Información de Cilindros Marcados (Sicma) el mantenimiento realizado al cilindro,
ingresando el consecutivo anual de fabricación del cilindro, la fecha de realización del mantenimiento y el tipo de mantenimiento efectuado. Este proceso se deberá adelantar conforme lo estipulado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la Resolución 20141300040755 del 17 de septiembre de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 8o. MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA. Los cilindros de construcción compuesta no pueden ser sometidos a mantenimiento, excepto cuando se requiera el reemplazo de la válvula de acuerdo con lo establecido en el inciso g del numeral 7.1 del artículo 7o del presente reglamento técnico. En caso de que presenten deterioro de las condiciones técnicas establecidas en las Normas Internacionales citadas en el numeral 11 del artículo 6 del presente reglamento técnico, deberán ser destruidos.
ARTÍCULO 9o. REQUISITOS PARA LOS TANQUES UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP). Todo tanque estacionario destinado a la prestación del servicio público domiciliario de GLP debe cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos técnicos:
1. Los recipientes con capacidades mayores a 46 kilogramos (kg) y hasta 191 kilogramos (kg) deberán cumplir todo
lo especificado en la Norma Técnica Colombiana NTC 3712 Primera Actualización, ratificada el 25 de agosto de
2004 [8] .
2. Los recipientes con capacidades mayores a 191 kilogramos (kg) deberán cumplir con todo lo especificado en el
Código ASME para calderas y recipientes a presión Sección VIII División I, edición 2013.
3. Los accesorios de los tanques deberán cumplir con todo lo especificado en la NTC 3853 [9] , edición 1996.
ARTÍCULO 10. REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP). Los tanques estacionarios utilizados en la prestación de servicio público domiciliario de GLP deben someterse a revisión parcial y a revisión total de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento técnico.
Se deberá efectuar un examen de espesores tomando lecturas en los vértices de una retícula de doscientos milímetros por doscientos milímetros (200 mm x 200 mm) extendida sobre la superficie total del tanque. Estas lecturas deberán comprobarse contra los datos originales de fabricación estampados en la placa de identificación del
tanque o, en su defecto, contra las memorias de cálculo de diseño conforme a la norma o código de fabricación, con el propósito de verificar que las paredes no hayan sufrido reducciones superiores a mil quinientos ochenta y ocho milésimas de milímetro (1.588/1.000 mm) o (1/16 pulgadas) por debajo del mínimo espesor permitido en el diseño, de acuerdo con la norma o código bajo el cual se fabricó el tanque, caso en el cual el recipiente deberá retirarse del servicio para su destrucción y reposición de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente.
La rosca de la brida debe examinarse cada vez que se retira la válvula del recipiente, con el fin de verificar su conicidad y número de hilos. Debe ser examinada cuidadosamente por inspección visual con el objeto de detectar
grietas u otros defectos que den origen a fugas. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia debe ser
modificada o cambiada; en caso de que este componente esté deteriorado debe destruirse el tanque.
En caso de requerirse cambio de accesorios, estos deben cumplir con lo especificado en la NTC 3853 Edición 1996 [10] . Por ningún motivo se deben intervenir o reparar las partes sometidas a presión.
ARTÍCULO 11. MARCACIÓN ÚNICA DE CILINDROS. Una vez fabricados los cilindros, estos deberán llevar una identificación con las siguientes características:
a) Cuando se trate de recipientes metálicos deberán llevar una placa de un material soldable y compatible con el de
c) La placa llevará dos renglones con números estampados a lo largo de la misma con la siguiente disposición: En el
renglón superior, dos caracteres que indicarán el año de fabricación y los caracteres que representan el código de identificación del fabricante del cilindro. En el renglón inferior, seis caracteres que conforman el consecutivo anual de fabricación, los cuales tendrán un mínimo de 6 mm de altura. El código de identificación del fabricante de cilindros
será asignado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
d) Los caracteres serán estampados con numerador adecuado y tendrán como mínimo 6 mm de altura y una
profundidad tal que, una vez pintado el cilindro, sea posible la lectura de estos números.
e) La placa se fijará por la totalidad del perímetro de la misma y se ubicará centrada al frente de la abertura que tiene
el cuello, de tal forma que no interfiera con la instalación del mismo. En los cilindros metálicos la placa se fijará mediante soldadura.
g) Cuando se trate de recipientes de construcción compuesta, la identificación deberá ubicarse en la cara superior
del cuello plástico del cilindro cercano a la válvula, ya sea por grabado láser o estampado.
Masa del cilindro en kilogramos (kg). Para la indicación de la masa de los cilindros se marcarán los valores
resultantes con una aproximación de una cifra decimal, con una tolerancia de ± 100 gramos.
a) La marca del distribuidor y el símbolo identificador deben estar localizados en la tapa de los cilindros nuevos
b) La marca del distribuidor se debe repujar en alto relieve utilizando máximo doce (12) caracteres alfanuméricos con
una altura mínima de 14 mm.
d) Los cilindros deben recubrirse en su totalidad con pintura de acabado para uso en exteriores que garantice
e) La pintura de acabado debe someterse a la prueba de adherencia, según lo especificado en la NTC 811 [11]
mediante el método de ensayo de la cinta adhesiva en cuadrícula, y su adherencia debe corresponder como mínimo a la clasificación 4B de esta misma norma.
f) La pintura de acabado debe someterse a la prueba de cámara salina, según lo especificado en la NTC 1156 [12] ,
dando una resistencia de 200 horas a la corrosión en niebla salina.
g) Bajo las condiciones establecidas en las pruebas exigidas anteriormente, el espesor de la pintura seca debe ser
como mínimo de 50 micras.
h) La marca del distribuidor, el símbolo identificador, el año de fabricación, el código de identificación del fabricante
del cilindro y el consecutivo anual de fabricación deben ser legibles una vez terminado y pintado el cilindro.
Cuando se trate de cilindros metálicos de acero liviano, la marcación de estos se sujetará a lo dispuesto en la Norma Europea EN 14894:2013, garantizando como mínimo la inclusión de la información señalada en los numerales 11.1.,
11.2. y 11.3. del presente reglamento técnico.
ARTÍCULO 12. MARCACIÓN ÚNICA DE TANQUES. Los tanques nuevos, al igual que los que sean sometidos a mantenimiento, deberán llevar una placa de identificación, la cual será del mismo material de fabricación del recipiente debidamente fijada a la superficie del tanque con las siguientes características:
Capacidad nominal del tanque estacionario en kilogramos (kg) o litros de agua;
ARTÍCULO 13. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. Para evaluar la conformidad de los cilindros de GLP, deberán ser utilizados los siguientes métodos:
13.1. Cilindros metálicos:
a) Composición química. Numeral 5.1. de NTC 522-1
b) Capacidad, espesor y dimensiones del cilindro y sus
accesorios, numerales 4.2, 5.2 y 5.3 de la NTC 522-1 sexta actualización.
c) Conexión para la válvula.
d) Expansión volumétrica. Numeral 5.5. de la NTC 522-
1 sexta actualización.
e) Presión hidrostática. Numeral 5.6 de la NTC 522-1
f) Presión de rotura. Numeral 5.7 de la NTC 522-1
g) Resistencia a la tracción. Numerales 5.8.1 y 5.8.2 de
la NTC 522-1 sexta actualización.
h) Doblamiento de la soldadura. Numeral 5.9 de la
NTC 522-1 sexta actualización.
i) Hermeticidad. Numeral 5.12 de la NTC 522-1 sexta actualización.
k) Tara del cilindro. La masa se debe expresar en
kilogramos (Kg), con una cifra decimal y una tolerancia de más o menos 100 gramos.
l) Accesorios.
m) Marcación única.
n) Válvula.
o) Soldadura.
