Source: http://docplayer.fi/70676346-Antti-kuusela-tuotannon-ja-kulutuksen-liittamisen-verkkosaannot.html
Timestamp: 2018-10-18 21:00:10+00:00
Document Index: 659850

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Antti Kuusela. Tuotannon ja kulutuksen liittämisen verkkosäännöt - PDF
Antti Kuusela. Tuotannon ja kulutuksen liittämisen verkkosäännöt
Download "Antti Kuusela. Tuotannon ja kulutuksen liittämisen verkkosäännöt"
Toivo Melasniemi
1 Tuotannon ja kulutuksen liittämisen verkkosäännöt
2 Tuotannon ja kulutuksen liittämisen verkkosäännöt Liittämisen verkkosäännöt Yleiset liittymisehdot ja verkkosäännöt NC RfG implementointisuunnitelma NC DCC implementointisuunnitelma NC RfG uudet vaatimukset Merkittävyyden kynnysarvot Vaatimukset liittymispisteessä Loistehokapasiteetti Jännite-taajuus toiminta-alue Taajuussäätö toimintatilat (LFSM-O, LFSM-U, FSM) Lähivikavaatimus Liittymisprosessi
3 Liittämisen verkkosäännöt RfG Voimalaitosten liittämisen verkkosääntö DCC Kulutuksen liittämisen verkkosääntö HVDC Tasasähköyhteyksien liittämisen verkkosääntö 3
4 Yleiset liittymisehdot ja verkkosäännöt Eurooppalaiset liittymistä koskevat verkkosäännöt FINGRID OYJ:N YLEISET LIITTYMISEHDOT (YLE 2017) VOIMALAITOSTEN JÄRJESTELMÄTEKNISET VAATIMUKSET (VJV 2018) KULUTUKSEN "JÄRJESTELMÄTEKNISET VAATIMUKSET" (2018?) HVDC LIITTÄMISTÄ KOSKEVAT TEKNISET VAATIMUKSET (2018?) SÄHKÖN LAATU FINGRIDIN 110 kv VERKOSSA RELESUOJAUKSEN SOVELLUSOHJE REAALIAIKAISEN TIEDONVAIHDON SOVELLUSOHJE LOISSÄHKÖN SOVELLUSOHJE MUUT MAHDOLLISET OHJEET/VAATIMUKSET 4
5 RfG implementointisuunnitelma VJV2018 sääntöjen kirjoittaminen Menettelytavoista sopiminen verkonhaltijoiden (DSO) kanssa Fingridin järjestämä julkinen konsultaatio (tavoite 1/2018) Energiaviraston järjestämä julkinen konsultaatio VJV2018 Vastine ja sääntöjen vahvistaminen Vaadittujen toimenpiteiden sisäinen määrittely Menettelytavoista sopiminen EV:n ja TEM:n kanssa Pohjoismaisten TSOiden yhteinen koordinointi VJV EV:lle
6 DCC implementointisuunnitelma Vaadittujen toimenpiteiden sisäinen määrittely Menettelytavoista sopiminen verkonhaltijoiden (DSO) ja sähkönkäyttäjien kanssa Menettelytavoista sopiminen EV:n ja TEM:n kanssa Pohjoismaisten TSOiden yhteinen koordinointi KJV2019 sääntöjen kirjoittaminen Fingridin järjestämä julkinen konsultaatio KJV2019 (tavoite 5/2018) Energiaviraston järjestämä julkinen konsultaatio KJV2019 Vastine ja sääntöjen vahvistaminen KJV EV:lle
7 NC RfG uudet vaatimukset Antti 7 Kuusela
8 NC RfG merkittävyyden kynnysarvot Vaatimukset asetetaan voimalaitoksen merkittävyyden mukaan Merkittävyyden kokoluokittelu on jaettu neljään ryhmään liittymispisteen jännitetason ja voimalaitoksen mitoitustehon mukaan Merkittävyyden kynnysarvoista järjestetään julkinen konsultaatio Kokoluokat A, B, C, D alkaen 0,8 kw, luokka D yli 30 MW tai 110 kv liittyneet 8 Mitoitusteho / Liittymispisteen jännitetaso U < 110 kv 110 kv U 0,8 kw < 1 MW 1 MW < 10 MW 10 MW < 30 MW A B C 30 MW D D D D
