Source: https://de.scribd.com/document/39487050/ManualIncendios-Internet
Timestamp: 2020-02-22 08:25:35
Document Index: 208971486

Matched Legal Cases: ['Artículo 160', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo\n4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\n4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 116', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 15', 'Artículo53', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'artículo 459', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo10', 'Artículo 59', 'Artículo 64', 'Artículo 67', 'Artículo 72', 'Artículo 78', 'artículo 46', 'Artículo 80', 'Artículo 22', 'Artículo 60', 'Artículo 4', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 46', 'Artículo 46', 'Artículo 51', 'Artículo 52']

ManualIncendios Internet | Incendios | Ascensor
speichernManualIncendios Internet für später speichern
DE ESPECIALIDADES CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A. G.COMITÉ
2 NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
3 NORMATIVA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 4
3.1 Ley General de Urbanismo y Construcciones
3.3 Listado Oficial de Comportamiento al Fuego de Elementos y Componentes de la Construcción
4 NORMATIVA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
4.2 Reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios (Decreto Obras Publicas Nº1.199 de 2004)
5 NORMATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
5.1 Reglamento de Instalaciones Interiores
Medidores de Gas, DS Nº 66 y DS Nº 20
5.2 Nch Elec. 4/2003 Electricidad, Instalaciones de Consumo en Baja Tensión
6 NORMATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD
6.1 Resolución 7328, de octubre de 1976
6.2 DS Nº 594 Reglamento sobre condiciones sanitarias
7 NORMAS CHILENAS Y EXTRANJERAS OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS
7.1 Normas chilenas oficiales incluidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
7.3 Normas incluidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
7.4 Normas chilenas oficiales incluidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios
7.5 Otras normas chilenas oficiales no obligatorias
ElobjetivodeestaPublicaciónesrecopilarlanormativa más relevante referente a seguridad contra incendios que se encuentra repartidas en varios documentos de diferentes entidades.
2. NORMATIVA NACIONAL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
• NormaschilenasoficialesincluidasenlaOrdenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Los textos que a continuación se presentan, son transcripciones textuales de la normativa vigente a la fecha de publicación de este documento.
3 . NORMATIVA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Artículo 160º En el caso de establecimientos
industriales o locales de almacenamiento, expuestos
a peligro de explosión o de incendio, y los que
produjeren emanaciones dañinas o desagradables,
ruidos, trepidaciones u otras molestias al vecindario,
la Municipalidad fijará, previo informe de la Secretaría
Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y del Servicio Nacional de Salud, el
plazo dentro del cual deberán retirarse del sector en que estuvieren establecidos. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año, contado desde la fecha de la notificación de la resolución respectiva.
Artículo 1.1.2. Definiciones. Los siguientes vocablos tienen en esta Ordenanza el significado que se expresa: (relacionadas con fuego o incendio)
“Elementos de construcción no combustibles”:
CAPITULO 6 Del Agrupamiento de los Edificios y su Relacion con el Suelo
aquellos que no se encienden ni alimentan la combustión bajo la acción del fuego, o bien, tienen una base estructural incombustible cubierta por un revestimiento de menos de 3 mm de espesor en el cual la propagación de la llama tiene una velocidad inferior a 5 m/min.
“Muro cortafuego”:
el que cumple con la resistencia al fuego requerida según el caso, de acuerdo con el artículo 4.3.3. de esta Ordenanza.
“Sistema automático de extinción de incendio”:
conjunto formado por dispositivos y equipos capaces de detectar y descargar, en forma automática, un agente extintor de fuego en un área de incendio.
“Zona vertical de seguridad”:
vía vertical de evacuación protegida de los efectos del fuego que, desde cualquier nivel hasta el de salida, permite a los usuarios evacuar el edificio sin ser afectados por el fuego, humo o gases.
Artículo 2.6.2. En toda el área de adosamiento deberá construirse en el deslinde un muro de adosamiento con una altura mínima de 2,0 m y con una resistencia mínima al fuego de F-60, salvo que se trate de edificaciones no residenciales que, de acuerdo a su destino, requieran una resistencia al fuego mayor. Tratándose de edificaciones adosadas al deslinde el muro de adosamiento deberá llegar hasta la cubierta del cuerpo adosado. Además, el adosamiento deberá contemplar un sistema de evacuación de aguas lluvia que no afecte a los predios vecinos.
CAPITULO 7 De las Salientes y Decoraciones de la Edificacion
Artículo 2.7.10. La instalación de publicidad en la vía pública o que pueda ser vista u oída desde la vía pública, deberá cumplir con las condiciones mínimas que determina este artículo.
f) La instalación de un elemento publicitario no podrá bloquear los vanos de una edificación ni las salidas de escape o rescate, o entorpecer los dispositivos de combate contra el fuego.
CAPITULO 2 De las Condiciones Generales de Seguridad
Artículo 4.2.10. Cuando se requieran dos o más escaleras, éstas deberán disponerse de manera tal que en cada piso constituyan vías de evacuación alternativas, independientes y aisladas entre sí. Si no existiere en un mismo piso acceso a dos o más escaleras como vías de evacuación de uso alternativo, la única
escalera de evacuación accesible en cada piso deberá terminar en una terraza de evacuación que cumpla
con las exigencias señaladas para éstas en el artículo
4.2.15. Tratándose de escaleras contiguas, deberán
estar separadas por muros con resistencia mínima al fuego según el artículo 4.3.3. y sus puertas de acceso, en cada piso, deberán disponerse separadas por al menos 3 m.
Artículo 4.2.17. Cuando los pasillos de un edificio queden en
situación de fondo de saco con respecto a la escalera de evacuación, las puertas de acceso a las unidades no podrán ubicarse a una distancia superior a 10 m respecto de la escalera, salvo que el pasillo esté protegido contra el fuego de acuerdo al artículo
4.3.27. de este mismo Título.
CAPITULO 3 De las Condiciones de Seguridad Contra Incendio
Artículo 4.3.1. Todo edificio deberá cumplir, según su destino, con las normas mínimas de seguridad contra incendio contenidas en el presente Capítulo, como asimismo, con las demás disposiciones sobre la materia contenidas en la presente Ordenanza.
• Que se evite la propagación del fuego, tanto al resto del edificio como desde un edificio a otro.
La que se basa en elementos de construcción que por sus condiciones físicas aíslan la estructura de un edificio de los efectos del fuego durante un determinado lapso de tiempo, retardando su acción y permitiendo en esa forma la evacuación de sus ocupantes antes del eventual colapso de la estructura y dando, además, tiempo para la llegada y acción de bomberos. Los elementos de construcción o sus revestimientos pueden ser de materiales no combustibles, con capacidad propia
de aislación o por efecto intumescente o sublimante
frente a la acción del fuego.
2.Protección activa:
La compuesta por sistemas que, conectados
a sensores o dispositivos de detección, entran
automáticamente en funcionamiento frente a determinados rangos de partículas y temperatura del aire, descargando agentes extintores de fuego tales como agua, gases, espumas o polvos
químicos.1
• Normas generales, sobre prevención de incendio en edificios:
NCh 933 Terminología. NCh 934 Clasificación de fuegos.
• Normas de resistencia al fuego:
NCh 935/1 Ensaye de resistencia al fuego - Parte 1:
Elementos de construcción general. NCh 935/2 Ensaye de resistencia al fuego - Parte 2:
Puertas y otros elementos de cierre. NCh 2209 Ensaye del comportamiento al fuego de elementos de construcción vidriados.
• Normas sobre cargas combustibles en edificios:
NCh 1914/1 Ensaye de reacción al fuego - Parte1:
Determinación de la no combustibilidad de materiales de construcción.
NCh 1914/2 Ensaye de reacción al fuego - Parte 2:
Determinación del calor de combustión de materiales en general.
• Normas sobre comportamiento al fuego:
NCh 1974 Pinturas - Determinación del retardo al fuego. NCh 1977 Determinación del comportamiento de revestimientos textiles a la acción de una llama. NCh 1979 Determinación del comportamiento de telas a la acción de una llama.
• Normas sobre señalización en edificios:
2111 Señales de seguridad.
2189 Condiciones básicas.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, habrá un “Listado Oficial de Comportamiento al Fuego”, confeccionado por el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo o por la entidad que éste determine,
en el cual se registrarán, mediante valores representativos, las cualidades frente a la acción del fuego de los materiales, elementos y componentes utilizados en la actividad de la construcción.
Aquellos proyectos que cuenten con un Estudio de Seguridad podrán utilizar materiales, elementos
y componentes cuyo comportamiento al fuego
• Normas sobre elementos de protección y combate contra incendios:
NCh 1429 Extintores portátiles - Terminología y
definiciones. NCh 1430 Extintores portátiles - Características y rotulación.
NCh 1433 Ubicación y señalización de los extintores
NCh 1646 Grifo de incendio - Tipo columna de 100
mm - Diámetro nominal.
• Normas sobre rociadores automáticos:
NCh 2095/1 Sistemas de rociadores– Parte 1:
Terminología, características y clasificación.
NCh 2095/2 Sistemas de rociadores- Parte 2:
NCh 2095/3 Sistemas de rociadores- Parte 3:
Requisitos de los sistemas y de instalación.
NCh 2095/4 Sistemas de rociadores- Parte 4:
NCh 2095/5 Sistemas de rociadores- Parte 5:
NCh 2095/6 Sistemas de rociadores- Parte 6:
Recepción del sistema y mantención.
se acredite mediante certificado de ensayes expedido por entidades extranjeras, reconocidas internacionalmente y que efectúen los ensayes bajo normas de la Asociación Americana de Pruebas de Materiales – American Society for Testing and Materials (ASTM), de Laboratorios Aseguradores– Underwriter Laboratories (UL) o del Comité de Normas Alemán – Deutscher Normenausschuss (Normas DIN).
Mientras no se dicten las demás Normas Técnicas
Oficiales sobre sistemas de rociadores, los Estudios
de Seguridad podrán utilizar las normas NFPA 13 de
la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego–
Si al solicitarse la recepción definitiva de una edificación, alguno de los elementos, materiales
o componentes utilizados en ésta no figura en el
Listado Oficial de Comportamiento al Fuego y no cuenta con certificación oficial conforme a este
artículo, se deberá presentar una certificación de
un profesional especialista, asimilando el elemento,
material o componente propuesto a alguno de los tipos que indica el artículo 4.3.3. de este mismo Capítulo y adjuntar la certificación de éstos en el
país de origen. Si no fuere posible tal asimilación, el Director de Obras Municipales exigirá que se
presente una certificación de ensaye de laboratorio emitido por una Institución Oficial de Control Técnico
de Calidad de los Materiales y Elementos Industriales
Para los efectos del presente Capítulo, se entenderá por componente, aquel producto destinado a la
construcción que antes de su instalación presenta su forma definitiva, pero que sólo funciona conectado
o formando parte de un elemento, tales como cerraduras, herrajes y rociadores.
Artículo 4.3.3. Los edificios que conforme a este Capítulo requieran protegerse contra el fuego deberán proyectarse y construirse según alguno de los cuatro tipos que se señalan en la tabla siguiente y los elementos que se utilicen en su construcción deberán cumplir con la
resistencia al fuego que en dicha tabla se indica. Si
a un mismo elemento le correspondieren dos o más
resistencias al fuego, por cumplir diversas funciones
a la vez, deberá siempre satisfacer la mayor de las exigencias.
Artículo 4.3.4. Para aplicar lo dispuesto en el artículo anterior deberá considerarse, además del destino y del número de pisos del edificio, su superficie edificada, o la carga de ocupación, o la densidad de carga combustible, según corresponda, como se señalan en las tablas 1, 2 y 3 siguientes:
Superficie Edificada (m 2 )
Números de Pisos
sobre 1.500 y hasta 5.000
sobre 500 y hasta 1.500
Salud (clínicas,
Salud (policlínicos)
sobre 250 y hasta 500
Locales comerciales sobre 500
sobre 200 y hasta 500
Centro de reparación automotoras
Teatros y espectáculos sobre 1.000 sobre 500 y hasta 1.000 sobre 250 y hasta 500 hasta 250
sobre 1.000 sobre 500 y hasta 1.000 sobre 250 y hasta 500 hasta 250
sobre 500 sobre 250 y hasta 500 hasta 250
Densidad de carga combustible (*)
Media (MJ/m 2 ) según NCh 1916
Puntual máxima (MJ/m 2 ) según NCh 1993
sobre 8.000 sobre 4.000 y hasta 8.000
sobre 16.000 y hasta 24.000
aceites minerales sobre 2.000 y hasta 4.000
sobre 10,000 y hasta 16.000 hasta 10.000
sobre 32.000 sobre 24.000 y hasta 32.000 sobre 16.000 y hasta 24.000 sobre 10.000 y hasta 16.000 sobre 6.000 y hasta 10.000 sobre 3.500 y hasta 6.000 hasta 3.500
sobre 16.000
sobre 32.000 sobre 24.000 y hasta 32.000 sobre 16.000 y hasta 24.000 sobre 10.000 y hasta 16.000 sobre 6.000 y hasta 10.000 hasta 6.000
sobre 8.000 y hasta 16.000 sobre 4.000 y hasta 8.000 sobre 2.000 y hasta 4.000 sobre 1.000 y hasta 2.000 hasta 1.000
sobre 16.000 sobre 8.000 y hasta 16.000 sobre 4.000 y hasta 8.000 sobre 2.000 y hasta 4.000 sobre 1.0000 y hasta 2.000 sobre 500 y hasta 1.000 hasta 500
sobre 32.000 sobre 24.000 y hasta 32.000 sobre 16.000 y hasta 24.000 sobre 10.000 y hasta16.000 sobre 6.000 y hasta 10.000 sobre 3.500 y hasta 6.000 y hasta 3.500
de bodegaje
1 MJ/m2 = 238.85 k cal/m2
1 MJ = 0.053 kg madera equivalente de 4.000 k cal/kg
Cuando los locales comerciales a que se refiere la tabla 1, tengan una superficie edificada superior a 200 m2, se podrá destinar hasta un 25% de su superficie a bodega y cuando no tengan más de 200 m2 edificados, se podrá destinar hasta el 50% a bodega.
En ambos casos, si la bodega supera el porcentaje máximo permitido, dichas edificaciones deberán tratarse como si fueran de uso mixto.
Para los destinos indicados en la TABLA 3, cuando no se presente un Estudio de Carga Combustible, la edificación deberá proyectarse y construirse de acuerdo al tipo a.1
1. Se entenderá por piso la distancia entre el suelo y
el punto más alto del cielo del mismo recinto, con
un máximo de 3,5 m. Las alturas de los pisos que sobrepasen dicha medida serán sumadas aparte
y divididas por 3,5 m, determinándose de este
modo el número de pisos a los que correspondan dichos pisos de altura especial.
La fracción que resulte de la operación aritmética antes señalada se considerará como un piso más. Se exceptúan de lo anterior las estructuras de un solo piso, cualquiera sea su altura, cuya densidad de carga combustible media sea inferior
a 500 MJ/m2, las que se considerarán de 1 piso
para los efectos de este Capítulo, siempre que no contemplen altillos o superficies intermedias entre el piso y el cielo.
• Que el cielo falso cumpla con las condiciones de resistencia al fuego exigidas por esta Ordenanza;
• Que el cielo falso se encuentre adosado a la techumbre en forma continua, y
• Que entre el cielo falso y la parte inferior de la estructura de techumbre no exista ningún tipo de instalaciones.
7. Las resistencias al fuego que se indican para los muros de zona vertical de seguridad y caja de
artículo. Las superficies vidriadas, los antepechos
dinteles no estructurales, estarán exentos de exigencias de resistencia al fuego.
escalera en la tabla del artículo 4.3.3., se deben cumplir sólo en edificios de siete o más pisos.
12.Los elementos soportantes inclinados en 20 o más grados sexagesimales respecto de la vertical, serán considerados como elementos soportantes horizontales para establecer su resistencia al fuego.
13.Las escaleras que comunican hasta dos pisos dentro de una misma unidad estarán exentas de exigencias de resistencia al fuego.
9. Las resistencias al fuego que se indican para elementos soportantes verticales, horizontales o de escaleras en la tabla del artículo 4.3.3., no debenexigirseaaquelloselementosestructurales verticales, horizontales o de escaleras que, por su ubicación en el edificio, queden protegidos de la acción del fuego por otro elemento, que se interponga entre ellos y el fuego. En este caso el elemento interpuesto como pantalla deberá tener, a lo menos, la resistencia al fuego exigida en la tabla del artículo 4.3.3 para el elemento protegido, con excepción de los ingresos a escaleras exteriores, en las cuales no se exige interponer elemento alguno entre la escalera y el edificio.
14.Las viviendas aisladas, pareadas o continuas, de hasta 2 pisos, cuya superficie edificada sea
inferior o igual a 140 m2, tendrán una resistencia
fuego a lo menos F-15 en todos sus elementos
componentes soportantes, siempre que el
muro de adosamiento o muro divisorio, según
corresponda, cumpla con las exigencias de muros divisorios entre unidades establecidas en
columna signada con el número (4) en la Tabla
del artículo 4.3.3. 1
15.Si debido a una ampliación, una vivienda o edificio
viviendas pasa de un tipo a otro más exigente,
será suficiente que la superficie en exceso sobre
indicado en la tabla 1 del artículo 4.3.4., cumpla
con las exigencias del nuevo tipo.
10.Las resistencias al fuego que se indican para los muros no soportantes y tabiques en la tabla del artículo 4.3.3., deben exigirse sólo cuando dichos elementos separan de piso a cielo resistente al fuego, recintos contiguos, dentro de una unidad y no contienen puertas o superficies vidriadas.
16.Las divisiones entre bodegas podrán consistir en tabiquerías que aseguren una resistencia
fuego mínima de F-15 y las divisiones entre
estacionamientos o entre locales comerciales y espacios de uso común no requerirán de elemento alguno.
11. Para muros perimetrales se exigirá el cumplimiento de la resistencia al fuego que
Artículo 4.3.6. Para los efectos previstos en el presente Capítulo, se entenderá por muro cortina el muro de fachada no soportante, constituida por elementos unidos entre ellos y a su vez fijados a los elementos estructurales horizontales y/o verticales del edificio.
corresponda,segúnlatabladelartículo4.3.3.,yase
trate de elementos soportantes o no soportantes, cualquiera sea el destino de la edificación, con la excepción señalada en el número 14. de este
Artículo 4.3.7. Todo edificio de 7 o más pisos deberá tener, a lo menos, una “zona vertical de seguridad” que, desde el nivel superior hasta el de la calle, permita a los usuarios protegerse contra los efectos del fuego, humos y gases y evacuar masiva y rápidamente el inmueble.
Sinperjuiciodeloestablecidoenelincisoanterior,todo edificio que contemple más de un piso subterráneo, deberá tener, a lo menos, una ‘‘zona vertical de seguridad inferior’’, que permita comunicar el último nivel del subterráneo con un espacio libre exterior o con el nivel de acceso del edificio.
1. La distancia máxima desde la puerta de acceso de un departamento u oficina, hasta el ingreso
a una zona vertical de seguridad del mismo piso será de 40 m.
3. Las zonas verticales de seguridad, deben estar dotadas de sistemas de sistemas de iluminación de emergencia y de presurización en caso de escaleras interiores, que permitan a los usuarios evacuar el edificio, sin peligro de verse afectados por los humos y gases generados por el incendio, aún cuando el suministro normal de energía eléctrica sea interrumpido.
4. Las puertas de acceso o egreso, en todos los pisos, deberán ser de cierre automático y con resistencia a la acción del fuego, tanto la hoja como sus componentes, correspondientes a la clase F-60. Todas ellas deberán estar señalizadas con el distintivo “SALIDA DE EMERGENCIA” por la cara que corresponda. 1
6. Las zonas verticales de seguridad no deberán contener ningún tipo de instalaciones en su interior, tales como: cuarto de útiles de limpieza, ductos de basura, de aire acondicionado, de conducciones de gas o electricidad, gabinete con bocas de salidas de red húmeda o red seca
y ascensores o montacargas. Se exceptúan las
instalaciones selladas de agua y las instalaciones de emergencia propias de la caja de escalera, tales como presurización e iluminación, siempre que no afecten el ancho mínimo requerido.
7. Los edificios de 10 o más pisos de altura deberán disponer de conexiones a la red seca y a la red húmeda, en cada piso, en un vestíbulo que tendrá las siguientes características:
e) En él podrán disponerse instalaciones de agua potable del edificio, siempre que no afecten las medidas libres requeridas
Artículo 4.3.8. En todo edificio de 5 o más pisos de altura cuya carga de ocupación sea superior a 200 personas, se deberá instalar un sistema automático que permita detectar oportunamente cualquier principio de incendio y un sistema de alarma que permita, en caso de emergencia, alertar a los usuarios en forma progresiva y zonificada según convenga.
Artículo 4.3.9. En las edificaciones que corresponda, se deberán considerar estanques de agua potable y un sistema de redes para la provisión de agua que se denominará red de incendio (red húmeda y red seca), de conformidad a las exigencias mínimas previstas en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado (RIDAA) aprobado
por D.S. Nº 50 del Ministerio de Obras Públicas, de 2002, y sus modificaciones.
Artículo 4.3.10. Todos los edificios de 7 o más pisos, y también los que contengan locales de reuniones con capacidad para 300 personas o más, deberán contar consistemaautomáticodealumbradodeemergencia, independiente de la red pública, para los efectos de iluminar las vías de escape. Las canalizaciones eléctricas y/o los aparatos y artefactos empleados en el sistema, deberán disponerse de manera tal que aseguren una resistencia a la acción del fuego correspondiente a la clase F-60.
Artículo 4.3.11. En los edificios de 16 o más pisos se deberá colocar un sistema de alimentación eléctrica sin tensión, para el uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. El punto de alimentación de este sistema deberá estar ubicado en el piso de acceso, dentro de un nicho situado en la fachada exterior del edificio, diseñado de tal modo que sólo pueda ser manipulado por bomberos.
Artículo 4.3.12. En los locales en que se manipule, expenda o almacene productos inflamables, la
DireccióndeObrasMunicipales,previoalotorgamiento de la patente respectiva, deberá exigir la colocación de dispositivos adecuados contra incendio.
Artículo4.3.13.Enlosedificiosquecuentenconsistema
central de aire acondicionado, se deberá disponer de detectores de humo en los ductos principales, que actúen desconectando automáticamente el sistema. Se dispondrá, además, de un tablero de desconexión del sistema central de aire acondicionado ubicado adyacente al tablero general eléctrico.
Artículo 4.3.14. Los muros cortafuego deberán prolongarse a lo menos 0,50 m más arriba de la cubierta del techo más alto y 0,20 m hacia adelante de los techos saledizos, aleros u otros elementos combustibles. No obstante, dichas prolongaciones serán innecesarias cuando se emplee otra solución que garantice el cumplimiento de la resistencia
mínima al fuego establecida en la tabla del artículo
Artículo 4.3.15. Todo ducto de humo deberá salir verticalmente al exterior y sobrepasar la cubierta en al menos 1,5 m, salvo que se trate de viviendas unifamiliares en las que dicha altura podrá ser menor.
Los ductos de hornos, calderas o chimeneas de carácter industrial se construirán con elementos
cuya resistencia mínima al fuego corresponda a la clase F-60, no permitiéndose la colocación de elementos de madera a una distancia menor de 0,20
m de dichos ductos y a menos de 0,60 m de cualquier
hogar de chimenea.
Artículo 4.3.16. Los hogares de panaderías,
fundiciones, entre otros, no podrán colocarse a una distancia menor de 1 m de los muros medianeros.
El caño de sus chimeneas deberá quedar separado
0,15 m de los muros en que se apoyan o se afirman,
y rellenarse el espacio de separación con materiales refractarios.
Enestetipodemurossóloestarápermitidoabrirvanos para dar continuidad a circulaciones horizontales, siempre que en ellos se instale un sistema de cierre que asegure como mínimo una resistencia al fuego correspondiente a la clase F-60. El sistema de cierre deberá ser tal, que se cierre automáticamente en caso de incendio y que permita su fácil apertura en forma manual, debiendo volverse a cerrar en forma automática.
Artículo 4.3.17. Delante de las aberturas de las chimeneas y cuando el entramado del suelo sea de un
material con resistencia a la acción del fuego inferior
a la clase F-60 , deberá consultarse un revestimiento
de 0,50 m de ancho mínimo y que sobresalga, a lo menos, 0,30 m de cada lado de la abertura del hogar, con materiales de resistencia a la acción del fuego correspondiente a lo menos a la clase F- 60.
Artículo 4.3.18. En los edificios que consulten sistemas de conducción o descarga de basuras, los buzones tolva y conductos deberán ser construidos con materiales de resistencia a la acción del fuego correspondiente a lo menos a la clase F- 60. Además, dispondrán de ventilación adecuada en su parte superior, y de una lluvia de agua en la parte alta, que pueda hacerse funcionar en los casos que en
un atascamiento de basuras en un ducto se llegara
a producir un principio de incendio, y que pueda
ponerse en funcionamiento desde un lugar de fácil acceso ubicado en el primer piso.
Artículo 4.3.19. Los ductos de ventilación ambiental entre unidades funcionales independientes, exceptuados los de aire acondicionado, serán de material con resistencia mínima a la acción del fuego correspondiente a la mitad de la requerida para los muros exteriores de la unidad en que se ubican, y no contendrán cañerías ni conducciones de instalaciones de ninguna especie.
deberán contar con acceso desde la vía pública hasta
la base de dichos edificios, tanto para ambulancias
como también para carros bomba y/o de escalas,
el que tendrá una resistencia adecuada y un ancho
suficiente para permitir el paso expedito de los mismos.
Artículo 4.3.21. Los edificios industriales destinados
al funcionamiento de establecimientos industriales
clasificados como peligrosos, deberán mantener una
distancia no menor de 4 m de los deslindes laterales
y posteriores de los predios en que estuvieren
emplazados o se emplacen. Cuando por aplicación de los ángulos de las rasantes establecidos en la tabla
contenida en el artículo 2.6.3. deban quedar ubicados
a más de 4 m de dichos deslindes, prevalecerá está última distancia.
Losedificiosindustrialesdestinadosalfuncionamiento
de establecimientos industriales no clasificados como peligrosos, deberán distar de los deslindes laterales y posteriores de los predios en que estuvieren emplazados o se emplacen, la distancia
que resulte de aplicar los ángulos de rasantes y los distanciamientos que se establecen en las tablas contenidas en el artículo 2.6.3.
Alasconstruccionescomplementariasdelosedificios industriales, tales como oficinas administrativas, salas cunas, casinos, lugares de recreación, salas de baño, que constituyan cuerpos separados de la edificación industrial, les seráaplicable íntegramente lo dispuesto en el artículo 2.6.3. de esta Ordenanza General.
Tratándose de establecimientos industriales clasi- ficados como peligrosos, se entenderá que sus construcciones complementarias constituyen cuer- pos separados cuando entre éstas y aquellos exista una distancia mínima igual o superior a 4 m.
Tratándose de edificios industriales destinados al funcionamiento de establecimientos industriales no clasificados como peligrosos, se entenderá que sus construccionescomplementariasconstituyencuerpos separados cuando se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:
1. Que entre las edificaciones industriales y sus construcciones complementarias se cumpla como mínimo con las distancias exigidas por el artículo 2.6.3.1
de ciudad, el gas licuado en fase gaseosa y el gas natural.
Artículo 4.3.24. Toda edificación podrá ser subdividida en compartimentos independientes, mediante muros de compartimentación que cumplan con una resistencia al fuego F- 120 o superior. En tales muros se admitirán puertas o tapas de registro, siempre que tengan una resistencia al fuego de a lo
menos F-60 y, en el caso de las puertas, contemplen cierre automático.
La compartimentación permitirá independizar áreas dentro de un mismo edificio con el fin de mejorar sus condiciones de seguridad y reducir la superficie de cálculo para los efectos de la aplicación de las tablas del artículo 4.3.4 de este mismo Capítulo.1
ductos de instalaciones susceptibles de originar
Artículo 4.3.22. Será obligatorio el uso de sistemas de protección activa en las edificaciones de 3 o más pisos destinadas a la permanencia de personas, en los casos que no pueda garantizarse la evacuación de los ocupantes por sus propios medios o en los que por razones de seguridad se contemplen cierres no controlables por sus ocupantes, tales como sectores de enfermos no ambulatorios en hospitales, locales para el cuidado de personas con serias patologías mentales, lugares de detención o reclusión de personas, y similares.
transmitir un incendio, tendrán una resistencia
fuego al menos igual a la mitad de la exigida al
elemento delimitador del mismo.
Artículo 4.3.26. No requerirán protección contra
fuego las edificaciones de un piso realizadas con
elementos de construcción no combustibles, que cumplan con los siguientes requisitos:
Artículo 4.3.23. Los empalmes de gas de red y los estanques para almacenamiento de gas licuado, se proyectarán de manera tal que en caso de incendio no impidan la evacuación del edificio y cuenten con dispositivos de fácil acceso para que los bomberos corten el suministro de gas.
El término gas de red corresponde a lo definido en la Ley N° 18.856, artículo 2°, y comprende el gas
5. Estar separada de los deslindes por una distancia no inferior a 4 m. Tratándose de edificaciones con protección activa, se podrá aumentar la altura en 1 piso y la carga de ocupación en un 50%.
Artículo 4.3.27. Para los efectos de este Título se entenderá por pasillo protegido aquél cuyo resguardo contra el fuego cumple las siguientes condiciones:
Artículo 4.3.28. Deben contar con un grifo de agua contra incendio conectado a la red pública y accesible al Cuerpo de Bomberos, los siguientes edificios o establecimientos:
Artículo 4.3.29. Todo edificio o local de uso público, incluidas sus dependencias, instalaciones y equipos, podrá ser inspeccionado periódicamente por la Dirección de Obras Municipales después de haber
sido recepcionado en forma definitiva total o parcial, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas sobre condiciones de seguridad general y de seguridad contra incendio contenidas en el presente Título.
El entorpecimiento de la labor de inspección periódica, el entrabamiento al libre acceso de los
citados funcionarios y la constatación de infracciones
a las normas contenidas en el presente Título
que impliquen un riesgo no cubierto, será motivo suficiente para aplicar lo prescrito en el artículo 1.3.1. de la presente Ordenanza.
CAPITULO 7 Teatros y Otros Locales de Reuniones
Artículo 4.7.1. Los edificios destinados a teatros,
salas de audiciones musicales y salas de exhibiciones cinematográficas, comprendidas todas ellas bajo
la denominación genérica de teatros y otras salas
destinadas a reuniones públicas, deben cumplir los requisitos siguientes:
2. Los locales con cabida mayor de 500 y menor de 1.000 personas deben tener un acceso principal directamente a una calle y, además, uno de sus
costados, con acceso directo a calle por medio de un espacio libre o patio de un ancho no menor de 2,60 m siempre que los muros colindantes de este patio o espacio libre sean asísmicos y con
resistencia a la acción del fuego correspondiente
CAPITULO 2 De las Inspecciones y Recepciones de Obras
lo menos a la clase F-60, según la norma NCh
935/1, o la que la reemplace. Podrá aceptarse el
Artículo 5.2.9. Las Direcciones de Obras Municipales podránencualquiermomentodespuésdelarecepción definitiva de una obra, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad y conservación de las edificaciones.
acceso a una sola calle cuando el eje principal de
sala de espectáculos sea paralelo a aquélla
ninguna localidad (asiento de una sala de
espectáculos) diste más de 25 m de la puerta de
salida a dicha calle.
3. Los locales con cabida inferior a 500 personas deben tener su acceso principal a una calle o espacio libre de un ancho no menor a 9 m.
Artículo 5.2.10. El propietario o administrador responsable de un edificio cuya carga de ocupación sea de 100 o más personas, deberá entregar al Cuerpo de Bomberos respectivo, una vez efectuada la recepción definitiva, un plano del edificio con indicación de los grifos, accesos, vías de evacuación, sistemas de alumbrado, calefacción y otros que sea útil conocer en caso de incendio. En dicho plano se
4. Sin embargo, todos los locales con cabida inferior
1.000 personas podrán tener acceso a calle por
medio de dos pasillos independientes de ancho no
menor de 3 m, o por un espacio libre de ancho no menor a 5 m, siempre que los edificios que rodean los pasillos o espacios libres sean asísmicos y construidos con resistencia mínima al fuego de tipo b.
indicarán también los artefactos a gas contemplados y sus requerimientos de ventilación.
Los Cuerpos de Bomberos estarán habilitados para revisar periódicamente los grifos de incendio, con autorización del propietario o del administrador, en
CAPITULO 11 EdificiosdeEstacionamiento,CentrosdeReparación Automotor y Estaciones de Servicio Automotor
su caso, y las cañerías matrices que los abastecen, con el objeto que éstos estén siempre en perfectas condicionesdeservicio.Siconmotivodelasrevisiones periódicas se constataren anomalías, el Comandante del Cuerpo de Bomberos deberá notificarlas por escrito a la Empresa o Servicio competente para su reparación.
Artículo 5.9.1. Las instalaciones de agua potable y desagüe deberán ajustarse a las normas oficiales y a las disposiciones de los números siguientes .
5. Los grifos para el servicio contra incendio podrán derivarse de la cañería matriz del servicio doméstico, si ésta tiene un diámetro de 100 mm o más, o de una cañería independiente de diámetro no inferior a 100 mm.
Artículo 5.9.4. Los edificios con calefacción central y/o central de agua caliente cumplirán, a lo menos, con las disposiciones que contienen los números siguientes:
Los estanques de petróleo deberán instalarse en local cuya resistencia al fuego sea a lo menos del tipo c y separados de la sala de caldera.
Las salas de caldera deberán construirse de material cuya resistencia al fuego sea a lo menos del tipo c y se aislarán de cualquier otro local mediante muros cortafuego y puertas metálicas.
Deberán disponer de ventilación directa al exterior
y tener una salida por cada 30 m2 o fracción de superficie, debiendo ser necesariamente una
de ellas oblicua y las demás podrán ser de tipo vertical, que conecten a un recinto intermedio
a su vez provisto de una puerta metálica, o bien directamente al exterior.
Artículo 5.9.5. La instalación de ascensores que formen parte de la dotación mínima exigida conforme al artículo 4.1.11. de esta Ordenanza, se ajustará a las normas chilenas oficiales que expresamente se indican y a las disposiciones siguientes:
3. Sala de máquinas. a) La resistencia al fuego de sus elementos perimetrales será a lo menos F-15.
La legislación y reglamentación técnica dan especial importancia a la protección pasiva contra la propa- gación del incendio, como una acción de prevención, en este listado se puede encontrar elementos o so- luciones constructivas que permiten cumplir con las exigencias de resistencia al fuego de los elementos o componentes de una vivienda.
Si no se utiliza alguna de las soluciones del listado, el constructor o proveedor debe ensayar la solución antes de incorporarla en una vivienda en elementos o componentes que requieran una resistencia al fuego determinada.
El Listado se encuentra disponible en la página web del MINVU y es actualizado periódicamente.
3.4.1 Circular 31/2008 Circular Ord. Nº 0854 / 2008 MINVU.
DDU – ESPECÍFICA Nº 31_/ 2008
ANT.: Ord. N° 1441 del 01.10.08 SEREMI MINVU Región de Coquimbo.
MAT.: Aplicación artículo 116 de LGUC y artículos 4.1.8. y 4.1.9. de OGUC en relación a aplicación Art. 23 de Resolución N° 7328/1976 de Ministerio de Salud.
FACULTADES Y RESPONSABILDADES, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES; DE LA ARQUITECTURA, DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD.
SANTIAGO, 22. OCTUBRE. 2008.
DE JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO
A SEGÚN DISTRIBUCIÓN.
1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se ha estimado necesario emitir la presente circular en atención a que se ha dirigido a esta División, el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo solicitando un pronunciamiento en relación a las atribuciones que tienen los Directores de Obras Municipales respecto de la aplicación de la Resolución N° 7.328 de 1976 del Ministerio de Salud, sobre Normas de Eliminación de Basuras en Edificios Elevados. en atención a que la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo le ha solicitado se instruya a los Directores de Obras Municipales para que exijan -al momento de solicitar el respectivo permiso de edifi- cación-, se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 23 de la mencionada Resolución, que establece que cualquier método de disposición de basuras distinto de los aprobados por las normas que establece dicho reglamento deberá contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria en la etapa de proyecto, antes de su ejecución.
2. Al respecto, cabe hacer presente que el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, seña- la que el Director de Obras Municipales concederá el permiso respectivo si, -de acuerdo a los antecedentes acompañados que se determinan en el artículo 5.1.6. de la Ordenanza General-, el proyecto cumple con las normas urbanísticas detalladas en el inciso sexto de dicho artículo. Por su parte el artículo 1.4.2. de la Or- denanza General, señala que los documentos y requisitos exigidos en la Ley General como en su Ordenanza, constituyen las únicas exigencias que deban cumplirse para la obtención de permisos, sin perjuicio de requisi- tos que en forma explícita y para los mismos efectos exijan otras leyes.
3. Sin embargo y sobre el particular cabe tener en consideración que el artículo 4.1.9. de la Ordenanza General en armonía con el artículo 4.1.8. de la misma, señala que “los proyectos referidos a edificaciones que para su funcionamiento requieran autorización sanitaria, conforme al Código Sanitario y al D.F.L. N°1, del Ministerio de Salud, de 1989, deberán contemplar los requisitos de diseño allí establecidos. La verificación de tales requisi- tos corresponderá a la autoridad sanitaria respectiva”.
4. De lo anteriormente expuesto es posible colegir que si bien, tanto la Ley General de Urbanismo y Construccio- nes como su Ordenanza General, no establecen en sus disposiciones obligaciones o atribuciones para que las Direcciones de Obras Municipales observen solicitudes de permisos y recepciones sobre sistemas de manejos de basuras, como tampoco fiscalizar la resolución en comento, existen facultades derivadas a las Municipali- dades por el Código Sanitario -de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 15-, el cual señala que los municipios “no podrán otorgar patentes ni permisos definitivos para el funcionamiento de locales o para el ejercicio de determinadas actividades, que requieran la autorización del Servicio Nacional de Salud, sin que previamente se les acredite haberse dado cumplimiento a tal requisito”.
5. Lo anterior sin perjuicio de las facultades otorgadas por la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Munici- palidades para la aplicación de Ordenanzas Municipales que sobre la materia pudieran establecer los muni- cipios.
LUIS EDUARDO BRESCIANI LECANNELIER Jefe División de Desarrollo Urbano
. NORMATIVA DEL
Artículo53º:Entodaedificación,sedeberáconsiderar
un sistema de redes para la provisión de agua, que se denominará red de incendio (red húmeda y red seca). Mientras no exista una norma específica al respecto, estas redes deberán ser proyectadas de acuerdo con las disposiciones mínimas que a continuación se indican:
a.a. En los inmuebles destinados a la reunión de personas tales como hospitales, comercio, escuelas, industrias, edificios públicos, deportivos y otros destinados al mismo efecto, así como también en los edificios de tres o más pisos se deberá considerar para utilización contra fuegos incipientes, una boca de incendio de 25 mm. como mínimo por piso, conectada al sistema de distribución de agua del edificio.
a.b. En edificios de departamentos las bocas de incendio deberán ubicarse en espacios comunes, y en aquellos casos que no se pueda cumplir con la distancia señalada en el inciso precedente, podrán aceptarse mangueras de longitud superior a 25 metros, siempre que permitan contar una presión de 8 m.c.a., a la salida de la manguera.
a.c. Cada boca de incendio se ubicará en un nicho con puerta de vidrio debidamente señalizado, en lugares de fácil acceso y rápida ubicación, excepto las escalas presurizadas. Este nicho se ubicará a una altura entre 0,9 m. y 1,5 m. sobre el nivel del piso, y contará una manguera resistente a una temperatura de 80° C, con certificado de calidad y especificada para estos efectos.
a.d. La boca de incendio tendrá llave de salida del tipo cierre rápido, válvula del tipo bola o globo angular de 45°, a la que deberá conectarse una manguera de diámetro igual al de la boca de incendio, con su respectivo pitón. Las mangueras que deberán ser del tipo semirrígidas, no podrán estar sometidas en ningún caso a presiones mayores que 70 m.c.a.
a.e. En las bocas de incendio de 25 mm., el pitón de la manguera tendrá una boquilla cuyo diámetro interior será mayor o igual a 7 mm.
a.f. En cada vivienda unifamiliar, vivienda social
a inmuebles similares destinados a otros fines y
que enfrenten a la red pública, deberán contar a lo menos con una llave de salida con hilo exterior, de un diámetro igual al del arranque de agua potable.
b.c. La parte inferior de esta tubería se prolongará hasta el exterior del edificio donde rematará en dos bocas de 75 mm ubicadas a un metro de altura sobre
el nivel de piso terminado adyacente y en un lugar
de fácil acceso e inmediato a las vías principales de entrada al edificio. Las citadas bocas estarán provistas de sendas válvulas de retención o válvulas bola con válvulas de retención en la vertical, o bifurcación con chapaleta de desviación según DIN 14.361, con válvula de retención en la vertical, que rematarán en uniones Storz que permitan el acople de la unión Storz DIN 14.322. Cada una de ellas tendrá su correspondiente tapa Storz, asegurada con cadenilla, que la proteja de deterioro o del ingreso de cuerpos extraños.
b.d. La red seca tendrá bocas de salidas debidamente señalizadas en todos los pisos incluidos los subterráneos, que se ubicarán en los espacios comunes y en lugares de fácil acceso, exceptuando las cajas de escalas presurizadas. Deberá cuidarse que ningún punto de cada piso quede a una distancia mayor de cuarenta metros de una boca de salida. Estas bocas estarán provistas de su correspondiente llave globo angular de 45° o llave de bola, que rematarán en una unión Storz de 52 mm. (2”) que permita acoplar la unión Storz DIN 14.322. Las salidas estarán protegidas por las correspondientes tapas Storz, con cadenillas, que las resguarden de deterioros o del ingreso de cuerpos extraños.
4.2 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, DS Nº 1199
TITULO IV - DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 1° De Los Grifos
Artículo 127º Los grifos públicos contra incendio forman parte integrante del sistema de redes públicas de distribución de agua potable de la concesionaria, en el área donde éstos se emplacen.
Artículo 128º Nadie excepto la empresa sanitaria o funcionarios del cuerpo de bomberos, con ocasión de un incendio, pueden manipular los grifos de incendio. Cualquier manipulación por persona ajena o con fin distinto al señalado será considerada indebida y se sancionará de acuerdo a lo establecido en el artículo 459° Nº 1 del Código Penal.
Artículo 129º Corresponderá a la concesionaria respectiva, el mantenimiento de los grifos públicos, así como el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la calidad y operatividad, según corresponda.
Artículo 130º El valor que deberá pagar la Municipalidad por el mantenimiento de estos grifos se determinará acorde con lo previsto en el art. 56° del DS 453/89, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
5 . NORMATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
5.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES Y MEDIDORES DE GAS DS Nº 66 y DS Nº 20
CAPITULO III – TERMINOLOGÍA.
Artículo10.Paralosefectosdelpresentereglamento,
los siguientes términos, relativos a instalaciones de gas, tienen el significado y alcance que en este capítulo se indica.
10.34.9 Conducto Técnico (“Shaft”). Canal cerrado de obra o metálico, constituido por materiales con una determinada resistencia a la acción del fuego o espacio delimitado por una envolvente, entre otras, paredes, de forma y dimensiones apropiadas para contener o alojar ciertas instalaciones de un edificio.
10.80 Material no Combustible. Aquel que no puede ser encendido ni quemado, entre otros, acero, hierro, ladrillo, tejas, concreto, pizarra, vidrio y yeso, según se establece en la Norma Oficial
Chilena NCh1914/1.Of1984 - Prevención de Incendios en Edificios - Ensayo de reacción al fuego - Parte 1:
Determinación de la no combustibilidad de materiales de construcción, o disposición que la reemplace.
10.136 Zona vertical de seguridad. Vía vertical de evacuación protegida de los efectos del fuego que, desde cualquier nivel hasta el de salida, permite a los usuarios evacuar el edificio sin ser afectados por el fuego, humo o gases
Artículo 59. Instalación de Medidores 59.2 Instalación Centralizada. 59.2.1 Requisitos generales
b) Deberán asegurar hermeticidad hacia el interior de los edificios, para lo cual, deberán contar con una puerta del tipo batiente, metálica o de madera protegida hacia el interior con una plancha metálica o de fibro-cemento, sin aberturas, que deberá estar ajustada al marco, en todo su perímetro, mediante una junta de estanquidad. Dicha puerta deberá abrir hacia el exterior y contar con un dispositivo que, normalmente, las mantenga cerradas, entre otros, brazo mecánico
o hidráulico, disponer de cerradura con llave,
copia de la cual deberá quedar en posesión del
propietario o conserjería del edificio. En caso que dicha puerta sea parte de un conducto técnico, ésta deberá cumplir con el mismo nivel de resistencia
al fuego del conducto. Además, cuando se trate de
recintos, dichas puertas deberán permitir abrirse desde su interior sin necesidad del uso de llave.
Este artículo fue modificado por el DS Nº 20 del 11 de febrero de 2008, quedando como sigue:
67.1.2 Los cilindros portátiles de GLP se deberán
instalar en espacios ventilados, ubicados a lo más en
el quinto piso desde el nivel del acceso vehicular del
edificio, protegidos mediante un gabinete construido en material con resistencia al fuego de al menos
b) Deberán asegurar hermeticidad hacia el interior de los edificios, para lo cual, deberán contar con una puerta del tipo batiente, metálica o de madera protegida hacia el interior con una plancha metálica o de fibro-cemento, sin aberturas, que deberá estar ajustada al marco, en todo su perímetro, mediante una junta de estanquidad. Dicha puerta deberá abrir hacia el exterior y contar con un dispositivo que, normalmente, las mantenga cerrada, entre otros, brazo mecánico o hidráulico, disponer de cerradura con llave, copia de la cual deberá quedar en posesión del propietario o conserjería del edificio. En caso que dicha puerta sea parte de un conducto técnico, ésta deberá ser construida con material no quebradizo y no combustible, con una resistencia al fuego establecida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones . Además, cuando se trate de recintos, dichas puertas deberán permitir abrirse desde su interior sin necesidad del uso de llave.
CAPITULO VIII - DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP).
Artículo 64. Ubicación de Equipos de GLP.
64.3 Techos
64.3.1 La instalación de equipos de GLP en techos de edificios, sólo se podrá realizar en aquellos casos en los cuales no exista otra posibilidad de suministro técnicamente factible, condición que deberá ser debidamente justificada ante la Superintendencia.
64.3.2 El techo del edificio deberá estar diseñado para que ante un eventual incendio, no sufra daño estructural severo.
Artículo 67. Cilindros Portátiles de GLP Tipos 5, 11 y 15 al interior de viviendas.
F60, según “NCh935/1.Of1977”, con excepción de la puerta que será metálica. Además, si éste se
encuentra ubicado en un espacio que comunique con
el interior de un recinto habitable, deberá contar con
una puerta hermética y una cara abierta al exterior del edificio, protegida con una rejilla metálica electro-soldada empotrada a la construcción, u otra solución equivalente, la cual no deberá comunicar con el sector de ingreso de las viviendas
Artículo 72. Ubicaciones Especiales para la Instalación de Artefactos a Gas.
72.2.3 La pared del recinto que comunica con el área
de almacenamiento o manejo de líquidos inflamables
o combustibles Clase I o II, deberá presentar una
resistencia al fuego de a lo menos F60, según “NCh935/1.Of1977” y estar exenta de todo tipo de aberturas hasta una altura de 2,5 (m) del piso.
Artículo 78. Instalación de Calderas a Gas de Potencia Nominal superior a 70 (kW) para uso en calefacción y/o agua caliente sanitaria.
78.2 Características Estructurales
78.2.1 Protección contra el fuego.
La Sala de Calderas así como sus conductos de
ventilación y de extracción de aire, si corresponde, deberán cumplir los requisitos de protección contra incendio que, en esta materia, establece la “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”
o disposición que la reemplace.
La Sala de Calderas deberá contar con extintores certificados aptos para combatir fuegos Tipo B y C, con una capacidad de apague de al menos 30 BC y una capacidad de al menos 10 (kg), dispuestos según se establece a continuación:
a) Uno al exterior de cada Sala de Calderas, en un lugar próximo a la puerta de acceso y debidamente señalizado.
cumplir con lo establecido en el “Reglamento sobre condiciones en el lugar de trabajo”, particularmente en su artículo 46, o disposición que lo reemplace.
b) Al interior, distanciados a no más de 15 (m), incluido el extintor exterior.
95.7.4 Los extintores portátiles, manuales y rodantes, de cualquier origen o procedencia, deberán estar certificados por un laboratorio de ensayo con acreditación vigente en el Sistema Nacional de Acreditación, administrado por el Instituto Nacional de Normalización, INN, o en su defecto, la acreditación que en el futuro establezca, para tal efecto, la autoridad competente, a través de un certificado de vigencia emitido por el INN o entidad que le suceda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamenta Normas sobre Extintores Portátiles, o disposición que lo reemplace. Además los extintores deberán cumplir con los demás requisitos y características establecidas en el decreto señalado y en lo no previsto por éste, por las normas oficiales chilenas pertinentes, o disposiciones que las reemplacen, entre otras, las siguientes:
c) Se prohíbe el uso de extintores automáticos sobre los quemadores.
CAPITULO X - DE LA EVACUACIÓN DE GASES PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DE INSTALACIONES DE INTERIORES DE GAS.
Artículo 80. Generalidades.
Conductos técnicos.
La envolvente del conducto técnico deberá poseer las
características de resistencia al fuego de al menos los siguientes valores:
80.2.1 Clase F60, en edificios hasta 4 pisos;
80.2.2 Clase F90, en edificios de 5 y 6 pisos;
80.2.3 Clase F120, en edificios de 7 y más pisos
a) NCh1433.Of1978 - Ubicación y señalización de los extintores portátiles, o disposición que la reemplace, bajo la cual se deberá destacar la ubicación de los extintores dispuestos al interior del recinto, con material o pintura reflectante o fluorescente.
b) NCh1430.Of1997 - Extintores portátiles -
La envolvente del conducto técnico deberá poseer las característicasderesistenciaalfuegoenconformidad a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Características y rotulación, o disposición que
reemplace, bajo la cual se deberá efectuar la
CAPITULO XIII - DE LA EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES DE GAS INDUSTRIALES.
rotulación de los extintores.
c) NCh1432/2.Of1995, Extintores portátiles - Pruebas de fuego - Parte 2: Extintores Clase
- Determinación del potencial de extinción. y
NCh1432/3.Of1995 Extintores portátiles - Pruebas
fuego - Parte 3: Extintores Clase C - Verificación
95.7.3 La EMRI deberá contar con los extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en éste existan o se manipulen, cuyo potencial de extinción mínimo por superficie a proteger y distancia de traslado deberá
de la no conductividad, o disposiciones que las reemplacen.
6.2.1.2.-Losmaterialesempleadosenlaconstrucción
de tableros deberán ser resistentes al fuego, autoextinguentes, no higroscópicos, resistentes a la corrosión o estar adecuadamente protegido contra ella.
8.2.- SISTEMAS DE CANALIZACION
8.2.2.- Conductores desnudos sobre aisladores
8.2.2.13.- Donde un sistema de barras desnudas deba atravesar un muro, deberán utilizarse aisladores pasa-muros o un sistema de canalización que cuente con cortafuegos adecuados.
8.2.3.- Conductores aislados sobre aisladores
8.2.3.2.- Está prohibida la instalación de conductores aislados sobre aisladores en lugares o recintos que presenten riesgos de incendio o de explosión, en garajes comerciales, en teatros y locales de reunión de personas, en estudios de cine o televisión, en pozos de ascensores o montacargas, o similares.
8.2.8.4.- Está prohibido el uso de tuberías no metálicas en las siguientes condiciones:
• En lugares en que se presenten riesgos de incendio o de explosión
8.2.13.4.- No podrán usarse molduras o bandejas en recintos húmedos, con polvo en suspensión en ambientes que presenten riesgo de incendio o explosión; tampoco podrán ser instaladas ocultas.
11.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO
11.5.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA
11.5.1.- En esta sección se establecen las condiciones en que son exigibles los sistemas de iluminación de emergencia y las exigencias fotométricas que deben cumplir estos sistemas. La finalidad de este tipo de iluminación es proporcionar vías seguras de escape, sin posibilidad de confusiones, a las personas que en condiciones de emergencia se vean obligadas a abandonar los recintos en que se encuentren.
11.5.2.- Para facilitar la comprensión de las disposiciones de esta sección refiérase al párrafo 4.1.6 de la sección Nº 4, Terminología.
11.5.3.- Las exigencias contenidas en esta sección intentan asegurar buenas condiciones de visibilidad e identificación en las vías de salida de los lugares y locales en que presenten o se deban cumplir algunas de las condiciones siguientes:
• Facilidad de evacuación
• Iluminación antipánico
• Ejecución de trabajos peligrosos
11.5.4.- Los sistemas de alumbrado de emergencia deberán funcionar cuando la iluminación normal falla, por lo tanto deberán tener una fuente de alimentación distinta a la de aquella. La fuente de alimentación se seleccionará de modo de cumplir las exigencias del capítulo 14.
11.5.5.- Las condiciones que deben cumplir los sistemas de alumbrado de seguridad se muestran en la tabla Nº 11.26.
11.5.6.- Deberán instalarse luces de emergencia auto-energizadas a lo menos en los siguientes puntos de los recintos dentro del alcance de estas disposiciones:
• Sobre cada puerta de salida de emergencia
• Cerca de las escaleras, de modo que cada escalón reciba iluminación directa
• Cerca de cada cambio de nivel del piso
• En todo cambio de dirección de la vía de escape
• En toda intersección de la vía de escape con corredores laterales
• Al exterior de edificios en la vecindad de las salidas • Cerca de los equipos de extinción o de alarmas de incendios.
En todo caso, para fijar la cantidad de lámparas necesarias de instalar se deberá considerar que la falla de una lámpara no debe dejar ninguna zona completamente oscura.
NA.- En el alcance de estas disposiciones se entenderá como “cerca de” a una distancia no mayor de 2 m medidos horizontalmente.
Tabla Nº 11.26 Características mínimas de operación de los sistemas de alumbrado de emergencia
Rendimiento color de la lámpara (5)
ó uniformidad
1lux, a nivel de suelo en zona central (1) y (2)
Imax/Imin = 40
50% de iluminación 1,5 hora en 5 segundos, 100 % en 60 segundos
Condiciones de aplicación de la tabla Nº 11.26:
1. La condición se fija para una vía de evacuación de 2 m de largo. Vías de evacuación de longitudes mayores pueden considerarse como una sucesión de zonas de 2 m de largo o bien deben cumplir las exigencias dadas para iluminaciones de emergencia del tipo ambiental.
2. La iluminancia fuera del eje de esta vía, en una zona de un ancho no inferior a la mitad de su largo, esta vía deberá tener una iluminancia no inferior a 0,5 lux.
3. Se entiende por autonomía el tiempo durante el cual la fuente alternativa de alimentación del sistema de alumbrado de emergencia es capaz de mantener un valor no inferior al 80% para los parámetros de funcionamiento definidos por esta norma.
4. Debe considerarse además que el efecto estroboscópico producido por el sistema seleccionado de alumbrado no debe ser perceptible.
5. La luminaria empleada no debe modificar en forma notoria este parámetro.
6. Los valores indicados se medirán en el punto más alejado de la fuente, con exclusión de la franja periférica señalada.
NA.- Un contraste marcado entre una luminaria y su plano trasero puede producir deslumbramiento.
El problema principal en la iluminación de vías de
evacuación será evitar este deslumbramiento el cual puede evitar ver la señalización o discernir su contenido.
11.5.7.- En general las luminarias destinadas
a iluminación de emergencia se montarán ano
menos de 2 m sobre el nivel del suelo y el posible deslumbramiento producido por ellas se controlará limitando su intensidad luminosa dentro del campo
de visión de los usuarios.
11.5.8.- En las vías de evacuación ubicadas a un mismo nivel horizontal, para las zonas de alumbrado ambiental y en las zonas en que se desarrollen trabajos peligrosos la intensidad luminosa de las luminarias no debe sobrepasar los valores indicados en la tabla Nº 11.27, cualquiera que sea el plano vertical de observación, para todos los ángulos comprendidos entre 60º y 90º medidos respecto de la vertical descendente. Ver figura 1, de hoja de norma Nº 19.
Tabla Nº 11.27 Límites de Deslumbramiento
Altura de instalación de la luminaria sobre el nivel del suelo (m)
Intensidad luminosa máxima para alumbrado antipánico y vías de evacuación Imax (Cd)
Intensidad luminosa máxima para alumbrado en zonas de trabajos riesgosos Imax (Cd)
2,5 h 3,0
3,0 h 3,5
3,5 h 4,0
4,0 h 4,5
11.5.9.- Para todos los otros casos de vías de evacuación en desnivel o con otras condiciones o en otras zonas no consideradas en 11.5.8, los valores límite no deben sobrepasarse cualquiera que sea el ángulo. Ver figura 2 de hoja de norma Nº 19.
11.5.10.- El cumplimiento de las exigencias establecidasenlospárrafosprecedentesseverificará por medición y/o por análisis de las características de los equipos establecidas en las fichas técnicas entregadas por los fabricantes, siempre que sus datos sean certificados por organismos solventes y reconocidos.
11.5.11.- Junto a la iluminación de emergencia serán exigibles paneles luminosos de señalización a fin de guiar el camino hacia las salidas de seguridad, las que deben cumplir las exigencias siguientes:
11.5.11.1.- Las señales de seguridad deben alcanzar al menos un 50 % de su intensidad lumínica en 5 segundos y el total en no más de 60 segundos.
11.5.11.2.- El valor de la luminancia en toda la superficie de color de seguridad de un pictograma debe ser de 2 Cd/m2 en todas las direcciones indicadas en el anexo 4.
11.5.11.3.- La razón de luminancia máxima a luminancia mínima no debe ser superior a 10.
11.5.11.4.- La razón de luminancia L blanco a luminancia L color no debe ser inferior a 5 ni superior a 15 entre puntos vecinos. Ver apéndice 3.
11.5.11.5.- Asumiendo que un pictograma de iluminación interna puede identificarse a una distancia superior a otro, iluminado desde el exterior, la distancia de identificación se determinará aplicando la formula siguiente:
= distancia de identificación en m.
= altura del panel en m.
= constante igual a 100 para pictogramas de iluminación exterior y 200 para pictogramas de iluminación interior. Ver hoja de norma Nº 20.
11.5.11.5.- Los colores de las señales de seguridad deben cumplir las exigencias de la Norma ISO 3864.
12.3.- PROTECCIONES Y COMANDOS
12.3.4.- Circuitos de control de motores
12.3.4.4.- No obstante lo indicado en 12.3.4.3 se podrá prescindir de la protección separada del circuito de control, donde la capacidad nominal o la regulación de las protecciones del motor no excedan en dos veces la capacidad de transporte de corriente de los conductores de control o en donde una apertura del circuito de control pueda crear riesgos superiores como en el caso de una bomba de incendio u otros similares.
14.- SISTEMAS DE AUTOGENERACION
14.1.- Sistemas de emergencia
14.1.4.- Los sistemas de emergencia alimentarán consumos tales como sistemas de sustentación de funciones biológicas vitales y sus sistemas periféricos esenciales para su funcionamiento, alumbrado y fuerza en salas de cirugía de centros asistenciales, sistemas de alarma contra incendio o contra robos, sistemas de combate y extinción de incendios, sistemas de alumbrado de escape y circulación de emergencia y todo otro consumo de características similares, como los considerados en la sección 11.5.
6.2 DECRETO SUPREMO Nº 594 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Artículo 22: En todo edificio de habitación o comercial
de cuatro o más pisos para recolectar las basuras que
en él se produzcan, se proveerán uno o más ductos
verticales, construidos con material contra incendio en toda su altura, ya sean metálicos o de hormigón afinado en toda su extensión, perfectamente lisos
y sin junturas salientes, de sección transversal
mínima de 0.20 M2, cilíndricos o con sus esquinas redondeadas en caso de sección rectangular, de modo que las basuras puedan caer libremente y sin obstrucciones, y acumularse en receptáculos o carros receptores colocados bajo tales ductos a nivel del suelo (piso bajo o subterráneo).
Artículo 60: Tanto los buzones o tolvas para el
vaciado de basuras en los diferentes pisos, como
el extremo superior de los ductos, deberán cumplir
con lo dispuesto en el Artículo 4.3.18 de la Ordenanza General de Construcciones Urbanización, para el caso de que en un atascamiento de basuras en un ducto se produjiere un principio de incendio.
De la Prevención y Protección contra Incendios Artículo 44: En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido.
El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de orden
Artículo 45: Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio
limpieza y racionalización de la cantidad de
por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá
materiales combustibles, tanto almacenados como
contar con extintores de incendio, del tipo adecuado
los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen.
control de las fuentes de calor deberá adoptarse en
todos aquellos lugares o procesos donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación vigente sobre la materia.
El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en el artículo 46°.
Artículo 46: El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el indicado en la siguiente tabla:
Superficie de cubrimiento máximo por extintor (m 2 )
Artículo 51: Los extintores deberán ser sometidos
a revisión, control y mantención preventiva según
normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante
o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el
decreto N° 369 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al
año,haciendoconstarestacircunstanciaenlaetiqueta
correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de
funcionamiento. Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención.
Artículo 52: En los lugares en que se almacenen
o manipulen sustancias peligrosas, la autoridad
sanitaria podrá exigir un sistema automático de detección de incendios.
CLASE A Combustibles sólidos comunes tales como madera, papel, género, etc
CLASE B Líquidos combustibles o inflamables grasas y materiales similares
Espuma Dióxido de carbono (CO 2 ) Polvo químico seco ABC-BC
CLASE C Inflamación de equipos que se encuentran energizados eléctricamente
Dióxido de carbono (CO 2 ) Polvo químico seco ABC-BC
CLASE D Metales combustibles tales como sodio, titanio, potasio, magnesio, etc
CHILENAS Y EXTRANJERAS OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS
Normas generales, sobre prevención de incendio en edificios:
Normas sobre cargas combustibles en edificios:
NCh 1914/1 Ensaye de reacción al fuego - Parte 1:
Determinación de la no combustibilidad de materiales de construcción. NCh 1914/2 Ensaye de reacción al fuego - Parte 2:
Determinación del calor de combustión de materiales en general. NCh 1916 Determinación de cargas combustibles. NCh 1993 Clasificación de los edificios según su carga combustible.
Normas sobre comportamiento al fuego:
NCh 2095/4 Sistemas de rociadores- Parte 4: Diseño, planos y cálculos. NCh 2095/5 Sistemas de rociadores- Parte 5:
Suministro de agua. NCh 2095/6 Sistemas de rociadores- Parte 6:
Normas sobre señalización en edificios:
NCh 2111 Señales de seguridad. NCh 2189 Condiciones básicas.
Normas sobre elementos de protección y combate contra incendios:
NCh 1429 Extintores portátiles - Terminología y definiciones. NCh 1430 Extintores portátiles - Características y rotulación. NCh 1433 Ubicación y señalización de los extintores portátiles. NCh 1646 Grifo de incendio - Tipo columna de 100 mm - Diámetro nominal.
Normas sobre rociadores automáticos:
Terminología, características y clasificación. NCh 2095/2 Sistemas de rociadores- Parte 2:
Equipos y componentes. NCh 2095/3 Sistemas de rociadores- Parte 3:
7.3 NORMAS INCLUIDA POR LA SEC
NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Francia. NF F 16-102 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Aplicación a equipos eléctricos. Francia. NCh1433.Of1978 - Ubicación y señalización de los extintores portátiles, o disposición que la reemplace, bajo la cual se deberá destacar la ubicación de los extintores dispuestos al interior del recinto, con material o pintura reflectante o fluorescente. NCh1430.Of1997 - Extintores portátiles - Características y rotulación, o disposición que la reemplace, bajo la cual se deberá efectuar la rotulación de los extintores.
NCh1432/2.Of1995,Extintoresportátiles-Pruebasde
fuego - Parte 2: Extintores Clase B - Determinación del potencial de extinción. y NCh1432/3.Of1995 Extintores portátiles - Pruebas de fuego - Parte 3: Extintores Clase C - Verificación de la no conductividad, o disposiciones que las reemplacen.
7.4 NORMAS CHILENAS OFICIALES INCLUIDAS POR LA SISS
NCh691.Of1998 Agua Potable – Conducción, regulación, distribución NCh1646.Of2004 Grifos de incendio - Tipo de columna 100 mm diámetro nominal - Requisitos generales
En la norma NCh691* Agua Potable – Conducción, regulación y distribución, se encuentran las indicaciones para calcular el volumen de incendio, el volumen de reserva y se definen las distancias máximas entre grifos y edificaciones.
NCh2114.Of1990 Prevención de incendio en edificios - Condiciones básicas y clasificación de las vías de evacuación según la carga de ocupantes.
NCh2121/1.Of1991Prevencióndeincendioenedificios
- Parte 1: Determinación del comportamiento de
plásticos autosoportantes a la acción de una llama.
NCh2121/2.Of1991Prevencióndeincendioenedificios
- Parte 2: Determinación del comportamiento de
plásticos flexibles a la acción de una llama.
NCh2208.Of1999 Prevención de incendio en edificios
- Determinación de la capacidad de ignifugado para
materiales textiles frente a la acción de los lavados. NCh2852.Of2006 Prevención de incendio en edificios - Morteros proyectados sobre elementos estructurales
- Métodos de ensayo e inspección.
NCh2954.Of2006 Prevención de incendio en edificios - Morteros proyectados sobre elementos
estructurales de acero - Requisitos. NCh3040.Of2007 Prevención de incendio en edificios
- Pinturas intumescentes aplicadas en elementos
estructurales de acero - Inspección. NCh388.Of1955 Prevención y extinción de incendios en almacenamientos de materias inflamables y explosivas.
• Además, existen otras normas que si bien tienen relación con fuego, no están directamente relacionadas con las edificaciones, sino, con productos utilizados en la construcción que deben ser fabricados con ciertas exigencias y que son certificados.
• Normas obligatorias son aquellas citadas en documentos oficiales
• Las normas INN no se pueden reproducir, éstas se encuentran disponible en el INN para consulta o compra y en el centro de Documentación de la CChC para consulta.
Dokumente ähnlich wie ManualIncendios Internet
Mehr von Juan Mejia Aburto
Aportes Plan de Em
Tarea Unidad 2 de Seguridad e Higiene Industrial. EDWARD S.P
edwardxito