Presentación del Certificado de calidad del proveedor de lámina, con base en el ensayo del numeral 7.1.1 de la NTC
Cumplimiento de la capacidad, espesor y dimensiones utilizando instrumentos o equipos de medida debidamente calibrados.
Según el ensayo descrito en el numeral 7.1 de la NTC 522-1 sexta actualización.
Según el ensayo descrito en el numeral 7.4 de la NTC 522-1 sexta actualización.
Según el ensayo descrito en el numeral 7.5 de la NTC 522-1 sexta actualización.
Según el ensayo descrito en el numeral 7.6 de la NTC 522-1 sexta actualización.
Cumplimiento de los ensayos de los numerales 7.1.1 y 7.1.2 de la NTC 522-1 sexta actualización.
Según el ensayo descrito en el numeral 7.2 de la NTC 522-1 sexta actualización.
Según el ensayo descrito en el numeral 7.8 de la NTC 522-1 sexta actualización.
Inspección directa del aro base y protector, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Presentación del certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación acreditado ante el ONAC o por un organismo de acreditación extranjero que haga parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo firmado por Colombia, con base en los ensayos de la norma NTC 9, NTC 1091 quinta actualización.
Realizada por personal calificado de acuerdo con lo establecido en la NTC 522-1 sexta actualización, numeral 4.1 y avalado por una entidad acreditada para calificar procesos de soldadura.
p) Pintura de cilindros.
Prueba de adherencia, según lo especificado en la NTC 811 (método ensayo de la cinta adhesiva en cuadrícula), y su adherencia debe corresponder como mínimo a la clasificación 4B de esta misma norma.
Prueba de cámara salina, según lo especificado en la NTC 1156, dando una resistencia de 200 horas a la corrosión
en niebla salina.
Prueba de espesor, según lo especificado en la NTC 591
La toma de muestras de los lotes de fabricación para los ensayos previstos en este numeral se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en el capítulo 6 de la NTC 522-1 sexta actualización.
a) El cilindro debe cumplir con las especificaciones de cualquiera de
las siguientes normas técnicas:
b) Válvula.
c) Marcación única.
Presentación del certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación acreditado ante el ONAC o por un organismo de acreditación extranjero que haga parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo firmado por Colombia, con base en los ensayos de la norma NTC 1091 quinta actualización o cuando sea del caso con las especificaciones y ensayos de las válvulas establecidas en la Norma ISO 15995:2006, ISO 14245:2006.
ARTÍCULO 14. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CILINDROS. La evaluación de la conformidad del proceso de mantenimiento de los cilindros de GLP debe realizarse mediante la certificación de los procesos llevada a cabo por las empresas que prestan el servicio de mantenimiento de cilindros, incluyendo como mínimo los siguientes aspectos:
a) Conexiones para la válvula.
d) Tara del cilindro. La masa se debe expresar en
kilogramos (kg), con una cifra decimal y una tolerancia
de ± 100 gramos.
e) Aro base y cuello protector.
f) Marcación única.
g) Válvula.
h) Pintura.
Proceso certificado de ensayo descrito en el numeral 6.8 de la NTC 522-2 segunda actualización.
Proceso certificado de ensayo descrito en el numeral 7.2 de la NTC 522-2 segunda actualización.
Proceso certificado de ensayo descrito en el numeral 7.3 de la NTC 522-2 segunda actualización.
Proceso certificado para verificar que la tara grabada corresponda al peso del cilindro, de acuerdo con la definición y requisitos establecidos en el presente reglamento técnico. Se utilizarán equipos de pesaje adecuado y debidamente calibrados.
Informe de inspección visual del cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC 522-1 sexta actualización.
Presentación del certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación acreditado ante el ONAC o por un organismo de acreditación extranjero que haga parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo firmado por Colombia, con base en los ensayos de la norma NTC 1091 quinta actualización.
d) Tara del cilindro. La masa se debe expresar en kilogramos
(kg), con una cifra decimal y una tolerancia de ± 100 gramos.
Según el ensayo descrito en el numeral 6.8 de la NTC 522-2 segunda actualización.
Según el ensayo descrito en el numeral 7.2 de la NTC 522-2 segunda actualización.
Según el ensayo descrito en el numeral 7.3 de la NTC 522-2 segunda actualización.
Verificación directa de que la tara grabada corresponda al peso del cilindro, de acuerdo con la definición y requisitos establecidos en el presente reglamento técnico. Se utilizarán equipos de pesaje adecuados y debidamente calibrados.
Inspección visual del cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC 522-1 sexta actualización.
Certificado de conformidad del proveedor de válvulas, con base en los ensayos de la norma NTC 1091 quinta actualización.
conformidad de los tanques estacionarios de GLP, deberán ser utilizados los siguientes métodos:
a) Requisitos de los materiales numeral 6.1 de la NTC 3712 primera
actualización, ratificada el 25 de agosto de 2004.
b) Capacidad, dimensiones y espesor de pared del recipiente. Numerales
6.2.1 y 6.2.2 respectivamente de la NTC 3712 primera actualización, ratificada el 25 de agosto de 2004.
c) Presión hidrostática. Numeral 6.2.3 de la NTC 3712 primera actualización
ratificada el 25 de agosto de 2004.
e) Presión de rotura. Numeral 6.2.5 de la NTC 3712 primera actualización,
g) Marcación única.
Cumplimiento de los ensayos establecidos en los numerales 8.1.1, 8.1.2 de la NTC 3712 primera actualización, ratificada el 25 de agosto de 2004.
Cumplimiento de los ensayos previstos en los numerales 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 de la NTC 3712 primera actualización, ratificada el 25 de agosto de 2004.
Cumplimiento del ensayo previsto en el numeral 8.2.4 de la NTC 3712 primera actualización, ratificado el 25 de agosto de 2004.
Cumplimiento del ensayo previsto en el numeral 8.2.5 de la NTC 3712 primera actualización, ratificado el 25 de agosto de 2004.
Cumplimiento del ensayo previsto en el numeral 8.2.6 de la NTC 3712 primera actualización, ratificado el 25 de agosto de 2004.
Todos los recipientes terminados y valvulados, deberán someterse al ensayo de hermeticidad, que consiste en aplicar la presión de prueba y luego una solución jabonosa en las válvulas y en la unión entre estas y las conexiones.
Cuando se trate de lotes de fabricación de tanques estacionarios, la toma de muestras para los ensayos previstos en el numeral 5.3.1, se realizará de conformidad con el Capítulo 7 de la NTC 3712 primera actualización, ratificada el 25 de agosto de 2004.
a) El Tanque estacionario debe cumplir con las
especificaciones del Código ASME Sección VIII, División 1, edición 2013.
b) Marcación única.
Presentación del certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación acreditado ante el ONAC o por un organismo de acreditación extranjero que haga parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo firmado por Colombia, con base en el Código ASME Sección VIII, División 1, edición 2013.
ARTÍCULO 16. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS. La evaluación de la conformidad del proceso de mantenimiento de los cilindros de GLP debe realizarse mediante la certificación de los procesos llevado a cabo a través de las empresas que prestan el servicio de mantenimiento de cilindros, incluyendo como mínimo los siguientes aspectos:
a) Presión hidrostática: Los recipientes no deben presentar señales de fuga o aparición de
defectos cuando se sometan al ensayo descrito en el numeral 8.2.4 de la NTC 3712 primera
b) Hermeticidad. Presión mínima de prueba 482 kPa (70 psig). Los recipientes no deben
presentar fugas.
Proceso certificado de ensayo previsto en el numeral 8.2.4 de la NTC 3712 primera actualización, ratificada el 25 de agosto de 2004.