9 Vaatimukset on täytettävä liittymispisteessä G Liittymispiste Liittymispiste G Fingridin 110 kv verkko G Fingridin 110 kv verkko N km G SJ / KJ G SJ / KJ ESIM. PAIKALLISEEN KJ- JAKELUVERKKOON LIITTYVIÄ KUORMALÄHTÖJÄ 9
10 PQ-vaatimus (uusi), tyyppi C-> Vaatimuksen tarkastelupiste on voimalaitoksen päämuuntajan yläjännittepuolen navoissa. Sama määrittely koskee kaikkea voimantuotantoa. P U VJV [p.u.] cos(φ) = 0,95 P max cos(φ) = 0,95 1,05 p.u 1,0 p.u P min 0,9 p.u. 0,33 Alimagn. Ylimagn. 0,33 [Q/P Alimagn. Ylimagn. max ] 0,33 0,33 [Q/P max ] 10
11 Jännite-taajuus toiminta-alue (uusi) 53 Voimajärjestelmän taajuus [Hz] 52 51, min Normaali jatkuva käyttö 30 min Voimalaitos saa alentaa pätötehon tuotantoaan lineaarisesti 10 % jokaista 1 Hz:n taajuusmuutosta kohden 60 min 110 kv verkon normaalikäytön jännitealue ( ) kv 220 kv verkon normaalikäytön jännitealue ( ) kv 400 kv verkon normaalikäytön jännitealue ( ) kv 47, Jännite [%]
12 Taajuussäätö-ylitaajuus (LFSM-O), tyyppi A-> Voimalaitoksen tulee kyetä pienentämään pätötehon tuotantoaan lineaarisesti taajuuden funktiona, kun sähköjärjestelmän taajuus ylittää 50,5 Hz Statiikan tulee olla aseteltavissa välillä 2 12 % Taajuussäätö-ylitaajuustoimintatilan tulee olla aina päällä 12
13 Taajuussäätö-alitaajuus (LFSM-U), tyyppi C-> Voimalaitoksen tulee kyetä lisäämään pätötehon tuotantoaan lineaarisesti taajuuden funktiona, kun sähköjärjestelmän taajuus alittaa 49,5 Hz Statiikan tulee olla aseteltavissa välillä 2 12 % 13
14 Taajuussäätö (FSM), tyyppi C-> Statiikan tulee olla aseteltavissa välillä 2 12 % Herkkyyden tulee olla vähintään 10 mhz ja reagointiajan tulee olla enintään 2 s. 14
15 Lähivikavaatimus (uusi) Lähivikavaatimuksen lähtöoletukset: Ennen jännitehäiriötä voimalaitoksen liittymispisteen jännite on 1,0 p.u. Ennen jännitehäiriötä voimalaitos ei syötä eikä ota loistehoa liittymispisteestä Ennen jännitehäiriötä voimalaitoksen automaattinen jännitteensäätö (AVR) on toiminnassa Liittymispisteen oikosulkutehon oletetaan olevan kesätilanteen normaali ennen lähivikaa sekä sen jälkeen 15
16 Lähivikavaatimus, tahtikoneet, A - C Jännite on 0,05 p.u. 150 millisekunnin ajan 16
17 Lähivikavaatimus, suuntaajakäyttöiset, A - C Jännite on 0,05 p.u. 150 millisekunnin ajan 17
18 Lähivikavaatimus, tahtikoneet, D, alle 400 kv Jännite on 0,00 p.u. 150 millisekunnin ajan 18
19 Lähivikavaatimus, tahtikoneet, D, 400 kv Jännite on 0,00 p.u. 200 millisekunnin ajan 19
20 Lähivikavaatimus, suuntaajakäyttöiset, D Jännite on 0,00 p.u. 200 millisekunnin ajan 20
21 Liittymisprosessi Tuotanto YLE2017/VJV2018 Kantaverkkoliityntä / YLE2017 Liitettävyys Liittettävyystarkastelu Teknisten reunaehtojen määrittäminen Suunnittelu Suunnitelmien toteutus ja tarkastus Liittymissopimuksen laatiminen Toteutus Rakentaminen Käyttöönottotarkastukset Kytkennän suunnittelu Kantaverkko-sopimus Kytkentä Loppudokumenttien toimitus Valmius sähkön siirtoon E O N Kantaverkkoliityntä valmis Vaihe 1 Suunnittelutietojen, simulointimallin ja laskelmien toimittaminen, Projekti-kohtaiset asetteluarvot I O N Vaihe 2 Käyttöönottokokeet, Raportointi, Simulointimallin validointi, Lopulliset asetteluarvot Vaihe 3 18 kk 6 kk Toimitettujen tietojen tarkastus, Prosessin hyväksyntä F O N Voimalaitoksen järjestelmäteknisten vaatimusten todentaminen / VJV EON kytkentälupa ION väliaikainen käyttölupa FON lopullinen käyttölupa
22 Kiitos! Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Fax
Antti Kuusela. NC RfG implementointi ja VJV2018
NC RfG implementointi ja VJV2018 NC RfG implementointisuunnitelma Liittämisen verkkosäännöt Soveltamisala Asetuksen voimaantulo Menettely siirtymäkaudella Implementointisuunnitelma Merkittävyyden kynnysarvot
Antti Kuusela. NC RfG implementointisuunnitelma
NC RfG implementointisuunnitelma NC RfG implementointisuunnitelma Liittämisen verkkosäännöt Soveltamisala Asetuksen voimaantulo Menettely siirtymäkaudella Implementointisuunnitelma Merkittävyyden kynnysarvot
Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017
Verkkotoimikunta Petri Parviainen Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017 Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille 9_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelman päivitys työn alla, kommentit saatu, vastineet,
Niklas Löf. Kulutuksen liittämisen verkkosäännön tilannekatsaus
Kulutuksen liittämisen verkkosäännön tilannekatsaus Tiekartta kulutuksen liittämisen verkkosäännön toimeenpanosta 2 Liittämisen verkkosäännöt Kulutuksen liittämisen verkkosääntö Soveltamisala Kulutuslaitosten
Niklas Löf. Tiekartta kulutuksen liittämisen verkkosäännön toimeenpanosta
Tiekartta kulutuksen liittämisen verkkosäännön toimeenpanosta Tiekartta kulutuksen liittämisen verkkosäännön toimeenpanosta 2 Liittämisen verkkosäännöt Kulutuksen liittämisen verkkosääntö Soveltamisala
Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Kevät 2017
Verkkotoimikunta 3.5.2017 Petri Parviainen Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Kevät 2017 Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille 5_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelma työn alla, valmis syksyllä 2017
Liittämisen verkkosäännöt. Voimalaitospäivä Scandic Park Antti Kuusela
Liittämisen verkkosäännöt Voimalaitospäivä Scandic Park 24.2.2016 Antti Kuusela Käyttöön tulossa olevat verkkosäännöt Markkinasäännöt Käyttösäännöt Liityntäsäännöt Capacity Allocation & Congestion Management
Tilaisuuden ohjelma 8.1.2014 12.30 Kahvi 13.00 Tilaisuuden avaus - Jussi Jyrinsalo, johtaja 13.05 VJV2013 uudet vaatimukset astuivat voimaan - Antti Kuusela, voimalaitosasiantuntija 14.00 Liityntäehtojen
VJV2013 vaatimukset, prosessi ja kokemukset. Voimalaitospäivä Scandic Park Antti Kuusela
VJV2013 vaatimukset, prosessi ja kokemukset Voimalaitospäivä Scandic Park 24.2.2016 Antti Kuusela VJV2013 vaatimukset, prosessi ja kokemukset Vaatimusten tarkoitus Vaatimusten kehityspolku Prosessi Haastavat
Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet
Tekninen ohje 1 (8) Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Jännitteensäätö... 2 2.1 Jännitteensäädön säätötapa... 2 2.2 Jännitteensäädön asetusarvo... 2
VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta Antti Kuusela
VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta 31.10.2012 Antti Kuusela VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan
Tuulivoimaliittyjät ja VJV Antti Kuusela
Tuulivoimaliittyjät ja VJV2013 10.12.2014 Antti Kuusela Tuulivoimaliittyjät ja VJV2013 VJV:n tarkoitus Keskeiset uudistukset (VJV2013) Todentamisprosessi Kokemukset uusista VJV-vaatimuksista Haastavimmat
VJV2013. Taustaa ja keskeiset muutokset Tuomas Rauhala
VJV2013 Taustaa ja keskeiset muutokset 31.10.2012 Tuomas Rauhala Esityksen sisältö VJV2013: tausta ja rakenne Keskeiset erot VJV2007 ja VJV2013 välillä Muita mahdollisesti kommentoimisen arvoisia kohtia
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D044617/02 - LIITTEET.
Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. maaliskuuta 2016 (OR. en) 7383/16 ADD 1 ENER 97 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston
Kantaverkkopalvelut Kantaverkkoon liittyminen
Kantaverkkopalvelut 16.9.2016 Kantaverkkoon liittyminen 2 Kantaverkkoon liittyminen Kantaverkko Liittymisprosessi Kulutus Liittymisprosessi Tuotanto Liittyminen kantaverkkoon Voimalaitoksen liittäminen
Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon
FINGRID OYJ Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon 31.3.29 Liittymissäännöt tuulivoimaloiden ja maakohtaiset lisätäsmennykset tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen
Vastine Fingrid Oyj:n voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista (VJV2013) annettuihin lausuntoihin
Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 Helsinki Kirjeenne Dnro 1155/431/2012 Vastine Fingrid Oyj:n voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista (VJV2013) annettuihin lausuntoihin Energiamarkkinavirasto
Verkkosääntöfoorumi Timo Kaukonen. Käytön verkkosäännöt mitä tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään
Verkkosääntöfoorumi Käytön verkkosäännöt mitä tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään Agenda Käytön verkkosääntöjen voimaantulo Tiedonvaihdon osapuolet Vaatimukset, roolit ja vastuut Tiedonvaihdon yleisiä
Tulossa olevat eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt. Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta
Tulossa olevat eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta 10.9.2013 2 Vuoteen 2014 mennessä valmistuvat verkkosäännöt Markkinat Capacity Allocation & Congestion Management Forward
Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset. Viranomaisen puheenvuoro
Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset Viranomaisen puheenvuoro Energiamarkkinavirasto Mikko Heikkilä 31.10.2012 Keskustelutilaisuus voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista Finlandia-talo
Tulossa olevat eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt. Jussi Jyrinsalo Verkkotoimikunta
Tulossa olevat eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt Jussi Jyrinsalo Verkkotoimikunta 7.10.2013 2 Vuoteen 2014 mennessä valmistuvat verkkosäännöt Markkinat Capacity Allocation & Congestion Management Forward
VJV-vaatimusten referenssipisteen määrittelyperiaatteet. Joulukuu 2011
VOIMALAITOSTEN JÄRJESTELMÄTEKNISET VAATIMUKSET (VJV 2007) LIITE 3 VJV-vaatimusten referenssipisteen määrittelyperiaatteet Joulukuu 2011 Sivu 1 / 5 1. Johdanto Tämä dokumentti esittelee esimerkkien avulla
Niklas Löf. Yleisten liittymisehtojen uusiminen, YLE 2017
Yleisten liittymisehtojen uusiminen, YLE 2017 Yleisten liittymisehtojen uusiminen, YLE 2017 2 Yleiset liittymisehdot Yleiset liittymisehdot ja verkkosäännöt Liittymisehtojen soveltaminen Sähköverkkoon
Tuuliwatti Oy Fingrid Oyj VJV 2013 keskustelutilaisuus. Tommi Hietala / Petri Koski
Tuuliwatti Oy 31.10.2012 Fingrid Oyj VJV 2013 keskustelutilaisuus Tommi Hietala / Petri Koski TuuliWatin tuulivoimastrategia Tuotamme sähköä tuulesta mahdollisimman kustannustehokkaasti Korkea torni Suuri
Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset tuulivoimalaitosprojektin yhteydessä. Yhteenveto
Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset tuulivoimalaitosprojektin yhteydessä Yhteenveto 21.12.2011 2 VJV2007 ja tämän dokumentin sisällöstä Fingridin VJV2007 liitteen 2 [2] kohdan 3 mukaisesti "Suomen
Tuukka Huikari Loissähköperiaatteet 2016
Loissähköperiaatteet 2016 Taustaa: Loistehon syöttö 110 kv:n verkosta 400 kv:n verkkoon Loistehon anto kasvanut noin reaktorin verran vuodessa ~70 Mvar 2 Loistehoikkunan määrittäminen Loistehoikkuna määritellään
LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN
LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50 kva suuruisen
Koonnos voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista sekä voimalaitosliityntään liittyvistä teknisistä kysymyksistä
VJV-tukidokumentti 1 (23) Koonnos voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista sekä voimalaitosliityntään liittyvistä teknisistä kysymyksistä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yhteystiedot... 4
TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN
1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50
Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva. Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY
Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY Agenda Taustaa Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Simuloitava malli Skenaarioiden tarkastelu Tekniset tulokset Taloudelliset
Voimalaitoksen lisästabiloinnin virittämisohje. Voimalaitospäivä Scandic Park Antti Harjula
Voimalaitoksen lisästabiloinnin virittämisohje Voimalaitospäivä Scandic Park 24.2.2016 Antti Harjula Sisältö Pohjoismainen voimajärjestelmä ja lisästabiloinnit VJV 2013, vaatimukset lisästabiloinnille
Kantaverkkoon liittymisen periaatteet. Jarno Sederlund ja Petri Parviainen
1 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Jarno Sederlund ja Petri Parviainen 2 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Sisällys 1. Kantaverkko mikä se on? 2. Liittyminen kantaverkkoon 3. Liityntähanke 4.
Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2013
1 (78) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 6 2 Termit ja määritelmät... 7 3 Järjestelmäteknisten vaatimusten soveltaminen... 10 4 Erityistarkasteluvaatimukset...
Loisteho ja loistehoreservi. Verkkotoimikunta
Loisteho ja loistehoreservi Verkkotoimikunta 31.3.2014 2 Loisteho- ja loistehoreserviperiaatteet Tässä esitetty ajatuksia keskustelun pohjaksi vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuville loissähkö- ja loistehoreserviperiaatteille
Loisteho ja loistehoreservi. Käyttötoimikunta
Loisteho ja loistehoreservi Käyttötoimikunta 2.12.2013 2 Loisteho- ja loistehoreserviperiaatteet Tässä esitetty ajatuksia keskustelun pohjaksi vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuville loissähkö- ja loistehoreserviperiaatteille
Network Code for Emergency and Restoration. Käyttötoimikunta 24.6.2015 Jari Siltala
Network Code for Emergency and Restoration Käyttötoimikunta 24.6.2015 Jari Siltala Koodin tavoitteet Määritellä yhteiset vaatimukset ja tavoitteet Emergency-, Blackoutja Restoration-tilojen käsittelyyn:
Ajatuksia loissähköperiaatteiksi. Toimikuntakeskustelu
Ajatuksia loissähköperiaatteiksi Toimikuntakeskustelu 2 Loissähkö ja loistehoreservi - nykykäytäntö Loissähkön käytön seuranta tapahtuu ensisijaisesti alueittain. loissähkörajojen ylittyessä kantaverkon
FINGRID OYJ:N YLEISET LIITTYMISEHDOT YLE2017
FINGRID OYJ:N YLEISET LIITTYMISEHDOT YLE2017 2 (11) FINGRID OYJ:N YLEISET LIITTYMISEHDOT YLE2017 1 Johdanto... 3 2 Sähköverkkoon liittäminen... 3 2.1 Liittymistavat... 3 2.2 Kytkinlaitosliityntä... 4 2.3
LOISSÄHKÖN TOIMITUS JA LOISTEHORESERVIN YLLÄPITO Sovellusohje 1 (11) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LOISSÄHKÖN TOIMITUKSEN PERUSTEET... 2 2.1 Loissähkön toimituspiste... 2 2.2 Liittymispisteen loissähkön otto-
Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon
Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon ATY:n Aurinkoseminaari FinnBuild 2012 9.10.2012 Pienimuotoinen sähköntuotanto mitä ja miksi Pientuotanto enintään 2 MVA Mikrotuotanto enintään 50 kva
SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.
SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21
Ajatuksia liittymisehtojen valvontaan. Pertti Kuronen
Ajatuksia liittymisehtojen valvontaan Pertti Kuronen 2 Liittymisehtojen seurannalla halutaan varmistaa verkkoon liittyjien kannalta voimajärjestelmän häiriötöntä toimintaa Tavoitteena säilyttää nykyinen
Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Käyttötoimikunnalle , Petri Parviainen
Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Käyttötoimikunnalle 24.6.2015, Petri Parviainen Ajankohtaista asiakasnäkökulmasta Uusi kantaverkkosopimus Energiavirastossa vahvistettavana (yksikköhinnat 3.11.2015)
Markkinatoimikunta Taajuusohjattujen reservien uudet tekniset vaatimukset
Markkinatoimikunta 12.9.2017 Taajuusohjattujen reservien uudet tekniset vaatimukset 1. Miksi tarvitaan uudet vaatimukset? 2. Millaiset uudet vaatimukset ovat 3. Miten asia etenee jatkossa? Taajuusohjatut
Tuulivoimaliittyjän opas
Tuulivoimaliittyjän opas FINGRID LYHYESTI Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta
Energiavirastossa meneillään olevia hyväksymisprosesseja - tilanne. Antti Paananen Verkkosääntöfoorumi
Energiavirastossa meneillään olevia hyväksymisprosesseja - tilanne Antti Paananen Verkkosääntöfoorumi 31.8.2017 CACM suuntaviivoihin (2015/1222) liittyvät hyväksynnät Art 4(1): Nord Pool AS:n hakemus tulla
Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto
Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa
Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne. Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011
Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011 2 Esitys Kantaverkon rajaus Kantaverkkopalvelu Kantaverkkopalvelun sopimusrakenne Liittymismaksuperiaate
Kantaverkkoon liittymisen periaatteet. 16.8.2012 Jarno Sederlund ja Petri Parviainen
1 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet 16.8.2012 Jarno Sederlund ja Petri Parviainen 2 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Sisällys 1. Kantaverkko mikä se on? 2. Liittyminen kantaverkkoon 3. Liityntähanke
Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle
Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Johtava asiantuntija Liisa Haarla, Fingrid Oy Adjunct professor, Aalto-yliopisto Sisältö 1. Tehon ja taajuuden tasapaino
Reservit. Käyttötoimikunta Vesa Vänskä
Reservit Käyttötoimikunta 3.12.2012 Vesa Vänskä Taajuudenhallinta ja reservit verkkosääntö (LFC & R NC) Yleistä (1/2) verkkosäännön tavoitteena infran ja resurssien tehokas käyttö varmistaa sähköjärjestelmien
ENTSO-E:n verkkosääntöjen tilanne. Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen
ENTSO-E:n verkkosääntöjen tilanne Käyttötoimikunta 25.9.2012 Kimmo Kuusinen Verkkosääntöjen valmisteluaikataulu Taajuudenhallinta ja reservit Käytön suuunnittelu Käyttövarmuusvaatimukset Käyttötoiminnan
Tariffirakenne-esitys ja palautteet. Neuvottelukunta 16.12.2014 Pertti Kuronen
Tariffirakenne-esitys ja palautteet Neuvottelukunta 16.12.2014 Pertti Kuronen 2 Kantaverkkosopimus ja -hinnoittelu 2016 aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä
Offshore puistojen sähkönsiirto
Offshore puistojen sähkönsiirto Johdanto Puistojen rakentamiseen merelle useita syitä: Parempi tuotannon odotus Poissa näkyvistä Rannikolla hyviä sijoituspaikkoja ei välttämättä saatavilla Tästä seuraa
1. Generaattorin ja generaattorimuuntajan perustiedot
1 (5) 1. Generaattorin ja generaattorimuuntajan perustiedot Taulukossa 1 on listattuna voimalaitoksen kustakin generaattoriyksiköstä toimitettavat sähköiset ja mekaaniset perustiedot. Taulukko 1. Generaattorista
Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje-kh40000
Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje-kh40000 1 Yleistä 2 Soveltamisala 3 Vastuut ja toimenpiteet 3.1 Ohjeistus 3.2 Järjestelmävastaavan toimenpiteet 3.3 Tasevastaavan toimenpiteet
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D044617/02.
Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. maaliskuuta 2016 (OR. en) 7383/16 ENER 97 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044617/02 Asia: Neuvoston
Käyttötoimikunta Jari Siltala. 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa
Käyttötoimikunta 23.11.2016 Jari Siltala 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa Network Code for Emergency and Restoration koodin tavoitteet Määritellä yhteiset vaatimukset ja tavoitteet Emergency-, Blackout-
Verkon kehittämispolitiikka
Verkon kehittämispolitiikka 1.12.2010 2 Verkon kehittämispolitiikka Verkon kehittämispolitiikka on kuvaus Fingridin verkon kehittämisen tavoitteista, toimintatavoista ja tehtävistä yhtiön sisäiseen käyttöön.
Kantaverkkoon liittyjän opas
Kantaverkkoon liittyjän opas Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Fingrid lyhyesti Fingrid kehittää kantaverkkoa ja siirtoyhteyksiä ennakoitujen siirtotarpeiden perusteella noudattaen eurooppalaisia sähköverkon
1 (10) FINGRID OYJ:N YLEISET LIITTYMISEHDOT YLE2017 1 Johdanto... 2 2 Sähköverkkoon liittyminen... 2 2.1 Liittymistavat... 2 2.2 Kytkinlaitosliityntä... 3 2.3 Voimajohtoliityntä... 3 2.4 Sähkön kulutuksen
Ajankohtaista asiakasnäkökulmasta Verkkotoimikunnalle , Petri Parviainen
Ajankohtaista asiakasnäkökulmasta Verkkotoimikunnalle 17.6.2015, Petri Parviainen Ajankohtaista asiakasnäkökulmasta Uusi kantaverkkosopimus Energiavirastossa vahvistettavana (yksikköhinnat 3.11.2015) Energiavirasto
Tuulivoima ja sähköverkko
1 Tuulivoima ja sähköverkko Kari Mäki Sähköenergiatekniikan laitos 2 Sisältö Sähköverkon rakenne Tuulivoima sähköverkon näkökulmasta Siirtoverkko Jakeluverkko Pienjänniteverkko Sähköverkon näkökulma yleisemmin
Kantaverkkoon liittymisen periaatteet
1 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Tämä esitys sisältää yleisiä periaatteita kantaverkkoon liittymisestä. Periaatteita päivitetään tarvittaessa. Kustakin liitynnästä, toteutustavasta ja vastuista