Source: http://docplayer.fi/6281274-Abloy-exit-toiminnalliset-ja-tekniset-kuvaukset-1-lehtiset-ovet-an-assa-abloy-group-brand.html
Timestamp: 2017-12-17 08:33:31+00:00
Document Index: 25913379

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

abloy exit Toiminnalliset ja tekniset kuvaukset 1-lehtiset ovet An ASSA ABLOY Group brand - PDF
Download "abloy exit Toiminnalliset ja tekniset kuvaukset 1-lehtiset ovet An ASSA ABLOY Group brand"
Santeri Esa-Pekka Väänänen
1 abloy exit Toiminnalliset ja tekniset kuvaukset 1-lehtiset ovet An ASSA ABLOY Group brand
2 ABLOY EXit -poistumistietuotteet ABLOY EXIT -poistumistietuotteita käytetään poistumistieovissa, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. ABLOY EXIT -poistumistietuotemallisto täyttää eurooppalaisten EN 179 ja EN 1125 standardien vaatimukset. Materiaalit Lukkorunko ja telki ovat terästä (Fe) Avainpesän suojahela ja vastakilpi ovat messinkiä Painikemateriaali on helamalliston mukainen Työntölevyn varsi ja käsiosa on alumiinia ja kiinnityskilpi on messinkiä Puomin varret ovat alumiinia, vaakaputki on ruostumatonta terästä ja kiinnityskilvet ovat messinkiä Pintakäsittelyt Lukkorunko sinkkikromattu (ZNCRLQ) tai kromattu (CR) Avainpesän suojahela ja vastakilpi; kromattu (CR), satiinikromattu (HCR), messinkiharjattu (HM), messinkikiillotettu (Ms/Ki), harjattu nikkeli (HN), ruostumaton teräs (RST) Painikkeiden pintakäsittely helamalliston mukainen Työntölevy kromattu (CR), satiinikromattu (HCR), messinkiharjattu (HM), harjattu nikkeli (HN) Oven kätisyyden eli avautumissuunnan määrittäminen 1 Oikea sisään (Vasenkätinen lukkorunko) 2 Vasen sisään (Oikeakätinen lukkorunko) 3 Vasen ulos (Vasenkätinen lukkorunko) 4 Oikea ulos (Oikeakätinen lukkorunko) EXIT TUOTTEIDEN TOIMINNALLISEN KOODIN KOODAUSLOGIIKKA Merkit 1 ja 2: EX: Kyseessä EXIT -poistumistielukko EXH101 Merkki 3: Poistumispuolen käyttötapa H (Handle) painikepoistuminen P (Pad) työntölevypoistuminen B (Bar) puomipoistuminen Merkki 4: Lukkotyyppi 1: Kyseessä umpioven mekaaninen lukko LE : Kyseessä profiilioven mekaaninen lukko LE : Kyseessä profiilioven sähkömekaaninen lukko EL490, PE : Kyseessä umpioven sähkömekaaninen lukko EL590, PE : Kyseessä passiivioven lukko PE Merkki 5: Oven tyyppi 0: Kyseessä 1-lehtisen aktiivioven lukko 5: Kyseessä 2-lehtisen aktiivioven lukko 2 Merkki 6: Avainpesien määrä tuotteessa Pariton numero: tuotteessa 1 avainpesä Parillinen numero: tuotteessa 2 avainpesää
3 SISÄLLYSLUETTELO 1-LEHTISET OVET UMPIOVIEN MEKAANISET KÄYTTÖLUKKORUNGOT Painiketoiminen lukkorunko LE180 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH101, EXP101, EXB101 Vedintoiminen lukkorunko LE184 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH105, EXP105, EXB105 - EXH106, EXH107 Vedintoiminen lukkorunko LE185 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH109, EXP109, EXB109 Profiiliovien mekaaniset käyttölukkorungot Painiketoiminen lukkorunko LE310 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH301, EXP301, EXB301 Vedintoiminen lukkorunko LE314 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH305, EXP305, EXB305 - EXH304, EXH307 Vedintoiminen lukkorunko LE315 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH309, EXP309, EXB309 Umpiovien sähkömekaaniset käyttölukkorungot Painiketoimiset solenoidilukkorungot EL580, PE580 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH501, EXP501, EXB501 Vedintoimiset moottorilukkorungot EL590, PE590 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH505, EXP505, EXB505 Vedintoiminen solenoidilukkorunko EL502 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXP507 Profiiliovien sähkömekaaniset käyttölukkorungot Painiketoimiset solenoidilukkorungot EL480, PE480 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH401, EXP401, EXB401 Vedintoimiset moottorilukkorungot EL490, PE490 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXH405, EXP405, EXB405 Vedintoiminen solenoidilukkorunko EL402 Tuotetiedot Toiminnalliset koodit EXP407 ABLOY EXIT TUOTTEIDEN MITTAKUVAT Vastaraudat Sähkömekaanisten lukkorunkojen oheistarvikkeet ABLOY EXIT tuotteiden huolto, testaus ja asennus ABLOY EXIT TUOTTEIDEN VALINTATAULUKKO
4 Painiketoiminen 1-lehtisen umpioven käyttölukkorunko le180 Lukkorunko täyttää eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorunko on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymä käyttölukko. Käyttökohteet Painiketoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE180 suositellaan poistumistieoviin. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Automaattisesti takalukkiutuva painiketoiminen ABLOY EXIT -lukkorunko. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. Soveltuu palo-oviin. Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä. VALINTANUPIN YLÄASENTO= Takalukittu (lukittu -asento) telki ulos 17mm Lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja sisäpuolelta aina painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. VALINTANUPIN ALA-ASENTO= Päiväkäyttö (auki -asento), telki ulos 14mm Lukko on avattavissa ulkopuolelta painikkeella ja sisäpuolelta aina painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. LE180X on lukon mikrokytkinversio. Vastaraudat Säädettävät vastaraudat LP711, LP714, LP721, LP731 Vastaraudat metallioviin EA307, EA308, 4613,
5 poistumistien käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH101 - lukkorunko LE180 - ulkopuolen avainpesä CY037 - umpioven ABLOY EXIT -painikepari ABLOY EXP101 - lukkorunko LE180 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT työntölevy PPE001 - umpioven ulkopuolen puolipainike ABLOY -tuotevalikoimasta Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja painikkeella, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki -asennossa lukko on molemminpuolin avattavissa painikkeella. EN 1125 Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja painikkeella, sisäpuolelta aina työntölevyllä. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella ja sisäpuolelta työntölevyllä. ABLOY EXB101 - lukkorunko LE180 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT puomi PBE001 - umpioven ulkopuolen puolipainike ABLOY -tuotevalikoimasta Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja painikkeella, sisäpuolelta aina puomilla. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella ja sisäpuolelta puomilla. 5
6 vedintoiminen 1-lehtisen umpioven käyttölukkorunko le184 Lukkorunko täyttää eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorunko on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymä käyttölukko. Käyttökohteet Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE184 suositellaan poistumistieoviin tai varapoistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Automaattisesti takalukkiutuva vedintoiminen ABLOY EXIT -lukkorunko. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. Soveltuu palo-oviin. Lukko takalukittuu (lukittu -asento) aina oven sulkeutuessa. LE184X on lukon mikrokytkinversio. Vastaraudat Säädettävät vastaraudat LP711, LP714, LP721, LP731 Vastaraudat metallioviin EA307, EA308, 4613,
7 poistumistien käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH105 - lukkorunko LE184 - ulkopuolen avainpesä CY037 - umpioven ABLOY EXIT puolipainike ABLOY EXP105 - lukkorunko LE184 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT työntölevy PPE002 Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella. Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina työntölevyllä. EN 1125 ABLOY EXB105 - lukkorunko LE184 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT puomi PBE002 Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla. varapoistumistien käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH106 - lukkorunko LE184 - avainpesäpari CY002 - umpioven ABLOY EXIT puolipainike - ABLOY EXIT sinetti EH900 ABLOY EXH107 - lukkorunko LE184 - sisäpuolen avainpesä CY021 - umpioven ABLOY EXIT puolipainike - ABLOY EXIT sinetti EH900 Lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta avaimella. Hätätilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella rikkomalla ensin painikkeen sinetti. Lukko on sisäpuolelta avattavissa avaimella. Hätätilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella rikkomalla ensin painikkeen sinetti. 7
8 vedintoiminen 1-lehtisen umpioven käyttölukkorunko le185 Lukkorunko täyttää eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorunko on Finanssialan Keskusliiton(FK) hyväksymä käyttölukko. Käyttökohteet Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE185 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Automaattisesti takalukkiutuva vedintoiminen ABLOY EXIT -lukkorunko. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. Ei sovellu palo-oviin. Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä. VALINTANUPIN YLÄASENTO= Takalukittu (lukittu -asento) telki ulos 17mm Lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja sisäpuolelta aina painikkeella, työntölevyllä tai avauspuomilla. VALINTANUPIN ALA-ASENTO= Päiväkäyttö (auki -asento), telki lukitaan lukkorungon sisään, jolloin lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta aina painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. LE185X on lukon mikrokytkinversio. Vastaraudat Säädettävät vastaraudat LP711, LP714, LP721, LP731 Vastaraudat metallioviin EA307, EA308, 4613,
9 poistumistien käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH109 - lukkorunko LE185 - ulkopuolen avainpesä CY037 - umpioven ABLOY EXIT puolipainike ABLOY EXP109 - lukkorunko LE185 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT työntölevy PPE002 Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta painikkeella. EN 1125 Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta aina työntölevyllä. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta työntölevyllä. ABLOY EXB109 - lukkorunko LE185 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT puomi PBE002 Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta aina puomilla. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta puomilla. 9
10 painiketoiminen 1-lehtisen profiilioven käyttölukkorunko le310 Lukkorunko täyttää eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorunko on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymä käyttölukko. Käyttökohteet Painiketoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE310 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Automaattisesti takalukkiutuva painiketoiminen ABLOY EXIT -lukkorunko. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. Soveltuu palo-oviin. Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä. VALINTANUPIN YLÄASENTO= Takalukittu (lukittu -asento) telki ulos 14mm Lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja painikkeella ja sisäpuolelta aina painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. VALINTANUPIN ALA-ASENTO= Päiväkäyttö (auki -asento) Lukko on avattavissa ulkopuolelta painikkeella ja sisäpuolelta aina painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. LE310X on lukon mikrokytkinversio. Vastaraudat EA307, EA308, 4613,
11 poistumistien käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH301 - lukkorunko LE310 - ulkopuolen avainpesä CY047 - profiilioven ABLOY EXIT painikepari ABLOY EXP301 - lukkorunko LE310 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT työntölevy PPE001 - profiilioven ulkopuolen puolipainike ABLOY -tuotevalikoimasta Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja painikkeella, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki -asennossa lukko on molemminpuolin avattavissa painikkeella. EN 1125 Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja painikkeella, sisäpuolelta aina työntölevyllä. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella ja sisäpuolelta työntölevyllä. ABLOY EXB301 - lukkorunko LE310 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT puomi PBE001 - profiilioven ulkopuolen puolipainike ABLOY -tuotevalikoimasta Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja painikkeella, sisäpuolelta aina puomilla. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella ja sisäpuolelta puomilla. 11
12 vedintoiminen 1-lehtisen profiilioven käyttölukkorunko le314 Lukkorunko täyttää eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorunko on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymä käyttölukko. Käyttökohteet Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE314 suositellaan poistumistieoviin tai varapoistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Automaattisesti takalukkiutuva vedintoiminen ABLOY EXIT -lukkorunko. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. Soveltuu palo-oviin. Lukko takalukittuu (lukittu -asento) aina oven sulkeutuessa. LE314X on lukon mikrokytkinversio. Vastaraudat EA307, EA308, 4613,
13 poistumistien käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH305 - lukkorunko LE314 - ulkopuolen avainpesä CY047 - profiilioven ABLOY EXIT puolipainike ABLOY EXP305 - lukkorunko LE314 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT työntölevy PPE003 Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella. Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina työntölevyllä. EN 1125 ABLOY EXB305 - lukkorunko LE314 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT puomi PBE003 Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla. varapoistumistien käyttölukot EN 179 ABLOY EXH304 - lukkorunko LE314 - avainpesäpari CY067 - profiilioven ABLOY EXIT puolipainike - ABLOY EXIT sinetti EH900 EN 179 ABLOY EXH307 - lukkorunko LE314 - sisäpuolen avainpesä CY068 - profiilioven ABLOY EXIT puolipainike - ABLOY EXIT sinetti EH900 Lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta avaimella. Hätätilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella rikkomalla ensin painikkeen sinetti. Lukko on sisäpuolelta avattavissa avaimella. Hätätilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella rikkomalla ensin painikkeen sinetti. 13
14 vedintoiminen 1-lehtisen profiilioven käyttölukkorunko le315 Lukkorunko täyttää eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorunko on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymä käyttölukko. Käyttökohteet Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE315 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Automaattisesti takalukkiutuva vedintoiminen ABLOY EXIT -lukkorunko. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. Ei sovellu palo-oviin. Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä. VALINTANUPIN YLÄASENTO= Takalukittu (lukittu -asento) telki ulos 14mm Lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja sisäpuolelta aina painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. VALINTANUPIN ALA-ASENTO= Päiväkäyttö (auki -asento) Telki lukitaan lukkorungon sisään, jolloin lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta aina painikkeella, työntölevyllä tai puomilla. LE315X on lukon mikrokytkinversio. Vastaraudat EA307, EA308, 4613,
15 poistumistien käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH309 - lukkorunko LE315 - ulkopuolen avainpesä CY047 - profiilioven ABLOY EXIT puolipainike ABLOY EXP309 - lukkorunko LE315 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT työntölevy PPE003 Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta painikkeella. EN 1125 Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta aina työntölevyllä. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta työntölevyllä. ABLOY EXB309 - lukkorunko LE315 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT puomi PBE003 Lukittu -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta aina puomilla. Auki -asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta puomilla. 15
16 Painiketoimiset 1-lehtisten umpiovien solenoidilukkorungot EL580, pe580 Lukkorungot täyttävät eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorungot ovat Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymiä solenoidilukkorunkoja. Käyttökohteet Painiketoimista solenoidilukkorunkoa ABLOY EL580, PE580 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Ovi on avattavissa painikkeella, kun sähköinen ohjaus on päällä. EL580: Vain ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen painike tai työntölevy avaa lukon aina (jaettu kara). PE580: Ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen puomi avaa lukon aina (jaettu kara). Soveltuu palo-oviin. Ei sovellu oviautomatiikalla varustettuihin oviin. Lukkorungosta valittavat ominaisuudet: - Kätisyys - Teljen takalukituspituus 14 mm (palo-ovet) / 20 mm - Sähköinen toiminta: lukon avautuminen joko jännitteellisenä tai jännitteettömänä - Poistumispainikkeen / työntölevyn / puomin puoli Käyttöjännite: V DC, Maksimivirta: 550 ma (12 V), 270 ma (24 V) Käyttölämpötila: -20 o C o C Karaetäisyys: 50 mm Vastaraudat Säädettävät vastaraudat LP712, LP722, LP732 Vastaraudat metallioviin EA307, EA308, 4613,
17 poistumistien sähkömekaaniset käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH501 - lukkorunko EL580 - ulkopuolen avainpesä CY037 - umpioven ABLOY EXIT painikepari ABLOY EXP501 - lukkorunko EL580 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT työntölevy PPE001 - umpioven ulkopuolen puolipainike ABLOY -tuotevalikoimasta Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella. Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina työntölevyllä. EN 1125 ABLOY EXB501 - lukkorunko PE580 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT puomi PBE001 - umpioven ulkopuolen puolipainike ABLOY -tuotevalikoimasta Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla. 17
18 vedintoimiset 1-lehtisten umpiovien moottorilukkorungot EL590, PE590 Lukkorungot täyttävät eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorungot ovat Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymiä moottorilukkorunkoja. Käyttökohteet Vedintoimista moottorilukkorunkoa ABLOY EL590, PE590 suositellaan poistumistieoviin. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Ovi on avattavissa työntämällä tai vetämällä vetimestä, kun sähköinen ohjaus on päällä. Sisäpuolen painike, työntölevy tai puomi toimii aina. - Painikkeen käyttö on mahdollista myös kaksisuuntaisesti kulunvalvotuissa poistumistieovissa, mutta tällöin painikkeen toiminta estetään sähköisellä ohjauksella. Poistumistieovi ei tässä tapauksessa täytä EN 179 standardin vaatimuksia! - Paikallisen paloviranomaisen tulee aina erikseen hyväksyä kaksisuuntaisesti kulunvalvottujen poistumistieovien toiminta. - Puomin tai työntölevyn käyttö ei sovellu kaksisuuntaisesti kulunvalvoittuihin oviin. Soveltuu palo-oviin. Soveltuu oviautomatiikalla varustettuihin oviin. Käyttöjännite: Maksimivirta: Käyttölämpötila: Karaetäisyys: V DC 700 ma (24V), 1700 ma (12V) -20 o C o C 50 mm Vastaraudat Säädettävät vastaraudat LP712, LP722, LP732 Vastaraudat metallioviin EA307, EA308, 4613,
19 poistumistien sähkömekaaniset käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH505 - lukkorunko EL590 - ulkopuolen avainpesä CY037 - umpioven ABLOY EXIT puolipainike ABLOY EXP505 - lukkorunko EL590 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT työntölevy PPE002 Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella. Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta työntölevyllä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina työntölevyllä. EN 1125 ABLOY EXB505 - lukkorunko PE590 - ulkopuolen avainpesä CY037 - ABLOY EXIT puomi PBE002 Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta puomilla. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla. 19
20 VEDINTOIMINEN 1-lehtisen umpioven solenoidilukkorunko EL502 Lukkorunko täyttää eurooppalaisen poistumistietuotestandardin SFS-EN 179 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorunko on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymä solenoidilukkorunko. Käyttökohteet ABLOY EL502 lukko mahdollistaa kevyttelkensä ansiosta nopean ja helpon oven avaamisen. Vedintoimista solenoidilukkorunkoa ABLOY EL502 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN (työntölevy - avainpesä) Lukon toiminta Ovi on avattavissa työntämällä tai vetämällä vetimestä, kun sähköinen ohjaus on päällä. Sisäpuolen työntölevy toimii aina Ei sovellu palo-oviin, eikä tiivisteellisiin oviin. Soveltuu oviautomatiikalla varustettuihin oviin. Lukkorungon toimintaominaisuuksia: - Ei kätisyyden valintaa - Sähköinen toiminta: lukon avautuminen joko jännitteellisenä tai jännitteettömänä Käyttöjännite: Maksimivirta: Käyttölämpötila: Karaetäisyys: Vastaraudat V DC, 270 ma (24V), 550 ma (12V) -20 o C o C 50 mm Säädettävät vastaraudat LP711, LP714, LP721 Vastaraudat metallioviin EA307, EA308, 4613,
21 poistumistien sähkömekaaniset käyttölukot EN 179 ABLOY EXP507 - lukkorunko EL502 - avainpesä + työntölevy (=CY077) ABLOY EXIT -tuotevalikoimasta Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta työntölevyllä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina työntölevyllä. 21
22 Painiketoimiset 1-lehtisten profiiliovien solenoidilukkorungot EL480, pe480 Lukkorungot täyttävät eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorungot ovat Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymiä solenoidilukkorunkoja. Käyttökohteet Painiketoimista solenoidilukkorunkoa ABLOY EL480, PE480 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Ovi on avattavissa painikkeella, kun sähköinen ohjaus on päällä. EL480: Vain ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen painike tai työntölevy avaa lukon aina (jaettu kara). PE480: Ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen puomi avaa lukon aina (jaettu kara). Soveltuu palo-oviin. Ei sovellu oviautomatiikalla varustettuihin oviin. Lukkorungosta valittavat ominaisuudet: - Kätisyys - Sähköinen toiminta: lukon avautuminen joko jännitteellisenä tai jännitteettömänä - Poistumispainikkeen / työntölevyn / puomin puoli Käyttöjännite: V DC, Maksimivirta: 550 ma (12 V), 270 ma (24 V) Käyttölämpötila: -20 o C o C Karaetäisyys: 29 mm, 35 mm Vastaraudat EA307, EA308, 4613,
23 poistumistien sähkömekaaniset käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH401 - lukkorunko EL480 - ulkopuolen avainpesä CY047 - profiilioven ABLOY EXIT painikepari ABLOY EXP401 - lukkorunko EL480 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT työntölevy PPE001 - profiilioven ulkopuolen puolipainike ABLOY -tuotevalikoimasta Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella. Sähköisellä ohjauksella lukko on aina avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina työntölevyllä. ABLOY EXB401 - lukkorunko PE480 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT puomi PBE001 EN profiilioven ulkopuolen puolipainike ABLOY -tuotevalikoimasta Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla. 23
24 vedintoimiset 1-lehtisten profiiliovien MOOTTORILUKKOrungot EL490, PE490 Lukkorungot täyttävät eurooppalaisten poistumistietuotestandardien SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 sekä lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorungot ovat Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymiä moottorilukkorunkoja. Käyttökohteet Vedintoimista moottorilukkorunkoa ABLOY EL490, PE490 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) PAINIKE TAI TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN EN PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMI POISTUMISSUUNTAAN Lukon toiminta Ovi on avattavissa työntämällä tai vetämällä vetimestä, kun sähköinen ohjaus on päällä. Sisäpuolen painike, työntölevy tai puomi toimii aina. - Painikkeen käyttö on mahdollista myös kaksisuuntaisesti kulunvalvotuissa poistumistieovissa, mutta tällöin painikkeen toiminta estetään sähköisellä ohjauksella. Poistumistieovi ei tässä tapauksessa täytä EN 179 standardin vaatimuksia! - Paikallisen paloviranomaisen tulee aina erikseen hyväksyä kaksisuuntaisesti kulunvalvottujen poistumistieovien toiminta. - Puomin tai työntölevyn käyttö ei sovellu kaksisuuntaisesti kulunvalvoittuihin oviin. Soveltuu palo-oviin. Soveltuu oviautomatiikalla varustettuihin oviin. Käyttöjännite: Maksimivirta: Käyttölämpötila: Karaetäisyys: V DC, 700 ma (24V), 1700 ma (12V) -20 o C o C 29 mm tai 35 mm Vastaraudat EA307, EA308, 4613,
25 poistumistien sähkömekaaniset käyttölukot EN 179 EN 179 ABLOY EXH405 - lukkorunko EL490 - ulkopuolen avainpesä CY047 - profiilioven ABLOY EXIT puolipainike ABLOY EXP405 - lukkorunko EL490 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT työntölevy PPE003 Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella. Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta työntölevyllä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina työntölevyllä. EN 1125 ABLOY EXB405 - lukkorunko PE490 - ulkopuolen avainpesä CY047 - ABLOY EXIT puomi PBE003 Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta puomilla. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla. 25
26 VEDINTOIMINEN 1-lehtisen profiilioven SOLENOIDILUKKOrunko EL402 Lukkorunko täyttää eurooppalaisen poistumistietuotestandardin SFS-EN 179 ja lukkorunkostandardin SFS-EN vaatimukset. Lukkorunko on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymä solenoidilukkorunko. Käyttökohteet Vedintoimista solenoidilukkorunkoa ABLOY EL402 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä. EN HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) TYÖNTÖLEVY POISTUMISSUUNTAAN (työntölevy - avainpesä) Lukon toiminta Ovi on avattavissa työntämällä tai vetämällä vetimestä, kun sähköinen ohjaus on päällä. Sisäpuolen työntölevy toimii aina. Ei sovellu palo-oviin, eikä tiivisteellisiin oviin. Soveltuu oviautomatiikalla varustettuihin oviin. 40 / 43 / 45 / 48 / / 28 / 30 / 33 / 35 Lukkorungon toimintaominaisuuksia: - Säädettävä karaetäisyys - Ei kätisyyden valintaa - Sähköinen toiminta: lukon avautuminen joko jännitteellisenä tai jännitteettömänä Käyttöjännite: Maksimivirta: Käyttölämpötila: Karaetäisyys: V DC, 270 ma (24V), 550 ma (12V) -20 o C o C 25 mm, 28 mm, 30 mm, 33 mm, 35 mm x Vastaraudat EA307, EA308, 4613,
27 poistumistien sähkömekaaniset käyttölukot EN 179 ABLOY EXP407 - lukkorunko EL402 - avainpesä + työntölevy (=CY080) ABLOY EXIT -tuotevalikoimasta Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta työntölevyllä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina työntölevyllä. 27
28 umpioven ABLOY EXIT -PAINIKEPARIT Tuote Tuotenumero Pintakäsittely Mittakuva INOXI 3-19/032 EH143 Rt satiini (palautusjousi + jaettu kara) mm ovelle INOXI 3-19K/032 (palautusjousi + jaettu kara) EH139 Rt satiini mm ovelle PRESTO 3-20/032 (palautusjousi + jaettu kara) EH132 AI/CR AI/AHO mm ovelle STRATO 13/032 O oikea (palautusjousi + jaettu kara) mm ovelle EH129 Ms/CR Ms/HA Ms/HCR Ms/KILA STRATO 13/032 V vasen (palautusjousi + jaettu kara) mm ovelle EH137 Ms/CR Ms/HA Ms/HCR Ms/KILA umpioven ABLOY EXIT -PUOLIPAINIKKEET Tuote Tuotenumero Pintakäsittely Mittakuva Puolipainike INOXI 3-19/030 (palautusjousi + reikäkierrekara) EH243 Rt satiini mm ovelle Puolipainike INOXI 3-19K/030 (palautusjousi + reikäkierrekara) EH239 Rt satiini mm ovelle Puolipainike PRESTO 3-20/030 (palautusjousi + reikäkierrekara) EH232 AI/CR AI/AHO mm ovelle Puolipainike STRATO 13/030 O oikea (palautusjousi + reikäkierrekara) EH229 Ms/CR Ms/HA Ms/HCR Ms/KILA mm ovelle Puolipainike STRATO 13/030 V vasen (palautusjousi + reikäkierrekara) EH237 Ms/CR Ms/HA Ms/HCR Ms/KILA mm ovelle 28
29 profiilioven ABLOY EXIT painikeparit Tuote Tuotenumero Pintakäsittely Mittakuva INOXI 3-19/0650 EH143 Rt satiini (palautusjousi + jaettu kara) mm ovelle INOXI 3-19K/0650 (palautusjousi + jaettu kara) EH139 Rt satiini mm ovelle PRESTO 3-20/0650 (palautusjousi + jaettu kara) EH132 AI/CR AI/AHO mm ovelle STRATO 13/0650 O oikea (palautusjousi + jaettu kara) mm ovelle EH129 Ms/CR Ms/HA Ms/HCR Ms/KILA STRATO 13/0650 V vasen (palautusjousi + jaettu kara) mm ovelle EH137 Ms/CR Ms/HA Ms/HCR Ms/KILA profiilioven ABLOY EXIT -PUOLIPAINIKKEET Tuote Tuotenumero Pintakäsittely Mittakuva Puolipainike INOXI 3-19/0630 (palautusjousi + reikäkierrekara) EH243 Rt satiini mm ovelle Puolipainike INOXI 3-19K/0630 (palautusjousi + reikäkierrekara) EH239 Rt satiini mm ovelle Puolipainike PRESTO 3-20/0630 (palautusjousi + reikäkierrekara) EH232 AI/CR AI/AHO mm ovelle Puolipainike STRATO 13/0630 O oikea (palautusjousi + reikäkierrekara) EH229 Ms/CR Ms/HA Ms/HCR Ms/KILA mm ovelle Puolipainike STRATO 13/0630 V vasen (palautusjousi + reikäkierrekara) EH237 Ms/CR Ms/HA Ms/HCR Ms/KILA mm ovelle 29
30 30 ABLOY EXIT työntölevyt Tuote Mittakuva Työntölevy PPE001 PPE002 PPE003 Pintakäsittelyt CR HCR M HN Avainpesä- Työntölevy CY077 ja CY080 Pintakäsittely CR HCR M HN Huom! Pinta- käsittely koskee avainpesää 141,5 24,5/30.5 CY077 CY , , , , ,
31 ABLOY EXIT Puomi JA SINETTI Tuote Puomi PBE001, PBE002 PBE003 Mittakuva Pintakäsittelyt CR HCR M HN MAX Sinetti EH900 Huom! Vaihtosinetti EH901 31
32 Vastaraudat huultamattomat ovet LP711 LP712 LP ea307 ea ,5 5 huulletut ovet LP721 LP722 LP731 LP ,5 27,2 29,5 29,5 27,2 29, ,5 8, ,
33 Sähkömekaanisten lukkorunkojen oheistarvikkeet Ylivientisuojat EA280 ea280 EA281 ea281 Ø Ø Ø10 Ø12 Ø12 23, Suurin sallittu avauskulma 120 o 23, Ø12 Suurin sallittu avauskulma 180 o. Käytetään aina kun saranalinja on yli 20 mm karmin pinnalta. magneettikoskettimet jatkokaapelit ABLOY jatkokaapelilla taataan lukon toimivuus avauskertaan. Kaapelit on testattu myös palo-ovissa x 0.14 mm 2 - Käyttölämpötila: -20 o C o C Lukoille EL480, PE480, EL580, PE580 ABLOY EA210 (6 m) ABLOY EA220 (10 m) Lukoille EL402, EL502 ABLOY EA211 (6 m) ABLOY EA221 (10 m) Lukoille EL490, PE490, EL590, PE590 ABLOY EA217 (6 m) ABLOY EA227 (10 m) ABLOY EA228 (0,5 m) 33
34 ABLOY EXIT -poistumistietuotteiden Testaus, asennus JA huolto ABLOY EXIT- tuotteet on testattu ja hyväksytty EN 179- ja EN standardien edellyttämällä tavalla akreditoidun testaus- ja sertifiointilaitoksen toimesta. Tuotekokonaisuudet on testattu- ja hyväksytty yhdessä. Asennusohjeissa on määritelty, mitkä tuotteet voidaan yhdistää. Painikkeen, työntölevyn ja puomin korkeus lattiapinnasta tulee olla välillä mm. Asentajan vastuulla on asennuksen oikeellisuus ja virheettömän toiminnan tarkastaminen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Poistumistieovien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ABLOY EXIT -tuotteet tulee huoltaa ja toiminta tarkastaa valmistajan huolto -ja tarkastusohjeiden mukaisesti 3 kk: n välein. Huollosta ja toiminnan tarkastamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Työn suorittajalla tulee olla riittävä pätevyys. Mekaanisten ABLOY EXIT -tuotteiden asennusohjeet toimitetaan painike-, työntölevy- ja puomipakkausten mukana. Sähkömekaanisten lukkorunkojen asennuksesta vastaa aina ABLOY -valtuutettu lukkoliike. Huolto-ja tarkastusohjeet on saatavana ABLOY EXTRANET -sivustolta sekä Internet-sivuilta 34
35 ABLOY EXIT TUOTTEIDEN YHTEENSOPIVUUS PAINIKEPARI SISÄPUOLEN PAINIKE TYÖNTÖLEVY PUOMI UMPIOVI PROFIILIOVI UMPIOVI PROFIILIOVI LUKKORUNKO PPE001 PPE002 PPE003 CY077 (avainpesä+työntölevy) CY080 (avainpesä+työntölevy) UMPIOVET PBE001 PBE002 PBE003 INOXI 3-19/032 INOXI 3-19K/032 PRESTO 3-20/032 STRATO 13/032 O ja V INOXI 3-19/0650 INOXI 3-19K/0650 PRESTO 3-20/0650 STRATO 13/0650 O ja V INOXI 3-19/030 INOXI 3-19K/030 PRESTO 3-20/030 STRATO 13/030 O ja V INOXI 3-19/0630 INOXI 3-19K/0630 PRESTO 3-20/0630 STRATO 13/0630 O ja V ULKOPUOLEN PAINIKE *) ULKOPUOLEN VEDIN *) SINETTI (varapoistumistiet) LE180 MEKAANISET LUKKORUNGOT PROFIILIOVET LE184 LE185 LE310 LE314 LE315 EL502 SÄHKÖMEKAANISET LUKKORUNGOT UMPIOVET PROFIILIOVET EL580 PE580 EL590 PE590 EL402 EL480 PE480 EL490 PE490 = Valittavana painikepari = Sisäpuolella valittavana työntölevy tai puomi ja ulkopuolella painike = Sisäpuolella valittavana työntölevy tai puomi ja ulkopuolella vedin = Sisäpuolella valittavana painike tai painike-sinetti ja ulkopuolella vedin *) = Ulkopuolen painikkeet / vetimet ABLOY -rakennushelojen valikoimasta 35
36 Etelä-Suomi Abloy Oy Lars Sonckin kaari ESPOO puh fax Länsi-Suomi Abloy Oy Tohlopinranta TAMPERE puh fax Itä- ja Pohjois-Suomi Abloy Oy Wahlforssinkatu JOENSUU puh fax An ASSA ABLOY Group brand Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.