Source: http://docplayer.fi/703008-Sisailmaongelmaisten-koulurakennusten-korjaaminen.html
Timestamp: 2016-10-26 02:47:04+00:00
Document Index: 17778899

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN
Download "SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN"
1 SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.)2 Opetushallitus ja tekijät ISBN (pdf) Valokuva: Tekijät Taitto ja ulkoasu: Elvi Turtiainen 23 Sisällysluettelo OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Esipuhe 4 1. Johdanto Oppaan tavoitteet ja käyttö Sisäilmasto-ongelmat, valitukset ja oireet Korjaushankkeen vaiheet 8 2. Lähtötilanneselvitys ja jatkotutkimuksen tilaaminen Käyttäjäkyselyt Rakennuksessa tehtävät tutkimukset Kosteusvauriokartoitus Ilmanvaihdon toimintatarkastus Sisäilman laadun arviointi Kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmaston kuntotutkimus Raportointi Korjauksen toteutus ja valvonta Tiedon hallinta Korjaussuunnittelu Korjauksen toteutus Valvonta Jälkiseuranta 29 Lähteet 30 Liite 1: Käyttäjäkysely huoltohenkilöstölle 31 Liite 2: Sisäilmaston työympäristö- ja oirekysely MM Liite 3: Esimerkki ajankäyttökyselystä sisäilman laadusta johtuvien olosuhdehaittojen ja oireiden paikallistamista varten 36 Liite 3a: Ohjeet sisäilmasto- ja ajankäyttökyselyn yhdistämiseen sekä ajankäyttökyselyn tekemiseen 38 Liite 3b: Suostumus ajankäyttötietojen käyttämiseen sisäilman laadusta johtuvien oireiden ja olosuhdehaittojen paikallistamiseen 41 Liite 3c: Esimerkki ajankäyttötietojen analysoinnista sekä oireilun ja olosuhdehaittojen vertaamisesta rakennuksen eri osien kesken 42 34 Esipuhe Tämä opas, osa 1 on tehty osana Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten riskitekijät, korjausratkaisut ja prosessi tutkimushanketta. Tässä laajassa tutkimushankkeessa Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry, Kuopion yliopisto sekä hankkeeseen osallistuneet kaupungit, kunnat ja yritykset ovat valmistelleet uuden kaksiosaisen oppaan koulurakennusten korjaamisesta. Tämä opas käsittelee kuntotutkimuksia ja korjaushankkeen läpivientiä. Kaksiosaisessa painetussa julkaisussa Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen (2008) on myös osa 2, joka käsittelee korjausratkaisuja. Hanketta ovat rahoittaneet Opetushallitus, Tekes, ympäristöministeriö, Hengitysliitto Heli ry ja hankkeen johtoryhmään kuuluneet kaupungit, kunnat ja yritykset. Hanketta on ohjannut seuraava johtoryhmä: Opetushallitus Reino Tapaninen Tekes Jarmo Heinonen Ympäristöministeriö Kaisa Kauko ja Erkki Laitinen Hengitysliitto Heli ry Vesa Kukkonen ja Juhani Pirinen Teknillinen korkeakoulu Jarek Kurnitski ja Susanna Peltola Kuopion yliopisto Pertti Pasanen HKR-Rakennuttaja ( asti Jyväskylän Ritva Lappalainen (puheenjohtaja) maalaiskunta) HKR-Rakennuttaja Sari Hildén (varapuheenjohtaja) Espoo Pekka Sipola Jyväskylän maalaiskunta Väinö Tuononen ja Pentti Arjotie Jyväskylä Olli Salmela Kotka Leila Hietala Vihti Erkki Eriksson ja Harri Parviainen Korpilahti Kaija Kähkönen Ins. tsto Mikko Vahanen Oy Ilkka Jerkku ja Ari-Veikko Kettunen Ins. tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy Jukka Holopainen Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy Eija Puhakka Pöyry CM Oy Hannu Leskinen ja Sointu Rajakallio Mikrosem Oy Tuula Salmi Finnmap Consulting Oy Aimo Heimala PÖYRY building service Oy Santeri Kondakov Optiplan Oy Seppo Kuitunen Raksystems Oy Jari Marttinen ClimaConsult Finland Oy Harri Ripatti 45 Tutkimukseen ovat osallistuneet ja oppaan ovat kirjoittaneet seuraavat tutkijat ja yritysten edustajat: Minna Aalto Vesa Asikainen Hannu Hakkarainen Ilkka Jerkku Mika Jumpponen Targo Kalamees Pekka Kanerva Ari-Veikko Kettunen Jarek Kurnitski Pertti Pasanen Susanna Peltola Juhani Pirinen Eija Puhakka Harri Ripatti Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikka Kuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos Teknillinen korkeakoulu, talonrakennustekniikka Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Kuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, talonrakennustekniikka Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikka Kuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos Teknillinen korkeakoulu, talonrakennustekniikka Hengitysliitto Heli ry Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy ClimaConsult Finland Oy Tutkimuksessa on hyödynnetty ilmanvaihdon korjauksen osalta MIV-hankkeen (Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut) tuloksia. Tämän oppaan tekemisen taustalla on se tosiasia, että viime vuosina useita koulurakennuksia on korjattu moneen kertaan. Koulurakennusten oikea ja tarkoituksenmukainen korjaaminen on osoittautunut käytännössä hyvin vaikeaksi. Korjaukset ovat valitettavan usein epäonnistuneet, ja rakennuksia on jouduttu korjaamaan useampaan kertaan. Lopulta, kun sisäilmaongelmat eivät ole ratkenneet, on jopa purettu muutoin melko hyväkuntoisia rakennuksia, joista oikeilla korjausratkaisuilla olisi tullut toimintakuntoisia. Tämän oppaan ohjeet esittävät tämänhetkisen tiedon kokonaisvaltaisesta rakennusten kunnon tutkimisesta. Kokonaisvaltainen tutkiminen on ainoa tapa varmistaa, että kaikki olennaiset asiat saadaan korjattua. Painetun julkaisun Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen (2008) osan 2 ohjeissa on yritetty esittää yleisesti hyväksytyt, eri tarkoituksiin soveltuvat korjausratkaisut niin rakenteiden kuin ilmanvaihtojärjestelmän osalta. Tekijät uskovat, että näitä ohjeita noudattamalla ylikorjaukset, alikorjaukset sekä väärin tehdyt korjaukset ovat entistä tehokkaammin vältettävissä ja korjaukset onnistuvat entistä paremmin. Espoossa joulukuussa 2008 Jarek Kurnitski Teknillinen korkeakoulu 56 1. Johdanto 1.1 Oppaan tavoitteet ja käyttö Tämä opas antaa kiinteistöistä vastaaville henkilöille ohjeita korjaushankkeiden suunnitteluun ja toteutuksen läpivientiin. Se on tarkoitettu koulurakennusten sisäilmasto- ja kosteusvauriokorjauksiin, mutta sitä voidaan soveltuvin osin käyttää myös peruskorjaushankkeissa ja muidenkin kuin koulurakennusten korjaamisessa. Opas on erityisesti tarkoitettu kaupunkien ja kuntien tiloista ja korjaushankkeista vastaaville henkilöille ja kuntokartoitusten, tarkastusten ja tutkimusten suorittajille. Koulurakennusten oikea korjaaminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Käytännössä korjaukset ovat usein epäonnistuneet ja rakennusta on jouduttu korjaamaan useampaan kertaan. Lopulta, kun ongelmat eivät ole ratkenneet, on purettu muutoin melko kelvollisia rakennuksia, joista oikeilla korjausratkaisuilla olisi saatu toimintakuntoisia. Yleensä purkupäätökset eivät ole olleet teknis-taloudellisesti perusteltuja. Kuvassa 1 on Keski-Suomessa sisäilmasyistä purettu, muutoin toimintakuntoinen koulurakennus. Koska sisäilmaongelmien korjaaminen on sekä hallinnollisesti että rakennuksen käyttäjienkin kannalta hyvin vaikea prosessi, on ensiarvoisen tärkeää, että ongelmat korjataan kerralla kuntoon. Kuva 1. Keski-Suomessa sisäilmaongelmien takia purettu koulurakennus. 67 1.2 Sisäilmasto-ongelmat, valitukset ja oireet Rakennuksen sisäilmasto on monimutkainen lämpöoloista ja ilman laadusta koostuva kokonaisuus. Ilman laatuun vaikuttavat keskeisesti ilmanvaihto ja epäpuhtauksien lähteet. Kosteusvaurioista johtuvan mikrobikasvun lisäksi tyypillisiä epäpuhtauksien lähteitä ovat materiaalipäästöt, mineraalikuidut, likainen ilmanvaihtojärjestelmä ja mahdolliset poikkeavat hajut kuten esimerkiksi viemärinhaju. Useat ongelmia aiheuttavat epäpuhtaudet ovat kaasumaisia yhdisteitä tai pieniä hiukkasia, jotka kulkeutuvat helposti ilmavirtojen mukana. Koska mahdollisia epäpuhtauslähteitä on useita, sisäilmasto-ongelmien syyn selvittäminen ei ole aina helppoa. Oireet ja valitukset voivat johtua kosteusvaurioista, materiaalien päästöistä, heikkotasoisesta siivouksesta, puutteellisesta ilmanvaihdosta tai useiden eri syiden yhdistelmästä. Kosteuden vuoksi vaurioituneisiin rakenteisiin syntyy nopeasti mikrobikasvustoa, josta voi vapautua itiöitä, muita hiukkasia ja mikrobien aineenvaihduntatuotteita. Myös materiaalipäästöt voivat lisääntyä kosteuden myötä, sillä kosteus voi aiheuttaa materiaaleissa kemiallisia reaktioita. Osa kosteusvaurioista on näkyviä ja ne on helppo havaita, mutta rakenteiden sisällä olevien piilovaurioiden havaitsemiseen tarvitaan yleensä perusteellisia kuntotutkimuksia. Kun kosteusvauriosta kärsineitä rakenteita avataan, ei useinkaan etukäteen tiedetä, millaisia epäpuhtauksia rakenteista voi irrota. Siksi työntekijöiden tulee suojautua vähintään hengityssuojaimilla. Myös ihokosketusta tulee välttää, joten suojakäsineiden ja haalareiden käyttö on tarpeellista. Kosteus- ja mikrobivaurioisten rakenteiden purkutöistä on annettu ohjeita RATU-kortissa [Rakennustieto, 1996]. Myös avattavia rakenteita ympäröivät tilat tulee tarvittaessa suojata, jottei pöly leviä muualle sisätiloihin. Korjaustöiden jälkeen tilat on siivottava huolellisesti ennen kuin niiden käyttöä voidaan jatkaa. Epäpuhtauspitoisuuksia voidaan laimentaa ilmanvaihdolla, mutta ilmanvaihdon lisääminen ei poista ongelmaa. Ongelman ratkaisemiseksi epäpuhtauksien lähteet pitää poistaa tai sitten tehokkaasti eristää sisäilmasta. Ilmanvaihdolla on myös suuri merkitys rakennusten ilmankierrossa ja epäpuhtauksien siirtymisessä tilojen välillä. Esimerkiksi alipaineisen rakennuksen ryömintätilasta, laatan alta tai ulkoseinien läpi tuleva korvausilma voi kuljettaa mukanaan epäpuhtauksia. Sisätilojen ylipaineella tällaiset virtaukset on estettävissä, mutta ylipaine voi taas aiheuttaa sisäilman kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Ilmanvaihdon oikea säätö ja käyttö korostuvat vanhoissa rakennuksissa, joissa korjausten jälkeenkin voi olla epäpuhtauksien lähteitä. Sisäilmasto-ongelmat havaitaan yleensä siitä, että rakennuksen käyttäjät alkavat oireilla ja kertoa vaivoistaan. Kouluissa esiintyviin oireisiin on syytä suhtautua heti vakavasti, erityisesti jos ne poistuvat tai lieventyvät silloin, kun oppilaat ja työntekijät ovat poissa rakennuksesta, esimerkiksi viikonloppuisin ja loma-aikana. 78 Tyypillisiä kosteusvaurioihin yhdistettäviä oireita ovat hengitystie- tai silmäoireet (mm. yskä, vuotava nenä, hengenahdistus, ihon tai silmien ärsytys), lisääntyneet hengitystieinfektiot (flunssa, poskiontelotulehdus), lisääntynyt allergia ja astma sekä muut yleisoireet (päänsärky, väsymys, pahoinvointi). Oireet ja valitukset ovat selkeä syy tutkia rakennuksen kuntoa. Myös muusta syystä tehtäviä korjauksia tai perusparannusta suunniteltaessa on tärkeää tutkia koko rakennuksen kunto, jotta voitaisiin varmistaa, että korjataan oikeita asioita. On paljon tapauksia, joissa ongelmat on havaittu vasta peruskorjauksen jälkeen. Tämä on johtanut uusintakorjauksiin ja pahimmassa tapauksessa rakennuksen purkamiseen. Tässä oppaassa ohjataan korjausrakentamisen prosessia; tavoitteena on selvittää sisäilmasto-ongelmien syyt ja antaa perusteet rakennuksen korjaussuunnitelmien tekemiselle. 