Source: http://docplayer.fi/1974431-Kayttoohje-operating-instruction.html
Timestamp: 2017-06-25 20:01:48+00:00
Document Index: 21169785

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION - PDF
KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION
Download "KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION"
1 RAK KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION TEVAL KATTOLÄMMITYSELEMENTIT ENSTO ELECTRIC OY P.O.BOX 110, Veckjärventie PORVOO, FINLAND Tel , fax Int. tel , fax int2 YLEISTÄ Lämmityselementtien asennuksessa on noudatettava Sähköturvallisuusmääräyksiä sekä valmistajan antamia asennusohjeita. Lue asennusohjeet kokonaan läpi ennen työn aloittamista. Lämpöelementin asentaminen edellyttää suurta tarkkuutta ja huolellisuutta sekä elementin asentamisessa että verhoilumateriaalin kiinnityksessä. Myös lämpöelementin käsittelyssä, ennen ja jälkeen asennuksen, on noudatettava varovaisuutta. ELEMENTTIEN ASENNUS Kattolämmityselementit asennetaan mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Jännite kytketään lämpöelementteihin mahdollisimman pian asennuksen jälkeen. Elementit liitetään syöttöjohtoon kiinteästi, helposti luokse päästävässä kytkentärasiassa, jonka saa sijoittaa helposti poistettavan peitelistan tms. taakse. Samaan rasiaan voidaan liittää useita elementtejä. 1. Varmista, että elementille on riittävästi vapaata kattopintaa seinien, kaappien, ilmastointiputkien, kattorasioiden yms. välissä. Lämmityselementia ei saa sijoittaa alueelle, joka on tarkoitettu kiinteiden kalusteiden, kuten keittiökaappien, jää- ja pakastekaappien, myymälä- ja varastohyllyjen tai valaisinten kiinnittämiseen. HUOM! Lämmityselementin kohdalle kattoon ei saa asentaa sähköputkitusta. 2. Tarkista, että sijoitussuunnitelma, asennuspaikka, elementtien pintateho ja koko sekä jännite vastaavat toisiaan. 3. Tee rimoitus, huomioiden modulijako. Normaalisti rimojen etäisyys toisistaan on 30 cm k / k. Riman korkeus on mm ja leveys verhoilumateriaalista riippuen myös mm. Rimoitus kiinnitetään kattotuoleihin nähden poikittain, eli rimoituksen suunta on yleensä talonharjan suunta. Kosteussulku on sijoitettava TEVAL-elementtien yläpuolelle. Sähköä johtavaa kalvoa, kuten alumiinikalvoa, ei saa käyttää. 4. Asenna rimojen väliin riman paksuinen villaeriste ainakin niihin kohtiin, joihin tulee lämpöelementit. Villan tehtävä on huolehtia kelmun painumisesta tiiviisti verhoilumateriaalia vasten sekä toimia haluttaessa lisäeristeenä. Eriste on asennettava siten, että villa ei roiku kelmun päällä. 5. Tee ura rimoitukseen elementin kytkentäpäässä, harmaan suojasukan sisällä olevia liitäntäjohtoja varten. 6. Kiinnitä elementin pää nitojalla ja pura elementtiä noin metrin verran ja oikaise niin, että vastusalueet eivät missään kohtaa osu rimoituksen päälle. 7. Rullaa elementtiä auki samalla kiinnittäen pelkän muovikalvon kohdalta n cm:n välein esim. nitojan avulla. Elementin on lähdettävä alusta lähtien suoraan. Oikein asennettu elementti on katossa suorana ilman ryppyjä tai laskoksia. 8. Kelmun syöttöjohto vedetään asennusputkeen siten, että myös osa elementissä, johtimien suojana olevaa harmaa sukkaa menee asennusputken sisään. Asennuksen jälkeen elementin liitäntäjohtoon ei saa kohdistua vetorasitusta. 9. Asenna kattoverhoilu tarkistaen, että elementti on joka kohdasta kiinni verhoilumateriaalissa. Lomalaudoitusta ei saa käyttää. Peitemateriaalin raon tms. maksimileveys on 6 mm. Verhoilu suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla ja kipsilevyjen saumaukseen suositellaan lisäksi paperista saumanauhaa. 2 23 10. Elementtejä syöttävään ryhmäkeskukseen on sijoitettava piirustus josta selviää elementtien ja niitä syöttävien jakorasioiden sijainti. Piirustuksessa on oltava tiedot valmistajasta, elementtien koosta, tehosta ja jännitteestä sekä elementtien päällä olevasta peitemateriaalista. Ryhmäkeskuksen luona on oltava selvä varoitus naulojen ja ruuvien kiinnittämisestä tai reikien tekemisestä alueille joihin elementtejä on kiinnitetty. Samoin siellä tulee olla kielto kaappien, väliseinien yms. asentamisesta alueelle, johon lämmityselementti on asennettu. 11. Lämmityselementin eristystila ja resistanssi on mitattava asennuksen jälkeen ja ennen verhoilumateriaalin kiinnittämistä. Huomioi rimoituksen rakentamisessa modulijako k / k 300 mm. Riman korkeus ja leveys on mm. Asenna rimojen väliin riman korkuinen villaeriste. Tee urat rimoitukseen kelmussa värillisen teipin alla olevia johtoja varten. Pura elementtiä ja oikaise niin, etteivät vastusrainat mene rimojen päälle. Elementtiä ei saa taittaa, venyttää eikä rypistää. Kiinnitä elementti esim. nitojalla läheltä reunaa rimoitukseen. Sisäverhoilua asennettaessa on tarkistettava, ettei verhoilun ja elementin väliin jää ilmarakoja. Lomalaudoitusta ei saa käyttää. VERHOILUMATERIAALIT Kattolämmityselementtiin johdettu sähkövirta muuttuu lämmöksi. Elementin lämpötila riippuu pintatehosta, verhoilumateriaalin paksuudesta ja materiaalista. Mitä paksumpi tai eristävämpi verhoilumateriaali on sitä lämpimämpi on elementti. Taulukossa 1 on ilmoitettu soveltuvat verhoilumateriaalit ja niiden suurimmat sallitut lämpövastukset. Käytettäessä muita kattomateriaaleja, on tarkistettava, ettei niiden lämpövastus ylitä suurinta sallittua arvoa. Jos valitaan liian paksu kattomateriaali, kelmu ylikuumenee ja vastus sulaa poikki. Palovaaraa ei tästä aiheudu, koska sulamislämpötila on matala ja vastus toimii kuten sulake. Kattoverhoilua kiinnitettäessä on huomioitava TEVAL-elementin naulausalueet. Huom! Huokoisia eli eristäviä levyjä, kuten Haltex ja styrox, ei saa käyttää. 