Source: http://docplayer.fr/2127165-Chaudiere-a-condensation-nhb.html
Timestamp: 2018-04-25 01:36:27+00:00
Document Index: 123556737

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Chaudière à condensation NHB - PDF
Download "Chaudière à condensation NHB"
Adèle Marie-Ange Delisle
1 Chaudière à condensation NHB Manuel d information pour l utilisateur Modèle NHB-055 NHB-080 NHB-110 NHB-150 Conservez ce guide à proximité de la chaudière pour pouvoir le consulter chaque fois qu un entretien ou une réparation est nécessaire. AVERTISSEMENT Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourrait se produire, ce qui entraînerait des dommages matériels, des blessures ou la mort. Ne stockez pas et n utilisez pas d essence ou d autres liquides et vapeurs inflammables aux alentours de l appareil ou de tout autre dispositif. CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ Ne tentez pas d allumer un appareil. Ne touchez à aucun bouton électrique, n utilisez aucun téléphone à l intérieur de votre bâtiment. Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone d un voisin. Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz. Si vous ne parvenez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers. Les travaux d installation et de réparation peuvent être effectués uniquement par un installateur qualifié, une entreprise effectuant l entretien ou le fournisseur de gaz.
2 Table des matières 1. Consignes de sécurité 3 2. À propos de la chaudière Description de la chaudière Composants de la chaudière Le panneau avant 7 3. Fonctionnement de la chaudière Allumage ou arrêt de la chaudière Réglage de la température Consultation des informations de base Réinitialisation de la chaudière Entretien de la chaudière Nettoyage de la chaudière Vidage de la chaudière Nettoyage du filtre d admission d air Protection de la chaudière contre le gel Programme d entretien Dépannage Résoudre les problèmes fondamentaux Comprendre les codes d erreur 22 2 Table des matières
3 1. Consignes de sécurité Les symboles de sécurité suivants sont utilisés dans ce guide. Lisez et suivez scrupuleusement toutes les consignes de sécurité présentées dans ce guide pour éviter toute condition d utilisation dangereuse, un incendie, une explosion, des dommages matériels, des blessures ou la mort. Conservez ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. AVERTISSEMENT Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourrait se produire, ce qui entraînerait des dommages matériels, des blessures ou la mort. DANGER Indique une situation de danger imminent qui, si elle n est pas évitée, pourrait entraîner de graves blessures ou la mort. AVERTISSEMENT Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n est pas évitée, pourrait entraîner des blessures ou la mort. ATTENTION Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels. A. Cet appareil n a pas de pilote. Il est équipé d un dispositif d allumage automatique du brûleur. N essayez pas d allumer le brûleur vous même. B. AVANT TOUTE OPÉRATION, vérifiez que ne sentez pas de gaz partout autour de l appareil. Veillez à bien sentir près du sol, car certains gaz sont plus lourds que l air et se déposent sur le sol. CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ Ne tentez pas d allumer un appareil. Ne touchez à aucun bouton électrique, n utilisez aucun téléphone à l intérieur de votre bâtiment. Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone d un voisin. Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz. Si vous ne parvenez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers. Ne retournez pas chez vous avant d y avoir été autorisé par votre fournisseur de gaz ou les pompiers. C. N utilisez pas cet appareil s il a été plongé, même partiellement, dans l eau. Faites immédiatement appel à un technicien qualifié pour qu il vérifie l appareil et remplace toute pièce du système de contrôle du gaz ou autre qui aurait été plongée sous l eau. Consignes de sécurité 3
4 AVERTISSEMENT Si la chaudière est endommagée, coupez l alimentation en gaz. Demandez à votre installateur ou au plombier de vous montrer où se trouve la vanne d arrêt du gaz et comment la fermer. Si la chaudière est endommagée à la suite d une surchauffe, d un incendie, d une inondation, ou pour toute autre raison, fermez la vanne d arrêt manuelle et ne réutilisez pas la chaudière tant qu elle n a pas été inspectée par un technicien agréé. Ne faites pas fonctionner la chaudière sans ventilation adéquate. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone (CO), ce qui pourrait à son tour entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Inspectez la sortie d aération et l arrivée d air tous les ans pour vous assurer du bon fonctionnement de la chaudière. Éteignez la chaudière et cessez de l utiliser si les tuyaux d aération, les coudes d aération ou les tuyaux d admission sont endommagés d une quelconque façon, s il y a une séparation au niveau d un de leurs joints ou s ils montrent des signes de corrosion, de rouille ou de fusion. Ne touchez pas au cordon d alimentation ou aux composants internes de la chaudière si vos mains sont mouillées. Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique. Ne procédez à aucun raccordement électrique avant de couper l alimentation électrique sur le panneau d entrée de service. Autrement, vous risqueriez de vous blesser gravement, voire de vous tuer. N entreposez et n utilisez ni essence ni aucun autre liquide inflammable à proximité de la chaudière. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une explosion. Ne placez pas de matières combustibles, telles que des journaux ou des vêtements, à proximité de la chaudière ou du système de ventilation. Vous risqueriez de provoquer un incendie. Ne mettez et n utilisez pas de fixatif pour cheveux, de la peinture à pulvériser ou tout autre gaz comprimé à proximité de la chaudière ou du système de ventilation, y compris la sortie d aération. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une explosion. Ne faites pas fonctionner la chaudière lorsque le couvercle avant est ouvert. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone (CO), ce qui pourrait à son tour entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. 4 Consignes de sécurité
5 ATTENTION Ne tentez pas de réparer ou de remplacer les pièces de la chaudière, à moins que cela ne soit recommandé de façon spécifique dans ce manuel. Pour tous les autres travaux d entretien, communiquez avec un technicien ou un professionnel agréé. Des réglages, modifications ou travaux d entretien inadaptés risquent d être à l origine de dommages, de blessures corporelles, voire de la mort, et annuleront votre garantie. N utilisez pas la chaudière si vous avez le moindre doute quant à son bon fonctionnement. Autrement, vous risqueriez de l endommager ou de vous blesser. Ne placez rien sur les sorties d aération ou autour de celles-ci, par exemple une corde à linge, qui pourrait limiter la circulation de l air à l intérieur ou à l extérieur de la chaudière. Cette chaudière a été approuvée pour une utilisation aux États-Unis et au Canada uniquement. L utilisation de la chaudière dans un autre pays entraînera l annulation de la garantie du fabricant. En cas de surchauffe ou si l alimentation en gaz ne se ferme pas de façon appropriée, fermez la soupape à gaz manuelle de l appareil. Ne laissez pas les enfants utiliser la chaudière ou y accéder. Autrement, vous risqueriez de l endommager ou de vous blesser. N allumez pas la chaudière sauf si l eau et le gaz sont entièrement ouverts. Vous risqueriez de l endommager. N utilisez pas la chaudière à d autres fins que celles pour lesquelles elle a été prévue, comme cela est indiqué dans ce guide. Ne retirez pas le couvercle tant que l alimentation de la chaudière n est pas coupée ou débranchée. Dans le cas contraire, vous risqueriez de subir une décharge électrique. Lors de l entretien des contrôles, étiquetez tous les câbles avant de les débrancher. Dans le cas contraire, des erreurs de câblage pourraient survenir, ce qui pourrait entraîner un fonctionnement incorrect ou dangereux de la chaudière combinaison. N utilisez pas de pièces ou d accessoires de rechange non approuvés. Vous risqueriez de créer des conditions de fonctionnement incorrectes ou dangereuses, ce qui entraînera l annulation de la garantie du fabricant. Consignes de sécurité 5
6 2. À propos de la chaudière 2.1 Description de la chaudière 2.2 Composants de la chaudière La chaudière NHB Navien est offerte en 4 modèles, soit NHB-055, NHB-080, NHB-110 et NHB-150. Les principales caractéristiques sont les suivantes : Coupure d alimentation : lors du rétablissement de l alimentation électrique après une coupure de courant, la chaudière redémarre automatiquement et reprend son fonctionnement normal. Une réinitialisation manuelle n est pas nécessaire. Protection contre le gel : un capteur dans la chaudière détecte automatiquement la température et active, au besoin, un cycle de réchauffage de sécurité pour empêcher les composants internes d être endommagés par le gel. Protection contre les courts-circuits : tout court-circuit dans le circuit électrique de la chaudière déclenchera les fusibles en verre internes et coupera automatiquement l alimentation en gaz. Protection contre la foudre : chaque chaudière comporte spécifiquement deux mises à la terre, une dans la chaudière et une autre, à l extérieur de celle-ci, afin de la protéger contre la foudre. Protection contre le monoxyde de carbone : la chaudière est conçue pour conserver un ratio air/gaz et un taux de combustion sécuritaires. Cette fonction est constamment surveillée par le module de contrôle du ratio d air de la chaudière. Détection automatique du ventilateur : la rotation du ventilateur est automatiquement détectée et contrôlée. Une panne de ventilateur entraîne l arrêt de la chaudière. Prévention contre l ébullition : en cas de températures excessives, la chaudière s arrête automatiquement Vue avant Arrivée d air pour combustion Vue du dessous a Conduit d évacuation du gaz b c d e # Description a b c d e Passe-câble en caoutchouc Sortie des condensats Trou à défoncer Raccord de gaz Raccord d alimentation du chauffage 6 À propos de la chaudière
7 2.3 Le panneau avant Le panneau avant vous permet de régler la température et de consulter l état de fonctionnement ou les codes d erreur. Retirez le film protecteur du panneau avant de l utiliser Icônes et affichage numérique Les icônes et l affichage numérique du panneau avant fournissent de l information importante, nécessaire au fonctionnement de la chaudière. Pour en connaître les caractéristiques techniques détaillées, reportez-vous au tableau ci-dessous. b a f g h c d e j i a Mode chauffage f S Contrôle de l alimentation en eau Indique le fonctionnement en mode chauffage. Indique l état du contrôle de l alimentation en eau. b g Erreur R Contrôle de l eau de retour Un code apparaît sur l afficheur. Indique l état du contrôle de l eau du circuit de retour. c Combustion h O/R Réinitialisation extérieure Indique le fonctionnement du brûleur. Indique le fonctionnement de la réinitialisation extérieure. d Mode eau chaude sanitaire i Pri Pri Indique le fonctionnement en mode eau chaude sanitaire. Indique le fonctionnement en priorité ECS. e Affichage numérique j psi lb/po² Indique la pression de l eau. À propos de la chaudière 7
8 2.1.1 Boutons Le panneau avant comprend des boutons qui permettent d allumer ou d éteindre la chaudière, d en vérifier l état de fonctionnement et de définir les valeurs requises pour le fonctionnement, telles que la température du chauffage et celle de l alimentation en eau chaude sanitaire. Pour en connaître les caractéristiques techniques détaillées, reportez-vous au tableau ci-dessous. k l m n o p k n Bouton de diagnostic Uniquement réservé aux installateurs Bouton + Permet d augmenter la température. lmode Bouton de mode O Bouton - Permet de changer de mode. Permet de baisser la température. m Bouton de réinitialisation Réinitialise la chaudière (lorsqu une erreur se produit). p Bouton marche / arrêt Permet d allumer ou d éteindre la chaudière. 8 À propos de la chaudière
9 3. Fonctionnement de la chaudière 3.1 Allumage ou arrêt de la chaudière Pour allumer ou éteindre la chaudière, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 0,3 seconde. 2. Appuyez sur les boutons + ou - jusqu à ce que la température voulue s affiche à l écran. MODE MODE Quand la chaudière est allumée, la température de l eau d alimentation s affiche avec la pression d'eau sur l écran du panneau avant à intervalles de 5 secondes. Remarque Lors de l affichage de la température de l eau d alimentation de la chaudière, l icône d alimentation ou de retour d eau s allume, selon le mode de contrôle choisi. 3.2 Réglage de la température Réglage de la température de chauffage Pour régler la température de chauffage : 1. Appuyez une fois sur le bouton de mode. L icône du mode chauffage s allume. Le réglage de la température s effectue lorsque l affichage clignote. Lorsque l affichage cesse de clignoter, le réglage de la température est enregistré. Remarque Le contrôle de réinitialisation extérieure aura cependant préséance sur ce réglage de température. En cas de mauvais fonctionnement du contrôle de réinitialisation extérieure, cette température sera la température à laquelle fonctionnera la chaudière. Prenez note de la température de chauffage d origine, au cas où vous souhaiteriez rétablir les valeurs par défaut. La plage de température de l eau d alimentation par défaut va de 40 C (104 F, MIN absolu) à 82 C (180 F, MAX absolu). La plage de température de l eau de retour du chauffage par défaut va de 30 C (86 F, MIN absolu) à 65 C (149 F, MAX absolu). Vous pouvez régler la plage de température dans le menu de réglage des paramètres. En cas de coupure de courant, la chaudière conserve vos réglages. MODE Fonctionnement de la chaudière 9
10 3.2.2 Réglage de la température d alimentation indirecte en eau chaude sanitaire Pour régler la température de l eau : 3.3 Consultation des informations de base Pour afficher les renseignements concernant la chaudière, appuyez trois fois sur le bouton Mode. «INFO» apparaît à l écran. 1. Appuyez deux fois sur le bouton de mode. L icône du mode d eau chaude sanitaire s allume. 2. Appuyez sur les boutons + ou - jusqu à ce que la température voulue s affiche à l écran. MODE MODE Appuyez sur les boutons + ou - pour changer d information. Le réglage de la température s effectue lorsque l affichage clignote. Lorsque l affichage cesse de clignoter, le réglage de la température est enregistré. Remarque Prenez note de la température d origine de l'eau chaude sanitaire, au cas où vous souhaiteriez rétablir les valeurs par défaut. La plage de température de l eau chaude sanitaire par défaut va de 40 C (104 F, MIN absolu) à 82 C (180 F, MAX absolu). Vous pouvez régler la plage de température dans le menu de réglage des paramètres. En cas de coupure de courant, la chaudière conserve vos réglages. Affichage S R O/R Pri S R O/R Pri S R O/R Pri psi psi psi Description Température de l eau d alimentation ( F) Température de l eau de retour ( F) Température de l air extérieur ( F) (du capteur de température externe) 10 Fonctionnement de la chaudière
11 Affichage S R O/R Pri psi Description Courbe de réinitialisation extérieure - : Non utilisé. 1 : Plinthe du tuyau à ailettes 2 : Ventilo-convecteur 3 : Plinthe de fonte 4 : Radiant à faible masse 5 : Radiant à masse élevée 6 : Radiateur 7 : Personnalisé (configuré par l installateur) 3.4 Réinitialisation de la chaudière Si un message d erreur apparaît, vous pouvez réinitialiser la chaudière pour tenter de résoudre le problème. Pour réinitialiser la chaudière, appuyez sur le bouton de réinitialisation. MODE S R O/R Pri psi Intervalle d accélération (configurée par l installateur) S R O/R Pri S R O/R Pri psi psi Pression de l eau de chauffage en lb/po² Durée de la priorité ECS Si la réinitialisation de la chaudière ne résout pas le problème, reportez-vous au chapitre Dépannage du présent manuel ou communiquez avec le Soutien technique au S R O/R Pri psi Température de l eau d alimentation du système ( F) (avec capteur de température en option) S R O/R Pri psi Température de l eau de retour du système ( F) (avec capteur de température en option) Pour quitter le mode Information, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Fonctionnement de la chaudière 11
12 4. Entretien de la chaudière 4.1 Nettoyage de la chaudière 3. Fermez la soupape à gaz. ATTENTION Assurez-vous que la chaudière est éteinte et que l alimentation électrique est coupée avant de procéder au nettoyage. La chaudière peut rester chaude durant les quelques minutes suivant son extinction. Pour éviter de vous brûler, laissez refroidir la chaudière avant de la nettoyer. Pour nettoyer la chaudière, essuyez la surface extérieure avec un chiffon humide. Utilisez un produit nettoyant non acide et non abrasif afin d éliminer toutes les tâches sur sa surface. Le panneau avant est résistant à l humidité, mais il n est pas étanche. Faites en sorte qu il reste aussi sec que possible. Ouverte Soupape à gaz Fermée 4.2 Vidage de la chaudière Vous devez vidanger la chaudière avant d effectuer des travaux d entretien, par exemple afin d empêcher la chaudière de geler en cas de non-utilisation pendant une période prolongée. Pour plus de détails sur l emplacement des pièces, reportez-vous à «2.2 Composants de la chaudière» à la page Fermez les vannes d arrivée et de retour d eau du système d admission. Pour vidanger la chaudière : 1. Placez un seau sous la chaudière pour récupérer l eau résiduelle contenue à l intérieur de celle-ci. 2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le panneau avant pour éteindre la chaudière. MODE 12 Entretien de la chaudière
13 5. Retirez le bouchon de vidange du système d admission pour vidanger la chaudière. 4.3 Nettoyage du filtre d admission d air Si le filtre d admission d air est bouché par de la poussière ou des fibres, la chaudière cesse de fonctionner et le message «Error Code 110» (Code d erreur 110) s affiche sur l afficheur du panneau avant. Pour entretenir correctement la chaudière, vous devez nettoyer le filtre d admission d air tous les 3 ou 4 mois. Pour nettoyer le filtre d admission d air : 1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le panneau avant pour éteindre la chaudière. Bouchon de vidange Bouchon de vidange MODE Remarque Placez un seau sous la chaudière pour récupérer l eau se trouvant dans le système d admission. Empêcher la pompe d être mouillée. 2. Coupez l alimentation électrique de la chaudière. 3. Retirez le panneau avant de la chaudière. Entretien de la chaudière 13
14 4. Retirez la vis fixant le filtre d admission d air (le filtre se trouve sur la partie supérieure gauche de la chaudière). 6. Retirez le filtre de la partie en plastique. Dépoussiérez-le avant de le rincer avec de l'eau courante propre. 7. Laissez sécher le filtre complètement. 8. Replacez le filtre dans la chaudière et fixez-le avec la vis. 9. Replacez le panneau avant. 10. Rebranchez l alimentation électrique de la chaudière. 5. Sortez le filtre de la chaudière. 11. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du panneau avant pour allumer la chaudière. 14 Entretien de la chaudière
15 4.4 Protection de la chaudière contre le gel ATTENTION Les dommages provoqués par le gel ne sont pas couverts par la garantie limitée Navien. Les dommages provoqués par le gel surviennent le plus souvent en raison d un refoulement causé par une pression négative dans le bâtiment. Il ne s agit pas d un défaut de fabrication. Par conséquent, Navien ne garantit pas l appareil contre les dommages dus au gel. Il incombe à l installateur de s assurer qu il y a suffisamment d air d appoint pour éviter une telle situation et le propriétaire a la responsabilité de s assurer qu il y a une protection contre le gel. Pour éviter les problèmes liés au gel, nous vous recommandons vivement d utiliser un système d évacuation et d admission d air direct. Votre installateur doit s assurer que le tuyau d échappement d air et le tuyau d admission d air sont tous deux connectés directement des manchons situés sur le dessus de la chaudière à l extérieur. Ce type de système d aération permet de réduire le mouvement de l air à l intérieur de la chaudière. Cette chaudière est dotée d un mode de recyclage facultatif qui la protège contre le gel. Ce mode doit pouvoir empêcher la chaudière de geler, même si la conduite d admission d air n est pas ventilée directement. Pour vous assurer que la chaudière ne gèle pas, suivez ces consignes : Ne débranchez pas le cordon d alimentation, sauf pour les travaux d entretien de routine. La chaudière dispose d une fonction de protection contre le gel qui requiert de l électricité. Cette fonction de protection contre le gel fonctionne que le chauffe-eau soit allumé ou éteint, du moment que l alimentation électrique reste branchée. Ne fermez pas la soupape à gaz, sauf pour les travaux d entretien de routine, car cela risque de limiter la protection contre le gel supplémentaire. Si la chaudière n est pas utilisée pendant une période prolongée, vidangez-la. Si les alimentations en électricité ou en gaz doivent être déconnectées pendant une période prolongée, vidangez la chaudière. Des dommages dus au gel peuvent survenir si de l eau reste dans la chaudière par temps froid. Remarque S il n y a pas d eau chaude et si vous suspectez que la chaudière est gelée, communiquez avec un technicien ou un professionnel agréé. Cette chaudière ne nécessite que peu d entretien, mais un technicien qualifié doit la vérifier au début de la saison de chauffage ou en cas de problème. Cette chaudière est conçue pour être installée uniquement à l intérieur. Entretien de la chaudière 15
16 4.5 Programme d entretien Technicien de service (Consultez les consignes suivantes) Entretien par l utilisateur Chaque jour Chaque mois Régulièrement Aux six mois Période de nonchauffage Assurez-vous que la zone de la chaudière soit libre de tout matériau combustible et de tout contaminant atmosphérique. Vérifiez la jauge de température et de pression pour détecter toute pression supérieure à la normale. Inspectez visuellement la tuyauterie d évacuation d aération pour y détecter tout blocage ou toute fuite. Inspectez visuellement les flammes du brûleur. Inspectez la trappe à condensat et les raccords en PVC. Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur à faible niveau d'eau afin de vous assurer qu il est approprié. Inspectez les tuyaux (gaz et eau) afin de s'assurer qu'ils ne fuient pas. Testez la soupape de détente afin de s'assurer qu'elle fonctionne normalement. Éteindre la chaudière (à moins qu elle ne soit utilisée pour l eau chaude sanitaire). Démarrage annuel Généralités : Corrigez les problèmes signalés. Inspectez l intérieur ; nettoyez et utilisez un aspirateur, au besoin. Nettoyez la trappe à condensat avant de la remplir d eau fraîche. Assurez-vous qu il n y a pas de fuites (eau, gaz, combustion, condensat). Assurez-vous que les conduits d aération et de combustion sont en bon état et bien scellés. Vérifiez la pression d eau du système, la tuyauterie du circuit et le réservoir d expansion. Vérifiez les paramètres de commande. Vérifiez le détecteur de flamme et d ignition (le nettoyer et le remettre en place). Vérifiez le raccordement et le câblage. Inspectez la flamme (elle doit être stable et uniforme). Inspectez le signal émis par la flamme. S il est nécessaire de corriger la combustion ou le rendement : Rincez l échangeur thermique. Retirez et nettoyez le filtre d admission d air. 16 Entretien de la chaudière
17 AVERTISSEMENT Suivre les procédures d entretien et de réparation dans ce manuel et dans la documentation sur les composants, inclus avec la chaudière. Ne pas effectuer d entretien ou de réparation peut entraîner des dommages à la chaudière ou au système. Ne pas suivre les instructions dans ce manuel et dans la documentation sur les composants peut entraîner des blessures graves, la mort ou d importants dommages matériels. La chaudière devrait être inspectée annuellement uniquement par un technicien de service qualifié. De plus, la maintenance et l entretien de la chaudière doivent être effectués pour en assurer l efficacité et la fiabilité maximales. L absence d entretien et de réparation de la chaudière et du système peut entraîner une défaillance de l équipement. Risque de décharge électrique Coupez l alimentation de la chaudière avant d effectuer toute opération d entretien sur la chaudière, sauf indication contraire dans ce manuel d instruction. Ne pas couper l alimentation électrique peut entraîner une décharge électrique, des blessures graves ou la mort. Résolution des problèmes signalés Inspectez et corrigez tous les problèmes signalés par le propriétaire avant de continuer. Inspection de la zone d installation 1. Vérifiez si la zone de la chaudière est libre de tout matériau combustible, d essence ou d autres vapeurs et liquides inflammables. 2. Vérifiez si la zone d admission d air est exempte de tout contaminant mentionné dans le Manuel d installation et de fonctionnement. Si l un de ces éléments est présent aux alentours de l entrée d air de la chaudière, il doit être retiré. S il ne peut être retiré, réinstallez les tuyaux d aération conformément au Manuel d installation et de fonctionnement. Inspection de l intérieur de la chaudière 1. Retirez le couvercle avant et inspectez l intérieur de la chaudière. 2. Aspirez tout dépôt se trouvant dans la chaudière et sur les composants. Retirez toute obstruction. Nettoyage de la trappe à condensat 1. Inspectez la conduite d évacuation des condensats, les raccords de condensat et la trappe à condensat. 2. Retirez tout dépôt de la trappe. 3. Remplissez d eau fraîche jusqu à ce que l eau s écoule par le drain. Vérification de tous les tuyaux en cas de fuites Réparez toute fuite du système ou de la chaudière. L apport continu d eau d appoint réduit la durée de vie de la chaudière. Les minéraux risquent de s accumuler, réduisant ainsi le transfert thermique et entraînant une surchauffe de l échangeur thermique pouvant aller jusqu à la panne. Une fuite d eau peut également causer d importants dommages matériels. 1. Inspectez toutes les canalisations d eau et de gaz et assurezvous qu elles sont étanches. 2. Recherchez des signes de fuites dans les conduites avant de corriger les problèmes trouvés. Vérification du système d évacuation de la combustion et de la tuyauterie d aération 1. Inspectez visuellement l ensemble du système d évacuation des gaz de combustion et de la tuyauterie d aération pour y détecter tout blocage, toute détérioration ou toute fuite. Réparez tout joint montrant des signes de fuite. Assurez-vous que les tuyaux d entrée d air sont raccordés et correctement scellés (si installés). 2. Assurez-vous que l évent de la chaudière et l arrivée d air sont propres et libres de toute obstruction. AVERTISSEMENT Ne pas se conformer aux inspections ci-dessus peut entraîner des blessures graves ou la mort. Entretien de la chaudière 17
18 Vérification du circuit d eau 1. Assurez-vous que tous les composants du système sont correctement installés et en état de fonctionnement. 2. Vérifiez la pression de remplissage en eau froide du système. Assurez-vous qu elle est correcte (elle doit être de 82,7 kpa (12 lb/po2) au minimum). 3. Surveillez la pression du système lors du réchauffage de la chaudière (pendant l essai) pour s assurer que la pression ne monte pas trop haut. Remarque Si le système contient du glycol, vérifiez que la concentration est appropriée, comme le recommande le fabricant. Une augmentation excessive de la pression indique un problème de performance ou de taille du réservoir d expansion. 4. Inspectez les évents automatiques et les séparateurs d air. Retirez les bouchons des évents et appuyez brièvement sur la soupape pour rincer l évent. 5. Remettez les bouchons en place. Assurez-vous que les évents ne fuient pas. Remplacez tout évent qui fuit. Vérification du réservoir d expansion Les réservoirs d expansion fournissent de l espace aux mouvements de l eau dans le système, qui prend de l expansion lorsque la température augmente et diminue de volume lorsqu il y a un refroidissement. Effectuez des vérifications annuelles, telles que recommande le fabricant, pour veiller au bon fonctionnement de l appareil. Vérification des soupapes de détente 1. Inspectez la soupape de détente et soulevez le levier pour vérifier l écoulement. Avant d utiliser toute soupape de sécurité, assurez-vous qu elle se vide dans un endroit sûr afin d éviter des brûlures graves potentielles. AVERTISSEMENT Certaines conditions naturelles peuvent corroder la soupape ou ses composants avec le temps, rendant la soupape inopérante. De telles conditions ne sont pas détectables, à moins que la soupape et ses composants soient physiquement enlevés et inspectés. Cette inspection doit être effectuée par un entrepreneur en plomberie ou un organisme d inspection autorisé - non par le propriétaire. Ne pas faire inspecter la soupape de sûreté de la chaudière conformément aux directives peut entraîner une accumulation de pression dangereuse pouvant causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants. Après l installation, le levier de la vanne doit être utilisé au moins une fois par an pour s assurer que la canalisation n est pas obstruée. Certains dépôts de minéraux d origine naturelle peuvent adhérer à la soupape, la rendant inopérante. Lors de l utilisation manuelle du levier, l eau sera évacuée et des précautions doivent être prises pour éviter tout contact avec l eau chaude et éviter des dégâts d eau. Avant d utiliser le levier, assurez-vous qu une conduite de refoulement est raccordée à cette soupape pour diriger l écoulement de l eau chaude de la soupape vers un endroit d élimination approprié. Sinon, des blessures graves peuvent en résulter. S il n y a pas d écoulement d eau, cela signifie que la soupape ne fonctionne pas. Arrêtez la chaudière jusqu à ce qu une nouvelle soupape de détente soit installée. 2. Après avoir respecté les consignes de mise en garde cidessus, si la soupape de détente suinte ou ne se referme pas correctement, il faut la remplacer. Assurez-vous que le suintement est causé par la soupape de détente et non par la surpression du système en raison d un engorgement ou d un sous-dimensionnement du réservoir d expansion. Remarque Les soupapes de sécurité doivent être inspectées au moins une fois tous les trois ans par un entrepreneur en plomberie agréé ou un organisme d inspection autorisé, pour s assurer que le produit n a pas été affecté par des conditions d eau corrosive et que la soupape et la conduite de refoulement n ont pas été altérées ou modifiées illégalement. Inspection des électrodes détecteurs de flamme et d ignition 1. Retirez les électrodes détecteurs de flamme et d ignition de l échangeur thermique de la chaudière. 2. Retirez tout dépôt accumulé sur l électrode détecteur de flamme et d ignition. Si les électrodes ne peuvent pas être nettoyées de manière satisfaisante, il faut les remplacer par des neufs. 3. Remettre en place les électrodes détecteurs de flamme/ ignition en vous assurant que le joint est en bon état et correctement positionné. 18 Entretien de la chaudière
19 A Vérification du câblage de mise à la terre pour l ignition 1. Assurez-vous que le fil de mise à la terre est en bon état et qu il est fixé au boîtier de la chaudière de façon sécuritaire. 2. Vérifiez la continuité du câblage de mise à la terre en utilisant un testeur de continuité. 3. Remplacez les fils de mise à la terre si la continuité n est pas satisfaisante. Vérification de tous les câblages de la chaudière Inspectez tout le câblage de la chaudière afin de vous assurer que les fils sont en bon état et fixés solidement. Vérification des paramètres de commande 1. Sur le panneau avant, mettez la chaudière en mode Diagnostic et vérifiez tous les paramètres. Les ajuster, au besoin. 2. Vérifiez les paramètres des limites externes (le cas échéant) et ajustez-les, au besoin. Rinçage de l échangeur thermique ATTENTION Le rinçage de l échangeur thermique est une procédure plutôt compliquée. Lisez les consignes suivantes avant de tenter de réaliser cette procédure. Si vous n êtes pas sûr de vous concernant l une des étapes de la procédure, communiquez avec un technicien ou un professionnel agréé. N oubliez pas qu un entretien incorrect risque d annuler votre garantie. Pour plus de détails sur l emplacement des pièces, reportez-vous à la section «2.2 Composants de la chaudière» à la page 6. Préparez les éléments suivants avant de rincer l échangeur thermique : Un seau de 19 L (5 gallons) ou plus Solution de nettoyage diluée à l eau 3 tuyaux Une pompe de circulation d eau 2 robinets de chasse (s'ils ne sont pas installés) Exécution du démarrage et des vérifications 1. Allumez la chaudière et assurez-vous qu elle fonctionne correctement. 2. Vérifiez la pression de remplissage en eau froide est correcte et que la pression de fonctionnement n est pas trop élevée. Remarque Avant de rincer l échangeur thermique, installez des robinets de chasse supplémentaires («A» et «B») sur la tuyauterie près de la chaudière (inclus dans le système d admission Navien). Vérification de la flamme du brûleur 1. Inspectez la flamme par la fenêtre d observation. 2. Si la flamme est trop élevée ou pas assez pour être satisfaisante, vérifiez s il y a des obstructions dans l aération et assurez-vous que le filtre d admission d air est propre. Présentation au propriétaire 1. Revoyez le Manuel d information de l utilisateur avec le propriétaire. 2. Mettez l accent sur la nécessité d effectuer un programme d entretien. B 3. Rappelez-lui qu il doit appeler un entrepreneur agréé si la chaudière ou le système ne fonctionne pas de façon appropriée. 4. Rappelez-lui de suivre la procédure d arrêt adéquate et de planifier un démarrage annuel au début de la prochaine saison de chauffage. C D Entretien de la chaudière 19
20 A Pour rincer l échangeur thermique : 7. Versez la solution de nettoyage dans le seau. 8. Ouvrez les vannes «A» et «B». Système d admission Navien B 9. Allumez la pompe de circulation et laissez la solution circuler dans la chaudière. Reportez-vous à la documentation du fabricant pour plus d'information sur la durée d'utilisation de la pompe de circulation. 10. Rincez la solution de nettoyage de la chaudière : a. Retirez l extrémité libre du tuyau de vidange du seau et placez-la dans le tuyau d écoulement ou dans la cuve à lessive (à l endroit où la chaudière se vidange). b. Fermez la vanne «A» et ouvrez la vanne «C». N ouvrez pas encore la vanne «D». c. Laissez l eau circuler dans la chaudière pendant 5 minutes. d. Fermez la vanne «B» et ouvrez la vanne «D». Pompe dans le système d admission D Alimentation du système 11. Déconnectez tous les tubes et vannes. 12. Rebranchez l alimentation électrique de la chaudière. Retour du système C Pompe de circulation 13. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du panneau avant pour allumer la chaudière. Kit de rinçage 1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le panneau avant pour éteindre la chaudière. 2. Coupez l alimentation électrique de la chaudière. 3. Fermez les vannes «C» et «D» sur les conduites d alimentation et de retour d eau. 4. Connectez un tuyau à la vanne «B» avant d en placer l extrémité libre dans le seau. 5. Connectez l un des tubes à l orifice de sortie de la pompe de circulation et à la conduite de retour d eau au niveau de la vanne «A». 6. Connectez un tuyau à l orifice d entrée de la pompe de circulation et placez l extrémité libre dans le seau. 20 Entretien de la chaudière