Source: http://www.instalacionesindustriales.es/normativa/combustibles/ITC%20MI-IP/MI-IP-02.html
Timestamp: 2019-10-22 19:44:23
Document Index: 332164160

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 41', 'artículo 41']

ITC MI-IP 02
PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS.
Redacción según Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos .
CAPÍTULO II. DISTANCIAS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES SUPERFICIE.
CAPÍTULO III. CARGADEROS.
CAPÍTULO IV. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA PARQUES DE ALMACENAMIENTO CON TANQUES ATMOSFÉRICOS DE EJE VERTICAL.
CAPÍTULO V. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES DE ALMACENAMIENTO CON TANQUES DE EJE HORIZONTAL.
CAPÍTULO VI. INSTALACIONES MIXTAS DE TANQUES.
CAPÍTULO VII. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VENTILACIÓN DE LOCALES.
CAPÍTULO VIII. MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
CAPÍTULO IX. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.
CAPÍTULO X. REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS.
A otras instalaciones de almacenamiento.
A instalaciones para suministro a vehículos.
A instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación.
Terrestres: son los lugares especialmente preparados para cargar y descargar camiones-cisterna y vagones-cisterna. Podrán tener incorporados los equipos de bombeo necesarios para las operaciones de trasvase de producto.
Marítimos: son las instalaciones debidamente acondicionadas, en las que se realizan, a través de mangueras y/o tuberías, las operaciones de carga y descarga de productos petrolíferos a barcos.
Las centrales de producción de vapor de agua.
Las estaciones de bombeo de agua contra incendios.
Los compresores de aire.
Las de preparación y manejo de combustible.
Las complementarias para el funcionamiento de los parques de almacenamiento, tales como laboratorios, drenajes.
Techo fijo con pantalla flotante.
18. Tanques o depósitos. Recipiente diseñado para soportar una presión interna manométrica entre 0 y 98 kPa (1 kg/cm2).
Cargaderos de buques cisterna o barcazas cisterna. Con la batería de válvulas y tuberías terminales, los brazos y dispositivos de trasiego en posición de reposo y la superficie del muelle de atraque o pantalán que se determine a efectos de medidas de seguridad.
Cargaderos de camiones y vagones-cisterna. Con los dispositivos de carga en posición normal de operación, más las cisternas de todos los vehículos supuestos cargando simultáneamente.
Centrales de vapor de agua. El borde de las calderas con los recuperadores, cuando están situadas a la intemperie, o el edificio que las albergue, incluidas las turbinas de generación de energía, si las hubiese y estuviesen anexas a las mismas.
Depósitos y tanques de almacenamiento. La proyección tomada desde la periferia de los depósitos, incluidas las válvulas, y sus arquetas de drenaje, cuando no tengan cubeto de retención. En los tanques de superficie con cubeto, desde el borde superior interior de éste.
Edificios. El área de proyección de las paredes exteriores.
Estación de bombeo. El área que incluye el conjunto de bombas con sus accionamientos y valvulería aneja, o el vallado mínimo que pudiera serle aplicable o el edificio que las contenga.
Separadores de aguas hidrocarburadas. El límite de los mismos, y, en su caso, el borde de las balsas a plena capacidad.
La clasificación de zonas se hará de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE-EN 60.079(10) Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 10: Clasificación de emplazamientos peligrosos .
Sobre el nivel del terreno o de superficie.
Bajo el nivel del terreno, que pueden estar enterrados o no.
DISTANCIAS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES SUPERFICIE.
Las distancias se medirán sobre la proyección horizontal desde los límites de las áreas definidas en el artículo 4, excepto las que se refieren al punto 2 Almacenamiento del cuadro número I, en que las distancias se medirán desde el contorno de las proyecciones de los tanques.
En el cuadro II, obtener el posible coeficiente de reducción en base a la capacidad total de almacenaje y aplicarlo a la distancia en a).
Aplicar los criterios del cuadro III, a la distancia resultante en b).
La variación de la capacidad total de almacenamiento, como consecuencia de nuevas ampliaciones, obliga a la reconsideración y posible modificación, de ser necesario, de distancias en las instalaciones existentes, salvo que el interesado justifique que no se origina un riesgo adicional grave, mediante certificación extendida por un organismo de control o técnico competente.
Se consideran instalaciones independientes a efectos del cuadro II, aquéllas en que sus recipientes disten entre sí más de la distancia correspondiente al concepto 5 del cuadro I.
En las instalaciones para suministro de combustible a las aeronaves, ubicadas dentro del recinto de los aeropuertos, se aplicarán los siguientes criterios:
Las vías de servicio del aeropuerto, adyacentes a las estaciones, se considerarán a efectos de distancias vías interiores de libre circulación y bastará con que transcurran por zonas no clasificadas.
En las instalaciones que tengan una capacidad de almacenaje inferior a 2.500 metros cúbicos, los valores de distancias que resulten de la aplicación de este artículo cuando sean superiores, pueden reducirse a los siguientes:
La plena posesión de los terrenos a la que se refiere el punto 2 del artículo 8, se sustituirá por la concesión otorgada por el Ministerio de Fomento.
(11) Se podrá reducir un 20 % si existe vallado de hormigón, ladrillo o muro de mampostería.
Coeficiente de reducción por capacidad.
Capacidad total de almacenamiento de la instalación en m3 Coeficiente para reducción de distancias
Q >= 50.000 1,00
50.000 > Q >= 20.000 0,95
20.000 > Q >= 10.000 0,90
10.000 > Q >= 7.500 0,85
7.500 > Q >= 5.000 0,80
5.000 > Q >= 2.500 0,75
2.500 > Q >= 1.000 0,70
1.000 > Q >= 500 0,65
500 > Q >= 250 0,60
250 > Q >= 100 0,50
100 > Q >= 50 0,40
50 > Q >= 5 0,30
5 > Q >= 0 0,20
1 1 0,75
1 2 o más 0,50
2 1 o más 0,50
Muros cortafuegos RF-120 situados entre las instalaciones.
Otros sistemas fijos de extinción de incendios de accionamiento manual (por ejemplo: polvo seco, CO2), especialmente adecuados al riesgo protegido y diseñados de acuerdo con las normas UNE correspondientes.
Brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal especialmente adiestrado en la protección contra incendios mediante formación adecuada, periódica y demostrable), incluyendo los medios adecuados que deben determinarse especialmente, un plan de autoprotección y una coordinación adecuada con un servicio de bomberos.
Sistemas de agua D.C.I. (red, reserva y medios de bombeo), con capacidad de reserva y caudales 1,5 veces la de diseño obligado.
Tener red de D.C.I. conforme a lo dispuesto en el apartado correspondiente a la protección contra incendios de este capítulo de esta ITC las instalaciones que no estén obligadas. Dicha red deberá ser capaz de aportar, como mínimo, un caudal de 24 m³/h de agua.
Tener medios para verter, de forma eficaz y rápida, espuma en el área de almacenamiento considerada, las instalaciones que no están obligada a ello. Se dispondrá de una capacidad de aplicación mínima de 11,4 m³/h durante, al menos, treinta minutos.
Disponer de hidrantes en número suficiente para que cada punto de la zona de riesgo esté cubierto por dos hidrantes, que, además, estén ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de que el siniestro pueda afectar a uno de ellos.
Detectores automáticos fijos, con alarma, de mezclas explosivas (de forma directa o mediante la concentración), en la zona circundante a la instalación.
Las instalaciones que no estén obligadas, tener D.C.I. con bomba de presurización automática, abastecimiento exclusivo para este fin y para un mínimo de dos horas y media con caudal mínimo de 60 m³/h y presiones mínimas indicadas en el apartado de protección contra incendios de este capítulo.
Para productos de la subclase B1: techo flotante en el depósito de almacenamiento y sistema fijo de espuma, de accionamiento manual.&parLa adopción de más de una medida o sistema de nivel 1 de distinta índole (por ejemplo: Muro cortafuegos, sistemas fijos o brigada de lucha contra incendios), equivale a la adopción de una medida o sistema del nivel 2.
1. Disposición y separación de tanques.
Distancias entre paredes de tanques de superficie de eje vertical.
Tipo de tanque Clase de producto Diámetros Observaciones
D < 40 m D > 40 m
Techo fijo. B 0,80 D 40 m Mínimo 2,5 m
C 0,30 D Máximo 17,0 m
D 0,25 D Mínimo 2,0 m
D < 50 m D > 50 m
Techo flotante. B 0,5 D 25 m Mínimo 2,5 m
C 0,3 D Máximo 17,0 m
Clase de producto Tipos de recipientes sobre los que se aplica la distancia Distancia mínima (D= diámetro)
B A recipientes con productos de clase B, C o D. Mismo cubeto. 0,5 D (mín. 1,5 m) (nota)
Cubeto diferente. 0,8 D (mín. 2 m) (nota)
C A recipientes para productos de clase C o D. 0,2 D (mín. 0,5 m)
D A recipientes para productos de clase D. 0,1 D (mín. 0,5 m)
1 2 o más 0,8
2 2 o más 0,7
Sistemas fijos de agua pulverizada aplicada sobre los recipientes mediante boquillas conectadas permanentemente a la red de incendio, con accionamiento desde el exterior del cubeto y diseñados conforme a las normas UNE 23.501 a UNE 23.507, ambas inclusive.
Brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal especialmente adiestrado en la protección contra incendios mediante la formación adecuada, periódica y demostrable), incluyendo medios adecuados, que deben determinarse específicamente, un plan de autoprotección y coordinación adecuada con un servicio de bomberos.
Sistema de agua de D.C.I. con capacidad de reserva y caudales 1,5 veces la de diseño obligado, como mínimo.
Tener red de D.C.I de acuerdo con la tabla I del apartado contra incendios de este capítulo, las instalaciones que no estén obligadas a ello.
Disponer de hidrantes en número suficiente para que cada punto de la zona de riesgo esté cubierto por dos hidrantes que, además, estén ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de siniestro que pueda afectar a uno de ellos.
Los sistemas mencionados en los puntos2y3 del nivel 1 pero dotados de detección y accionamiento automáticos.
Para productos de la subclase B1: techo flotante para los depósitos de eje vertical y sistema fijo de espuma de accionamiento manual.
Las instalaciones que no estén obligadas, tener red D.C.I. con bomba de presurización automática, abastecimiento exclusivo para este fin y para un mínimo de una hora y media con caudal mínimo de 60 m3/h y presión de acuerdo al capítulo correspondiente.
Las paredes del depósito tengan una resistencia al fuego RF-60.
Doble caudal y doble sistema para inyección de espuma en los tanques del que resulte por cálculos según la ITC.
Doble caudal de vertido de espuma al cubeto del que resulte por cálculo según la ITC.
Doble reserva de espumógeno del que resulte por cálculo según la ITC. No es aplicable cuando se hayan adoptado las medidas7u8deeste mismo grupo.
Solamente se puede aplicar una y por una sola vez, de entre las reducciones que figuran en el cuadro VI
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA PARQUES DE ALMACENAMIENTO CON TANQUES ATMOSFÉRICOS DE EJE VERTICAL.
El radio de las curvas de unión de las calles, debe permitir una fácil circulación a los vehículos.
El cruce de los haces de tuberías aéreas sobre las calles se señalizará indicando el gálibo.
Las tuberías y cables eléctricos que atraviesen calles mediante galerías o conductos enterrados, lo harán a una profundidad adecuada y de acuerdo con las reglamentaciones específicas que les afecten.
Las vías férreas interiores y su unión a la red general de ferrocarriles se construirán conforme a las reglamentaciones y normas de RENFE y a otras que puedan efectarles.
Los haces de tuberías aéreas se apoyarán sobre pilares o pórticos construidos con hormigón armado o con perfiles estructurales de acero laminado, unidos por soldadura, tornillos o roblones.
Las tuberías apoyadas en durmientes sobre el terreno, se mantendrán limpias de maleza, de modo que haya siempre espacio libre entre ellas y el suelo.
Las tuberías enterradas se tenderán de forma que la profundidad entre la generatriz superior de los tubos y la superficie del suelo, sea, al menos, 60 centímetros y en cualquier caso, la suficiente para proteger la canalización de los esfuerzos mecánicos exteriores a que se encuentren sometidas, teniendo en cuenta la constitución del suelo y las protecciones adicionales utilizadas.
Capacidad nominal: la que figura en planos o documentos que definen el tanque, representándose por la capacidad geométrica aproximada a metros cúbicos enteros.
Capacidad geométrica: la que resulta de calcular el volumen geométrico del tanque, tomando sus dimensiones reales de construcción.
Capacidad útil: la que se usa en la práctica al realizar las operaciones de llenado o vaciado del tanque.
Capacidad calibrada: la que resulta de la aplicación de las tablas de aforo del tanque, calculadas relacionando el volumen real con la altura del nivel del líquido contenido.
Efecto de empuje del viento, de acuerdo con la Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 Acciones en la edificación , aprobada por Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, que modifica parcialmente la Norma MV-101/1962 Acciones en la edificación , aprobada por Decreto 195/1963, de 17 de enero. Efecto de torbellino del viento en lo que concierne a los tanques de techo flotante.
Referido al tanque mayor. Considerando que no existe éste, pero sí los demás, es decir, descontando del volumen total del cubeto vacío, el volumen de la parte de cada tanque que quedaría sumergida bajo el nivel del líquido, excepto el del mayor.
30 % de la capacidad global de los tanques en él contenidos.
2. Cubetos sobre terreno en pendiente.
3. Construcción y disposición de los cubetos.
Los cubetos deben estar rodeados, al menos, en una cuarta parte de su periferia por vías que deberán tener una anchura de cuatro metros como mínimo y una altura libre de cuatro metros y medio, con las excepciones que se indican en el artículo 13, apartado 3.
La distancia horizontal entre la pared de los tanques y el arranque interior del muro en el fondo del cubeto, será como mínimo, 4 metros si el murete es de pendiente inferior a 45° y 3 metros si la pendiente es superior.
Las tuberías que no estén enterradas, no deben atravesar más cubeto que el del tanque o los tanques a los cuales estén conectadas. Deben salir del cubeto lo más directamente posible.
Las bombas para trasiego deben estar situadas al exterior de los cubetos de retención.
A. Las redes de drenaje se diseñarán para proporcionar una adecuada evacuación de aguas hidrocarburadas, de lluvia y del servicio contra incendios)
B. La entrada de aguas hidrocarburadas en las redes de drenaje se efectuará a través de sumideros. Las redes de drenaje de aguas hidrocarburadas deberán disponer de sifones para evitar la salida de gases y verterán a las instalaciones de depuración señaladas en el artículo 21 de esta ITC.
C. Las redes de agua no contaminadas deberán poder aislarse de su punto de vertido normal y conectarse bien a un estanque de reserva, bien a una instalación de depuración cuando estas aguas puedan estar accidentalmente hidrocarburadas.
D. Los drenajes deben construirse de manera que no se produzcan filtraciones al suelo y su diseño debe permitir una limpieza fácil de depósitos y sedimentos.
E. La red deberá ser accesible para su limpieza mediante arquetas, espaciadas, como máximo, cada 100 metros, para permitir la limpieza de la línea. En todos los cambios de dirección y conexiones con ángulos mayores de 45 o existirán arquetas.
F. Los drenajes abiertos de productos petrolíferos de los tanques situados en el interior de cubetos, irán conectados a la red de drenaje de aguas hidrocarburadas y deberán disponer de válvulas de bloqueo exteriores al cubeto.
Instalación de separadores, calculados de manera que la velocidad de paso del efluente, permita una separación eficaz del agua y de los hidrocarburos o que por cualesquiera otros dispositivos equivalentes, separen los productos no miscibles.
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES DE ALMACENAMIENTO CON TANQUES DE EJE HORIZONTAL.
Resistencia mecánica del depósito lleno de agua.
Presión máxima a la que puede estar sometido por las acciones exteriores.
Idoneidad entre el material del depósito y el líquido a contener.
La carga o llenado del depósito podrá hacerse por gravedad o forzada. Cuando ésta sea por gravedad la tubería tendrá una pendiente mínima hacia el depósito de, al menos, el 5 %.
La tubería tendrá una pendiente hacia el depósito tal que permita la evacuación de los posibles condensados y, como mínimo, ésta será del 1 %.
Uso de pinturas o recubrimientos adecuados.
Uso de pinturas o recubrimientos adecuados más un sistema de protección catódica.
Otros sistemas de protección de seguridad equivalente debidamente justificados.
De acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 19 de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios , aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, los recintos que almacenen productos de la clase B tendrán la consideración de local de riesgo alto, los de la clase C de riesgo medio, y los de la clase D de riesgo bajo, siéndoles exigibles las condiciones que para cada clase de riesgo se establece en la mencionada NBE-CPI/96.
Los depósitos que se destinen a suministro de aeronaves tendrán una pendiente mínima del 1,5 % hacia la zona de purga.
La capacidad del cubeto cuando contenga un solo depósito será igual a la de éste, y se establece considerando que tal recipiente no existe; es decir, será el volumen de líquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto incluyendo el del recipiente hasta el nivel de líquido del cubeto.
Cuando varios depósitos se agrupen en un mismo cubeto, la capacidad de éste será, al menos, igual al mayor de los siguientes valores:
El 100 % del depósito mayor, considerando que no existe éste, pero sí los demás; es decir, descontando del volumen total del cubeto vacío el volumen de la parte de cada recipiente que quedaría sumergido bajo el nivel del líquido, excepto el del mayor.
El 10 % de la capacidad global de los depósitos, considerando que no existe ningún recipiente en su interior.
El cubeto será impermeable y tendrá una inclinación del 2 % hacia una arqueta de recogida y evacuación de vertidos.
1. Equipo de suministro y control.
El suministro de carburantes y combustibles, se hará con bomba de aspiración o impulsión y dispondrá de ser aérea de válvula de by-pass .
2. Emplazamiento de los elementos de suministro.
Los depósitos que se destinen a suministro a aeronaves se instalarán con una pendiente mínima del 1,5 % hacia la zona de purga o donde esté ubicado el pocillo decantador de purga.
INSTALACIONES MIXTAS DE TANQUES.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VENTILACIÓN DE LOCALES.
2. La acometida general para suministro de energía eléctrica, podrá ser una línea aérea, siempre que no atraviese ninguna área de instalación de las definidas en el artículo 4.
Medios de lucha contra incendios en instalaciones de superficie en exterior de edificaciones.
1. Utilización de agua.
La tubería de la red de agua contra incendios seguirá, siempre que sea posible, el trazado de las calles; irá enterrada o debidamente protegida, en aquellos lugares donde se prevean temperaturas inferiores a 0 °. Donde no exista esta posibilidad, se procurará su instalación exterior para facilitar su inspección y mantenimiento. En todo caso deberán protegerse las tuberías contra la corrosión.
Los medios de bombeo de agua contra incendios propios, deberán poder asegurar el caudal global, calculado en la hipótesis más desfavorable de acuerdo con las tablas I y II Evaluación del caudal de agua , según el tipo de tanque supuesto incendiado.
Para los almacenamientos que se indican a continuación, las especificaciones anteriores se sustituirán por las siguientes, excepto el apartado c) que se aplicará también a los mismos:
Evaluación del caudal de agua necesario en caso de incendio de tanques de eje vertical.
Tipo de tanque supuestamente incenciado Tanque a enfriar Caudal de agua a prever
Para enfriamiento de tanques Para espuma
Hidrocarburos líquidos (clases B y C). a) El tanque incendiado. 15 litros/minuto por metro de circunferencia. Máximo caudal de agua necesaria para producir espuma, según artículo 41.2.
b) Los tanques adyacentes situados total o parcialmente a menos de 1,5 R del supuesto incendiado, medidos desde sus paredes, con un mínimo de 15 m. Caudales sobre 1/4 de la superficie lateral en litros/metro cuadrado/minuto.
Techo fijo: Punto de inf. < 21 °C 5 litros/metro cuadrado/minuto.
Punto de inf. >= 21 °C 3 litros/metro cuadrado/minuto.
Techo flotante: &lg; 7.500 metros cúbicos, 3 litros/metro cuadrado/minuto.
>= 7.500 metros cúbicos, 2 litros/metro cuadrado/minuto.
Evaluación del caudal de agua necesario en caso de incendio de tanques de eje horizontal.
Hidrocarburos líquidos (clases B y C). a) El tanque incendiado. 10 litros/minuto por metro cuadrado de superficie total. Máximo caudal de agua necesaria para producir espuma, según artículo 41.2.
b) Los tanques adyacentes situados en el mismo cubeto o cubeto diferente, a menos de 6 metros del supuesto incendiado. Caudales sobre 1/4 de la superficie total en litros/metro cuadrado/minuto.
Punto de inf. < 21 °C 5 litros/metro cuadrado/minuto.
Punto de inf. > 21 °C 3 litros/metro cuadrado/minuto.
2. Utilización de espuma.
Reserva de espumante.
Cálculo del caudal de agua necesario.
Si las bocas de descarga están por encima del cierre:
Si las bocas de descarga están por debajo del cierre:
Deberá contarse con medios apropiados para la protección de incendios en derrames dentro de cubetos.
3. Protección fija de los tanques de eje vertical.
4. Mando de las instalaciones fijas.
5. Utilización de extintores.
Protección contra riesgos debidos a líquidos petrolíferos:
Puestos de carga/descarga en cargaderos. En su proximidad y sitio seguro se situará, al menos, un extintor sobre ruedas, de 100 kilogramos de polvo seco o dos de 50 kilogramos, o de otro tipo, cuya capacidad de extinción sea equivalente.
En las inmediaciones del aparato surtidor o equipo de suministro se situará un extintor por cada equipo de suministro, de polvo BC, de eficacia extintora 144B para los productos de clase B y 113B para los productos de las clases C y D.
Otros puntos de riesgo tales como salas de compresores, zonas de bombas de productos petrolíferos, separadores, etc., tendrán como mínimo dos extintores portátiles de eficacia extintora 144B para los productos de la clase B y 113B para los de clases C y D.
Protección contra otros riesgos:
6. Sistema de alarma.
7. Estabilidad ante el fuego.
Las que tengan depósitos aéreos con productos de clase B.
Las que tengan depósitos enterrados con productos de clase B y cuyo volumen almacenado exceda de 50 metros cúbicos.
Las que tengan depósitos aéreos con productos de las clases C o D y la capacidad total de almacenamiento supere los 500 metros cúbicos.
4. Normas de seguridad de operación.
Existirá un Manual de operación con las normas que describan la forma de realizar con seguridad las siguientes operaciones:
1. Revisiones periódicas.
No ha habido ampliaciones o modificaciones que alteren las condiciones de seguridad por las que se aprobó la instalación inicial. Que si ha habido ampliaciones o modificaciones, éstas han sido objeto de presentación de la correspondiente documentación y autorización si procede.
Las clases de productos siguen siendo las mismas para las que se aprobó inicialmente.
La forma de almacenamiento es la misma que la inicial.
Las distancias y medidas para su reducción continúan siendo las mismas.
Las capacidades globales siguen siendo las mismas.
Las instalaciones inspeccionables visualmente, el correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones de depósitos, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
En caso de existir puesta a tierra, se comprobará la continuidad eléctrica de las tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación.
En los depósitos y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el estado de las paredes y medición de espesores si se observa algún deterioro en el momento de la inspección.
Para el resto de depósitos y tuberías se realizará, prueba de estanqueidad, conforme a norma, código o procedimiento de reconocido prestigio. Esta prueba se realizará a los diez años la primera vez y cada cinco años las sucesivas para los depósitos que contengan productos de la clase B y cada diez años para los que contengan productos de las clases C y D.
Comprobación si procede, de:
Comprobación del correcto estado de las mangueras y boquereles.
Comprobación de la protección catódica.
Se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas.
Se efectuará inspección del punto 9 descrito en este artículo.
Las inspecciones periódicas serán realizadas por la Administración competente o por un organismo de control autorizado. De la inspección se emitirá la correspondiente acta o certificado.
Norma Norma internacional o europea equivalente Título
UNE-EN 976(1) 98 EN 976-1 Tanques enterrados de plástico reforzados con fibra de vidrio (PRFV). Tanques cilíndricos horizontales para almacenamiento sin presión de combustibles petrolíferos líquidos. Parte 1: requisitos y métodos de ensayo para tanques de una sola pared.
UNE-EN 976(2) 98 EN 976-2 Tanques enterrados de plástico reforzados con fibra de vidrio (PRFV). Tanques cilíndricos horizontales para almacenamiento sin presión de combustibles petrolíferos líquidos. Parte 2: transporte, manejo, almacenamiento e instalación de tanques de una sola pared.
UNE 19.046-93 Tubos de acero sin soldadura roscables. Tolerancias y características.
UNE 21.316 (1) 94 HD 559.1S1:91 CEI 243-1:88 MOD. Métodos de ensayo para la determinación de la rigidez dieléctrica de los materiales aislantes sólidos. Parte 1: Ensayos a fercuencias industriales.
UNE 21.316 (2) 94 HD 559.2S1:91 CEI 243-2:90 Métodos de ensayo para la determinación de la rigidez dieléctrica de los materiales aislantes sólidos. Parte 2: Prescripciones complementarias para los ensayos a tensión continua.
UNE 23.521-90 Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Generalidades.
UNE 37.505-89 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre tubos de acero. Características y métodos de ensayo.
UNE 53.432(1) 92 UNE 53.432(1) 94 Erratum Plásticos. Depósitos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados a almacenar productos petrolíferos líquidos con punto de inflamación superior a 55 % deg;C. Depósitos no pigmentados. Parte 1: Ensayos y características generales.
UNE 53.432(2) 92 Plásticos. Depósitos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados a almacenar productos petrolíferos líquidos con punto de inflamación superior a 55 °C. Depósitos no pigmentados. Parte 2: Especificaciones particulares para depósitos fabricados por extrusión-soplado.
UNE 53.432(3) 92 Plásticos. Depósitos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados a almacenar productos petrolíferos líquidos con punto de inflamación superior a 55 °C. Depósitos no pigmentados. Parte 3: Especificaciones particulares para depósitos fabricados por moldeo rotacional. Polietileno reticulado.
UNE 53.496(1) 93 Experimental + UNE 53.496-1 1M:96 Experimental Plásticos. Depósitos, aéreos o en fosa, de plástico reforzado con fibra de vidrio destinados a almacenar productos petrolíferos. Parte 1: Características generales.
UNE 53.496(2) 93 Experimental Plásticos. Depósitos, aéreos o en fosa, de plástico reforzado con fibra de vidrio destinados a almacenar productos petrolíferos. Parte 2: Características particulares para depósitos horizontales y verticales.
UNE 53.990.96 Informe Plásticos. Instalación de depósitos aéreos o en fosa, fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio (PR-FV), para el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.
UNE 53.993-92 Informe Plásticos. Instalación de depósitos de polietileno de alta densidad PE-HD para productos petrolíferos líquidos con punto de inflamación superior a 55 °C.
UNE-EN 60.079(10) 97 EN 60.079-10 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 10: Clasificación de emplazamientos peligrosos.
UNE 62.350(1) 96 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros. Parte 1: Tanques horizontales de pared simple.
UNE 62.350(2) 96 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros. Parte 2: Tanques horizontales de doble pared (acero-acero).
UNE 62.350(3) 96 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros. Parte 3: Tanques horizontales de doble pared (acero-polietileno).
UNE 62.350(4) 96 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros. Parte 4: Tanques horizontales de doble pared (acero-plástico reforzado con fibra de vidrio).
UNE 62.351(1) 96 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 1: Tanques de pared simple.
UNE 62.351(2) 96 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 2: Tanques de doble pared (acero-acero).
UNE 62.351(3) 96 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 3: Tanques de doble pared (acero-polietileno).
UNE 62.351(4) 96 Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 4: Tanques de doble pared (acero-plástico reforzado con fibra de vidrio).
UNE 109.100-90 Informe Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. Procedimientos prácticos de operación. Carga y descarga de vehículos-cisterna, contenedores-cisterna y vagones-cisterna.
UNE 109.108(1) 95 Informe Almacenamiento de productos químicos. Control de la electricidad estática. Parte 1: Pinza de puesta a tierra.
UNE 109.108(2) 95 Informe Almacenamiento de productos químicos. Control de la electricidad estática. Parte 2: Borna de puesta a tierra.