Source: https://www.scribd.com/document/340093606/ERDF-NOI-RES-14E-pdf
Timestamp: 2018-12-10 04:51:06+00:00
Document Index: 261476542

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 4', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 4', 'arrêt ', 'arrêt ']

Présentation du Dispositif d’Échange d’Informations
d’Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé
en HTA sur le réseau public de distribution
Identification : ERDF-NOI-RES_14E
Version : V.3 Nombre de pages : 30
Version Nature de la modification Annule et remplace
1 01/04/2007 Création Sans objet
2 01/05/2008 Prise en compte de l‟identité visuelle d‟ERDF NOP-RES_95E
Fonctionnalités diverses et conditions de mise en service
du DÉIE
Ce document présente les caractéristiques et le fonctionnement du dispositif d‟échange d‟informations
d‟exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site de production raccordé sur le Réseau Public de Distribution
(RPD) HTA. Il décrit de plus sa mise en œuvre et la nature des informations échangées.
© Copyright ERDF 2012 ERDF est certifié ISO 14001 pour l‟environnement
Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau
1 Présentation générale ............................................................................ 4
1.1 Contexte réglementaire ................................................................................................ 4
1.2 Retour d‟expérience ..................................................................................................... 4
1.3 Objet du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) ............................. 4
1.4 Réalisation du dispositif d‟échange .............................................................................. 4
2 Description et fonctionnement du DÉIE ............................................... 5
2.1 Caractéristiques générales - Architecture de raccordement ......................................... 5
2.2 Accessibilité ................................................................................................................. 5
2.3 Alimentation ................................................................................................................. 6
3 Forme des échanges ............................................................................. 6
3.1 Commandes ................................................................................................................. 6
3.2 Signalisations ............................................................................................................... 6
3.3 Mesures ....................................................................................................................... 6
3.4 Valeurs de consigne ..................................................................................................... 6
4 Mise en œuvre et installation du DÉIE .................................................. 7
4.1 Documents préalables à la mise en place .................................................................... 7
4.2 Installation .................................................................................................................... 8
4.2.1 Emplacement ..................................................................................................................................... 8
4.2.2 Répartition des activités de pose et de raccordement ....................................................................... 8
4.2.3 Alimentation auxiliaire ........................................................................................................................ 8
4.2.4 Raccordement téléphonique .............................................................................................................. 8
4.2.5 Mise en œuvre des circuits d‟échange d‟information ......................................................................... 9
4.2.6 Mise en œuvre des liaisons de téléinformation .................................................................................. 9
4.2.7 Raccordement à l‟installation ............................................................................................................. 9
4.2.8 Tests préalables à la mise sous tension définitive ............................................................................. 9
4.3 Nature des informations échangées ............................................................................. 9
4.3.1 Centrale indisponible .......................................................................................................................... 9
4.3.2 Centrale couplée / découplée .......................................................................................................... 10
4.3.3 Commandes de mise en/hors RSE et en/hors service de la téléaction ........................................... 10
4.3.4 Autorisation de couplage pour reprise de service suite à une coupure d‟alimentation .................... 10
4.3.5 Demandes de découplage ............................................................................................................... 10
4.3.6 Consigne TVC-P / Passage TVC-P ................................................................................................. 11
4.3.7 Consigne TVC-Q / Passage TVC-Q................................................................................................. 11
4.4 Durée des échanges .................................................................................................. 12
4.4.1 Durée minimale de maintien du signal (TM, TC, TS, TVC) pour un échange valide entre DÉIE et le
dispositif de surveillance, d‟automatismes et de conduite du site. ................................................................. 12
4.4.2 Délai maximal d‟élaboration du signal (TS) par le dispositif de surveillance, d‟automatismes et de
conduite du site après réception demande d‟action (TC) ............................................................................... 12
4.4.3 Temporisations à configurer dans le DÉIE....................................................................................... 13
Annexe 1 : Informations échangées ............................................................ 14
Annexe 2 : Schéma logique des informations « centrale découplée » et
« centrale couplée » ...................................................................................... 21
ERDF, Électricité Réseau Distribution France – www.erdfdistribution.fr – ERDF-NOI-RES_14E - V.3 – 01/01/2012
Page : 2/30
Annexe 3 : Chronogrammes......................................................................... 22
Annexe 3.a : Chronogrammes de l’autorisation de couplage .................... 22
Annexe 3.b : Chronogramme de la demande de découplage .................... 23
Annexe 4 : Bornier interruptible ................................................................... 24
Annexe 5 : Modèle de PV d’essais ............................................................... 25
Annexe 6 : DÉIE : Répartition des activités de pose et de raccordement . 30
1 Contexte réglementaire L‟article 14 de l‟arrêté du 17 mars 2003 ouvre la possibilité d‟installer chez un producteur dont l‟installation n‟est pas marginale par rapport à la gestion et à la conduite du réseau. En effet. 1. Les critères de mise en place de ce dispositif figurent dans le référentiel de raccordement des installations de production au réseau public de distribution HTA (ERDF-PRO-RES_14E). La note DTR ERDF-PRO-RES_14E définit les modalités de mise en place du DÉIE.fr. C‟est également un outil qui permet de mieux assurer les fonctions de sécurité et sûreté indispensables.3 – 01/01/2012 Page : 4/30 . le cas échéant. en particulier dans les situations de réseau HTA « hors schéma normal » (incidents ou travaux). le Distributeur et les Producteurs se trouvent confrontés à de nouveaux besoins d‟observabilité et de commandabilité des sites de production raccordés sur le Réseau Public de Distribution . disponible dans la documentation technique de référence d‟ERDF sur son site internet www. 1. 1.fr – ERDF-NOI-RES_14E .4 Réalisation du dispositif d’échange Le DÉIE est proposé en location par ERDF. le DÉIE ouvre la possibilité à ERDF et au Producteur d‟optimiser la gestion des autorisations de couplage.erdfdistribution. C‟est également l‟outil indispensable aux manœuvres d‟exploitation comme la mise en ou hors service du RSE ou de la Téléaction. et prévoit notamment la proposition systématique du dispositif pour les producteurs « marginaux ». en permettant des échanges rapides et fiables. le DÉIE sollicite les dispositifs de conduite et de surveillance du site. L‟article 17-I de l‟arrêté du 23 avril 2008 impose au producteur dont l‟installation n‟est pas marginale par rapport à la gestion et à la conduite du réseau. s‟est imposé comme le moyen indispensable à l‟optimisation de l‟insertion de la production sur le réseau HTA. Électricité Réseau Distribution France – www. des demandes de découplage et des demandes de limitation de puissance par TéléValeur de Consigne (TVC). tout en rappelant les obligations réglementaires liées au caractère « non marginal » des installations de production raccordées en HTA. le DÉIE permet au conducteur de réseau d‟adapter au mieux les puissances d‟injection aux capacités disponibles.V. à la fois. des informations et des demandes d‟action relatives notamment à la gestion des puissances active et réactive.) ne pouvant être admise. conduits directement par ERDF.. mis en place par le producteur. ERDF..2 Retour d’expérience Face au développement massif de la production décentralisée. Seuls les changements de régime de la protection de découplage (mise en ou hors service du régime spécial d‟exploitation (RSE) ou de la téléaction) sont. Les conditions tarifaires de cette mise à disposition sont précisées dans le Catalogue des Prestations ERDF (P650) et rappelées dans le contrat d‟accès au réseau de distribution en injection (CARD-I). Dans les situations exceptionnelles (incidents ou travaux). aucune action directe du dispositif sur les moyens de production ou les organes de coupure (en particulier le couplage ou le découplage de ceux-ci. Le Dispositif d‟Échanges d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE). le recours à des moyens « traditionnels » de communication d‟exploitation est donc dépassé. un dispositif relié au gestionnaire de réseau par un réseau de télécommunication permettant d‟échanger des informations d‟exploitation. A ce titre. d‟automatismes et de conduite installé chez le producteur.erdfdistribution. Les dispositions d‟échange ne visent nullement à remplacer les moyens manuels ou automatiques mis en œuvre par le producteur pour la conduite et la surveillance de ses installations.3 Objet du Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation (DÉIE) L‟objet du DÉIE est de permettre la transmission immédiate des informations et demandes d‟action nécessaires à une conduite à la fois fiable et réactive du réseau HTA. associé à un dispositif de surveillance. Les dispositions d‟échange d‟informations ne visent nullement à remplacer les moyens manuels ou automatiques mis en œuvre par le producteur pour la conduite et la surveillance de ses installations. de relier son installation au centre de conduite du gestionnaire de réseau pour échanger. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution 1 Présentation générale 1.
Les définitions des informations et des demandes d‟action échangées figurent dans les tableaux de l‟annexe 1.1 Caractéristiques générales . d‟automatismes et de conduite du site de production.niveau 0 : accessibilité libre (situation d‟exploitation normale) Il est possible de visualiser :  le mode de conduite.  la présence éventuelle d‟un défaut de liaison de télé-information. dont le schéma de principe est fourni en annexe 4. dans un avenant à cette convention.3 – 01/01/2012 Page : 5/30 .  la présence éventuelle d‟un défaut de l‟équipement. le cas échéant. les demandes d‟action nécessaires. ERDF.20mA Compteur Liaison Vers le PC de conduite I téléphonique du RPD (injection) Circuit de Bornier à bornes interruptibles déclenchement Alimentation 2A Protection de 230V Phase + neutre découplage du site de production Dispositif de surveillance. à terme.V. trois niveaux d‟accessibilité sont définis : . Le DÉIE envoie au dispositif de surveillance. d‟automatismes et de conduite du site de production. Les mesures des grandeurs électriques sont issues des compteurs installés au point de livraison du réseau HTA. 2 Description et fonctionnement du DÉIE 2. ainsi que sur leurs éventuelles spécificités. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Le DÉIE permet l‟échange d‟informations et de demandes d‟action dont certaines concernent des demandes de limitation de puissance de production. Les précisions sur les informations et demandes d‟action échangées. d‟automatismes et de conduite du site de production 2. Le DÉIE reçoit du dispositif de surveillance.Architecture de raccordement Le DÉIE est un calculateur de type « Poste Asservi de Petite Capacité » destiné à communiquer avec le poste de conduite et de surveillance d‟ERDF via une connexion par le réseau téléphonique commuté (voir dans schéma ci-dessous) ou.  l‟état d‟alimentation du DÉIE. DEIE Circuits d‟utilisation Entrées/sorties PC de Téléinfos configuration Compteur Circuits de S téléinformation (soutirage) Signalisations Télévaleur de (12V=) Commandes consigne (< 230 V) 4 . par liaison permanente de type GPRS. Électricité Réseau Distribution France – www. les informations nécessaires à la gestion du Réseau Public de Distribution. local ou distant.2 Accessibilité Conformément aux spécifications en vigueur. La nécessité de mise en œuvre du DÉIE est mentionnée dans la convention de raccordement prévue dans le décret du 23 avril 2008 ou. Le DÉIE est raccordé aux installations du producteur par l‟intermédiaire d‟un bornier à bornes interruptibles. sont données dans les conditions particulières de la convention d‟exploitation du site.fr – ERDF-NOI-RES_14E .erdfdistribution.
à contact de passage libre de potentiel. Le groupe des TS est indépendant des entrées du boîtier et possède sa propre alimentation. puissances active et réactive moyennes sur 10 min.3 Alimentation Le DÉIE est alimenté en 230 V (phase + neutre) alternatif et comprend une alimentation de secours par batterie interne au coffret.fr – ERDF-NOI-RES_14E . Cette position de veille est maintenue jusqu‟à réapparition confirmée de la tension alternative 230 V qui provoque la relance automatique du coffret.3 Mesures Les mesures ou télémesures sont normalement acquises en format numérique depuis la sortie de téléinformation disponible sur chaque compteur électronique de type ICE.4 Valeurs de consigne Les TéléValeurs de Consigne (TVC) concernent les valeurs de puissance active et réactive échangées au point de livraison du site de production. ERDF. Les contacts destinés à l‟élaboration des TS doivent être tels que la résistance de la "boucle fermée" de chaque signalisation soit inférieure à 100  et celle de la "boucle ouverte" soit supérieure à 100 k mesurés sous une tension inférieure à 500 V (continu) et présenter des rebonds limités.1 Commandes Les commandes ou télécommandes (TC) sont fournies par l‟équipement et constituées de relais « tout ou rien ».erdfdistribution. le DÉIE se place en position de veille et. Les contacts de TC ont une capacité de : Imax = 2 A. La valeur standard adaptée aux relais électromécaniques est de 100 millisecondes.3 – 01/01/2012 Page : 6/30 . Électricité Réseau Distribution France – www. niveau 1 : accessibilité aux agents d‟exploitation d‟ERDF . de façon à ce que tout contact établi pendant une durée de 20 millisecondes soit le reflet d‟une position stable. La fonction TVC consiste. protégés et indépendants des alimentations internes au boîtier PA.V. Leur alimentation doit donc être assurée par le relayage récepteur placé dans l‟installation de production. en un courant analogique proportionnel variant dans la gamme [4. À 20°C. 3 Forme des échanges 3. En cas de coupure prolongée de son alimentation externe. doit être nécessairement inférieur à 15 secondes. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution . Le groupe des TC ne comporte pas de commun unique. à transformer une valeur codée sur 12 bits. La transmission d‟une demande (TC) est réalisée en présence de la signalisation complémentaire. 20 mA] destiné à l‟alimentation d‟une boucle de sortie qui présente une résistance maximale inférieure à 750 . 3. pour le DÉIE. puissances active et réactive moyennes sur 1 min. 3. 3. correspondant au temps de maintien de la TC. Dans le cas de quatre contacts. n„émet plus aucune TéléCommande (TC) ni aucune TéléValeur de Consigne (TVC). Chaque TS possède un commun spécifique. niveau 2 : accessibilité aux agents de maintenance 2. Le DÉIE maintient le courant analogique sur la boucle de sortie jusqu'à réception d'une nouvelle valeur de consigne. Les valeurs utilisées sont les suivantes : tension moyenne sur 10 min. La transmission de cette TC entraîne sa prise en compte par le dispositif de surveillance et de conduite du site. Une TS simple (TSS) dispose de deux contacts de raccordement et chaque TSD de trois contacts de raccordement. Cette prise en compte se traduit par la formation de la signalisation correspondante dans un temps maximal à spécifier par le demandeur sur le tableau joint en l‟annexe 1. l'autonomie minimale de la batterie est de 16 heures.2 Signalisations Chaque signalisation ou télésignalisation (TS) simple ou double (TSS ou TSD) doit être formée par un relais « tout ou rien ». deux peuvent être pontés. transmise par le système de conduite. en particulier. pour permettre son alimentation sous une tension de 12 V délivrée par le DÉIE. à contact maintenu et libre de potentiel. Chaque TC double est indépendante et comprend trois contacts de raccordement. Umax = 230 V et Pmax = 50 W. Le temps de prise en compte.
L’organe de découplage doit donc être distinct. notamment lorsque le découplage des générateurs est obtenu par déclenchement du disjoncteur général du poste de livraison.  plage de configuration des bornes de chaque TéléValeur de Consigne prise en compte par les équipements du producteur pour des valeurs appartenant à la plage 4-20 mA.7. Concernant l‟emplacement de l‟appareil de découplage. en cas de rupture de la transmission avec le système de conduite. ainsi que des points suivants :  emplacement du boîtier DÉIE. dispositions pour son accrochage et sa liaison au circuit des masses du poste.erdfdistribution. En complément des schémas et indications habituelles concernant la disposition.fr – ERDF-NOI-RES_14E . Enfin. de la mise à disposition des schémas suivants :  schéma. dans la mesure du possible. intitulé « Raccordement des générateurs d'énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution ».V. il convient de s‟assurer.3. Le détail de ce fonctionnement est précisé dans les § 4. La TVC n‟est plus prise en compte dès réception de la commande complémentaire de fin de limitation de puissance active ou réactive. la fin d‟autonomie de l‟alimentation de secours du DÉIE entraîne sa « mise en veille » et donc la nécessité d‟une intervention d‟un agent du Producteur pour effectuer les opérations et manœuvre de remise sous tension du site. soit P0 et pour les TVC-Q. l‟emplacement et la réalisation des équipements. En effet. Les modalités pratiques de mise en œuvre sont mentionnées dans les conventions de raccordement et d‟exploitation. Cette disposition est préconisée dans le guide pratique référencé C15-400 de l‟UTE. en cas de dysfonctionnement du DÉIE ou en cas de défaut prolongé d‟alimentation tel que le DÉIE ne peut plus assurer normalement ses fonctions.  schéma de raccordement au réseau téléphonique commuté (RTC) ou GPRS du DÉIE. et condition de remise sous tension après une coupure longue d‟alimentation du réseau HTA.3. La réalisation du dispositif d‟échange touchant aux dispositions du poste de livraison est soumise à l‟approbation préalable d‟ERDF prévue au chapitre 15 de la NFC 13-100. en particulier lors des phases de découplage et de préserver ainsi l‟alimentation du DÉIE et le maintien des échanges. constitution et emplacement du bornier d‟échange et de séparation. le DÉIE maintient la dernière valeur des boucles de sortie de chacune des TVC configurées. Aucune TVC non désirée ne peut aboutir. du disjoncteur général.2. 4 Mise en œuvre et installation du DÉIE 4. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution La valeur de consigne TVC n‟est toutefois prise en compte par le dispositif de surveillance. ERDF. Les conditions de « mise en veille » et de relance automatique du DÉIE sont décrites au § 4. et donc ne valide pas le fait que l‟émission d‟une TVC ait bien été prise en compte. pour le raccordement du DÉIE.  durées minimales de maintien pour un échange valide requis par les équipements du producteur.  schémas de câblage des commandes et signalisations issues de la protection de découplage.3. Le DÉIE ne comporte pas de fonction particulière de surveillance de la liaison avec l‟équipement piloté. soit Q0.6 et 4. Au retour à une situation normale. En effet.  schéma de raccordement de l‟alimentation électrique 230 V phase + neutre du DÉIE. en cas de mauvais positionnement de l‟organe de découplage.1 Documents préalables à la mise en place Les conditions financières de la mise à disposition du dispositif d‟échange sont précisées dans le contrat d‟accès au réseau public de distribution (CARD-I).3 – 01/01/2012 Page : 7/30 . l'attention du producteur est attirée sur les avantages de la limitation des ouvertures du disjoncteur général afin de préserver l'alimentation du site. les boucles de sortie des TVC sont mises directement à 0 mA (c‟est-à-dire sans passer par des valeurs transitoires pouvant être interprétées comme des valeurs de consigne). d‟automatismes et de conduite du site qu‟après qu‟il a reçu une commande de passage à puissance active ou réactive limitée. La mise à 0 mA des boucles de sortie des TVC correspond à l‟émission de valeurs dites de « repli » pour les TVC-P. Électricité Réseau Distribution France – www. les boucles de sortie TVC sont remises à leur valeur d‟origine (avant situation anormale).
ainsi que les différents essais préalables à sa mise en conduite.1 Emplacement Le DÉIE se présente sous la forme d‟un coffret métallique. le producteur (ou son installateur) peut assurer la prestation de pose du boîtier du DÉIE. 4. les rails verticaux nécessaires à la pose du coffret.2.2. la configuration et le paramétrage.4 Raccordement téléphonique Le demandeur mettra à disposition une ligne téléphonique du réseau public commuté ou un point de service GPRS pour le raccordement du DÉIE.2.V.  largeur 560 mm. doivent faire l‟objet d‟un examen particulier. Le Distributeur réalisera les raccordements au bornier interruptible de l‟appareil et du compteur.  accroche le boîtier DÉIE sans le raccorder. 4. hauteur 640 mm.2. ainsi qu‟un conducteur séparé nu ou isolé (vert-jaune) de section minimale de 25 mm à raccorder sur la borne de masse du boîtier par une cosse de diamètre 8 mm. le raccordement au bornier interruptible de l‟appareil et du compteur. de caractéristiques maximales :  largeur 600 mm.2 Répartition des activités de pose et de raccordement La mise à disposition par ERDF du DÉIE est facturée dans les conditions définies dans le Catalogue des Prestations.fr – ERDF-NOI-RES_14E .  largeur 250 mm.  profondeur 350 mm. le producteur (ou son installateur) :  enlève le boîtier dans les locaux ERDF. Le DÉIE se met en « veille » dès lors que la coupure d'alimentation auxiliaire dépasse la temporisation de sauvegarde de ses batteries (8 à 16 heures). La hauteur de pose doit être compatible avec une lecture aisée et sans risque des informations disponibles sur l‟appareil.  poids 45 kg.2 Installation 4. notamment concernant l‟intervention d‟un agent du Producteur pour assurer la remise sous tension de l‟installation en fin d‟autonomie de ses sources de sécurité. équipé pour la fixation verticale de quatre vis M10. Le DÉIE en « veille » n'est plus opérationnel ni accessible depuis l‟agence de conduite ERDF.  fixe. Le bornier interruptible est à proximité immédiate du DÉIE et de préférence à côté. Dans ce cas. Le DÉIE dispose d‟une autonomie de plusieurs heures assurée par une batterie d‟accumulateurs elle-même alimentée depuis un circuit non secouru de l‟installation de production. 4. Ces dispositions sont synthétisées en Annexe 6.3 – 01/01/2012 Page : 8/30 . Les fixations à prévoir doivent permettre un accrochage suivant trois gabarits :  largeur 560 mm.erdfdistribution. dans le poste de livraison. Les prestations d‟ERDF comprennent donc. hauteur 550 mm.3 Alimentation auxiliaire Le demandeur mettra à disposition un circuit terminal 230 V – 50 Hz – 2 A composé d‟un câble (phases + neutre) 2 x 2.  hauteur 650 mm. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution 4. hauteur 550 mm. outre la pose du DÉIE. Ce raccordement devra présenter le niveau d‟isolement requis. Pour faciliter la coordination des travaux.5 mm² U 1000 RO2V à raccorder sur le bornier à bornes interruptibles. Il nécessite la mise à disposition dans le poste de livraison. Les conditions permettant d‟obtenir cette relance automatique. cela jusqu'à sa relance automatique qui s'opère au retour de sa tension d'alimentation. Électricité Réseau Distribution France – www. ERDF. afin de délivrer une puissance 2 maximale de 100 VA. d‟un emplacement situé à proximité du comptage.
commandes d‟action (TC. doit permettre de garantir leur insensibilité aux surtensions en mode commun et différentiel. Ces circuits seront raccordés sur un bornier à bornes interruptibles permettant la séparation des installations par sectionnement des circuits à l‟exception des liaisons de téléinformation qui seront munies d‟un découpleur. La mise sous tension définitive de l‟installation ne pourra donc intervenir que si l‟ensemble des essais de téléconduite entre le système de conduite et l‟installation en service sont considérés comme satisfaisants par le Distributeur. identique au câble de type SIT « numérique » (NFC 93-529) de diamètre 6 ou 9 /10 mm.3 – 01/01/2012 Page : 9/30 . 4. dont le modèle est joint en annexe 5. 4. Toute anomalie du DÉIE interdit son usage. L‟information « Centrale indisponible » signale pendant toute leur durée. à un découpleur de téléinformation placé au niveau du bornier à bornes interruptibles.erdfdistribution. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution ERDF souscrit l‟abonnement correspondant et assure le maintien en conditions opérationnelles de la ligne téléphonique ou le point de service GPRS. Chaque liaison de téléinformation entre un comptage et le DÉIE sera connectée. de façon à permettre à l‟utilisateur d‟accéder aux informations utiles à la gestion du site (cf.5 Mise en œuvre des circuits d’échange d’information La réalisation des circuits et notamment leur aboutissant dans l‟installation. sur son passage. d‟automatismes et de conduite du site est à l‟arrêt ou défaillant. de 1 kV à 50 Hz entre bornes des circuits à contact ouvert et de 3 kV choc 1. Le schéma de principe du bornier à bornes interruptibles et la disposition préconisée figurent en annexe 4. 4. 4. les situations où le dispositif de surveillance. annexe 4). Pour effectuer ces essais.3 Nature des informations échangées Pour un site donné. 4.3. Électricité Réseau Distribution France – www. les informations provenant de la centrale ne sont pas fiables.5 mm².fr – ERDF-NOI-RES_14E .2. Le demandeur réservera le passage d‟un câble à paires torsadées entre le poste asservi et chaque compteur.  en mode différentiel.2/50 µs. de préférence.8 Tests préalables à la mise sous tension définitive La mise en service de l‟ensemble du dispositif de téléconduite (DÉIE + Automate installation) est un préalable à la mise sous tension définitive de l‟installation de production. Celles-ci peuvent apparaître du fait de l'éloignement entre le poste de livraison et le lieu d'élaboration des contacts.2. Les liaisons de raccordement entre le DÉIE et chaque compteur seront réalisées par ERDF (fourniture et pose) avec un câble à paires torsadées mono brin de diamètre inférieur à 0. En cas de « Centrale indisponible ». des puissances actives et réactives du site de production seront.5 mm en cuivre étamé avec écran en aluminium et drain. TVC) et signalisations (TS) entre le Système de Conduite du Gestionnaire de Réseau et l‟installation de production.2. Le résultat de ces vérifications et essais sera mentionné dans un document cosigné.1 Centrale indisponible Cette signalisation simple est élaborée par le dispositif de surveillance et de conduite du site. et le dépannage doit être précédé de l‟ouverture des circuits d‟échange au niveau du bornier à bornes interruptibles.2.2/50 µs entre bornes des circuits raccordés aux réducteurs de mesures et aux bornes des circuits d‟alimentation du DÉIE. ERDF. de 2 kV à 50 Hz et de 5 kV choc 1. issues des circuits de téléinformation des compteurs électroniques (ICE) placés au poste de livraison. les représentants d‟ERDF et du producteur s‟assurent du bon fonctionnement terme à terme de toutes les mesures (TM).7 Raccordement à l’installation Le demandeur mettra à disposition l‟ensemble des circuits d‟échange avec son installation. L‟arrêt (programmé ou non) du site de production ne constitue pas en soi un cas de « Centrale indisponible ». Les niveaux de surtension doivent rester inférieurs aux limites de la tenue du DÉIE qui sont de :  en mode commun entre circuits et entre circuit et masse. lors d'un défaut d'isolement d'un circuit de puissance (HTA ou BT) ou d'une décharge atmosphérique.V. Chaque borne doit porter l‟identification du circuit sur lequel elle est raccordée et être de type à visser pour conducteur d‟une section maximale de 1. 4. la liste des informations à échanger est définie dans la convention de raccordement et confirmée dans la convention d‟exploitation.6 Mise en œuvre des liaisons de téléinformation Les mesures de la tension HTA.
doivent donner lieu à l‟inhibition de la prise en compte par le site des demandes qui ne pourraient pas avoir avec certitude le résultat escompté. Conformément aux préconisations définies au § Erreur ! Source du renvoi introuvable.3. 4.3.2 Centrale couplée / découplée Cette signalisation est destinée à la transmission. Les situations d‟indisponibilité n‟entraînant pas d‟arrêt du site. d‟automatismes et de conduite du site atteint le « temps minimal de reconfiguration du réseau ». La commande de mise hors service de la téléaction de découplage du site de production est destinée à la suppression de son action et en conséquence au passage en fonctionnement instantané des relais de surveillance de la protection de découplage de type H. La position du dispositif « Téléaction en service » ou « Téléaction Hors service» est activée en permanence. La position de la protection « Protection en RSE » ou « Protection hors RSE » est activée en permanence. annexe 2). La position « couplée » est la position complémentaire. Si la durée de coupure ou d‟anomalie fréquence décomptée par le dispositif de surveillance. d‟automatismes et de conduite du site.3. d‟automatismes et de conduite du site sur la base du temps de maintien de l‟ordre de déclenchement élaboré par les relais de surveillance de tension et de fréquence de la protection de découplage. ainsi qu‟aux installations soumises à des découplages pour éviter le dépassement des limites du raccordement (tenue aux courants permanents ou de court-circuit. 4. La mise en RSE de la protection de découplage est complémentaire de celle de la protection de départ du poste-source et préalable à l‟exécution de travaux sous tension HTA sur le raccordement. La durée de la coupure est décomptée par le dispositif de surveillance.3. du disjoncteur général. de la position couplée ou découplée du ou des générateurs (cf. dans la mesure du possible. La commande « Fin d‟autorisation de couplage » n‟a pas d‟utilité et n‟est donc pas câblé. La valeur du « temps minimal de reconfiguration du réseau » est précisée aux conditions particulières de la convention d‟exploitation.3 – 01/01/2012 Page : 10/30 . La mise hors service de la téléaction de découplage est utilisée en cas d‟alimentation HTA de l‟installation par un autre départ. ce dispositif doit relâcher la signalisation « Autorisation de couplage reçue » et la remplacer par la signalisation complémentaire « En attente d‟autorisation de couplage ». d‟automatismes et de conduite du site.3). la commande mise en RSE à distance est prioritaire sur la commande locale par clé.2 ou H. d‟automatismes et de conduite du site doit élaborer et maintenir la signalisation « Autorisation de couplage reçue » et donc relâcher la position complémentaire « Attente d‟autorisation de couplage ».4 Autorisation de couplage pour reprise de service suite à une coupure d’alimentation Cette commande est destinée à la transmission par le gestionnaire du Réseau Public de Distribution de l‟autorisation de couplage à destination d‟une installation de production dont le cycle de couplage automatique a été suspendu à la suite d‟une coupure d‟alimentation ou une anomalie fréquence de durée supérieure au « temps minimal de reconfiguration du réseau » au point de raccordement.V. celle-ci doit être signalée dans les plus brefs délais au Système de Conduite du gestionnaire de Réseau.3 Commandes de mise en/hors RSE et en/hors service de la téléaction Dans le cas général ces deux commandes sont exclusives l‟une de l‟autre et ne nécessitent pas d‟être mises en forme par le dispositif de surveillance.fr – ERDF-NOI-RES_14E . le ou les organes de découplage des générateurs doivent être distincts. Cette commande est notamment nécessaire aux installations comprenant un dispositif de protection de la transmission tarifaire par filtre passif ou démuni de moyens de contrôle continu d‟efficacité.3. ERDF. Dès réception de la prise en compte de l‟autorisation de couplage. par le dispositif de surveillance. Les signalisations complémentaires « Autorisation de couplage reçue » et « En attente d‟autorisation de couplage » ne sont pas impactées par les diverses demandes de découplage (§ 4.5). La commande de mise en/hors RSE de la protection de découplage du site de production est destinée à la mise en fonctionnement instantanée des protections de découplage temporisées (de type H. La position « découplée » correspond à l‟absence de lien électrique entre les générateurs du site et le réseau ERDF.5 Demandes de découplage 4.4.1 Demande de découplage Cette commande est destinée à la transmission par le gestionnaire du Réseau Public de Distribution (RPD) d‟une demande de découplage de tous les générateurs en cas de nécessité pour l‟exploitation du RPD ou par prévention. par une action manuelle ou automatique.erdfdistribution. 4. 4. le dispositif de surveillance. Électricité Réseau Distribution France – www. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Quelle que soit l‟origine de l‟indisponibilité de la centrale.3.5. tenue du plan de tension ou du plan de protection). Le fonctionnement de la TC « Autorisation de Couplage » est résumé en annexe 3a..
2 Demande d’effacement d’urgence Cette commande est destinée à la transmission par ERDF d‟une demande d‟effacement d‟urgence de tous les générateurs d‟une liste prédéfinie en cas de nécessité suite à perturbation grave du réseau de Distribution et/ou de Transport. C‟est ce dernier cas qui est le plus fréquemment rencontré. et la maintenir dans cette situation pendant toute la durée d‟activation de la commande.fr – ERDF-NOI-RES_14E . et donc relâcher la position complémentaire « Passage à TVC-P ».V. La commande « Fin d‟effacement d‟urgence » autorise la reprise de couplage par l‟ensemble des générateurs de l‟installation. sans permettre à la TéléMesure (TM) 1min de la puissance active. La valeur de consigne n‟est plus prise en compte dès réception de la commande « Fin de passage à TVC-P ». etc. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Dès réception de la prise en compte de la demande de découplage. 4. Dès réception de la commande « Fin de demande de découplage » envoyé par le gestionnaire du RPD. ERDF. le dispositif de surveillance et de conduite du site doit élaborer et maintenir la signalisation « Fin de demande de découplage reçue ». 4. Dans cette situation et en fonction du degré d‟urgence. le dispositif de surveillance. Électricité Réseau Distribution France – www. En absence de valeur valide de TVC-P (défaut d‟alimentation.3 – 01/01/2012 Page : 11/30 . d‟automatismes et de conduite du site doit élaborer et maintenir la signalisation « Demande de découplage reçue » et donc relâcher la position complémentaire « Fin de demande de découplage reçue ». La valeur maximale admissible pour le délai d‟effacement d‟urgence est précisée dans la convention d‟exploitation. Nota La mesure de puissance nécessaire au dispositif de régulation du site peut être élaborée soit au moyen de capteurs de courant particuliers (aucun appareil de mesure ne pouvant être inséré dans le circuit de comptage) ou par décodage des téléinformations de puissances moyennes délivrées par les compteurs d‟accès au réseau et mises à disposition au niveau du bornier à bornes interruptibles. ERDF se réserve la possibilité d‟interrompre l‟alimentation du réseau de raccordement dont le découplage des générateurs de la zone n‟intervient pas suffisamment rapidement pour lever la contrainte dans des délais fixés par le Gestionnaire de Réseau concerné et ainsi éviter une coupure générale.6 Consigne TVC-P / Passage TVC-P La commande « TéléValeur de Consigne P » est utilisée pour la notification directe du niveau de limitation. Dès réception de la demande de limitation à P.5. le dispositif de limitation se positionne à la valeur de repli P 0. 4.erdfdistribution. Cet effacement d‟urgence doit intervenir « sans délai ». le dispositif de surveillance et de conduite du site doit élaborer et maintenir la signalisation « Fin de passage à TVC-P ». le dispositif de surveillance et de conduite du site doit élaborer et maintenir la signalisation « Passage à TVC-P ». Si la valeur de la TVC-P est inférieure à la puissance active injectée à l‟instant de l‟envoi de la consigne. La « Fin de demande de découplage » autorise la reprise de couplage par l‟ensemble des générateurs. Cette valeur est généralement fixée à P0 = 0 MW.). Elle sera indiquée dans la convention d‟exploitation. La consigne est prise en compte par le dispositif de surveillance et de conduite du site après qu‟il a reçu la commande « Passage à TVC-P ». L‟installation doit disposer d‟un dispositif de modulation de sa puissance active maximale injectée.3. et donc relâcher la position complémentaire « Fin de passage à TVC-P ». Lorsqu‟une nouvelle TVC-P est transmise par le système de conduite. le dispositif de modulation prend en compte ce nouveau seuil dès l‟instant où la valeur reçue est valide.3. sous réserve de la présence de la signalisation « Autorisation de Couplage reçue ». un quelconque dépassement de la consigne. défaut équipement. le dispositif de modulation devra réduire la puissance injectée à une valeur strictement inférieure à la TVC-P.3. Dès réception de la demande « Fin passage à TVC-P » envoyé par le gestionnaire du réseau Public de Distribution.7 Consigne TVC-Q / Passage TVC-Q La commande « TéléValeur de Consigne TVC-Q » est utilisée pour la notification directe du niveau de limitation. c'est-à-dire le plus rapidement possible compte tenu des caractéristiques constructives de l‟installation et en particulier des générateurs. Cette TVC-P permet de modifier la valeur de puissance active maximale à ne pas dépasser par l‟installation en fonction des circonstances particulières d‟exploitation du réseau. sous réserve de la présence de la signalisation « Autorisation de Couplage reçue ».
V. La consigne est prise en compte par le dispositif de surveillance et de conduite du site après qu‟il a reçu la commande « Passage à TVC-Q ». Cette valeur sera généralement fixée à Q0 = 0 MVar. le dispositif de surveillance et de conduite du site doit élaborer et maintenir la signalisation « Fin de passage à TVC-Q ».depuis le DÉIE vers le dispositif de surveillance. Ces valeurs sont indiquées. etc. et la maintenir dans cette situation pendant toute la durée d‟activation de la commande. le cas échéant. En absence de valeur valide de TVC-Q (défaut d‟alimentation. 4. . Cette TVC permet de modifier la valeur de puissance réactive maximale à ne pas dépasser par l‟installation. Lorsqu‟une nouvelle TVC-Q est transmise par le système de conduite. d‟automatismes et de conduite du site après réception d‟une demande d‟action (Télécommande ou Télévaleur de Consigne). C‟est ce dernier cas qui est le plus fréquemment rencontré. La valeur de consigne n‟est plus prise en compte dès réception de la commande « Fin de passage à TVC-Q ». sans permettre à la TéléMesure (TM) 1 min de la puissance réactive. ERDF. La valeur retenue doit être précisée si nécessaire par le Producteur dans les Conditions Particulières de la Convention d‟Exploitation. La consigne est prise en compte par le dispositif de surveillance et de conduite du site après qu‟il a reçu la commande « Passage à TVC-Q » La valeur de consigne n‟est plus prise en compte dès réception de la commande « Fin de Passage à TVC-Q ». un quelconque dépassement de la consigne. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution L‟installation doit disposer d‟un dispositif de modulation de sa puissance réactive maximale injectée et absorbée. pour que l‟échange soit valide. TS. d’automatismes et de conduite du site. le dispositif de modulation devra réduire la puissance réactive injectée (ou soutirée) à une valeur strictement inférieure en valeur absolue à la TVC Q.4.). TC. Cette valeur représente la durée minimale de maintien d‟un signal émis : . Ce délai peut être majoré par le Distributeur. Si la valeur de la TVC Q est inférieure en valeur absolue à la puissance réactive injectée (ou soutirée) à l‟instant de l‟envoi de la consigne. toutefois la TVC-Q n‟est pas utilisée pour changer le signe de la puissance réactive (passage d‟une puissance réactive injectée à absorbée ou inversement). le dispositif de surveillance et de conduite du site doit élaborer et maintenir la signalisation « Passage à TVC-Q » et donc relâcher la position complémentaire « Fin de passage à TVC-Q ».erdfdistribution. le dispositif de limitation se positionne à la valeur de repli Q0. et donc relâcher la position complémentaire « Passage à TVC-Q ». d‟automatismes et de conduite du site (en cas de Télécommande) . Nota La mesure de puissance nécessaire au dispositif de régulation du site peut être élaborée soit au moyen de capteurs de courant particuliers (aucun appareil de mesure ne pouvant être inséré dans le circuit de comptage) ou par décodage des téléinformations de puissances moyennes délivrées par les compteurs d‟accès au réseau et mises à disposition au niveau du bornier à bornes interruptibles. le dispositif de modulation prend en compte ce nouveau seuil dès l‟instant où la valeur reçue est valide. en fonction des circonstances particulières d‟exploitation du réseau.4.depuis le dispositif de surveillance. TVC) pour un échange valide entre DÉIE et le dispositif de surveillance. dans le tableau de l‟annexe 1. Elle sera indiquée dans la convention d‟exploitation.fr – ERDF-NOI-RES_14E . Électricité Réseau Distribution France – www. d‟automatismes et de conduite du site ou le compteur vers le DÉIE (en cas de Télésignalisation ou Télémesures) . défaut équipement. Dès réception de l‟ordre « Fin passage à TVC-Q » envoyé par le gestionnaire du réseau Public de Distribution. Dès réception de la demande de limitation à TVC-Q.1 Durée minimale de maintien du signal (TM.2 Délai maximal d’élaboration du signal (TS) par le dispositif de surveillance.4 Durée des échanges 4. 4.3 – 01/01/2012 Page : 12/30 . d’automatismes et de conduite du site après réception demande d’action (TC) Cette valeur représente le délai maximal d‟élaboration d‟une Télésignalisation par le dispositif de surveillance. Il s‟agit donc d‟une valeur signée.
4. Ce délai peut être majoré par le Distributeur.3 Temporisations à configurer dans le DÉIE Le Distributeur doit configurer trois temporisations dans le DÉIE. 4. Les valeurs retenues. vu du DÉIE. La valeur retenue doit être précisée si nécessaire par le Producteur dans les Conditions Particulières de la Convention d‟Exploitation. Les éventuelles valeurs de majoration sont indiquées dans le tableau de l‟annexe 1. Cette valeur représente le délai maximal au-delà duquel une non-complémentarité d‟information (deux informations antagonistes valides simultanément ou aucune position valide parmi les deux informations) est traduite par le DÉIE comme une valeur invalide (invalidité TS).fr – ERDF-NOI-RES_14E . Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Cette valeur dépend essentiellement de la performance du dispositif de surveillance.  DSUVCO : Durée de SUrVeillance de la COmmande (paramétrable de 100 ms à 45 s). sont à valider par le producteur. Il doit être paramétré en fonction de la performance du dispositif de surveillance. nécessaires au bon fonctionnement des échanges entre le DÉIE et le dispositif de surveillance. Il s‟agit des temporisations :  TNCOMP : Temporisation de Non COMPlémentarité (paramétrable de 100 ms à 30 s).erdfdistribution. d‟automatismes et de conduite du site pour permettre des échanges DÉIE- Automate valides. d‟automatismes et de conduite du site. Cette valeur représente le délai maximal de prise en compte de la commande par le système récepteur. Au- delà de cette valeur.V.3 – 01/01/2012 Page : 13/30 . Électricité Réseau Distribution France – www. Cette valeur représente la durée du maintien du signal TC (impulsion). ordre de commande DIMPCO "O" (ouvert) "F" (fermé) TNCOMP DSUVCO Emission CG ERDF. d‟automatismes et de conduite du site.  DIMPCO : Durée de l‟IMPulsion de COmmande (paramétrable de 50 ms à 15 s). toute absence de prise en compte génère un défaut TC.
Électricité Réseau Distribution France – www. contact Elle regroupe tous les cas d‟indisponibilité du maintenu libre dispositif de surveillance. TVC) Libellé Nature Objet (TS) par l’automate depuis le site vers venant d‟ERDF vers pour un échange ERDF le site après réception valide.ERDF-NOI-RES_14E . TC. 1 Télémesure 2 Télésignalisation simple ERDF. Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Annexe 1 : Informations échangées Le dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation DÉIE comporte les entrées/sorties et les télémesures permettant l‟observation des paramètres de fonctionnement de l‟installation au point de livraison. Liste exhaustive des informations disponibles sur le DÉIE Durée minimale de Délai maximal Entrée du DÉIE Sortie du DÉIE maintien du signal d’élaboration du signal Information émise Demande d‟action (TM.V. TS. Il possède également une fonction d‟envoi de valeurs de consigne. d‟automatismes et de de potentiel conduite du site.entre DÉIE demande d’action (TC) et Automate 1 Tension HTA au point TM Mesure obtenue Néant Suivi du programme de production et de l‟état 10 min Sans objet de comptage en sortie électrique au point de livraison du RPD téléinformation du compteur Pactive signée injectée TM Idem ci-dessus Néant Idem ci-dessus 1 min et 10 min Sans objet au point de comptage Préactive signée TM Idem ci-dessus Néant Idem ci-dessus 1 min et 10 min Sans objet injectée au point de comptage 2 Centrale indisponible TSS Relais de tout.erdfdistribution.3 .fr . Néant Position signalant l‟impossibilité d‟échanges 20 ms Sans objet ou-rien à fiables avec celle-ci.01/01/2012 Page : 14/30 .
01/01/2012 Page : 15/30 .3 .ERDF-NOI-RES_14E . TS.4 3 Télésignalisation double 4 Télécommande double 5 Régime spécial d‟exploitation ERDF. la commande mise en RSE à distance est prioritaire sur la commande par clé. TVC) Libellé Nature Objet (TS) par l’automate depuis le site vers venant d‟ERDF vers pour un échange ERDF le site après réception valide. Électricité Réseau Distribution France – www.erdfdistribution. Néant Position couplée au réseau d‟un ou plusieurs 20 ms Sans objet découplée ou-rien double à générateurs ou position découplée de tous les contact générateurs de la centrale. maintenu libre de potentiel 4 ES/HS RSE TCD + TSD Idem ci-dessus Relais de tout.V.Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Liste exhaustive des informations disponibles sur le DÉIE Durée minimale de Délai maximal Entrée du DÉIE Sortie du DÉIE maintien du signal d’élaboration du signal Information émise Demande d‟action (TM.entre DÉIE demande d’action (TC) et Automate 3 Centrale couplée/ TSD Relais de tout.fr . L‟information de potentiel position est activée en permanence. ES/HS Téléaction TCD + TSD Idem ci-dessus Idem ci-dessus Commande et position de la mise en/hors 50 ms 100 ms (exclusive de la TCD service de la Téléaction associée aux TCD et TSD TSD après TCD ES/HS RSE) protections de type H. Commande et position de la mise en/hors 50 ms 100 ms 5 ou-rien double à service RSE de la protection de découplage TCD et TSD TSD après TCD contact du site de production La mise en RSE est maintenu de préalable à l‟exécution de travaux sous tension passage libre de HTA sur le raccordement. TC.
ERDF-NOI-RES_14E . ERDF. Cette TSD Couplage couplage reçue /En dernière position doit être désactivée après autorisé/En attente Sans objet attente autorisation une coupure d‟alimentation supérieure au autorisation : temps prédéfini de reconfiguration du 20 ms raccordement. à préciser par le demandeur (lié au temps de scrutation de l‟automate) La prise en compte de l‟autorisation est matérialisée par le basculement de TSD l‟information « Attente d‟autorisation » vers Autorisation de l‟information « couplage autorisé ».01/01/2012 Page : 16/30 . Cette commande est utilisée pour Couplage : 100 ms autoriser le couplage au RPD.entre DÉIE demande d’action (TC) et Automate autorisation couplage TCS Idem ci-dessus Idem ci-dessus Commande et position d‟autorisation de TCS Autorisation de couplage.Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Liste exhaustive des informations disponibles sur le DÉIE Durée minimale de Délai maximal Entrée du DÉIE Sortie du DÉIE maintien du signal d’élaboration du signal Information émise Demande d‟action (TM.V.fr . L‟ordre « Fin autorisation couplage » n‟a donc pas de signification.3 . TC.erdfdistribution. Électricité Réseau Distribution France – www. TVC) Libellé Nature Objet (TS) par l’automate depuis le site vers venant d‟ERDF vers pour un échange ERDF le site après réception valide. TS. Valeur inférieure à TSD après TCS 15 s.
ERDF. Électricité Réseau Distribution France – www.3 . commande est notamment nécessaire aux installations comprenant un dispositif de TSD protection de la transmission tarifaire par filtre TSD Demande de passif ou démuni de moyens de contrôle découplage reçu Sans objet continu d‟efficacité. Cette de l‟automate). autorisation : La commande « Fin de demande de 20 ms découplage » autorise la reprise de couplage par l‟ensemble des générateurs sous réserve que la position « Couplage Autorisé » soit activée.ERDF-NOI-RES_14E . TVC) Libellé Nature Objet (TS) par l’automate depuis le site vers venant d‟ERDF vers pour un échange ERDF le site après réception valide. en le demandeur (lié au particulier en cas de travaux.entre DÉIE demande d’action (TC) et Automate Début/Fin demande TCD Idem ci-dessus Idem ci-dessus Commande et position de la demande de TCD Demande de de découplage découplage.erdfdistribution.01/01/2012 Page : 17/30 . TC. TS.V. Cette commande peut être découplage : 100 ms utilisée pour demander l‟arrêt de la production Valeur inférieure à TSD après TCD et le découplage de tous les générateurs dans 15 s.fr . à préciser par un délai inférieur à un seuil prédéfini.Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Liste exhaustive des informations disponibles sur le DÉIE Durée minimale de Délai maximal Entrée du DÉIE Sortie du DÉIE maintien du signal d’élaboration du signal Information émise Demande d‟action (TM. de perturbation temps de scrutation du RPD ou pour prévenir celle-ci.
fr . c'est-à- 1 s. à préciser par le dire dans le délai le plus court compatible demandeur (lié au avec les caractéristiques constructives de temps de scrutation l‟installation.01/01/2012 Page : 18/30 .entre DÉIE et ERDF site demande d’action (TC) Automate Début/Fin demande TCD Idem ci-dessus Idem ci-dessus Commande et position de la demande TCD Demande de découplage TSD d‟effacement d‟urgence. Cette commande doit impérativement être installée pour pallier des situations pouvant affecter gravement la sûreté du système TSD Fin Sans objet électrique RPT/RPD. d‟effacement d‟urgence reçu : La commande « Fin de demande d‟effacement » autorise la reprise de 20 ms couplage par l‟ensemble des générateurs sous réserve que la position « Couplage Autorisé » soit activée.V. de l‟automate).3 . TS.erdfdistribution. Cette commande d‟effacement 100 ms d‟urgence est utilisée pour demander l‟arrêt de la d‟urgence : TSD après TCD production et le découplage d‟urgence de Valeur inférieure à tous les générateurs « sans délai ». Électricité Réseau Distribution France – www. TC. TVC) Libellé Nature Information émise Information venant Objet (TS) par l’automate pour un échange depuis le site vers d’ERDF vers le après réception valide.ERDF-NOI-RES_14E . ERDF.Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Liste exhaustive des informations disponibles sur le DÉIE Durée minimale de Entrée du Sortie du Délai maximal maintien du signal boîtier boîtier d’élaboration du signal (TM.
01/01/2012 Page : 19/30 . La consigne n‟est transmise à l‟installation de production par le dispositif de surveillance. Sans objet (boucle Valeur inférieure à puissance active analogique Le niveau TVC-P est le niveau maximal de courant) 1 min.V. etc.3 .). TS.ERDF-NOI-RES_14E . Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Liste exhaustive des informations disponibles sur le DÉIE Durée minimale de Entrée du Sortie du Délai maximal maintien du signal boîtier boîtier d’élaboration du signal (TM. Le niveau TVC-P est le niveau maximal auquel doit se positionner le dispositif de limitation en absence de valeur valide de TVC-P (défaut d‟alimentation. à préciser par le 4-20 mA acceptable pour un fonctionnement sans demandeur (lié au contraintes en situation de disponibilité temps d‟élaboration du partielle du RPD ou du RPT. défaut équipement.entre DÉIE et ERDF site demande d’action (TC) Automate Consigne TVC-P TVC Néant Consigne Consigne de puissance active « TVC-P ». Début/Fin Demande TCD Idem ci-dessus Idem ci-dessus Commande et position de la commande 50 ms 100 ms de limitation à TVC-P « Demande de limitation à TVC-P ». La commande « Fin de limitation à TVC-P » indique le retour possible au programme de production normal. valeur de l‟intensité dans la boucle de courant mise à disposition de l‟installation. Cette TSD TCD et TSD TSD après TCD commande est utilisée pour notifier à l‟installation de production une limitation de la puissance active injectée au RPD égale à la TVC. ERDF.fr . signal et à la scrutation Cette Commande permet de modifier la de l‟automate). Électricité Réseau Distribution France – www.erdfdistribution. TC. TVC) Libellé Nature Information émise Information venant Objet (TS) par l’automate pour un échange depuis le site vers d’ERDF vers le après réception valide. d‟automatismes et de conduite du site qu‟après réception de la commande « Demande de limitation à TVC-P » (voir ci-après).
Début/Fin Demande TCD Idem ci-dessus Idem ci-dessus Commande et position de l‟ordre 50 ms 100 ms de limitation à TVC-Q TSD « Demande de limitation à TVC-Q ». valeur de l‟intensité dans la boucle de courant mise à disposition de l‟installation. Électricité Réseau Distribution France – www. ERDF.ERDF-NOI-RES_14E . Cette TCD et TSD TSD après TCD de la fourniture ou de commande est utilisée pour notifier à l‟absorption d‟énergie l‟installation de production une limitation de réactive fourniture ou d‟absorption de l‟énergie réactive au RPD égale à la TVC (valeur signée).01/01/2012 Page : 20/30 .fr . La consigne n‟est transmise à l‟installation de production par le dispositif de surveillance.entre DÉIE et ERDF site demande d’action (TC) Automate Consigne TVC-Q TVC Néant Idem ci-dessus Consigne de puissance active « TVC-Q ». signal et à la scrutation Cette Commande permet de modifier la de l‟automate). TS. TC.3 . TVC) Libellé Nature Information émise Information venant Objet (TS) par l’automate pour un échange depuis le site vers d’ERDF vers le après réception valide. La commande « Fin de limitation à TVC-Q » indique le retour possible au programme de production.). défaut équipement. etc. Sans objet (boucle Valeur inférieure à 1min. puissance réactive Le niveau TVC-Q est le niveau maximal de courant) à préciser par le acceptable pour un fonctionnement sans demandeur (lié au contraintes en situation de disponibilité temps d‟élaboration du partielle du RPD ou du RPT. d‟automatismes et de conduite du site qu‟après réception de la commande « Demande de limitation à TVC-Q » (voir ci-après).erdfdistribution.Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Liste exhaustive des informations disponibles sur le DÉIE Durée minimale de Entrée du Sortie du Délai maximal maintien du signal boîtier boîtier d’élaboration du signal (TM. Le niveau TVC-Q est le niveau maximal auquel doit se positionner le dispositif de limitation en absence de valeur valide de TVC-Q (défaut d‟alimentation.V.
3 . Électricité Réseau Distribution France – www.ERDF-NOI-RES_14E .V.Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Annexe 2 : Schéma logique des informations « centrale découplée » et « centrale couplée » DJ Général HTA DJ Couple G1 Circuits d’utilisation Compteur S (soutirage) Compteur I (injection) DJ Couplage DJ Couplage G2 G3 Protection du site de Circuit de production déclenchement O/O DJ général HTA F/O DJ général HTA F/O D J Couplage G1 * F/O DJ Couplage G2 * F/O DJ Couplage G3 O/O D J Couplage G1 + O/O DJ Couplage G2 + O/O DJ Couplage G3 Information centrale découplée Information centrale couplée ERDF.fr .erdfdistribution.01/01/2012 Page : 21/30 .
01/01/2012 Page : 22/30 .fr .a : Chronogrammes de l’autorisation de couplage Autorisation de couplage transmise par la conduite ERDF TC « Autorisation de couplage » TSD « Autorisation de Perte de l‟autorisation de couplage Couplage reçue » TSD « Attente d‟Autorisation de Couplage » TSS « Centrale Couplée » T0 T0 =T2 T0 : Temps de couplage Découplage sur apparition de défaut Retour Tension >T2 (non contractuel) T2 : Temps minimal de reconfiguration du réseau Fonctionnement avec durée de coupure supérieure à T2 TC « Autorisation de couplage » TSD « Autorisation de Couplage reçue » TSD « Attente d‟Autorisation de Couplage » TSS « Centrale Couplée » T0 <T2 T0 T0 : Temps de couplage (non contractuel) Découplage sur apparition de défaut Retour Tension <T2 Retour Tension <T2 T2 : Temps minimal de reconfiguration du réseau Fonctionnement avec durée de coupure inférieure à T2 ERDF. Présentation du Dispositif d‟Échange d‟Informations d‟Exploitation (DÉIE) entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Annexe 3 : Chronogrammes Annexe 3.3 .V.erdfdistribution. Électricité Réseau Distribution France – www.ERDF-NOI-RES_14E .
Électricité Réseau Distribution France – www.3 .Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Annexe 3.b : Chronogramme de la demande de découplage Demande de découplage transmise par la conduite ERDF TCD « Demande de Découplage » Demande de fin de découplage transmise par la conduite ERDF TCD « Fin de Demande de Découplage » TSD « Demande de Découplage reçue » TSD « Fin Demande de Découplage reçue » TSS « Centrale Couplée » T1 T0 T0 : Temps de couplage Découplage de l‟installation (non contractuel) T1 : Délai de Découplage ERDF.erdfdistribution.01/01/2012 Page : 23/30 .ERDF-NOI-RES_14E .V.fr .
Électricité Réseau Distribution France – www.01/01/2012 Page : 24/30 .erdfdistribution.V.Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Annexe 4 : Bornier interruptible ERDF.ERDF-NOI-RES_14E .3 .fr .
fr .ERDF-NOI-RES_14E .3 .Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Annexe 5 : Modèle de PV d’essais ERDF.erdfdistribution.V. Électricité Réseau Distribution France – www.01/01/2012 Page : 25/30 .
fr .V. Électricité Réseau Distribution France – www.erdfdistribution.ERDF-NOI-RES_14E .01/01/2012 Page : 26/30 .3 .Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution ERDF.
erdfdistribution.V.ERDF-NOI-RES_14E .01/01/2012 Page : 27/30 .fr .Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution ERDF.3 . Électricité Réseau Distribution France – www.
Électricité Réseau Distribution France – www.ERDF-NOI-RES_14E .erdfdistribution.V.01/01/2012 Page : 28/30 .fr .3 .Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution ERDF.
3 . Électricité Réseau Distribution France – www.V.erdfdistribution.01/01/2012 Page : 29/30 .Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution ERDF.ERDF-NOI-RES_14E .fr .
Électricité Réseau Distribution France – www.fr .3 . d‟automatismes et de conduite I du site de production (injection) Circuit de téléinformation Bornier à bornes interruptibles Pose et connexion par ERDF Pose et connexion par Producteur ERDF.ERDF-NOI-RES_14E .V.Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d‟échange d‟informations d‟exploitation entre ERDF et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution Annexe 6 : DÉIE : Répartition des activités de pose et de raccordement Liaison téléphonique RTC raccordée par ERDFen Coffret DEIE Circuit de “direct”au coffret en cas déclenchement d‟usage d‟un câble surisolé Protection de Entrées/sorties Compteur découplage du site de production Alimentation 2A S (soutirage) 230V Phase + neutre Signalisations Télévaleur de Téléinfos Commandes consigne (12V=) (< 230 V) 4 -20mA Dispositif de surveillance.erdfdistribution.01/01/2012 Page : 30/30 .
Documents Similar To ERDF-NOI-RES_14E.pdf