Source: https://docplayer.fi/13209563-Paivakotien-radonkartoitus.html
Timestamp: 2019-01-19 13:15:20+00:00
Document Index: 16761957

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Päiväkotien radonkartoitus - PDF
Download "Päiväkotien radonkartoitus"
1 / HUHTIKUU 2007 A Päiväkotien radonkartoitus T. Valmari, H. Arvela, H. Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority
3 / HUHTIKUU 2007 PÄIVÄKOTIEN RADONKARTOITUS T. Valmari, H. Arvela, H. Reisbacka STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie 4, Helsinki Postiosoite / Postal address PL / P.O.Box 14, FIN Helsinki, FINLAND Puh./Tel Fax
4 Tässä raporttisarjassa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki, 2007 Myynti: STUK Säteilyturvakeskus PL14, Helsinki Puh. (09) Faksi (09)
5 VALMARI Tuomas, ARVELA Hannu, REISBACKA Heikki. STUK-A-221. Päiväkotien radonkartoitus. Helsinki 2007, 34 s + liitteet 11 s. Avainsanat radon, sisäilma, päiväkodit Tiivistelmä Säteilyturvakeskus suoritti valtakunnallisen kunnallisten päiväkotien radonkartoitushankkeen yhdessä kunnallisten päiväkotien ja paikallisten ympäristöterveysviranomaisten kanssa. Kaikkiaan 367 kunnallisen päiväkodin radonpitoisuus mitattiin keväällä Kartoituksessa painotettiin erityisesti uusia rakennuksia, puolet tutkituista rakennuksista on valmistunut tai 2000-luvulla. Keskimääräinen radonpitoisuus oli 52 Bq/m 3, joka on alle puolet suomalaisten asuinrakennusten keskimääräisestä pitoisuudesta 120 Bq/m 3. Tutkittujen, keskimääräistä uudempien päiväkotien radontilanne on siis yleisesti ottaen hyvä. Kahden eri huoneissa tehdyn mittauksen keskiarvo ylitti 11 päiväkodissa nykyisten rakennusmääräysten mukaisen uusien rakennusten suunnittelun ohjearvon 200 Bq/m 3. Kaikkien näiden rakennusten perustamistapana oli perusmuuri ja maanvarainen laatta. Kolmessa päiväkodissa (1 %) radonpitoisuus ylitti 400 Bq/m 3 ainakin toisessa mittauspisteistä. Vuosina suoritetuissa päiväkotien radonvalvontamittauksissa 400 Bq/m 3 ylitysten osuus on ollut paljon suurempi (13 %). Valvontamittauksia on suoritettu erityisesti niissä kunnissa, jotka ovat velvoitettuja työpaikkojen radonvalvontaan. Radonpitoisuudet olivat suurimpia perusmuurille ja maanvaraiselle laatalle perustetuissa rakennuksissa, keskimäärin 65 Bq/m 3. Perustamistavan ongelmana on, että maaperän radonpitoinen huokosilma pääsee kulkeutumaan rakennukseen sokkelin ja laatan liitoskohdasta sekä laatan tiivistämättömistä läpivienneistä. Pienempiä radonpitoisuuksia on saavutettu reunajäykistetyllä laatalla, joka on yhtenäinen rakenne. Kaikkein pienimmät pitoisuudet olivat ryömintätilaisissa päiväkotirakennuksissa, keskimäärin 20 Bq/m 3 ja korkeinkin pitoisuus vain 64 Bq/m 3. Radonpitoisuudet olivat suurimpia ja 1990-luvuilla valmistuneissa päiväkotirakennuksissa, joista peräti neljä viidesosaa perustettiin maanvaraiselle laatalle. Uusimmissa rakennuksissa pitoisuudet ovat pienempiä. Tähän on vaikuttanut maanvaraisen laatan rakennusten osuuden pienentyminen 65 prosenttiin. Tilalle ovat tulleet ryömintätilaiset rakennukset, joita oli yli neljäsosa tutkituista 2000-luvun rakennuksista. Myös maanvaraisen laatan rakennusten radonpitoisuudet ovat pienentyneet yleistyneiden radonin torjunta- 3
6 toimenpiteiden johdosta. Joka viidennessä 2000-luvun maanvaraisen laatan rakennuksessa oli käytössä radonimuri, jonka avulla saadaan lattialaatan alle alipaine ja näin ehkäistään radonpitoisen ilman kulkeutuminen laatan alta sisätiloihin. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä on syrjäyttänyt muut ilmanvaihtotavat, mikä on myös osaltaan pienentänyt päiväkotien radonpitoisuuksia. Tällä tekniikalla toteutettujen päiväkotien keskimääräinen radonpitoisuus oli 47 Bq/m 3, koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän päiväkotien 62 Bq/m 3 ja painovoimaiseen ilmanvaihtoon turvautuvien rakennusten peräti 127 Bq/m 3. 4
7 VALMARI Tuomas, ARVELA Hannu, REISBACKA Heikki. STUK-A-221. Radon survey in Finnish day care centres. Helsinki 2007, 34 pp + appendices 11 pp. Keywords radon, indoor air, day care centre Abstract A national day care centre radon survey was carried out in Finland during spring The campaign was focused on new buildings; about half of the studied 367 day care buildings were built after The average radon concentration, measured with passive track-etch detectors, was 52 Bq/m 3, being less than half of the average radon concentration of dwellings in Finland. The radon situation of the studied day care centres was in general sufficient. The average of the two concentrations measured in different rooms of the dwelling was higher than 200 Bq/m3 in 11 day care buildings (3%). All of them had a slab-on-ground foundation. Three buildings (1%) had a concentration of above 400 Bq/m 3 in at least one of the two rooms measured. On the average, the slab-on-ground buildings had the highest radon concentrations, 65 Bq/m 3. The problem with this foundation type is that the radon-carrying soil air may enter the house via the gap between the footing and the slab, as well as through the unsealed lead-ins through the slab. Buildings with a crawl space construction had the lowest radon concentrations, the average being 20 Bq/m 3, and the highest 64 Bq/m 3. The newly-built day care buildings had lower radon concentrations as compared to those built during This is partly due to the crawl space construction becoming more common. Also, the radon prevention actions in the new slab-on-ground buildings have been effective. One out of five of the slab-onground day care buildings constructed in 2000s had a sub-slab depressurisation system in function. Other ventilation methods have been superseded by the mechanical supply and exhaust ventilation, which has also contributed to the decreased radon concentrations in day care buildings 5
