Source: http://docplayer.fi/1073577-Jatevesien-ja-poistokaasujen-kasittely-suomen-kemianteollisuudessa.html
Timestamp: 2016-10-28 10:42:04+00:00
Document Index: 345263

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa
Download "Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa"
1 Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS2 Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa HELSINKI 2002 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS3 Julkaisu on saatavana myös internetissä: ISBN (nid.) ISBN X (PDF) ISSN Kannen kuva: Eeva Sumiloff Oy Edita Ab Taitto: Diaidea Oy Helsinki 2002 Helsingfors 2 Suomen ympäristö 5204 Sisällysluettelo 1 Johdanto Suomen ja EU:n yhtenäistyvä ympäristölainsäädäntö IPPC-direktiivi ja sen soveltaminen Suomessa Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Suomen kemianteollisuus Yleistä Suomen kemianteollisuuden maantieteellinen jakautuma Ympäristöjärjestelmät Jätevedet ja niiden käsittely Yleistä Suomen kemianteollisuuden jätevesistä Prosessijätevedet Muut jätevedet Jätevesien suhteelliset määrät Jätevesien käsittely Yleistä jätevesien käsittelystä Jätevesien käsittelyratkaisut Puhdistusmenetelmissä muodostuva liete ja kiinteä jäte Puhdistusmenetelmien lisä- ja apuaineet Puhdistusjärjestelmien energiankulutus Puhdistusprosessien seuranta ja valvonta Jätevesien johtamispaikat käsittelyn jälkeen Jätevesien johtamispaikat, jos jätevesiä ei käsitellä Esimerkkejä jätevesien käsittelystä Poistokaasut ja niiden käsittely Yleistä Suomen kemianteollisuuden poistokaasuista Suomen kemianteollisuuden poistokaasujen käsittelymenetelmät Poistokaasun puhdistusmenetelmissä muodostuvat jätevedet, lietteet tai kiinteät jätteet Poistokaasujen puhdistusjärjestelmien seuranta, valvonta ja hälytykset Poistokaasujen puhdistusjärjestelmien melua ja hajua vähentävät toimet Toimenpiteet poistokaasun puhdistusmenetelmien häiriötilanteessa Poistokaasujen puhdistusmenetelmien energiankulutus Esimerkkejä Suomen kemianteollisuuden poistokaasujen käsittelymenetelmistä Polttolaitokset Rikin talteenottolaitokset...35 Suomen ympäristö 520 35 6 Jätevesien ja poistokaasujen hallinta ja käsittely Jätevesien ja poistokaasujen käsittely ja hallinta Kemira Chemicals Oy:n Siilinjärven toimipaikalla Kemira Chemicals Oy:n Siilinjärven tehtaat Veden käyttö ja kierrätys Tuotantoalueen jätevedet, niiden epäpuhtaudet ja käsittely Poistokaasujen käsittely ja hallinta Kemira Chemicals Oy:n Siilinjärven tehtailla Jätevesien ja poistokaasujen käsittely ja hallinta Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella Kilpilahden alueen yleiskuvaus Jätevedet ja niiden käsittely Borealis Polymers Oy:llä Poistokaasujen käsittely ja hallinta Borealis Polymers Oy:llä Jätevesien käsittely Neste Chemicals Oy:llä 2P-tuotannossa Jätevesien käsittely ja hallinta Neste Chemicals Oy:llä PVC-tuotannossa PVC-tuotannon poistokaasujen käsittely ja hallinta Neste Chemicals Oy:llä Poistokaasujen käsittely ja hallinta Neste Chemicals Oy:llä 2P-tuotannossa Jätevesien käsittely ja hallinta Styrochem Oy:llä ja Norlatex Oy:llä Poistokaasujen käsittely ja hallinta Stryrochem Oy:llä Jätevesien hallinta ja käsittely Fortum Oil and Gas Oy:llä Poistokaasujen käsittely ja hallinta Fortum Oil and Gas Oy:llä Poistokaasujen käsittely ja hallinta Norlatex Oy:llä Jätevesien ja poistokaasujen käsittely ja hallinta Kemira Chemicals Oy:n Kokkolan toimipaikalla Kemira Chemicals Oy:n toimipisteen yleiskuvaus; tehtaat ja niiden tuotantomäärät Jätevesien käsittely ja hallinta Poistokaasujen käsittely ja hallinta Yhteenveto Lähdeluettelo Liitteet Liite 1. BAT-kyselylomake Liite 2. BAT-kyselylomake Liite 3. Orgaanisia kemikaaleja valmistavat yritykset ja niiden maantieteellinen sijoittuminen Suomessa. Luokittelu IPPC-direktiivin kohdan 4.1 mukainen Liite 4. Epäorgaanisia kemikaaleja, lannoitteita, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineita, farmaseuttisia aineita ja räjähdysaineita valmistavat yritykset ja niiden maantieteellinen sijoittuminen Suomessa. Luokittelu IPPC-direktiivin kohtien mukainen Liite 5. Suomen kemianteollisuuden yritykset Liite 6. Jätevesien esikäsittelymenetelmät Suomen ympäristö 5206 Liite 7. Liite 8. Liite 9. Jätevesien loppukäsittelymenetelmät (käsittely ennen jätevesien johtamista vesistöön) Poistokaasujen käsittelymenetelmät epäpuhtauskomponenteittain Examples of wastewater and waste gas treatment in the chemical industry in Finland Introduction Chemical industry in Finland Examples of wastewater treatment Examples of waste gas treatment Wastewater management in Kilpilahti industrial area Waste gas management in Kilpilahti industrial area111 7 Wastewater management in Kemira Chemicals Oy Kokkola Waste gas management in Kemira Chemicals Oy Kokkola Wastewater management in Kemira Chemicals Oy Siilinjärvi Waste gas management in Kemira Chemicals Oy Siilinjärvi Suomen ympäristö 520 57 6 Suomen ympäristö 5208 1 Johdanto Selvitys jätevesien ja poistokaasujen käsittelystä Suomen kemianteollisuudessa tuli ajankohtaiseksi toteuttaa, jotta Suomi voisi tehokkaasti osallistua ja vaikuttaa EU:n ympäristölainsäädännön edellyttämään tiedonvaihtoon jäsenvaltioissa käytettävissä olevista ympäristönsuojelutekniikoista sekä niillä saavutettavista päästötasoista. Selvitystyö toteutettiin toimialaryhmän avulla, jonka puheenjohtajana oli Paula Ala-aho (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus) ja jäseninä toimivat Ossi Koski (Länsi-Suomen ympäristökeskus), Heli Antson (Uudenmaan ympäristökeskus), Kaj Forsius (SYKE), Marianne Lindström (SYKE), Markku Siikanen (Borealis Polymers Oy), Sakari Riihimäki (Kemira Engineering Oy), Mauno Huurinainen (Fortum Oil and Gas Oy), Timo Hermonen (Fortum Oil and Gas Oy), Matti Vattulainen (Ekokem Oy), Seppo Loikkanen (Kemianteollisuus ry), Lea Siivola (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto), Kalle Nuortimo (Oulun Yliopisto), Seppo Ruonala (SYKE) ja Irina Hakala (SYKE). Tässä tutkimuksessa kerättiin teollisuudelle osoitetun kyselytutkimuksen avulla käytännön tietoa Suomen kemianteollisuudessa käytössä olevista jätevesien ja poistokaasujen käsittelymenetelmistä. Kyselytutkimusta täydennettiin haastattelututkimuksella, jossa kartoitettiin jätevesien ja poistokaasujen hallintajärjestelmiin (management) liittyviä osa-alueita. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi myös paikallisia ympäristökeskuksia sekä ympäristöviranomaisten VAHTI-valvonta- ja kuormitusrekisteriä. Kyselytutkimuksen lomakkeet lähetettiin 79 tuotantoyksikköön. Yleisimmin kyselyn vastanneet henkilöt olivat ympäristö- ja laatuinsinöörejä. Vastausprosentti oli 69 %. Tähän määrään sisältyi 40 yritystä, jotka vastasivat kyselyyn täyttämällä kyselylomakkeet. Lisäksi 11 yritystä vastasi kyselytutkimukseen suullisesti ja 3 strukturoimattomasti kirjallisesti. Vastaamatta jättäneiden yritysten pääosa oli pientuottajia, joiden merkitys ympäristön pilaantumisen kannalta on vähäinen. Etenkin tuotantokapasiteetiltaan suurten lomaketutkimukseen vastaamatta jättäneiden yritysten tietoja pyrittiin täydentämään ympäristörekisteri (VAHTI) tarkastelulla. Tutkimus ei siis ole täysin kattava johtuen kyselytutkimuksen luonteesta. Tässä julkaisussa esitettyä tietoa kemianteollisuudesta tullaan käyttämään IPPC-direktiivin edellyttämään tiedonvaihtoon parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta sekä niillä saavutettavista päästötasoista. Suomen ympäristö 520 79 2 Suomen ja EU:n yhtenäistyvä ympäristölainsäädäntö 2.1 IPPC-direktiivi ja sen soveltaminen Suomessa Ympäristön pilaantumista koskeva lainsäädäntö Suomessa on uudistunut , jolloin sektorikohtaisen lainsäädännön tilalle tuli yhtenäinen ympäristönsuojelulaki. Ympäristönsuojelulailla pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan yhteisön IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) -direktiivi 96/61/EC joka on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi. /1/ Direktiivi esittää päätöksenteon elementin, parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT), määrittelyt ja periaatteen. IPPC-direktiivin nojalla lupaehtojen tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. BAT-käsite on määritelty yksityiskohtaisesti IPPC-direktiivissä. /2/ Direktiivi velvoittaa komission organisoimaan tietojenvaihdon parhaista käytettävissä olevista teknisistä keinoista ja niihin liittyvästä tarkkailusta ja kehityksestä EU:n jäsenmaiden ja asiasta kiinnostuneen teollisuuden välille. Tietoa vaihdetaan mm. teollisuuden rakenteesta, käytössä olevista prosesseista ja tekniikoista sekä nykyisistä päästöistä ja kulutustasoista. /3/ Komissio julkaisee tietojenvaihdon tulokset toimialakohtaisina parhaan tekniikan asiakirjoina (Bat Reference Document, BREF-asiakirja). BREF-raportit antavat lupaviranomaisille tietoa niistä päästötasoista, joita parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla (BAT) voidaan saavuttaa. /3/ 2.2 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) IPPC-direktiivissä parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla tarkoitetaan tietyn toiminnan ja siinä käytettävien tapojen tehokkainta ja edistyneintä astetta, jolla voidaan osoittaa olevan sellaiset teknilliset ja käytännölliset ominaisuudet, jotka soveltuvat periaatteessa käytännön pohjaksi raja-arvoille. Niiden tarkoitus on estää, ja milloin se ei ole mahdollista, vähentää yleisesti päästöjä ja vaikutuksia koko ympäristöön. /4, artikla 2 kohta 11/ Keinoilla tarkoitetaan sekä käytettyjä menetelmiä että laitoksen suunnittelua, rakennetta, ylläpitoa, käyttöä sekä tapaa, jolla sen toiminta pysäytetään. Käytettävissä olevilla tarkoitetaan menetelmiä, jotka on kehitetty sellaisessa mittakaavassa, että niiden käyttö kyseisellä teollisuuden alalla taloudellisesti ja teknillisesti kannattavalla tavalla, kustannukset ja hyöty huomioonottaen, on mahdollista; riippumatta siitä, käytetäänkö tai tuotetaanko näitä tekniikoita kyseisen jäsenvaltion alueella, jos toiminnanharjoittaja voi käyttää niitä kohtuullisin ehdoin. Parhaalla takoitetaan menetelmää, jolla tehokkaimmin saavutetaan yleisesti korkea taso koko ympäristön suojelussa. /4, artikla 2 kohta 11/ Eurooppalainen BREF-asiakirja on tulkittu tekniikan hyvää tasoa osoittavaksi mittakepiksi. Siinä määritellään päästöjen tasot sekä energian ja raaka-aineiden kulutustasot. BREFissä kuvaillaan myös esimerkkejä, joilla nämä tasot on mahdollista saavuttaa. Paikallisia olosuhteita ei BREFissä huomioida. /3/ 8 Suomen ympäristö 52010 Toiminnanharjoittajan on ympäristölupahakemuksessa esitettävä toiminnan luonne ja sen vaikutukset huomioonottaen arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa. Ympäristöluvissa BATin soveltamisessa otetaan huomioon toimialan BREF-asiakirja. BREF-asiakirjan huomioimisen lisäksi ympäristöluvasta päätettäessä otetaan huomioon mm. paikalliset olosuhteet ja taloudelliset edellytykset. Toiminnanharjoittajaa ei ole sidottu noudattamaan BREFissä kuvattuja teknisiä keinoja. Hän voi valita ne tekniset ratkaisut, joilla pystytään täyttämään lupaehdot ja niissä määritetyt päästötasot. Ympäristölupaehdot (esim. päästöjen raja-arvot) määrittää kansallinen ympäristölupaviranomainen. /5/ Suomen ympäristö 520 911 Suomen kemianteollisuus Yleistä Kemianteollisuudella tarkoitetaan yleisesti teollisuutta, jossa tuotanto perustuu kemiallisiin reaktoihin. Siihen voidaan sisällyttää myös tuotanto, jossa kemiallisin menetelmin puhdistetaan tai jalostetaan jo olemassa olevia aineita, ja myös aineiden tai valmisteiden sekoitus ja pakkaaminen. /6, s.13/ Kemianteollisuus on Suomen kolmanneksi suurin teollisuuden ala. /7, s. 14/ Sen kokonaistuotannon bruttoarvo vuonna 1998 oli 53,2 miljardia markkaa. Suomen kemianteollisuuden investointiaste on korkea, 3,2 miljardia, eli 12 %. Kemianteollisuus työllisti henkeä vuonna Suomen koko tehdasteollisuudesta kemianteollisuuden osuus oli 11 % kokonaistuotannosta ja se työllisti 9,1 % työvoimasta. /8, s. 438/ Tuotannon bruttoarvolla mitattuna Suomen kemianteollisuuden suurimmat sektorit ovat peruskemikaalien valmistus sekä öljy- ja kivihiilituotteiden valmistus. Kolmanneksi suurin sektori on muovituotteiden valmistus, joka on myös kemianteollisuuden suurin työllistäjä. Seuraavaksi tulevat sektorit suuruusjärjestyksessä ovat muiden kemikaalien valmistus, farmaseuttisten tuotteiden valmistus, maalien ja väriaineiden valmistus sekä kumituotteiden valmistus. /8, s. 439/ 3.2 Suomen kemianteollisuuden maantieteellinen jakautuma Kemianteollisuuden maantieteellinen jakauma Suomessa on esitetty IPPC-direktiivin mukaisesti jaoteltuna liitteissä 3 ja 4. Yritysten valmistamat tuotteet on esitetty liitteessä 5. IPPC-direktiivissä ryhmitellään kemianteollisuus seuraavasti /4/: 1. Kemialliset laitokset, jotka valmistavat orgaanisen kemian perustuotteita 2. Kemialliset laitokset, jotka valmistavat epäorgaanisia kemiallisia perustuotteita 3. Kemialliset laitokset, jotka valmistavat fosforiin, typpeen tai kaliumiin perustuvia lannoitteita 4. Kasvinsuojeluaineiden lähtöaineita ja torjunta-aineita valmistavat kemialliset laitokset 5. Farmaseuttisten valmisteiden lähtöaineita kemiallisella tai biologisella menetelmällä valmistavat laitokset 6. Räjähteitä valmistavat kemialliset laitokset. Tässä työssä tehdyn selvityksen perusteella orgaanisen kemian perustuotteita valmistavia yrityksiä (IPPC 4.1) Suomessa on yhteensä 27 kpl. Osa yrityksistä on pientuottajia (esim. liimojen tuotanto) sekä teollisuusentsyymien tuottajia. Maantieteellisesti tuotantolaitosten pääosa on sijoittunut rannikolle ja Etelä-Suomeen Pori Tampere Lappeenranta-linjan alapuolelle. Epäorgaanisen kemian perustuotteita valmistavia yrityksiä (IPPC 4.2) on tämän työn selvityksen mukaan Suomessa 11 kpl. Tuotantolaitokset ovat levittäy- 10 Suomen ympäristö 52012 tyneet laajemmalle alueelle, eikä merkittäviä maantieteellisiä keskittymiä ole havaittavissa. Lannoitteita valmistavia tuotantolaitoksia (IPPC 4.3) on Suomessa Kemira Agro Oy:n kolmessa eri yksikössä. Kasvinsuojeluaineiden lähtöaineita ja torjunta-aineita valmistavaa teollisuutta (IPPC 4.4) on Suomessa Kemira Chemicals Oy:n Vaasan ja Kokkolan (Kemira Fine Chemicals Oy:n) tuotantolaitoksilla. Farmaseuttisten valmisteiden lähtöaineiden valmistusta (IPPC 4.5) on Suomessa lähinnä Leiras Oy:n ja Orion Oyj Fermionin eri tuotantoyksiköissä. Suurin räjähteiden valmistaja (IPPC 4.6) on Suomessa Forcit Oy. IPPC-direktivin mukaisesta tarkastelusta voidaan havaita, että tietyillä kemianteollisuuden sektoreilla toimivia yrityksiä on Suomessa vähän. Kemianteollisuuden tuotanto on keskittynyt harvalle yritykselle etenkin lannoitteiden, räjähteiden ja farmaseuttisten valmisteiden tuotannossa. Teollisuuskaasujen tuotantoa on Aga Oy:llä ja Polargas Oy:llä. Lisäksi Suomessa toimii eri kemianteollisuuden alojen pientuottajia. Näiden ryhmien vaikutus ympäristöön on vähäinen. Varsinaisia teollisuusintegraatteja, joissa on useita eri tuotantolaitoksia, on Suomessa suhteellisen vähän. Useita teollisuuslaitoksia sisältäviä teollisuusalueita on Suomessa mm. Porvoon Kilpilahdessa, Siilinjärvellä sekä Kokkolassa. Nämä teollisuusalueet on kuvattu tarkemmin kappaleessa Ympäristöjärjestelmät Suurin osa kemianteollisuuden yrityksistä on sitoutunut Responsible Care -ohjelmaan ja rakentanut toimintaansa varten ympäristöjärjestelmän. Kyselytutkimuksen kohtaan kemianteollisuuden ympäristöjärjestelmistä vastasi yhteensä 37 yritystä, joista 20:llä oli ympäristöjärjestelmä, 1 yritys ilmoitti ympäristöjärjestelmän sisältyvän laatujärjestelmään (kohtaa ei ollut kyselylomakkeessa), viisi yritystä ilmoitti ympäristöjärjestelmän olevan rakenteilla (kohtaa ei ollut kyselylomakkeessa) ja 11:llä ei ollut ympäristöjärjestelmää. Suomen ympäristö13 Jätevedet ja niiden käsittely Yleistä Suomen kemianteollisuuden jätevesistä Prosessijätevedet Kyselyyn vastanneista yrityksistä prosessijätevesiä syntyy 53 tuotantolaitoksessa. Yhdeksän laitosta ilmoitti, ettei tuotannossa synny prosessijätevesiä. Tuotantoprosessien epäpuhtauksista ennen mahdollista käsittelyvaihetta saatiin tietoa 44 eri kemianteollisuuden tuotantoprosessista. Prosessijätevesien tyypilliset epäpuhtauskomponentit on esitetty kuvassa (kuva 1). Tuotantolaitosten prosessijätevesissä ennen käsittelyä esiintyvät raskasmetallit ovat elohopea, kadmium, lyijy ja kromi. Vastauksia prosessijätevesien myrkyllisyys -kohtaan saatiin 29 prosessista. Myrkyllisyystestejä oli tehty 10 prosessin jätevesille. Yleisimmät testieliöt olivat vesikirppu ja kala. Kymmenestä testatusta prosessijätevedestä kahdessa oli havaittavissa myrkyllisyyttä. Joitakin jätevesiä oli testattu useammalla eliöllä Muut jätevedet Kemianteollisuudessa syntyviä muita jätevesiä ovat mm. likaantuneet sadevedet, laitteistojen ja kuljetusajoneuvojen pesuvedet sekä jäähdytysjärjestelmien vedet. Muiden jätevesien koostumuksesta löytyi tietoa 40 yrityksestä. Näistä 31 yrityksessä syntyi muita jätevesiä ja 9 yrityksessä ei syntynyt muita jätevesiä COD(Mn) CODcr BOD5 BOD7 NH4-N NO3-N NO2-N Kok.N Fosfaattifosfori Kok.fosfori Laskeutuva kiintoaine Suodatettava kiintoaine Öljy TOC Epäorg. Hapot ja niiden suolat Jokin muu Kuva 1. Tuotantoprosessien jätevesissä esiintyvät epäpuhtaudet ja niiden yleisyys. 12 Suomen ympäristö 52014 4.1.3 Jätevesien suhteelliset määrät Tietoa jätevesien muodostumisesta prosesseissa ja muussa toiminnassa saatiin 39 yrityksestä. Näistä 29:llä suurin osa jätevesistä syntyi prosesseissa ja 10:llä suurin osa jätevesistä syntyi muussa toiminnassa kuin varsinaisissa tuotantoprosesseissa. 4.2 Jätevesien käsittely Yleistä jätevesien käsittelystä Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä 55 antoi tietoa jätevesien käsittelystä. Tuotantolaitoksista 45:llä oli oma jätevesien käsittelyprosessi tai vedet käsiteltiin toisen teollisuuslaitoksen puhdistamolla. Kymmenellä tuotantolaitoksella ei ollut omaa jätevesien käsittelyä. Käsittely ei ollut tarpeen muodostuvien jätevesien laadun vuoksi tai jätevedet johdettiin yleiseen viemäriverkkoon, jolloin vedet käsitellään kunnallisella puhdistamolla Jätevesien käsittelyratkaisut Kemianteollisuuden jätevesien käsittelyratkaisut -kohtaan saatiin vastaus 44 tuotantoyksiköltä. Yksi yritys ei yksilöinyt käytettyä menetelmää. Yleisimmin jätevesien käsittely oli toteutettu yrityksen omana loppukäsittelynä ennen jätevesien johtamista vesistöön tai esikäsittelynä ennen jätevesien johtamista kunnalliseen viemäriin. Laitoksista 11 esikäsitteli jätevetensä ennen vesien johtamista kunnalliseen viemäriin ja 18 loppukäsitteli jätevetensä ennen jätevesien johtamista vesistöön. Kaksi yhteiskäsitteli jätevetensä toisen kemianteollisuuden yrityksen kanssa. Kuudella tuotantolaitoksella oli suoraan eri teollisuudenalaan integroitua käsittelyä (3 paperiteollisuus, 2 värimetalliteollisuus ja 1 elintarviketeollisuus). Seitsemän tuotantolaitosta esikäsitteli jätevetensä ennen johtamista toisen teollisuusyrityksen jätevesien käsittelylaitokselle. Nämä menetelmät on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Jätevesien esikäsittelymenetelmät ennen loppukäsittelyä toisen teollisuuslaitoksen puhdistamossa. Esikäsittelyvaiheet ennen toisen tuotantolaitoksen käsittelyä Sedimentointi ja kemiallinen hapetus Öljynkuorinta Öljynkuorinta(styreeni), höyrystrippaus Höyrystrippaus ph:n säätö Ilmastus Yksitoista (11) tuotantolaitosta esikäsitteli jätevetensä ennen jäteveden johtamista yleiseen viemäriverkostoon (taulukko 2, kuva 2). Yleisimmät esikäsittelymenetelmät olivat sedimentointi ja ph:n säätö. Suomen ympäristö15 Taulukko 2. Esikäsittelymenetelmät ennen jätevesien johtamista kunnalliseen viemäriin. Esikäsittelymenetelmät ennen jätevesien johtamista kunnalliseen viemäriin Sedimentointi, kuivaus Varoaltaat, tasausaltaat, esikäsittely-yksikkö (ilmastusallas, pystyselkeytin) Suodatus, aktiivihiili, ioninvaihto, flokkaus, haihdutus Selkeytys Sedimentointi ja öljyn kuorinta Sedimentointi Saostus ja ph:n säätö ph-säätö, flokkulointi, veden poisto lietteestä ph:n tasaus Haihdutus, esineutralointi, sedimentointi/laskeutus, jälkineutralointi 1 Käsittelylaitos 2 Selkeytys 4 Sedimentointi 2 Veden poisto lietteestä (haihdutus) 1 Öljyn kuorinta 2 Saostus 5 ph-säätö Kuva 2. Jätevesien esikäsittelymenetelmät ennen jätevesien johtamista kunnalliseen viemäriin. Yleisimmät käsittelymenetelmät ennen jätevesien johtamista vesistöön (taulukko 3) olivat kemiallis-biologinen puhdistus (mm. flotaatio-aktiivilietelaitokset) sekä kemiallis-mekaaniset puhdistamot. Kemianteollisuuden käyttämät esikäsittelymenetelmät on esitetty yrityskohtaisesti liitteessä 6. Esikäsittely tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että vedet johdetaan toiseen, yleensä keskitettyyn käsittelyyn. Loppukäsittelymenetelmät on esitetty liitteessä 7 ja yksityiskohtaisia esimerkkejä on esitetty kappaleessa Taulukko 3. Jätevesien loppukäsittelymenetelmät. Jätevesien käsittelymenetelmä Kemiallis-biologinen puhdistus 6 Kemiallis-mekaaninen puhdistus 6 Aktiivihiilisuodatus 2 Neutralointi 2 Strippaus 1 Ultrasuodatus 1 Menetelmää käyttävien teollisuuslaitosten lukumäärä 14 Suomen ympäristö 52016 4.2.3 Puhdistusmenetelmissä muodostuva liete ja kiinteä jäte Suomen kemianteollisuuden jätevesien puhdistusmenetelmistä 28 menetelmässä muodostui lietettä tai kiinteää jätettä (taulukko 4). Lietettä muodostui mm. biologis-kemiallisessa käsittelyssä. Sakkaa muodostui laskeutusaltaissa ja neutraloinnissa. Lietteen loppusijoituspaikka vaihteli lietteen koostumuksen mukaan. Orgaanista ainesta sisältävät lietteet toimitettiin yleensä ongelmajätelaitokselle (Ekokem Oy), biologisen käsittelyn lietteitä kompostoitiin, kierrätettiin ja poltettiin. Taulukko 4. Jätevesien puhdistuksessa muodostuvan kiinteän jätteen/lietteen loppusijoitus. Loppusijoitus Lukumäärä Kaatopaikka 7 Kierrätys prosessiin 6 Ongelmajätelaitos 5 Tehtaan läjitys/varastoalue 3 Kompostointi 3 Poltto 2 Hyötykäyttö 1 2-tuotteeksi Puhdistusmenetelmien lisä- ja apuaineet Jätevesien puhdistuksen flokkulointiin käytettyjä lisä- ja apuaineita olivat ferrosulfaatti ja kopolymeeri. ph:n säätöön käytettyjä kemikaaleja olivat mm. rikkihappo (H 2 SO 4 ) ja lipeä (NaOH). Biolietteen ravinteena käytettiin tyypillisesti saniteettivesien lisäksi ortofosfori- ja fosforihappoa sekä ureafosfaattia ja ureaa Puhdistusjärjestelmien energiankulutus Kemianteollisuuden puhdistusjärjestelmien energiankulutuksesta ei tässä tutkimuksessa pystytty tekemään suoria yleistyksiä. Energiankulutustietoja oli saatavilla 15 yrityksestä ja kulutuksessa oli suuria vaihteluja eri menetelmien ja tuotantolaitosten välillä Puhdistusprosessien seuranta ja valvonta Kemianteollisuuden puhdistusprosessien valvonnasta saatiin tietoa 28 tuotantolaitoksesta. Puhdistusprosesseista 13 oli miehitetty ja 15 oli miehittämättömänä. Miehittämättömissä järjestelmissä puhdistuksen valvonta oli pitkälle automatisoitu tai järjestelmä oli niin yksinkertainen, ettei se vaatinut miehittämistä. Jätevesien puhdistuslaitosten/menetelmien automatisoinnista saatiin tietoa 29 yrityksestä. Jätevesien puhdistusjärjestelmässä ei ollut automatisointia häiriöiden havaitsemiseksi kahdessa (2) yrityksessä johtuen järjestelmän yksinkertaisuudesta. Jätevesien puhdistusjärjestelmien hälytyksen laukaisevat seurantasuureet on esitetty kuvassa 3. Eniten järjestelmissä oli ph- (13) ja pinnankorkeushälytyksiä (12). Suomen ympäristö17 8 Muut 13 ph 2 Johtokyky 2 Lämpötila 3 Happipitoisuus 3 Sameus 4 Häiriö pumpuissa 5 Paine 12 Pinnankorkeudet Kuva 3. Jätevesien puhdistusjärjestelmien hälytyksen laukaisevat seurantasuureet. Kysymykseen toimenpiteistä jätevesienpuhdistuksen häiriön sattuessa vastasi 35 tuotantolaitosta. Häiriötilanteen yleisin toimintatapa oli jätevesien johtaminen varajärjestelmään (13). Jätevedet välivarastoitiin väliaikaisesti 9 yrityksessä (esim. varoaltaat). Tuotanto ajettiin alas äärimmäisissä tapauksissa 5 tuotantoyksikössä. Seuraavaksi yleisimpiä toimenpiteitä olivat häiriön korjaus tuotannon ollessa päällä (2), kierrätys (2), muut (4) Jätevesien johtamispaikat käsittelyn jälkeen Jätevesien käsittelyn jälkeisen johtamispaikan vastausaste oli 48 tuotantolaitosta. Käsittelyn jälkeen jätevesiä johti jokeen 3, mereen 15, järveen 4, jatkokäsittelyyn 8 ja kunnalliseen viemäriin 16 tuotantolaitosta Jätevesien johtamispaikat, jos jätevesiä ei käsitellä Käsittelemättömät vesistöihin johdettavat jätevedet ovat tyypillisesti jäähdytysja valumavesiä, joita ei ole teknillis-taloudellisesti järkevää käsitellä. Vastanneista yrityksistä jätevedet johti kunnalliseen viemäriin 10, mereen 7, jokeen 3 ja järveen 2 yritystä Esimerkkejä jätevesien käsittelystä Tässä kappaleessa esitellään esimerkkitapauksia Suomen kemianteollisuuden jätevesien käsittelyjärjestelmistä. Esimerkit on valittu eri toimialoja edustavista kemianteollisuuden laitoksista siten, että tarkasteltavina on esimerkkejä erilaisia epäpuhtauksia sisältävistä jätevesistä ja käsittelymenetelmistä Jätevesien keräilyjärjestelmät esimerkkinä Neste Resins Oy Haminassa sijaitsevat Neste Resins Oy:n tuotantolaitokset (formaliinin, fenolihartsin ja ureahartsin tuotanto) valmistavat orgaanisen kemian perustuotteita. Fenolihartsien tuotanto on n t/a ja ureahartsien tuotanto on n t/a. Tuotantolaitosten jätevesikierrot ovat suljettuja. Fenoli- ja ureapitoisten jätevesien keräilyjärjestelmä koostuu prosessivesien, säiliöautojen, konttien, varastosäili- 16 Suomen ympäristö 52018 öiden, reaktoreiden, putkistojen ja suoja-altaiden pesu- ja valumavesien talteenotosta ja palautuksesta takaisin tuotantoon. Fenolipitoisen jäteveden ph on 9,4, vapaa fenolipitoisuus 0,21 %, vapaa formaliinipitoisuus 0,28 % ja kiintoainepitoisuus 1,57 %. Ureapitoisen veden vapaa formaliinipitoisuus on 0,02 %. Fenolipitoiset prosessivedet, tisleet ja pesuvedet yhdistetään keräyskaivojen kautta yhteeen säiliöön, josta vedet johdetaan selkeytyksen jälkeen takaisin tuotantoprosessiin palautussäiliön (A) kautta (kuva 4). Liimatehtaan kaivoista Liimatehdas Kuva 4. Fenolipitoisen kiertoveden selkeytys. Kontinpesurakennuksen lattiakaivo Ureahartsipitoiset prosessivedet, tisleet ja pesuvedet palautetaan samoin selkeytyksen kautta formaliinilaitoksen prosessiin (kuva 5). Kuva 5. Ureapitoisten pesuvesien virtauskaavio. Suomen ympäristö19 Selkeytyksen tehokkuus käsiteltävien komponenttien osalta on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Jätevesien selkeytyksen tehokkuus käsiteltävien komponenttien osalta. Käsittelyvaihe Vähennettävä Pitoisuus ennen Pitoisuus käsittelyn Vaiheen tehokkuus komponentti käsittelyä (mg/dm 3 ) jälkeen (mg/dm 3 ) (reduktio %) Selkeytyskaivot Kiintoaine (ureahartsi) n n n. 77 % Selkeytyssäiliö Kiintoaine (fenolihartsi) n n n. 35 % Fenolihartsipitoinen liete ja kovettuneet hartsihiukkaset toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Ureahartsipitoinen kiinteä ja pastamainen jäte toimitetaan kaatopaikalle. Puhdistuksen energiankulutus on riippuvainen pumppujen energiankulutuksesta. Tehtailla olevissa kaivoissa on poistoimurit, jotka vähentävät puhdistuksen hajuhaittoja. Häiriöiden havaitsemiseksi on järjestelmässä automatiikka. Hälytyksen laukaisevat säiliön ylitäytön kytkimet, pumppujen lämpöreleet ja painelähettimet. Puhdistusprosessin häiriön sattuessa tuotantolaitoksella on varasäiliö jätevesien keräystä varten Neutralointilaitokset Kemianteollisuudessa käytetään tyypillisesti neutralointia ja ph-säätöä jätevesien esi- tai jälkikäsittelyvaiheena. Oheinen esimerkki monivaiheisena toteutetusta neutralointilaitoksesta on Kemira Pigments Oy:n titaanidioksidipigmenttitehtaalta Porista. Kemira Pigments Oy:n Porin tuotantolaitosten titaanidioksidipigmenttien vuosituotanto on t. Kemiran tuotantolaitos kuuluu epäorgaanisen kemian perusteollisuuteen (IPPC 4.2). Titaanidioksidipigmentin tuotannossa syntyvä jätevesimäärä on m 3 /d. Prosessijätevesien sisältämät komponentit ennen käsittelyä on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Titaanidioksidipigmentin tuotannossa syntyvien jätevesien epäpuhtaudet ennen käsittelyä. Epäpuhtaus Pitoisuus (mg/dm 3 ) Kok. typpi 6,0 Kok. fosfori 1,4 H 2 SO Hg 0,001 Cd 0,0005 Cu 0,3 Ni 0,6 Pb 0,3 Cr 3,1 Zn 51,3 Fe 77,0 Muita jätevesiä ovat prosessijätevesien lisäksi tuotannossa syntyvät jäähdytysvedet ja likaiset lauhteet sekä sadevedet. Jätevesien puhdistus koostuu keräilyjärjestelmästä, neutralointiprosessista ja varajärjestelmästä. Jätevedet johdetaan neutralointiin keräilysäiliöiden (selkeyttimet sekä välivarastosäiliö) kautta. Tällä varmistetaan neutraloinnin tasainen kuormitus ja häiriötilanteiden mahdollisimman aikainen havannointi. 18 Suomen ympäristö 52020 Neutralointiprosessissa vedet käsitellään kemiallisesti kahdessa eri vaiheessa. Neutralointireaktoreissa (450 m 3 ) veden ph korotetaan noin neljään kalkkilietteellä, jolloin vapaasta rikkihaposta muodostuu kipsiä (kalsiumsulfaatti-hydraattia). Samalla epäpuhtauksista saostuvat titaani, kromi, lyijy, fosfori sekä osittain myös vanadiini ja alumiini. Selkeytyksen A (590 m 3 ) jälkeen saostetaan rauta korottamalla ph kalkkilietteellä kolmessa hapetusreaktorissa noin kuuteen, jolloin ilmahapetuksella saadaan rauta muodostamaan erittäin niukkaliukoista, kolmiarvoista rautayhdistettä. Tämä saostaa muita metalliepäpuhtauksia. Sinkin, nikkelin ja koboltin pitoisuudet alenevat selvästi. Myös vanadiinin ja alumiinin pitoisuudet alenevat tässä vaiheessa. Muodostunut kiintoaine sakeutetaan selkeyttimessä B (590 m 3 ) ja palautetaan 1-vaiheen neutralointireaktoriin. Neutraloinnin 1-vaiheen selkeytyksen alite painesuodatetaan neljällä suotopuristimella. Neutralointiin tulevaa vettä analysoidaan jatkuvatoimisella titraattorilla. Puhdistetun veden laatua seurataan jatkuvatoimisella sameus- ja ph-mittareilla. Jätevesilaitos on miehitetty. Neutralointiin tulevalle vedelle on m 3 :n varosäiliö sellaisia tilanteita varten, joissa neutralointiprosessi joudutaan keskeyttämään. Varosäiliöön mahtuu vuorokauden jätevesimäärä. Häiriötilanteen poistuttua varosäiliön vesi johdetaan käsittelyyn puhdistamolle. Jätevesilaitos on mitoitettu käsittelemään rikkihappoa 100 t/d sekä rautaa 25 t/d. Kalkkikiveä käytetään mitoitusarvoilla 190 t/d ja kipsisakkaa muodostuu 400 t/d. Veden läpimenoaika on puhdistamon mitoitusarvoilla n. 8 tuntia. Neutralointilaitoksen prosessikaavio on esitetty kuvassa 6. Neutralointivaiheen puhdistustehokkuus on esitetty taulukossa 7. Puhdistuksessa muodostuu rautapitoista kipsisakkaa n t/a. Sakka käytetään tehdasalueella olevan rautasulfaattiläjityksen tiivistykseen. Taulukko 7. Neutraloinnin tehokkuus eri epäpuhtauskomponenttien suhteen. Käsittelyvaihe Vähennettävä Pitoisuus ennen Pitoisuus käsittelyn Tehokkuus komponentti käsittelyä (mg/dm 3 ) jälkeen (mg/dm 3 ) Neutralointi H 2 SO n. 100 % Neutralointi Fe 770 0,5 Väh. 99 % Neutralointi TiO ,1 Väh. 99 % Neutralointi P 1,4 <0,02 Väh. 99 % Neutralointi Cr 3,1 <0,01 n. 100 % Kemiallis-biologiset jätevedenpuhdistamot Suomen kemianteollisuudessa yleisimpiä jätevedenpuhdistamon tyyppejä ovat kemiallis-biologiset puhdistamot. Puhdistuksen käsittelyvaiheet ja laitoksissa käytettävät lisä- ja apuaineet vaihtelevat teollisuudenalan ja käsiteltävien jätevesien mukaan. Puhdistukseen voi kuulua myös mekaanisia käsittelyvaiheita. Ohessa olevat esimerkit biologis-kemiallisista puhdistamoista ovat lääketehtaan (Orion Oyj Fermionin Hangon tuotantolaitokset) ja teollisuusentsyymitehtaan (Genencor International Oy) jätevesien puhdistuksesta (Hangon Puhdistamo Oy) sekä keinosuolien valmistuksen jätevesien puhdistuksesta (Visko Oy). Useita kemiallis-biologisia puhdistamoja (Fortum Oil and Gas Oy, Neste Chemicals Oy, Styrochem Oy ) on kuvattu myös luvussa 6. Suomen ympäristö Näytä lisää
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen Lisätiedot Helsinki 30.12.2009. No YS 1696
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin Lisätiedot Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi
PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy Lisätiedot LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003
LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus Lisätiedot Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,
Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion Lisätiedot Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa
S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN Lisätiedot YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain Lisätiedot No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan Lisätiedot Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.
Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä Lisätiedot ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011
1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi Lisätiedot 2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.
VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107 Lisätiedot LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI
versio 1.3. sivu 1 / 33 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI 1. ALTISTUMISEN ARVIOINTI Altistumisskenaariot on jaettu neljään pääasialliseen luokkaan: Nestemäisen NaOH valmistus Kiinteän NaOH Lisätiedot Helsinki 21.10.2009. No YS 1292
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan Lisätiedot Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010
Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän Lisätiedot YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen Lisätiedot PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012
PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka Lisätiedot Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
Raportti 67090263 15.12.2009 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Työkalut ja mittarointi vesilaitosten ilmastonmyönteiseen toiminnan kehittämiseen Lisätiedot Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden Lisätiedot Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa
Suomen ympäristö 564 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grönroos, Antero Nikander ja Markku Holma Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa SUOMEN Lisätiedot HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA
Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS Lisätiedot Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009
Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon Lisätiedot ,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN
Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta: Lisätiedot VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa
52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä Lisätiedot Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia
Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä Lisätiedot Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013
Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:
Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet Lisätiedot HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU
HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen Lisätiedot Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1
Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin Lisätiedot ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011
1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150 Lisätiedot Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1
Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi... Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute