Source: http://docplayer.es/304686-Cte-db-si-seguridad-en-caso-de-incendio-rsciei-reglamento-de-seguridad-contra-incendios-en-los-establecimientos-industriales.html
Timestamp: 2017-03-27 03:38:09
Document Index: 137390257

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 1', 'artículo 5']

CTE DB-SI Seguridad en caso de Incendio RSCIEI Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales - PDF
Download "CTE DB-SI Seguridad en caso de Incendio RSCIEI Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales"
1 normativa de protección contra incendios CTE DB-SI Seguridad en caso de Incendio RSCIEI Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales2 3 normativa de protección contra incendios CTE DB-SI Seguridad en caso de Incendio RSCIEI Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales4 5 Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación Detección, control y extinción del incendio Intervención de los bomberos Resistencia al fuego de la estructura Marzo 20066 7 Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes: Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 1 El objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. (1) 11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. (1) A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial: a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego total, ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x10 6 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté prevista la presencia del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones que este CTE establece para el uso correspondiente. b) Los garajes para vehículos destinados al trasporte de personas o de mercancías. SI-i8 11.6 Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. II Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (1) El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. (2) Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exigencias. III Criterios generales de aplicación Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 1 En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privación de libertad o con limitaciones psíquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas circunstancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez técnica y siempre que se cumplan las exigencias de este requisito básico. 2 Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SI A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el artículo 4 de este CTE. 3 A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas discapacitadas, centros de educación especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones específicas del uso Hospitalario. 4 A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se les debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo. 5 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepción a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuación del edificio. (1) (2) Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de protección contra incendios de las zonas de los establecimientos industriales destinadas a otro uso y que superen determinados límites serán las que establece la norma básica de la edificación NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma básica se debe entender sustituida por este DB SI del CTE. En particular, debe tenerse en cuenta que en este Código Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan al requisito básico Seguridad de utilización. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulación (pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación normal y al alumbrado de emergencia figuran en el DB SU. SI-ii9 6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. 7 Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB. 8 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SI 1 La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos constructivos. 1 Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican. No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad. 2 El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de ensayo y de producto más directamente relacionadas con la aplicación de este DB. 3 Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE- EN 1158:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 4 Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. VI Laboratorios de ensayo La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. SI-iii10 VII Terminología A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo SI A de este DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código. SI-iv11 Sección SI 1 Propagación interior 1 Compartimentación en sectores de incendio 2 Locales y zonas de riesgo especial Índice 3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario Sección SI 2 Propagación exterior 1 Medianerías y fachadas 2 Cubiertas Sección SI 3 Evacuación de ocupantes 1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 2 Cálculo de la ocupación 3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 4 Dimensionado de los medios de evacuación 4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 4.2 Cálculo 5 Protección de las escaleras 6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 7 Señalización de los medios de evacuación 8 Control del humo de incendio Sección SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios Sección SI 5 Intervención de los bomberos 1 Condiciones de aproximación y entorno 1.1 Aproximación a los edificios 1.2 Entorno de los edificios 2 Accesibilidad por fachada SI-v12 Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1 Generalidades 2 Resistencia al fuego de la estructura 3 Elementos estructurales principales 4 Elementos estructurales secundarios 5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 6 Determinación de la resistencia al fuego Anejo SI A Terminología Anejo SI B Tiempo equivalente de exposición al fuego Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera Anejo SI F Resistencia al fuego de los elementos de fábrica Anejo SI G Normas relacionadas con la aplicación del DB-SI SI-vi13 Sección SI 1 Propagación interior 1 Compartimentación en sectores de incendio 1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción que no sea exigible conforme a este DB. 2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. 4 Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como mínimo, la requerida a los elementos separadores de sectores de incendio, conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. En el caso de los ascensores, cuando sus accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de puertas E 30 (*) o bien de un vestíbulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer siempre de vestíbulo de independencia. Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio Uso previsto del edificio o Condiciones establecimiento En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m 2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público. - Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida exceda de 500 m 2. Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m 2 (2) Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de independencia. - Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio, cualquiera que sea su superficie construida, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una (*) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. SI1-114 planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable. - No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. Residencial Vivienda - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de m 2. - Los elementos que separan viviendas entre sí, o a éstas de las zonas comunes del edificio deben ser al menos EI 60. Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de m 2. Comercial (3) - Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de: i) m 2, en general; ii) m 2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y cuya altura de evacuación no exceda de 10 m. (4) - Las zonas destinadas al público pueden constituir un único sector de incendio en establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exento íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y dispongan en cada planta de salidas de edificio aptas para la evacuación de todos los ocupantes de las mismas. (4) - Cada establecimiento destinado a: i) uso Publica Concurrencia en el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su superficie; ii) otro tipo de actividad cuando su superficie construida exceda de 500 m 2 ; debe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestíbulo común a diferentes salas (5). Residencial Público - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de m 2. - Toda habitación para alojamiento debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m 2, puertas de acceso EI 2 30-C5. Docente - Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de m 2. Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio. Hospitalario - Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales (quirófanos, UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie construida que no exceda de m 2 y con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de m 2, que tenga salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas no exceda de 25 m. - En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de m 2. Pública Concurrencia - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de m 2, excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. - Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de m 2 siempre que: a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120; b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien con un espacio exterior seguro; c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y B FL -s1 en suelos; d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m 2 y e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. - Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado. SI1-215 Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia. Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán compartimentados en sectores de incendio que no excedan de m 3. (1) (2) (3) (4) (5) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc. Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de 100 m 2 se consideran locales de riesgo especial bajo. Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ámbito de aplicación del apartado Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en las condiciones que establece la reglamentación específica aplicable al uso industrial. Los elementos que separan entre sí diferentes establecimientos deben ser EI 60. Esta condición no es aplicable a los elementos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulación del centro. Dichos establecimientos deberán cumplir además las condiciones de compartimentación que se establecen para el uso Pública Concurrencia. Elemento Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio (1)(2) Sector bajo rasante Resistencia al fuego Sector sobre rasante en edificio con altura de evacuación: h 15 m 15 < h 28 m h > 28 m Paredes y techos (3) que separan al sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto: (4) - Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso - Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo - Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario (no se admite) EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 EI 120 (5) EI 90 EI 120 EI Aparcamiento (6) EI 120 (7) EI 120 EI 120 EI 120 Puertas de paso entre sectores de incendio EI 2 t-c5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en los que únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo. Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida, etc. Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB. EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el forjado de separación, ver nota (3). EI 180 si es un aparcamiento robotizado. SI1-316 2 Locales y zonas de riesgo especial 1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB. A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios Uso previsto del edificio o establecimiento - Uso del local o zona En cualquier edificio o establecimiento: - Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) archivos de documentos, depósitos de libros, etc. - Almacén de residuos - Aparcamiento de vehículos de hasta 100 m 2 - Cocinas según potencia instalada P (1)(2) - Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos (3) - Salas de calderas con potencia útil nominal P - Salas de máquinas de instalaciones de climatización (UTAs, climatizadores y ventiladores) - Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante amoniaco refrigerante halogenado - Almacén de combustible sólido para calefacción - Local de contadores de electricidad - Centro de transformación - aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido con punto de inflamación mayor que 300ºC - aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de inflamación que no exceda de 300ºC y potencia instalada P: total en cada transformador - Sala de maquinaria de ascensores Tamaño del local o zona S = superficie construida V = volumen construido Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 100<V 200 m 3 5<S 15 m 2 En todo caso 20<P 30 kw 20<S 100 m 2 70<P 200 kw En todo caso P 400 kw En todo caso En todo caso P<2 520 kva P<630 kva En todo caso 200<V 400 m 3 15<S 30 m 2 30<P 50 kw 100<S 200 m 2 200<P 600 kw En todo caso P>400 kw En todo caso 2520<P<4000 kva 630<P<1000 kva V>400 m 3 S>30 m 2 P>50 kw S>200 m 2 P>600 kw P>4 000 kva P>1 000 kva Residencial Vivienda - Trasteros (4) 50<S 100 m 2 100<S 500 m 2 S>500 m 2 Hospitalario - Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos - Esterilización y almacenes anejos - Laboratorios clínicos 100<V 200 m 3 V 350 m 3 200<V 400 m 3 350<V 500 m 3 V>400 m 3 En todo caso V>500 m 3 Administrativo - Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, etc. 100<V 200 m 3 200<V 500 m 3 V>500 m 3 Residencial Público - Roperos y locales para la custodia de equipajes S 20 m 2 20<S 100 m 2 S>100 m 2 Comercial - Almacenes en los que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Q S ) aportada por los productos almacenados sea (5) y cuya superficie construida debe ser: 425<Q S <Q S Q S >3.400 MJ/m 2 MJ/m 2 MJ/m 2 SI1-417 - en recintos no situados por debajo de la planta de salida del edificio con instalación automática de extinción S< m 2 S<600 m 2 S<25 m 2 y altura de evacuación <15 m sin instalación automática de extinción S<1.000 m 2 S<300 m 2 no se admite - en recintos situados por debajo de la planta de salida del edificio con instalación automática de extinción <800 m 2 no se admite no se admite sin instalación automática de extinción <400 m 2 no se admite no se admite Pública concurrencia - Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 100<V 200 m 3 V>200 m 3 (1) (2) (3) (4) (5) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos destinados a la preparación de alimentos. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kw por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estén protegidos con un sistema automático de extinción. En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia instalada exceda de 50 kw. Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: - Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. - Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30 y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30. No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. - Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45 y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l. - Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN : 2002 Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. y tendrán una clasificación F Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. Incluye los que comunican directamente con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. La determinación de Q S puede hacerse conforme a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que, conforme al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 10 6 MJ se regulan por dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 Resistencia al fuego de las paredes y techos (3) que EI 90 EI 120 EI 180 separan la zona del resto del edificio (2)(4) Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio - Sí Sí Puertas de comunicación con el resto del edificio (5) EI 2 45-C5 2 x EI 2 30-C5 2 x EI 2 30-C5 Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local (6) 25 m (7) 25 m (7) 25 m (7) (1) (2) (3) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado SI 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, SI1-518 (4) (5) (6) (7) cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB. Las puertas de los vestíbulos de independencia deben abrir hacia el interior del vestíbulo. El recorrido de evacuación por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta. Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 2 Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas). 3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) Zonas ocupables (4) C-s2,d0 E FL Aparcamientos A2-s1,d0 A2 FL -s1 Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 C FL -s1 Recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 B FL -s1 SI1-619 Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos elevados, etc. B-s3,d0 B FL -s2 (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. Véase el capítulo 2 de esta Sección. Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) esta condición no es aplicable. 3 Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, serán clase M2 conforme a UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: - Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: UNE-EN :1994 Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión. UNE-EN :1994 Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. - No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: - Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. SI1-720 Mostrar más
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación Detección, control y extinción del incendio Intervención de los bomberos Más detalles Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación de ocupantes Instalaciones de protección contra incendios Intervención Más detalles INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Según la LOE, el objetivo Más detalles Curso de Inspección y evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral
Curso de Inspección y evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral Seguridad de Incendios en los edificios CTE DB SI INSHT CFNMP afc, 14 y 15 de junio de 2012 Exigencias básicas de seguridad Más detalles CTE Documento Básico Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación Detección, control y extinción del incendio Intervención de los bomberos Más detalles Adaptación de las Puertas Cortafuegos al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
Sección SI 4 Instalaciones de protección contra s 1 Dotación de instalaciones de protección contra s 1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra s que se indican Más detalles Protección contra incendios en edificios
Protección contra incendios en edificios Conceptos generales La protección de un edificio frente a incendios se fundamenta en la: Protección Pasiva Protección Activa - La protección Pasiva se fundamenta Más detalles APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.. Introducción.. Ámbito de aplicación
ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2008-2009 APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Introducción. Ámbito de aplicación. Condiciones Más detalles Evaluación y diagnostico de las condiciones de evacuación en edificios de elevada ocupación. (3ª Edición)
Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Evaluación y diagnostico de las condiciones de evacuación en edificios de elevada ocupación. (3ª Edición) Más detalles La sectorización que debe realizarse en un edificio deberá atender a las siguientes consideraciones:
ART. 4 SECTORIZACIÓN Sector de Incendios.- Se llama sector de incendios a una zona de un edificio compartimentada respecto del resto del edificio mediante elementos separadores resistentes al fuego. Los Más detalles Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. Con comentarios del Ministerio de Fomento
Ministerio de Fomento Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio Con comentarios del Ministerio de Fomento SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación Más detalles Ventilación de Instalaciones
Ventilación de Instalaciones SISTEMA CÓDIGO EVACUACIÓN MANGUITO VÁLVULAS TÉCNICO INSONORIZADO DE CORTAFUEGOS DE AIREACIÓN LA EDIFICACIÓN AR-M1 VÁLVULAS DE AIREACIÓN El Código Técnico de la Edificación, Más detalles Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico Seguridad en caso de incendio Con comentarios Más detalles PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE. Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007
PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007 NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Reglamento de Seguridad Contra Incendios Más detalles Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo
Año: 2010 884 Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo Assessment of Workplaces Evacuation Conditions Évaluation des conditions pour l évacuation des lieux de travail Redactor: Más detalles Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Más detalles de la Edificación Requisitos BásicosB Seguridad en caso de incendio (SI) Seguridad de utilización (SU)
Código Técnico T de la Edificación Requisitos BásicosB Seguridad en caso de incendio (SI) Seguridad de utilización (SU) José Luis Posada Escobar (Arquitecto) La LOE, los Requisitos Básicos B y el CTE La Más detalles NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid, (Decreto 31/003 de 13 de marzo, B.O.C.M. Más detalles Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios (REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma) Indice Capítulo 1 Art. 1 Más detalles Respuestas a las consultas dirigidas a la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo Criterios para la interpretación y aplicación de la norma básica de la edificación Más detalles Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación
MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Más detalles Elementos sectorizadores
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ CUERPO DE BOMBEROS O R D E N A N Z A M U N I C I P A L D E P R O T E C C I O N C O N T R A I N C E N D I O S Edición 007 ÍNDICE DE MATERIAS PROLOGO... 8 CAPITULO 1 Más detalles Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación:
MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Más detalles NBE-CPI/96: NORMA BASICA DE LA EDIFICACION. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
NBE-CPI/96: NORMA BASICA DE LA EDIFICACION. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación Más detalles 3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES, PROCESOS DE PRODUCCIÓN, ETC.QUE PUEDAN DAR ORIGEN A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA
3 CAPÍTULO 3 INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES, PROCESOS DE PRODUCCIÓN, ETC.QUE PUEDAN DAR ORIGEN A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Más detalles Lista de comprobación Checklist B Vías de Evacuación
Construcción y vías de salida B2.2.1 B.1 Compartimentos de incendio individuales B3.2.1 B.2 Las vías y salidas de evacuación son suficientemente anchas. Las vías y salidas de evacuación están protegidas Más detalles Documento Básico SU Seguridad de Utilización. Figura 3.3 Barrera de protección frente a asientos fijos.
ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kn/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3). 4 Escaleras y rampas 4.1 Escaleras de uso restringido Figura 3.3 Barrera de protección frente Más detalles Seguridad en caso de Incendio
Xornadas Código Técnico da Edificación Santiago, 14 de xuño de 2006 Seguridad en caso de Incendio 1 Mariana Llinares Cervera Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja Consejo Superior de Más detalles PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Elaborado por: DELEGADO DEL ÁREA GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD Fecha: 12 de febrero de 2010 Aprobado por: DECRETO DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Más detalles ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 80 1. APÉNDICE 1: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios. 1.1. Caracterización de los establecimientos Más detalles Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6240 25.10.2012 51758
51758 ORDEN INT/323/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del Código Técnico de la Ediicación Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto. El Objeto de la presente Ordenanza es establecer Más detalles Sistemas de control de temperaturas y evacuación de humos de incendio
928 Sistemas de control de temperaturas y evacuación de humos de incendio Smoke and heat control systems Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur Redactor: Álvaro Fernández de Castro Díaz Más detalles CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA
CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA Tel 902 108 356 Fax 973 795 867 tecnico@ seg uretatsm. com Más detalles Ramón San Miguel Coca. Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI.
PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS EN HOSPITALES Ramón San Miguel Coca Director Técnico Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI. 1 PROTECCION PASIVA.- Conjunto de materiales y Más detalles Resumen de las principales normas que afectan a los sistemas de megafonía y alarma por voz
Resumen de las principales normas que afectan a los sistemas de megafonía y alarma por voz DB SI: Seguridad en caso de incendio apartado 4: Instalaciones de protección contra incendios En edificios de Más detalles Paseo de Reding 16 1º Izquierda 29016 Málaga Tl. 952069354 Fax: 952069358
1 ACLARACIÓN AL APENDICE 4 DE LA ORDENANZA SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NECESARIAS PARA LA TRAMITACIÓN Más detalles RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO
COAAT GRANADA GABINETE TÉCNICO RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN 1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con Más detalles ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. Más detalles INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE 1. En relación a la instalación de un ascensor en edificio de viviendas existente que no lo tiene, el caso más usual es el que lo coloca en el Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS DTO. PREVENCION DE INCENDIOS A CORUÑA
ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS DTO. PREVENCION DE INCENDIOS A CORUÑA Área de Seguridad ciudadana BIE. CONEXIÓN BOMBEROS extintores Bocas de incendio equipadas Columna seca COLUMNA SECA SOBRE RASANTE Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles CÁLCULO DE PRESUPUESTOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS
MARZO 2013 CÁLCULO DE PRESUPUESTOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS Aprobada en la Junta de Gobierno del CTAC en fecha 12 de marzo de 2013. Entrada en vigor 15 de marzo de 2013. PROYECTO DE NUEVA PLANTA En cada Más detalles Modificaciones del Documento BásicoB
DIA DEL FOC - TECNIFUEGO-AESPI Barcelona 3/12/2013 Modificaciones del Documento BásicoB CTE DB SI José Luis Posada Escobar (Arquitecto) Dirección n General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Ministerio Más detalles CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO HS: SALUBRIDAD SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Fco. Javier Giner Juan. Aqto. Técnico. Departamento de Patología. EXIGENCIA BÁSICA HS 3: CALIDAD Más detalles Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación
Ministerio de Vivienda Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación de la norma Más detalles ORDENANZA SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS EN EDIFICIOS Y LOCALES DE USO PRODUCTIVO
ORDENANZA SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS EN EDIFICIOS Y LOCALES DE USO PRODUCTIVO CAPITULO I: OBJETO Y APLICACION Art. 1.- Objeto 1.- Esta ordenanza tiene como objeto establecer las Más detalles CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN NUEVOS CRITERIOS EN EL ÁMBITO DE LA VENTILACIÓN CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN (C.T.E) Real Decreto 314/2006 de 17 marzo Objetivos : Mejorar la calidad de la edificación y Más detalles ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS B.O.P. Nº 125, DE 31 DE MAYO DE 1996. PREÁMBULO El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el tres de abril de mil novecientos Más detalles CLÍNICA SANT HONORAT ANEXO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CLÍNICA SANT HONORAT ANEXO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NOVIEMBRE 2009 ÍNDICE OBJETO DE ESTE ANEXO 4 1. NORMATIVA APLICABLE 5 2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Más detalles PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE CONTENIDOS PARA LA SALA BIODOMO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA
PROYECTO BASICO Y EJECUTIVO Proyecto de contenidos sala BIODOMO Separata incencios PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE CONTENIDOS PARA LA SALA BIODOMO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA Pág. 1 de 43 SEPARATA Más detalles Gas a la primera. Características constructivas de la instalación
Gas a la primera Características constructivas de la instalación En edificios de nueva construcción es obligatorio el centralizar contadores de gas. Esta parte de la normativa tiene por objeto el establecer Más detalles Ejemplo práctico de extracción de aire en aparcamientos Documento Básico SI de seguridad en caso de incendio En el diseño de los garajes debe disponerse un sistema de ventilación natural o mecánica. Solo Más detalles CTE DB HR Nueva normativa acústica Silensis
03 CTE DB HR Nueva normativa acústica Silensis Hasta ahora NBE CA 88 Laboratorio El elemento separador RA > 45 dba Aislamiento a ruido aéreo entre viviendas Normativa Tipo de ensayo Objeto a controlar Más detalles ANEJO Nº 4.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RD 2267/2004.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN ACTIVIDAD DEFINIDA, EN EL T.M. DE Pag. 334 de 784 ANEJO Nº 4.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RD 2267/2004. Pag. 335 de 784 ÍNDICE: 1. OBJETO Y APLICACIÓN... 3 1.1. Expediente... Más detalles DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN DOCUMENTO 9: ESTUDIO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
eman ta zabal zazu ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA TRABAJO FIN DE GRADO 2013 / 2014 DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE Más detalles 1.2. Exigencias básicas SI 1: Propagación interior
1.1. Reglamento de aplicación y Uso El cálculo de la seguridad en caso de incendios se realizará conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación: Exigencias básicas de seguridad en caso Más detalles SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO
MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION. 2. OBJETO DEL PROYECTO. 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 4. EMPLAZAMIENTO. 5. DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 6. Más detalles Instrucción para cumplimentar el Anexo IV: Certificado de eficiencia energética de edificios (otros usos)
Instrucción para cumplimentar el Anexo IV: Certificado de eficiencia energética de edificios (otros usos) Este documento es un manual de ayuda para cumplimentar el anexo IV: Certificado de Eficiencia Energética Más detalles HE.3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. Santiago de Compostela, 30 de Junio de 2006
HE.3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. Santiago de Compostela, 30 de Junio de 2006 Coral García Placín Comité Español de Iluminación CONTENIDO DEL DOCUMENTO BÁSICO B HE3 1.- GENERALIDADES. Más detalles BOAM núm. 7.100 5 de febrero de 2014
ANEXO Instrucción sobre la sistematización y racionalización de la normativa y de los criterios aplicables para la determinación del aforo 1. Ámbito de aplicación La presente Instrucción se aplica a los Más detalles Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE)
INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20 Más detalles REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Paseo de la Castellana, 160. 28071 Madrid Tels.: 91.349 51 29 / 4968 / 4000 Fax.: 91.349 Más detalles ESCALERAS A PROTEGER
ESCALERAS A PROTEGER C. T. E. DB SI Seguridad d en caso de incendio Anejo SI A Terminología Escalera protegida Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio Más detalles COMISIÓN REGIONAL PARA LA HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD
COMISIÓN REGIONAL PARA LA HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD Criterios para la aplicación de la normativa regional de accesibilidad tras la entrada en vigor del CTE DB SUA y del documento técnico de condiciones Más detalles PROYECTO DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO ANEXO Nº2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PROTECCION CONTRAINCENDIOS 1.- OBJETO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS El objeto de este anexo es establecer las condiciones Más detalles Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios (2008)
Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios (2008) Acuerdo del Consejo Plenario de 29-2-2008 Texto consolidado. Incluye las modificaciones posteriores CAPÍTULO I Disposiciones generales Más detalles CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
Número 204 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 23 de octubre de 2009 Página 135# CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS MÁLAGA Ordenanza sobre Condiciones de Protección contra Incendios Artículo 1. Objeto Más detalles Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ
Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ RESUMENDELMARCONORMATIVOACTUAL a)reglamentodealmacenamientodeproductosquímicos(apq) RD379/2001,RD2016/2004yRD105/2010 RD379/2001 Más detalles 3. DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA.
PLAN DE REFORMA INTERIOR PARA MODIFICAR LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE UNA PARCELA SITUADA EN LA ZONA 1 DEL CASCO URBANO DE TORREVIEJA (ALICANTE), CON OBJETO DE FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL DE Más detalles CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS Recopilación de consultas recibidas en el CSCAE Junio 2006 enero 2009 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 59 consultas - 1 - DB SI PROPAGACIÓN INTERIOR (SI-1) Sector Más detalles CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Parte II
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Parte II DOCUMENTO BÁSICO SI Seguridad en caso de incendio CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Parte II DB-Seguridad Incendios (SI) RD 312/2005 de 18 de marzo (BOE 2-04-2005) Más detalles Curso de Inspección y Evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral.
Curso de Inspección y Evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral. La Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales Sevilla, 14 y 15 de junio de 2012 1 LPRL. Articulo 20 - Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles SOLUCIONES PARA ZONAS DE ELEVADA RESISTENCIA AL FUEGO
SOLUCIONES PARA ZONAS DE ELEVADA RESISTENCIA AL FUEGO REACCIÓN AL FUEGO La clasificación de la reacción al fuego de un material permite evaluar la participación de un material al desarrollo y a la propagación Más detalles Proyecto nuevo Codigo de edificacion 22/08/2007
PROYECTO NUEVO CODIGO DE EDIFICACION Decreto 1332 GCABA 2005 OBJETIVO DEL CODIGO GARANTIZAR Habitabilidad Seguridad Funcionalidad Juan Carlos Perez 1 ANEXO I DOCUMENTO N VI COMPLEMENTARIO DEL CODIGO DE Más detalles APÉNDICE 3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Página 1 de 10 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES APÉNDICE 3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales Más detalles INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.2. MANTENIMI ENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1. GENERALIDADES. Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, Más detalles 1.- MEMORIA: 1.1.- INTRODUCCION:
1.- MEMORIA: 1.1.- INTRODUCCION: La memoria del presente Proyecto tiene por objeto describir las obras consistentes en la reforma y acondicionamiento de una vivienda unifamiliar de dos plantas, por encargo Más detalles Instalaciones de climatización y ventilación. UD 1: Redes de agua y refrigerantes
Instalaciones de climatización y ventilación UD 1: Redes de agua y refrigerantes 1. Redes de tuberías Generalidades Las conexiones entre las tuberías y las enfriadoras o bombas de calor aire-agua con motor Más detalles División de Promatect 100 de 10 mm. Resistencia al fuego EI 60
División de Promatect 00 de 0 mm. Resistencia al fuego EI 0 AIDICO IE 090 IC 09000 0.0 Promatect 00 de 0 mm. atornillada a la estructura de soporte. Lana de roca densidad 00 Kg/m espesor 0 mm. Tira de Más detalles Documento Básico SUA
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SUA 3 Seguridad frente al riesgo de Más detalles CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN. Soler&Palau
CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN (C.T.E) Real Decreto 314/2006 de 17 marzo Objetivos : Mejorar la calidad de la edificación y promover la innovación y la sostenibilidad. Se divide Más detalles Seguridad de utilización y accesibilidad
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SUA 3 Seguridad frente al riesgo de Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES SEGÚN EL USO AL QUE SE DESTINEN.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES SEGÚN EL USO AL QUE SE DESTINEN. El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por Más detalles PROYECTO LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN ESPACIOS LABORALES
PROYECTO : LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL DISEÑO DE RUTAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA La División Nacional de Salud Ocupacional en sus actividades programadas según plan de desarrollo Más detalles Boletín oficial de la Provincia de valladolid
Núm. 83 Miércoles, 9 de abril de 2014 Pág. 27 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA ALCALDIA No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, Más detalles Comportamiento frente al fuego
Capítulo 3 Comportamiento frente al fuego Documento de aplicación del CTE GUÍA DE CONSTRUIR CON MADERA Edición: Construir con Madera (CcM) CcM es una iniciativa de la Confederación Española de Empresarios Más detalles TEMA 5: APARATOS DE UTILIZACIÓN
Página 1 de 88 TEMA 5: APARATOS DE UTILIZACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Responsable de Calidad Firma/fecha: 28/03/2011 Director de Certificación Firma/fecha : 28/03/2011 Comisión Permanente Más detalles DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Diari Oicial de la Núm. 6240 25.10.2012 51734 DEPARTAMENTO DE INTERIOR ORDEN INT/322/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de seguridad Más detalles Especificación Técnica
Página 1 de 13 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable Más detalles 3.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SUA. Introducción
3.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SUA Introducción Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad Más detalles DESAYUNO COLOQUIO INTERPRETACIÓN N DEL RITE (1826/2009) SOBRE LA LIMITACIÓN N DE TEMPERATURAS EN LOS EDIFICIOS. 24 de noviembre de 2010
DESAYUNO COLOQUIO INTERPRETACIÓN N DEL RITE (1826/2009) SOBRE LA LIMITACIÓN N DE TEMPERATURAS EN LOS EDIFICIOS 24 de noviembre de 2010 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre ÁMBITO DE APLICACIÓN Art. Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback