Source: http://greenergy.com.mx/disposiciones-administrativas-caracter-general-dacgs/
Timestamp: 2018-02-22 16:39:38
Document Index: 37046117

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 12', 'artículo 68', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 41']

Disposiciones Administrativas de Carácter General DACGs - GREENERGY
Disposiciones Administrativas de Carácter General DACGs
Posted at marzo 7, 2017 ,	in greenergy, Noticias, Uncategorized
RESOLUCIÓN de la Comisión Reguladora de Energía por la que expide las disposiciones administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la metodología de cálculo de contraprestación y las especificacionestécnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida y generación limpia distribuida.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora deEnergía.
PRIMERO.Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND), publicado en el Diario Oficial de laFederación (DOF) el 20 de mayo de 2013, determina la ejecución de líneas de acción enfocadas en asegurarel abastecimiento racional de energía eléctrica, promover su uso de manera eficiente, y el aprovechamientode fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.
SEGUNDO.Que el 30 de mayo de 2016, se dio a conocer el Programa de Desarrollo del Sistema EléctricoNacional (PRODESEN) 2016 – 2030, instrumento que contiene el Programa de Ampliación y Modernización delas Redes Generales de Distribución, y que plantea como uno de sus objetivos, extender el ServiciodeDistribución a través de la promoción del uso sustentable de las Energías Renovables y el desarrollo deproyectos de Generación Distribuida.
TERCERO.Que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE)2014 – 2018, proyecta incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y servicios,agropecuario e industrial, a través de líneas de acción basadas en la sustitución de tecnologías y el uso deesquemas de Generación Distribuida de pequeña y gran escala.
CUARTO.Que dentro de las estrategias establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático 2014- 2018, se plantea la ejecución de proyectos y acciones de eficiencia energética, así como promover y facilitaracciones de reducción de emisiones del sector privado, mediante el uso de la Generación Distribuida deenergía en el sector doméstico, comercial e industrial, en pequeña y gran escala.
QUINTO.Que el 24 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF la Ley de Transición Energética, la cual,tiene por objeto, regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materiade Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo lacompetitividad de los sectores productivos.
SEXTO.Que el 16 de febrero de 2016 se publicaron en el DOF las Disposiciones Administrativas deCarácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional deTransmisión y las Redes Generales de Distribución de energía eléctrica.
SÉPTIMO.Que el 15 de diciembre de 2016, se publicó en el DOF, el Manual de Interconexión deCentrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW.
OCTAVO.Que el 13 de enero de 2017, la Comisión recibió mediante oficio DGEL/211/0058/2017, laopinión del Consejo Consultivo para la Transición Energética, en relación con la Disposiciones administrativasde carácter general, así como los modelos de contrato, la metodología de cálculo de contraprestación y lasespecificaciones técnicas generales, aplicables para las Centrales Eléctricas de Generación Distribuida yGeneración Limpia Distribuida.
PRIMERO.Que el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energéticaestablece que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) deberá fomentar el desarrollo eficiente de laindustria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciarunaadecuada cobertura nacional y atender a la Confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y laprestación de los servicios.
SEGUNDO.Que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, tienecomo finalidad, promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua,eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de serviciopúblico y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.
TERCERO.Que, de conformidad con el artículo 12, fracciones II, XV, XX y XXXVIII de la LIE, correspondea la Comisión, determinar, las metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar lascontraprestaciones aplicables a los Generadores Exentos, y expedir las normas, directivas, metodologías, losmodelos de contratos y demás disposiciones de carácter administrativo, en materia de generación de energíaeléctrica a partir de Energías Limpias y Generación Distribuida, atendiendo a la política establecida por laSecretaría de Energía (la Sener).
CUARTO.Que el artículo 68 de la LIE establece que la Generación Distribuida contará con acceso abiertoy no indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, así como el acceso a los mercadosdonde pueda vender su producción. Para tal efecto establece, entre otras cosas, lo siguiente:
II. Las especificaciones técnicas generales requeridas para la interconexión de nuevas CentralesEléctricas incluirán provisiones específicas para la Generación Distribuida, a fin de que, encasos típicos, las solicitudes de interconexión de estas Centrales Eléctricas no requieranestudios para determinar las características específicas de la infraestructura requerida;
IV. Las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Distribución de EnergíaEléctrica, o bien, las Reglas del Mercado, asegurarán la implementación de procedimientos demedición a fin de integrar la Generación Distribuida;
V. Las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico asegurarán los procesoscomerciales a fin de facilitar la venta de energía y productos asociados por la GeneraciónDistribuida;
VI. La Comisión expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad,Confiabilidad, Continuidad y seguridad de la Generación Distribuida, y
VII. Las demás disposiciones aplicables asegurarán el acceso abierto a las Redes Generales deDistribución de la Generación Distribuida.
QUINTO.Que la Ley de Transición Energética establece en su artículo 10, entre otros, que la Comisión,con la opinión del Consejo Consultivo para la Transición Energética, deberán detallar en las disposicionesreglamentarias correspondientes, las acciones, instrumentos y mecanismos necesarios para el desarrolloeficiente y en términos de viabilidad económica de la Generación Limpia Distribuida, entre los que seencontrarán:
I. Establecer y ajustar la normatividad necesaria relacionada con las características, prestacionesy desempeño mínimo de los componentes físicos de las instalaciones y los métodos deinstalación de sistemas de Generación Limpia Distribuida según lo definan los reglamentos onormas que se emitan;
IV. Expeditar el proceso de instalación de medidores bidireccionales u otras tecnologías y métodosde medición de generación y consumo a todas las personas físicas y morales que solicitenconectar su sistema de Generación Limpia Distribuida a la red de distribución.
SEXTO. Que, de conformidad con experiencias internacionales, la Comisión ha identificado tresetapas de integración de Generación Distribuida, tomando en consideración la implementación e instalaciónde tecnología para su desarrollo, y son las siguientes:
SÉPTIMO. Que en términos de los datos que se disponen al término del primer semestre del 2016sobre la integración de Generación Distribuida en México, la cual corresponde a 151 MW (0.22% de lacapacidad total instalada, y aproximadamente el 0.07% de la energía eléctrica generada en el 2015),elSistema Eléctrico Nacional se ubica en la primera etapa de integración de Generación Distribuida a que aludeel considerando anterior.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;2, fracción II, 4, párrafo primero, 22, fracciones II, III, IX y XXVII y 42 de la Ley de los Órganos ReguladoresCoordinados en Materia Energética; 1, 2, 12, fracciones II, XV, XX, XXXVIII y LII, y 68, de la Ley de laIndustria Eléctrica; 10 de la Ley de Transición Energética; 2, 4, 12, 13, 15, 16, fracciones VII y X, 57, fracción Iy 69 H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 44 y 45, del Reglamento de la Ley de la IndustriaEléctrica; y 1, 2, 3, 6, fracciones I y III, 16, fracciones I y XIX, 17, fracción I, 24, fracciones I, II, y XXXII y 59,fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión:
PRIMERO.Se expiden las Disposiciones administrativas de carácter general, así como los modelos decontrato, la metodología de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables alas Centrales Eléctricas de Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida mismas que se anexan yse tienen aquí reproducidas como si a la letra se insertasen, formando parte integrante de la presenteResolución.
SEGUNDO.La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficialde la Federación y tendrá la misma vigencia que el periodo tarifario inicial hasta el 31 de diciembre de 2018.
TERCERO.Queda sin efecto la Resolución RES/054/2010, a través de la cual se expiden los modelos deContrato de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en PequeñaEscala; y de Interconexión para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en MedianaEscala, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de abril de 2010.
CUARTO.Publíquese la presente Resolución y sus anexos en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO. El presente acto administrativo puede ser impugnado promoviendo en su contra el juicio deamparo indirecto que prevé el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en MateriaEnergética. El expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de la ComisiónReguladora de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López Mateos 172, colonia Merced Gómez, BenitoJuárez, Ciudad de México, código postal 03930.
Así lo resolvió el Órgano de Gobierno de esta Comisión, por mayoría de cinco votos a favor y uno encontra del Comisionado Jesús Serrano Landeros, quien formuló “Voto en contra razonado”
SEXTO.Inscríbase la presente Resolución bajo el número RES/142/2017, en el Registro al que se refierenlos artículos 11, 22, fracción XXVI, inciso a, y 25, fracción X de la Ley de los Órganos ReguladoresCoordinados en Materia Energética y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión ReguladoradeEnergía.
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.-El Comisionado, Marcelino Madrigal Martínez.- Rúbrica.- El Comisionado, Luis Guillermo Pineda Bernal.-Rúbrica.- La Comisionada, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez.- Rúbrica.- El Comisionado, GuillermoZúñiga Martínez.- Rúbrica.- En contra: el Comisionado, Jesús Serrano Landeros.- Rúbrica.
ANEXO I Metodología de cálculo de contraprestación que aplicará el Suministrador de Servicios Básicospor la energía que ofrezcan los Generadores Exentos.
ANEXO II Especificaciones técnicas generales emitidas por la CRE para el desarrollo de la GeneraciónDistribuida
ANEXO III Contrato de interconexión a las Redes Generales de Distribución para Centrales Eléctricas concapacidad menor a 0.5 Megawatts.
ANEXO IV Contrato que celebran el Suministrador de Servicios Básicos y el Generador Exento paradeterminar la contraprestación aplicable por la energía eléctrica.
II. Definir el modelo de Contrato que celebran el Distribuidor y el Solicitante para la interconexión deCentrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 Megawatts (MW) a las Redes Generales deDistribución;
IV. Autorizar el modelo de Contrato que celebran el Suministrador de Servicios Básicos y el GeneradorExento para determinar la contraprestación aplicable por la energía eléctrica entregada a las RedesGenerales de Distribución; y
V. Desarrollar la metodología para determinar la contraprestación aplicable por la energía eléctricaentregada.
Las presentes Disposiciones, son de orden público, interés general y observancia en todo el territorionacional. Se sujetarán a las presentes Disposiciones el CENACE, los Distribuidores, los Suministradores, losGeneradores Exentos y los Generadores que representen Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5MW.
En las presentes Disposiciones, todas las referencias que se hagan a Generación Distribuida seránaplicables en el mismo sentido a la Generación Limpia Distribuida.
Las presentes Disposiciones y sus anexos serán revisadas al término de un año contado a partir de supublicación en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso, cuando el nivel de integración de GeneraciónDistribuida, en relación con el total de capacidad de generación instalada a nivel nacional, alcance un valor de5%, o antes, si así lo considera necesario la CRE.
La revisión identificará los resultados alcanzados de la Generación Distribuida y la eficacia de lasDisposiciones.
Para efectos de las presentes Disposiciones aplica, salvo que se indique lo contrario, la adopción de lasdefiniciones contenidas en:
IV. Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los criterios de eficiencia, Calidad,Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: CódigodeRed.
V. Manual de Interconexión de Centrales Eléctricas con Capacidad de Generación menor a 0.5 MW(elManual de interconexión).
Central Eléctrica de Generación Distribuida: Central Eléctrica en términos de la LIE que cumple con lascaracterísticas establecidas para la Generación Distribuida;
Contrato de contraprestación: Modelo de contrato que se celebra entre el Suministrador de ServiciosBásicos (permisionario que ofrece el Suministro Básico a los usuarios de Suministro Básico) que representaen el Mercado Eléctrico Mayorista a los Generadores Exentos que lo soliciten; y los Generadores Exentos,que entregan energía eléctrica a las Redes Generales de Distribución, mediante alguno de los regímenes decontraprestación asociados a la interconexión de una Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW.
Contrato de interconexión: Modelo de contrato que se celebra entre el Distribuidor (los organismos oempresas productivas del Estado o sus empresas productivas subsidiarias, que presten el Servicio Público deDistribución de Energía Eléctrica) y las personas físicas o morales, que requieren de la interconexión de unaCentral Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW a la red general de distribución, previo cumplimiento de lasespecificaciones técnicas generales, las características de infraestructura requerida y los requerimientostécnicos-operativos.
Metodología de contraprestación: Metodología de cálculo de contraprestación que aplicará elSuministrador de Servicios Básicos por la energía que ofrezcan los Generadores Exentos.
Obras de refuerzo: Obras que se requiere realizar en las Redes Generales de Distribución para mantenerla eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Obras para la interconexión: Obras que se requieren para llevar a cabo la interconexión de la CentralEléctrica a las Redes Generales de Distribución.
Punto de interconexión: Punto donde se delimitan las fronteras operativas y de responsabilidad entre elDistribuidor y la Red Particular en donde se encuentra la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW.
a) Las instalaciones y equipos de medición eléctrica incluyendo, cuando aplique, transformadores deinstrumentos.
b) Cuando aplique, sistema de telemetría y comunicaciones, incluyendo elementos físicos (hardware) ysistemas informáticos (software), que permitan transmitir o recibir la información de la medición.
Solicitante: Persona física o moral que solicita la interconexión de una Central Eléctrica con capacidadmenor a 0.5 MW.
Toda la información recibida, intercambiada o transmitida durante el proceso de interconexión o decontraprestación referido en las presentes Disposiciones, se sujetará a lo establecido en el numeral tres de lasdisposiciones generales del Manual regulatorio de requerimientos técnicos para la interconexión de CentralesEléctricas al Sistema Eléctrico Nacional, perteneciente al Código de Red.
Lo anterior, no será aplicable respecto de la información que le sea exigida por ley, reglamento, procesojudicial o administrativo o en relación con algún litigio o proceso contencioso del cual el Solicitante sea parte,en el entendido de que cuando al Distribuidor le sea requerida dicha información, deberá dar aviso inmediatoal Generador Exento manifestando tal circunstancia.
En caso de que el Distribuidor opte por subcontratar los servicios para la realización de estudios deinterconexión, se respetarán las condiciones de confidencialidad estipulados en esta sección.
El tratamiento de datos personales se realizará conforme a la normatividad que resulte aplicableen lamateria.
De acuerdo con el Manual de interconexión, los Generadores Exentos, incluyendo a los que representenCentrales Eléctricas de Generación Distribuida, podrán realizar las siguientes actividades:
Los Generadores Exentos podrán vender los excedentes o el total de su energía eléctrica a través de unSuministrador de Servicios Básicos, de acuerdo con la Metodología de contraprestación identificada comoAnexo I.
La CRE podrá solicitar al CENACE, al Distribuidor o a los Suministradores la información que considerenecesaria, para verificar que el cálculo de la contraprestación sea representativo del valor económico que losGeneradores Exentos estén aportando al Suministrador de Servicios Básicos y al Sistema Eléctrico Nacional.
Los Generadores Exentos podrán vender los excedentes o el total de su energía eléctrica a través de unSuministrador de Servicios Calificados, siempre y cuando las Centrales Eléctricas no compartan su equipo demedición con el Centro de Carga de un Usuario de Suministro Básico; es decir, un Generador Exento nopodrá vender la energía eléctrica que genere a un Suministrador de Servicios Calificados, cuando la CentralEléctrica de éste, se encuentre compartiendo un mismo equipo de medición con un Usuario de SuministroBásico. Un Suministrador de Servicios Calificados representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a losGeneradores Exentos en un régimen de competencia.
El tratamiento de los equipos de almacenamiento de energía eléctrica, de manera individual o en conjuntocon una Central Eléctrica de Generación Distribuida que sea representada por un Suministrador de ServiciosBásicos, se regirá por lo establecido en las presentes Disposiciones o por las disposiciones específicas quepara tal caso emita la CRE.
Cuando se celebre un contrato de interconexión en el cual se incluyan equipos de almacenamiento enconjunto con una Central Eléctrica y dichos equipos sean representados por un Suministrador de ServiciosBásicos, la capacidad del almacenamiento no será considerada como capacidad adicional de la CentralEléctrica, sin embargo, la potencia máxima de salida entregada a las Redes Generales de Distribución, no
deberá superar la capacidad establecida en el contrato de interconexión a las Redes Generales deDistribución para Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, mismo que se adjunta a las presentesDisposiciones en el Anexo III.
La Generación Distribuida contará con acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las RedesGenerales de Distribución, para lo cual el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional considerarála expansión y modernización de las Redes Generales de Distribución que se requieran para interconectar laGeneración Distribuida.
El Distribuidor propondrá en su Programa de ampliación y modernización, los elementos que se requieranpara integrar la Generación Distribuida, manteniendo las condiciones requeridas de eficiencia, Calidad,Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Para determinar las necesidades de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución,el Distribuidor deberá considerar la capacidad disponible de los circuitos de distribución, y la tendenciadeintegración de Centrales Eléctricas de Generación Distribuida, estimada con base en los datoshistóricosdesolicitudes de interconexión recibidas, la evolución tecnológica y los costos de las tecnologíasde GeneraciónDistribuida, así como la disponibilidad de los recursos primarios en diferentes zonas de las Redes Generalesde Distribución.
La instalación e interconexión de las Centrales Eléctricas de Generación Distribuida deberá cumplir con lasespecificaciones técnicas generales aprobadas por la CRE las cuales se anexan al presente documento comoAnexo II.
El CENACE, en coordinación con el Distribuidor, podrá proponer a la CRE límites y/o especificacionestécnicas generales adicionales, de manera regional o por sistema aislado, de integración de CentralesEléctricas de Generación Distribuida a las Redes Generales de Distribución, acompañando a su propuestacon el estudio y justificación técnica en donde se muestren los efectos a la eficiencia, Calidad, Confiabilidad,Continuidad, seguridad o sustentabilidad, al superarse el límite propuesto.
En su caso, la CRE autorizará el establecimiento de límites, regionales o por sistema aislado, decapacidad de integración de Centrales Eléctricas de Generación Distribuida que pueden ser interconectadasen los circuitos de distribución de dichas regiones o sistemas. Los límites serían aplicados cuando la CRE asílo resuelva.
El procedimiento administrativo para la interconexión de Centrales Eléctricas de Generación Distribuida sellevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el Manual de interconexión.
En apego a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, el Distribuidorcontará con un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días naturales, para desarrollar una plataformainformática a través de internet que permita el completo manejo del proceso de interconexión, es decir, laelaboración, recepción, seguimiento, atención y emisión de aprobación de las solicitudes de interconexión. Loanterior a fin de que se garantice un trato eficaz, uniforme y no indebidamente discriminatorio a todos losSolicitantes de interconexión de acuerdo con el proceso y los tiempos definidos en el Manual de interconexión.
La plataforma informática deberá permitir ser consultada para conocer las estadísticas de la integracióndela Generación Distribuida a las Redes Generales de Distribución, incluyendo capacidad de los circuitos dedistribución y la capacidad de generación interconectada a dichos circuitos, con el objeto de mostrar lacapacidad disponible. Una vez disponible la plataforma informática, deberá ser actualizada cuando menoscada 3 meses.
Las Obras para la interconexión son las requeridas para llevar a cabo la interconexión física de la CentralEléctrica de Generación Distribuida a las Redes Generales de Distribución, en función de las especificacionestécnicas generales y, en su caso, las características específicas de infraestructura requeridas.
Para atender una solicitud de interconexión, el CENACE, a través del Distribuidor, podrá realizar unaevaluación de las Redes Generales de Distribución, misma que no será considerada como un estudio deinterconexión, para determinar los requerimientos de Obras para la interconexión, únicamente en los casossiguientes:
II. El número de fases de la Central Eléctrica sea diferente al número de fases contratadas en elcontrato de suministro existente.
III. Para baja tensión, cuando la capacidad agregada de Centrales Eléctricas exceda el 80% de lacapacidad del transformador que alimenta el circuito de distribución, o el 80% de la ampacidad de losconductores.
IV. Para media tensión, cuando la capacidad de la Central Eléctrica supere la carga contratada en elcontrato de suministro existente.
El resultado de la evaluación, informando los requerimientos de las Obras para la interconexión requeridasy su costo, será presentado al Solicitante a través del Suministrador que corresponda.
Las Obras para la interconexión que se requieran para interconectar las Centrales Eléctricas con lasRedes Generales de Distribución, serán a cargo del Solicitante, el cual podrá optar por realizarlas a su costa opor hacer aportaciones al Distribuidor para su realización y beneficiarse de las mismas, de acuerdo con loestablecido en las disposiciones administrativas correspondientes que para tal efecto emita la CRE, en cuyocaso el Solicitante manifestará su acuerdo con la determinación de las obras requeridas.
Las Obras de refuerzo son determinadas a través del análisis de las Redes Generales de Distribución y,en su caso, mediante un estudio de interconexión.
Los estudios de interconexión consisten en un conjunto de análisis para determinar el impacto alinterconectar Centrales Eléctricas de Generación Distribuida en un circuito de distribución, con relacióna laeficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
El estudio de interconexión que de manera excepcional se requiera debido a que no se previeron losproyectos para integrar a la Generación Distribuida en los Programas de ampliación y modernizaciónde lasRedes Generales de Distribución, establecerá las Obras de refuerzo de las Redes Generales de Distribuciónrequeridas.
El Solicitante estará obligado a tramitar un estudio de interconexión únicamente cuando se encuentre enalguno de los siguientes supuestos:
I. La Central Eléctrica de Generación Distribuida para la cual se realizó la solicitud de interconexión enmedia tensión, agregue capacidad acumulada que sobrepase la capacidad de integración del circuitode distribución de acuerdo con lo establecido en el Manual de interconexión.
II. La Central Eléctrica de Generación Distribuida utilice un esquema de interconexión distinto a losprevistos en las especificaciones técnicas generales aprobadas por la CRE (Anexo II).
III. Para Centrales Eléctricas de Generación Distribuida interconectadas en media tensión que se basenen generadores síncronos, como turbinas de baja velocidad, microturbinas, máquinas diésel yreciprocantes y en generadores rotatorios eólicos de inducción, que, como resultado de unaevaluación realizada por el Distribuidor, se determine justificadamente que su interconexión ocasioneque se rebase la capacidad interruptiva de los equipos que integran las Redes GeneralesdeDistribución.
El estudio de interconexión no tendrá costo para el Solicitante y será realizado por el CENACE, a travésdel Distribuidor. Su presentación será requisito para la formalización del contrato de interconexión entre elDistribuidor y el Solicitante.
Cuando el Solicitante se encuentre en alguno de los supuestos que requieren la tramitación de un estudiode interconexión, será informado, a través del Suministrador que corresponda, respecto a la informacióntécnica de la Central Eléctrica de Generación Distribuida que se debe proporcionar.
El Distribuidor deberá enviar a la CRE, para su autorización, dentro de los treinta (30) días hábilessiguientes a la publicación de las presentes Disposiciones en el Diario Oficial de la Federación, losdocumentos que describan los alcances máximos de los estudios de interconexión para GeneraciónDistribuida, la información necesaria por parte de los Solicitantes para la realización de los estudios, así comoel alcance de los resultados y tiempos máximos para su realización.
La realización de las Obras de refuerzo requeridas, se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en elManual de interconexión.
Es responsabilidad del Distribuidor anticipar las necesidades de expansión y modernización de las RedesGenerales de Distribución para atender las solicitudes de suministro eléctrico, así como las solicitudes deinterconexión de Generación Distribuida.
Cuando se requieran Obras de refuerzo para la interconexión de las Centrales Eléctricas de GeneraciónDistribuida a las Redes Generales de Distribución y éstas no se hayan previsto en los Programas deampliación y modernización autorizados en el Programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, elSolicitante podrá optar, de manera voluntaria, entre hacerlas a su costa o a través de aportacionesalDistribuidor para su realización y beneficiarse de las mismas, considerando para ello la normatividad vigente.El cálculo y el monto de las aportaciones se regirán en términos de las disposiciones en materia deaportaciones que a tal efecto emita la CRE.
4.1.Contrato de interconexión
El contrato de interconexión tiene como objeto establecer los derechos y obligaciones que tendrán elSolicitante y el Distribuidor al llevar a cabo la interconexión de una Central Eléctrica de GeneraciónDistribuida, Generación Limpia Distribuida o cualquier Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW,mediante la utilización de esquemas típicos de interconexión a las Redes Generales de Distribución. Seidentifica como Anexo III, el modelo de “Contrato que celebran el Distribuidor y el Solicitante para lainterconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW a las Redes Generales de Distribución”.
El contrato de interconexión deberá ser acompañado por las especificaciones técnicas generalesrequeridas (Anexo II).
El contrato de contraprestación tiene como objeto establecer los derechos y obligaciones que tendrán elSuministrador de Servicios Básicos y el Generador Exento, en relación con la contraprestación asociada a lainterconexión de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW, por la energía eléctrica generada yentregada a las Redes Generales de Distribución.
Previa celebración del contrato de contraprestación, es necesaria la celebración del contratodeinterconexión.
Se identifica como Anexo IV, el modelo de “Contrato que celebran el Suministrador de Servicios Básicos yel Generador Exento para determinar la contraprestación aplicable por la energía eléctrica”.
Las Unidades de Inspección tendrán como finalidad dictaminar que la instalación, para la interconexión delas Centrales Eléctricas de Generación Distribuida, cumple con las características específicas de lainfraestructura requerida, las normas y demás estándares y disposiciones aplicables.
Las bases normativas que al respecto expida la CRE, para autorizar unidades de inspecciónespecializadas en Centrales Eléctricas de Generación Distribuida, deberán detallar los requisitos para laaprobación de las Unidades de Inspección, las características y las condiciones en las que se requierelaintervención de una Unidad de Inspección, así como los formatos correspondientes para la revisión de lasCentrales Eléctricas que lo requieran.
En atención y complemento a lo establecido en el Manual de interconexión, el Distribuidor, elaborará yactualizará una base de datos y reportes en los que se integre la siguiente información:
I. Solicitudes de interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW (incluyendo alas de Generación Distribuida), indicando:
II. Reporte de comportamiento técnico por circuito de distribución con Generación Distribuida (en casode estar disponible la información)
Cuando se realicen Obras de refuerzo en las Redes Generales de Distribución, o se redistribuyan lasinterconexiones en distintos circuitos de distribución, el Distribuidor deberá actualizar la informacióncorrespondiente, de tal manera que sea posible determinar la existencia de nueva capacidad de generaciónque pueda ser agregada al circuito de distribución.
El Distribuidor deberá entregar a la CRE y al CENACE, en los meses de enero y julio, la base de datos ylos reportes mencionados del semestre inmediato anterior, incluyendo la actualización correspondiente a losdatos históricos generados previamente.
La vigilancia del cumplimiento de las presentes Disposiciones, se sujetará a las bases normativas que alrespecto expida la CRE, para autorizar unidades de inspección especializadas en Centrales Eléctricas deGeneración Distribuida. En ellas se establecerán indicadores, métricas y otros mecanismos de evaluacióndelcomportamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
La CRE podrá llevar a cabo actos de verificación e inspección que determine necesarios por conducto delos servidores públicos que tenga adscritos o mediante Unidades de Inspección o por UnidadesdeVerificación cuando se trate de Normas Oficiales Mexicanas por ella emitidas.
Ante cualquier incumplimiento a lo establecido en las presentes Disposiciones, la Central Eléctrica deGeneración Distribuida no podrá interconectarse a las Redes Generales de Distribución.
La CRE atenderá las controversias relacionadas con la aplicación de las presentes Disposiciones entérminos de las disposiciones Administrativas de Carácter General que al respecto expida la CRE.
Metodología de cálculo de contraprestación que aplicará el Suministrador deServicios Básicos por la
La presente metodología de contraprestación establece las modalidades de contraprestación que aplicaráel Suministrador de Servicios Básicos a la energía que ofrezcan los Generadores Exentos, con la finalidad desatisfacer tanto las necesidades de certidumbre y Continuidad de los proyectos de Generación Distribuida, asícomo permitir a los proyectos acceder al Mercado Eléctrico Mayorista.
La metodología de contraprestación establece los cálculos, criterios y bases para determinar las opcionesde contraprestación que aplicará el Suministrador de Servicios Básicos por la energía que ofrezcan losGeneradores Exentos.
La metodología de contraprestación refleja el estado actual de desarrollo y nivel de integración deCentrales Eléctricas de Generación Distribuida a las Redes Generales de Distribución.
Los Generadores Exentos que suscriban el contrato de interconexión, tendrán el derecho de usar lametodología de contraprestación de medición neta de energía, consistente en lo siguiente:
I. Medición neta de energía: metodología de contraprestación que considera los flujos de energíaeléctrica recibidos y entregados desde y hacia las Redes Generales de Distribución compensandodichos flujos de energía eléctrica entre sí durante el periodo de facturación. También se conoce comoNet Metering por su nombre en inglés.
Alternativamente, y como excepción a lo anterior, los Generadores Exentos que así lo deseen, podránelegir entre las siguientes opciones de contraprestación:
II. Facturación neta: metodología de contraprestación que considera los flujos de energía eléctricarecibidos y entregados desde y hacia las Redes Generales de Distribución, y les asigna un valor quepuede variar a la compra y a la venta. También se conoce como Net Billing por su nombre en inglés.
III. Venta total de energía: metodología de contraprestación que considera el flujo de energía eléctricaentregada hacia las Redes Generales de Distribución, al cual se le asigna un valor de venta.
Únicamente se permitirá migrar de un régimen de contraprestación a otro una vez transcurrido un año,contado a partir de la celebración del contrato de contraprestación correspondiente, con el fin de completar yfacilitar los procesos administrativos, cuando aplique, tanto la liquidación de los excedentes acumulados comola determinación de los conceptos calculados anualmente.
Los Generadores Exentos que hayan celebrado un contrato de interconexión en pequeña o medianaescala, de acuerdo con la resolución emitida por la CRE RES/054/2010, previo a la fecha de publicación delpresente instrumento, podrán conservar sus contratos e instalaciones físicas en sus términos, pudiendomigrar, en caso de solicitarlo, a algún régimen de contraprestación establecido en la presente metodología decontraprestación. Para ello, se deberá celebrar el contrato de interconexión y el contrato de contraprestación yse deberá cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Disposiciones, sin ser necesario realizarestudios de interconexión, Obras para la interconexión u Obras de refuerzo adicionales.
Una vez que se haya migrado a algún régimen de contraprestación señalado en la presente metodologíade contraprestación, no será posible regresar a las condiciones establecidas en los contratos de interconexiónen pequeña y mediana escala.
La medición neta de energía (Net metering) es el régimen de contraprestación asociado a la interconexiónque considera el intercambio de los flujos de energía entre la Central Eléctrica y uno o más Centros de Cargacon las Redes Generales de Distribución, compensando la energía entregada por la Central Eléctrica deGeneración Distribuida a las Redes Generales de Distribución con la energía recibida por uno o más usuariosfinales proveniente de las Redes Generales de Distribución en el periodo correspondiente. Derivado de ello, elcontrato de contraprestación deberá estar asociado, mientras se realice esta actividad, a uno o varioscontratos de suministro de energía eléctrica en la tarifa final de suministro aplicable.
En este régimen de contraprestación asociado a la interconexión, el Generador Exento podrá ser unapersona física o moral, quien podrá entregar energía eléctrica a uno o más Centros de Carga, así comoentregar su energía sobrante a las Redes Generales de Distribución para aprovecharla posteriormente en losmomentos en que no esté generando energía eléctrica.
El desarrollo del presente régimen de contraprestación es aplicable para una Central Eléctrica y un Centrode Carga, ambos compartiendo un mismo Punto de interconexión a las Redes Generales de Distribución. Eluso del régimen de contraprestación de medición neta de energía de manera colectiva, se realizará mediantela modificación o actualización de las presentes Disposiciones o la emisión de los instrumentos regulatoriosnecesarios que para tal efecto emita la CRE. Se entenderá por régimen de contraprestación de medición netade energía de manera colectiva a la que se realice a más de un Centro de Carga.
De acuerdo con el nivel de tensión en el que se realice la interconexión de la Central Eléctrica, lacontraprestación bajo el régimen de medición neta de energía se calculará de la siguiente forma:
La contraprestación por medición neta de energía se calculará como la diferencia entre la energíatotal entregada por el Suministrador de Servicios Básicos y la energía total entregada por elGenerador Exento en el periodo de facturación, a través de las Redes Generales de Distribución.
Cuando la diferencia sea negativa, se considerará como un crédito a favor del Generador Exento, elcual se abonará automáticamente a la medición de energía facturada en cada periodo posterior defacturación, hasta un máximo de 12 meses.
Una vez concluido ese periodo, el Generador Exento recibirá la liquidación del crédito vencido(noabonado tras 12 meses) al valor promedio del Precio Marginal Local durante el intervalo de tiempo enel que se generó el crédito, calculado en el nodo correspondiente al Punto de interconexión, entérminos del apartado Condiciones de Pago, contenido en las presentes Disposiciones.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Generador Exento designepara tal fin.
Cuando la diferencia sea positiva, se considerará como un crédito a favor del Suministrador deServicios Básicos y se facturará al Usuario Final, a la tarifa final de suministro aplicable en el periodode facturación actual, o según se establezca en el contrato de suministro que las partes hayancelebrado.
Periodo horario aplicable (punta, intermedia y base o los correspondientes periodoshorarios, de manera decreciente, de la tarifa final de suministro aplicable).
A) Cuando la diferencia, EESn – ERGn es negativa, se considera como un crédito a favor delGenerador Exento y se conserva como energía acumulada de meses anteriores en favordel
Generador Exento, clasificándose en el periodo horario y mes en que el crédito fue generado.Dicho crédito será compensado automáticamente en los siguientes periodos de facturación delUsuario Final, siempre y cuando exista un crédito a favor del Generador Exento que permitaefectuar la compensación.
B) Cuando la diferencia, EESn – ERGn, es positiva, y exista energía acumulada de mesesanteriores en favor del Generador Exento, se realizan las compensaciones que sean posibles,desde el mes más antiguo hasta el más reciente.
Lo anterior se realiza hasta agotar la energía acumulada o hasta que la facturación normal delsuministro del mes sea de cero kWh.
Si la facturación normal del suministro del mes llega a cero kWh antes que se agote la energíaacumulada de meses anteriores en favor del Generador Exento, el remanente de esta última seconserva, clasificado en el periodo horario y mes en que se entregó, para utilizarse en futurascompensaciones.
Dicha energía debe compensarse en un periodo máximo de 12 meses siguientes al mes en quese originó cada una de sus partes. De no efectuarse la compensación en ese periodo, elGenerador Exento podrá exigir la liquidación del crédito vencido (no compensado tras 12meses) al valor promedio simple del Precio Marginal Local durante el intervalo de tiempo en elque se generó el crédito, calculado en el nodo correspondiente al Punto de interconexión de laCentral Eléctrica de Generación Distribuida. El pago se hará mediante transferencia bancariaala cuenta que el Generador Exento designe para tal fin.
C) Las compensaciones se efectúan automáticamente, restando de la energía entregada por elSuministrador en el mes de facturación, la energía acumulada de meses anteriores en favor delGenerador Exento, según se trate de un contrato de suministro con o sin tarifa horaria. No secompensan excedentes generados en el mes de facturación, con la energía entregada por elSuministrador en el mismo mes de facturación.
a. La compensación automática para suministros proporcionados en tarifa ordinaria serealiza en el siguiente orden:
1. Se considera la energía acumulada de meses anteriores en favor del GeneradorExento del mes más antiguo, y se compensa contra la energía entregada por elSuministrador en el mes de facturación tomando en cuenta las consideracionesdelinciso c. siguiente.
2. Se repite la operación con la energía acumulada de meses anteriores en favor delGenerador Exento del mes inmediato posterior al mes más antiguo, hasta que laenergía entregada por el Suministrador en el mes de facturación sea cero o hastaque se agote la energía acumulada de meses anteriores en favor del GeneradorExento.
b. La compensación automática para suministros proporcionados en tarifa horaria se realizade acuerdo con los periodos horarios aplicables (punta, intermedia y base o loscorrespondientes periodos horarios, de manera decreciente, de la tarifa final de suministroaplicable) en el siguiente orden:
1. Se considera la energía acumulada de meses anteriores en favor del GeneradorExento, en el periodo punta del mes más antiguo, y se compensa contra la energíaentregada por el Suministrador en el periodo punta del mes de facturación deacuerdo con el inciso c. siguiente.
2. Si después de efectuar la operación anterior, queda remanente en la energíaacumulada de meses anteriores en favor del Generador Exento en el periodo puntadel mes más antiguo, se compensa contra la energía entregada por el Suministradoren el periodo intermedia del mes de facturación de acuerdo con el inciso c. siguiente.
3. Si después de efectuar la operación anterior, queda remanente en la energíaacumulada de meses anteriores en favor del Generador Exento en el periodo puntadel mes más antiguo, se compensa contra la energía entregada por el Suministradoren el periodo base del mes de facturación de acuerdo con el inciso c. siguiente.
Exento, en el periodo intermedia del mes más antiguo, y se compensa contra laenergía entregada por el Suministrador en el periodo punta del mes de facturaciónde acuerdo con el inciso c. siguiente.
5. Si después de efectuar la operación anterior, queda remanente en la energíaacumulada de meses anteriores en favor del Generador Exento en el periodointermedia del mes más antiguo, se compensa contra la energía entregada por elSuministrador en el periodo intermedia del mes de facturación de acuerdo conelinciso c. siguiente.
6. Si después de efectuar la operación anterior, queda remanente en la energíaacumulada de meses anteriores en favor del Generador Exento en el periodointermedia del mes más antiguo, se compensa contra la energía entregada por elSuministrador en el periodo base del mes de facturación de acuerdo con el inciso c.siguiente.
7. Se considera la energía acumulada de meses anteriores en favor del GeneradorExento, en el periodo base del mes más antiguo, y se compensa contra la energíaentregada por el Suministrador en el periodo punta del mes de facturación deacuerdo con el inciso c. siguiente.
8. Si después de efectuar la operación anterior, queda remanente en la energíaacumulada de meses anteriores en favor del Generador Exento en el periodo basedel mes más antiguo, se compensa contra la energía entregada por el Suministradoren el periodo intermedia del mes de facturación de acuerdo con el inciso c. siguiente.
9. Si después de efectuar la operación anterior, queda remanente en la energíaacumulada de meses anteriores en favor del Generador Exento en el periodo basedel mes más antiguo, se compensa contra la energía entregada por el Suministradoren el periodo base del mes de facturación de acuerdo con el inciso c. siguiente.
10. Se repetirán las operaciones de los puntos 1. al 9. previos, con la energía acumuladade meses anteriores en favor del Generador Exento del mes inmediato posterior almás antiguo, hasta que la energía entregada por el Suministrador en el mes defacturación sea cero, o hasta que se agote la energía acumulada de mesesanteriores en favor del Generador Exento.
c. Debido a que la energía tiene cargos diferentes dependiendo del horario y mes en que fuegenerada, para efectuar las compensaciones se debe convertir la energía acumulada demeses anteriores a kWh equivalentes actuales, mediante las siguientes consideraciones:
Se toma en consideración el cargo de la energía del mes más antiguo entre el cargode la energía del mes facturable.
Cuando se requiera convertir energía acumulada en el mismo periodo horario (punta punta, intermedia intermedia, base base) se considera el cargo de la energíadel mes más antiguo del periodo horario entre el cargo de la energía del mismoperiodo del mes facturable.
Cuando se requiera convertir energía acumulada de diferentes periodos horarios (X Y; punta intermedia, punta base; intermedia punta, intermedia base; base punta, base intermedia) se toma en cuenta el cargo de la energía del mes másantiguo del periodo horario (X) entre el cargo de la energía de un diferente periodohorario (Y) del mes facturable.
D) Si el suministro se proporciona en tarifa ordinaria, los cargos por energía consumida por elUsuario Final en el mes de facturación, son los que resulten de aplicar, al valor de EFnexpresado en kWh, las cuotas establecidas en la tarifa final de suministro aplicable.
E) Si el suministro se proporciona en tarifa horaria, los cargos por energía consumida por elUsuario Final en el mes de facturación, son los que resulten de aplicar, en cada uno de losdiferentes periodos horarios, al valor del EFnp expresado en kWh, las cuotas establecidas enlatarifa final de suministro aplicable que corresponda a la región en que se ubica la CentralEléctrica.
F) Después de efectuar las compensaciones, el valor de EFn o EFnp resultante se considera comoun crédito a favor del Suministrador y se factura al Usuario Final en la tarifa final de suministroaplicable.
La facturación neta (Net billing) es el régimen de contraprestación asociado a la interconexión que, por unlado, considera la entrega de energía eléctrica por parte del Generador Exento a las Redes Generales deDistribución y, por el otro, de manera independiente considera la recepción de energía eléctrica por el Centrode Carga desde las Redes Generales de Distribución por parte del Suministrador.
En el régimen de facturación neta, el contrato de interconexión deberá estar relacionado con un contratode suministro de energía eléctrica (sin ser necesario que se trate del mismo titular del contrato), ya queexistirá entrega y recepción de energía eléctrica hacia y desde las Redes Generales de Distribución en elmismo Punto de interconexión.
El régimen de venta total de energía ocurre en el caso donde no exista un contrato de suministro eléctricoasociado al mismo Punto de interconexión de la Central Eléctrica.
La energía eléctrica entregada, en su caso, por el Suministrador de Servicios Básicos al Usuario Final enel Punto de interconexión, es independiente al cálculo de la presente contraprestación y se liquidará al valorde la tarifa final de suministro contratada.
La totalidad de la energía eléctrica que el Generador Exento entregue a las Redes Generales deDistribución, se registrará de forma independiente a la energía eléctrica que, en su caso, pudiera recibir unUsuario Final por parte del Suministrador en dicho Punto de interconexión. La energía eléctrica entregada porel Generador Exento a las Redes Generales de Distribución se liquidará al valor del Precio Marginal Local dela siguiente forma:
I. Contraprestación por la energía eléctrica entregada a las Redes Generales de Distribución utilizandoel Precio Marginal Local horario en el nodo correspondiente, en el momento en el cual se entregó laenergía eléctrica a las Redes Generales de Distribución.
Para el pago de esta contraprestación, el Generador Exento deberá contar como mínimo con unmedidor capaz de registrar y almacenar los datos del perfil de la energía eléctrica entregada a lasRedes Generales de Distribución, por un intervalo de tiempo mayor a la frecuencia de toma delecturas del mismo medidor para su facturación correspondiente, o bien, contar con un sistema decomunicación que permita transmitir el valor horario de energía eléctrica generada y entregada a lasRedes Generales de Distribución, con el fin de que el Suministrador de Servicios Básicos reciba losvalores y a su vez pueda calcular la contraprestación correspondiente.
La contraprestación pagada a valor real del momento en que se entregó la energía eléctrica a lasRedes Generales de Distribución, se calculará como la sumatoria en el periodo de facturaciónde laenergía entregada por el Generador Exento al Suministrador de Servicios Básicos a las RedesGenerales de Distribución multiplicada por el Precio Marginal Local horario al momento de dichaentrega.
Al finalizar el periodo de facturación, el Generador Exento recibirá su liquidación utilizando el PrecioMarginal Local horario en el nodo correspondiente, en el momento en el cual se entregó la energía
eléctrica, en términos del apartado de Condiciones de Pago contenido en las presentesDisposiciones, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Generador Exento designe paratal fin.
Contraprestación por la energía eléctrica entregada a las Redes Generales deDistribución en el periodo de facturación n;
Energía eléctrica entregada en la hora h a las Redes Generales de Distribución en elperiodo de facturación n;
Precio Marginal Local en la hora h, en el nodo correspondiente al Punto deinterconexión de la Central Eléctrica, durante el periodo de facturación n;
II. En caso de existir un contrato de suministro eléctrico asociado al mismo Punto de interconexión, elGenerador Exento podrá decidir si se emite una factura por separado que ampare la energíaentregada a las Redes Generales de Distribución y otra que considere la energía recibida de lasRedes Generales de Distribución, o si se realiza una única factura desglosando los saldos a favor yen contra, indicando el balance que habrá de ser liquidado.
A más tardar diez (10) días después de haber concluido el periodo de liquidación, el Distribuidor notificaráal Suministrador de Servicios Básicos la cantidad de energía entregada a las Redes Generales de Distribuciónpor el Generador Exento.
A su vez el Suministrador de Servicios Básicos calculará y enviará al Generador Exento, en los siguientescinco (5) días hábiles, un estado de cuenta que muestre todos los datos necesarios del reconocimiento de lacantidad de energía eléctrica entregada a las Redes Generales de Distribución en el Punto de interconexión,indicando el monto correspondiente para el caso de la facturación neta o el crédito vencido para el caso demedición neta de energía.
El Generador Exento emitirá, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles la factura correspondiente, quedeberá cumplir con todos los requisitos formales exigidos por la normativa vigente.
Una vez recibida la factura, el Suministrador de Servicios Básicos la revisará y en el término de diez (10)días hábiles efectuará el pago correspondiente.
En caso de que el Suministrador de Servicios Básicos no reciba la notificación de la cantidad de energíacorrespondiente al periodo de facturación por parte del Distribuidor, el Suministrador de Servicios Básicosserá responsable de ponerse en contacto con el Distribuidor para conocer el estatus de la cuenta,independientemente de las responsabilidades que le correspondan al Distribuidor.
En caso de que el Generador Exento no esté de acuerdo con el estado de cuenta enviado por elSuministrador de Servicios Básicos, o que el Suministrador de Servicios Básicos no esté de acuerdo con lafactura emitida por el Generador Exento, la parte en desacuerdo deberá notificarlo por escrito a su contrapartedentro de los treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que reciba dicho estado de cuenta o la factura.En este caso, las partes tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del momento que elSuministrador de Servicios Básicos o el Generador Exento hubieran recibido el aviso de su contraparte paraconciliar las diferencias existentes para que, de ser procedente, la parte que resulte con la diferencia a sufavor, prepare y entregue a la otra el estado de cuenta o la factura con las adecuaciones y correccionespertinentes dentro de los diez (10) días hábiles posteriores. Si las observaciones no pueden ser resueltas decomún acuerdo entre las partes, en un plazo de quince (15) días podrá someterse a los métodos alternativosde solución de controversias que establezcan las disposiciones Administrativas de Carácter General que alrespecto expida la CRE, para su resolución.
días siguientes de la fecha de terminación, las partes proporcionarán un estado de facturación final señalandotodas las cantidades que aún sean pagaderas, incluyendo la energía acumulada por el Generador Exento bajoel régimen de medición neta de energía, y las cuales deberán ser liquidadas dentro de los treinta (30) díassubsiguientes en concordancia con los términos establecidos en el mismo contrato. De existir diferencia entrelos estados de facturación final proporcionados, el caso será sometido a los métodos alternativos de soluciónde controversias que establezcan las disposiciones Administrativas de Carácter General que al respectoexpida la CRE, para su resolución.
Las facturas serán pagadas por el Suministrador de Servicios Básicos al Generador Exento, a más tardartreinta (30) días después de que hubieran sido recibidas y aceptadas por el Suministrador de ServiciosBásicos, o en el siguiente día hábil, en caso que tal plazo se cumpla en un día no hábil.
Especificaciones técnicas generales emitidas por la CRE para el desarrollode la Generación
Con base en la clasificación de Centrales Eléctricas a que se refiere el Manual de interconexión, se podránutilizar los siguientes esquemas de interconexión,
(a) Esquemas de interconexión para Centrales Eléctricas con Centros de Carga asociados almismo medidor MF:
(b) Esquemas de interconexión para Centrales Eléctricas sin Centros de Carga, o con Centros deCarga en el mismo Punto de interconexión con medición independiente:
MF: Medidor fiscal para el registro de la energía eléctrica entregada a las Redes Generales deDistribución o recibida de las Redes Generales de Distribución.
Cuando el medidor MF se encuentre asociado a un contrato de suministro eléctrico, loscostos del medidor se determinarán de acuerdo con las disposiciones administrativas decarácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministroeléctrico.
Cuando el medidor MF sea exclusivo para la Central Eléctrica, los costos del medidor seráncubiertos por el Solicitante.
MCE: Medidor de la generación de la Central Eléctrica (opcional) para el registro de la energíaeléctrica generada por la Central Eléctrica
Para los esquemas de interconexión de Centrales Eléctricas a las Redes Generales de Distribución enmedia tensión con medición en el lado de baja tensión, se deberá considerar un factor de pérdidas de 1% dela energía eléctrica que se entregue a las Redes Generales de Distribución, mismo que será imputable alGenerador Exento.
2.Sistema de medición
El medidor fiscal MF se instalará en los puntos que deban ser medidos de acuerdo con el esquema deinterconexión utilizado. Así mismo, el medidor deberá ser instalado en el límite del predio del Solicitante, sinobstáculos físicos para garantizar la toma de lectura.
Cuando el medidorfiscal se utilice también para registrar el consumo de un Centro de Carga asociado a uncontrato de suministro de servicios básicos, los costos del medidor y su instalación serán cubiertos por elDistribuidor en términos de las disposiciones administrativas de carácter general que establecen lascondiciones generales para la prestación del suministro eléctrico emitidas por la CRE. En caso contrario loscostos serán con cargo al Solicitante. Cuando se trate de una Central Eléctrica de Generación LimpiaDistribuida que comparta medidor con un Centro de Carga y que desee acreditar la energía eléctrica generadapara la obtención de Certificados de Energías Limpias, se deberá instalar un medidor adicional posterior alinterruptor de protección de la Central Eléctrica y anterior a la carga, de manera que mida la energía netagenerada por la Central Eléctrica. Dicho medidor deberá contar con las características de medición requeridasen los instrumentos regulatorios que para tal efecto establezca la CRE.
La CRE podrá determinar elementos y sistemas adicionales de medición para Generación LimpiaDistribuida con el objeto de que dicha generación pueda obtener Certificados de Energías Limpias en términosde las disposiciones que resulten aplicables.
El medidorpara facturación y, en su caso, el medidor para la medición de la energía eléctrica netagenerada por la Central Eléctrica, deberán cumplir con la especificación CFE G0000-48, o la especificación onorma que la reemplacen y que corresponda para la capacidad de la Central Eléctrica y el nivel de tensión alcual se interconecta, siendo únicamente requeridas las siguientes características:
III. Medición Bidireccional con capacidad de almacenamiento de los datos de medición de formaseparada.
V. Con interface de puerto óptico tipo 2 en la parte frontal del medidor, para programar, interrogary obtener todos los datos del medidor.
VI. Programable para que cada fin de mes y estación realicen un restablecimiento de demanda,reteniendo en memoria las lecturas de tarifas horarias (congelamiento de lecturas), para suacceso tanto en pantalla, como mediante el software propietario.
VII. Con memoria no volátil para almacenar los datos de programación, configuracióny tarifashorarias.
XII. Memoria masiva para almacenar un mínimo de 2 variables cada 5 minutos un mínimo de treintay cinco (35) días.
XIV. Batería de respaldo para el reloj y la memoria masiva con vida útil mínima de 5 años ycapacidad mínima para treinta (30) días continuos o trescientos sesenta y cinco (365) díasacumulables.
XV. Capacidad para colocar el medidor en modo de prueba, ya sea por software o hardwareindicando que está operando en este modo.
XVI. Pantalla para que mediante un dispositivo muestre en forma cíclica la información del modonormal, modo alterno y modo de prueba.
Para el caso de Centrales Eléctricas tipo BT y MT1, que cuenten con un servicio de suministro eléctricoasociado al mismo medidor fiscal que utilizará la Central Eléctrica, y el medidor cumpla con las característicasestablecidas en las especificaciones CFE G0100-05 o GWH00-09, o aquella especificación o norma que lasreemplace, podrán mantener dicho medidor siempre y cuando el medidor cuente con las funciones requeridaspara la toma de las lecturas necesarias para el cálculo de la contraprestación correspondiente.
En caso de requerir transformadores de instrumentos para medición en media tensión, éstos deberáncumplir con las normas de referencia VE100-13 (Transformadores de corriente para sistemas con tensionesnominales de 0.6 kV a 400 kV) y VE100-29 (Transformadores de potencial inductivos para sistemas contensiones nominales de 13.8 kV a 400 kV), o en su caso, las normas o especificaciones que las reemplacen.
3.Equipo de Telemetría
Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW serán indirectamente modeladas en el modelo dered física, excepto cuando su representante solicite que sean directamente modeladas y cumpla con losrequisitos aplicables del modelo de la red física asociada y la telemetría de tiempo real, o bien, cuando elCENACE determine que se requiere modelarlas directamente para contribuir a preservar la ConfiabilidaddelSistema Eléctrico Nacional.
Las Centrales Eléctricas menores a 0.5 MW que sean indirectamente modeladas no requieren detelemetría en tiempo real y no recibirán instrucciones de despacho en el mercado de tiempo real.
Las Centrales Eléctricas de Generación Distribuida que incluyan tecnologías de información ycomunicaciones para el envío de información y datos, deberán cumplir con los requerimientosdeinteroperabilidad y seguridad de la información que se indiquen en el Código de Red y en laregulaciónaplicable.
Los interruptores, o dispositivos de protección y desconexión (I1 e I2) utilizados en las Centrales Eléctricasde Generación Distribuida para desconectarse en caso de fallas de la propia Central Eléctrica o de las RedesGenerales de Distribución, deben seleccionarse acorde a las características del tipo de Central Eléctricainstalada y el tipo de corriente en el punto en donde se instalen (corriente directa o corriente alterna) y, en sucaso, a la NOM-001-SEDE-2012 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”.
El interruptor de desconexión de la Central Eléctrica (I1) ubicado a la salida de la Central Eléctrica, puedeser un interruptor termo-magnético o de fusibles, o el que mejor se adecúe a las características del tipo decentral, siempre y cuando cumplan con la regulación correspondiente, y que permita la desconexión de laCentral Eléctrica de cualquier dispositivo al que se encuentre conectado. La calibración para la operacióndelInterruptor I1 por sobre-corriente se determina en función de la potencia máxima de salida de Central Eléctrica.
II. Contar con un indicador visible de la posición “abierto – cerrado”.
III. Contar con la posibilidad de ser enclavado mecánicamente en posición abierto por medio de uncandado o mecanismo de seguridad.
Se permite el uso de micro-inversores integrados a los paneles solares en sistemas fotovoltaicos, para locual el interruptor I1 deberá ser ubicado a la salida del inversor o grupo de inversores, de manera que permitala desconexión de la Central Eléctrica e inversor(es) de cualquier dispositivo al que se encuentren conectados.
El interruptorde la Red Particular (I2) para la desconexión de la Red Particular de las Redes Generales deDistribución debe ser seleccionado o calibrado acorde a las características de la carga y del nivel de corrientede corto circuito en el Punto de interconexión.
I. Cumplir con las especificaciones de acometidas establecidas por el Distribuidor o lasespecificaciones aprobadas por la CRE que las sustituyan.
La capacidad del dispositivo de sobre-corriente I2 se determina en función de la potencia máxima de salidade la Central Eléctrica y/o de la demanda máxima del Centro de Carga, y el nivel de corto circuito de RedesGenerales de Distribución en el Punto de interconexión. Ante condiciones anormales de sobre-corriente, lasCentrales Eléctricas y los Centros de Carga se desconectarán automáticamente del circuito de distribuciónmediante la apertura de los interruptores mencionados (I1 e I2), con el fin de prevenir daños y garantizar laseguridad de los usuarios, de los equipos y de la red eléctrica, ubicados de acuerdo con los esquemas deinterconexión.
Cuando la interconexión se realice en media tensión, deberá instalarse un dispositivo de proteccióncortacircuitos fusible (CCF), que permita la desconexión de la Central Eléctrica y la Red Particular del circuitode distribución. Se deberá contar con un dispositivo de desconexión accesible, con dispositivos de bloqueo.
El dispositivo de protección CCF deberá cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, tales como laV4100-28 (Cortacircuitos fusibles de potencia de 15,5 a 115 kV para uso en subestaciones eléctricas), laV4110-03 (Cortacircuitos fusible de distribución), la V4210-50 (Cuchillas para líneas y redes de distribución),entre otras, o la especificación o norma aprobada por la CRE que las reemplace.
La capacidad del fusible o restaurador ubicado en el Punto de interconexión debe seleccionarse en funciónde la potencia máxima y del nivel de corto circuito en el Punto de interconexión.
5.Requisitos técnicos operativos
Los requisitos técnicos tienen el objetivo de garantizar las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y además permitir la integración deuna mayor cantidad de Centrales Eléctricas de Generación Distribuida a las Redes Generales de Distribución.
Los requisitos establecidos en el presente apartado, aplicables a la Generación Distribuida, debencumplirse en el Punto de interconexión tanto para interconexiones en baja como en media tensión, aunque losdispositivos utilizados para cumplirlos estén localizados en otro lugar. Los requisitos aplican tanto para lainterconexión de una sola Central Eléctrica como para varias Centrales Eléctricas interconectadas en unmismo circuito de distribución.
Cuando los requisitos técnicos operativos se contrapongan con lo establecido en otro instrumento vigente,prevalecerán los requisitos técnicos operativos establecidos en las presentes Disposiciones.
En general, la interconexión de las Centrales Eléctricas de Generación Distribuida, no debe causardesbalances en los circuitos de distribución o ser fuente de perturbaciones eléctricas tanto al circuito como aotros usuarios.
5.1.Sincronía
La Central Eléctrica de Generación Distribuida entrará en paralelo con las Redes Generales deDistribución sin causar fluctuación de tensión mayor a +/- 5 % de los niveles de tensión las Redes Generalesde Distribución en el Punto de interconexión.
5.2.Energización del circuito de distribución.
La Central Eléctrica no debe energizar el circuito de distribución cuando dicho circuito se encuentredesenergizado o fuera de servicio.
5.3.Factor de potencia
La Central Eléctrica de Generación Distribuida en media tensión deberá operar con factor de potencia enel rango de 0.95 en atraso o en adelanto.
5.4.Calidad
El valor máximo permitido de distorsión armónica total en la forma de onda de corriente es de 5%, sinsuperar de manera individual los límites definidos en la Tabla 1.
Tabla 1. Distorsión armónica máxima de corriente en porcentaje de la corriente nominal de laCentral Eléctrica
Los armónicos pares en los rangos de la Tabla 1 deben ser menores en magnitud que el 25% del límite delarmónico impar correspondiente.
5.5.Inyección de corriente directa.
La inyección de corriente directa en el Punto de interconexión debe ser < 0.5% de la corriente nominal desalida de la Central Eléctrica.
5.6.Protecciones
Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, tanto asíncronas como síncronas, deben cumplircon las protecciones indicadas en la Tabla 2.
Para el caso de Centrales Eléctricas de Generación Distribuida en media tensión, se deberá contar con elequipo requerido de protecciones de acuerdo con lo siguiente:
Dependiendo del tipo de fuente de generación y de las características específicas del proyecto, elesquema de protección se podrá complementar con alguna de las protecciones siguientes:
5.7.Respuesta de la Central Eléctrica ante condiciones anormales en el circuito de distribución.
La Central Eléctrica de Generación Distribuida no deberá causar que la tensión en el Punto deinterconexión salga de los límites operativos normales de acuerdo con el Código de Red.
La protección en el Punto de interconexión deberá detectar el valor rms efectivo o la frecuenciafundamental de la tensión de fase a fase, excepto cuando el transformador para la conexión entre el circuitode distribución y la Central Eléctrica de Generación Distribuida sea estrella-estrella aterrizado, o monofásico,en donde se deberá detectar la tensión de fase a neutro. Los tiempos máximos de desconexión dependiendodel nivel de tensión se indican en la Tabla 3. El tiempo de desconexión podrá ser fijo o ajustable en campo
para Centrales Eléctricas menores o iguales a 30 kW de capacidad, y ajustable en campo para CentralesEléctricas mayores a 30 kW de capacidad. La tensión debe ser detectada en el Punto de interconexión.
5.7.2.Frecuencia.
Cuando la frecuencia del sistema se encuentre en los rangos dados en la Tabla 4, la protección en elPunto de interconexión deberá operar dentro de los tiempos de desconexión indicados en la misma. El tiempode desconexión podrá ser fijo o ajustable en campo para las Centrales Eléctricas de Generación Distribuidamenores o iguales a 30 kW de capacidad, y ajustable en campo para las Centrales Eléctricas de GeneraciónDistribuida mayores a 30 kW de capacidad. Los ajustes de baja frecuencia deberán ser coordinados con losdispositivos del circuito de distribución asociado a las Redes Generales de Distribución.
58.8(2)< f < 61.2(1)
58.8(3)< f < 61.2
Notas: De acuerdo con las características del circuito de distribución en donde se interconecte laCentral Eléctrica, el CENACE, previo análisis y escuchando al Distribuidor y al interesado, podráestablecer valores particulares de los ajustes marcados con las notas (1), (2) y (3), de acuerdo conlosiguiente:
(1) Ajuste de frecuencia dentro del rango de 61.2 a 62.0 Hz y tiempo máximo de desconexión dentrodel rango de 0 a 300 segundos.
(2) Ajuste de frecuencia dentro del rango de 58.8 a 57.0 Hz y tiempo máximo de desconexión dentrodel rango de 30 a 300 segundos.
(3) Ajuste de frecuencia dentro del rango de 58.8 a 58.0 Hz y tiempo máximo de desconexión dentrodel rango de 0 a 15 segundos.
5.7.3.Re-conexión
Después de un disturbio, la Central Eléctrica no deberá reconectarse hasta que la tensión en el Punto deinterconexión esté dentro de los límites operativos normales de acuerdo con el Código de Red y la frecuenciaeste entre 59.3 Hz y 60.5 Hz.
El sistema de interconexión de la Central Eléctrica deberá incluir un retardo de tiempo ajustable(o fijo a 5min.) para retardar la re-conexión un mínimo de 5 min, después de que la tensión y la frecuenciase hayanrestablecido dentro de los límites indicados anteriormente.
5.7.4.Operación en Isla
Para una operación en isla no-intencional, en la que la Central Eléctrica alimenta una parte del circuito dedistribución en el Punto de interconexión, la Central Eléctrica deberá detectar esta condición y desconectarsedel circuito de distribución en un tiempo no mayor a 0.5 segundos.
5.7.5.Otros
El propietario de la Central Eléctrica debe asegurarse que sus instalaciones cuenten con dispositivos decontrol y protección, diseñados para prevenir la formación de una isla eléctrica involuntaria al ocurrir cualquierdisturbio eléctrico. No se aceptará el uso de fusibles para proveer esta función.
El propietario de la Central Eléctrica será responsable de operar, mantener y reparar sus instalaciones afin de que éstas cumplan en todo momento con los requisitos de seguridad y Confiabilidad de la operación enparalelo con el sistema.
El propietario debe atender a lo indicado por las Normas Oficiales Mexicanas, o en su caso,NormasMexicanas y/o estándares internacionales aplicables a la instalación de la Central Eléctrica de GeneraciónDistribuida.
6.1.Obras para la interconexión
Cuando se haya concluido la construcción de la Central Eléctrica, y ésta esté interconectada en bajatensión, no requerirá la contratación de una unidad de inspección, sin embargo, el Solicitante podrá requerir eldictamen por parte de una unidad de inspección si así lo considera conveniente.
Las Centrales Eléctricas conectadas en media tensión, requieren de un dictamen de conformidad, emitidopor una unidad de inspección, acreditada por la CRE, que avale la instalación de la central y su operacióndentro de los parámetros establecidos, en las especificaciones técnicas generales, normas y demásestándares aplicables.
La verificación e inspección de las obras de interconexión, en su caso, se apegarán a las disposicionesemitidas por la CRE.
6.2.Instalación de la Central Eléctrica.
El propietario de la Central Eléctrica de Generación Distribuida, en lo que concierne a la instalacióneléctrica asociada a la Central Eléctrica dentro de la propiedad privada, debe cumplir con las Normas OficialesMexicanas vigentes en la materia, así como con la respectiva verificación de dicha instalación por una unidadde inspección, en caso de que la Central Eléctrica o sus componentes estén certificados, deberá presentarevidencia de dicha certificación ante el Distribuidor.
Una vez que el Distribuidor reciba el dictamen de inspección de conformidad o se determine la exenciónde dicho dictamen, el Distribuidor está obligado a efectuar la interconexión física, en un tiempo no superior alo establecido en el Manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 MW,atestiguando la realización de las pruebas necesarias para la sincronización de la Central Eléctrica al SistemaEléctrico Nacional.
6.2.1.Pruebas operativas de la Central Eléctrica
Cuando se requiera, el Generador Exento podrá realizar pruebas operativas de las Centrales Eléctricas deGeneración Distribuida mediante el estándar UL 1741 “Inverters, Converters, Controllers and InterconnectionSystems Equipment for use with Distributed Energy Resources” esto, en tanto no exista una especificacióntécnica general o norma oficial emitida por la CRE. Al tratarse de un equipo certificado por una entidadcertificadora que cumpla los requisitos de las pruebas de fábrica y de campo establecidas en el estándar IEEE1547 y UL 1741, se entenderá que la Central Eléctrica está certificada, en caso contrario el Distribuidor, podrásolicitar que se presente evidencia de una unidad de inspección o laboratorio certificador, donde se acreditenlas pruebas que se indican en la Tabla 5, en su totalidad o algunas de ellas.
Contrato de interconexión a las Redes Generales de Distribución para CentralesEléctricas con
Que se reconocen la personalidad y facultades con que se presentan y actúan de buena fe, por lo queestán de acuerdo en establecer las siguientes:
El presente Contrato tiene por objeto establecer los términos y las condiciones entre las Partes, pararealizar la interconexión física entre la Central Eléctrica, y las Redes Generales de Distribución.
i) Mantener en operación la Central Eléctrica, de conformidad con el Manual de interconexión decentrales de generación con capacidad menor a 0.5 MW.
ii) En caso de no contar con un contrato de suministro de energía eléctrica asociado al Punto deinterconexión, deberá cubrir los costos relacionados con la instalación del(los) medidor(es), y
iii) Proporcionar el mantenimiento correspondiente a la Central Eléctrica, con base en lo señalado en losmanuales del fabricante de los equipos.
iv) No intervenir ni modificar los equipos instalados por el Distribuidor, en caso contrario, el Solicitantedeberá responder por los daños y perjuicios que causen al Distribuidor.
vi) Contar con los medios de protección y desconexión que permitan interrumpir la operación de laCentral Eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento, o bien, a solicitud del Distribuidor, para elcaso de realización de maniobras de mantenimiento de las Redes Generales de Distribución o porposibles afectaciones a la infraestructura y operación de las Redes Generales de Distribución.
vii) Notificar al Distribuidor cualquier caso fortuito o de fuerza mayor que afecte a la Central Eléctrica oinfraestructura de interconexión en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la ocurrencia del suceso.
ix) Notificar al Distribuidor, a través del Suministrador, de la intención de dar por terminado el presenteContrato con al menos veinte (20) días de anticipación a la fecha en que se requiera tener porterminado el contrato.
x) Notificar al Suministrador sobre la celebración o conclusión del presente Contrato, para los efectoslegales a que haya lugar.
xi) Para el caso de migrar de un régimen de contraprestación asociado a la interconexión, distinto alelegido en el presente Contrato, deberá llevar a cabo la formalización de un nuevo Contrato deinterconexión y asumir los costos correspondientes a la migración. La migración de régimen,únicamente se podrá realizar, transcurrido un año contado a partir de la formalización del presenteContrato en los términos señalados por las disposiciones aplicables.
i) Cubrir los costos relacionados con la instalación del(los) medidor(es) y equipo(s) de medición(transformadores de instrumentos) requeridos para la interconexión de la Central Eléctrica, cuandoésta se encuentra asociada a un contrato de suministro de energía eléctrica.
ii) Instalar el(los) medidor(es) necesario(s) y llevar a cabo la interconexión de la Central Eléctrica a lasRedes Generales de Distribución, previo cumplimiento de los esquemas típicos de interconexión porparte del Solicitante y mantener la interconexión física durante la vigencia del presente Contrato.Para el caso de terminación del presente Contrato, el Distribuidor, podrá sustituir los equipos demedición, debiendo instalar el medidor necesario para continuar, en su caso, con el serviciodeconformidad con el contrato de suministro de energía eléctrica.
iii) Tomar lectura del(los) medidor(es) de forma periódica (en función con el periodo de facturación) ynotificar las mismas al Suministrador en tiempo y forma.
v) Notificar con diez (10) días de anticipación al Solicitante la realización de actividades demantenimiento a las Redes Generales de Distribución que interconecta a la Central Eléctrica encuestión.
vi) Notificar al Solicitante los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten la interconexión entrela Central Eléctrica y las Redes Generales de Distribución.
vii) Reemplazar, por motivos de falla, obsolescencia o mantenimiento, previa solicitud del Suministradorde Servicios Básicos, los medidores y equipos de medición, colocando los sellos y medidas deseguridad que sean necesarios, sin costo para el Usuario Final.
viii) Suspender el servicio cuando se presente cualquiera de los supuestos aplicables en el artículo 41 dela Ley de la Industria Eléctrica.
Las Partes se obligan a cumplir con las normas, especificaciones y demás disposicionesaplicables a losequipos, materiales, accesorios o elementos empleados para llevar a cabo la interconexión, así como lasaplicables a la Generación Distribuida o Generación Limpia Distribuida y lo establecido en el presenteContrato.
Cualquier modificación al presente Contrato, exceptuando el cambio de régimen de contraprestaciónasociado a la interconexión, se deberá formalizar mediante la celebración de una adenda.
Los derechos y obligaciones derivados de este Contrato sólo podrán transferirse totalmente, previanotificación por escrito al Distribuidor, a través del Suministrador, con anticipación no menor a dos meses aque esto suceda, siempre y cuando el Cesionario acredite su personalidad y demuestre el cumplimiento de losrequisitos señalados para realizar la interconexión física entre la Central Eléctrica, y las Redes Generales deDistribución de conformidad con Las Disposiciones Administrativas de Carácter General en MateriadeGeneración Distribuida y sus anexos.
El presente Contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha en que se realice la interconexión física de laCentral Eléctrica y tendrá una duración indefinida.
a. Por voluntad del Solicitante, previa notificación por escrito al Distribuidor con anticipación nomenor a veinte (20) días hábiles a la fecha en que se requiera tener por terminado el contrato.
b. Por necesidades del servicio, previa notificación, debidamente justificada por parte delDistribuidor, al Solicitante, con anticipación no menor a veinte (20) días hábiles a la fecha enque el Distribuidor tenga programado efectuar sus actividades.
c. Por la modificación o contravención a las disposiciones que establece la Ley de la IndustriaEléctrica, su Reglamento o a cualquiera de las Disposiciones Legales y Administrativasaplicables.
Sin perjuicio de las acciones que procedan, las controversias que se presenten en las actividadesreguladas serán resueltas mediante el procedimiento que para tal efecto establezca la Comisión Reguladorade Energía.
Leído que fue por las Partes, se extiende el presente Contrato por duplicado, considerando que en elmismo no existe mala fe, ni vicio en el consentimiento de los firmantes, ratificando cada uno de sus puntos. Lorubrican al margen y lo firman al calce de conformidad los que en el intervinieron, en la ciudad de_______________ a los _______________ días del mes de _______________del año_______________.
El presente Contrato tiene por objeto establecer la relación entre las Partes, bajo los términos ycondiciones señalados en las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de GeneraciónDistribuida y sus anexos.
SEGUNDA. Obligaciones del Generador Exento. La celebración del presente Contrato obliga alGenerador Exento a:
i) Mantener el régimen de contraprestación asociado a la interconexión, incluyendo medición,comunicación y demás requerimientos establecidos en las Disposiciones Administrativas de CarácterGeneral en Materia de Generación Distribuida y sus anexos.
ii) Acatar las instrucciones del Distribuidor, de conformidad con el Manual de interconexión de centralesde generación con capacidad menor a 0.5 MW.
iii) Garantizar el acceso a las unidades de verificación o inspección debidamente identificadas, segúncorresponda.
iv) No ceder o transferir el presente Contrato durante su vigencia, sin previa autorizacióndelSuministrador.
v) Notificar al Suministrador intención de dar por terminado el presente Contrato con veinte (20) días deanticipación a la fecha en que se requiera tener por terminado el contrato.
vi) Notificar al Distribuidor sobre la celebración o conclusión del presente Contrato, para los efectoslegales a que haya lugar.
vii) Para el caso de migrar a un régimen de contraprestación distinto al elegido en el presente Contrato,deberá llevar a cabo la formalización de un nuevo Contrato. La migración de régimen decontraprestación, únicamente se podrá realizar, transcurrido un año contado a partir de laformalización del Contrato vigente
viii) Generar y proporcionar al Suministrador, de manera periódica, los documentos inherentes a lastransacciones relacionadas al régimen de contraprestación seleccionado.
TERCERA. Obligaciones del Suministrador. La celebración del presente Contrato obliga alSuministrador a:
i) Efectuar las transacciones relacionadas al régimen de contraprestación seleccionado por elGenerador Exento en términos de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materiade Generación Distribuida.
ii) Emitir y proporcionar al Generador Exento, de manera periódica, los documentos inherentes a lastransacciones relacionadas al régimen de contraprestación seleccionado por el Generador Exento.
Cualquier modificación al presente Contrato, exceptuando el cambio de régimen de contraprestación, sedeberá formalizar mediante la celebración de una adenda.
Los derechos y obligaciones derivados de este Contrato sólo podrán transferirse totalmente, previanotificación por escrito al Suministrador con anticipación no menor a dos meses a que esto suceda, siempre ycuando el Cesionario acredite su personalidad y demuestre el cumplimiento de los requisitos señalados en lasDisposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Generación Distribuida y sus anexos.
a. Por voluntad del Generador Exento, previa notificación por escrito al Suministrador conanticipación no menor a veinte (20) días hábiles a la fecha en que se requiera tener porterminado el contrato.
b. Por la modificación o contravención a las disposiciones que establece la Ley de la IndustriaEléctrica, su Reglamento o a cualquier de las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Cada una de las Partes hará el pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,recargos, multas y cualquier cargo de naturaleza fiscal que le corresponda en los términos establecidos en lalegislación tributaria aplicable. Por tanto, ninguna de las Partes estará obligada a absorber ninguna cargafiscal correspondiente a la otra Parte.
Leído que fue por las Partes, se extiende el presente Contrato por duplicado, considerando que en elmismo no existe mala fe, ni vicio en el consentimiento de los firmantes, ratificando cada uno de sus puntos.Lorubrican al margen y lo firman al calce de conformidad los que en el intervinieron, en la ciudad de_______________ a los _______________ días del mes de _______________del año _______________.