Source: http://docplayer.fi/1974703-Cygnaeuksen-koulu-maariankatu-7-20100-turku.html
Timestamp: 2018-03-22 12:49:59+00:00
Document Index: 19674961

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, TURKU - PDF
Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, TURKU
Download "Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU"
1 Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2011 Vähäheikkiläntie 56 B FI TURKU p
2 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 2 SISÄLLYS 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT...3 Kohde ja osoite...3 Tutkimuksen tilaaja...3 Tutkijat:...3 Tilattu tehtävä...3 Tutkimusajankohta LÄHTÖTIEDOT...4 Piirustukset...6 Aiemmin tehdyt tutkimukset ja selvitykset...6 Tehtyjä korjauksia...6 Suunnitellut korjaukset...6 Havaintoja ja tiedossa olevat ongelmia...6 Henkilökunnan kysely TUTKIMUSTULOKSET Tutkimusmenetelmät Rakenteiden puutteet ja vauriot sekä laiteviat Rakennustekniikka Rakennuksen vierusta, perustus- ja alapohjarakenteet Rakennuksen runko Julkisivut ja ulkoseinät Ikkunat ja ulko-ovet Vesikatto ja yläpohja Sisätilat LVI-tekniikka Ilmanvaihtojärjestelmä Lämmitysjärjestelmä Vesijohto- ja viemärijärjestelmä Automatiikka Mittaustulokset ja sisäilmanäytteet Mittaustulosten tarkastelu YHTEENVETO JATKOTOIMENPITEET Kiireelliset toimenpiteet Muut lähiaikojen korjaustoimenpiteet Jatkotutkimusten tarve LIITTEET...42
3 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 3 Cygnaeuksen koulu SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohde ja osoite Koulukiinteistö Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7 / Aurakatu TURKU Tutkimuksen tilaaja Turun Kaupunki Tilaliikelaitos Lars Wiren Yliopistonkatu TURKU Tutkijat: Koordinaattori ja rakennustekniikka LVI-järjestelmät Rak.ins. Ismo Lehtonen gsm , LVI-tekn. Asko Tamminen Tilattu tehtävä Tehtävänä oli suorittaa kohteessa Sisäilmastoyhdistyksen julkaisu nro 12, Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus kouluille ja päiväkodeille -ohjetta soveltava, kuntotutkimuksen perustutkimusvaihe. Tutkimusajankohta Tutkimus suoritettiin välisenä aikana. Ennen tutkimuksen aloittamista järjestettiin henkilökuntakysely, jolla pyrittiin saamaan selville kohteessa olevia epäkohtia. Kyselylomakkeet jaettiin henkilökunnalle tutkimuksen esittelytilaisuuden yhteydessä ja vastaukset kyselyyn saatiin Kohteessa tehtiin useita tarkastuskäyntejä, jotta erilaisten sää- ja muiden olosuhteiden vaikutukset saataisiin mahdollisimman hyvin selville. Tutkimusaika oli lyhyt. Tutkimus tehtiin kevätaikana, jolloin lämmityskausi oli loppumassa. Näin ollen ei voitu tutkia parhaissa mahdollisissa olosuhteissa eri tilojen lämmityksen riittävyyttä, rakennuksen ulkovaipan sisäpintojen pintalämpötiloja ja sisäilman kosteuden mahdollista tiivistymistä rakenteiden pinnoille. Myöskään rakennuksen ulkopuolisen lämpökuorman aiheuttamaa mahdollista sisätilojen liiallista lämpimyyttä ei voitu tutkia, koska ulkolämpötilat olivat tutkimusaikana vielä pääosin alhaisia.
4 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 4 2. LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen kohteena oleva koulurakennus sijaitsee Turun kaupungin VI kaupunginosan korttelin 14 tontilla 5, osoitteessa Maariankatu 7 / Aurakatu 13, TURKU. Rakennus sijaitsee itään/kaakkoon laskevassa rinteessä. Rakennuksen lounaispuolella oleva Aurakatu viettää kaakkoon. Kaakkoispuolella oleva Maariankatu viettää loivasti koilliseen. Rakennuksen pohjoispuolella oleva pihamaa on pääosin tasamaata. Tontin luoteisrajalla on tukimuuri ja pihamaa on luoteispuolisia naapurikiinteistöjä alempana. Alkuperäinen rakennus on rakennettu vuonna Rakennuksen luoteispuolelle on rakennettu laajennusosa todennäköisesti 1940-luvulla. Rakennukseen on tehty eri vaiheissa muutoksia ja korjauksia. Viimeisin muutostyö ja peruskorjaus on valmistunut vuonna Rakennuksen bruttoala on käytössä olleiden tietojen mukaan 6200 m 2 ja tilavuus m 3. Koulurakennus on pääosin 4-kerroksinen, pohja-alaltaan L-muotoinen rakennus, jossa on pääosalla pohja/kellarikerros. Rakennuksen pohjakerroksen koillis- ja luoteispäädyissä on voimistelusalit, jotka ovat korkeita tiloja. Pohjakerroksessa on lisäksi koulun keittiö ja ruokasalit sekä sosiaalitiloja ja voimistelusalien puku- ja pesuhuonetiloja. Opetustilat sijaitsevat pääosin kerroksissa. Myös 4.kerroksen koillis- ja luoteisosissa on luokkatiloja. Koillissiiven opetustilat on rakennettu todennäköisesti jälkeenpäin ullakolle. 4.kerroksessa on lisäksi ilmanvaihtokonehuone. 4.kerroksen eteläosa, on avointa, korkeaa ullakkotilaa. Rakennuksen kerrokset on toteutettu keskikäytävillä, joiden molemmin puolin luokkahuoneet ja muut tilat on sijoitettu. Koulun pääaula sijaitsee rakennuksen 2.kerroksen eteläosassa. Rakennukseen on asennettu peruskorjauksen yhteydessä hissi. Rakennuksen alkuperäinen pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen etelänurkassa, katujen risteyksessä. Aurakadun puolella on lisäksi sivusisäänkäynti, joka on vähäisessä käytössä. Muut sisäänkäynnit ja huolto-ovet sijaitsevat pihan puolella. Kulku pihalle tapahtuu Maariankadun varrella olevan portin kautta. Pihan itäosa on pysäköintikäytössä. Pihan muilla osilla on oleskelu-, ulkoilu- ja pelialueita. Piha yhdistyy Kauppiaskadun varrella olevan koulun pihaan ilman väliaitaa. Pihan luoteisreunalla on tukimuuri. Luoteispuolella olevien kiinteistöjen pihamaat ovat tarkastettavan kiinteistön pihamaata korkeammalla. Rakennus on perustettu kiviperustuksilla pohjamaan ja/tai suoraan kallion varaan. Alapohjat ovat pääosin maanvaraisia betonilaattoja. Koillispäädyssä olevan voimistelusalin alla on matalahko alustatila. Voimistelusaleissa on puukoolatut lattiat. Rakennuksen kantavat pystyrakenteet ovat tiiliseiniä. Välipohjat ovat betonirakenteisia. Ulkoseinät ovat molemmin puolin rapattuja, massiivisia tiiliseiniä. Yläpohjan kantava rakenne on 3.kerroksen katon osalta teräsbetonirakenteinen. 4.kerroksen katto on osittain puurakenteinen. Ullakkokerroksen on rakennettu peruskorjauksen yhteydessä ilmastointikonehuone, jonka runkorakenteet ovat teräsrakenteita. Ilmastointikonehuoneen katto ja seinät on rakennettu Paroc-elementeistä. Vesikatto on puurakenteinen. Alkuperäisen rakennuksen katto on monimuotoinen katto, joka muodostuu mansardikatto-osista. Laajennusosan katto on loiva harjakatto. Molempien osien vesikaton vesikatteena on saumattu peltikate. Alkuperäisen rakennuksen katto on varustettu jalkokouruilla. Laajennusosassa on ulkopuoliset räystäskourut. Rakennuksen ikkunat ovat todennäköisesti alkuperäisiä, rakennus- ja laajennusvaiheissa asennettuja, avattavia, 2-lasisia ja puitteisia puuikkunoita. Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon. Lämmönjakohuone sijaitsee pohjakerroksessa. Huonetilojen lämmitys tapahtuu pääosin vesikiertopatterilla sekä osittain ilmanvaihdon kautta. Nykyiset lämmönsiirtimet on asennettu peruskorjauksen yhteydessä vuonna Rakennus on liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkkoon. Kiinteistöllä on liittymä myös kunnalliseen hulevesiviemäriin. Vesimittari sijaitsee lämmönjakohuoneessa. Kiinteistön viemärit liittyvät Maariankadulla oleviin kunnallisiin viemäreihin. Piha-alueella on useita tarkastuskaivoja ja -putkia. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, jossa sekä sisään puhallus että poisto tapahtuvat koneellisesti. Nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä on asennettu peruskorjauksen yhteydessä vuosina Ilmastointikonehuone sijaitsee ullakkokerroksessa. Raittiin ilman otto tapahtuu pihapuolelta, koillissivulla olevan säleikön kautta. Rakennuksessa on viisi tuloilmakonetta, jotka palvelevat rakennuksen eri tiloja. Tuloilmakoneiden yhteydessä on ko. tiloja palvelevat poistoilmakoneet. Rakennuksessa on lisäksi erillisiä poistoilmaimureita. Rakennuksen julkisivut ja ulkoasu on esitetty seuraavalla sivulla eri suunnista otetuissa valokuvissa.
5 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 5 1. Kadun puoleiset julkisivut 2. Aurakadun puoleinen julkisivu, laajennusosa vasemmalla 3. Maariankadun puoleinen julkisivu ja koillispääty 4. Pihan puoleiset julkisivut 5. Luoteissivu, pihalle, pihan puoleinen sisäänkäynti oikella 6. Koillissivu, pihalle, laajennusosa oikealla, ilmanvaihdon ilmanottosäleikkö keskellä, ylhäällä
6 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 6 Piirustukset Käytössä oli Turun Tilaliikelaitoksen arkistosta lainaksi saadut rakennuksen muutosta varten vuonna 1995 laaditut pääpiirustukset sekä vuosina laadittuja LVI-piirustuksia. Rakennepiirustuksia ei ollut käytössä. Pääasialliset rakennetyypit Rakennuksesta ei ollut alkuperäisiä pääpiirustuksia tai jälkeenpäin laadittuja rakennepiirustuksia käytössä, joten rakennetyyppejä ei voitu määrittää yksityiskohtaisesti. Rakenteiden määritys voitiin tehdä lähinnä paikan päällä tehtyjen havaintojen mukaan. Rakennuksen alapohja ja välipohjat ovat kiviaineisia, pääosin betonirakenteisia. Mm. koillispäädyssä olevan voimistelusalin alapohjan lämmöneristeenä havaittiin olevan järviruokoa tai vastaavaa. Ulkoseinät ovat pääosin molemmin puolin rapattuja massiivisia tiiliseiniä. 4.kerroksen tilojen, jotka on todennäköisesti rakennettu ullakolle jälkeenpäin, ulkoseinissä on puurakenteisia osia. Alkuperäiset väliseinät ovat pääosin molemmin rapattuja tiiliseiniä. Vähäisiltä, jälkeenpäin rakennetuilta osiltaan, väliseinät ovat puurunkoisia ja levyrakenteisia. Vesikatto on puurakenteinen. Vesikaton vesikatteena on saumattu peltikate, jonka vedenpoisto on järjestetty alkuperäisen rakennuksen osalla jalkokouruilla ja laajennusosan osalla ulkopuolisilla, julkisivupinnassa olevilla räystäskouruilla. Peltikatteen alusrakenteena on harvalaudoitus. Aluskatetta ei ole. Ilmanvaihtokonehuoneet on rakennettu ullakolle 1990-luvun loppupuolella saneerauksen yhteydessä. Konehuoneissa on teräsrunko ja konehuoneiden seinät ja katto on rakennettu pääosin Paroc-elementeistä (pelti-mineraalivilla-pelti). Rakenteet saattavat poiketa yllä mainituista rakennuksen eri osissa jonkin verran. Aiemmin tehdyt tutkimukset ja selvitykset Sisäilmainsinöörit Oy on ottanut rakennuksen sisätiloista 6-vaiheimpaktorilla sisäilmanäytteet sisäilman mikrobipitoisuuden määrittämistä varten. Näytteet on analysoitu Turun yliopiston Aerobiologian yksikössä. Näytteet on otettu seitsemästä huonetilasta, joista yksi on 1.kerroksessa, kaksi 3.kerroksessa ja neljä 4.kerroksessa. Näytteiden analyysiraportit olivat tätä tutkimusta tehdessä käytössä. Muiden aiemmin mahdollisesti tehtyjen tutkimusten ja tarkastusten raportteja ei ollut käytettävissä. Tehtyjä korjauksia Rakennukseen on tehty peruskorjaus vuosina Tätä ennen rakennukseen on tehty muutoksia ja korjauksia eri vaiheissa. Suunnitellut korjaukset Rakennuksessa on ollut kattovuotoja, jotka ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita yläpohjarakenteisiin ja 4.kerroksen tilojen pintoihin. Rakenteiden kuivaus oli tämän tutkimuksen aikana käynnissä. Insinööritoimisto Pertti Jääskeläinen oli suunnittelemassa parannuksia ja korjauksia katto- ja yläpohjarakenteisiin. Havaintoja ja tiedossa olevat ongelmia Koulutilojen ilmanvaihto oli todettu riittämättömäksi ja sisätiloissa oli havaittu tunkkaisuutta. Osalla henkilökuntaa on ollut sisäilmaongelmiin viittaavaa oirehtimista: mm. kurkun käheyttä, nenän ärsytystä, tukkoisuutta ja vuotoa, silmäoireita sekä päänsärkyä ja epämääräistä väsymystä. Oireet ovat hävinneet osalla pidemmän työpaikalta poissaolon aikana. Rakennuksessa on ollut kattovuotoja, jotka ovat aiheuttaneet vesivahinkoja rakenteisiin. Vesivahinkojen kuivaus ja korjaus on käynnistetty eikä niihin keskitytä tämän tutkimuksen yhteydessä.
7 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 7 Henkilökunnan kysely Ennen kuntotutkimuksen aloittamista suoritettiin kirjallinen henkilökunnan kysely. Kyselyä varten laadittiin kyselylomake (liite 1), jonka täyttäminen tapahtuu pääosin eri vaihtoehdoista valiten. Kysymyksiä tehtiin mm. rakennuksen viihtyvyydestä, huollon tasosta ja talotekniikan toimivuudesta. Lisäksi tehtiin sisäilmastoon kohdistuvia ja liittyviä kysymyksiä sekä kysymyksiä mahdollisista työpaikkaan liittyvistä oireista. Kyselylomakkeet jaettiin henkilökunnalle tutkimuksen esittelytilaisuuden yhteydessä Kyselyyn saatiin vastaus 30 henkilökuntaan kuuluvalta, joten kyselyn tulosta voidaan pitää melko kattavana. Henkilökuntakyselyn tulosten yhteenveto on esitetty jäljempänä olevissa taulukoissa. HENKILÖKUNNAN MIELIPIDE RAKENNUKSEN VIIHTYISYYDESTÄ, HUOLLON TASOSTA JA TALOTEKNIIKAN TOIMIVUUDESTA hyvä kohtalainen huono Vastaajaa Koulun viihtyisyys Rakennuksen huolto Ilmanvaihdon toimivuus Lämmitysjärjestelmän toimivuus Vesi- ja viemärijärjestelmän toimivuus Taulukko 1 Henkilökunnan mielipide talotekniikan toimivuudesta ja rakennuksen viihtyisyydestä Kyselyyn vastanneista 60 % piti ilmanvaihdon toimivuutta huonona. Kyselyssä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa saatujen tietojen mukaan koulutilojen ilmanvaihto on puutteellinen ja tiloihin tulee pölyä ja muita epäpuhtauksia epätiiviiden ikkunoiden kautta. 43 % vastanneista piti lämmitysjärjestelmän toimivuutta huonona ja 47 % kohtalaisena. 23 % vastanneista arvioi vesi- ja viemärijärjestelmän toimivuuden huonoksi ja 57 % kohtalaiseksi. Tähän arvioon vaikuttaa todennäköisesti osittain sisätiloissa havaittu viemärin haju. Kyselyyn vastanneista 70 % piti rakennuksen viihtyisyyttä kohtalaisena ja 20 % hyvänä. Ainoastaan 10 % vastanneista piti viihtyisyyttä huonona. Pääosa vastanneista piti huollon tasoa kohtalaisena tai huonona. Henkilökunnalta kysyttiin myös sisätiloissa mahdollisesti esiintyneistä voimakkaista hajuista. 77 % kyselyyn vastanneista oli havainnut sisätiloissa viemärin hajua. Ylempien kerrosten tiloissa oli havaittu myös homeen (maakellarin) hajua. Rakennuksessa on ollut useita kattovuotoja, joiden kuivaaminen oli käynnissä. Kosteusvaurioituneet tilat olivat tarkastushetkellä käyttökiellossa. Etenkin alemmissa kerroksissa oli havaittu myös pakokaasun ja ruoan hajua. Rakennuken kerros, jossa vastaaja pääosin työskentelee 1.kerros Pohjakerros 2.kerros 3.kerros 4.kerros Yhteensä Osuus vastanneista. % Vastaajien lukumäärä Ei voimakkaita hajuja Home, maakellarin haju Viemärin haju Pakokaasu Ruoka Muita hajuja Taulukko 2 Henkilökunnan sisätiloissa havaitsemat voimakkaat hajut eri kerroksissa työskentelevien henkilökunnan jäsenten mukaan (hajuhavainnot eivät liity kaikissa tapauksissa pääasialliseen työskentelypaikkaan)
8 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 8 Cygnaeuksen koulu Henkilökunnan kyselyn sisäilmastoon liittyvät vastaukset säteittäisenä kaaviona Pinnoilta tulevat sähköiskut IV-laitteiden melu melu Melu (esim. ulkoa) Kostea ilma Tunkkainen ilma 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Riittämätön ilmanvaihto Havaittava pöly ja lika pinnoilla Liian matala huonelämpötila Pölyinen ilma Heikko valaistus tai häikäisy Veto Lattioiden kylmyys Vaihtelevia lämpötiloja Kuiva ilma Epämiellyttävä haju Liian korkea huonelämpötila Taulukko 3 Yhteenveto henkilökunnan vastauksista sisäilmaan ja -olosuhteisiin liittyviin kysymyksiin Rakennuken kerros, jossa vastaaja pääosin työskentelee 1.kerros Pohjakerros 2.kerros 3.kerros 4.kerros Yhteensä Osuus vastanneista Vastaajien lukumäärä % Tunkkainen ilma Riittämätön ilmanvaihto Liian matala huonelämpötila Pölyinen ilma Havaittava pöly ja lika pinnoilla Veto Epämiellyttävä haju Liian korkea huonelämpötila Kuiva ilma Vaihtelevia lämpötiloja Lattioiden kylmyys Heikko valaistus tai häikäisy Kostea ilma Melu (esim. ulkoa) IV-laitteiden melu melu Pinnoilta tulevat sähköiskut Taulukko 4 Henkilökunnan vastaukset sisäilmaan ja -olosuhteisiin liittyviin kysymyksiin eri kerrosten osalta
9 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 9 Rakennuken kerros, jossa vastaaja pääosin työskentelee 1.kerros Pohjakerros 2.kerros 3.kerros 4.kerros Yhteensä Osuus vastanneista Vastaajien lukumäärä % Kurkun käheys tai kuivuus Silmien kutina, kirvely tai ärsytys Päänsärky Nenän ärsytys, tukkoisuus tai vuoto Ihon kuivuus, kutina tai punoitus Flunssa Epämääräinen väsymys Yskä Tulehdussairaus Hengenahdistus Hengityksen vingunta Taulukko 5 Henkilökunnalla esiintyneet oireet ja sairaudet viimeksi kuluneen vuoden aikana Henkilökunnalla esiintyneistä oireista yleisimpiä on ollut kurkun käheys tai kuivuus, joita oireita on ollut kyselyn mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana 40 % vastaajista. Silmäoireet ja pääsärky ovat olleet lähes yhtä yleisiä. Noin kolmasosalla vastaajista on ollut nenän ärsytysoireita, iho-oireita, flunssaa tai epämäärästä väsymystä kuluneen vuoden aikana. Oireita on esiintynyt kaikissa kerroksissa, joten oireet eivät liity tiettyihin tiloihin. Joissakin tiloissa työskentelevillä sairaudet ja oireet ovat olleet merkittävämpiä ja aiheuttaneet mm. pikiä työstä poissaoloja ja toistuvia lääkärissä käyntejä. Oireet ovat kyselyn mukaan hävinneet useammilla pidemmän työpaikalta poissa olon aikana. Erot kyselyyn saaduissa vastauksissa johtunevat osittain eri henkilöiden sietokyvyn ja vaatimustason välisistä eroista. Myös eri työskentelypaikkojen olosuhteissa saattaa olla merkittäviä eroja näinkin laajassa rakennuksessa.
10 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Tutkimusmenetelmät Kohteeseen tehtiin Sisäilmayhdistyksen sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus kouluille ja päiväkodeille suunnattua ohjetta (Sisäilmastoyhdistyksen julkaisu nro 12) soveltaen. Kohteessa tehtiin silmämääräisiä havaintoja lähes kaikissa sisätiloissa. Joissakin tiloissa käytiin useita kertoja, jotta erilaisten sää- ja muiden olosuhteiden vaikutukset saataisiin mahdollisimman hyvin selville. Silmämääräisesti tarkastettiin myös rakennuksen vierusta sekä julkisivut ja vesikatto. Viemärien ja salaojan toimivuutta tarkastettiin tarkastus- ja sadevesikaivoista. Sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden hetkellisiä arvoja mitattiin eri aikoina. Tarkastuskierrosten yhteydessä tehtiin kosteudentunnistimilla pistokoeluonteisia pintakosteusmittauksia epäilyistä kohdista. Hiilidioksidipitoisuuden, ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seurantamittaus tehtiin neljästä eri luokkahuoneesta siirtämällä mittaria muutaman vuorokauden välein huonetilasta toiseen. Mittaustulokset jäivät saamatta, koska mittariin oli koskettu ja se oli vaurioitunut tai se oli pudotettu lattialle ja rikkoutunut. LVI-laitteiden toimintaa ja kuntoa arvioitiin konehuoneissa ja koulutiloissa. Ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmavirtoja sekä paine-eroja mitattiin pistokoeluonteisesti ja epäillyiltä osilta. Rakennukseen on tehty peruskorjaus vuosina Aikaisemmin tehdyistä korjauksista ja muutoksista ei ollut tietoja saatavissa, joten korjausten ja muutosten laajuuksia ja ajankohtia jouduttiin arvioimaan osittain paikan päällä. Osa tehdyistä toimenpiteistä ja niiden ajankohdista jäi selvittämättä. 3.2 Rakenteiden puutteet ja vauriot sekä laiteviat Rakennustekniikka Rakennuksen vierusta, perustus- ja alapohjarakenteet Rakennus sijaitsee itään/kaakkoon laskevassa rinteessä. Aurakadun puoleinen jalkakäytävä laskee kaakkoon. Maariankadun puolella jalkakäytävä viettää loivasti koilliseen. Pihamaa on pääosin tasamaata. Tontin luoteissivulla on tukimuuri ja naapuritontit ovat koulun pihamaata ylempänä. Katujen jalkakäytävät ovat betonilaatoilla laatoitettuja. Pihamaa on asfaltoitu rakennuksen läheisyydessä. Rakennus on perustettu kivi- ja betoniperustuksilla pohjamaan varaan. Osa perustamisesta on tehty suoraan kallion varaan. Rakennuksen kantavissa rakenteissa ja julkisivussa ei havaittu perustusten puutteellisuuteen tai vaurioitumiseen viittaavia halkeamia tai muuta perustusten huonoon kuntoon viittaavaa, joten voidaan päätellä, että perustukset ovat pääosin kunnossa. Rakennuksen alapohjat, pohjakerroksen lattiat, ovat pääosin maanvaraisia betonilaattoja. Koillispäädyssä olevan voimistelu/juhlasalin alapohjan alla on matalahko alustatila. Alapohjan lämmöneristyksiä rakennuksen eri osilla ei saatu selvitettyä rakenteita purkamatta. Voimistelusalin alapohjassa on alustatilasta havaitun mukaan järviruoko- tai vastaava eristys. Pohjakerroksen lattioissa ja niihin liittyvissä rakenteissa ei havaittu tilojen käyttöä haittaavia painumia, taipumia tai muuta alapohjan merkittäviin rakenteellisiin vaurioihin viittaavaa. Lattioissa ei havaittu kosteusvaurioihin viittaavaa eikä kosteudentunnistimella pistokoeluonteisesti tarkastettaessa merkittävästi normaalista poikkeavaa kosteutta. Voimistelusalien lattiat ovat puukoolattuja lautalattioita. Luoteispuolisen salin lattia on koolattu maanvaraisen betonilaatan päälle. Tämän tyyppiset lattiat olivat aikoinaan tavanomaisesti käytettyjä rakenteita. Nykyisin maanvaraisen betonilaatan päälle koolattuja puulattioita pidetään riskirakenteina, jotka voivat vaurioitua maasta kapillaarisesti nousevasta kosteudesta. Lisäksi sisäilman kosteus voi tiivistyä puurakenteen alapuolella olevan betonilaatan kylmään yläpintaan. Luoteispäädyssä olevan voimistelusalin lattiassa ei kuitenkaan havaittu vaurioihin viittaavaa. Rakennuksen perustukset on salaojitettu peruskorjauksen yhteydessä vuosina rakennusta kiertävällä salaojaputkituksella. Salaojaputkitus on asennettu piirustusten mukaan kahteen tasoon, joista alempi on pohjakerroksen lattiatasoa alempana. Salaojitus on varustettu tarkastuskaivoilla. Perusvesikaivo sijaitsee rakennuksen itänurkan ja portin läheisyydessä. Salaojaa tarkastettiin perusvesikaivosta sekä pistokoeluoteisesti tarkastuskaivoista. Kansien avaamisen vaikeudesta päätellen salaojitusta ei ole tarkastettu pitkään aikaan, mahdollisesti ei kertaakaan salaojan asentamisen jälkeen. Vedenpinta oli tarkastuskaivossa putkien
11 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 11 alareunan alapuolella, joten salaojan puutteelliseen toimivuuteen viittaavaa ei havaittu. Salaojien kunto ja toimivuus on suositeltavaa tarkastaa tarkastuskaivoista säännöllisin välein. KH-kortissa, KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, tarkastusväliksi on esitetty 5 vuotta. Mikäli salaojassa havaitaan joillakin osilla puutteita, vaurioihin viittaavaa tai salaojan toimivuus on puutteellinen, on salaoja suositeltavaa videokuvata sen kunnon selvittämiseksi. 7. Perustuksia näkyvissä koillispäädyn voimistelu/juhlasalin alla olevassa alustatilassa 8. Voimistelu/juhlasalin alustatila, alapohjan alapintaa on purettu siten, että lämmöneristys (järviruokoa tai vastaavaa) on osittain näkyvissä 9. Salaojan tarkastuskaivo 10. Salaojan tarkastuskaivo, ylin kaivo Aurakadun puolella. huomaa kaksi päällekkäistä salaojaputkea 11. Syöksytorven alla oleva sadevesikaivo, ritiläkansi poistettu, kannen alla puiden lehtiä yms. 12. Syöksytorven alla oleva sadevesikaivo Aurakadun puolella, ritiläkannen päällä roskia
12 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 12 Katolta syöksytorvien kautta tulevat sadevedet on viemäröity kunnalliseen sadevesiviemäriin. Syöksytorvien alla on pääosalla sadevesikaivot. Järjestelyssä ei havaittu huomautettavaa. Syöksytorvien alla olevissa sadevesikaivoissa havaittiin puiden lehtiä ja muuta roskaa. Kaivot tulee puhdistaa säännöllisesti, jottei niihin tai sadevesiviemäreihin tule tukoksia. Aurakadun puolella, tontin luoteisrajan kohdalla on tarkastettavan kiinteistön syöksytorven lisäksi myös naapurikiinteistön syöksytorvi, jonka alla ei ole viemäröintiä. Syöksytorvien vesien ohjaus kaivoon on puutteellinen. Katolta tulevia vesiä imeytyy rakennuksen vierustäyttöön lisäten maanvastaisten rakenteiden kosteusrasitusta. Luoteispäädyssä olevan voimistelusalin lattia on tällä kohdalla noin 3-4 metriä kadun puoleisen vierustan maanpintaa alempana, joten voimistelusalin maanvastainen ulkoseinä on kosteusrasitukselle alttiina. Syöksytorvien kautta tulevien sadevesien ohjausta tulee parantaa, jotta vesi saadaan ohjautumaan kaivoon. 13. Aurakadun puoleinen sivu, tontin raja, naapurikiinteistön (Aurakatu 15) syöksytorven sadeveden ohjaus on puutteellinen (kaivo on polkupyörän etupyörän alla) 14. Naapurikiinteistön (Aurakatu 15) pihan puoleisen, tontin rajalla olevan syöksytorven vesille ei ole ohjausta. Vettä imeytyy rakennuksen vierustäyttöön. Voimistelusalin lattiapinta on noin kolme metriä maanpintaa alempana. Rakennuksen luoteispäädyssä, naapurin pihan puolella, on naapurikiinteistön (Aurakatu 15) syöksytorvi, jonka vesille ei havaittu olevan ohjausta pois rakennuksen vierustasta. Koulun voimistelusalin lattiataso on noin kolme metriä vierustan maapinnan tasoa alempana. Katolta tulevia sadevesiä imeytyy rakennuksen vierustaan lisäten voimistelusalin maanvastaisen ulkoseinän kosteusrasitusta. Voimistelusalin seinässä ei havaittu kuitenkaan sisäpuolisessa tarkastelussa kosteusjälkiä. Syöksytorven kautta tulevat sadeveden tulee viemäröidä pois rakennuksen vierustasta, jotta myöhemmiltä kosteusvaurioilta vältytään. Rakennuksen kadun puoleiset vierustat (katujen jalkakäytävät) ovat laatoitettuja, joka vähentää sadevesien imeytymistä rakennuksen vierustäyttöön. Jalkakäytävät kallistuvat lisäksi pääosin rakennuksesta poispäin. Pihan puoleinen vierusta on asfaltoitu ja maanpinta kallistuu pääosin rakennuksesta poispäin. Pihalla on sadevesikaivoja riittävästi. Vedet ohjautuvat kaivoihin tyydyttävästi. Rakennuksen luoteispäädyssä, naapurikiinteistön (Aurakatu 15) puolella, maanpinta kallistuu koulurakennusta kohti ja pintavesiä imeytyy rakennuksen vierustäyttöön lisäten mm. voimistelusalin seinän kosteusrasitusta. Vierustan maanpintaa tulee muuttaa rakennuksesta poispäin viettäväksi ja pintavedet tulee viemäröidä kunnalliseen sadevesiviemäriin. Naapuritontilla (Aurakatu 15), tarkasteltavan kiinteistön luoteisrajalla, havaittiin lisäksi sadevesiviemärin pää, joten voidaan olettaa, että naapurikiinteistön kattovesiä on viemäröity tontin rajalle ja ne imeytyvät rajalla olevan tukimuurin taakse. Tämä lisää tukimuurin taustan kosteutta ja mm. routavahinkovaaraa. Lisäksi maahan imeytyvä vesi saattaa aiheuttaa rakennuksen maanvastaisten rakenteiden kosteusrasituksen lisääntymistä sekä mahdollisesti kosteusvaurioita rakenteisiin. Viemärin tarkoitus ja sen kautta tuleva vesimäärä tulee selvittää. Viemäriä tulee mahdollisesti jatkaa. Vesi voidaan hoitaa pumppaamon kautta kunnalliseen viemäriin. Vaihtoehtoisesti vesi voidaan viemäröidä tarkasteltavan kiinteistön kautta kunnalliseen sadevesiviemäriin käyttämällä olemassa olevaa putkistoa. Tarkasteltavan kiinteistön viemäriputkiston kapasiteetti tulee kuitenkin tarkastaa ennen naapurikiinteistön viemärin liittämistä.
13 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU Naapurikiinteistön (Aurakatu 15) pihan maanpinta viettää tarkasteltavaa rakennusta kohti. Pintavesille ei ole erityistä ohjausta. 16. Naapurikiinteistöllä (Aurakatu 15) havaittiin viemäriputken pää tonttien rajalla olevan tukimuurin läheisyydessä 17. Julkisivussa on havaittavissa tontin rajan läheisyydessä kosteusjälkiä, jotka ovat aiheutuneet naapurin puoleisesta kosteusrasituksesta tai syöksytorven alapään vuodosta 18. Entisen pääsisäänkäynnin porraskivissä havaittiin vähäistä siirtymää 19. Pihan puoleisen sisäänkäynnin yhteydessä ei ole ulkoporrasta. Oven edusta on laatoitettu kivilaatoilla. Vasemmalla olevan wc-tilan ulko-oven alaosa on lähellä maanpinnan tasoa ja kosteusvaurioille alttiina. 20. Alustatilan porrassyvennys, rakennuksen koillispäädyssä; Tukimuurissa vähäistä pullistumista; Lunta ei ole poistettu syvennyksestä. Lumi lisää oven ja alustatilan kosteusrasitusta.
14 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 14 Rakennuksen kadun puoleisten sisäänkäyntien ulkoportaat ovat kivirakenteisia ja laastilla saumattuja. Portaissa havaittiin vähäisiä kivien siirtymiä. Siirtymät eivät kuitenkaan aiheuta välttämättömiä korjaustarpeita. Pihan puoleisen sisäänkäynnin ulkoporras on korvattu kivilaatoilla tehdyllä luiskalla. Sisäänkäynnin viereisen wc-tilan oven alareuna on lähellä maanpinnan tasoa ja kosteusvaurioille alttiina. Katos suojaa sisäänkäyntiä jonkin verran. Vierustasta tulee poistaa lumi huolellisesti, jottei sulamisvettä pääse sisätiloihin ja ovi säilyy vaurioitta Rakennuksen runko Rakennuksen kantavat pystyrakenteet ovat pääosin massiivisia, pinnoistaan rapattuja tiiliseiniä. Välipohjat ovat betonirakenteisia. Alkuperäisen rakennuksen ullakolle jälkeenpäin rakennettujen tilojen kantavat rakenteet ovat osittain puurakenteita. Ullakolle jälkeenpäin rakennettu ilmanvaihtokonehuone on teräsrunkoinen ja seinä- ja kattorakenteet on tehty Paroc-elementeistä. Porrashuoneiden portaat ovat mosaiikkibetonipintaisia teräsbetoniportaita. Rakennuksen rakenteissa ei havaittu merkittäviä halkeamia tai muuta rakennuksen rungon vaurioihin viittaavaa. Rungon rakenteissa ei havaittu myöskään merkittävämpiä korjauksia vaativia pintavaurioita Julkisivut ja ulkoseinät Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin massiivisia tiiliseiniä. Seinien ulko- ja sisäpinnat ovat rapattuja. Luoteispuolella olevan laajennusosan räystäskourut sijaitsevat aivan julkisivupinnassa ja niihin mahdollisesti tulevat vuodot saattavat aiheuttaa vaurioita julkisivupintoihin. Laajennusosan syöksytorvet on upotettu seinärakenteen sisään, joten syöksytorviin tulevat vuodot saattavat aiheuttaa seinärakenteisiin merkittäviä vaurioita jo ennen kuin vuotoja havaitaan. Ulkoseinät ja julkisivupinnat ovat pääosin kunnossa. Julkisivujen yläosissa havaittiin joitakin kattovuodoista aiheutuneita kosteusjälkiä. Julkisivussa havaittiin myös räystäskourujen ja syöksytorvien paikoittaisista vuodoista aiheutuneita kosteusjälkiä/vaurioita. Seinien merkittävämpi kostuminen aiheuttaa yleensä tämän tyyppisissä seinissä julkisivurappaukseen vaurioita. Laajemman kostumisen yhteydessä kosteusvaurioita voi tulla myös sisäpintoihin, jolloin kosteus saattaa aiheuttaa mikrobikasvustoa sekä siitä aiheutuvaa sisäilmahaittaa. Julkisivuvaurioiden syyt tulee selvittää ja korjata. Räystäskourujen ja upotettujen syöksytorvien kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta julkisivu- ja ulkoseinävaurioilta vältytään. Räystäskourut tulee puhdistaa ja tarkastaa säännöllisesti. Seinärakenteeseen upotetut syöksytorvet voitaneen videokuvata. Ulkoseinien sisäpinnoissa havaittiin vähäisillä osilla rappauspinnan irtoamista. Kosteudentunnistimella tarkastettaessa ei havaittu näissä vauriokohdissa kuitenkaan normaalista poikkeavaa kosteutta. Ikkunasyvennysten pielissä havaittiin paikoitellen maalauksen irtoamista. Havaitut maalausvauriot eivät viittaa rakenteiden kostumiseen. 21. Kosteusjälki/vaurio Aurakadun puoleisessa julkisivussa räystään alapuolella 22. Kosteusjälkiä/vaurioita pihan puoleisessa sivussa, alkuperäisen rakennuksen ja laajennusosan rajalla
15 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU Kosteusjälki/vaurio Aurakadun puoleisessa julkisivussa upotetun syöksytorven kohdalla 24. Vähäinen kosteusjälki syöksytorven pihan puoleisessa julkisivussa, syöksytorven kannakkeen kohdalla 4.kerroksen koillissiiven luokkatilojen ulkoseinien ulkopuolella on vesikaton jyrkkä lape, jonka sisäpuolella on luokkahuoneiden pystysuorat puukoolatut levyrakenteiset seinät. Vesikaton jyrkän lappeen ja sisäpuolisen puurunkoisen seinän väliin jää poikkileikkaukseltaan kolmion muotoisia sivuonteloita, joihin ei ole tarkastusluukkuja tai muuta näköyhteyttä. Vesikaton vähäisistä vuodoista saattaa aiheutua näihin sivuonteloihin vähäisempiä kosteusvaurioita, joita ei voida havaita rakenteita purkamatta. Kosteusvauriot saattavat aiheuttaa mikrobikasvustoa, josta saattaa aiheutua sisäilmahaittaa. Näihin onteloihin on suositeltavaa tehdä tarkastusluukkuja, joiden kautta ontelot voidaan tarkastaa säännöllisesti. 25. Koillissiiven 4.kerroksen luokkahuoneiden ulkoseinien ja vesikaton jyrkkien lappeiden väliin jää kolmiomaiset sivuontelot, joihin ei ole näköyhteyttä 26. Koillissiiven 4.kerroksen luokkatila, ikkunan vieressä kolmiomaisen sivuontelon pääty Ikkunat ja ulko-ovet Rakennuksen ikkunat ovat 2-lasisia ja puitteisia avattavia ikkunoita. Laajennusosan ikkunoiden sisäpuitteet ovat huullettuja. Ikkunat ovat todennäköisesti alkuperäisiä, rakennusvaiheissa asennettuja. Ikkunoiden puuosia on havaintojen mukaan kunnostettu ja uusittu osittain jossain vaiheissa. Kunnostuksesta on todennäköisesti melko pitkä aika. Ikkunoiden puuosat ovat joissakin ikkunoissa hyvin huonokuntoisia. Etenkin auringon puoleisten sivujen ikkunoiden ulkopuitteissa havaittiin säärasituksen aiheuttamaa haurastumista. Ikkunoiden puitteiden käyntivälit ovat suurehkoja ja tiiviys on puutteellinen. Ikkunoiden rakojen kautta tulee ilmanvaihdon aiheuttaman alipaineen vuoksi pölyä ja nokea sisälle. Ikkunoiden puitteiden väli oli joidenkin luokkahuoneiden ikkunoissa hyvin pölyinen ja nokinen. Myös sisäpuolisilla ikkunalaudoilla ja kalusteiden päällä havaittiin pölyä ja nokea. Ikkunoiden tiivistäminen on vaikeaa eikä se todennäköisesti onnistu odotusten mukaisesti huolellisesti tehtynäkään. Ikkunat voidaan harkinnan mukaan uusia kokonaan. Vaihtoehtoisesti voidaan joidenkin ikkunoiden osalta uusia vain sisäpuitteet. Tällöin sisäpuitteet on suositeltavaa
16 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 16 tehdä huullettuina, jotta niiden tiivistysmahdollisuus saadaan paremmaksi. Väliaikaisratkaisuna voidaan ikkunoita yrittää tiivistää. Tällöin on suositeltavaa käyttää vanhanaikaista liimapaperitiivistystä. Ikkunoiden vesipellit ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa eikä niissä havaittu välittömiä korjaustarpeita. Vesipellit joudutaan uusimaan ikkunoiden uusimisen yhteydessä. 27. Ikkunoiden käyntivälit ovat suurehkoja 28. Ikkunoita on korjattu todennäköisesti useissa vaiheissa, ulkopuitteen vesilista on todennäköisesti uusittu 29. Ikääntymisen vaikutuksia ikkunan ulkopuitteessa 30. Ikkunan ulkopuitteen alaosa, haurastumista 31. Pölyä ja nokea ikkunan puitteiden välissä, sälekaihtimet likaisia 32. Pölyä ja nokea ikkunan puitteiden välissä
17 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 17 Rakennuksen kadun puoleiset ulko-ovet ovat vanhoja lasitettuja puuovia. Ovet ovat huonokuntoisia ja vaativat perusteellista kunnostamista. Pihan puoleiset pääovet ovat lasitettuja teräsovia. Ovet ovat tyydyttävässä kunnossa eikä niissä havaittu normaalista huollosta poikkeavia kunnostustarpeita. Wc-tilan ulko-ovi vaatii kunnostamista. Keittiön ulko-ovi on vanha lasitettu ovi. Ovessa ei havaittu välitöntä korjaustarvetta. Oven kunnostamiseen tulee kuitenkin varautua. Ovien kunnolla ei ole kuitenkaan merkittävää vaikutusta sisäilman laatuun. 33. Rakennuksen pääovi, katujen nurkassa 34. Aurakadun puoleinen katuovi Vesikatto ja yläpohja Rakennuksen alkuperäinen yläpohja on betonirakenteinen. Yläpohjan rakennetta ei voitu selvittää yksityiskohtaisesti kantavien rakenteiden ja lämmöneristyksen osalta, koska alkuperäisiä rakenneselvityksiä ei ollut käytössä. Yläpohjan ja vesikaton väliin on tehty alun perin korkea ullakkotila. Rakennuksen Maariankadun puoleisen koillissiiven ullakolle on rakennettu varhaisessa vaiheessa opetustiloja. Aurakadun puoleisen luoteissiiven ullakolle on rakennettu vuosina tehdyn rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä ilmastointikonehuone(et). Ilmastointikonehuoneiden seinät ja katto on rakennettu Paroc-elementeistä (pelti/mineraalivilla/pelti). Rakennuksen eteläosassa on edelleen korkea ullakkotila. Alkuperäisen rakennuksen katto on monimuotoinen katto, joka muodostuu lähinnä mansardikatto-osista. Maariankadun puoleisen siiven ullakkokerrokseen (4.kerros) rakennettujen opetustilojen puurunkoisten ulkoseinien ja vesikaton jyrkkien lappeiden väliin jää poikkileikkaukseltaan kolmion muotoiset sivuontelot, joihin ei ole tarkastusluukkuja tai muuta näköyhteyttä. Näin ollen mahdolliset kattovuodot voidaan havaita vasta, kun sisäpintoihin muodostuu kosteusjälkiä/vaurioita. Vähäiset vuodot jäävät havaitsematta. Vähäisistä vuodoista saattaa aiheutua mikrobikasvustoa, josta aiheutuu sisätilojen alipaineisuuden vuoksi sisäilmahaittaa. Sivuonteloihin on suositeltavaa tehdä tarkastusluukut, jotta ontelot voidaan tarkastaa säännöllisesti. Reuna-alueilla on myös kohtia, joissa tiilirakenteisen ulkoseinän sisäpuolella on puukoolattu, lämmöneristetty rakenne ja jossa tiiliseinän ja puukoolatun rakenteen välinen tuuletusrako vähäinen ja tuulettumaton tai puuttuu kokonaan. Tällaisen rakenteen kuivuminen kestää vähäisenkin kosteusrasituksen jälkeen pitkään ja rakenteeseen saattaa tulla mikrobikasvustoa. Kosteusrasitus voi aiheutua ulkopuolisen vesivuodon lisäksi sisäilman kosteuden tiivistyessä tiilimuurauksen kylmään sisäpintaan. Tämän tyyppiset rakenteet tulee korjata käynnissä olevien kattovuotokorjausten yhteydessä siten, että tiilimuurauksen ja puurakenteisen rakenteen välille saadaan ulkoilmalla tuulettuva tuuletusväli. Myös ilmanvaihtokonehuoneen seinän ja vesikaton jyrkän lappeen väliin jää vastaavanlainen sivuontelo. Ulkoseinän yläosan ja vesikaton jalasorren väliin jää syvennys/allas, joka on saatujen tietojen mukaan täyttynyt vedellä. Vesi imeytyy tiili- ja puurakenteisiin ja aiheuttaa niihin kosteusvaurioita ja mikrobikasvustoa. Korkean ullakkotilan betonilattiassa ilmastointikonehuoneen oven vieressä havaittiin kattovuodosta aiheutunutta kosteutta. Kattovuoto oli havaittu ja lattia oli suojattu muovilla. Betonilattia kestää kosteutta tyydyttävästi. Rakenteessa on todennäköisesti lämmöneristeenä vanhaa orgaanista ainesta, jossa mikrobikasvu
18 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 18 alkaa heti rakenteen kostuttua. Tämän vuoksi kattovuotoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä suojata rakenteet välittömästi kattovuodon havaitsemisen jälkeen kerroksen opetustilojen puurunkoisten ulkoseinien ja vesikaton jyrkkien lappeiden väliin jää sivuontelot 36. Sivuontelon seinämä ikkunan kohdalla, sivuonteloihin ei ole näköyhteyttä 37. Vesikaton jyrkän lappeen ja ilmastointikonehuoneen seinän välinen sivuontelo 38. Sivuontelo alaosa, tiiliseinän yläosan ja alasorren välissä on allas, johon vesi jää makaamaan mahdollisen kattovuodon jälkeen 39. Korkea ullakko, vesikaton puurakenteita (kontti- ja käpäläpuut) 40. Peltikatteen alusrakenteena on harvalaudoitus, kosteutta saattaa tiivistyä määrätyissä sääolosuhteissa peltikatteen alapintaan. Ullakon hyvä tuulettuminen on tärkeää, jotta rakenteet kuivuvat nopeasti säätilan muuttuessa.
19 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU Koillissiiven yläpohjatilaa, eristettyjä ilmanvaihtokanavia, viemärin tuuletusputki 42. Koillissiiven yläpohjatilaa, eristettyjä ilmanvaihtokanavia 43. Luoteisosan (laajennusosa) yläpohjatilaa ja vesikattorakenteita, eristettyjä ilmanvaihtokanavia oikealla 44. Luoteisosan (laajennusosa) vesikattorakenteita; Räystään alla on tuuletusraot tällä osalla. Ullakko- ja yläpohjatilojen tuuletus on järjestetty asentamalla vesikaton harjan kohdalle alipainetuulettimia. Reuna-alueilla ei havaittu pääosalla erityisiä tuuletusaukkoja tai rakoja. Korvausilmaa on todennäköisesti ajateltu tulevan satunnaisten rakojen kautta riittävästi. Tuuletusrakojen puuttuminen reuna-alueilta heikentää reuna-alueiden tuulettumista. Reuna-alueiden tuuletusta on suositeltavaa parantaa. 45. Luoteissiiven vesikatto, kulkukäytävän vieressä ullakon/yläpohjatilan alipainetuulettimia, oikealla viemärin tuuletusputken peltinostossa syöpymää 46. Koillissiiven vesikatto, vasemmalla kattoluukku koillissiiven yläpohjatilaan, yläpohjatilaan on päästävissä myös ullakolla olevan huoltoluukun kautta
20 KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7, TURKU 20 Vesikaton vesikatteena on molemmissa osissa saumattu peltikate. Peltikate on uusittu jossain vaiheessa. Peltikate vaikutti melko hyväkuntoiselta. Myös katon maalaus on pääosin tyydyttävässä kunnossa. Katto on varustettu kulkukäytävillä. Kulkukäytävät ovat hyväkuntoisia. Viemärien tuuletusputkien peltinostoissa havaittiin syöpymistä. Katto tulee tarkastaa säännöllisesti vuosittain sekä arvioida sen kunnostustarve sekä tehdä paikallisia kunnostuksia aina tarvittaessa, jotta kattovuotojen mahdollisuus voidaan pitää vähäisenä. Kulkukäytävien kiinnitykset tulee tarkastaa vesikaton muiden tarkastusten yhteydessä sekä parantaa kiinnityksiä aina tarvittaessa. Peltikatteen huoltomaalaus tulee tehdä KH-kortin KH , Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot mukaan noin 15 vuoden välein. Alkuperäinen rakennuksen katto on varustettu jalkokouruilla. Laajennusosassa on ulkopuoliset räystäskourut, jotka on asennettu aivan julkisivupintaan. Kourujen mahdolliset vuodot aiheuttavat kosteusvaurioita ulkoseiniin ja julkisivuille. Tämän vuoksi kourujen vedenpitävyys on erittäin tärkeää. Kourujen ja myös seinärakenteeseen upotettujen syöksytorvien kunto tulee tarkastaa säännöllisesti sekä tehdä niihin tarvittaessa korjauksia ja parannuksia. Kourujen puhtaudesta tulee huolehtia. Kouruihin on asennettu sähkösulatuskaapelit. Kaapelien kuntoa ja toimivuutta ei voitu selvittää tässä yhteydessä. Kaapelien tarkoituksen mukaisuus ja toimivuus tulee tarkastaa. Sulatus toimii todennäköisesti automatiikalla lämpötilojen mukaan. Käsin ohjauksen mahdollisuus tulee selvittää. Kourujen jäätymistä tulee tarkkailla ja käyttää käsin ohjausta aina tarvittaessa. 47. Maariankadun puoleinen jalkokouru, vastuskaapelit 48. Maariankadun puoleinen jalkokouru ja 4.kerroksen luokkahuoneen ikkunan eduspellitys 49. Pihanpuoleisia jalkokouruja ja syöksytorvien yläpäiden suppiloita 50. Jalkokouru ilmanottosäleikön kohdalla, säleikön yläpuolella riippukouru