8 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 Abstract 5 Alkusanat 7 1 Johdanto 8 2 Sisäilman radonpitoisuus Perustaminen Muut radonlähteet Ilmanvaihto Radonpitoisuuden ajallinen vaihtelu 13 3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 14 4 Tulokset Osallistuminen ja aineisto Toimenpidearvojen ylitykset Sijaintikunnan radontilanteen vaikutus päiväkodin radonpitoisuuteen Radonpitoisuus ja rakentamisajankohta Perustamistavan vaikutus radonpitoisuuteen Ilmanvaihtotavan vaikutus radonpitoisuuteen Muiden tekijöiden vaikutus radonpitoisuuteen Pitoisuuserot päiväkodin eri osien välillä 29 5 Johtopäätökset 32 Viitteet 33 Liite 1 Rakennustietolomake 35 Liite 2 Päiväkoteihin toimitettu saatekirje ja mittauslomake 37 Liite 3 Kyselylomakkeen tietoja 39 6
9 Alkusanat Tässä raportissa esitellään tulokset Säteilyturvakeskuksen, paikallisten ympäristöterveysviranomaisten ja kunnallisten päiväkotien suorittamasta valtakunnallisesta radonkartoituksesta. Aikaisemmin on työpaikkojen radonvalvontamittauksia suoritettu erityisesti alueilla, joissa korkeat radonpitoisuudet ovat tavallista yleisempiä. Tällä tutkimuksella halusimme saada kattavan ja edustavan kuvan koko maan päiväkotien tilanteesta. Ohjeistus pientalon radonturvallisen perustamisen toteuttamiseksi on ollut olemassa 1990-luvulta lähtien. Nykyisten rakennusmääräysten mukaan on rakennuspaikan radonriskit otettava huomioon rakennuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nyt valmistuneessa radonkartoituksessa painotettiin uusia päiväkotirakennuksia, jotta nykyisin vallitsevan rakentamistavan vaikutus radonpitoisuuteen tulisi selkeästi esille. Haluamme kiittää kuntien ja kuntayhtymien ympäristöterveys- ja muita viranomaisia sekä päiväkotien henkilökuntaa. Heidän osuutensa mittauskohteiden valinnassa, mittausten suorittamisessa sekä päiväkotien rakennustietojen selvittämisessä on ollut tutkimuksen kannalta korvaamatonta. 7
10 1 Johdanto Päiväkotirakennuksia käyttää suuri joukko suomalaisia. Kuntien järjestämässä päivähoidossa oli vuoden 2005 lopussa noin lasta. Heistä oli päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Yksityisessä päivähoidossa oli noin lasta (Stakes 2006). Päiväkodeissa työskentelee noin henkilöä (Koskela ym., 2002). Suomessa oli vuonna 2004 kunnallisia päiväkoteja ja yksityisiä päiväkoteja 603 (Niemelä ja Salminen 2006). Radon aiheuttaa maassamme noin 300 keuhkosyöpää vuodessa. Pääosa radonaltistuksesta saadaan asunnossa, mutta myös työpaikalla tapahtuvalla altistuksella on merkitystä. Säteilyturvakeskuksen otantatutkimuksen mukaan suomalaiset viettivät työssä, koulussa tai julkisissa rakennuksissa 14 % ajastaan. Radonpitoisuuden keskiarvo työpaikoilla oli ympärivuorokautisessa mittauksessa 60 Bq/m 3 (Mäkeläinen ym. 2005). Keskimääräinen radonpitoisuus työaikana oli 30 Bq/m 3, kun oletetaan Annanmäki ym. (1996) tekemiin mittauksiin perustuen työnaikaisen pitoisuuden olevan puolet ympärivuorokautisesta pitoisuudesta. Työpaikan radonpitoisuus tulee selvittää niillä alueilla, joissa pientaloissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää arvon 400 Bq/m³ (ST-ohje 12.1, 2000). Tällaisia kuntia oli 88 kappaletta vuonna Lisäksi radonpitoisuus tulee mitata koko maassa työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla. Säteilyasetuksen (1512/1991) perusteella hengitysilman radonpitoisuuden toimenpidearvo on 400 Bq/m 3 työpaikalla, jolla työskennellään säännöllisesti. Radonpitoisuudella tarkoitetaan työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa. Päiväkotien radonpitoisuuksia on mitattu vuodesta 1992 osana työpaikkojen radonvalvontaa. Säteilyturvakeskuksen tiedossa olevista 443 mitatusta päiväkodista 13 prosentissa on ympärivuorokautinen radonpitoisuus ainakin yhdessä mittauspisteessä ollut yli 400 Bq/m 3. Tarvittaessa radonpitoisuutta on alennettu korjauksin, mutta usein on voitu kesäaikaan tehdyn tarkistusmittauksen tai talvella tehdyn jatkuvatoimisen mittauksen avulla osoittaa, että työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei ylitä toimenpidearvoa 400 Bq/m 3. Nykyiset rakentamismääräykset asettavat uusien rakennusten radonpitoisuudelle tiukemman rajoituksen. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa uusien rakennusten suunnittelun ohjearvoksi esitetään, että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo saa olla enintään 200 Bq/m 3 (RakMk D2, 2003). Sisäilmastoluokitus 2000 (RT , 2001) asettaa sisäilman radonpitoisuudelle tavoitearvon 100 Bq/m 3 luokissa S1 ja S2 sekä 200 Bq/m 3 luokassa S3. Asuntojen radonpitoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on Suomessa tutkittu 1980-luvulta alkaen. Vuosina tehtiin laaja tilastolliseen 8
11 otantaan perustuva tutkimus, jossa yli suomalaiskodin radonpitoisuus mitattiin vuoden ajan (Arvela ym. 1993). Keskimääräinen radonpitoisuus suomalaisissa kerrostaloasunnoissa oli 82 Bq/m 3 ja pientaloasunnoissa 145 Bq/m 3. Arviolta 18 % pientaloista ja 1,6 % kerrostaloasunnoista on radonpitoisuus yli 200 Bq/m 3 (Arvela ym. 1993). Säteilyturvakeskuksen tekemien radonmittausten tulokset kootaan tietokantaan. Suomen radonkartastossa esitetään mm. kuntakohtaiset tunnusluvut radonin esiintymisestä pientaloasunnon ja kerrostalojen 1. kerroksen asunnon mittaustietojen perusteella (Voutilainen ym. 1997a). Tässä raportissa esitetyn valtakunnallisen kunnallisten päiväkotien radonkartoitushankkeen Säteilyturvakeskus suoritti yhdessä kunnallisten päiväkotien ja paikallisten ympäristöterveysviranomaisten kanssa. Kartoituksessa painotettiin erityisesti uusia rakennuksia, jotta nähtäisiin mihin suuntaan radontilanne on päiväkotien osalta kehittymässä. Pientaloasuntojen kohdalla on radonpitoisuuksien havaittu kasvaneen viime vuosisadan loppupuolella rakennusten perustamistavan muuttumisen myötä. 9
