Source: http://docplayer.it/1974119-Quadri-elettrici-di-bassa-tensione.html
Timestamp: 2016-10-21 15:37:53+00:00
Document Index: 833828

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art. 304', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 7']

⭐Quadri elettrici di bassa tensione
Download "Quadri elettrici di bassa tensione"
Cosima Murgia
1 Quadri elettrici di bassa tensione Evoluzione normativa, caratteristiche e applicazioni Associazione Energia Componenti, Sistemi e utilizzo dell Energia2 3 Quadri elettrici di bassa tensione Evoluzione normativa, caratteristiche e applicazioni Associazione Energia Componenti, Sistemi e utilizzo dell Energia4 5 La presente pubblicazione è stata ideata e realizzata dalle aziende del settore Quadri bassa tensione dell Associazione Energia di Confindustria - ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche). Argomento principale della brochure è l analisi della nuova Norma CEI EN sui quadri elettrici di bassa tensione. La precedente serie di Norme (CEI EN 60439) è stata ristrutturata in modo sostanziale e sono state introdotte modifiche sia dal punto di vista editoriale sia tecnico. Nel testo inizialmente si evidenziano le modifiche introdotte nella nuova Norma, come ad esempio alcune nuove definizioni e nuove prove da effettuare. Viene fatta poi un analisi completa di tutte le Norme, decreti e leggi che si applicano ai quadri di bassa tensione. Successivamente si passa ad analizzare le varie tipologie di quadri e si evidenziano le caratteristiche da considerare in fase di progettazione del quadro. Chiudono la pubblicazione un capitolo sui ruoli e le responsabilità dei soggetti che hanno a che fare con i quadri ed una rassegna delle FAQ più frequenti. Si ringrazia per il contributo dato alla realizzazione della brochure tutta la Commissione Tecnica Quadri BT.6 AZIENDE DEL GRUPPO BT7 Indice Introduzione: Il Quadro Elettrico EVOLUZIONE NORMATIVA Dalla Norma IEC/EN alla Norma IEC/EN L albero della normativa Validità certificazione Le principali novità della Norma CEI EN Il sistema di quadri Costruttore originale - Costruttore del quadro Le verifiche: Test - Valutazione - Progetto L allegato C Le leggi, le direttive applicabili e le norme dei quadri BT Il Decreto Ministeriale n 37/ Le Direttive Europee e la Marcatura CE Il DLgs 81/ Le Norme CEI/IEC di interesse TIPOLOGIE DI QUADRI Quadri principali di distribuzione (power center) Quadri secondari di distribuzione Quadri di distribuzione terminali (centralini) Quadri di Comando Motore (quadri MCC) Quadri di protezione e misura Quadri bordo macchina, Quadri d automazione Quadri per cantiere Quadri specialistici per applicazione CARATTERISTICHE DEI QUADRI Generalità Tipologia di quadri e metodi di installazione Collegamenti e cablaggi Dimensioni e movimentazione Grado di inquinamento Ambiente EMC IP e IK: protezione per quadri e utilizzatori in funzione dell ambiente di utilizzo Accessibilità: chi e con quali limiti deve accedere ai componenti installati in un quadro Forme di segregazione: quando e perché?8 4. RUOLI E RESPONSABILITA DEI PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE Introduzione Il Committente Il Progettista dell impianto elettrico Il Costruttore dei componenti / carpenteria Il Costruttore quadrista Il Costruttore originale Il Costruttore del quadro Il Distributore di materiale elettrico L Installatore elettrico Il Costruttore di macchine Il Manutentore elettrico Il Verificatore elettrico Alcuni sintetici esempi FAQ9 Introduzione: Il Quadro Elettrico Il quadro elettrico è l interfaccia principale con l uomo per la gestione, il comando e la distribuzione dell energia elettrica. Nel tempo la concezione e l uso del quadro elettrico hanno subito notevoli evoluzioni; dalla realizzazione basata sull esperienza di ciascuna azienda negli anni Sessanta, allo sviluppo di configurazioni standard realizzate con un numero limitato di componenti negli anni successivi. La definizione di una gamma limitata, pur rispondendo alle esigenze di allora, era comunque carente per vari aspetti, che proprio in quegli anni iniziavano ad essere pressanti. Anche dal punto di vista della sicurezza sono stati fatti sicuramente molti progressi. Questo processo è stato supportato da una sempre più stretta collaborazione tra costruttori e utilizzatori, inteso nel senso più ampio della parola cioè impegnati in una cooperazione per un miglioramento continuo. Il confluire di esperienze maturate nel tempo, di esigenze sempre più diversificate, ha spinto i costruttori a proporre sistemi per realizzare quadri di distribuzione sia in kit sia di tipo modulare. La disponibilità del numero di soluzioni proposte permette una notevole varietà di tipologie di quadri, sempre più performanti e