3 34 MUITA HUOMIOITAVIA YLEISIÄ OHJEITA Lämmityselementin asennuksessa on huomioitava asennuksessa vallitsevat olosuhteet. Lämmityselementin saa liittää vain pienjännitejärjestelmään. Lämmityskelmu on sijoitettava kattoon. Lämmityselementin saa sijoittaa myös vinokattoon vähintään 2.0 m etäisyydelle lattiasta edellyttäen, että katon kaltevuuskulma on enintään 45º vaakatasosta. Lämmityselementia asennettaessa on huolehdittava siitä, että kelmu suojataan riittävästi mekaanista vahingoittumista vastaan. On huolehdittava myös siitä, ettei lämpöeristys vahingoita elementtejä. Normaalikäytössä lämmityskelmu ei saa aiheuttaa 80ºC suurempaa lämpötilaa sitä koskettavissa palava-aineisissa osissa. Lämmityselementin sijoituksen on oltava sellainen, ettei se estä lähellä olevien sähköjohtojen ja valaisinten yms. jäähdytystä. Lämmityselementti on sijoitettava riittävän kauas muista lämmönlähteistä kuten tulisijoista. Lämmityselementia ei saa taittaa; pienin sallittu taivutussäde on 15 mm. Lämmityselementin kiinnityksen alustaan on oltava sellainen, että tarvittava suojaus saadaan jännitteen leviämistä vastaan johtaviin rakennusosiin, putkistoihin tms. Lämmityselementin johtavien osien, yhdysja liitäntäjohtoja lukuun ottamatta, on oltava vähintään 0.1 m etäisyydellä rakennuksen johtavista osista. Naulat ja hakaset tms. eivät saa oikosulkea vaadittavaa eristysväliä. Lämmityselementiasennus on voitava erottaa kaikkinapaisesti joko yhteisellä kytkimellä tai ryhmäkohtaisilla kytkimillä. Kosteaan ja märkään tilaan asennettu lämmityselementti on suositeltava varustaa enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimellä. ELEMENTIN KIINNITTÄMINEN KATTOTUOLIEN VÄLIIN Jos sisäkattona käytetään lautapaneelia, voidaan verhoilumateriaali kiinnittää suoraan kattotuoleihin tai rimoihin. Vasta tämän jälkeen levitetään lämpöelementti ylhäältäpäin kattotuolien väliin. Tätä tapaa voidaan käyttää silloin kun kattotuolien väli on niin suuri, että TEVAL-elementti mahtuu niiden väliin. Ennen elementtien levittämistä tulee välit puhdistaa huolella terävistä tikuista yms. roskasta. TEVAL-elementti voi olla vapaasti kattotuolien välissä, mutta käytännön syistä ne kannattaa kiinnittää toisesta päästä esim. teipillä. KATON MAALAUS Lämmitys on kytketty pois maalauksen aikana. Käytä lämmönkestäviä muovisekoitteisia maaleja, esim. akryylimaaleja ja -lakkoja. Öljypohjaisten maalien ja pakkelien käyttöä ei suositella. Kattomateriaalin on ehdottomasti oltava riittävän kuivaa. Lämmityksen saa kytkeä kun maali on täysin kuivunut. Pölyävän siivoustyön suorittaminen heti maalauksen jälkeen saattaa aiheuttaa epätasaisen pölylaskeuman jos virta on päällä. Termostaatit on suojattava. Noudata maalivalmistajien ohjeita. SÄÄTÖ Lämmitys tulee aina kytkeä termostaattin, erillisen säätölaitteen tai aikakytkimen ohjaamaksi. Asennuksissa, joissa on ylilämpeämisen vaara, on käytettävä ylikuumenemissuojaa. Säätimen valmistajan antamia ohjauskytkentä- ja asennusohjeita on noudatettava. 4 45 5 56 TEKNISET TIEDOT TAULUKKO 1: SALLITUT VERHOILUMATERIAALIEN PAKSUUDET PEITEMATERIAALI LÄMMÖN LÄMPÖ- JOHTAVUUS VASTUS PAKSUUS PINTATEHO (W/m K) (m 2 K/W) (mm) (150 W/m 2 ) LASTULEVY JA LAUTAPANEELI KIPSILEVY JA KOVA PUUKUITULEVY Lämpövastuksen laskentakaava: Lämpövastus m = peitemateriaalin paksuus (m) materiaalin lämmönjohtavuus (W/m x K) TAULUKKO 2: KATTOLÄMMITYSELEMENTIT PINTATEHO 150 W/m 2 SSTL TYYPPI LEVEYS PITUUS TEHO JÄNNITE Rj. nim (cm) (cm) (W) (V) (20ºC) TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL TEVAL Suurin sallittu lämpövastus (m 2 2 K/W) 150W/m7 TEVAL-elementtien resistanssin ja eristysresistanssin mittaustulokset Rj. = elementin resistanssi; hyväksyttävät arvot: max. +10%, min. -5% Re = eristysresistanssi; vaatimus Re 0,50 M ASENNUS- ELEMENTIN Rj. nim Rj. Re KOHDE TYYPPI ( ) ( ) ( ) Olohuone Keittiö Eteinen Makuuhuone Mittalaite (Rj.) (Re) Päiväys ja allekirjoitus Mittaus suoritettu / 20 Mittauksen suorittaja Valvoja/tarkastaja Huom! Takuun edellytyksenä on asianmukaisesti tehdyt johdin- ja eristysresistanssimittaukset sekä mittausten mukaan täytetty pöytäkirja. Muilta osin noudatamme yleisiä sopimusehtoja NL 92. Myynti Sähköliikkeet 7 7 Samankaltaiset tiedostot
KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja Lisätiedot Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST
SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös Lisätiedot WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on Lisätiedot ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI
ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10 Lisätiedot Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje
Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty Lisätiedot rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn Lisätiedot Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan Lisätiedot ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi
SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka Lisätiedot ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki Lisätiedot JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN
JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee Lisätiedot Kerabit Dual - asennusohjeet
Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus Lisätiedot Asennusopas. Jäätymissuojaus. Kattojen ja räystäskourujen. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com
Asennusopas Jäätymissuojaus Kattojen ja räystäskourujen Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo Johdanto....................... 3. Turvaohjeet....................3.2 Asennusohjeet..................4.3 Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin Lisätiedot PST AL MAT ASENNUSOHJE
PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT lattialämmitysmatto Yleiseistä PST AL MAT -lattialämmitysmaton käytöstä: Lämmitysmatot toimivat osana rakennuksen lämmitystä. PST AL MAT -lämmitysmatto on suunniteltu Lisätiedot ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015
ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet
SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS Lisätiedot Asennusohjeet. deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m. juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen
FI Asennusohjeet deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen Merkintöjä deviflex DTIV-9 juomavesikaapeli deviflex tyyppi DTIV on 2-johdin lämpökaapeli jossa on pintakerroksena Lisätiedot Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen Lisätiedot ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI
ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ Lisätiedot Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m
Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa. Lisätiedot TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi
TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa, Lisätiedot Asennusohjeet. devireg 316
FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti Lisätiedot Sisus eristää, pinta koristaa
Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin Lisätiedot Asennusohjeet. Deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m. juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen
FI Asennusohjeet Deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen Merkintöjä Deviflex DTIV-9 juomavesikaapeli Deviflex tyyppi DTIV on 2-johdin lämpökaapeli jossa on pintaker Lisätiedot Asennusohje PeM1318FIn LÄMPÖKuTIsTePÄÄTTeeT AhXAMK-W KAAPeLeILLe sisäpäätteet hithw1.24 ulkopäätteet hothw1.24 suomi
Asennusohje PEM1318FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET AHXAMK-W KAAPELEILLE SISÄPÄÄTTEET HITHW1.24 ULKOPÄÄTTEET HOTHW1.24 SUOMI 2/12 PEM1318FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen Lisätiedot rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote Lisätiedot IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016
IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä Lisätiedot Wallgard asennusohje 2014
Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan. Lisätiedot Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:
Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje
1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin Lisätiedot ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE
ASENNUSOHJE PEM1041FIN 2013-12 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv 2/8 PEM1041FIN 2013-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI
ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2016-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/12 PEM1231FIN 2016-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet Lisätiedot Tynnyrissä on mukavaa! 1
ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä Lisätiedot Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT
Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen Lisätiedot KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT Lisätiedot JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW
JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus
Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään Lisätiedot ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN
Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause Lisätiedot HYDROCORK Pressfit asennusohjeet
HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN Lisätiedot Asennusohje PEM1093FIN
Asennusohje PEM1093FIN 2012-12 ENGLISH LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SISÄPÄÄTTEET ULKOPÄÄTTEET 2/12 PEM1093FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje
TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin Lisätiedot PEM1078FIN 2008-03 SUOMI LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET KOLMIJOHDINKAAPELEILLE JOHTIMEN KOSKETUSSUOJAUSPAKKAUKSET STE5 JA STE6 ASENNUSOHJE
ASENNUSOHJE PEM1078FIN 2008-03 LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET KOLMIJOHDINKAAPELEILLE JOHTIMEN KOSKETUSSUOJAUSPAKKAUKSET STE5 JA STE6 SUOMI 2/8 STE5 and STE6 PEM1078FIN 2008-03 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut Lisätiedot METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA
METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet
SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE
MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet: Lisätiedot TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa Lisätiedot PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE
ASENNUSOHJE PEM1091FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM1091FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille. Lisätiedot LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje
SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman Lisätiedot Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.
10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten, Lisätiedot Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.
Asennusopas Maa-alueiden sulanapito Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3 Lisätiedot LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:
LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää, Lisätiedot Asennusopas. Lämpökaapelit. Putkien jäätymissuojaus. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com
Asennusopas Lämpökaapelit Putkien jäätymissuojaus Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3 1.2 Lisätiedot Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit
huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö + Lisätiedot Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12
Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat Lisätiedot AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
FI AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE AITO VERKKO 6kW 907228 AITO VERKKO 9kW 907229 1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit Lisätiedot CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6
ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko, Lisätiedot SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.
SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Lisätiedot Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan
Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä. Lisätiedot Asennusohje PELLITYSSARJA
22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai Lisätiedot Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje
Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto Lisätiedot Näin asennat. suihkukulman: SK-850
Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Lisätiedot Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840
Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet Lisätiedot DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.
INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING Lisätiedot HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!
Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset Lisätiedot Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen Lisätiedot Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245
Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä Lisätiedot Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.
Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen Lisätiedot Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun
1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) Lisätiedot Komposiitti- ja valumarmorialtaat
Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa Lisätiedot Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...
Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa Lisätiedot HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle. Lisätiedot Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet
Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen Lisätiedot Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1
Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja Lisätiedot ASENNUSOHJE Lighting Systems
Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet Lisätiedot HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje
HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot Lisätiedot ASENNUSOHJE PEM1190FIN SUOMI
ASENNUSOHJE PEM1190FIN 2016-06 SUOMI LÄMPÖKUTISTE PÄÄTE KOLMIJOHDIN KAAPELILLE JOHTIMIEN SUOJAUSPAKKAUS 3 m STE5.3 12-24 kv 10-95 mm² STE6.3 12-24 kv 95-240 mm² 2/6 STE5.3 JA STE6.3 PEM1190FIN 2016-06 Lisätiedot PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE
ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24 Lisätiedot Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)
Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, Lisätiedot Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468
Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448 Lisätiedot Skidplate, takapuskuri
2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin Lisätiedot Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2 Lisätiedot KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET
KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää Lisätiedot Halkomakone 7 tn Käyttöohje
Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät Lisätiedot Kingspan-ohjekortti nro 106
Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta Lisätiedot Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.
Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä Lisätiedot Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL
ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI SBO LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W 2/16 PEM1092FIN 2015-11 YLEIST Ä - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute