Source: http://www.instalacionesindustriales.es/normativa/gasescombust/RD1853-1993.html
Timestamp: 2019-10-13 20:53:19
Document Index: 10407376

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 38', 'Artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 143']

REAL DECRETO 1853/1993
REAL DECRETO 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
Las vigentes normas sobre instalaciones de gas en edificios habitados, establecidas por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1974 precisan ser actualizadas por la necesidad de incorporar los avances tecnológicos producidos desde la citada fecha.
La Ley 21/1982, de 16 de julio de Industria, señala, en el apartado 5 de su artículo 12, que «los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trata de instalaciones radicadas en su territorio».
Se establece una clasificación de defectos y a una sistemática de actuación para las revisiones de las instalaciones y los principios genéricos que deben inspirar la ejecución de las mismas, así como sus condiciones de ubicación, las de los aparatos, la conexión de éstos al suministro de gas y su puesta en marcha.
El conjunto normativo se estructura en dos partes: la primera comprende el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a unos domésticos, colectivos o comerciales y sus anexos, y la segunda constituida por el apéndice, que contiene instrucciones técnicas complementarias.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y Energía y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de octubre de 1993, dispongo:
Artículo 1. Se aprueban el adjunto Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y sus anexos, así como el apéndice relativo a las instrucciones técnicas de desarrollo complementario.
Artículo 2. El adjunto Reglamento, sus anexos y apéndice serán de aplicación para aquellas instalaciones receptoras cuyos proyectos, según lo dispuesto por la Orden de 17 de diciembre de 1985 se dirijan a los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma y se presenten de conformidad con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 a partir de los tres meses contados desde la publicación del presente Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, su aplicación será optativa a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 3. En las revisiones de las instalaciones existentes a la fecha de la entrada en vigor del adjunto Reglamento y de sus anexos y apéndice serán de aplicación, asimismo, los criterios técnicos de clasificación de defectos contenidos en el artículo 16 del mismo.
Primera.-1. Las disposiciones de seguridad contenidas en el Reglamento y sus anexos, a que se refiere el artículo 1, tienen la consideración de exigencias esenciales de seguridad, y las recogidas en el apéndice, de instrucciones técnicas complementarias, con la consideración de mínimos, en el sentido de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Segunda.-Se autoriza al Ministro de Industria y Energía para que, en atención a la necesidad de dar urgente respuesta al desarrollo tecnológico o a las lagunas reglamentarias, y previo informe de la Comisión asesora de seguridad en materia de combustibles gaseosos, creada por Orden de 12 de junio de 1984 y del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, pueda establecer prescripciones técnicas que garanticen una protección y seguridad para las personas y los bienes, equivalentes a las previstas en este Reglamento, sus anexos y apéndice, con carácter general y temporal en tanto no se actualice el mismo.
Tercera.-Se autoriza al Ministro de Industria y Energía para que actualice la relación de normas UNE que figura en el apéndice del Reglamento, de acuerdo con la evolución de la técnica o, en su caso, en aplicación de la normativa de la Comunidad Europea.
Cuarta.-Cuando una instalación receptora de gas y comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento y sometida a las disposiciones de su apéndice no pueda materialmente ajustarse a las prescripciones de este último, los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, previa petición del interesado a la que se acompañará la correspondiente documentación técnica en la que conste y se justifique esa imposibilidad, formulándose una solución técnica alternativa, podrá autorizar que la referida instalación se adecue a la solución propuesta que en ningún caso podrá suponer reducción de la seguridad resultante de las prescripciones del apéndice.
Única.-En la Comunidad Autónoma de Cantabria, los servicios correspondientes de la Administración General del Estado ejercerán las funciones previstas en el presente Reglamento hasta que se lleve a cabo el traspaso de servicios previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
Única.-A partir de la fecha de entrada en vigor del adjunto Reglamento y de sus anexos y apéndice quedará derogada en lo que se refiere a los usos domésticos, colectivos y comerciales, regulados por dicho Reglamento, la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1974 por la que se aprueban las normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados.
ANEXO I. Diseño de las instalaciones receptoras
ANEXO II. Materiales, accesorios y sistemas de unión
ANEXO III. Condiciones de seguridad en los recintos destinados a la ubicación de contadores
ANEXO IV. Condiciones generales de ventilación en los locales en que se instalen aparatos a gas
ANEXO V. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparato
ANEXO VI. Operación y pruebas de instalaciones receptoras
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 01.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 02.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 03.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 04.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 05.
Locales destinados a contener aparatos a gas. Condiciones de ventilación y configuración
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 06.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 07.
Instalaciones receptoras en locales destinados a usos colectivos o comerciales. Requisitos complementarios
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 08.
Disposiciones especiales para instalaciones receptoras en edificios ya construidos
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 09.
Pruebas para la entrega de la instalación receptora
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 10.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 11.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 12.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 13.
Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) MI-IRG 14.