realizzati/realizzabili con componenti di serie. Questa evoluzione è stata possibile grazie al continuo impegno dei costruttori nel realizzare le varie tipologie di carpenterie, componenti ed accessori, tali da comporre un sistema flessibile e sicuro. Il risultato di questo processo è evidente e offre una rilevante moltiplicazione delle possibilità di installazione. Oggi sul mercato è possibile individuare quadri in un ampia scelta di dimensioni, equipaggiabili con una vasta serie di accessori per facilitarne sia il cablaggio e il montaggio, sia la manutenzione. L impiego di tali accessori permette di ottenere eccellenti prestazioni e vantaggi, riducendo gli errori di assemblaggio e aumentando la sicurezza per gli utilizzatori e i committenti. I futuri progetti saranno sempre più focalizzati sullo sviluppo della sicurezza degli impianti elettrici tutelando gli utilizzatori e l ambiente circostante. Le aziende produttrici di quadri con questo elevato standard di tecnologia e sicurezza offrono già agli installatori e utilizzatori soluzioni di quadri con specifiche caratteristiche per particolari applicazioni e ambienti, come pure quelli a tenuta all arco interno (vedi guida CEI 17-86), sistemi di cablaggio rapido e sicuro, con un risparmio notevole dei tempi d installazione. Quadri elettrici di bassa tensione 1110 Inoltre è necessario sottolineare la combinazione sicurezza-servizio nei quadri attuali: l introduzione di forme di segregazione e partizione in unità funzionali nei quadri elettrici permette l accesso e la manutenzione anche sotto tensione. Un altro elemento importante porta il quadro elettrico ben oltre il ruolo di puro contenitore meccanico di dispositivi di protezione e similari. Ora è possibile un interazione di monitoraggio e controllo con il sistema di distribuzione non solo con il comando manuale su una serie di interruttori con intervento diretto dell uomo, ma anche attraverso una visualizzazione e comando remoti di tutto il sistema. In quest ottica, esistono già quadri elettrici intelligenti con supervisione di parametri energetici, autodiagnosi e proiettati verso il risparmio energetico e al rispetto dell ambiente: questa è e sarà sempre più la vera differenza. Il quadro elettrico non è quindi solo carpenteria atta a contenere le apparecchiature elettriche, ma è un sistema costituito dal supporto meccanico, da sistemi di distribuzione e da apparecchiature elettriche di protezione, comando e segnalazione, interconnesse elettricamente con lo scopo di adempire le funzioni richieste dall impianto elettrico nel quale è inserito. 12 Quadri elettrici di bassa tensione11 1. Evoluzione normativa 1.1 Dalla Norma IEC/EN alla Norma IEC/EN La norma ha cambiato nome (numerazione internazionale) ed è diventata IEC Questa scelta è stata fatta soprattutto per segnare un forte cambiamento rispetto alla serie attuale che, nel giro di qualche anno, sarà completamente sostituita. - Il progetto di ristrutturazione della serie delle norme relative alle varie tipologie di Quadri Elettrici BT ha visto l inizio nel corso del Gli obiettivi iniziali per l avvio del nuovo lavoro erano quelli di: avere una struttura più snella della norma ed una maggior leggibilità delle relative clausole; superare la difficoltà della definizione di AS (apparecchiature di serie - quadri completamente provati) ed ANS (apparecchiature non di serie - quadri parzialmente provati), soprattutto su richiesta dei paesi del Nord Europa, dove la struttura del mercato è differente e l applicazione di questi concetti risulta più complessa. - Per quanto riguarda l applicazione in Italia, a gennaio 2010 sono state pubblicate le due norme CEI EN e -2, mentre le parti successive - equivalenti a quelle attuali - saranno pubblicate negli anni a seguire con una previsione di fine nel corso del 2012: ciò significa che - fino ad allora - per i prodotti trattati nelle parti della norma attuale il riferimento resta la norma CEI EN È in corso il progetto di redazione di una Guida IEC TR Tale parte -0 dovrà costituire essenzialmente: un supporto alla specificazione dei quadri in funzione delle esigenze installative ambientali e di prestazioni e, ove applicabile; una sorta di guida all utilizzo della norma stessa. In tabella le principali modifiche rispetto alla norma precedente CEI EN 60439: Quadri elettrici di bassa tensione 1312 1.2 L albero della normativa - La struttura della norma cambia in modo importante. - La Parte 1 (IEC ) è relativa alle sole regole generali, valide in principio per tutte le tipologie di quadri di bassa tensione (sia i quadri classici di potenza, sia i condotti sbarre, sia i quadri cantiere, ecc.). - Sono (e saranno) aggiunte le parti specifiche per ogni tipologia di quadro, in cui si esplicitano o dettagliano le clausole, indicando l applicabilità delle differenti prescrizioni (di costruzione e di prova) sul tipo specifico o aggiungendo le indicazioni sulle applicazioni tipiche. Apparecchiature di protezione e manovra di bassa tensione X X Regole generali (2009) Quadri di potenza (2009) Quadri di distribuzione (2011) Quadri per cantiere (2012) Cassette per distribuzione in cavo (2001) Condotti sbarre (2011) Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) Quadri di distribuzione Quadri per cantiere Cassette per distribuzione in cavo Condotti sbarre 1.3 Validità certificazione - L applicabilità della norma CEI EN scade il 1/11/2014 per consentire l aggiornamento delle parti che, secondo quanto riportato in precedenza, saranno aggiornate nel corso del tempo. - Fino ad allora i certificati e le verifiche di conformità, rilasciati in conformità a parti di essa, mantengono la loro validità. - In base a quanto sopra, per i quadri realizzati successivamente a questa data, sarà necessario integrare la certificazione per adeguarsi alla norma CEI EN e -2; in particolare, quando le prove eseguite secondo la CEI EN sono considerate soddisfacenti anche ai fini della conformità alla Norma e -2, è necessario eseguire solo le specifiche prove aggiuntive. PROVE ESEGUITE NEL 2005 VERIFICHE AGGIUNTIVE DA ESEGUIRE NEL Limiti di sovratemperatura; - Proprietà dielettriche; - Tenuta al cortocircuito; - Efficienza del circuito di protezione; - Distanze di isolamento; - Funzionamento meccanico; - Grado di protezione. - Robustezza dei materiali; - Installazione apparecchi e componenti; - Circuiti elettrici interni e collegamenti; - Terminali per conduttori esterni. CEI EN : Tab. 7 CEI EN : Tab D1 Sulla base di quanto scritto in precedenza, le 7 prove della tabella di sinistra non dovranno essere ripetute perché considerate valide quelle eseguite secondo la CEI EN , purché soddisfino anche le prescrizioni contenute nella nuova norma. Nota: nel caso di involucri vuoti già conformi alla norma EN non è necessario ripetere le prove previste al punto 1 (robustezza dei materiali). 14 Quadri elettrici di bassa tensione13 1.4 Le principali novità della Norma CEI EN Il sistema di quadri La prima grande novità, peraltro annunciata, introdotta dalla norma IEC è il superamento delle definizioni di AS e ANS, arrivando - dopo varie proposte e discussioni nel corso degli anni - alla definizione di quadro verificato. In passato: nella norma CEI EN è riportata la definizione del sistema costruttivo prestabilito all interno della descrizione più generale di Apparecchiatura di serie AS. Questo concetto è stato meglio espresso e più compiutamente definito all interno della guida CEI Guida all applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione (1999). Il sistema costruttivo prestabilito è un sistema industrializzato che, per essere dichiarato conforme con quanto prescritto dalla norma, risponde a due concetti: Il costruttore progetta e realizza un ampia varietà di configurazioni di quadri partendo da un numero discreto e predefinito di componenti; il sistema costruttivo viene provato in tutte le diverse configurazioni rappresentative, decise dal costruttore, dei quadri derivabili, rispettando le condizioni richieste per un AS. Se sono rispettate queste condizioni, chi realizza un quadro con un sistema costruttivo prestabilito, partendo da pezzi sciolti in KIT e seguendo le istruzioni del Costruttore, ottiene un prodotto finale conforme ai prototipi realizzati e provati dal Costruttore. Il quadro così fatto è un AS e non necessita di ulteriori prove di tipo. Oggi: all interno della nuova norma CEI EN (in particolare, al paragrafo 3.1.2) si riporta la definizione di Sistema di Quadri che sostanzialmente è equivalente alla definizione del sistema costruttivo prestabilito riportata nella guida CEI e ne ufficializza il concetto introdotto nella norma CEI EN e da anni largamente utilizzato nel mercato italiano. Sistema di Quadri Gamma completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri, sistemi sbarre, unità funzionali, ecc.), definiti dal Costruttore Originale, che può essere assemblata in accordo con le istruzioni del Costruttore Originale per ottenere quadri differenti. Quanto sopra consente di affermare che procedure e logiche di verifica per quadri basati su sistemi prestabiliti (oggi, sistemi di quadri) rimangono sostanzialmente identiche, o quanto meno equivalenti, rispetto a quelle previste dalla norma CEI EN Costruttore originale - Costruttore del quadro Attenzione particolare è data alla corretta assegnazione di responsabilità per i diversi ruoli legati alla realizzazione di un quadro: infatti la nuova struttura permette di rispettare meglio le specificità dei differenti attori coinvolti nella realizzazione del quadro, partendo dal committente fino al verificatore. In particolare, e per ciò che attiene alla realizzazione vera e propria del quadro, si è introdotta la distinzione tra Original Manufacturer, cioè il costruttore originale del quadro (o del sistema di quadri), ed Assembly Manufacturer, cioè il costruttore finale del quadro, che ai paragrafi e sono così definiti: Costruttore Originale: organizzazione che ha effettuato il progetto originario e le verifiche associate di un quadro in accordo con la relativa Norma del quadro. Costruttore del Quadro: organizzazione che si assume la responsabilità del quadro finito. La norma stessa chiarisce che le due organizzazioni possono anche essere differenti. Quadri elettrici di bassa tensione 1514 Quindi, in altre parole e per meglio chiarire quanto - di fatto - già valido ai fini della vecchia norma, la responsabilità della certificazione (o verifica di conformità) del quadro secondo la norma CEI EN /2 è in carico al costruttore del quadro (o anche assemblatore), il quale può (e deve) avvalersi delle informazioni relative alle verifiche eseguite sul progetto del quadro (o sistema) originale da parte del costruttore originale. Nel caso in cui costruttore originale e costruttore del quadro coincidano, tutte le verifiche sono naturalmente a carico del costruttore del quadro stesso Le verifiche: Test - Valutazione - Progetto La principale novità della norma CEI EN è l equiparazione (nell ambito di determinati limiti chiaramente indicati all interno dei paragrafi di prescrizione) di tre metodologie di verifica dei quadri. Infatti, le verifiche secondo prova, valutazione e regole di progetto sono equiparate in tal senso e sono definite ai paragrafi 3.9.2, e 3.9.4, come segue: Prova di verifica Prova eseguita su un quadro campione o su parti di quadro per verificare che il progetto soddisfi le prescrizioni della relativa Norma del quadro. Nota: Le prove di verifica sono equivalenti alla prova di tipo. Valutazione di verifica Verifica di progetto con precise regole di progetto o di calcoli applicati a un quadro campione o a parti di quadro per dimostrare che il progetto soddisfi le prescrizioni della relativa Norma del quadro. Regola di progetto Specifica regola per il progetto di un quadro che può essere applicata in alternativa alla prova di verifica. All interno dell allegato D della norma, la seguente tabella (Tabella D.1) indica, per ogni verifica richiesta, l applicabilità delle specifiche metodologie. Per ognuna di esse, se esistono, i limiti di validità (legati alle caratteristiche elettriche e meccaniche del quadro) sono indicati nei paragrafi specifici. N CARATTERISTICHE DA VERIFICARE ARTICOLI O PARAGRAFI Robustezza dei materiali e parti del quadro: 10.2 VERIFICA MEDIANTE PROVE OPZIONE DELLA VERIFICA EFFETTUABILE VERIFICA MEDIANTE CALCOLI VERIFICA MEDIANTE REGOLE DI PROGETTO Resistenza alla corrosione SI NO NO Proprietà dei materiali isolanti SI NO NO Stabilità termica SI NO NO Resistenza dei materiali isolanti al calore normale SI NO NO 1 Resistenza dei materiali isolanti al calore anormale ed al fuoco che si verifica per effetti interni di natura elettrica SI NO NO Resistenza alla radiazione ultravioletto (UV) SI NO NO Sollevamento SI NO NO Impatto meccanico SI NO NO Marcatura SI NO NO 16 Quadri elettrici di bassa tensione15 N CARATTERISTICHE DA VERIFICARE ARTICOLI O PARAGRAFI VERIFICA MEDIANTE PROVE OPZIONE DELLA VERIFICA EFFETTUABILE VERIFICA MEDIANTE CALCOLI VERIFICA MEDIANTE REGOLE DI PROGETTO 2 Grado di protezione degli involucri 10.3 SI NO NO 3 Distanze di isolamento in aria e superficiali 10.4 SI SI SI Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione Effettiva continuità della messa a terra tra le masse del quadro ed il circuito di protezione SI NO NO 5 Continuità del quadro per guasti esterni Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti SI SI SI 10.6 NO NO SI 6 Circuiti elettrici interni e collegamenti 10.7 NO NO SI 7 Terminali per conduttori esterni 10.8 NO NO SI Proprietà dielettriche: Tensione di tenuta a frequenza industriale SI NO NO Tensione di tenuta ad impulso SI NO SI 9 Limiti di sovratemperatura SI SI SI 10 Tenuta al cortocircuito SI SI SI 11 Compatibilità Elettromagnetica (EMC) SI NO SI 12 Funzionamento meccanico SI NO NO Nota: nel caso di involucri vuoti già conformi alla norma EN non è necessario ripetere le prove previste al punto 1 (robustezza dei materiali). Applicazione dei differenti metodi Come riportato precedentemente la norma ritiene i metodi tra loro equivalenti, qualora applicabili, ma pone dei limiti abbastanza precisi di utilizzo in un caso (nel calcolo) o dei margini di sicurezza nell altro (ad esempio, nell applicazione delle regole di progetto). Ad esempio: per la verifica dei limiti di sovratemperatura, il calcolo - mediante l applicazione della norma CEI non è applicabile per correnti nominali superiori a 1600 A (per quadri a più colonne), come metodo esclusivo e alternativo alle prove di laboratorio; per la verifica della tenuta al cortocircuito, se si verificano tutte le condizioni riportate all interno della tabella 13 della norma, si può procedere con la verifica delle sole regole di progetto L allegato C Nella nuova norma si è cercato di dare maggiore enfasi al rapporto contrattuale che si instaura tra il committente (o, in sua vece, il progettista) ed il costruttore del quadro, pubblicando l allegato C (di cui si vedranno alcuni esempi applicativi nel seguito del documento). Quadri elettrici di bassa tensione 1716 Il dettaglio in esso contenuto, rispetto all equivalente allegato E della vecchia norma, è tale da poter essere utilizzato come guida alla specificazione del quadro stesso, permettendo un rapporto più chiaro tra committente e costruttore, oltre alla migliore definizione di condizioni di funzionamento, esercizio e ambientali necessaria per la migliore specificazione del quadro stesso. Nella tabella dell allegato C sono indicate chiaramente tutte le specifiche da esplicitare con il riferimento al paragrafo normativo, l indicazione dei valori standardizzati e degli accordi possibili. 1.5 Le leggi, le direttive applicabili e le norme dei quadri BT Il Decreto Ministeriale n 37/08 Nel DM 37/08, il decreto che modifica e aggiorna la L. 46/90, non si trovano molte disposizioni relative ai quadri elettrici poiché il decreto stesso, come peraltro la precedente citata legge, si applica all impiantistica in generale e non ai singoli componenti. Il quadro elettrico è soltanto sfiorato, seppure a livello indiretto e genericamente, quando negli articoli 5 e 6 il DM 37/08 prescrive a tappeto la regola dell arte nell intero impianto. Punto di contatto tra DM 37/08 e quadro elettrico possiamo viceversa individuarlo nella stesura della Dichiarazione di Conformità a fine lavori, quando nell elenco materiali l installatore deve riportare anche i quadri installati nell impianto, con (se possibile) l indicazione del relativo costruttore e matricola. Nel caso si disponga di maestranze interne occorre compilare a fine lavori l apposito nuovo modulo della Dichiarazione di Conformità appositamente predisposto dal DM 37/08 Un ulteriore procedura che chiama in causa il quadro è la manutenzione obbligatoria dell impianto secondo il DM 37/08 cui deve far fronte nel tempo il committente, disponendo dell opportuna documentazione dei singoli componenti. Tra i fabbricanti delle apparecchiature installate troviamo certamente anche il quadrista / assemblatore che deve allegare al suo quadro i manuali d uso e manutenzione degli apparecchi inseriti e del quadro stesso. Il quadro bordo macchina non fa invece parte dell impianto e quindi non è soggetto al decreto. L ormai scontata e stretta parentela tra leggi, direttive europee e norme tecniche continua a valere per ogni tipo di componente, quadro elettrico compreso 18 Quadri elettrici di bassa tensione17 1.5.2 Le Direttive Europee e la Marcatura CE Al quadro elettrico si applicano le Direttive BT, EMC e, per i quadri bordo macchina, anche la Direttiva Macchine. La fornitura a corredo dei quadri dei manuali d uso e manutenzione dei componenti interni fa parte integrante delle specifiche obbligatorie previste dalle Direttive Europee. La conseguenza di tale disposto è la Marcatura CE cui il quadro soggiace, in quanto componente finito, immesso sul mercato europeo. Esempio di targhetta - Elettroquadri Spinelli - N /879 AS - Norma CEI EN maggio 2009 I n 63A 50Hz U e 230/400V Circuiti I n (A) I cw 50 ka IP2XC Il costruttore del quadro deve redigere e conservare il relativo fascicolo tecnico ove sono raccolte le documentazioni, gli schemi, i calcoli, i fogli di montaggio, il rapporto di collaudo e ogni altro supporto tecnico utilizzato per la costruzione a regola d arte del manufatto. Il tutto deve essere disponibile ed esibibile dal quadrista per almeno dieci anni, nel caso l autorità giudiziaria o altri Enti abilitati dovessero richiederlo Il DLgs 81/08 Un ultimo decreto riguarda da poco il quadrista e l assemblatore, nel caso sia imprenditore e datore di lavoro: si tratta del DLgs 81/08, che si occupa di sicurezza legata ai rischi tecnologici (elettrico, meccanico, termico, ecc.), in ambiente di lavoro con presenza di dipendenti. Compito del titolare e datore di lavoro è perciò la valutazione dei rischi, l analisi delle soluzioni di sicurezza ottimali e la loro attuazione sul posto di lavoro. A meno di casi particolari, la conformità degli impianti e delle macchine alle norme tecniche (CEI, UNI, ecc.) e la conformità della struttura alle specifiche dei regolamenti locali (VVF, ASL, Igiene e Salute, ecc.), soddisfa sufficientemente quelle esigenze. Noto anche come testo Unico della Sicurezza, il DLgs 81/08 con l art. 304 comma 1 ha abrogato molte storiche disposizioni precedenti. Quanto previsto dal decreto non è retroattivo e vale perciò per impianti elettrici nuovi, modificati o rifatti dopo l emanazione del DLgs 81/08 (Aprile 2008). Eccetto il collaudatore, gli altri operatori non svolgono un lavoro elettrico, secondo quanto definito dalle norme CEI e Dunque i rischi elettrici che affrontano i quadristi e gli assemblatori sono del tutto ordinari e legati al normale ambiente d officina (uso di attrezzi pesanti, caldi e taglienti, movimentazione d involucri ingombranti e pesanti, ecc.) e quindi equiparabili a quelli in ambito metalmeccanico. Di tutt altra natura è invece l effettiva installazione, modifica, riparazione o sostituzione di un quadro in un impianto. Quadri elettrici di bassa tensione 1918 Si possono distinguere due tipi d intervento su: impianti in costruzione ex novo, privi di contatore e dunque del tutto a vuoto; impianti esistenti, già funzionanti su cui si effettua l intervento. Nel primo caso l installatore, come il quadrista o l assemblatore, non esegue alcun lavoro elettrico e non necessita di alcuna abilitazione, come peraltro vale per l installazione dell intero impianto nuovo privo del contatore. Il collaudo dell impianto finale verificherà di fatto la correttezza integrale dell opera (quadro compreso). Nel secondo caso, al contrario, l operatore elettrico, sia esso l installatore o il quadrista o l assemblatore, svolge un vero lavoro elettrico, dovendo inserire il quadro all interno di un impianto esistente in tensione. L intervento dovrà essere a regola d arte e lo sarà pienamente se sarà eseguito secondo le norme CEI (11-27 e 11-48). Preliminarmente si dovrà decidere se lavorare senza o sotto tensione, in base alle necessità contingenti del committente. Quindi, disponendo degli specifici operatori con le opportune competenze, si procede nel rispetto delle procedure di sicurezza indicate dalle norme fino al completamento dell opera, con rilascio della Dichiarazione di Conformità finale secondo il DM 37/08. Quanto descritto può essere messo in pratica anche da un quadrista o da un assemblatore a patto che sia o disponga di un Responsabile Tecnico (in possesso dei requisiti professionali del DM 37/08) che diriga le operazioni e rilasci la Dichiarazione finale datata e firmata al committente Le Norme CEI/IEC di interesse Un ultimo decreto riguarda da poco il quadrista e l assemblatore, nel caso sia imprenditore e datore di lavoro: si tratta del DLgs 81/08, che si occupa di sicurezza legata ai rischi tecnologici (elettrico, meccanico, termico, ecc.), in ambiente di lavoro con presenza di dipendenti. Norme per i quadri elettrici di Bassa Tensione per uso industriale CEI EN : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) ; CEI EN : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre ; CEI EN : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD) ; CEI EN : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC) ; CEI EN : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 5: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate destinate ad essere installate all esterno in luoghi pubblici. Cassette per distribuzione in cavo (CDC). Nuova serie CEI EN : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole Generali ; CEI EN : Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione. Parte 2: Quadri di potenza. 20 Quadri elettrici di bassa tensione19 Ancora da pubblicare IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione. Parte 3: Quadri di distribuzione (sostituisce la IEC ); IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione. Parte 4: Quadri per cantiere (sostituisce la IEC ); IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione. Parte 5: Cassette per distribuzione in cavo (sostituisce la IEC ); IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione. Parte 6: Condotti sbarre (sostituisce la IEC ). Norme addizionali CEI EN 50274: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione - Protezione contro le scosse elettriche. Protezione dal contatto diretto accidentale con parti attive pericolose ; CEI EN 62208: Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione - Prescrizioni generali. Il precedente zero diventa uno e la norma sui condotti sbarre diventerà la nuova parte sesta, prima era la seconda Technical Reports e guide per i quadri elettrici di Bassa Tensione per uso industriale CEI 17-43: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS) ; CEI 17-70: Guida all applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione ; CEI 17-52: Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle apparecchiature assiemate non di serie (ANS) ; CEI 17-86: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Guida per la prova in condizioni d arco dovuto a un guasto interno. Varie CEI EN (classificazione CEI 11-26): Correnti di corto circuito - Calcolo degli effetti. Parte 1: Definizioni e metodi di calcolo. Quadri elettrici di bassa tensione 2120 Norme per quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare ; CEI 23-48: Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similare. Parte 1: Prescrizioni generali ; CEI 23-49: Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similare. Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione e apparecchi che nell uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile. Norme per equipaggiamento elettrico delle macchine (quadri di automazione) CEI EN : Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Impianto DM 37/08 CEI Quadro impianto Direttive BT, Direttive EMC IEC CEI Equipaggiamento elettrico CEI EN Quadro macchina Direttive BT, EMC e Macchine IEC Anche la si applica Macchina Direttiva macchine (Direttiva EMC) a tutti i quadri: d impianto (cabina, distribuzione, ecc.) e di macchina (automazione, processo, ecc.). Il quadro a bordo macchina deve come sempre rispondere, sia alla CEI EN 60204, che alla nuova , che è un completamento della prima per quanto attiene a corto circuito e sovratemperature Norme per impianti elettrici di Bassa tensione CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Direttive Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE; Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC 2004/108/CE; Direttiva Macchine 2006/42/CE. 22 Quadri elettrici di bassa tensione Vedere altro
Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2
Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI Dettagli Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione...
Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione... Parte I Introduzione Capitolo 1 IMPIANTI ELETTRICI, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE Dettagli Gli interruttori ABB nei quadri di bassa tensione
Dicembre 2006 Gli interruttori ABB nei quadri di bassa tensione 1SDC007103G0902 Gli interruttori ABB nei quadri di bassa tensione Indice Introduzione... 2 1 Il riscaldamento nei quadri elettrici 1.1 Generalità... Dettagli METODOLOGIE E INTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. Manuale operativo
METODOLOGIE E INTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESENTAZIONE Le malattie professionali e in particolare le ipoacusie, che costituiscono in Italia ancora una delle Dettagli ITALIANO. Q quadri da cantiere vuoti o. assemblati in fabbrica (ASC)
ITALIANO Q quadri da cantiere vuoti o assemblati in fabbrica (ASC) i presentazione prodotti L azienda e il prodotto La SpA INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO opera a Milano dal 1938 nel settore elettrotecnico Dettagli GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI N. 1 - NORME GENERALI
1 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 10/011/CR10c/C7 GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI N. 1 - NORME GENERALI Roma, 27 gennaio 2010 Impianti elettrici n. Dettagli Guida Applicativa Sicurezza Macchine
Guida Applicativa Sicurezza Macchine 2 Sommario Introduzione...4 Le Direttive Europee...6 Le Norme Tecniche Europee...10 Analisi del rischio... 16 Progettazione delle funzioni di sicurezza...22 Sicurezza Dettagli Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici. Gulisano Antonino
Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici Infortuni Ogni giorno si verificano quasi quattro (4) infortuni mortali sul lavoro. Di questi uno (1) avviene per cause elettriche. Dettagli MANUALE PRATICO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
MANUALE PRATICO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE NOTE INFORMATIVE SULLE NORME VIGENTI Pag. 1 LEGGE 46/90 La legge 46/90 art. 7 comma 1 determina i criteri per la realizzazione di impianti antintrusione e antieffrazione. Dettagli REGIONE CALABRIA POR FESR 2007-2013 PISR LINEA 5.2.1.1 Completamenti dei Beni Culturali della Calabria
RELAZIONE TECNICA Progettazione definitiva impianti elettrici e speciali museo polsi Indice: 1 - PREMESSA 2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 4 - CONFORMITA DEI PRODOTTI INSTALLATI Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. Pagina 1 di 48 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 5 2. BASI PRINCIPALI E DEFINIZIONI... Dettagli C.F.R. srl Via Raimondo dalla Costa 625-41122 Modena (MO) - Italy Tel: +39 059 250837 - Fax: +39 059 281655 / 2861223 E-mail : info@cfritalt.
C.F.R. srl Via Raimondo dalla Costa 625-41122 Modena (MO) - Italy Tel: +39 059 250837 - Fax: +39 059 281655 / 2861223 E-mail : info@cfritalt.com www.cfritaly.com È vietata la riproduzione o la traduzione Dettagli GUIDA ALLE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO e/o ELETTRONICO IN AMBITO PRIVATO
Delibera n. 1036/10 Consiglio Direttivo 08/02/2010 GUIDA ALLE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO e/o ELETTRONICO IN AMBITO PRIVATO in APPLICAZIONE DI Codice Civile Dettagli Nuova Norma CEI 64-8 7 a Edizione 2012 Impianti elettrici utilizzatori in BT
Nuova Norma CEI 64-8 7 a Edizione 2012 Impianti elettrici utilizzatori in BT 1 Nuova Norma CEI 64-8 - 7 a Edizione 2012 La nuova edizione (settima) della norma CEI 64-8 contiene piccoli aggiustamenti ed Dettagli GUIDA AL CABLAGGIO STRUTTURATO
GUIDA AL CABLAGGIO STRUTTURATO INDICE 1 CABLAGGIO PER OGGI E PER DOMANI... 4 2 LA NECESSITÀ DI RETI... 5 2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI SULLE RETI... 5 2.2 NECESSITÀ CRESCENTI DI RETI... 6 2.3 EVOLUZIONE DELLE Dettagli Il motore asincrono trifase
7 Giugno 2008 1SDC007106G0901 Quaderni di Applicazione Tecnica Il motore asincrono trifase Generalità ed offerta ABB per il coordinamento delle protezioni Quaderni di Applicazione Tecnica Il motore asincrono Dettagli Ente Scuola Edile Taranto ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Ente Scuola Edile Taranto ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Indice 1. Definizione 2. Principi generali 3. Il cantiere edile tradizionale 4. Il cantiere stradale 5. Il lay-out di cantiere 6. Interazione del cantiere Dettagli Il contributo della normativa tecnica a un progresso tecnologico sostenibile dossi U&C n.5
Il contributo della normativa tecnica a un progresso tecnologico sostenibile A cura di Cristina Timò Direttore Tecnico CEI e Silvia Berri Responsabile Comunicazione e Promozione CEI dossier In un mondo Dettagli COMUNE DI ROMA SOVRAINTENDENZA BB. CC.
COMUNE DI ROMA SOVRAINTENDENZA BB. CC. Corso di formazione Quaderno N 5 Parte III GLI IMPIANTI ELETTRICI Il rischio elettrico nei cantieri temporanei e mobili Servizio Prevenzione e Protezione INTRODUZIONE Dettagli Progettazione di impianti elettrici industriali. Prof. E. Cardelli
Progettazione di impianti elettrici industriali Prof. E. Cardelli 1 CAVI ELETTRICI Definizioni: con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato oppure un Dettagli 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI.
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli Sistemi di protezione
Sistemi di protezione Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi come Dettagli MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE FIERE E NELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO
Quelli che s innamoran di pratica sanza scienzia, son come l nocchieri ch entra in naviglio sanza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada Leonardo da Vinci 3 MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDI PER Dettagli Impianti di rivelazione incendi Guida alla progettazione secondo la UNI 9795:2010 e aggiornata con le disposizioni del D.P.R. n.
Spaziani - PROVA 2:Copia di Legge 10.qxp N T Q u a d e r n i I N C p e r l a E 16.32 N Pagina 1 D I O ANTINCENDIO p r o g e t t a z i o n e altri titoli l'autore Guida alla progettazione secondo la UNI Dettagli 2. La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
Prevenzione antincendio: misure, accorgimenti, controlli e verifiche a cura del MIUR (revisione di Tonino Proietti) La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell incolumità delle persone Dettagli Modelli di Sistemi di Produzione
Modelli di Sistemi di Produzione 2 Indice 1 I sistemi di produzione 1 1.1 Generalità............................. 1 1.2 I principi dei sistemi manifatturieri............... 4 1.3 Descrizione dei principali Dettagli Impianti antintrusione
Impianti antintrusione Guida alle normative vigenti Edizione 2 2012 A cura di 4 INDICE 1 Introduzione 1.1 Obiettivo della guida Tecnoalarm 1.2 Presentazione aziendale 2 Le principali linee guida per Dettagli Regione Toscana. Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
Regione Toscana Diritti Valori Innovazione Sostenibilità Guida operativa all applicazione del DM 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera Dettagli OVR Guida pratica per la protezione contro le sovratensioni
OVR Guida pratica per la protezione contro le sovratensioni Indice Protezione contro le sovratensioni Danni causati dalle sovratensioni... 2 Origine delle sovratensioni Scariche atmosferiche... 4 Manovre Dettagli I contratti informatici. di Michele Iaselli
I contratti informatici di Michele Iaselli Caratteristiche e tipologia Il mondo dell informatica, di cui Internet costituisce certamente espressione principale, è la nuova dimensione nella quale proliferano Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back