12 2 Sisäilman radonpitoisuus Maaperässä ja kiviaineksessa oleva uraani hajoaa radioaktiivisesti tuottaen usean välivaiheen kautta radonia. Radon on kaasumainen aine, joten se vähitellen kulkeutuu diffuusion seurauksena maaperän huokosilmaan. Rakennuksen ja ulkoilman välinen lämpötilaero sekä koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama alipaine imevät huokosilmaa pohjarakenteissa olevien vuotoreittien kautta sisätiloihin. Tyypillisiä radonin kulkeutumisreittejä ovat lattialaatan ja sokkelin sauma sekä tiivistämättömät läpiviennit. Maaperän huokosilman radonpitoisuus on tyypillisesti Bq/m 3, joten pienikin vuotoilmavirtaus riittää kohottamaan sisäilman radonpitoisuutta merkittävästi. Myös maalajin karkeudella on huomattava merkitys. Tiiviille savimaalle rakennetuissa taloissa radonpitoisuudet ovat pienempiä kuin karkealle soraharjulle rakennetuissa, koska huokosilma pääsee helpommin kulkeutumaan karkean maaperän läpi. Rakennuspaikalle tuotava täyttösora tuottaa myös radonia, mutta yleensä sen osuus on selvästi pienempi kuin varsinaisen maaperän tuottaman radonin. Täyttösora lisää kuitenkin sisäilman radonpitoisuutta välillisesti, koska maaperän huokosilman on helpompi kulkeutua karkean soran kuin tiiviin saven läpi. Korkeita radonpitoisuuksia voi löytyä kaikkialta Suomesta, mutta eniten niitä on Etelä-Suomen läänissä ja Pirkanmaalla. Näillä alueilla sijaitsee noin 80 % kaikista Suomen :sta asunnosta, joiden radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m 3 (Voutilainen ym. 1997b). Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa pitoisuuksia kohottaa kallio- ja maaperän korkea uraanipitoisuus. Pirkanmaalla puolestaan kohonneita pitoisuuksia esiintyy erityisesti harjualueille ja muille läpäiseville maalajeille perustetuissa taloissa. 2.1 Perustaminen Radonpitoisuudet ovat pienimpiä niissä pientaloasunnoissa, jotka on varustettu tuulettuvalla alapohjalla eli ryömintätilalla (Taulukko 1). Ryömintätilan tuuletus ulkoilmalla laimentaa rakennuspohjan ilmavirtausten radonpitoisuutta. Näissä taloissa voi esiintyä kohonneita radonpitoisuuksia, jos alapohjan ilmanvaihto on vähäinen ja alapohjarakenteessa on tiivistämättömiä liitoskohtia ja läpivientejä. Myös maanvaraisella reunajäykistetyllä laatalla on saavutettu pieniä radonpitoisuuksia. Kyseessä on yhtenäinen rakenne, jossa ei ole rakennusosien välisiä saumakohtia. Radonin torjunnan kannalta on oleellista, että alapohjarakenteiden läpiviennit on tiivistetty. 10
13 Taulukko 1. Pientalojen perustamistavan vaikutus radonpitoisuuteen vuosina suoritetun otantatutkimuksen perusteella (Arvela ym. 1993). Perustustapa Osuus Radonpitoisuuden Osuus kaikista Perusmuurin kaikista geometrinen ja 400 Bq/m 3 rakennusmateriaali pientaloista aritmeettinen ylittävistä keskiarvo pientaloista Tyypillinen Geom. Aritm. rakennusvuosi 1) (%) (Bq/m 3 ) (Bq/m 3 ) (%) Maanvarainen laatta, ei kellaria, perusmuuri valubetonia, Maanvarainen laatta, ei kellaria, perusmuuri kevytsoraharkoista, Maanvarainen reunajäykistetty laatta 2), ei kellaria, Tuulettuva alapohja eli ryömintätila, Kellarillinen talo, ovi ja portaat kellariin tai käynti ulkokautta, Rinnetalo, perusmuuri betonia, avoin portaikko alimpaan kerrokseen, Rinnetalo, perusmuuri kevytsoraharkoista, avoin portaikko alimpaan kerrokseen, Kaikki pientalot ) Pientalokannan rakennusvuoden jakauman 25 % ja 75 % kvartiilit vuonna ) Reunajäykistetyn laatan tunnistaminen on kyselylomakkeen vaikeimpia kohtia ja asunnot kuuluvatkin osaksi aikaisempiin sokkelilla ja erillisellä maanvaraisella laatalla varustettuihin taloihin. 400 Bq/m 3 ylittävissä taloissa valinta on tarkastettu. Radonpitoisuudet ovat olleet suurimpia taloissa, joissa on perusmuuri ja maanvarainen laatta. Radonpitoinen ilma pääsee kulkeutumaan rakennukseen erityisesti laatan ja seinärakenteiden välisestä raosta sekä lattialaatan läpivienneistä ja 1960-luvuilla rakennettiin taloihin yleensä kellari. Kellarin erillinen ilmanvaihto vähentää radonpitoisen ilman kulkeutumista oleskelutiloihin, jos välissä on ovi tai kulku kellariin tapahtuu ulkokautta. Kellarittomien, perusmuurille ja maanvaraiselle laatalle perustettujen rakennusten yleistyminen on aiheuttanut sen, että radonpitoisuudet 1980-luvulla rakennetuissa taloissa ovat suurempia kuin vanhemmissa rakennuksissa (Arvela ym. 1993). Radonpitoisuudet ovat olleet erityisen suuria rinteelle rakennetuissa taloissa, joissa on maanvastaisia seiniä. Seinien läpi tihkuu radonia rinnetalon 11
14 alimpaan kerrokseen, josta sitä ilmanvaihdon mukana kulkeutuu edelleen ylempiin kerroksiin. Maanvaraiselle laatalle perustettaessa on syytä estää radonpitoisen huokosilman pääsy rakennukseen. Tähän on annettu ohjeet rakennustietokortissa RT (2003). Laatan ja sokkelin välinen liitos sekä laatan läpiviennit on tiivistettävä. Lisäksi laatan alle tulee asentaa varmuustoimenpiteenä imuputkisto. Jos rakennuksen käyttöönoton jälkeen mitattu radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m 3, otetaan imuputkisto käyttöön asentamalla järjestelmään poistopuhallin. Tällä tavalla saadaan lattialaatan alle alipaine, joka vähentää tai jopa pysäyttää ilman virtauksen maaperästä asuntoon sekä alentaa vuotoilmavirtauksen radonpitoisuutta. Radonpitoisuutta voidaan tarvittaessa alentaa myös jälkeenpäin tehtävin korjauksin. Tehokas menetelmä on radonimuri. Lattialaatan alta tapahtuva imu toteutetaan yhdestä tai useammasta pisteestä laatan tai sokkelin läpi asennettavan imuputken avulla (Arvela 1995). 2.2 Muut radonlähteet Betoni ja muut kiveä sisältävät rakennusmateriaalit erittävät radonia. Betonielementeistä tehdyissä asuintaloissa rakennusmateriaalien aiheuttama radonpitoisuus on keskimäärin 70 Bq/m 3. Puu on Suomessa yleisin pientalojen kantavien rakenteiden materiaali. Lattialaatta on kuitenkin usein betonista ja asuintaloissa se aiheuttaa radonpitoisuuden lisäyksen Bq/m 3. Näitä lukuja ei voi sellaisenaan soveltaa päiväkotirakennuksiin, joissa radonin poistuminen rakennuksesta on nopeampaa kuin asuinrakennuksissa tehokkaamman ilmanvaihdon takia. Oletettavasti rakennusmateriaalien aiheuttama radonpitoisuus on päiväkotirakennuksissa selvästi pienempi kuin asuinrakennuksissa. Talousvedessä olevaa radonia vapautuu huoneilmaan eniten astianpesukoneen, pyykinpesukoneen ja suihkun käytön yhteydessä. Porakaivovesissä esiintyy niin suuria radonpitoisuuksia, että veden käyttö voi oleellisesti lisätä sisäilman radonpitoisuutta. Suomessa keskimääräinen porakaivoveden radonpitoisuus 460 Bq/l (Vesterbacka ym. 2004) aiheuttaa yleisesti käytetyn arvion (UNSCEAR, 2000) mukaan asuinrakennuksen sisäilman radonpitoisuuteen noin 50 Bq/m 3 suuruisen lisäyksen. 2.3 Ilmanvaihto Radon poistuu sisäilmasta ilmanvaihdon välityksellä. Mitä pienempi rakennuksen ilmanvaihtuvuus on, sitä hitaammin radon ja muut epäpuhtaudet poistuvat rakennuksesta. Asunnoissa suunnittelun lähtökohta on, että ilma vaihtuu 12
15 kerran kahdessa tunnissa, jolloin ilmanvaihtuvuus on 0,5 h -1. Sisäilman radonpitoisuus on kääntäen verrannollinen ilmanvaihtuvuuteen, joten ilmanvaihtuvuuden kaksinkertaistaminen aiheuttaa radonpitoisuuden putoamisen puoleen alkuperäisestä, jos tehty muutos ei vaikuta rakennuksen alipaineisuuteen. Riittävä ilmanvaihtuvuus on siis eduksi radonin torjunnassa, mutta jo ennestään riittävän ilmanvaihtuvuuden kasvattaminen entisestään radonin poistamiseksi ei ole mielekästä. Päiväkotien lepohuoneissa sekä leikki- ja ryhmähuoneissa on ulkoilmavirtauksen ohjearvo sama kuin asuntojen asuintiloissa, eli 6 dm 3 /s henkilöä kohti (RakMK D2, 2003). Suuremman henkilömäärän vuoksi tarvitaan päiväkodeissa suurempaa ilmanvaihtuvuutta kuin asuinrakennuksissa. Tämän seurauksena on päiväkodin radonpitoisuus pienempi kuin muuten samanlaisessa asuinrakennuksessa. Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole ilmanvaihtokonetta, vaan ilmavirtaukset perustuvat luonnollisiin lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Painovoimaisen ilmanvaihdon rakennuksissa jää ilmanvaihtuvuus usein pieneksi. Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä on hyvän ilmanvaihtuvuuden lisäksi tärkeää, ettei järjestelmä kasvata asunnon alipaineisuutta liian suureksi. Voimakas alipaineisuus edistää radonpitoisen ilman virtausta asuntoon. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän avulla on rakennuksen alipaineisuus huomattavasti paremmin hallittavissa kuin poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Tulo- ja poistoilmavirtojen suhde tulee säätää siten, että rakennus on vain lievästi alipaineinen. Rakennuksen ylipaineistaminen ei ole sallittua kosteusvaurioriskin takia. 2.4 Radonpitoisuuden ajallinen vaihtelu Radonpitoisuudet ovat yleensä talvella suurempia kuin kesällä, koska rakennuksen ja ulkoilman välinen lämpötilaero on tällöin suurin lisäten radonpitoisen ilman virtausta maaperästä rakennukseen. Samasta syystä pitoisuudet ovat yöllä suurempia kuin päivällä. Viralliset työpaikan radonmittaukset suoritetaan lokahuhtikuun välisenä aikana. Tarvittaessa voidaan kesäaikana suorittaa uusintamittaus radonpitoisuuden vuosikeskiarvon määrittämiseksi. Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän käyttö voi myös aiheuttaa radonpitoisuuden vaihtelua. Jos ilmanvaihtokone kytketään yön ja viikonlopun ajaksi pienemmälle teholle, voi radonpitoisuus kasvaa huomattavasti aikana, jolloin talossa ei oleskella. Tämä on ilmeisesti merkittävin syy siihen, että Annanmäki ym. (1996) havaitsivat jatkuvatoimisissa mittauksissa työnaikaisen radonpitoisuuden olevan puolet ympärivuorokautisesta pitoisuudesta. 13
16 3 Tutkimusaineisto ja menetelmät Kuntien ja kuntayhtymien ympäristöterveysviranomaisille lähetettiin helmikuussa 2006 kutsu tutkimukseen. Mittauskohteeksi pyydettiin yksi päiväkoti kunnista, joissa kunnallisia päiväkoteja on alle 10, kaksi päiväkotia, jos niitä on tai kolme päiväkotia, jos niitä on kunnassa vähintään 50. Kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset valitsivat tutkimukseen rakennusvuoden perusteella uusimmat kunnalliset päiväkodit kustakin kunnasta. Tutkimukseen ilmoitettiin 380 päiväkotia 301 kunnasta. Radonmittaukset suoritettiin Säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkin avulla. Purkit joko lähetettiin Säteilyturvakeskuksesta suoraan päiväkotiin, tai kunnallinen ympäristöterveydenhuolto toimitti ne perille. Radonmittausten kestoaika oli noin kaksi kuukautta. Ensimmäiset mittaukset aloitettiin Useimmissa tapauksissa mittaus aloitettiin maaliskuun alkupuolella ja lopetettiin toukokuun alkupuolella. Viimeiset 12 mittausta aloitettiin välisenä aikana. Mittausten päätyttyä radonmittauspurkit palautettiin Säteilyturvakeskukseen analysoitaviksi. Säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkki on 2 cm korkea ja halkaisijaltaan 5 cm. Purkkien mukana lähetettiin ohjeet niiden sijoittamisesta. Purkit pyydettiin sijoittamaan eri puolelle päiväkotia tiloihin, joissa lapset ja henkilökunta oleskelevat paljon. Jos tiloja on kahdessa kerroksessa, tuli purkit sijoittaa eri kerroksiin. Purkit pyydettiin sijoittamaan korkeudelle, jonne lapset eivät ylety. Purkkeja ei saanut asettaa lähelle avattavaa ulko-ovea, ikkunaa tai raitisilmaventtiiliä, jotta puhdas ulkoa tuleva ilma ei vääristä mittaustulosta. Purkkeja ei myöskään saanut asettaa uuninreunukselle eikä betoni- tai kivitasolle, koska kivimateriaalien oma radontuotto saattaa kohottaa radonpitoisuutta pinnan välittömässä läheisyydessä. Radonmittauspurkin sisällä on alfajälki-ilmaisimena toimiva polykarbonaattikalvo. Kalvoon osuessaan radonin ja sen hajoamistuotteiden emittoimat alfahiukkaset vaurioittavat kalvon rakennetta. Vauriokohdat saadaan näkyviksi jäljiksi sähkökemiallisella syövytyksellä eli etsauksella. Jälkien lukumäärän perusteella lasketaan radonpitoisuus mittauspisteessä. Koska radonmittauspurkki altistuu radonille ympärivuorokautisesti, ei tulos kerro juuri sitä radonpitoisuutta, jolle päiväkodin käyttäjät altistuvat työaikana. Radonpitoisuus on yleensä yöllä suurempi kuin päivällä, joten mittaustulos antaa hyvän yläarvion työnaikaisesta pitoisuudesta. Päiväkotirakennusten teknisiä tietoja kysyttiin erillisellä rakennustietolomakkeella (Liite 1). Lomakkeen täytti yleensä joko päiväkodin henkilökunta, kunnan tai kuntayhtymän ympäristöterveysviranomainen tai kunnan kiinteis- 14
17 töistä vastaava viranomainen. Lisäksi radonmittauspurkkien mukana päiväkoteihin toimitetussa mittauslomakkeessa kysyttiin päiväkodin käyttäjien arviota rakennuksen ilmanvaihdon tehokkuudesta (Liite 2). Mitattuja päiväkotien radonpitoisuuksia verrattiin Säteilyturvakeskuksen radonmittaustietokannan asuntomittauksen tuloksiin. Asuntomittaukset kertovat siitä, kuinka paljon alueella esiintyy enimmäisarvon ylityksiä. On kuitenkin huomattava, etteivät mittauskannan kuntakohtaiset keskiarvot ole täysin edustavia, koska mittauksia usein suoritetaan enemmän niissä osissa kuntaa, joissa on todettu esiintyvän korkeampia radonpitoisuuksia. Tuoreemmasta tietokannasta johtuen poikkeavat tässä työssä käytetyt kuntakeskiarvot hieman Voutilaisen ym. (1997a) julkaisemista lukuarvoista. Kunkin päiväkodin radonpitoisuuden vertailuarvona käytettiin saman kunnan alueella mitattujen pientaloasuntojen ja kerrostalojen 1. kerroksen asuntojen keskimääräistä radonpitoisuutta. 15
18 4 Tulokset 4.1 Osallistuminen ja aineisto Mittaukset suoritettiin loppuun asti 367 päiväkodissa. Tämä on kuudesosa kaikista Suomen kunnallisista päiväkodeista. Kaikkiaan 362 päiväkodin radonpitoisuus laskettiin kahdessa eri huoneessa suoritetun mittauksen keskiarvona. Viiden päiväkodin tulos saatiin määritettyä vain yhdestä mittauspisteestä, jolloin sitä käytettiin radonpitoisuutena. Yhteenveto rakennustietolomakkeen kysymyksiin saaduista vastauksista on liitteessä 3. Rakennustietolomakkeita palautettiin 360 kpl. Eräisiin lomakkeen kysymyksiin jätettiin runsaasti vastaamatta. Vastanneiden osuus oli pienimmillään 68 % kysyttäessä rakennuksen perustamistapaa. Jos radonpitoisuus oli yli 200 Bq/m 3, kysyttiin rakennuksen perustamistapa erikseen kunnan ympäristöterveysviranomaiselta, jos sitä ei ollut ilmoitettu rakennustietolomakkeessa. Tällaisia kohteita aineistossa oli kaksi. Lähes puolet tutkimusaineistoon kuuluvista päiväkotirakennuksista on valmistunut ja 2000-luvuilla (Kuva 1). Aineistossa on mukana myös vanhempia, jopa ennen sotia valmistuneita rakennuksia. Yli 80% tutkituista päiväkodeista toimii erillisessä rakennuksessa sekä 10% rivi- tai paritalossa. Päiväkoteja, kpl Muu Kerrostalo Rivi- tai paritalo Erillinen rakennus 0 Ennen luku 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku Kuva 1. Tutkittujen päiväkotirakennusten valmistumisvuosi ja talotyyppi. Päiväkotien määrä N = 316 kpl. 16
19 50 40 Päiväkoteja, kpl Yli 1000 Pinta-ala, m 2 Kuva 2. Tutkittujen päiväkotirakennusten pinta-ala (N = 299 kpl). Lisäksi oli kerrostaloissa toimivia päiväkoteja sekä muita, mm. koulun yhteydessä toimivia päiväkoteja. Pienimpien päiväkotien pinta-ala oli alle 100 m 2 ja suurimpien yli 1000 m 2 (Kuva 2). Keskimääräinen pinta-ala oli 520 m Toimenpidearvojen ylitykset Tutkittujen päiväkotien keskimääräinen radonpitoisuus oli 52 Bq/m 3 (Taulukko 2). Yhdessäkään läänissä ei keskimääräinen radonpitoisuus ylittänyt arvoa 80 Bq/m 3. Yhdessätoista päiväkodissa (3 % aineistosta) radonpitoisuus ylitti nykyisten Taulukko 2. Radonpitoisuudet tutkituissa päiväkodeissa lääneittäin. Asuntomittausten keskiarvo perustuu Säteilyturvakeskuksen radonmittaustietokantaan. Lääni Päiväkoteja, kpl Radonpitoisuuden Keskiarvo Mediaani Bq/m 3 Bq/m 3 Päiväkoteja, joissa pitoisuus ylittää * Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Asuntojen radon päiväkotien sijaintikunnissa, Bq/m 3 Etelä-Suomen % 3 % 1,0 % 260 Itä-Suomen % 4 % 2 % 120 Lapin % 6 % 6 % 134 Länsi-Suomen % 3 % 0 % 119 Oulun % 0 % 0 % 74 Koko maa % 3 % 0,8 % 154 * 100 Bq/m 3 ja 200 Bq/m 3 ylityksissä ovat ne päiväkodit, joissa kahden eri huoneissa tehdyn mittauksen keskiarvo ylitti ko. arvon. 400 Bq/m 3 ylityksissä ovat kaikki päiväkodit, joissa arvo ylittyi ainakin toisessa mittauspisteessä. 17
20 Taulukko 3. Radonpitoisuudet tässä tutkimuksessa verrattuna aiempiin Säteilyturvakeskuksen tiedossa oleviin päiväkotimittauksiin. Päiväkoteja, Päiväkoteja, joissa suurin mittaustulos ylittää Asuntojen radon päiväkotien kpl sijaintikunnissa, Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Tämä tutkimus, koko aineisto % 0,8 % 154 Tämä tutkimus, mittausvelvoitekunnat * % 2 % 307 Aiemmat päiväkotimittaukset (v ) % 13 % 275 * Kaikki työpaikat on mitattava niissä 88 kunnassa (v tilanne), joissa pientaloissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää arvon 400 Bq/m³. rakennusmääräysten mukaisen uusien rakennusten suunnittelun ohjearvon 200 Bq/m 3. Yhden päiväkodin radonpitoisuus ylitti 400 Bq/m 3 ja kahdessa muussa päiväkodissa toinen mittaustuloksista ylitti 400 Bq/m 3. Korkein yksittäinen mittaustulos oli 480 Bq/m 3. Koska nyt mitatut 400 Bq/m 3 ylitykset ovat ympärivuorokautisia radonpitoisuuksia, ei niiden perusteella voi päätellä, että työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvo olisi yli toimenpidearvon. Taulukossa 3 on esitetty erikseen tilanne päiväkodeissa, jotka sijaitsevat niiden 88 kunnan alueella, joissa kaikkien työpaikkojen radonpitoisuudet on mitattava. Kyseisissä mittausvelvoitekunnissa on pientaloissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittänyt arvon 400 Bq/m³. Myös nyt tutkituissa päiväkodeissa olivat toimenpidearvojen ylitykset mittausvelvoitekunnissa yleisempiä kuin muualla. Taulukossa 3 on esitetty myös tilanne vuosina suoritetuissa päiväkotimittauksissa. Aiemmin mitatut päiväkodit sijaitsevat keskimäärin hiukan vähemmän radonalttiilla alueilla kuin nyt mukana olleet mittausvelvoitekuntien päiväkodit (taulukon viimeinen sarake). Siitä huolimatta aiemmissa mittauksissa enimmäisarvojen ylityksiä oli selvästi enemmän kuin tämän tutkimuksen mittausvelvoitekuntien päiväkodeissa. 4.3 Sijaintikunnan radontilanteen vaikutus päiväkodin radonpitoisuuteen Kuvassa 3 on verrattu tutkittujen päiväkotien radonpitoisuuksia Säteilyturvakeskuksen radonmittaustietokannassa oleviin pientaloasuntojen ja kerrostalojen 1. kerrosten asuntojen mittaustuloksiin. Radonpitoisuudet päiväkodeissa olivat useimmiten selvästi pienempiä kuin keskimääräinen pitoisuus saman kunnan alueella sijaitsevissa asunnoissa, c a. Aineistoon tehtiin lineaarinen sovite, 18
21 c pk = 0,120 c a +33,5, (1) missä c pk on päiväkodin radonpitoisuus. Päiväkodin radonpitoisuuden ja kunnan asuntomittausten radonkeskiarvon välinen korrelaatio (R) oli vain 0,24. Pelkästään alueellisten asuntomittausten perusteella ei siis voida juurikaan arvioida radonpitoisuutta päiväkodissa. Esimerkiksi Etelä-Suomen läänin korkeista asuntojen radonpitoisuuksista (taulukon 2 viimeinen sarake) huolimatta eivät tutkittujen läänin päiväkotien radonpitoisuudet olleet juurikaan koko maan keskiarvoa suurempia. Toisaalta Oulun läänin päiväkotien muita alemmat radonpitoisuudet olivat odotettuja, koska myös asuntomittausten radonpitoisuudet ovat olleet siellä pienimpiä. Päiväkodin radonpitoisuus, Bq/m Päiväkodin radonpitoisuus Yhtälö Asuntojen keskiarvoradonpitoisuus kunnan alueella, Bq/m 3 Kuva 3. Päiväkotien radonpitoisuus verrattuna Säteilyturvakeskuksen saman kunnan alueella tekemiin pientaloasuntojen ja kerrostalojen 1. kerroksen asuntojen radonmittauksiin (N = 367 kpl). 4.4 Radonpitoisuus ja rakentamisajankohta Radonpitoisuudet ovat pienimpiä ennen vuotta 1960 valmistuneissa päiväkotirakennuksissa ja ovat sen jälkeen nousseet (Taulukko 4 ja Kuva 4). Tämän vuosituhannen puolella rakennettujen päiväkotien radonpitoisuudet ovat kuitenkin pienempiä kuin ja 1990-lukujen rakennuksissa. Eroa 2000-luvun rakennusten hyväksi korostaa se, että ne on rakennettu kuntiin, joissa asuntojen radonpitoisuudet ovat olleet keskimäärin suurempia kuin aineiston muiden päiväkotien sijaintikunnissa. 19
22 Taulukko 4. Radonpitoisuudet päiväkotirakennuksen valmistumisajankohdan mukaan. Päiväkoteja, kpl Radonpitoisuuden Keskiarvo Mediaani Bq/m 3 Bq/m 3 Päiväkoteja, joissa pitoisuus ylittää * Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Asuntojen radon päiväkotien sijaintikunnissa, Bq/m % 1,4 % 0 % % 2 % 1,2 % % 3 % 1,2 % % 2 % 0 % % 6 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % 136 Ei vastattu % 7 % 2 % 156 * 100 Bq/m 3 ja 200 Bq/m 3 ylityksissä ovat ne päiväkodit, joissa kahden eri huoneissa tehdyn mittauksen keskiarvo ylitti ko. arvon. 400 Bq/m 3 ylityksissä ovat kaikki päiväkodit, joissa arvo ylittyi ainakin toisessa mittauspisteessä. 90 0, Radonpitoisuus, Bq/m Maanvarainen laatta, kellariton talo Kaikki maanvaraisen laatan rakennukset Kaikki, joiden perustamistapa on tiedossa 0 Ennen Kuva 4. Päiväkotirakennusten radonpitoisuus valmistumisajankohdan mukaan (N = 222 kpl). 4.5 Perustamistavan vaikutus radonpitoisuuteen Rakennuksen perustamistapaa koskevaan kysymykseen saatiin vastaus 245 pientalossa toimivasta päiväkodista. Kolmessa neljäsosassa (182 kpl) perustamistapana oli perusmuuri ja maanvarainen laatta. Radonpitoisuus näissä rakennuksissa oli keskimäärin 65 Bq/m 3 (Taulukko 5a). Kaikki yksitoista 200 Bq/m 3 ylitystä olivat maanvaraiselle laatalle perustetuissa rakennuksissa. Erityisen radonalttiina erottuivat rinteelle rakennetut talot. Radonpitoisuus niissä oli keskimäärin 105 Bq/m 3. 20
23 Taulukko 5. Radonpitoisuudet pientalotyypin ja perustamistavan mukaan. a) Perustamistapa perusmuuri ja maanvarainen laatta. Päiväkoteja, kpl Radonpitoisuuden Keskiarvo Mediaani Bq/m 3 Bq/m 3 Päiväkoteja, joissa pitoisuus ylittää * Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Asuntojen radon päiväkotien sijaintikunnissa, Bq/m 3 Kellariton talo % 6 % 0,7 % 156 Talossa kellari % 0 % 0 % 127 Talossa osakellari % 0 % 0 % 182 Talo rinteellä % 13 % 7 % 180 Ei tiedossa % 8 % 8 % 143 Kaikki % 6 % 2 % 159 * 100 Bq/m 3 ja 200 Bq/m 3 ylityksissä ovat ne päiväkodit, joissa kahden eri huoneissa tehdyn mittauksen keskiarvo ylitti ko. arvon. 400 Bq/m 3 ylityksissä ovat kaikki päiväkodit, joissa arvo ylittyi ainakin toisessa mittauspisteessä. b) Muut perustamistavat Päiväkoteja, kpl Radonpitoisuuden Keskiarvo Mediaani Bq/m 3 Bq/m 3 Päiväkoteja, joissa pitoisuus ylittää * Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Asuntojen radon päiväkotien sijaintikunnissa, Bq/m 3 Reunajäykistetty % 0 % 0 % 124 laatta Ryömintätilainen % 0 % 0 % 190 perustus, teräsbetoni- tai harkkosokkeli Ryömintätilainen % 0 % 0 % 107 perustus, kivijalka Yhdistelmä tai % 0 % 0 % 179 muu * 100 Bq/m 3 ja 200 Bq/m 3 ylityksissä ovat ne päiväkodit, joissa kahden eri huoneissa tehdyn mittauksen keskiarvo ylitti ko. arvon. 400 Bq/m 3 ylityksissä ovat kaikki päiväkodit, joissa arvo ylittyi ainakin toisessa mittauspisteessä. Vanhoihin maanvaraisen laatan pientaloihin tehtiin kellari tai osakellari (Kuva 5). Kellarillisten ja osakellarillisten päiväkotirakennusten radonpitoisuus oli keskimäärin 37 Bq/m 3. Uudemmat rakennukset ovat pääsääntöisesti kellarittomia, mikä on johtanut radonpitoisuuksien nousuun (Kuva 4). Kaikkein uusimpien, 2000-luvulla valmistuneiden maanvaraisen laatan rakennusten radonpitoisuudet ovat pienempiä kuin luvuilla rakennettujen. Tähän on varmastikin vaikuttanut 1990-luvulta lähtien käytössä ollut ohjeistus radonturvallisen maanvaraisen laattaperustuksen toteuttamiseksi. Ennen vuotta 2000 valmistuneiden päiväkotien joukossa ohjeiden mukaiset toimenpiteet ovat 21
24 Päiväkoteja, kpl Ryömintätilainen perustus Reunajäykistetty laatta Mvl, rinnetalo Mvl, kellari tai osakellari Mvl, ei kellaria 0 Ennen luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku Kuva 5. Päiväkodin perustamistapa rakennuksen valmistumisajankohdan mukaan (N = 207 kpl). Mvl = perusmuuri ja maanvarainen laatta. vielä harvinaisia (Taulukko 6). Sen sijaan 2000-luvun maanvaraisen laatan rakennuksista joka viidennessä on toiminnassa oleva imuputkisto ja imuri. Imuri suositellaan otettavaksi käyttöön silloin kun radonpitoisuus ilman sitä ylittää 200 Bq/m 3. Kyseiset rakennukset sijaitsevatkin taulukon 7 mukaan kunnissa, joissa asuntojen radonpitoisuudet ovat olleet korkeita. Imurin ansiosta näiden päiväkotien radonpitoisuudet olivat keskimäärin vain 35 Bq/m 3. Lähes joka toisessa 2000-luvun maanvaraisen laatan rakennuksessa on lattialaatan ja sokkelin liitos ilmoitettu tiivistetyksi. Toimenpiteen vaikutusta radonpitoisuuteen ei tässä tutkimuksessa voitu selvittää, koska tiivistämistä hyödyntäneet päiväkotirakennukset sijaitsivat asuntomittausten perusteella Taulukko 6. Radontorjuntatoimenpiteet rakennuksissa, joiden perustamistapa on perusmuuri ja maanvarainen laatta. Valmistumisvuosi Valmistumisvuosi Lattialaatan ja sokkelin liitos on tiivistetty 5 % 45 % Laatan alle on rakennettu imuputkisto * 2 % 24 % Imuputkisto ja imuri toiminnassa 5 % 21 % Ei toimenpiteitä 88 % 34 % Kaikki vastanneet 43 kpl 29 kpl Ei tiedossa ** 9 kpl 3 kpl * Imuputkisto, johon ei ole asennettu imuria ei vähennä sisäilman radonpitoisuutta. ** Valmistumisvuosi on tiedossa, mutta rakennusvaiheen radontorjunta ei ole 22
25 Taulukko 7. Radonpitoisuus valmistuneissa rakennuksissa, joiden perustamistapa on perusmuuri ja maanvarainen laatta. Toimenpide Päiväkoteja, kpl Radonpitoisuuden keskiarvo, Bq/m 3 Asuntojen radon päiväkotien sijaintikunnissa, Bq/m 3 Lattialaatan ja sokkelin liitos on tiivistetty Laatan alle on rakennettu imuputkisto * Imuputkisto ja imuri toiminnassa Ei toimenpiteitä Kaikki vastanneet Ei vastattu ** * Imuputkisto, johon ei ole asennettu imuria ei vähennä sisäilman radonpitoisuutta. ** Valmistumisvuosi on tiedossa, mutta rakennusvaiheen radontorjunta ei ole selvästi radonalttiimmilla alueilla kuin ne rakennukset, joissa liitosta ei tiivistetty. Radonpitoisuudet eivät siis ole vertailukelpoisia. Muita kuin perusmuuriin ja maanvaraiseen laattaan perustuvia ratkaisuja oli neljäsosa rakennuksista (Kuva 5). Niiden osuus 1980-luvun päiväkotirakennuksista oli vain 17 %, jotka kaikki olivat reunajäykistetylle laatalle perustettuja. Ryömintätilaiset rakennukset tulivat uudestaan käyttöön vuosikymmenten tauon jälkeen 1990-luvulla. Tällöin valmistuneista rakennuksista 5 % oli ryömintätilaisia ja 18 % reunajäykistetylle laatalle perustettuja. Vuosina valmistuneista aineiston päiväkotirakennuksista peräti 28 % oli ryömintätilaisia, ja enää 7 % reunajäykistetylle laatalle perustettuja. Reunajäykistetty lattialaatta oli ilmoitettu perustamistavaksi 33 rakennukselle. Keskimääräinen radonpitoisuus niissä oli 41 Bq/m 3, eli selvästi pienempi kuin perusmuuriin ja maanvaraiseen laattaan perustuvissa rakennuksissa (Taulukko 5b). Ero reunajäykistetyn lattialaatan hyväksi saattaa olla havaittua suurempi, koska reunajäykistetyn lattialaattaratkaisun tunnistaminen on kyselylomakkeen vaikeimpia kohtia. Aikaisemman kokemuksen perusteella merkittävä osa reunajäykistetyksi lattialaataksi ilmoitetuista rakennuksista onkin tavallisia maanvaraisen laatan ratkaisuja. Ryömintätilaiselle perustukselle rakennetuissa taloissa radonin torjunta toteutui parhaiten. Sekä vanhoissa kivijalan päälle rakennetuissa, että uusissa teräsbetoni- tai harkkosokkelin päälle rakennetuissa taloissa radonpitoisuudet olivat pieniä. Keskimääräinen radonpitoisuus oli 20 Bq/m 3. Suurin radonpitoisuus 25 kohteen joukossa oli 64 Bq/m 3. Radonturvallisen perustamisen tavoitteena on kokonaan estää maaperän radonpitoisen ilman kulkeutuminen rakennukseen. Ryömintätilaisissa päiväkotirakennuksissa tämän onnistumista kuvastaa se, että niiden radonpitoisuus ei 23
26 Päiväkodin radonpitoisuus, Bq/m Perusmuuri ja maanvarainen laatta Reunajäykistetty laatta Asuntomittausten radonpitoisuus kunnassa <100 Bq/m Bq/m3 >150 Bq/m3 Ryömintätilainen perustus Kuva 6. Päiväkotien radonpitoisuuksien riippuvuus kunnan radontilanteesta (N = 240 kpl). riipu kunnan yleisestä radontilanteesta (Kuva 6). Ryömintätilaisissa rakennuksissa radon on siis peräisin lähinnä rakennusmateriaaleista eikä maaperästä. Perusmuuriin ja maanvaraiseen laattaan perustuvien rakennusten radonpitoisuudella sen sijaan on selvä yhteys kunnan radontilanteeseen. Maanvaraisen laatan vuotoreiteistä kulkeutuu maaperän huokosilmaa rakennukseen, jolloin sisäilman radonpitoisuus riippuu maaperän radonominaisuuksista. 4.6 Ilmanvaihtotavan vaikutus radonpitoisuuteen Ilmanvaihtotapa saatiin tietoon 345 päiväkodista. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä on selvästi yleisin, 80 % aineistosta. Nykyisin se on syrjäyttänyt muut ilmanvaihtotavat (Kuva 7). Kysyttäessä päiväkotirakennusten käyttäjien mielipidettä ilmanvaihdon tehokkuudesta, saivat koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän rakennukset parhaat arviot (Kuva 8). Aineistossa oli vain 15 painovoimaiseen ilmanvaihtoon perustuvaa rakennusta, mutta ilmanvaihtotavan ja radonpitoisuuden välinen yhteys oli silti selkeästi havaittavissa (Taulukko 8a). Painovoimaisen ilmanvaihdon rakennusten keskimääräinen radonpitoisuus 127 Bq/m 3 on samaa suuruusluokkaa kuin pientaloasuntojen keskimääräinen radonpitoisuus Suomessa, 145 Bq/m 3. Koneellisen ilmanvaihdon rakennusten pienemmät radonpitoisuudet johtuvat osittain siitä, että ne sijaitsevat alueilla, joissa asuntojenkin radonpitoisuudet ovat olleet keskimääräistä pienempiä. 24
27 Päiväkoteja, kpl Painovoimainen ilmanvaihto Koneellinen poisto Koneellinen tulo- ja poisto 0 Ennen luku luku luku luku luku luku Kuva 7. Ilmanvaihtotapa rakennuksen valmistumisajankohdan mukaan (N = 309 kpl). 100 % 80 % 60 % 40 % Huono Kohtuullinen Hyvä 20 % 0 % Painovoimainen ilmanvaihto (15 kpl) Koneellinen poisto (50 kpl) Koneellinen tulo- ja poisto (252 kpl) Kuva 8. Päiväkotirakennusten käyttäjien arvio ilmanvaihdon tehokkuudesta. Taulukossa 8b on esitetty vertailukelpoinen aineisto eri ilmanvaihtotavoista. Jotta ilmanvaihtotavat olisivat keskenään vertailukelpoisia, on kustakin ilmanvaihtotavasta otettu vertailuun sellaiset päiväkodit, joiden sijaintikunnat edustavat samanlaista radontilannetta. Tätä voidaan arvioida kunnissa aiemmin tehtyjen asuntomittausten perusteella. Vertailuun on otettu kaikki painovoimaisen ilmanvaihdon päiväkodit (asuntojen radonpitoisuuden keskiarvo sijaintikunnissa 180,7 Bq/m 3 ). Koneellisen ilmanvaihdon päiväkodeista mukaan 25
28 Taulukko 8. Pientaloissa olevien päiväkotien radonpitoisuudet ilmanvaihtotavan mukaan. a) Kaikki päiväkodit, joiden ilmanvaihtotapa on tiedossa Ilmanvaihtotapa Asuntojen radon Radonpitoisuuden päiväkotien Päiväkoteja, Keskiarvo Mediaani sijaintikunnissa, kpl Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Painovoimainen Koneellinen poisto Koneellinen tulo- ja poisto b) Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän päiväkodeista jätetty pois asuntomittausten perusteella lievimmillä radonalueilla sijaitsevat. Ilmanvaihtotapa Asuntojen radon Radonpitoisuuden päiväkotien Päiväkoteja, Keskiarvo Mediaani sijaintikunnissa, kpl Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Painovoimainen ,7 Koneellinen poisto. Kunnan asuntomittausten keskiarvo >100 Bq/m ,2 Koneellinen tulo- ja poisto. Kunnan asuntomittausten keskiarvo > 76 Bq/m ,6 otettiin ne, joiden sijaintikunnissa asuntomittausten keskiarvo on sama kuin painovoimaisen ilmanvaihdon päiväkodeissa. Tämän vuoksi koneellisen poistoilmanvaihdon rakennuksista on taulukkoon otettu vain ne, joiden sijaintikunnan asuntomittausten keskiarvo oli yli 100 Bq/m 3. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon rakennusten sijaintikunnille raja on 76 Bq/m 3. Erot eri ilmanvaihtotapojen välillä ovat selkeitä myös taulukon 8b aineistossa. Ilmeisesti painovoimaisen ilmanvaihdon tuottama ilmanvaihtuvuus on ollut pienempi kuin koneellista ilmanvaihtojärjestelmää hyödyntävissä päiväkodeissa. Pieni ilmanvaihtuvuus merkitsee hidasta radonin poistumista rakennuksesta ja sen myötä suurta radonpitoisuutta. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän yleistyminen on ollut radonin torjunnan kannalta hyvä asia. Vain 1 % (3 päiväkotia 276:sta) koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä varustetuista päiväkodeista oli radonpitoisuudeltaan yli 200 Bq/m 3 (Kuva 9a). Mitattujen radonpitoisuuksien perusteella vaikein yhdistelmä on painovoimainen ilmanvaihto, sekä perustustapana perusmuuri ja maanvarainen laatta. Tällaisia rakennuksia oli aineistossa kahdeksan, joista kolmessa radonpitoisuus ylitti 200 Bq/m 3 (Kuva 9b). 26
29 Asunnoissa ei ole havaittu näin selkeää yhteyttä ilmanvaihtotavan ja radonpitoisuuden välillä (Arvela ym. 1993). Koneellisen ilmanvaihdon avulla voidaan päiväkotikäytön vaatima suuri ilmanvaihtuvuus toteuttaa, mikä samalla pienentää radonpitoisuutta. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilmanvaihtuvuuden tehostaminen on hankalampaa, jolloin ero päiväkotien ja asuntojen välillä oletettavasti on pienempi. a) Kaikki perustamistavat 100 % 80 % 60 % 40 % Yli 200 Bq/m Bq/m3 Alle 100 Bq/m3 20 % 0 % Painovoimainen ilmanvaihto (15 kpl) Koneellinen poisto (53 kpl) Koneellinen tulo- ja poisto (277 kpl) b) Perusmuuri ja maanvarainen laatta 100 % 80 % 60 % 40 % Yli 200 Bq/m Bq/m3 Alle 100 Bq/m3 20 % 0 % Painovoimainen ilmanvaihto (8 kpl) Koneellinen poisto (25 kpl) Koneellinen tulo- ja poisto (144 kpl) Kuva 9. Päiväkotien radonpitoisuuden riippuvuus ilmanvaihtotavasta. 27
30 Taulukko 9. Radonpitoisuudet päiväkodeissa talotyypeittäin. a) Kaikki vastanneet (353 kpl) Talotyyppi Päivä koteja, kpl Radonpitoisuuden Keskiarvo Mediaani Bq/m 3 Bq/m 3 Päiväkoteja, joissa pitoisuus ylittää * Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Asuntojen radon päiväkotien sijaintikunnissa, Bq/m 3 Erillinen rakennus % 2 % 0,7 % 154 Rivi- tai paritalo % 6 % 3 % 160 Kerrostalo % 0 % 0 % 168 Muu ** % 5 % 0 % 125 Ei vastattu % 7 % 0 % 165 * 100 Bq/m 3 ja 200 Bq/m 3 ylityksissä ovat ne päiväkodit, joissa kahden eri huoneissa tehdyn mittauksen keskiarvo ylitti ko. arvon. 400 Bq/m 3 ylityksissä ovat kaikki päiväkodit, joissa arvo ylittyi ainakin toisessa mittauspisteessä. ** Yleensä koulun tms. yhteydessä. b) Perustamistapa on perusmuuri ja maanvarainen laatta sekä ilmanvaihtotapana koneellinen tuloja poistojärjestelmä. Taulukossa ovat mukana ne talotyypit, joissa on vähintään 10 päiväkotia. Talotyyppi Päiväkoteja, kpl Radonpitoisuuden Keskiarvo Mediaani Bq/m 3 Bq/m 3 Päiväkoteja, joissa pitoisuus ylittää * Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Asuntojen radon päiväkotien sijaintikunnissa, Bq/m 3 Erillinen rakennus % 2 % 0,8 % 162 Rivi- tai paritalo % 0 % 0 % 169 * 100 Bq/m 3 ja 200 Bq/m 3 ylityksissä ovat ne päiväkodit, joissa kahden eri huoneissa tehdyn mittauksen keskiarvo ylitti ko. arvon. 400 Bq/m 3 ylityksissä ovat kaikki päiväkodit, joissa arvo ylittyi ainakin toisessa mittauspisteessä. 4.7 Muiden tekijöiden vaikutus radonpitoisuuteen Taulukon 9a mukaan rivi- tai paritaloissa sijaitsevissa päiväkodeissa radonpitoisuudet ovat keskimäärin suurempia kuin muissa päiväkodeissa. Ero johtuu osittain rakennustekniikasta. Erilliset päiväkotirakennukset on rivi- ja paritalopäiväkoteja useammin rakennettu ryömintätilaiselle perustukselle ja niissä on useammin käytetty koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmää. Jos verrataan perustus- ja ilmanvaihtoratkaisultaan samanlaisia päiväkoteja, on pitoisuusero pienempi (Taulukko 9b). Pitoisuuseroon on saattanut vaikuttaa myös se, jos ilmanvaihtuvuus rivi- ja paritaloissa on ollut pienempi kuin erillisissä rakennuksissa sijaitsevissa päiväkodeissa. 28
31 Puu oli kantavien rakenteiden materiaali suurimmassa osassa tutkittuja rakennuksia. Betoni on radonia erittävä materiaali, mutta tutkittujen betonirakennusten radonpitoisuudet eivät olleet muita suurempia (Taulukko 10). Porakaivovettä käytettiin vain kolmessa kysymykseen vastanneista 344 päiväkodista. Kyseisten päiväkotien radonpitoisuudet olivat Bq/m 3, joten porakaivoveden käyttö ei ole kohottanut niitä poikkeuksellisen korkeaksi. 4.8 Pitoisuuserot päiväkodin eri osien välillä Radonmittaukset suoritettiin kussakin päiväkodissa samanaikaisesti kahdella, eri puolille rakennusta sijoitetulla radonmittauspurkilla. Kolmessakymmenessäkolmessa rakennuksessa mittaukset suoritettiin eri kerroksissa, yleensä ala- ja yläkerrassa. Neljässä päiväkodissa toinen mittauksista suoritettiin kellarikerroksessa. Pitoisuudet olivat 64 %:ssa tapauksista suurempia alemmassa mittauspisteessä (Kuva 10). Mittaukset tehtiin 329:ssä kohteessa samassa kerrostasossa. Kahden eri mittauksen välinen korrelaatio (R) oli 0,81. Joissakin yksittäistapauksissa tulokset poikkesivat huomattavasti toisistaan (Kuva 11). Kahdeksassa prosentissa päiväkodeista pitoisuuksien välinen ero oli yli 50 Bq/m 3. Pinta-alaltaan vähintään 500 m 2 päiväkodeissa yli 50 Bq/m 3 eroja oli 11 %:ssa ja alle 500 m 2 päiväkodeissa 5 %:ssa tapauksista. 29
32 Taulukko 10. Radonpitoisuudet päiväkodeissa kantavien rakenteiden materiaalin mukaan. Taulukossa ovat mukana ne materiaalit, joita on käytetty vähintään 10 tutkitussa päiväkodissa. Kantava materiaali Päiväkoteja, kpl Radonpitoisuuden Keskiarvo Mediaani Bq/m 3 Bq/m 3 Päiväkoteja, joissa pitoisuus ylittää * Bq/m 3 Bq/m 3 Bq/m 3 Asuntojen radon päiväkotien sijaintikunnissa, Bq/m 3 Puu % 3 % 1,2 % 146 Tiili % 7 % 0 % 173 Betoni % 0 % 0 % 169 * 100 Bq/m 3 ja 200 Bq/m 3 ylityksissä ovat ne päiväkodit, joissa kahden eri huoneissa tehdyn mittauksen keskiarvo ylitti ko. arvon. 400 Bq/m 3 ylityksissä ovat kaikki päiväkodit, joissa arvo ylittyi ainakin toisessa mittauspisteessä. 500 Radonpitoisuus alemmassa kerroksessa, Bq/m Radonpitoisuus ylemmässä kerroksessa, Bq/m 3 Kuva 10. Saman päiväkodin eri kerrostasoissa mitattujen pitoisuuksien vertailu. 30