Source: https://www.scribd.com/document/276866173/EJEMPLO-de-tablas-pdf
Timestamp: 2019-01-22 07:00:50
Document Index: 56231203

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 100', 'artículo 90', 'artículo 5', 'artículo 230', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220']

Manual de verificación de instalaciones eléctricas
en viviendas unifamiliares y multifamiliares,
basado en el código eléctrico vigente al año 2012 en
Allan José Chaves Vargas
Ing. Juan Ramón Rodríguez Solera
Ing. Rodrigo Otárola Herrera
Ing. Juan Pablo Cruz
El presente trabajo se lo dedico a mis padres, Claudio y Mixis. A mis hermanos, Sheila y
José. A mis amigos, por todo su apoyo incondicional en cada momento, durante todos estos
años de estudio. Sin su apoyo no hubiera logrado llegar hasta donde me encuentro hoy. A
todos ellos ¡Gracias!
A quienes con sus consejos y enseñanzas han hecho que fuera una mejor persona cada día.RECONOCIMIENTOS A los profesores que encausaron mi camino hacia el mundo de la Ingeniería. A ellos ¡gracias! iv .
......................1 Objetivos específicos .................... 53 v ........................................ 1 1.... 2 1............................... 3 2 CAPÍTULO 2..................................3 Metodología ....... 25 4 CAPÍTULO 4....................................................... DESARROLLO TEÓRICO ..........................................1 Objetivos ............................ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................... 2 1...ÍNDICE GENERAL 1 CAPÍTULO 1.............. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN ................................................................ 49 5 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................. 4 3 CAPÍTULO 3.........................................2........................................................... 2 1.................................. 52 6 ANEXOS ........ INTRODUCCIÓN ....................2 Objetivo general ....
...ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1............................................................................................... acometida subterránea (a)......... Distribución de unidad de vivienda [3] ................. Límites de acercamiento ..... circuitos ramales generales............................................................ Tipos de acometida.. 8 Figura 2.. 12 Figura 3. 24 vi ...................................................... 17 Figura 5........ (a) Alimentadores y circuitos ramales.............. acometida aérea (b) [3] .................................. 15 Figura 4. Diagrama de sistema de puesta a tierra .......................................... (b) circuito ramal individual [3] ......
........ 47 Tabla 15............................................................................................... Otros cuartos habitables [4] ............................. 28 Tabla 2.............................................................................................................. Baños [4] ... 42 Tabla 10............. 35 Tabla 4..................... 43 Tabla 11............. 33 Tabla 3....... Pasillos y salas de estar [4] ................... Lista general [4] ...................................... 47 vii ............................................. 42 Tabla 9.......................................................................................................... 44 Tabla 13............................................. 44 Tabla 12.................... 46 Tabla 14...... 39 Tabla 6.................................................................................................................................................................. 40 Tabla 7..................................................................................................... 37 Tabla 5................................................................................................................................... Closets [4] ........................................... Áreas de lavandería [4] .........................ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1................................. Centros de carga [4] ............................................................... Cocinas [4] ...................... Escaleras [4].................. 41 Tabla 8............ Sistema de puesta a tierra [4] ... Exteriores [4] . Garajes [4] ............................................................................. Acometida y alimentadores [4] ...................................................... Sótanos y áticos [4]............................................................................................................................ Comedores [4] ...................................
quien debe encontrarse capacitado y dominar en totalidad el Código Eléctrico Nacional para garantizar la seguridad de las personas y la propiedad. Basado en el Código Eléctrico vigente al año 2012 en Costa Rica. del proyecto se concluye que una herramienta primordial en la inspección eléctrica es el mismo inspector. 2008. En el documento. fue desarrollado con la finalidad de la realización de un manual de verificación de instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares y multifamiliares. cuya finalidad es facilitar al inspector eléctrico su labor. El proyecto contempla un estudio de la NFPA 70. 2008. mejor conocido por sus siglas en inglés como NEC. se incluyen listas de chequeo para las diferentes partes de una instalación eléctrica de viviendas unifamiliares y multifamiliares. Finalmente.RESUMEN El presente proyecto. viii . para determinar los lineamientos de una instalación eléctrica en viviendas unifamiliares y multifamiliares. para así establecer un punto de vista consistente que facilite la verificación.
un diseño erróneo y el uso inadecuado de equipos eléctricos. por el contrario. o en proceso de diseño.1 CAPÍTULO 1. No debe considerarse como una normativa sino. son las principales causas de incendios de viviendas en nuestro país. así como un uso correcto de los sistemas eléctricos. esta normativa establece las condiciones requeridas para ciertas instalaciones. debe interpretarse como una herramienta que facilite verificar dicha instalación. y se encuentra basado en la normativa NFPA 70. 1 . El recalentamiento de los conductores. Su finalidad es garantizar un buen estado. comenzó a regir el Código Eléctrico Nacional. por medio de listas de chequeo. El 13 de febrero de 2012. El propósito de este proyecto consiste en brindarle las pautas necesarias a un inspector eléctrico para realizar la verificación en instalaciones eléctricas de viviendas unifamiliares y multifamiliares. y así garantizar una óptima seguridad. se creó una regulación encargada de velar por el estado de las instalaciones eléctricas existentes. Por este motivo. la ausencia de los sistemas de protección. En el caso de la inspección eléctrica. los fenómenos de cortocircuito y arco eléctrico. Introducción Este proyecto pretende desarrollar una guía práctica para la verificación de instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares y multifamiliares.
• Identificar las diversas secciones que componen una instalación eléctrica unifamiliar o multifamiliar.1 Objetivos 1. con base en el Código Eléctrico 2012. 1. basado en el Código Eléctrico 2012. para facilitar el desarrollo de los diversos protocolos de inspección.2 Objetivo general Realizar un manual de verificación de instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares y multifamiliares.2.1. para facilitar la comprensión y el desarrollo de los diversos protocolos de inspección. basado en el Código Eléctrico vigente. basado en el Código Eléctrico 2012. en Costa Rica y establecer una herramienta para facilitar la inspección. • Reconocer los dispositivos que componen las secciones de las instalaciones eléctricas unifamiliares o multifamiliares. 2 .1 • Objetivos específicos Seleccionar los lineamientos indispensables de verificación en instalaciones eléctricas de viviendas unifamiliares y multifamiliares. para facilitar la comprensión y el desarrollo de los diversos protocolos de inspección.
3 .3 Metodología El presente proyecto realizará un estudio de la norma NFPA 70. se buscará documentación que suministre material adicional. Asimismo. Dichos lineamientos serán agrupados y divididos en secciones.• Crear listas de chequeo con base al Código Eléctrico 2012. que permita realizar la recopilación de datos de una forma rápida y sencilla. donde se establecerán los parámetros exigidos por el Código Eléctrico costarricense. en viviendas unifamiliares o multifamiliares. se determinarán los lineamientos necesarios para garantizar la seguridad en una instalación eléctrica. corresponden a diferentes partes de una instalación. y permita una mayor comprensión de la norma NFPA 70. el Handbook de la NPFA 70. las cuales. 1. por ejemplo. Cada sección se encontrará conformada por una lista de chequeo. Con base en la norma.
En su calidad de organismo con carácter público. los cuales tienen como finalidad ayudar al lector a comprender o clarificar su utilización. modificar. se expondrán diversos conceptos dentro de la norma. Este iniciará con la explicación del reglamento de oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica. Finalmente. pero sustituye al artículo 90 y aquellos artículos relacionados con este. este reglamento oficializa a la NFPA 70 en su última versión en español. renovar. Fue aprobado el 15 de febrero del 2012. así como sus aristas. adicionar. verificar y revisar los sistemas eléctricos. Este código es de acatamiento obligatorio para todos los profesionales y técnicos calificados para diseñar. Seguido de una breve reseña de la norma NFPA 70. • Reglamento RTCR 458:2011 Conocido como Decreto 36979 MEIC. Desarrollo teórico En el marco teórico se expondrán diversos conceptos. Todos los conceptos utilizados se encontrarán enfocados hacia las viviendas unifamiliares y multifamiliares. según la infraestructura cubierta por el NEC 2008 [1]. aprobar. NEC 2008. con el fin de facilitar su comprensión. supervisar. con la responsabilidad de fiscalizar el 4 .2 CAPÍTULO 2. El reglamento reitera la función del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). instalar. por una versión más acorde con la situación nacional. con personería jurídica plena y patrimonio propio.
el reglamento de oficialización establece las bases de cambio con mira a la realización de instalaciones eléctricas más seguras. aunque los primeros esfuerzos para su realización fueron en 1897 por ingenieros eléctricos. vela por el cumplimiento de las normas establecidas en el Código Eléctrico Nacional [1]. o apropiado para el buen servicio y una posible expansión [2]. El fin de la NFPA 70. no necesariamente un sistema eficiente. Estas normas. procurarán una instalación libre de riesgos. para contemplar los beneficios a largo plazo en Costa Rica. El NEC. aunque. Como medida final. es salvaguardar a las personas y a la propiedad de los peligros provenientes del uso de la electricidad. 5 . NFPA 70 Su primera edición fue publicada en 1911. será responsabilidad del ingeniero lograr la mejor instalación posible. • National Electric Code. Por consiguiente. contiene un conjunto de normas consideradas indispensables para el uso de la electricidad de manera segura. Por lo tanto. arquitectos y otros aliados [2]. el decreto establece la creación de las unidades verificadoras de instalaciones eléctricas (UVIE). basándose en el total acatamiento de las normas. además de un mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas.ejercicio profesional de sus agremiados. son organismos imparciales que previamente han demostrado idoneidad frente al CFIA. Estas deben contar con procedimientos de inspección que permitan la verificación del Código Eléctrico Nacional. las cuales. o NEC por sus siglas en inglés.
El Código Eléctrico Nacional. equipos especiales u otras restricciones. edificios flotantes. casas. oficinas. la vivienda o las viviendas cuenten con zonas 6 . garajes. vehículos recreacionales. subestaciones de industrias. A menos que. estacionamientos. Los cuales pueden ser: edificios. busca ser una guía obligatoria de buenas prácticas de diseño. del 5 al 9 se abarca la aplicación en lugares especiales. El NEC cubre temas como conductores. casas rodantes. lotes. minas. que procuren la seguridad humana y de la propiedad [2]. no pretende ser una especificación de diseño o un manual para personas no capacitadas en el diseño de instalaciones eléctricas. Por el contrario. los capítulos del 1 al 4 se utilizarán mayoritariamente. En el extracto 8 se encuentran los artículos referentes a los sistemas de comunicación. equipos y canalizaciones de instalaciones eléctricas y de comunicaciones. En viviendas unifamiliares o multifamiliares. a menos que los capítulos del 5 al 7 establezcan lo contrario. El NEC se estructurado en 9 capítulos: del 1 al 4 contienen artículos de aplicación general. zonas de carnaval. los capítulos del 1 al 7 se aplicarán a menos que este capítulo indique lo contrario [2]. ferrocarriles u otro sistema que se encuentre especificado en el artículo 90-2 del NEC 2008 [2]. por lo cual. talleres mecánicos y edificios recreacionales [2]. ubicadas en locales públicos o privados. Los capítulos del 1 al 4 se aplicarán. El Código no aplicará en botes o embarcaciones flotantes.
en la cual se encuentran los cuatro aspectos permanentes básicos. moteles u otra estructura similar que cumpla con la definición de vivienda. una vivienda para dos familias es considerada como una unidad de vivienda bifamiliar. Una estructura unifamiliar será aquella que consiste en una unidad de vivienda para una familia. Las viviendas multifamiliares serán aquellas que cuenten con tres o más unidades de vivienda [2]. 7 . aplicarían los capítulos del 5 al 7. dormitorios. • Vivienda unifamiliar y multifamiliar Según el NEC 2008. proveyendo sitios permanentes como salas de estar.especiales como las áreas de piscinas donde en su lugar. En la Figura 1 se muestra una posible distribución de una unidad de vivienda. pero no será considerada una vivienda multifamiliar [2]. Asimismo. cocina y servicios sanitarios [2]. podrá ser considerada como una unidad de vivienda [3]. Es importante resaltar que cuartos de hotel. se deberá entender por unidad de vivienda el lugar en el cual se proporcionan de forma completa e individual comodidades para la vida de una o más personas.
La inspección eléctrica debe ser realizada por un inspector calificado. y su aplicabilidad con el 8 . es conocido como autoridad con jurisdicción. Estas autoridades de inspección deben ser entrenadas para discernir la relación entre producto listado o normado. el cual según el artículo 100 del Código Eléctrico. Este se enfoca en unidades de viviendas permanentes. oficina. pues los riesgos están latentes. La inspección eléctrica tiene como fin asegurar que una instalación se encuentre acorde con el código. • Inspección eléctrica La función del NEC es salvaguardar la vida y la propiedad. y el NEC lo define como una organización. al utilizar la electricidad. unifamiliares o multifamiliares. para así garantizar la seguridad.Figura 1. o individuo responsable por el cumplimiento del código. Distribución de unidad de vivienda [3] El NEC considera como unidades de vivienda a sitios móviles que cumplan con los requisitos. Pero dichas estructuras no serán tomadas en cuenta para la realización del presente proyecto.
