Source: https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039514d6631636261454a632f6a3735436b4d5276706a484f425442753859355563625738696d3969555046766e383874446345534e7146
Timestamp: 2020-07-15 23:38:16+00:00
Document Index: 53860773

Matched Legal Cases: ['§3', 'zákona č. 183', '§104', '§133', '§134', '§134', '§152', 'zákona č. 455', '§118', '§104', 'zákona č. 360', '§89', '§92']

MP 1.6.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPOUDÉ ELEKTROTECHNIKY
MP 1.6.7
předpisy právní, činnost projektová, elektrotechnika silnoproudá, technika prostředí staveb, výklad pojmů
Pomůcka MP 1.6.7 se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení silnoproudé elektrotechniky, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.
Obsah MP 1.6.7 klíč k nalezení témat a textů v metodické pomůcce MP 1 a MP 1.6 >>>
Aktualizovaná verze MP 1.6.7 reflektuje skutečnost, že od 1.1.2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), a další související zákony, zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky 62/2013 Sb.).
2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle §3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
PROFESIS – Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.
Tento dokument je určen pro autorizované osoby - členy ČKAIT. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům není dovoleno.
MP 1.6.7 Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Jedná se o metodický materiál, který obecně využívá pomůcek a materiálů již dříve vydaných IC ČKAIT a zejména pak vychází z textu novelizované metodické pomůcky „Projektová činnost“, která byla vydána v rámci integrovaného profesního informačního systému ČKAIT pod označením MP 1. Obecné informace byly částečně převzaty z metodické pomůcky „Základ systému podpory profese“, označené MP 0, vydané s dalšími, již dříve publikovanými, materiály ČKAIT.
Účelem metodické pomůcky MP 1.6.7 je poskytnout autorizovaným osobám – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky komprimované informace, jež umožní AO uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebuje.
Struktura materiálu MP 1.6.7 odpovídá členění témat, vycházejícímu z výše zmíněných metodických pomůcek MP 0 a MP 1. Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny AO, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do metodické pomůcky MP 1.6.7 převzaty s dodržením hlediska směrování k profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky Příslušné odkazy na použité podklady všeho druhu jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.
Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky. Při tom je respektována koherence ve vztahu k četným materiálům, které v minulosti ČKAIT vydala.
Jak již bylo připomenuto, obor technika prostředí staveb zahrnuje řadu provozních souborů, jejichž současná funkce v podstatě rozhoduje o kvalitě užitnosti stavby. Na tvorbě projektové dokumentace tohoto komplexu zařízení se podílí řada specializovaných projektantů, mezi kterými působí značný počet AO, tvořících druhou největší profesní skupinu v rámci členstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je evidentní, že zmínění odborníci musí při své práci respektovat určité společné metodické postupy, aby jejich výsledné dílo představovalo optimální řešení zadaného projektu. Tato skutečnost se promítá i do obsahu metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob MP 1.6.
Metodická profesní pomůcka MP 1.6.7 je členěna stejně, jako tomu je u souborné metodické pomůcky MP 1.6 a jak je uvedeno v obsahu.
Oproti předchozím vydáním metodických pomůcek řady MP 1.6 se tato aktualizovaná verze MP 1.6.7 vyhýbá převádění textů obecnějších metodických pomůcek, tj. MP 1 a MP 1.6 do této metodické pomůcky. V maximální míře je rovněž omezeno citování právních předpisů a norem. Naopak jsou důsledně uváděny hypertextové odkazy na kompletní a vysvětlující části a odstavce souvisejících materiálů. Zásadní výhodou je přístupnost informací systému Profesis prostřednictvím internetu.
Při tomto způsobu využívání informací poslouží čtenářům orientační obsahová tabulka v úvodu každé z metodických pomůcek řady MP 1.6. Z této tabulky je patrné, zda je speciální text, vztahující se k příslušné profesi postačující pro řešení hledaného tématu (speciálního problému), či zda je nutné vyhledat další informace v obecnější pomůcce podle naznačeného klíče. Témata, jejichž rámec je buď zcela nebo částečně společný pro všechny profese oboru technika prostředí staveb nejsou doprovázena v profesní pomůcce speciálním textem buď vůbec, nebo jen částečně a je tedy možné nalézt další informace podle uvedeného klíče. Pro zachování kontinuity značení jednotlivých částí pomůcky jsou přesto v textu uvedeny i nadpisy „prázdných“ kapitol a odstavců s vyznačením hypertextové cesty k nalezení hledané informace.
Struktura vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dokumentaci staveb, je uvedena v MP 1.6, odst. 1a.
Viz též MP 1, odst. 1.0 a MP 1.6, odst. Základní pojmy a zkratky
Viz též metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.6 Technika prostředí staveb.
Dokumentace pro ostatní stavby
Dokumentace uvedení do provozu
Jednostupňová sloučená dokumentace
ÚPO
Viz též MP 1, odst. 1.1 a MP 1.6, odst. 1.1
1.1.1 Seznam vybraných právních předpisů vztahujících se k profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky
Následující přehled si neklade za cíl poskytnout komplexní přehled platného práva, a to ani v oblastech právních předpisů dotýkajících se výstavby a souvisejících činností, a má sloužit pouze pro základní orientaci.
Níže uvedený přehled je aktualizován podle stavu relevantních právních dokumentů, týkajících se profesí oboru zařízení silnoproudé elektrotechniky v rozsahu rejstříku Sbírky zákonů. Právní dokumenty, jejichž platnost byla zrušena, již ve výčtu uvedeny nejsou.
Přehled vybraných právních předpisů, týkajících se profese zařízení silnoproudé elektrotechniky
o podporovaných zdrojích energie a novela některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění předpisu č. 98/1982 Sb.
o hospodaření energií v platném znění, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 16/2016 Sb.,
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Vyhláška č. 79/2010 Sb.,
o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění předpisu č. 388/2012 Sb.
Vyhláška č. 80/2010 Sb.,
o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
Vyhláška č. 82/2011 Sb.,
o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění předpisu č. 41/2010 Sb.
Viz MP 1, odst. 1.2
Viz také MP 1, odst. 1.3 a MP 1.6, odst. 1.3
Viz MP 1, odst. 1.4
Viz také MP 1, odst. 2.1.1
Zpracovávaná dokumentace je pouze předpisem pro realizaci stavby. Přesto projektová příprava časově mnohdy i výrazně přesahuje lhůtu vlastní výstavby. Účast autorizované osoby v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky je však nutná v určitých fázích předepsaných zákonem. Žádoucí ovšem je, aby autorizovaná osoba – i dílčí autor díla – byla nositelem celé přípravy projektové dokumentace a dohlížela i na realizaci stavby. Tento požadavek je nutno za všech okolností propagovat a požadovat, což nijak nesnižuje úlohu dalších kvalifikovaných osob v tomto procesu.
V procesu přípravy projektové dokumentace jde jen výjimečně smluvně o dvoustranný vztah stavebník – projektant v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky. Zvláště u staveb větších rozsahů je projektantovým objednatelem projektová organizace, kompletující projektovou dokumentaci všech dílčích profesí.
2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AO
Body 2.2.2 a) až c) není třeba pro profesi silnoproudé elektrotechniky více rozpracovávat.
d) DSpP - Dokumentace pro společné povolení (AO)
Část dokumentace stavby, v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky obsahuje
Řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně komfortu zařízení a prostředí s ohledem na způsob využití stavby
Koncepční řešení silnoproudých zařízení a rozvodů
Koncepční řešení ochrany před bleskem
Koncepční řešení přípojek jednotlivě podle druhu zapojení
Činnost autorizované osoby podle zákona č. 183/2006 Sb. – dokumentace pro stavební povolení je základním postupem v oblasti projektové přípravy. Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení přejímá autorizovaná osoba konkrétní odpovědnost za stavbu, neboť z hlediska platných předpisů je odpovědným a jediným projektantem evidovaným na stavebním úřadu. Proto je nutno znovu zdůraznit, že této odpovědnosti se nelze v dalších fázích projektové přípravy a realizace zbavit, ani se jí nechat zbavit (viz IP 2 Odpovědnost autorizované osoby).
vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení), tj.vedení projektových prací k vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kontroly, její koordinace a autorizace, v textové a výkresové části:
koordinace a zakreslení řešených inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, a to podle předaných podkladů,
koordinace a zpracování všech požadavků jednotlivých profesí,
odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení,
vypracování předběžného propočtu nákladů na základě předběžných výměr a agregovaných položek.
Výstupem postupu zpracování PDSP je vyhotovení dokumentace v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 12, ve znění pozdějších předpisů, která je přikládána k žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení.
V průběhu zpracování se projednává postup řešení se stavebníkem a upravuje podle tohoto projednání.
Obsah projektové dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky
V profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky se dokumentace zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení a člení se na:
PD pro silnoproudá elektrická zařízení rozvodu a spotřeby elektrické energie soustav MDO, DO a ZIS, včetně silových technologických, zásuvkových a světelných obvodů, spotřebičů, rozváděčů a příslušenství;
PD zařízení na ochranu před bleskem;
PZ zařízení SE pro ostatní vybavení, pokud je součástí stavby tak, jak je uvedeno v jednotlivých profesních metodických pomůckách.
Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.
Obsahem dokumentace silnoproudé elektrotechniky jsou provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, způsob záložního napájení, způsob připojení jednotlivých druhů spotřebičů a obvodů, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro ochranu před bleskem, stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky by měl být následující:
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
g) seznam výjimek a úlevových řešení,
h) navrhované kapacity stavby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.,
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby elektrické energie),
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
Základní charakteristika zařízení silnoproudé elektrotechniky
b) výčet zařízení silnoproudé elektrotechniky.
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby, zásobování elektrickou energií.
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
Dokumentace objektů a zařízení silnoproudé elektrotechniky
Dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v přiměřeném rozsahu:
Technika prostředí staveb – část zařízení silnoproudé elektrotechniky
Dokumentace profese zařízení silnoproudé elektrotechniky určí zařízení a systémy v technických podrobnostech, dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části profese podle konkrétní stavby.
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu, způsob a rozsah prováděných zkoušek a předávání díla a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).
• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
Dalším postupem může dopracovat projektant – AO v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.
propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1, s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na, požární bezpečnost, energetickou náročnost a bezpečnost a ochranu zdraví;
koordinaci a zakreslení inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, a to na základě předaných podkladů;
podrobný výkaz výměr, nebo propočet nákladů (podle objednávky stavebníka).
Výstupem práce projektanta v této fázi je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13. Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu §133 a §134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.
Jednotlivé části PD se zpracovávají podle společných zásad a případných zpětných požadavků na stavební část a ostatní profese a jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.
Dokumentace pro provádění stavby v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky má následující skladbu:
Technická zpráva:
V souladu s určením, že zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení, ochranu před bleskem a firemní označení, technická zpráva obsahuje
a) základní technické údaje elektroinstalace: napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů;
b) energetickou bilanci, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu;
c) způsob měření spotřeby elektrické energie včetně případného technického řešení kompenzace;
d) předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin;
e) způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť, rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům, instalovaným zařízením a spotřebičům;
f) způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů;
g) popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání;
h) popis technického řešení zásuvkových okruhů;
i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou energii včetně způsobu ovládání měřením a regulací;
j) popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace apod. a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními;
k) popis technického řešení napojení technologických celků (systémy slaboproudé, výtahy, eskalátory apod.);
l) způsob provedení kabelových nebo jiných vedení vůči stavebním konstrukcím;
m) popis způsobu a provedení uzemnění.
Technická zpráva podle potřeby rovněž uvádí technické normy, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž. Navrhuje také komplexní zkoušky elektroinstalace. V případě připojení na síť vysokého napětí, stanoví technické řešení rozvodných zařízení vč. trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele a popisuje případné změny nebo odlišnosti v technickém řešení vůči předcházející úrovni projektové dokumentace.
a) silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50;
b) výkresovou dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na napájecí rozvody pro světelné a zásuvkové obvody a rozvody pro technologická zařízení);
c) schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém v případně obsahu pomocných obvodů doplněných o liniová schémata;
d) celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové údaje na jednotlivých rozvaděčích.
Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a regulace, elektrická požární signalizace apod., se vypracuje blokové schéma pomocných vazeb.
PD pro část ochrany před bleskem
Technická zpráva obsahuje:
zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení,
popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění,
popis a provedení uzemnění - soustavy,
popis použitých materiálů a jejich dimenzování,
napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů,
zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy.
Výkresová část obsahuje:
schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu,
zákres propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů,
zákres propojení kovových konstrukcí stavby,
půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.),
zákres součástí připojených na bleskosvod.
Seznam strojů a zařízení a použitých dílů a materiálu, nebo-li výkaz - výměr, se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých zařízeních SE a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech či ve schématech.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby k §134 odst. 6 stavebního zákona stanovený přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, profese zařízení silnoproudé elektrotechniky by měl být následující:
Projektová dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky obsahuje tyto části:
Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává v oboru zařízení silnoproudé elektrotechniky samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,
a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.
Dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky
Dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení v přiměřeném rozsahu:
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky
Dokumentace jednotlivých částí profese zařízení silnoproudé elektrotechniky určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení.
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. – viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 b)
Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby energií, popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, instalační výkresy a schémata; výkresy kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
• Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů
2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AUTORIZOVANÝCH OSOB
Činnost autorizované osoby by neměla skončit (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle §152 SZ nemůže) odevzdáním dokumentace pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup autorizované osoby na následující okruhy:
provádění technického dozoru
V této části je popsán postup autorizované osoby v období od odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy podle A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – autorizovaná osoba. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).
V rámci postupu autorizovaná osoba všech profesí zařízení silnoproudé elektrotechniky provádí tyto smluvní výkony:
Projektant v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.
V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků se autorizovaná osoba v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky zaměřuje zvláště na následující problematiku:
úplnost a kompletnost dodávky podle ověřené projektové dokumentace – rozvaděče a rozvodná zařízení, záložní zdroje napájení, elektrická zařízení a spotřebiče pro technologická zařízení budov;
připojení k rozvodné síti, ochrana před úrazem elektrickým proudem, provedení rozvodných zařízení a rozvaděčů, osazení a dimenzování jistících a ochranných prvků, proudových a napěťových chráničů, provedení a způsob uložení rozvodů, osazení a krytí elektrických spotřebičů, zemnící soustavu apod.;
výchozí revizní zpráva instalovaného elektrického zařízení.
b) IČ - Inženýrská činnost – není předepsána kvalifikace
Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností autorizovaných osob v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky může jít o následující:
Inženýrskou činnost v projektové přípravě, jejímž cílem je získání územního rozhodnutí, souhlasu až po získání stavebního povolení (řeší MP 9.1)
Inženýrskou činnost ve fázi provádění stavby, jejímž cílem je realizace stavby. Výkon technického dozoru stavebníka je potom součástí tohoto inženýringu a zahrnuje:
V případě změn stavby před dokončením podle §118 SZ musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle §104 odst. 2 písm. a) až e) SZ. V případě, je-li to technicky proveditelné, se dokumentace zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem.
d) TD - Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)
Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, který musí mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
rovádění technického dozoru stavebníka je popsáno v MP 9.2 Dozory ve výstavbě.
Viz MP 1, odst. 3.1 a)
Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Viz MP 1, odst. 3.1 b)
ZD pro veřejné zakázky se zpracovává na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Díl 2, §89 až §92.
Část této dokumentace, týkající se profese zařízení silnoproudé elektrotechniky, obsahuje elektrická zařízení; silnoproudá elektrická zařízení rozvodu a spotřeby elektrické energie soustav MDO, DO a ZIS včetně silových technologických, zásuvkových a světelných obvodů, spotřebičů, rozvaděčů a příslušenství.
Dále ZD obsahuje technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, jimiž se rozumí souhrny technických charakteristik, včetně technických a uživatelských standardů stavby. Stanoví v nich jednoznačně a přesně dokumenty, podle nichž se bude postupovat při realizaci veřejné zakázky. Podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby stanoví jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů. Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů. Uživatelský standard je potom popis jednotlivých částí stavby, který stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby.
Při jejím zpracování je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:
Doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení; technická zpráva pro silnoproud obsahuje dále údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod.
Výkresové části
Zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy. U silnoproudých rozvodů výkresy dále obsahují:
jednopólové schéma elektrických rozvodů včetně umístění rozvaděčů, napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel, vč. udáním výkonů a zkratových poměrů,
dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu,
výkresy uzemňovací soustavy s uvedením počtu zemničů,
dispoziční umístění spotřebičů, svítidel, stožárů apod.
Výkazu výměr
Doplňuje textovou a výkresovou část, který vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny.
Viz MP 1, odst. 3.1 c)
Viz MP 1, odst. 3.1 d)
Viz MP 1, odst. 3.1 e)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - tato část dokumentace není pro profesi silnoproudá elektrická zařízení relevantní, a proto zde není uvedena.
Viz MP 1, odst. 3.1 f)
Viz MP 1, odst. 3.1 g)
Viz MP 1, odst. 3.1 h)
Z pohledu profesí TPS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS a TZB, zejména u kabelových vedení.
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby - podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky
1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje části:
Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Údaje o zpracovateli dokumentace
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů,
e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby elektrické energie).
Montážní výkresy pro profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.
Viz MP 1, odst. 3.2 a)
Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
Viz MP 1, odst. 3.2 b)
Viz MP 1, odst. 3.2 c)
Viz MP 1, odst. 3.2 d)
Výrobní dokumentace slouží jako podklad pro výrobu prefabrikovaných dílců a dalších prvků stavby, jako např.: výkresy a specifikace elektrotechnických zařízení a dalších profesí.
e) DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)
Viz MP 1, odst. 3.3 d)
Tuto dokumentaci skutečného provedení požaduje stavebník jako součást dodávky (pokud není dohodnuto jinak) po zhotoviteli. Ten ji buď zajišťuje sám, tj. zaznamená do dokumentace ověřené ve stavebním řízení všechny nepodstatné odchylky. V tom případě je vhodné ověřit tyto skutečnosti v rámci výkonu autorského dozoru. Nebo si zhotovitel její zpracování zadá jako samostatnou zakázku u hlavního projektanta – autorizované osoby.
Viz též MP 1.6, odst. 3.3 a)
Obecně lze konstatovat, že zhotovitel zařízení silnoproudé elektrotechniky není automaticky povinen funkci zařízení před jeho předáním předvést.
Z těchto důvodů, v rámci projektových prací pro vlastníka objektu, je žádoucí, aby projektant v souvislosti s projektovou přípravou vyzkoušení zařízení silnoproudé elektrotechniky na výše zmíněné skutečnosti vlastníka objektu upozornil, a to nejlépe písemnou formou.
Tento typ dokumentace popisuje zejména způsob vyzkoušení instalovaného silnoproudého elektrotechnického zařízení tak, aby bylo ověřeno, že zařízení je kompletní a provozuschopné a splňuje požadované parametry.
Obvykle se vyzkoušení zařízení rozdělují na individuální a komplexní.
Pod pojmem individuální vyzkoušení zařízení silnoproudé elektrotechniky se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce smontovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.
Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně zhotoviteli a dodavateli zařízení a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací.
Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce smontovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu smontovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky z hlediska splnění vyšší dodávky nemají.
Zhotovitel doporučuje zajistit účast pracovníků budoucí obsluhy zařízení SE případně techniků objednatele již v průběhu provádění individuálního vyzkoušení.
Dokumentace pro uvedení do provozu by měla vycházet z dohody smluvních stran o rozsahu komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla, včetně strojů, zařízení a inventáře. Dále by měla tato dokumentace obsahovat seznam instalovaných strojů a zařízení a jejich parametrů.
Hlavním cílem komplexních zkoušek zařízení silnoproudé elektrotechniky je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn.
Tím se ověřuje vzájemná interakce zařízení při jejich současném provozu, což je důležité zejména u zařízení techniky prostředí, a dále se ověřuje dostatečnost energetických vstupů pro provoz komplexu zařízení.
Prokazuje se tak jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení atd.
Komplexní vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (elektřina, teplo, chlad, voda).
dobu provádění KV,
soupis prací a zkoušek v rámci KV,
parametry, které musí být dosaženy při KV,
dokumentace automatizovaných systémů řízení a popis průkazu jejich funkce,
vedení technických záznamů o průběhu a výsledcích komplexního vyzkoušení,
podmínky a odpovědnost za dodržení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví,
V rámci komplexního vyzkoušení se v rozsahu smluvních závazků autorizovaná osoba zaměřuje u silnoproudých zařízení zvláště na problematiku:
funkce měřících zařízení, hodnoty spotřeby a stav elektrického zařízení při plném zatížení elektrických spotřebičů, a to jak v hlavním rozvaděči, podružných rozvaděčích, tak v elektrických obvodech v návaznosti na zkoušená zařízení;
prohlídka a ověření funkčnosti osvětlovací soustavy;
funkčnost záložních systémů (DA, UPS, bateriové systémy apod.) včetně zkoušky pod zátěží.
Viz též MP 1.6, odst. 3.3 b)
Dokumentace pro užívání stavby by měla v profesi zařízení silnoproudé elektroinstalace obsahovat návody a závazná doporučení k užívání stavby jako celku, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných silnoproudých elektroinstalačních zařízení a rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.
Provozní soubory v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky se vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze stavbu úspěšně užívat.
Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby.
Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů.
Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.
úplná a aktuální technická dokumentace k zařízení;
organizační řád - hlavní zásady dělby kompetencí;
soubor směrnic a předpisů;
číselník periodických prací;
určení metodiky plánování kontrol, inspekcí a údržby zařízení;
denní protokoly o provozu zařízení;
záznam o odpracovaných hodinách;
provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech;
záznam o technických parametrech zařízení;
kniha závad;
poruchová kartotéka;
záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren);
revizní knihy a revizní zprávy k vyhrazeným zařízením;
evidence spotřeby energií a další podle potřeby;
elektronické dokumenty.
provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora)
Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárií. Podle místních podmínek obsahuje specifické povinnosti.
zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavře vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.;
c) DBP - Dokumentace bouracích prací (osoba kvalifikovaná)
Viz MP 1, odst. 3.3 c)
Viz MP 1, odst. 3.4