Source: https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039536c44524a43776f396d4744774b4f30346a796e7759787662784e6a784178613752735846686f6e6c664d484b476a6d6a5272504b4a
Timestamp: 2019-09-16 14:25:18+00:00
Document Index: 7857690

Matched Legal Cases: ['zákona č. 183', '§104', '§158', '§92', '§134', '§152', 'zákona č. 455', '§118', '§104']

MP 1.6.4 „Technika prostředí staveb“ - Zařízení pro měření a regulaci
Účelem metodické pomůcky MP 1.6.4 je poskytnout autorizovaným osobám – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti – v profesi pro měření a regulaci komprimované informace, jež umožní AO uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebuje.
Struktura materiálu MP 1.6.4 odpovídá členění témat, vycházejícímu z výše zmíněných metodických pomůcek MP 0 a MP 1. Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny AO, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do metodické pomůcky MP 1.6.4 převzaty s dodržením hlediska směrování k profesi měření a regulace. Příslušné odkazy na použité podklady všeho druhu jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.
Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro měření a regulaci. Přitom je respektována koherence ve vztahu k četným materiálům, které v minulosti ČKAIT vydala.
Metodická profesní pomůcka MP 1.6.4 je členěna stejně, jako tomu je u souborné metodické pomůcky MP 1.6 a jak je uvedeno v obsahu.
Oproti předchozím vydáním metodických pomůcek řady MP 1.6. se tato aktualizovaná verze MP 1.6.4 vyhýbá převádění textů obecnějších metodických pomůcek, tj. MP 1 a MP 1.6 do této metodické pomůcky. V maximální míře je rovněž omezeno citování právních předpisů a norem. Naopak jsou důsledně uváděny hypertextové odkazy na kompletní a vysvětlující části a odstavce souvisejících materiálů. Zásadní výhodou přístupnost informací systému Profesis prostřednictvím internetu.
Při tomto způsobu využívání informací poslouží čtenářům orientační obsahová tabulka v úvodu každé z metodických pomůcek řady MP 1.6 Z tabulky je patrné, zda je speciální text, vztahující se k příslušné profesi postačující pro řešení hledaného tématu (speciálního problému), či zda je nutné vyhledat další informace v obecnější pomůcce podle naznačeného klíče. Témata, jejichž rámec je buď zcela, nebo částečně společný pro všechny profese oboru technika prostředí staveb nejsou doprovázena v profesní pomůcce speciálním textem buď vůbec, nebo jen částečně a je tedy možné nalézt další informace podle uvedeného klíče. Pro zachování kontinuity značení jednotlivých částí pomůcky jsou přesto v textu uvedeny i nadpisy „prázdných“ kapitol a odstavců s vyznačením hypertextové cesty k nalezení hledané informace.
Struktura vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů je uvedena v MP 1.6, odst. 1a.
1.1.1 Seznam vybraných právních předpisů, týkajících se profese zařízení pro měření a regulaci
Seznam vybraných právních předpisů ve značné míře souhlasí s profesí silnoproudá elektrická zařízení podle MP 1.6.7 odst. 1.1 a slaboproudá elektrická zařízení podle MP 1.6.8 odst. 1.1.
Přehled vybraných předpisů, týkajících se provozu zařízení měření a regulace pro zařízení techniky prostředí budov
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a novela dalších souvisejících zákonů
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Specifická pro profesi zařízení pro měření a regulaci je ta část kooperací, která respektuje skutečnost, že současné, a to zvláště velké a složité soustavy zařízení techniky prostředí, se neobejdou bez dalších pomocných agregátů a zařízení, jakož i bez kvalitního a propracovaného systému měření a regulace. Zvláště centrální řídící a kontrolní zařízení inteligentních budov mají výrazně multifunkční charakter a regulace a sledování provozu soustav techniky prostředí staveb je integrováno do jejich software. Znamená to, že projektant profese zařízení pro měření a regulaci musí při přípravě projektové dokumentace ve všech výkonových fázích těsně kooperovat s projektanty zařízení elektrických silnoproudých i slaboproudých, zařízení pro rozvody vody a plynu a rovněž s projektanty speciálních dodávek a samozřejmě s topenáři, projektanty zařízení na ochlazování staveb a zařízení vzduchotechniky, jakož i profesí stavebních, kteří vymezují jeho možnosti, pokud se týká alokace navržených soustav. Další důležité kooperace očekávají projektanta při přípravě provozování zařízení, kdy by se měl podílet na instruktáži obsluhy a výkladu funkce způsobu ovládání instalovaného zařízení.
Zpracovávaná dokumentace je pouze předpisem pro realizaci stavby. Přesto projektová příprava časově mnohdy i výrazně přesahuje lhůtu vlastní výstavby. Účast autorizované osoby v profesi zařízení pro měření a regulaci je však nutná v určitých fázích předepsaných zákonem. Žádoucí ovšem je, aby autorizovaná osoba – i dílčí autor díla – byla nositelem celé přípravy projektové dokumentace a dohlížela i na realizaci stavby. Tento požadavek je nutno za všech okolností propagovat a požadovat, což nijak nesnižuje úlohu dalších kvalifikovaných osob v tomto procesu.
V procesu přípravy projektové dokumentace jde jen výjimečně smluvně o dvoustranný vztah stavebník – projektant v profesi zařízení pro měření a regulaci. Zvláště u staveb větších rozsahů je projektantovým objednatelem projektová organizace, kompletující projektovou dokumentaci všech dílčích profesí.
Body 2.2.2 a) až c) není třeba pro profesi měření a regulace více rozpracovávat.
Část dokumentace stavby, týkající se profese zařízení pro měření a regulaci obsahuje řešení automatizace technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně komfortu zařízení a prostředí s ohledem na způsob využití stavby.
Činnost autorizované osoby podle zákona č. 183/2006 Sb., – dokumentace pro stavební povolení je základním postupem v oblasti projektové přípravy. Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení přejímá autorizovaná osoba konkrétní odpovědnost za stavbu, neboť z hlediska platných předpisů je odpovědným a jediným projektantem evidovaným na stavebním úřadu. Proto je nutno znovu zdůraznit, že této odpovědnosti se nelze v dalších fázích projektové přípravy a realizace zbavit, ani se jí nechat zbavit (viz IP 2 – Odpovědnost autorizované osoby).
Obsah projektové dokumentace zařízení MaR:
V profesi zařízení pro měření a regulaci technologického vybavení výše i níže uvedených souborů a zařízení TPS a osvětlovacích soustav, má projektová dokumentace MaR toto složení:
TZ obsahuje stručný popis jednotlivých regulačních okruhů, jejich funkce, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a veličin, charakteristiku provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace.
Obsahuje zejména základní funkční schémata systému MaR jednotlivých navržených zařízení TPS, zejména pro ovládání VZT a topení.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zařízení pro měření a regulaci by měl být následující:
Základní charakteristika zařízení pro MaR
b) výčet všech technických a technologických zařízení.
a) napojovací místa technické infrastruktury.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Dokumentace techniky pro měření a regulaci se zpracovává po objektech a souborech
Technika prostředí staveb - část zařízení pro měření a regulaci
Dokumentace zařízení měření a regulace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu, způsob a rozsah prováděných zkoušek a předávání díla a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb).
Dalším postupem může dopracovat projektant – AO v profesi zařízení pro měření a regulaci dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.
Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu §158 stavebního zákona činností vybranou – pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována osobou autorizovanou. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo §92, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala tatáž autorizovaná osoba, která zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru
Dokumentace pro provádění stavby v profesi MaR má následující skladbu:
a) základní technické údaje měření a regulace, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
b) způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických celků vzduchotechniky, ústředního topení, chlazení a zdravotechniky nebo systémů signalizace,
e) případné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací,
g) stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektové dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž,
h) návrh na komplexní zkoušky měření a regulace, ASŘ nebo EPS,
i) v případě revize stručný popis okruhu změn, kterých se daná revize týká.
a) zákresy do půdorysů vypracované v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50 tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů,
b) regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými body a fyzikálními hodnotami,
c) svorková schémata rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované stavby zhotovitelem.
Seznam strojů a zařízení a použitých dílů a materiálu, nebo-li výkaz - výměr, se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých zařízeních VZT či vytápění a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech či ve schématech.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby podle §134 odst. 7 stavebního zákona - podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi měření a regulace by měl být následující:
Projektová dokumentace zařízení MaR obsahuje tyto části:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává v oboru zařízení měření a regulace samostatně pro technologická zařízení.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).
Dokumentace zařízení měření a regulace
Dokumentace zařízení pro měření a regulaci se zpracovává po objektech a souborech zařízení pro měření a regulaci v přiměřeném rozsahu:
Technika prostředí staveb – Zařízení pro měření a regulaci
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení:
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad – viz též MP 1.6, odst. 2.2.3b
Obecně dokumentace pro zařízení měření a regulace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese, druhy připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
Činnost autorizované osoby by neměla skončit (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle §152 ZVZ nemůže), odevzdáním dokumentace pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup autorizované osoby na následující okruhy:
V rámci postupu autorizovaná osoba v profesi zařízení pro měření a regulace provádí tyto smluvní výkony:
Projektant v profesi zařízení pro měření a regulaci se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.
V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků se autorizovaná osoba v profesi zařízení měření a regulace zaměřuje zvláště na následující problematiku:
úplnost a kompletnost dodávky podle platné projektové dokumentace – rozvaděče a rozvodná zařízení, záložní zdroje napájení, elektrická zařízení a elementy pro soustavu měření a regulace;
úplnost dodávky podle projektové dokumentace a jakost montáže;
připojení elektrického zdroje pro napájení měření a regulace, ochrana před dotykovým nebezpečím, správnost a úplnost rozvaděče, připojení všech kabelů;
úplnost a správnost osazení čidel servopohonů;
funkce servopohonů při sepnutí a vypnutí proudu;
připojení na řídící podústředny a centrální ústřednu.
Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností autorizovaných osob v profesi zařízení pro měření a regulaci může jít o následující:
přípravu ohlášení o užívání stavby, nebo k žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
V případě změn stavby před dokončením podle §118 musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle §104 odst. 2 písm. a-e. V případě, je-li to technicky proveditelné, dokumentace se zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem.
Provádění technického dozoru stavebníka je popsáno v MP 9.2 Dozory ve výstavbě
Část ZD týkající se profese zařízení pro měření a regulace obsahuje složky týkající se zařízení soustavy měření a regulace pro technologické vybavení výše i níže uvedených souborů, zařízení automatických stínících žaluzií vnějších a vnitřních a osvětlovacích soustav.
Zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy a funkční schémata MaR.
Doplňuje textovou a výkresovou část ZD doplňuje výkaz výměr jednotlivých konstrukcí, položek a výrobků, který se zpracovává podle normativních zásad jejich výpočtu, jednoznačné technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, typů jednotlivých výrobků a použitých materiálů a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny.
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území - podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – tato část dokumentace není pro profesi zařízení pro měření a regulaci relevantní a proto zde není uvedena.
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby - podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zařízení měření a regulace
b) trvalá nebo dočasná stavba.
b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu.
a) DPS – Zpracování dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)
b) DD – Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)
c) POV – Plán organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)
d) VD – Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)
Výrobní dokumentace slouží jako podklad pro výrobu prefabrikovaných dílců a dalších prvků stavby, jako např.: výkresy a specifikace zařízení pro měření a regulaci a dalších profesí.
e) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO)
Obecně lze konstatovat, že zhotovitel zařízení měření a regulace není automaticky povinen funkci zařízení před jeho předáním předvést.
Z těchto důvodů, v rámci projektových prací pro vlastníka objektu, je žádoucí, aby projektant v souvislosti s projektovou přípravou vyzkoušení zařízení měření a regulace na výše zmíněné skutečnosti vlastníka objektu upozornil, a to nejlépe písemnou formou.
Tento typ dokumentace popisuje zejména způsob vyzkoušení instalovaného zařízení tak, aby bylo ověřeno, že zařízení je kompletní a provozuschopné a splňuje požadované parametry.
Pod pojmem individuální vyzkoušení zařízení pro měření a regulaci se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce smontovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení. Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně zhotoviteli a dodavateli zařízení a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací. V této fázi se zařízení nespouští ani neseřizuje. Individuální zkoušky jsou obvykle součástí dodávky montáže a úhrada je zahrnuta v ceně za montáž jednotlivého stroje, zařízení či dílu.
Individuálním vyzkoušením se osvědčuje úplnost a správnost provedení montáže. Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce smontovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu smontovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky z hlediska splnění vyšší dodávky nemají.
Dokumentace pro uvedení do provozu by měla vycházet z dohody smluvních stran o komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla a měla by obsahovat seznam instalovaných strojů, zařízení a jejich parametrů a souvisejícího inventáře.
Hlavním cílem komplexních zkoušek instalovaného zařízení pro měření a regulaci je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn. Tím se ověřuje vzájemná interakce zařízení při jejich současném provozu, což je důležité zejména u zařízení techniky prostředí, a dále se ověřuje dostatečnost energetických vstupů pro provoz komplexu zařízení. Prokazuje se tak jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení atd.
Dokumentace po uvedení do provozu obsahuje:
V rámci komplexního vyzkoušení se v rozsahu smluvních závazků se autorizovaná osoba v profesi zařízení pro měření a regulaci zaměřuje zvláště na následující problematiku:
funkci automatického řízení a regulování chodu všech připojených technologických zařízení v režimu inteligentních podcentrál a autonomních regulátorů;
přesnost měření dostupných měřících obvodů;
funkce regulačních a ovládacích obvodů po přestavení žádaných hodnot či ručního povelu;
zapnutí a vypnutí zařízení ručním povelem;
funkce všech ochranných obvodů a poplachových hlášení.
Dokumentace pro užívání stavby by měla pro profesi měření a regulace obsahovat návody a závazná doporučení k užívání stavby jako celku, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných zařízení pro ochlazování staveb a rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.
Provozní soubory profese zařízení měření a regulace se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat. Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby.
Pro snazší orientaci v této oblasti slouží následující informace:
Viz MP 1 a MP 1.6 odst. 3.3 c