el inspector no deberá darle importancia a las diferencias en el modo de instalación de los dispositivos y realizar la inspección con base en el cumplimiento del código. la realización de una inspección satisfactoria recae en la aplicación correcta del código. llamados UVIE (unidades verificadoras de instalaciones eléctricas). aunado al conocimiento del Código Eléctrico. En algunos casos. para garantizar la seguridad [2]. es aquel que se encuentra en una lista. Estas organizaciones mantendrán una inspección periódica de los productos listados. y preocuparse por la evaluación de productos y servicios. el decreto de oficialización del Código Eléctrico. y no detenerse en la forma en la cual fue instalado [4]. el inspector siempre deberá tener eso en mente. marcará la diferencia en la seguridad de una instalación eléctrica. como anteriormente se mencionó. por lo tanto. los cuales cumplirán el papel de autoridades con jurisdicción. la utilización de personal eléctrico calificado. el instalador realiza la instalación del equipo en forma diferente al pensado por el inspector. la cual es creada y publicada por un organismo. En dicha situación. En sí. debe contar con entrenamiento especializado en la instalación de dispositivos eléctricos.código. [4]. un producto listado o normado. Adicional al inspector. 9 . el cual. cuyas funciones son las de fungir como autoridad con jurisdicción. • Productos listados o normados Según el NEC. establece la creación de organismos verificadores. En el caso de Costa Rica.
dejando en claro que el profesional responsable de la obra. de protección y aislamiento. Estos estándares son incorporados posteriormente por los códigos eléctricos.3 del decreto RTCR 458:2011. debe verificar cada material y equipo utilizado en la instalación eléctrica. se establece una equiparación. • Seguridad del inspector eléctrico Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones. no obstante. El decreto de oficialización del Código Eléctrico exceptúa el artículo 90 del NEC. El NEC establece tres métodos prioritarios para proteger a las personas de los daños eléctricos. como es el caso del NEC. Por lo que es sensato que el inspector del equipo pueda gozar de las condiciones óptimas mientras cumple con su labor. en el artículo 5.Los productos listados o normados garantizan que se encuentra bajo estándares de diseño.7 insta a utilizar productos listados. donde en su sección 90. un certificado que garantice la seguridad [1]. Donde aislante hará referencia a un dispositivo de protección que aísla la 10 . o bien que han cumplido las condiciones para las cuales fueron diseñados. en general. el propósito de la inspección eléctrica es velar por la seguridad de toda la instalación. y contar con un proceso de evaluación o al menos. los cuales son: la utilización de aislantes. Los organismos encargados de publicar las listas son generalmente laboratorios. los cuales establecen los estándares de inspección de los equipos. de una instalación eléctrica en las condiciones de diseño. Aseguran el correcto funcionamiento de los equipos y.
algunas de las características de seguridad son abatidas y el riesgo de un daño aumenta. y aislamiento al hecho de separar un elemento. La correcta elección del PPE en las labores de inspección requiere realizar diversos análisis de riesgos. o bien. la utilización de baúles de aislamiento para equipos. o bien conocido por sus siglas en inglés PPE.electricidad. Cuando esto ocurre. antes de realizar cualquier operación [4]. o bien en combinación con otras técnicas [4]. Sin embargo. como la tensión y distancia que se encontrará el operario del equipo expuesto. Para el caso de PPE de choque eléctrico se necesitará información básica. Cuando cubiertas o encapsulados eléctricos son removidos o abiertos para la realización de una inspección eléctrica. o bien requiera un daño mayor. La utilización de aislante PVC en los conductores eléctricos. la protección de las barras conductoras dentro de un tablero de distribución. Si se trata del PPE de arc flash. se puede optar por la realización de los trabajos con equipo energizado. En casos donde la desenergización ponga en riesgo la vida humana. que lo proteja de choques eléctricos. el inspector eléctrico debe contar con un apropiado equipo de protección personal. 11 . los estudios especializados donde se investigará la cantidad de energía incidente. A menudo estos tres métodos son utilizados simultáneamente. arc flash y arc blast. marcarán un factor decisivo [4]. la única alternativa segura es la desenergización del equipo. son ejemplos claros de los tres métodos.
La NFPA 70 E es un estándar de seguridad para sitios de trabajo y establece los lineamientos al elegir un PPE adecuado. La energía incidente se 12 . el límite de fulguración y la energía incidente dentro de este límite. en las cuales variará el PPE de choque eléctrico. Cada límite es circular y su radio es medido desde el punto de exposición [5]. 3. Límite de acercamiento limitado. es necesario determinar mediante un estudio. 2. Límite de acercamiento restringido. para los fenómenos de choque eléctrico o arc flash [5]. Figura 2. Las zonas son: 1. Dicha norma establece cuatro posibles distancias. Límite de acercamiento prohibido. Límites de acercamiento En el caso del arc flash. con respecto a la zona y la tensión.
capuchas y máscaras aislantes. desde el punto de conexión con la compañía eléctrica hasta la localidad del cliente final. hace relación al hecho de que la energía eléctrica será suplida por la compañía eléctrica. por ejemplo generadores. en aquellos casos de estudio donde se necesite electricidad para realizar la prueba. En el caso de instalaciones eléctricas unifamiliares o multifamiliares en las cuales. hasta la utilización de equipo resistente a las llamas. • Acometida de servicio Según el NEC. El PPE puede consistir desde la utilización de una camisa no fundible de fibra natural. deberá ser mayor el grado de protección [5]. pantalones no fundibles de fibra natural y casco. Es importante rescatar que el PPE previene quemaduras no tratables. por lo cual. el sistema denominado como servicio. salvo en casos especiales. un operador puede sufrir quemaduras de segundo grado [5]. el sistema de alimentación será llamado alimentador. Una acometida de servicio se encontrará conformada por los siguientes dispositivos: 13 . conforme mayor sea su valor. [2] La definición acometida de servicio. comprende los conductores y equipos utilizados para la alimentación de la energía eléctrica. se recomendará realizar la inspección con la instalación desenergizada. no existe equipo de vida. aún con la utilización de equipo de protección personal. por lo tanto. en caso de ser suministrada la energía eléctrica de otra forma.encuentra dada en calorías por centímetro cuadrado (cal/cm2). regularmente. Salvo.
hasta el desconectador principal. conforme a este factor. Conductores de servicio de entrada: Constituyen los conductores de alimentación provenientes desde el punto de unión de la compañía eléctrica.1. 3. Estos últimos deberán ser capaces de soportar el ambiente al cual serán expuestos.66 del NEC. Generalmente. 14 . Equipo de servicio: Equipo necesario para realizar la conexión de la carga final con los conductores de servicio. destinados para el control principal y corte del servicio eléctrico. se encuentra compuesto por interruptores y cajas terminales. Punto de servicio: Consiste en un punto de unión entre la compañía eléctrica y los conductores de servicio de entrada. 2. La acometida de servicio podrá ser de forma subterránea o aérea. así será el tipo de dispositivos de acometida por utilizar. Es importante rescatar que un medidor eléctrico no se considera como equipo de servicio. según lo expresa el artículo 230.
En esta Figura 3 se muestran los dos tipos de acometida Figura 3. equipos con interruptores. acometida aérea (b) [3] • Tablero de distribución Un dispositivo muy utilizado en las instalaciones de hoy son los tableros de distribución. para el control de circuitos de iluminación. Cuyo montaje puede ser empotrado o superficial. aire acondicionado o circuitos de potencia. permitiendo únicamente el acceso frontal. acometida subterránea (a). Se entiende por tablero de distribución un solo panel o grupo de paneles. 15 . o sin ellos. Tipos de acometida. diseñados para el montaje de dispositivos automáticos de sobre corriente.
encargados de alimentar solo un equipo en específico. Existen dos tipos de circuitos ramales: los circuitos ramales de uso general. con los dispositivos ramales finales de sobrecorriente. y los circuitos ramales individuales. 16 . En la Figura 4. los cuales. • Circuitos ramales Conductores del circuito que se encuentra entre el dispositivo final de sobre corriente y la salida o salidas. son los encargados de alimentar dos o más receptáculos o luminarias. abastecida. se ilustra fácilmente el concepto. En la Figura 4 se observan los dos tipos de circuitos. un equipo derivado separado. u otra fuente de alimentación.• Alimentadores Compuesto por un conductor entre la alimentación de un equipo. ya sea por una compañía de servicios eléctricos o bien.
cajas de tiraje. los dispositivos utilizados para realizar una conexión desde una fuente hasta un equipo. en general. circuitos ramales generales. cajas de cambio de dirección. soportaría y. Existen varias tipos de salidas.Figura 4. en el cual la corriente es tomada para alimentar un equipo. (a) Alimentadores y circuitos ramales. • Métodos y dispositivos de cableado Los métodos de cableado hacen referencia a la canalización. (b) circuito ramal individual [3] • Salida Es un punto en el sistema de cableado. Todos ellos cubren todo el rango de materiales y técnicas utilizados en los circuitos eléctricos [4]. aislamientos de conductores. las más utilizadas y obligatorias por el NEC son las salidas para iluminación y las salidas para tomacorrientes. 17 . Los métodos de cableado proveen los recursos físicos para instalar los conductores necesarios y completar cada circuito eléctrico de acuerdo con sus características [4].
polvo. los métodos de cableado deben proteger los conductores y su aislamiento del abuso físico y otros daños. Cada método de cableado es exclusivo a las condiciones de diseño para las cuales fue hecho. la fiabilidad y seguridad. entre otros. seleccionar un método adecuado es primordial para garantizar la seguridad de cada instalación [4]. Algunos ambientes poseen condiciones que pueden dañar un conductor no protegido.Su selección apropiada se encuentra principalmente determinada por los factores del ambiente. sin comprometer otros sistemas de la edificación [4]. Las reglas del Código Eléctrico establecen el tipo y la forma de instalación requerida en la selección del método de cableado. elevadas o reducidas temperaturas ambiente. químicos. luz del sol. Más allá de la función básica de conectar un equipo con su fuente de alimentación. donde será realizada la instalación. Por lo tanto. Estas condiciones pueden ser desde: humedad. descargas eléctricas atmosféricas. agua. además funcionan como protección de 18 . así. Estos pueden variar según el ambiente al cual se encuentran expuestos dichos circuitos eléctricos [4]. gases inflamables. • Sistema de puesta a tierra Los sistemas a tierra son los encargados de proteger a las personas contra choques eléctricos. que se adapten al ambiente en cuestión y garanticen.
entre otros. son referenciados a tierra para limitar la tensión de operación del sistema y garantizar la estabilidad de este. ya sea. y prevenir daños en los usuarios. por contacto directo o indirecto con este. alimentación de equipos. entre otros. son los encargados de encauzar hacia la masa terrestre los efectos destructivos de los eventos antes mencionados [6]. estos deben ser conectados a tierra para limitar la tensión durante la operación normal o anormal. pues todas las partes expuestas conductoras se encuentran al mismo potencial de tierra [4]. El equipo de conexión es usualmente llamado tierra equipotencial.equipos eléctricos. 19 . Los sistemas de puesta a tierra son también los encargados de limitar la tensión a tierra. [4] En equipos con encapsulados conductores. ello involucra aumentos o disminuciones abruptas de la tensión de alimentación de equipos. y puede provocar daños. En el caso de sistemas sin aterrizamiento. permitiendo la correcta operación de los sistemas como: circuitos de iluminación. no se puede garantizar ni predecir cuál será la tensión terminal. el cual se ubica directamente o indirectamente en contacto con la tierra. La limitación de la tensión a tierra es importante. En sí. los cuales necesitan una tensión de alimentación constante durante condiciones normales. así como de permitir un camino de baja impedancia para las corrientes hacia tierra. 208/120 V trifásico. debido a que el usuario del equipo eléctrico se encuentra en el potencial de tierra o cerca de este. Los sistemas de alimentación 120/240 V.
sino además. deberá existir una superficie de contacto suficientemente grande que permita una distribución de la energía uniforme y evite la saturación del terreno. lo cual puede causar una caída equipotencial en el terreno. Un adecuado camino para conducir las corrientes de falla. La saturación energética del terreno provoca una elevación en la resistividad. producto de fallas o descargas atmosféricas. Será capaz de conducir adecuadamente cualquier corriente a la cual se exponga. una descarga atmosférica. Para el paso de una gran corriente a tierra de forma abrupta. de los elementos conductores que unen la tierra de equipos o la tierra del sistema general.Los conductores de tierra de equipos serán conectados al sistema principal de tierra. para las corrientes de falla. independientemente de los valores de resistividad del terreno. así facilitarán un camino de baja impedancia hacia esta. Es importante considerar la idoneidad. Esta baja impedancia facilita la activación de los dispositivos de sobrecorriente y corriente de falla [4]. con los electrodos de puesta a tierra [6]. por ejemplo. tener muy baja impedancia para limitar la tensión de tierra y facilitar la operación de los circuitos de protección. no solo es necesario que el conductor de tierra sea el adecuado y el sistema de electrodos de tierra física cumpla con los valores óhmicos. 20 . deberá garantizar como mínimo un camino permanente y continuo. descargas eléctricas atmosféricas u otra falla a tierra.
conforme se aumenta la distancia de separación del electrodo. lo que interesa es la tensión en la superficie del terreno. En casos prácticos. la distancia entre electrodos y el punto geométrico donde se realice el análisis de este [6]. es necesario calcular la magnitud del gradiente de potencial. A la zona donde la tensión entre dos puntos se hace 21 . la tensión obtenida en puntos ubicados radialmente. la colocación. Cuando se utilizan electrodos simétricos. siguen aproximadamente el contorno del electrodo. a la misma distancia y profundidad. En cualquiera de los dos casos. la tensión disminuirá. esta se encuentra directamente relacionada con el tamaño de la superficie de contacto [6]. Con los electrodos asimétricos. Siempre al diseñar un sistema de puesta a tierra.A la capacidad de los electrodos de tierra de disipar la energía en la tierra física se le llama capacidad de difusión. Asimismo. Esta distribución de potencial en el electrodo es función de la resistividad del terreno y de la densidad de corriente. Al pasar una corriente a través de un electrodo de tierra se producirá una caída de tensión a partir de este. y así determinar el riesgo al cual será expuesto un ser vivo cuando iniciará contacto con una superficie o transite en las cercanías del sistema de puesta a tierra [6]. los puntos equipotenciales sobre la tierra. será la misma. la densidad de corriente por el electrodo dependerá de la forma geométrica.
puede consistir en: una varilla de cobre. o bien. Conductor de electrodo de tierra: Conductor que conecta el electrodo de tierra con la barra de tierra. conductores de neutro. especialmente en la superficie. se le denomina tierra de referencia. Barra de tierra: Punto de unión central de los conductores de tierra del edificio. entre otros métodos aprobados por el NEC. 22 . Conductor de tierra de servicio: Conductor no energizado. o también llamados. en muchos casos es llamado neutro. se encuentran conectados el conductor de electrodo de tierra y el conductor de tierra de servicio.prácticamente cero. En él. 2. 4. con la barra de tierra de equipo. proveniente del transformador primario. Electrodo de tierra: Dispositivo encargado de disipar la energía en la tierra. se encuentran conectados los conductores de tierra de los circuitos. Además. 5. es el conductor no energizado que suministra la compañía proveedora de servicios eléctricos. Un sistema de tierras generalmente se encuentra compuesto por las siguientes partes: 1. La barra de tierra es también llamada barra de neutro. 3. una placa y un anillo. Puente de unión central: Conductor no energizado que conecta la barra de tierra.
23 . entre otros.6. Conductores de tierra de circuitos (conductores de neutro): Conductores no energizados. Conductor de tierra de equipos: Conductor encargado de conectar las salidas de tierra de los equipos. junto con la carcasa metálica en la que se encuentra la barra de tierra de equipos. receptáculos. y permiten la utilización de una sola fase. Puente de unión de equipos: Conductor no energizado que une la barra de tierra de equipos. ejemplo. en general. 9. Barra de tierra de equipo: Barra de tierra en la que se encuentran conectados los conductores de tierra de equipos. 7. Estos se encuentran conectados directamente a los equipos. 277/480 y otras tensiones. y el puente de unión de equipo. sistemas de iluminación. utilizados en sistemas 120/208 trifásicos. 8. las carcasas metálicas no energizadas. cualquier parte metálica que deba ser equipotenciada. canalizaciones metálicas y.
otros. permite garantizar la seguridad de los niños pequeños y prevenir que ingresen objetos a los receptáculos.Figura 5. las cuales no permiten el ingreso de objetos extraños. Este tipo de tomacorriente. cuchillos. por ejemplo. 24 . Diagrama de sistema de puesta a tierra • Tomacorrientes tamper resistant: Tomacorrientes con persianas de seguridad en sus ranuras. llaves.
3. permite al inspector eléctrico tener una idea concreta de qué evaluar. Procedimientos de inspección En este capítulo se presentaran las listas de chequeo con los puntos por inspeccionar. Circuitos ramales.3 CAPÍTULO 3. la tercera columna se destina a la anotación de observaciones. en la segunda columna la sección del NEC referente a la evaluación de dicho ítem. la cual. o indicar si este no aplica en el caso particular. toda sección debe cumplirlos a cabalidad. El punto de circuitos ramales se divide en las diferentes áreas que conforman una vivienda: las áreas habitables y áreas de tránsito. 25 . la cual contendrá puntos relevantes de inspección. así como la indicación de la aprobación o reprobación del ítem. Las listas de chequeo se encontrarán divididas de manera global en: 1. Sistema de puesta a tierra. según la sección de la instalación eléctrica determinada. Se iniciará con una lista de chequeo general. 4. En la primera columna se encuentra el ítem por evaluar. 2. Dichas listas de chequeo cuentan con tres columnas principales. Además. será deber del inspector tener en cuenta estos puntos a lo largo de la inspección eléctrica. Centros de carga. Finalmente. Acometida y alimentadores. por consiguiente.
áticos. conductor de electrodo de tierra. el inspector deberá encontrarse anuente y no aplicar puntos de inspección en lugares donde no corresponda. salas de estar. esta contiene todos los aspectos de inspección para electrodos de tierra. Se elaboró una lista de chequeo para sistemas de puesta a tierra. Finalmente. por lo cual se recomienda realizar un levantamiento de la instalación eléctrica. clósets. los cuales permiten al inspector tener un panorama completo de la instalación para comenzar la inspección. escaleras. pasillos. Una de las primeras labores que debe realizar un inspector eléctrico es la solicitud de los planos eléctricos de la instalación. se proporcionan con las listas de centros de carga. comedores. es debido a que en ambos casos tienen puntos de inspección en común.Se incluye con una lista de chequeo de acometida. otros cuartos habitables. En algunos casos esto no es posible. tanto en acometidas aéreas como subterráneas. 26 . conductor de tierra de servicio. Por lo tanto. garajes y exteriores. cocinas. El hecho de que los puntos de acometidas aéreas se encuentren junto a los puntos de acometidas subterráneas. pero con diferentes criterios de evaluación. barras de tierra y todo dispositivo que conforme el sistema de puesta a tierra. baños. la cual contiene los puntos por inspeccionar. sótanos. áreas de lavado.
sótanos y áticos. Existiendo una gran similitud con la vivienda unifamiliar. entre otros. se recomienda empezar con los equipos de acometida. se utilizarán las mismas listas de chequeo para las áreas comunes y puntos comunes. salas de estar. A continuación se exponen las listas de chequeo antes mencionadas. escaleras. Posteriormente. lo cual implica la repetición de las listas de chequeo. garajes. acometida. 27 . Para el caso de viviendas bifamiliares y multifamiliares. y cubrir las listas de chequeo. Para el caso de las áreas comunes y puntos comunes de la instalación. gracias a estos equipos se puede obtener la mayor cantidad de información. áreas exteriores.Al inicio de la inspección. por consiguiente. el inspector deberá realizar la inspección de cada vivienda unifamiliar y finalmente la inspección de las áreas y puntos comunes de la instalación. áreas de lavado. el inspector deberá desplazarse a lo largo de la instalación en busca de la información necesaria para determinar el estado de esta. estas incluirán pasillos.
o bien cuenten con placas metálicas de protección. Lista general [4] Lista general Ítem 1 2 3 4 Punto de inspección Inspeccionar el método de cableado. Verificar que las cajas eléctricas se encuentren en lugares accesibles.29 Aprobado Reprobado Vacío 28 . como salidas y cajas de tiraje. según sea el ambiente.4 Aprobado Reprobado Vacío 314.15. 314. 314. tanto cajas de empalmes. Inspeccionar el adecuado uso de las cajas eléctricas.15. Referencia del NEC Capítulo 3 del NEC Observaciones Aprobado Reprobado Vacío 300. según sus características.Tabla 1. soportería y la idoneidad del método de cableado.27 Aprobado Reprobado Vacío 300. Inspeccionar que los cables que atraviesen o vayan en paralelo de miembros estructurales cuenten con una distancia de seguridad de al menos 32 mm.
122 Verificar la existencia de los espacios de seguridad para las luminarias empotradas en materiales combustibles o aislantes.116(A)(1). 250.116(B) Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 29 .5 6 Verificar que los cables se encuentran asegurados a las cajas. 250.17 (B) y (C ) Inspeccionar el llenado de las cajas. 250. 314. 314. 410. 250.16 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 7 Inspeccionar la instalación de las cajas.146.148 Inspeccionar que las características y el tamaño del conductor de tierra sean adecuados. 250. 250.118.8. 410.20 Aprobado Reprobado Vacío 8 9 10 Verificar que todas las cajas metálicas se encuentren aterrizadas. 314.86.
14 (C). en canalizaciones que no cuenten con espacio de mantenimiento entre conductores.15(B)(2) (a) Verificar la correcta instalación de los receptáculos y las placas.80.406. 334. Inspeccionar la presencia del conductor de tierra en los interruptores.14.21 Verificar que las terminales de conductores y métodos de empalmes sean compatibles con el material del conductor.3 (C ) 404. 110. 404.6 Inspeccionar las hendiduras alrededor de las cajas de salida en paredes.5.11 12 13 14 15 Verificar la utilización de los factores de ajuste de ampacidad para conductores. 406.2(C ) Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 30 . 310. 406. o bien aislamiento entre conductores. 314.
200.9 (B). 250.4(F).146.15 Verificar la utilización de protecciones mecánicas (bushings o equivalente) en bordes afilados. tanto conductores como cajas metálicas. 406.17.50 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 210.16 17 18 19 20 21 Verificar que los receptáculos se encuentren fijados a las cajas de salida y los receptáculos.10. 250. 406.148 Verificar el correcto uso de los alimentadores y conexiones. 210. 404. Verificar la polaridad de los dispositivos eléctricos y luminarias. 300.11. en entradas o salidas de cajas u otros 300. 314.10. 314. y verificar su correcta protección. 250. sean compatibles con las del circuito.6 (B) Inspeccionar los empalmes a lo largo del equipo de conexión a tierra.86. 250. Verificar que las capacidades eléctricas de los dispositivos.42 200. 410.24 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 31 .21.148.8. interruptores y placas metálicas se encuentren aterrizados. 250.
250. 250. 1520 A. en habitaciones. Inspeccionar la existencia de protección AFCI en circuitos de salidas eléctricas de 120 V. 110. así como su protección.5(A) Inspeccionar que accesorios.12 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 32 . 424.114 Inspeccionar la profundidad de enterramiento de las canalizaciones o cables. motores u otros equipos se encuentren aterrizados.12(A). Artículos 422. 430 y 440. 250. Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 210. 22 23 24 25 26 que los Verificar que las cajas eléctricas u otro encapsulado se encuentren cerrados. 312. 300. 314.112.encapsulados puedan dañar conductores.5 Inspeccionar que los circuitos de los equipos mecánicos cuenten con el conductor adecuado.10.17(A).
230.42(B). 230. Verificar que el desconectador principal de acometida y el dispositivo de acometida de protección de sobrecorriente.12 Aprobado Reprobado Vacío Tabla 2. 210. Verificar que los interruptores centrales de unidades de vivienda.71.36 Exc.70(A)(1). Acometida y alimentadores [4] Acometida y alimentadores Ítem 1 2 3 4 Punto de inspección Inspeccionar los cálculos de carga de la acometida y determinar el calibre mínimo del conductor.91.26.70(A)(1).27 Verificar que los tomacorrientes en todas las áreas sean TR (tamper resistant). se encuentren cercanos al punto de entrada de los conductores de servicio.79 230.72. y no se excedan de seis unidades. 406. se encuentran agrupados. No. 230. 240. 230.52. Inspeccionar las áreas de trabajo.1 110.91 Observaciones Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 230. Referencia del NEC Artículo 220. áreas de tránsito y espacios dedicados alrededor del equipo eléctrico.24 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 33 . 408. 230. 230.
230. Inspeccionar que las entradas de la acometida a los edificios cuenten con un espacio adecuado.24. 230.5 Aprobado Reprobado Vacío 34 . del espacio suficiente que permita el movimiento de terreno.51 Aprobado Reprobado Vacío 230. en las acometidas aéreas. 225. Verificar que el punto de servicio para acometidas aéreas. Inspeccionar en las acometidas subterráneas una adecuada profundidad.26. 230. Además.17 Aprobado Reprobado Vacío 230. Inspeccionar la utilización de conduletas botagua y dispositivos de protección contra goteo. 230.28.54 Aprobado Reprobado Vacío 230.9(C ) Aprobado Reprobado Vacío 300.43.50.54 Aprobado Reprobado Vacío 230. protección y demarcación. la utilización de mástiles con una adecuada resistencia y soporte. Inspeccionar en las acometidas aéreas. cuente con una apropiada soportería y con espacios libres de seguridad de los techos y paredes. llenado.5 6 7 8 9 10 Inspeccionar el método de cableado de acometida. 230. su soportería y protecciones contra daños.
4 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Tabla 3. 310. 110. Inspeccionar que el calibre.15 la de de e 110.53 Aprobado Reprobado Vacío 250. Referencia del NEC 250. los cuales se deberán encontrar unidos de tal forma que conformen el sistema de electrodos de tierra. Inspeccionar identificación única cada dispositivo sobrecorriente interruptor. la los de los 240.3. 210.70(B).42.4.52 Observaciones Aprobado Reprobado Vacío 250. Verificar que el conductor de electrodo de tierra no cuente con empalmes. se encuentra protegido de daños y que cualquier encapsulado metálico se encuentra aterrizado . 215.50. 230. 408. 230. 250.64 Aprobado Reprobado Vacío 35 . Sistema de puesta a tierra [4] Sistema de puesta a tierra Ítem Punto de inspección 1 2 3 Inspeccionar el tipo de electrodo de tierra disponible y la existencia de otros electrodos. el tipo y la instalación de los electrodos de tierra sean correctos.22. 250.11 12 Inspeccionar compatibilidad de dispositivos sobrecorriente con conductores.14 (C ).52.20.
80. 250. Verificar la existencia y el calibre de los conductores de tierra de cada circuito.70 Inspeccionar que las tuberías metálicas de agua en el interior del edificio se encuentren aterrizadas y sus puentes de unión sean del calibre adecuado.68.104(A). 250.10. para el aterrizamiento de otros equipos.94 Aprobado Reprobado Vacío 250. la protección y la accesibilidad de las conexiones al electrodo de tierra.24 (B) Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 250.92. 250. Verificar que la canalización de la acometida y encapsulados se encuentren aterrizados.4 5 6 7 8 9 10 Inspeccionar el calibre de los electrodos de tierra y los puentes de unión. 250. 250. 250. 250. 250. 250.68(B) Verificar la existencia de un dispositivo de unión de terminales de puentes de unión del sistema de tierra. 250. 250. a las afueras del equipo de servicio.66.94 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 250 Aprobado Reprobado Vacío 36 .64 (F) Inspeccionar el tipo.8. Verificar que el puente de unión central se encuentre instalado y sea del tipo y calibre adecuados.
11 Aprobado Reprobado Vacío 37 . Centros de carga [4] Centros de carga Ítem 1 2 3 4 Punto de inspección Inspeccionar cálculos alimentadores tableros. espacios de trabajo y espacios dedicados para los centros de carga. 310. 408.36 Aprobado Reprobado Vacío 110.24 Aprobado Reprobado Vacío 210.26. los de y Verificar que los centros de carga cuenten con características y protecciones adecuadas. Inspeccionar la accesibilidad.11 Verificar la existencia de la barra de tierras de equipos.15. 408. 240. 215.30. Referencia del NEC Artículo 220. Verificar que al menos se cuente con el mínimo de circuitos y dispositivos de protección de sobrecorriente.2 Observaciones Aprobado Reprobado Vacío Artículo 220. ya sea aislada o no aislada 250 Aprobado Reprobado Vacío Tabla 4.
408. 210.6. 310. 230. 250.22.12. y conductores de tierra de encapsulados.70(B).118. 408.14 (C ). 215. 250.3. Inspeccionar la compatibilidad de los dispositivos de sobrecorriente con los conductores.20.122 Aprobado Reprobado Vacío 240.42. 250.5 6 7 8 9 10 Verificar que los conductores de neutro se encuentren aislados de los conductores de tierra de equipos. Inspeccionar la identificación única de cada dispositivo de sobrecorriente y desconectador.7 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 38 . 230.40. 310. y que su equipo de aterrizamiento sea el adecuado. 110. 250.2 Verificar que todo dispositivo con alimentación trasera se encuentre fijado.4.142(B).15 110.36(D) Aprobado Reprobado Vacío 408.24(A)(5).4 Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 110. 408. Inspeccionar los espacios abiertos al frente de los centros de carga. 215. Verificar que los centros de carga se encuentren aterrizados.
Verificar la existencia de circuitos de tomas de cocina adicionales.52(B)(2) Observaciones Aprobado Reprobado Vacío 210.Tabla 5. lavaplatos. 422. Cocinas [4] Cocinas Ítem 1 2 3 4 5 Punto de inspección Referencia del NEC Inspeccionar el espaciamiento de los receptáculos en paredes y muebles de cocina.70(A). para unidades de vivienda con más de una cocina.52(A) y (C ) Verificar la existencia de un interruptor de pared conectado al circuito de iluminación general.52(B) Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 210. estufas. 210. Verificar la existencia de al menos dos circuitos de tomacorrientes. encargado del control de iluminación.23.11(C )(1). hornos y cualquier dispositivo de cocina que necesite alimentación exclusiva. Inspeccionar el calibre de los conductores de cocinas. 210.10 Aprobado Reprobado Vacío 210.52(B)(3) Aprobado Reprobado Vacío 39 . 210. 210.
2 Aprobado Reprobado Vacío 210.16.8(A)(6) Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 422.52(A) Observaciones Aprobado Reprobado Vacío 40 . Verificar la utilización de tomas tipo GFCI en tomas de muebles de cocina. de el los Referencia del NEC 210. Inspeccionar el adecuado tipo. 210.52(B)(2) Inspeccionar que los equipos de refrigeración se encuentren alimentados mediante los circuitos de cocina. Comedores [4] Comedores Ítem 1 Punto de inspección Inspeccionar espaciamiento receptáculos.4 tabla Aprobado Reprobado Vacío Tabla 6. o bien por un circuito exclusivo. 400. largo y calibre de los cables flexibles para conexión de equipos.6 7 8 9 Inspeccionar que los circuitos de tomas de cocina no tengan otras salidas que no sean de receptáculos de cocina. despensa o similares.52 (B) (1) Exc. No. comedor. 210.
210. 210. encargado del control de iluminación. 210. Baños [4] Baños Ítem 1 2 3 Punto de inspección Verificar la existencia de al menos un receptáculo cercano al lavamanos. Verificar la existencia de un interruptor de pared conectado al circuito de iluminación general. encargado del control de iluminación.70(A)(1) Aprobado Reprobado Vacío 41 . Referencia del NEC 210. Verificar la alimentación de los receptáculos de baños mediante un circuito exclusivo de baños.23(A)(1) Aprobado Reprobado Vacío 210.52(D) Observaciones Aprobado Reprobado Vacío 210.2 3 Verificar la alimentación de los receptáculos mediante los circuitos de toma de cocina. 210.52(B)(1) Verificar la existencia de un interruptor de pared conectado al circuito de iluminación general.11(C )(3).70(A).52(B)(2) Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Tabla 7. con una altura de 914 mm del borde del lavamanos.
Inspeccionar que los
receptáculos de baños
sean GFCI.
210.8(A)(1)
Tabla 8. Otros cuartos habitables [4]
Otros cuartos habitables
espaciamiento de los
de un interruptor de
Tabla 9. Pasillos y salas de estar [4]
pasillos de más de 3 m
de longitud cuenten
con al menos un
210.70(A)(2)
un receptáculo en las
salas de estar que no
formen parte de un
Tabla 10. Escaleras [4]
pared en cada nivel de
la escalera, cuando
encuentre separado al
Tabla 11. Closets [4]
espacios libres entre
estantes o zonas de
Tabla 12. Áreas de lavandería [4]
de al menos un
receptáculo en el
210.52(F)
dedicado únicamente
al área de lavandería.
210.11(C )(2)
alimentación de un
se encuentren dentro
de un rango de 1.8 m
del sitio del equipo.
210.50(C )
24.140 Aprobado Reprobado Vacío 210. Verificar que las luminarias de las áreas de lavandería se encuentren alimentadas por el circuito de iluminación general.10. si esta es utilizada. 250.210.21. Verificar la utilización de receptáculos tipo GFCI en áreas de piletas. de lavandería y en áreas de lavandería ubicados en sótanos no terminados. 422.54 Aprobado Reprobado Vacío 210. incluyendo circuitos exclusivos como secadoras.8(A)(7) Aprobado Reprobado Vacío 45 . 250. 250.134. 220.4 5 6 7 Verificar la existencia de un circuito exclusivo para secadoras de 240 V. Verificar la coincidencia entre las características de los receptáculos y el circuito ramal.138. incluyendo el conductor de tierra.11(C )(2) Aprobado Reprobado Vacío 210.
de ser necesitado. Verificar la existencia de un circuito exclusivo para la alimentación de equipo de calefacción.63 Aprobado Reprobado Vacío 422.23.15. 330. 334. 334.Tabla 13.23.15 Aprobado Reprobado Vacío 46 .23. escotillas. 3230. Sótanos y áticos [4] Sótanos y áticos Ítem 1 2 3 4 5 Punto de inspección Referencia del NEC Verificar que se cuente con al menos un receptáculo adicional. además de los receptáculos dedicados para equipos específicos. áticos. entradas de áticos. Inspeccionar que sótanos. de ser necesitado. Inspeccionar la existencia de un receptáculo exclusivo para la alimentación de equipo mecánico. cuenten con espacio o protección 210. Verificar la existencia de interruptores de pared o luminarias con interruptores en las entradas áreas de almacenaje o equipo que requiera mantenimiento o inspección.70(A)(3) Aprobado Reprobado Vacío 320.52(G) Observaciones Aprobado Reprobado Vacío 210.12 Aprobado Reprobado Vacío 210.
al menos uno al frente y otro atrás de la vivienda. Referencia del NEC 210. Exteriores [4] Exteriores Ítem 1 Punto de inspección Verificar la existencia de al menos dos receptáculos exteriores.para los conjuntos de conductores. Tabla 14.52(G) Observaciones Aprobado Reprobado Vacío Verificar la utilización de receptáculos GFCI en todos los circuitos de 125 V y 20 A.70(A)(2) Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío Tabla 15. Referencia del NEC 210. 210.8(A)(2) Verificar la existencia de un interruptor de pared para el control de iluminación. 210.52 (E ) Observaciones Aprobado Reprobado Vacío 47 . Garajes [4] Garajes Ítem 1 2 3 Punto de inspección Inspeccionar la existencia de al menos un receptáculo.
2 3 4 5 Verificar que los receptáculos exteriores sean GFCI con protección exterior.15. a menos que no sean fácilmente accesibles y se encuentren alimentados por circuitos de deshielo. Inspeccionar la existencia de interruptores de pared que controlen luminarias exteriores o luminarias de entradas exteriores.8(A)(3) Aprobado Reprobado Vacío 210. 210. pórticos y terrazas. 210.52(E )(3). 210.70(A)(2) Aprobado Reprobado Vacío 300. 314.8(A)(3) Verificar la utilización de receptáculos GFCI con protección en balcones.27(A) Aprobado Reprobado Vacío Aprobado Reprobado Vacío 48 . Verificar la existencia de cajas en luminarias exteriores.
1 Conclusiones • El Código Eléctrico Nacional. es la primera herramienta que garantiza la seguridad en una instalación eléctrica. • El inspector eléctrico debe ser un ente imparcial. o conveniente. para la realización de un buen servicio o una posible expansión. Por lo tanto. pero no un diseño eficiente. Conclusiones y recomendaciones 4. El código es de acatamiento obligatorio y debe ser seguido según sus indicaciones. • El inspector eléctrico es la segunda herramienta en garantizar y permitir la valoración de la seguridad de una instalación eléctrica. es la tercera herramienta que garantiza la seguridad en una instalación eléctrica. que garantice las óptimas condiciones. Este será el encargado de establecer los parámetros de seguridad al realizar una instalación. • El Código Eléctrico Nacional es una herramienta de buenas prácticas que garantiza la seguridad. 49 . Con el propósito de realizar su labor lo más objetiva y cuidadosamente posible.4 Capítulo 4. este debe encontrarse capacitado y actualizado en las técnicas y normativas de inspección eléctrica. que le permitan discernir asertivamente la seguridad en una instalación eléctrica basado en el código. con entrenamiento adecuado y experiencia. • La utilización de dispositivos certificados por laboratorios eléctricos. La certificación de un producto es la garantía de los parámetros constructivos u operativos de este.
2 Recomendaciones • Se recomienda al inspector eléctrico iniciar y finalizar la inspección en los equipos de servicio. el inspector debe indagar de forma profunda en la instalación. • La utilización de receptáculos AFCI o GFCI en unidades de vivienda será obligatoria. con el fin de obtener o corroborar la información que permita dar un criterio del estado de la instalación. la inspección eléctrica es de forma visual. por parte del inspector eléctrico. estos permitirán la realización de correctos juicios de valor. • En la mayoría de los casos. pues estos proporcionan la mayor cantidad de información relevante para la inspección eléctrica. los planos eléctricos y especificaciones eléctricas.• La comprensión y el dominio de los lineamientos establecidos en el NEC. por consiguiente. y será responsabilidad del inspector eléctrico velar por la existencia de estos dispositivos en las áreas donde corresponda. son vitales para realizar correctamente la inspección eléctrica. Al mismo tiempo. • El inspector eléctrico deberá prestar suma atención y tener claros los conceptos y tipos de métodos de cableado. 4. 50 .
este solo tiene validez con dicha norma. Si se utilizara otra versión de la norma. se recomienda realizar una actualización de las listas de chequeo contenidas en este documento. adicionalmente. • Debido a que este proyecto se encuentra basado en NEC 2008. al Código Eléctrico Nacional por las compañías eléctricas encargadas del servicio. o bien la desconexión produzca un riesgo a la vida humana. reglamentos y requisitos solicitados. 51 . • El inspector eléctrico deberá tener en cuenta las normas. a menos que las labores no permitan la desenergización.• Se recomienda al inspector eléctrico la desenergización de la instalación eléctrica en el momento de realizar labores de inspección.
[5] National Fire Protection Association. diseño y aplicaciones para casos reales de sistemas de proteccion integral en instalaciones electricas". National Electrical Code. [3] M. National Electric Code. NFPA 70. Estados Unidos de America: NFPA. Standard for Electrical Safety in the Workplace. 2005. Earley. Electrical Inspection Manual.5 Bibliografía [1] Costa Rica. NFPA 70 E. Ontario. 2008. M. 52 . [6] W. New York. 2004. "Calculo. 2012. J. [2] National Fire Protection Association. Handbook. Sargent. J. New York.Reglamento RTCR 458:2011Reglamento de oficialización del código eléctrico de Costa Rica para la seguridad de la vida y la propiedad. 2012. diseño y aplicaciones para casos reales de sistemas de proteccion integral en instalaciones electricas. V. Costa Rica. Sheehan y J. San Jose. en: Calculo. Canada: Jones and Bartlett Learning. [4] N. 15 de febrero del 2012. Caloggero. R. USA. S. Williams y J. Quesada. S. USA. Sargent. W.
6 Anexos 6.1 Anexo 1: Reglamento de oficialización del código eléctrico. 53 .
1. 57 .2 Anexo 2: Hoja de datos Receptáculos Tamper Resistant.5.
Documents Similar To EJEMPLO de tablas.pdf
método de divisor de corriente
Juan ValMos
Labo N_3 fisica III.docx
Armonicos-capitulo-0.pdf
Informe previo Lab 1.pdf
bologia.txt
Electro Stai Tica
INFORME 1 quemador BUNSEN.doc
ORTOGRAF+ìA
Dosificación.2.pdf
Manual de elaboración del concreto en obra.pdf
Solucionario Problemas de EDO
Datos de Propiedades Del Agua
Guia de Referenciacion y Citacion Con Aparevistaeducare