Proceso certificado de ensayo de hermeticidad, que consiste en aplicar la presión de prueba y luego una solución jabonosa en las válvulas y en la unión entre estas y las conexiones.
ARTÍCULO 17. DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD. Se deberá demostrar la conformidad sobre el cumplimiento del presente reglamento técnico a través de un certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), conforme a lo establecido por el Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA), el cual hace parte del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación y del Sistema Andino de Calidad.
Las empresas de mantenimiento deberán demostrar su conformidad a través de un certificado de gestión de la calidad, expedido por uno de los organismos antes mencionados, cuyo alcance sea la realización de esta actividad conforme a lo establecido en el presente reglamento técnico. Este alcance deberá ser demostrado presentando un
documento que acompañe o haga parte del certificado de gestión de calidad, en el que se detalle el alcance de la actividad realizada, debidamente firmado por el organismo certificador.
ARTÍCULO 18. SUBPARTIDAS ARANCELARIAS. Los cilindros y tanques estacionarios objeto del presente reglamento técnico se clasifican según las siguientes subpartidas arancelarias establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:
Cilindros utilizados para la prestación del servicio público de GLP.
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero, sin soldadura.
Los demás recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición hierro o acero.
Tanques usados para la prestación del servicio público de GLP, pueden ser Tipo 1 o Tipo 2.
Los demás recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero.
Cilindros de construcción compuesta utilizados para la prestación del servicio público de GLP con capacidades iguales o superiores a 18,9 litros (5 galones).
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 galones).
Cilindros de construcción compuesta utilizados para la prestación del servicio público de GLP con capacidades inferiores a 18,9 litros (5 galones).
Las demás Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, y artículos similares, sin fondo desplazable ni boquilla de aplicación.
ARTÍCULO 19. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. Todo distribuidor deberá instalar un dispositivo de seguridad en la válvula de todos los cilindros que envase, por medio del cual se garantice que se mantiene la integridad del contenido del cilindro, evitando la fuga de gas por la salida de la válvula y la inviolabilidad e integridad del gas contenido en el cilindro. Su diseño debe contemplar el uso exclusivo para las válvulas de los cilindros de GLP.
ARTÍCULO 20. NORMAS REFERENCIADAS O CONSULTADAS. Para establecer los procedimientos descritos en este reglamento se tienen como referencia las siguientes normas o aquellas que la modifiquen o sustituyan:
20.1 Normas Técnicas Colombianas NTC 9, NTC 1091 Quinta Actualización, NTC 522-1 Sexta Actualización, NTC
522-2 Segunda Actualización, NTC 3712 Primera Actualización, ratificada el 25 de agosto de 2004.
20.5 Nom-021/3 SCFI 1993, Recipientes sujetos a presión no expuestos a calentamiento por medios artificiales para
contener GLP tipo no portátil. Requisitos generales, México. 2000.
Nom 011 SEDG 1993, Recipientes portátiles para contener GLP no expuestos a calentamiento por medios
artificiales, México. 2000.
20.7 ISO 15995:2006 Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually operated 8.8 ISO
14245:2006 Gas cylinders -- Specifications and testing of LPG cylinder valves -- Self-closing.
20.9 11119-3:2013. Gas cylinders. Refillable composite gas cylinders and tubes. Design, construction and testing.
Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450L with non-load-sharing metallic or non-metallic liners.
20.10 Acuerdo No. 8-97, Instituto Nicaragüense de Energía, Nicaragua,
20.12 Resoluciones CREG 074 de 1996 y 019 de 2002.
20.13 Resolución número 80505 de 1997 del Ministerio de Minas y Energía.
ARTÍCULO 21. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. El presente reglamento técnico se revisará cuando haya sido expedida una Norma Técnica Colombiana que actualice la NTC 522-1 Sexta Actualización o, la NTC 522-2 Segunda Actualización, o cuando el Ministerio de Minas y Energía lo considere pertinente en razón al desarrollo tecnológico o avances en la ingeniería de fabricación o mantenimiento de los cilindros o tanques de almacenamiento de GLP, lo que primero ocurra. En todo caso de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto número 1595 de 2015 el tiempo máximo para la revisión del presente reglamento técnico no superará los cinco (5) años, contados a partir de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 22. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL. Compete a la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer la vigilancia y control del presente reglamento técnico, de acuerdo con lo establecido en los Decretos números 3466 de 1982, 2153 de 1992 y 2269 de 1993 o en las que los modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 23. RÉGIMEN SANCIONATORIO. El incumplimiento de lo establecido en el presente reglamento técnico dará lugar a las sanciones previstas en los Decretos números 3466 de 1982, 2153 de 1992, 2269 de 1993, 1074 de 2015, 1595 de 2015 y demás disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y/o fiscal que se pueda originar en la inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente reglamento técnico.
PARÁGRAFO. Comuníquese el contenido de la presente resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio, para el cumplimiento de las funciones que legalmente le corresponden.
ARTÍCULO 24. PERIODO DE TRANSICIÓN. Los requisitos y prescripciones técnicas de este reglamento entrarán a regir seis (6) meses después de su publicación en el Diario Oficial y serán de obligatorio cumplimiento respecto de todos los cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de GLP y sus procesos de mantenimiento. Durante este período deberá darse cumplimiento a la normativa vigente sobre el tema.
ARTÍCULO 25. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente reglamento técnico entra en vigencia seis (6) meses
después de su publicación en el Diario Oficial y deroga los artículos 4o y 5o de la Resolución número 80009 de 2001
las Resoluciones números 180196 de 2006, 181464 de 2008, 180853 de 2009, 182233 de 2009 y 180655 de 2010,
demás disposiciones que le sean contrarias.
NTC 522-1 Sexta Actualización – Recipientes Metálicos. Cilindros de acero con costura para gases licuados del
petróleo (GLP) con capacidad desde 5 kg hasta 46 kg.
2. Norma ISO 4706:2008 – Gas cylinders -- Refillable welded steel cylinders -- Test pressure 60 bar and below.
3. EN 1442:2007 - LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design
4. DOT 4BW - Welded steel cylinders made of definitely prescribed steels with electric-arc welded longitudinal seam.
5. Norma Internacional ISO 11119-3 2013: Gas cylinders -- Refillable composite gas cylinders and tubes - Design,
construction and testing - Part 3: Fully wrapped fiber reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450L with non-load-sharing metallic or non-metallic liners.
6. Norma Europea EN12245:2009+A1:2012 – Transportable gas cylinders – Fully wrapped composite cylinders.
7. Norma Europea EN 14140:2014 - LPG equipment and accessories. Transportable refillable welded steel cylinders
for LPG. “Alternative design and construction”
8. NTC 3712 – Recipientes para almacenamiento de gases licuados del petróleo entre 46 kg –101 lb– y 191 kg –420
lb–.
9. NTC 3853 – Equipo, accesorios, manejo y transporte de GLP.
10. NTC 3853 – Equipo, accesorios, manejo y transporte de GLP.
11. NTC 811 - Método de ensayo para medir la adhesión de un recubrimiento mediante el ensayo de cinta.
12. NTC 1156 - Procedimiento para el ensayo de la cámara salina.
Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. Normograma de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones ISSN 2256-1633 Última actualización: 30 de octubre de 2016
Documenti simili a Resolucion Minminas 40245 2016
brocert
Altro di jhonfredyquintero
JORGE LUIS BORGES - BIOGRAFÍA DE TADEO ISIDORO CRUZ.pdf
Simulacion Cantidad a Pedir
La mal llamada “Guerra de Castas” en Chiapas. La rebelión indígena de 1869 en los Altos de Chiapas.