Source: http://docplayer.it/10196388-Impianti-centralizzati-con-potenza-superiore-ai-35-kw-obblighi-legislativi.html
Timestamp: 2018-11-19 23:16:34+00:00
Document Index: 147631298

Matched Legal Cases: ['art.26', 'art. 18', 'art 55', 'art. 71', 'art.71', 'art. 22', 'art 87', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3']

Impianti centralizzati con potenza superiore ai 35 kw obblighi legislativi - PDF
Download "Impianti centralizzati con potenza superiore ai 35 kw obblighi legislativi"
1 Impianti centralizzati con potenza superiore ai 35 kw obblighi legislativi Testi a cura del Tecnico della Prevenzione Alberto Monzali dell AUSL di Bologna
2 L Obbligo di Denuncia e omologazione da parte dell ISPESL ora INAIL è dato dal: Decreto Ministeriale del 1 dic 1975
3 Quali? Art. 16 I generatori di calore di potenzialità globale dei focolari superiore a 35 kw (circa kcal/h) alimentati da: Combustibile solido (legna, pellet ecc.) Combustibile liquido(gasolio,olio ecc) Combustibile gassoso (metano gpl ecc..) Per impianti centrali di riscaldamento, che utilizzano acqua calda come fluido termovettore. Per più generatori di potenzialità inferiore a detta soglia, che però interagiscono sullo stesso circuito, il decreto si applica se la somma delle potenzialità supera i 35 kw
4 Art 18 Per ogni impianto realizzato con uno o più generatori deve essere presentata denuncia all ISPESL ora INAIL competente per territorio. Sono soggetti tutti gli impianti indipendentemente dall uso dell immobile sia che esso sia residenziale, artigianale, industriale, sportivo o culturale. La domanda va presentata dall installatore!!
5 Omologazione Art 22 Si raccomanda di prestare molta attenzione a che i bollettini inviati dall Inail all installatore vengano pagati e una copia restituita all ente stesso, altrimenti la domanda resta automaticamente sospesa all infinito e non avrà nessun seguito!!!. L INAIL procederà a un sopralluogo alla fine del quale rilascerà un verbale che potrà essere positivo o negativo. Verbale positivo l INAIL invierà successivamente una copia del libretto matricolare con riportate le caratteristiche essenziali dell impianto al tecnico installatore e una all AUSL di competenza. Verbale negativo i tecnico Inail scriverà cosa bisogna adeguare, ma fate attenzione egli non indica dei tempi è l installatore che deve decidere quando farlo e soprattutto tenete presente che l impianto non può essere messo in funzione! A lavori eseguiti l installatore dovrà inoltrare una nuova richiesta di sopraluogo (e pagare nuovamente il bollettino)
6 LIBRETTO matricolare ISPESL
7 LIBRETTO matricolare INAIL
8 Verifiche periodiche AUSL Art 22 ogni cinque anni per quali impianti? Per gli impianti di potenza tra i 35kW è i 116kW ma solo se c è l obbligo dell amministratore. E sempre tutti gli impianti uguali o sopra i 116 kw
9 Modello di fax inviato dall AUSL per appuntamento della verifica
10 Richiesta di Verifica straordinaria AUSL In tutti i casi in cui si sostituisca un componente che è stato soggetto alle verifiche quinquennali. Sarà facoltà del tecnico decidere se è necessario procedere al sopralluogo o rimandare alla scadenza della periodica. In tutti i casi di sostituzione del generatore con altro analogo di potenza uguale o inferiore Attenzione se si esegue una trasformazione sostanziale dell impianto, esempio passaggio da vaso aperto a vaso chiuso o viceversa o si aumenta la potenza non è più possibile eseguire una verifica straordinaria ma occorre ripresentare la domanda all INAIL Con tutta la procedura già descritta. In ogni caso va data comunicazione all AUSL!! Non è necessaria la comunicazione per il solo cambio di combustibile esempio da gasolio a metano
11 MODELLO COMUNICAZIONE VARIAZIONE DELL IMPIANTO
12 Esito verifica AUSL Il verbale si conclude sempre con: L impianto può o non può funzionare e riporta la data della prossima scadenza Il verbale può contenere: delle disposizioni oppure delle prescrizioni -Disposizioni, nessuna sanzione se si ottempera nei tempi impartiti -Prescrizioni, comunque denuncia e sanzione dopo aver ottemperato.
13 Verbale AUSL vecchio tipo
14 Nuovo verbale AUSL
15 Disposizioni più frequenti: di competenza dell amministratore - mancanza della scala di accesso al vaso d espansione in maniera sicura e permanente -mancanza di valutazione dello stato di conservazione del vaso d espansione se in eternit (DM 6 sett 94) -Mancanza del CPI se dovuto - Non possesso della copia del libretto matricolare ispesl/inail
16 Prescrizioni più frequenti: di competenza dell amministratore e del terzo responsabile entrambi in qualità di datori di lavoro Mancata denuncia e omologazione dell impianto di riscaldamento Mancata comunicazione di variazione dell impianto Mancato funzionamento o messa fuori servizio di dispositivi di sicurezza, protezione e controllo della impianto
17 Denuncia e sanzioni a che titolo? Si è definito che la Centrale Termica è un luogo di lavoro Pertanto è applicabile il DLgs 9 aprile 2008 n 81 (tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro) I reati commessi sono di tipo penale e pertanto si ha l obbligo di informare l autorità giudiziaria.
18 Quali Articoli si possono applicare all amministratore in qualità di datore di lavoro Art.26 Comma 2 1) il datore di lavoro,in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda.. 2) lettera a cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto.. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente arresto da due a quattro mesi ammenda da 1644 a 6576 euro
19 Esempio di rapporto alla procura per comunicazione di reato per un Amministratore Il sottoscritto Per. Ind. Alberto Monzali UPG dell Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell Azienda USL di Bologna, a seguito di comunicazione da parte della ditta installatrice di modifiche alla centrale termica in uso presso il condominio di via XXXX si riscontrava che la stessa risultava presso i nostri archivi demolita e pertanto si procedeva a un sopralluogo richiedendo tutta la documentazione in loro possesso. In data 17 marzo 2010 si accerta all interno della centrale la presenza di un diverso generatore di maggior potenza rispetto a quanto omologato dal libretto matricolare ISPESL e la presenza di un verbale dell Ausl datato 1988 in cui si vietava l uso e si disponeva una nuova domanda di omologazione all ISPESL. Pertanto con riferimento alle citate norme di legge si rilevava la seguente infrazione a carico della persona indicata, nella sua qualità di Amministratore del condominio. per l infrazione dell art.26 comma 2, del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008, come modificato dal d.lgs n 106 del 3 agosto 2009, in quanto, in qualità di Amministratore ha messo a disposizione dei lavoratori l impianto di riscaldamento a servizio dello stabile, non idoneo ai fini della sicurezza, in quanto funzionava con un divieto d uso dal 1988 e non lo ha sottoposto così modificato all accertamento dell ente omologatore ISPESL come previsto dall art. 18 del D.M 1/12/751. Per tale infrazione l art 55 comma 5) lettera D) del d.lgs 81/08 e successive modifiche prevede l arresto da 2 a 4 mesi o l ammenda da euro 1500,00 a euro 6000,. Della contravvenzione è stata data notizia all'interessato con lettera raccomandata Il Verbalizzante Per. Ind Alberto Monzali Visto Il Direttore dell U.O.I.A. Dott. Ing. A. Montefusco Allegato 1 Copia del documento di identità; Allegato 2 Verbale di prescrizione del 17 marzo2010 Allegato 3 Verbale di divieto d uso del 1988
20 Quali Articoli si applicano al III responsabile Art. 70 comma 1..le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative. Art. 71 comma 1 Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all Art.70 idonee ai fini della salute e sicurezza. Sanzioni Penali a carico del datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2740 a 7014 euro
21 Esempio di rapporto alla procura per comunicazione di reato per un III responsabile Bologna, ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Raccomandata A.R. PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 3 Prot. n BOLOGNA BO OGGETTO: Notizia di Reato n... PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI Cognome e nome: TERZO RESPONSABILE xxxxx Data di nascita: 01 NOVEMBRE 1952 luogo di nascita: VENEZIA Residenza: GRANAROLO DELL EMILIA (BO) VIA SABBIONI 21 cap Domicilio: Difensore :/ NOTE :/ NOTIZIA DI REATO Denominazione: violazione alla normativa sulla sicurezza del lavoro. Norme di legge: art. 71 comma 1 del D.lgs 81, 9 aprile 2008; Data del reato: Accertato il 17 marzo 2010 Luogo del reato: centrale termica a servizio del condominio di via xxxxx Bologna RAPPORTO Il sottoscritto Per. Ind. Alberto Monzali UPG dell Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell Azienda USL di Bologna, a seguito di comunicazione da parte della ditta installatrice di modifiche alla centrale termica in uso presso il condominio di via XXX si riscontrava che la stessa risultava presso i nostri archivi demolita e pertanto si procedeva a un sopralluogo richiedendo tutta la documentazione in loro possesso. In data 17 marzo 2010 si accerta all interno della centrale la presenza di un diverso generatore di maggior potenza rispetto a quanto omologato dal libretto matricolare ISPESL e la presenza di un verbale dell Ausl datato 1988 in cui si vietava l uso e si disponeva una nuova domanda di omologazione all ISPESL. Pertanto con riferimento alle citate norme di legge si rilevava la seguente infrazione a carico della persona indicata, nella sua qualità di titolare e Responsabile della Sicurezza della ditta XXXX. alla quale è stata affidata la conduzione della Centrale termica con un contratto scritto di Terzo Responsabile. per l infrazione dell art.71 comma 1, del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008, come modificato dal d.lgs n 106 del 3 agosto 2009, in quanto, in qualità di Direttore Generale e titolare della ditta XXX ha messo a disposizione dei lavoratori l impianto di riscaldamento a servizio dello stabile, non idoneo ai fini della sicurezza, in quanto funzionava con un divieto d uso dal 1988 e era stato sottoposto, così modificato, all accertamento dell ente omologatore ISPESL, come previsto dall art. 22 del D.M 1/12/75. Per tale infrazione l art 87 comma 2) lettera C) del d.lgs 81/08 e successive modifiche prevede l arresto da 3 a 6 mesi o l ammenda da euro 2500,00 a euro 6400,00. Della contravvenzione è stata data notizia all'interessato con lettera raccomandata Il Verbalizzante Per. Ind Alberto Monzali Visto Il Direttore dell U.O.I.A. Dott. Ing. A. Montefusco Allegato 1 Organigramma dell Azienda Allegato 2 Copia della Visura camerale in corso di validità Allegato 3 Copia del contratto di Terzo responsabile Allegato 4 Copia del verbale di prescrizione.
22 D.P.R aprile 2013 Art 11 sanzioni per proprietario o l amministratore rimanda all Art 15 comma 5 del Dlgs 192 agosto 2005 Da 500 a 3000 euro Art 6 comma 8, nel caso di impianti termici con potenza superiore ai 350kW, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 5ott10 n 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici oppure OS 28
23 Altre norme applicabili UNI 11528/14 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw, Progettazione, installazione e messa in servizio. UNI 10845/00 recepita con DPR del 26 mar 04 Sistemi per l evacuazione dei prodotti della combustione, Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento
24 UNI 8364/07 - istruzioni per l esercizio degli impianti termici con potenza superiore ai 35kW Parte 1:ESERCIZIO Punto 4.2 il Responsabile dell impianto in caso di subentro deve consegnare la documentazione tecnica relativa a quello entrante. Punto il responsabile dell impianto mantiene i contatti con tutte le autorità preposte a controlli e vigilanze sull impianto termico
25 UNI 8364/07 istruzioni per l esercizio degli impianti termici con potenza superiore ai 35kW Parte 2 CONDUZIONE Parte 3 CONTROLLO e MANUTENZIONE Punto 4.2: esame della documentazione tecnica relativa all impianto fra i vari documenti vi è: b) verifica della pratica ISPESL d) verbale di collaudo Punto : almeno una volta all anno controllo degli organi di sicurezza e di protezione. Tutti gli organi di sicurezza devono essere sottoposti ad una verifica di efficienza con cadenza almeno quinquennale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o in alternativa devono essere sostituiti.
26 Consigli finali!! All atto della presa in carico di un nuovo condominio verificare: La presenza del libretto matricolare La corrispondenza di quanto indicato nel libretto con quanto realmente presente in centrale, in particolare modello e tipo caldaia, impianto se vaso aperto o chiuso Ultimo verbale di verifica dell AUSL se positivo controllare la data di scadenza, se negativo verificare se quanto disposto è stato ottemperato o no Comunicare all AUSL nominativo del nuovo amministratore e se il caso contestualmente sollecitare la verifica prevista.
27 Ringrazio per l attenzione