1.3 Korjaushankkeen vaiheet Sisäilmasto- ja kosteusvauriokorjausten tavoitteena on parantaa sisäilman laatua korjaamalla huonoon sisäilman laatuun johtaneet syyt. Ennen sisäilmasto- ja kosteusvauriokorjaushankkeen aloittamista on selvitettävä mahdollisimman kattavasti ja luotettavasti, mistä sisäilman huono laatu johtuu, sekä perehdyttävä rakennuksen vaurio- ja korjaushistoriaan. Ennen korjauksia on suositeltavaa kartoittaa myös tiloissa oleskelevien henkilöiden oireilua, jotta korjausten jälkeen voidaan tutkia, ovatko korjaustoimet vähentäneet sitä. Sisäilman laadun parantumista on usein vaikeaa todeta pelkästään sisäilmamittauksilla. Sisäilmaongelmia tutkittaessa ja korjauksia suunniteltaessa on tärkeää tarkastella rakennusta ilmanvaihtojärjestelmän ja rakenteiden muodostamana kokonaisuutena, jossa yhteen seikkaan tehdyt muutokset vaikuttavat muihinkin osiin. Vaikka rakennuksen vauriot pyritään kartoittamaan ennen korjausten aloittamista mahdollisimman hyvin, korjaushankkeissa on tyypillistä, että rakenteita purettaessa tulee vielä esiin uusia tai ennakoitua laajempia syitä, jotka heikentävät sisäilman laatua. Näitä tekijöitä ei voida täysin ennakoida hankkeen aikataulua ja budjettia laadittaessa, vaikka hankesuunnittelua ennen tehdyt kuntotutkimukset ja korjaustarpeen laajuuden arviointi pyritäänkin aina tekemään kattavasti. Näissä tapauksissa purku-urakan aikana joudutaan tekemään lisätutkimuksia korjaustavan tarkentamiseksi. Myös korjausten aikana suoritettava laadunvalvonta on suunniteltava huomattavasti tavallista uudisrakentamista yksityiskohtaisemmaksi, jotta korjaustöiden onnistumisesta voidaan varmistua. Korjaustöiden etenemistä valvottaessa tulee valvojalla olla tarvittava asiantuntemus sisäilmaongelmista. Jos korjaushankkeen valvojan asiantuntemus ei ole riittävä, tulee hankkeessa käyttää sisäilma-asioihin erikoistunutta konsulttia. Lopputarkastuksen ja rakennuksen käyttöönoton jälkeen kohteessa tulee seurata käyttäjien kokemuksia sisäilman laadusta. 89 Sisäilmasto- ja kosteusvauriokorjaushankkeen prosessi etenee kuvan 2 mukaisesti. Rakennuksen kunnon tutkimisessa on tärkeää kokonaisvaltainen ja vaiheittain tarkentuva lähestymistapa, jolla varmistetaan, että kaikki olennaiset asiat tutkitaan. Kuntotutkimuksia ei voi heti tilata tietyn laajuisena, vaan laajuus on määritettävä lähtötilanneselvityksellä (tekninen riskiarvio), joka on lähinnä riskirakenteiden tunnistamista ja ilmanvaihtojärjestelmän teknisen tason tarkistamista piirustuksista. Lähtötilanneselvitys tilataan yritykseltä (kuntotutkijalta), jolla on valmiudet kosteusvaurioiden, ilmanvaihtojärjestelmän ja sisäilmaston tutkimiseen. Tämä työvaihe on sinänsä pieni, mutta tärkeä: selvityksestä käyvät ilmi ne asiat, jotka on tutkittava kartoitusten, tarkastusten ja kuntotutkimusten avulla. Seuraava vaihe on kohteessa tarvittavien kartoitusten, tarkastusten ja kuntotutkimusten tilaaminen, mikä tehdään lähtötilanneselvityksen ja mahdollisen käyttäjäkyselyn tulosten mukaisesti. Nämä tilataan tyypillisesti yhtenä kokonaisuutena, edellyttäen, että lähtötilanneselvitys kertoo riittävän yksityiskohtaisesti, mitkä asiat on tutkittava. Lähtötilanneselvitystä seuraavat kartoitukset ja tarkastukset tehdään ilman rakenteiden avaamista, mutta niissä käydään koulurakennus (tai sen tutkittava osa) systemaattisesti ja kattavasti läpi. Kartoitusten ja tarkastusten havainnoista nähdään, mistä kohdista ja missä määrin kuntotutkimuksia tarvitaan. Kuntotutkimuksissa tulee ottaa huomioon, että rakennuksen erilaiset käyttömäärät, vuodenaika ja sää vaikuttavat rakenteiden kosteuteen ja käyttäytymiseen. Kuntotutkimuksissa rakenteita usein avataan, otetaan materiaalinäytteitä ja tehdään porareikämittauksia, sisäilmaston tutkimuksia ja näytteenottoja. Kuntotutkimuksen toimeksiantoon sisällytetään yleensä tietty määrä toimenpiteitä, esimerkiksi kymmenen rakenneavausta ja vastaavat mittaukset ja analyysit. Jos nämä eivät riitä vaurion laajuuden selvittämiseksi, on työtä jatkettava. Korjaussuunnittelija tekee tutkimustulosten perusteella vaihtoehtoisia korjaustapaehdotuksia, ja rakennuttaja päättää niiden pohjalta, mitkä korjausratkaisut toteutetaan. Kun korjausratkaisut on päätetty, korjaussuunnittelija laatii korjaussuunnitelmat. Korjaushankkeissa on yleensä tehtävä kuntotutkimukset ennen hankkeen suunnitteluvaihetta. On tärkeää, että sama konsultti tai konsulttitoimisto koordinoi kuntotutkimusta alusta loppuun, esittää korjaustapaehdotukset, tarkastaa korjaussuunnitelmat ja valvoo työn toteutusta teknisen valvonnan osalta. 910 Lähtötilanneselvitys / Tekninen riskiarvio Tekninen riskiarvio Käyttäjäkysely Tilaajan puhelinhaastattelu Käyttäjien havainnot Tutustuminen aikaisempiin selvityksiin Henkilökunnan oirekysely Riskirakenteiden arviointi piirustuksista Tutustuminen kohteeseen, 1 4 tuntia Lähtötilanneselvityksen ja teknisen riskiarvioinnin raportti Sisäilma- ja kosteusvauriokorjaus Kuntoarviot ja -tutkimukset (katso kuva 3) Rakennuttajan päätös jatko-tutkimuksista Tutkimussuunnitelma Kenttätutkimukset, useita päiviä Tutkimustulosten raportointi ja korjaustapaehdotukset Rakennuttajan päätös rakennuksen korjaamisesta ja korjaussuunnitelman tilaaminen Korjaussuunnittelu Päätös korjaustavasta Korjauksen toteutus Onnistumisen seuranta Valvonta Yleisvalvonta Aikataulu, kustannukset Tekninen valvonta Mallityöt Laadunvarmistus Tekninen valvonta Suunnittelijan valvonta Kuva 2. Rakennuksen kunnon arvioinnin ja korjaamisen prosessi sisäilmasto- ja kosteusvauriokorjauksissa. Yllä esitettyä prosessia noudattamalla voidaan vähentää hankkeen toteutuksen aikana tapahtuvia yllätyksiä tai ainakin tiedetään, onko niitä odotettavissa vai ei. Toteutuksen aikana on tärkeää valvoa, että korjaussuunnitelmia ja ohjeita noudatetaan yksityiskohtaisesti. Useissa kohteissa korjaukset ovat epäonnistuneet, koska urakoitsija tai vastaava mestari on poikennut suunnitelmista ja käyttänyt omaan kokemukseensa perustuvia korjausratkaisuja. Jos korjaustyön, esimerkiksi rakenteiden avaamisen, yhteydessä havaitaan uusia tai odotettua laajempia vaurioita, tulee varmistua siitä, että korjaussuunnitelmia täydennetään niiden vaatimalla tavalla. Korjausten jälkeen tulee varmistua korjausten onnistumisesta. Vaikka valitukset loppuvat, on syytä tehdä oirekysely esimerkiksi kuusi kuukautta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. 1011 2. Lähtötilanneselvitys ja jatkotutkimuksen tilaaminen Sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten kunnon arviointia aloitettaessa ei yleensä osata vielä arvioida tarvittavia tutkimuksia eikä tutkimuksen kustannuksia. Sen vuoksi hanke toteutetaan yleensä kahdessa vaiheessa. Rakennuksen kunnon arviointi aloitetaan lähtötilanneselvityksellä (tekninen riskiarvio; kuva 3). Se tilataan rakennusten kunnon arviointiin erikoistuneelta yritykseltä (kuntotutkija), jolta löytyy riittävissä määrin sekä rakennus- että LVI-teknistä asiantuntemusta. Tilaaja toimittaa tarjouspyynnön liitteenä oleelliset rakenne- ja LVI-piirustukset sekä raportit aiemmin tehdyistä selvityksistä ja korjauksista. Kuntotutkija tekee lähtötilanneselvityksen haastattelujen, aikaisempien selvitysten, piirustusten ja lyhyen kohdekäynnin pohjalta. Kohteessa käydään läpi vain epäilyn alaiset tilat; systemaattisia kartoituksia tai tarkastuksia ei tässä vaiheessa tehdä. Keskikokoisen koulurakennuksen lähtötilanneselvityksen tekeminen kestää noin tuntia. Lähtötilanneselvityksessä tarkistetaan piirustusten ja aikaisempien selvitysten perusteella kohteen riskirakenteet ja ilmanvaihtojärjestelmän tekninen taso sisäilman laadun kannalta. On myös varmistettava, että piirustukset vastaavat todellisuutta. Eri aikakausien rakennuksissa olevia riskiratkaisuja on esitelty tämän oppaan toisessa osassa. Asiantuntija löytää piirustusten ja kyseessä olevan aikakauden tyypillisten ratkaisujen perusteella kohteen riskirakenteet. Myös ilmanvaihtojärjestelmän tekninen taso nähdään piirustusten ja rakentamis- tai korjausajankohdan perusteella. Riskirakenteiden arvioinnin jälkeen selvitetään, mitkä niistä ovat johtaneet kosteusvaurioihin tai sisäilmaongelmiin ja mitkä ovat toimineet ongelmitta. Tämä tarkistetaan jatkossa systemaattisilla kartoituksilla, tarkastuksilla ja kuntotutkimuksilla. Lähtötilanneselvityksen havainnoista kirjoitetaan raportti. Lähtötilanneselvityksessä on selkeästi esitettävä, millaisia menetelmiä on käytetty, mitä tuloksia on saatu ja miltä osin tarvitaan kuntotutkimuksia. Hyvä käytäntö on, että kuntotutkija arvioi lähtötilanneselvityksessä kuntotutkimusten laajuuden ja niistä aiheutuvat kustannukset. Lähtötilanneselvitys voi toimia samalla tarjouksena, ja tilaaja päättää sen pohjalta, mitä tutkimuksia tilaa. Tilaajan käytännöstä riippuen tutkimukset voidaan tilata suoraan edellä mainitun tarjouksen pohjalta, esimerkiksi jos tilaajalla ja tarjoajalla on asiasta vuosisopimus. Vaihtoehtoisesti lähtötilanneselvityksen tietoja voidaan hyödyntää kuntotutkimuksen tekijöiden kilpailuttamisessa. Tilaaja voi tehdä tilauksen kiinteähintaisesta kuntotutkimustyöstä tai tuntityönä työmenekkiarvion kanssa. Tilausta ei tehdä yleensä piikki auki periaatteella, koska koko kuntotutkimuksen hinta voi olla melko suuri, esimerkiksi euroa. 1112 Kuntotutkimukset on syytä tilata yhtenä kokonaisuutena. Kuntotutkija ostaa tarvittavissa määrin palveluja esimerkiksi alihankintana (yleensä yksi yritys ei pysty tekemään kaikkea) ja on myös vastuussa siitä, että jatkotutkimusten tulokset analysoidaan kokonaisuuden kannalta kaikilta osin ja raportoidaan tilaajalle yhtenä raporttina. Oireet ja valitukset Tekninen riskiarvio ja lähtötilanneselvitys Käyttäjäkysely Kosteusvauriokartoitus: Kaikkien tilojen ja rakenteiden katselmus Pintakosteuskartoitukset Kosteuden mittaus rakenteita avaamatta Iv -toimintatarkastus: Ilmanvaihtojärjestelmän ja muun talotekniikan toimintatarkastus Lämpötilapoikkeamat Veto ja paine-erot Sisäilman laadun arviointi: Aistinvaraiset arviot hajuista ja materiaaleista ym. Mahdollinen kosteustekninen kuntotutkimus: Kosteuden mittaus porarei istä Rakenteiden avaukset Materiaalinäytteiden ottaminen Vauriomekanismien määritys Korjaustapaehdotukset Mahdollinen sisäilmaston kuntotutkimus Iv -tekninen kuntotutkimus: Ilmavirtojen mittaus Kanaviston puhtauden tarkastus Sisäilman mittaukset ja mikrobiselvitykset: Materiaali- ja pintanäytteiden tulosten tulkinta Mineraalikuitujen määritys VOC -mittaukset Aldehydimittaukset Ammoniakin mittaukset Kuva 3. Rakennuksen kunnon arvioinnin ja tutkimisen vaiheet. 2.1 Käyttäjäkyselyt Jos teknisen riskinarvioinnin perusteella ei löydetä selkeitä syitä sisäilman huonoon laatuun eikä oireiluihin ja valituksiin, on hyvä tehdä lisäksi henkilökunnalle suunnattu käyttäjäkysely [Jokiranta ym., 1998]. Kyselyllä saadaan tietoa myös ongelmien laajuudesta ja mahdollisesti osittain paikannettuakin ongelmia. Käyttäjäkysely sisältää kyselyn rakennuksessa havaituista rakenteellisista vaurioista ja muista epäkohdista (liitteessä 1 on esimerkki huoltohenkilöstölle tehtävästä käyttäjäkyselystä) sekä oire- ja olosuhdehaittakyselyn. Käyttäjäkysely tehdään jakamalla kyselykaavakkeet koko rakennuksessa tai tutkittavassa rakennuksen osassa työskentelevälle henkilökunnalle, myös muulle kuin opettajistolle. Oppilaille käyttäjäkyselyä ei yleensä tehdä. 1213 Oire- ja olosuhdehaittakysely toteutetaan Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyn MM-40 (liite 2) [Seuri ja Palomäki, 2005; Työterveyslaitos, 2006] mukaisesti. Se perustuu Ruotsissa kehitettyyn kyselyyn [Andersson ym., 1993]. Sisäilmastokysely tulee tehdä yhteistyössä paikallisen työterveyshuollon kanssa. Aikaa kyselyyn vastaamiseen annetaan 1 2 viikkoa. Kyselyn yhteydessä kannattaa tehdä myös kartoitus (liite 3) siitä, kuinka pitkiä aikoja kyselyyn vastaavat henkilöt oleskelevat rakennuksen eri osissa. Tällä tavalla voidaan myöhemmin tehtäviä kartoituksia ja tarkastuksia kohdentaa tarkemmin eri osiin rakennusta. Kun henkilökunnalta tiedustellaan heidän ajankäyttöään eri tiloissa, vastaajilta tulee pyytää tähän erillinen suostumus (liite 3). Jos kyselytutkija tekee sekä sisäilmasto- että ajankäyttökyselyn, molempien kyselyiden vastaukset tulee numeroida henkilökohtaisesti, jonka jälkeen työterveyshuolto lähettää tilastoidut oirekyselyn tiedot ja ajankäyttökyselyt kyselytutkijalle. Kyselytutkija voi tämän jälkeen yhdistää tilastoidut sisäilmastokyselyn ja ajankäyttökyselyn tiedot niissä olevan henkilökohtaisen numeroinnin perusteella liitteessä 3 annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos sisäilmasto- ja ajankäyttökyselyt osoittavat, että vain tietyissä rakennuksen osissa, kerroksissa tai tiloissa oireillaan, ne voidaan heti tutkia tarkemmin. Jos sisäilmastokyselyä ei tehdä, onkin vaarana, että hankalat piilovauriot jäävät pintapuolisissa kartoituksissa ja tarkastuksissa havaitsematta. Toisaalta samaan aikaan voidaan tuhlata voimavaroja, kun tutkitaan alueita, joissa haittoja ei ole esiintynyt lainkaan. Perusteellisia kuntotutkimuksia voidaan aika- ja kustannussyistä tehdä yleensä vain pienehköllä alueella. Sen vuoksi oire- ja olosuhdehaittakyselyllä voi olla suuri merkitys koko korjaushankkeen onnistumisen kannalta. Sisäilmastokyselyn tuloksia arvioitaessa on kuitenkin huomioitava aina myös yksittäiset oireilevat henkilöt, koska he voivat esimerkiksi työskennellä alueilla, joissa muuten pidempään oleilee vain harva. Sisäilmastokysely voidaan toistaa, kun korjaukset on tehty. Näin voidaan arvioida myös korjausten onnistumista sekä niiden vaikutusta henkilöstön oireisiin. Korjausten jälkeen tehtävä kysely tulee tehdä samaan vuodenaikaan kuin aiempi, jotta tulokset ovat luotettavasti verrattavissa toisiinsa. Kyselyiden vertailun luotettavuutta lisää se, jos kyselyt tehdään samoille henkilöille tai henkilöryhmille, mikäli he ovat muuttaneet töihin korjatulle alueelle. 1314 3. Rakennuksessa tehtävät tutkimukset Rakennuksessa tehtävien kartoitusten, tarkastusten ja tutkimusten ensisijaisena tavoitteena on osoittaa sisäilmasto-ongelmien mekanismit ja määrittää korjauksen suunnittelun lähtötiedot. Tutkimuksia tekevän henkilön tulee selvittää tilojen rakenteet, materiaalit sekä rakennekokonaisuuksien rakennusfysikaaliset toimintatavat, jotta hän osaa kohdistaa tutkimukset oikein. Mikäli tutkittavana on ollut liian suppea tai kokonaan väärä alue, joudutaan korjauksen tai jo purkutöiden aikana tekemään uusia tutkimuksia ja vastaavasti muutoksia korjaussuunnitelmiin. 3.1 Kosteusvauriokartoitus Kosteusvauriokartoitus tehdään pääsääntöisesti rakenteita avaamatta rakennuksen riskirakenteille. Suurin osa riskirakenteista on tässä vaiheessa tiedossa lähtötilanneselvityksen ja käyttäjäkyselyn tulosten perusteella. Loput riskirakenteista selviävät kaikkien tilojen ja rakenteiden katselmuksessa. Katselmuksessa on tärkeätä käydä läpi kaikki rakennuksen tilat poikkeuksitta. Katselmuksen tarkastuksen piiriin kuuluvat sisätilojen (maanpäälliset tilat ja kellari) lisäksi ryömintätilat, ullakkotilat, vesikatto ja ulkoseinät. Riskirakenteissa tehdään pintakosteuskartoitukset. Tyypillisiä tarkastettavia kohtia ovat maata vasten oleva lattiat ja seinät erityisesti kellaritiloissa. Kartoitukseen sisältyvät myös niin sanotut kevyet kosteudenmittaukset rakenteita avaamatta. Ne voidaan tehdä ullakkotilan puisista kattorakenteista piikkimittarilla ja villoista suhteellisen kosteuden mittarilla. Pintakosteusmittarin antama tulos on suhteellinen, ja tuloksen perusteella voidaan päätellä, onko materiaali kosteampi kuin sen kuuluisi olla. Kosteusvauriokartoituksen tekemiseen kuluu laajoissa kohteissa useita työpäiviä usealta kuntotutkijalta ja apulaiselta. Kartoituksen voi suorittaa kuntotutkimiseen ja korjausrakentamiseen erikoistunut kuntotutkija. 3.2 Ilmanvaihdon toimintatarkastus Ilmanvaihdon toimintatarkastuksessa tarkastetaan ilmanvaihtojärjestelmän yleinen kunto, puhtaus ja tekninen taso. Ilmanvaihtojärjestelmän korjaustarve on ilmeinen, jos rakennuksessa on ainoastaan painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto. Alle kymmenen vuoden ikäiset koneelliset tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmät ovat lähtökohtaisesti hyvässä kunnossa, ja niistä pitää lähinnä tarkastaa, että ne toimivat suunnitellulla tavalla. Mahdollisiin mineraalikuitulähteisiin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota. Tätä vanhemmat koneelliset tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmät vaativat perusteellisempaa tarkastusta, jotta järjestelmän kunto, ilmavirtojen riittävyys ja mahdolliset korjaustarpeet saadaan selvitettyä. Tarkastuksen suorittavan kuntotutkijan tulisi olla hyvin perehtynyt ilmanvaihdon ja sisäilmaston kuntotutkimuksiin. 1415 Tarkastuksessa käydään kaikissa ilmanvaihtokonehuoneissa, joissa tarkastetaan puhaltimet, suodattimet, äänenvaimentimet (potentiaalisia kuitulähteitä) ja kammiot sekä ilmanvaihtokoneiden yleinen kunto ja puhtaus [MIV-CD Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut, 2007]. Ilmavirtoja tarkistetaan merkkisavulla tai paperitestillä pistokoeluonteisesti kaikkien ilmanvaihtokoneiden palvelualueilta. Tarkastukset tehdään vähintään niistä tiloista, joissa käyttäjäkyselyn perusteella epäillään olevan ongelmia. Kanaviston tarkastus- tai puhdistusluukuista tarkistetaan silmämääräisesti tuloilmakanaviston puhtaus [Asikainen ym., 2007]. Päätelaitteissa olevien äänenvaimennusmateriaalien kuntoon on kiinnitettävä huomiota, koska rikkoontuneista äänenvaimennusmateriaaleista voi irrota kuituja. Jos tuloilmanjako aiheuttaa huoneisiin selvästi vetoa, se raportoidaan. Ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmavirtojen tasapainoisuutta arvioidaan paine-eromittauksilla, joilla määritetään sekä rakennuksen ulko- ja sisäpuolen että eri huonetilojen välisiä paine-eroja. Tarvittaessa ilmanvaihdon riittävyyden tarkastukseen voidaan sisällyttää myös hiilidioksidipitoisuuden mittauksia. Tarkastuksessa mitataan myös huonelämpötilat sekä tarkastetaan lämmityspattereiden termostaatit ja niiden kunto. 3.3 Sisäilman laadun arviointi Ilmanvaihtojärjestelmän toimintatarkastuksen tekijä tai sisäilma-asiantuntija etsii tarkastettavien tilojen sisäilmasta laatupoikkeamia. Arviointi tehdään aistinvaraisesti etsimällä mahdollisia hajuja ja niiden lähteitä. Tiloissa voi olla esimerkiksi viemärinhajua, homeenhajua, ruokalan tuoksuja tai jonkin materiaalin hajua. Myös yleinen tunkkaisuus, jonka lähdettä ei voida osoittaa, on tärkeä ja kirjattava havainto, joka on otettava huomioon jatkotutkimuksissa. Sisäilman laadun arvioinnin yhteydessä voidaan myös silmämääräisesti tarkastella pintojen pölyisyyttä, arvioida siivouksen tasoa sekä päättää tarkempien tutkimusten tarve. 3.4 Kosteustekninen kuntotutkimus Kosteustekninen kuntotutkimus tehdään, mikäli kosteusvauriokartoituksen havainnot vaativat lisäselvitystä. Kuntotutkimus tehdään tyypillisesti tietylle rakenteelle rajatulta alueelta. Tutkimuksen tavoitteena on piilovaurion löytäminen ja vauriomekanismin määrittäminen, jotta korjaustapaehdotus voitaisiin laatia. Tätä varten tehdään porareikämittauksia, avataan rakenteita sekä otetaan materiaalija pintanäytteitä, joista määritetään mikrobipitoisuutta ja -lajistoa. Kosteusvauriokuntotutkimuksen suorittaminen on yksityiskohtaisesti ohjeistettu ympäristöministeriön oppaassa [Ympäristöministeriö, 1997] ja useissa muissakin julkaisuissa [Leivo, 1998; Torikka ym., 1999]. Kuntotutkimuksessa on pystyttävä määrittelemään vaurion laajuus, ongelmien syyt ja vauriomekanismit sekä niiden pohjalta esittämään korjaustapaehdotukset. Kuntotutkimuksen yhteydessä materiaalinäytteet otetaan rakenteita avaamalla. Avatuista kohdista pyritään saamaan selville rakenteen mikrobiologinen kunto koko rakenteen syvyydeltä ja kunkin rakennekerroksen osalta erikseen. Avaus 1516 kohdan on oltava niin suuri, että cm:n kokoisen näytepalan ottaminen on mahdollista. Materiaalinäytteenotosta ja näytteiden jatkokäsittelystä on annettu ohjeet sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysoppaassa [Ympäristö- ja Terveyslehti, 2008]. Rakenteiden avaukset ja materiaalinäytteen ottaminen keskitetään alueille, joissa on riskirakenteita, poikkeuksellista kosteutta tai hajua tai joiden lähellä rakennuksen käyttäjillä havaitaan oireita. Avauskohtien määrä määritellään tapauskohtaisesti. Avattavan kohdan tulisi edustaa mahdollisimman hyvin tutkittavaa riskirakennetta, jolloin yksikin epäiltävän ongelma-alueen avauskohta voi olla riittävä vaurion toteamiseen ei kuitenkaan vaurion laajuuden arvioimiseen. Tutkittavalle kohdalle on usein tarpeen ottaa vertailunäyte riskirakenteesta, jossa muut edellä mainitut tekijät eivät ole toteutuneet. Mikäli kysymys on pintamateriaaleista (lattiapinnoite, rappausmateriaali jne.), yhdeltä alueelta tutkittavia näytteitä voidaan ottaa Sisäilmaston kuntotutkimus Sisäilmaston kuntotutkimuksella etsitään sisäilmasto-ongelmien syitä erityisesti tapauksissa, joissa vakavia kosteusvaurioita ei ole havaittu tai ne eivät selitä sisäilmasto-ongelmien syitä. Sisäilmaston kuntotutkimuksessa tulkitaan myös niitä tietoja, jotka on saatu kosteusvauriokuntotutkimuksen materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. Sisäilmaston kuntotutkimus tehdään kussakin kohteessa erikseen laadittavan suunnitelman mukaan. Suunnitelma laaditaan ilmanvaihdon toimintatarkastuksen, sisäilman laadun aistinvaraisen arvioinnin ja kosteusvauriokartoituksen perusteella. Mikrobi- ja muiden näytteiden otto on perusteltua vain, jos kyseisiä analyysituloksia voidaan hyödyntää joko rakennevaurioiden korjaustarpeiden tai terveyshaitan todentamisessa. Sisäilman laadun arviointiin liittyvät näytteenotot keskitetään alueille, jotka ovat tulleet esiin aiemmin tehdyssä oirekyselyssä ja kuntoarvioinneissa. Ongelma-alueilta tehtävien mittausten ja näytteenottojen lisäksi otetaan vertailunäytteitä alueilta, joissa ongelmia ei ole havaittu. Sisäilmaston kuntotutkimuksen perusteella pyritään päättelemään, missä osissa rakennusta vaurio mahdollisesti sijaitsee ja mihin tarkemmat kosteusvauriokuntotutkimukset ja rakenneavaukset tulisi keskittää. Sisäilmaston kuntotutkimuksessa saatuja mikrobiologisten ja kemiallisten analyysien tuloksia käytetään yhdessä kosteusvauriokuntotutkimuksesta tehtyjen havaintojen kanssa korjaussuunnitelmaa laadittaessa. Mikrobiologisissa tutkimuksissa tulee ensisijaisesti keskittyä materiaalinäytteisiin, joiden avulla vaurioituneet rakenteet saadaan heti paikannettua. Ilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat ajallisesti paljon jo yhden työpäivän aikana. Vaihteluun vaikuttavat monet tekijät kuten ilmavirtaukset, painesuhteet, mikrobien kasvualustat ja olot (esim. kosteusvaihtelut materiaalissa) sekä mikrobien ominaisuudet. Ilman mikrobipitoisuuksien mittaaminen voi auttaa todentamaan piilossa olevia koste 1617 us- ja mikrobivaurioita, jotka eivät ole tulleet ilmi kosteusvauriokuntotutkimuksessa. Joissakin tapauksissa sisäilmasta otettavien mikrobinäytteiden perusteella voidaan myös paikantaa ne tilat, missä kosteus- ja mikrobivauriot sijaitsevat. Sisäilman mikrobipitoisuuden määrittäminen on ohjeistettu Asumisterveysoppaassa [Ympäristö- ja Terveyslehti, 2008] ja erityisesti koulurakennuksia koskien KTL:n oppaassa [Meklin ym., 2007], ja se suositellaan toteutettavaksi talvisaikaan, maan ollessa lumen tai jään peitossa. Rakennuksen siivouksen tasoa voidaan seurata, jos sen epäillään olevan riittämätön. Jos pölyä ei poisteta pinnoilta, se voi nousta ilmaan. Säännöllisesti siivottavien pintojen pölykertymää mitataan siivouslaadun INSTA 800 -mittausstandardin [INSTA, 2000] mukaisesti ja siivoustasoa verrataan standardin antamiin viitearvoihin. Mineraalikuitunäytteitä tulisi ottaa tiloista, joissa tilan tai sen ilmanvaihtojärjestelmän äänieristeet ovat rikkonaiset tai pinnoittamattomat ja joissa samaan aikaan esiintyy ärsytysoireita. Kuitulähteiden osoittamiseksi ja paikantamiseksi voidaan mitata tilakohtaisia kuitukertymiä huonepinnoilta, joiden siivoushistoria on tiedossa, ja samalla kartoittaa rakennuksen kuitulähteet [Harju ym., 2006; Schneider, 2000]. VOC yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) mittauksia tehdään, mikäli tiloissa on havaittavissa pistävää hajua ja tilassa työskentelevät ihmiset oireilevat mahdollisten kostuneiden tai muutoin voimakaspäästöisten materiaalien takia. VOC yhdisteiden mittausten yhteydessä tulevat esiin myös mikrobikasvustojen usein tuottamat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (MVOC yhdisteet), jotka voivat antaa lisätietoa haitan laadusta. MVOC yhdisteiden esiintyminen on epävarma indikaattori mikrobivaurioista, ja siksi niistä saatuihin mittaustuloksiin pitää suhtautua varauksellisesti. Materiaalipäästöjä voidaan arvioida myös mittaamalla sisäilman kemiallisia epäpuhtauksia. Vanhojen puupohjaisten levyjen (esim. lastulevyn) liima-aineista voi vapautua formaldehydiä esimerkiksi silloin, kun rakennuksen seinä on kostunut ja levyn pinta on maalattu ainoastaan huoneen sisäpuolelta. Formaldehydipitoisuus tulisi määrittää erityisesti rakennuksissa, joissa esiintyy silmä- ja ylähengitysteiden oireita. Ammoniakin haju saattaa johtua vanhoissa tasoitteissa käytettyjen orgaanisten materiaalien kuten kaseiinin tai gelatiinin hajoamisesta kostumisen seurauksena. Jos rakennuksessa haisee ammoniakki ja siellä työskentelevillä ihmisillä on ärsytysoireita, ammoniakkipitoisuus on syytä mitata. Ärsytysoireiden selvityksen yhteydessä tulee ottaa myös VOC näyte muiden ärsyttävien yhdisteiden selvittämiseksi. Tapauskohtaisesti voidaan ottaa myös muita sisäilmanäytteitä, kuten esimerkiksi PAH näytteitä (polysykliset aromaattiset hiilivety-yhdisteet), joilla saadaan selvitettyä vanhojen kreosootti- tai bitumipohjaisten eristemateriaalien aiheuttamia sisäilmariskejä. Näiden tutkimusmenetelmien käyttötarvetta tulee tarkastella rakennusten iän ja rakennustavan perusteella. 1718 Jos ilmanvaihtojärjestelmä aiotaan säilyttää korjausten yhteydessä osittain tai kokonaan, on selvitettävä ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja rakenne sekä säädettävyys, jotta koko rakennukseen saadaan halutunlainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa ja toimintaa arvioitaessa tulee mitata ja arvioida tuloilmavirtojen riittävyys, selvittää järjestelmän tiiviys ja puhtaus sekä tarvittaessa mitata sisäilman hiilidioksidipitoisuutta. Sisäilmaston kuntotutkimukseen voi epäpuhtaus-, olosuhde- ja ilmanvaihtoteknisten tutkimusten lisäksi kuulua muitakin selvityksiä. Tällaisia ovat mm. rakenteiden tiiviyden tutkiminen esimerkiksi merkkiainekokeiden avulla. Sisäilmaston kuntotutkimuksen suorittaminen on ohjeistettu Suomen LVI-yhdistysten liiton [Suomen LVI-yhdistysten liitto, 1997] ja Sisäilmayhdistyksen [ Jokiranta ym., 1998] julkaisemissa raporteissa. Sisäilman epäpuhtauksien näytteenotosta, näytteenottopisteiden valinnasta ja tarvittavista näytemääristä on annettu ohjeet sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuissa [Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003; Ympäristö- ja Terveyslehti, 2008]. Sisäilmaston kuntotutkimuksissa otettujen näytteiden tulosten tulkinnassa käytetään apuna mm. Sisäilmayhdistyksen vuonna 2000 julkaiseman Sisäilmastoluokituksen [Sisäilmayhdistys, 2000] sekä STM:n Asumisterveysohjeen [Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003], Asumisterveysoppaan [Ympäristö- ja Terveyslehti, 2008] ja erityisesti koulurakennusten mikrobinäytteiden osalta KTL:n oppaan [Meklin ym., 2007] antamia enimmäis-, ohje-, normaali- tai tavoitearvoja. Vaikka mikrobinäytteiden tulosten tulkinta on hyvin ohjeistettu edellä mainituissa lähteissä, on korostettava, että tulkinta pitää aina tehdä tapauskohtaisesti. Sama mittaustulos voi tietyssä tapauksessa osoittaa välitöntä korjaustarvetta ja toisessa taas rakenteen normaalia toimintaa. Korjaustarve näytetään mittaustuloksen avulla osoitetulla sisäilmasto-ongelmamekanismilla eikä pelkällä mittaustuloksella. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että vuodenajat vaikuttavat ilmanäytteiden ottoon ja tulkintaan. Kohonneet mikrobipitoisuudet voivat johtua ulkoilman epäpuhtauksista tai mikrobipitoisten materiaalien käsittelystä sisätiloissa. Toisaalta esimerkiksi joissakin vanhoissa toimivissa rakenteissa tai alapohjan materiaaleissa voi esiintyä kohonneita mikrobipitoisuuksia, jotka eivät välttämättä edellytä korjauksia, ellei kyseinen materiaali ole ilmavuodon kautta yhteydessä sisäilmaan. Kaikista kuntotutkimuksissa mitattavista ominaisuuksista tai näytteenotto- ja käsittelytavoista ei ole annettu ohjeellisia arvoja, ja tuloksia on tällöin verrattava yleiseen tutkimustietoon sekä mahdolliseen vertailuaineistoon. Jos tutkimuksessa käytetyllä menetelmällä, esimerkiksi elektronimikroskoopilla [Heikkilä ym., 1988], mitatuille epäpuhtauksille ei ole olemassa vertailuarvoja, tulee tulosten tulkinnassa käytetyt perusteet mainita raportoinnissa. 1819 Arvioitaessa rakennusmateriaalinäytteiden tulosten merkitystä sisäilman laadun kannalta tulee ottaa huomioon seuraavat tekijät: (1) kuinka lähellä huonetilan sisäpintaa tutkittava materiaali sijaitsee, (2) tuottaako mikrobikasvusto hajua, (3) onko rakenteissa poikkeavaa kosteutta ja (4) tuleeko tutkitun rakenteen kautta ilmavuotoja sisäilmaan päin. 3.6 Raportointi Tutkimusten jälkeen kirjoitettavasta raportista tulee selvästi käydä ilmi, millaisia rakenteita rakennuksessa on käytetty, missä vaurioita on havaittu, kuinka laajoja ne ovat ja mistä ne johtuvat (kosteusvaurio- ja sisäilmasto-ongelmamekanismit). Tärkeää on selostaa myös vaurioiden sopivat korjaustavat sekä korjaamisessa käytettävät materiaalit. Materiaalivalintojen rajaaminen on erityisen tärkeää silloin, kun rakenteen toimivuus riippuu suoraan materiaalin kosteusteknisistä ominaisuuksista. Tutkimustulokset esitetään raportissa, johon kootaan kaikki tutkimuksessa saatu tieto sisäilma- ja kosteusongelmien syistä ja laajuudesta. Esityksen tulee olla mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen sekä keskittyä sisällöltään vain oleellisiin asioihin. Raportti voi muodostua yhden tai useamman eri tutkijan tekemistä tutkimuksista. Yhden asiantuntijan tutkimusselostuksen liiteasiakirjana voi olla toisen asiantuntijan tekemä täydentävä tutkimus. Vaikeissa ja moniongelmaisissa kohteissa tutkimuksen tekoon voi osallistua rakennustekninen asiantuntija, LVIasiantuntija sekä mikrobi- tai sisäilma-asiantuntija, jolloin raportti voi muodostua kolmen eri tutkijan tekemästä tutkimusselostuksesta. Yhteiseen selostukseen kootaan kaikkien tutkijoiden tutkimusselostukset, joista kuntotutkijat yhteistyössä ja vastuullisen tutkijan johdolla laativat yhteisen lyhyen tiivistelmän, jossa esitetään päätulokset ja yhteisesti suunnitellut korjaustapavaihtoehdot. Yhteistyön merkitystä tulee korostaa erityisesti suurissa ja moniongelmaisissa kiinteistöissä heti tutkimustyön alkuvaiheessa. Tutkimusraportin tulee olla selkeä ja itsenäisesti ymmärrettävä ilman erillisiä rakennuspiirustuksia tai muuta tausta-aineistoa. Raporttia laadittaessa on huomioita myös se, että sitä lukevat muutkin kuin rakennustekniikan asiantuntijat mm. käyttäjät ja työsuojeluhenkilöstö Raportin sisältö Tutkimuksista laadittavassa raportissa esitetään tutkimus- ja mittaustulokset sekä niistä tehtävät johtopäätökset. Selostuksessa tulee selkeästi erottaa toisistaan mittauksista ja muista tutkimuksista saadut tiedot ja toisaalta tutkijan omat arviot ja johtopäätökset. 1920 Tutkimusraportin sisältö on soveltuvin osin seuraava: 1. Tutkimuksen perustiedot tutkimuksen tekijät käytetyt mitta- ja näytteenottolaitteet sekä mittausmenetelmät tutkimuksen rajaukset tutkimuksen tavoitteet 2. Kohteen perus- ja taustatiedot tilaajalta saadut tiedot käytettävissä olleet asiakirjat havainnot muista tutkimuksista, kartoituksista ja asiakirjoista 3. Rakenteiden tutkimukset tiloittain ja rakennusosittain rakennetyyppi havainnot ja poikkeamat piirustuksista havainnot ja mittaukset (kyseessä olevan vaurion luonne, laajuus ja syyt) 4. Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset ilmanvaihtojärjestelmän yleinen kunto ja tekninen taso toimintatarkastuksen tulokset iv-teknisen kuntotutkimuksen tulokset, mikäli ilmanvaihtojärjestelmä säilytetään korjauksissa osittain tai täysin 5. Sisäilmatutkimukset sisäilmatutkimusten tulokset 6. Johtopäätökset yhteenveto olennaisista sisäilmasto-ongelmia aiheuttavista vaurioista tai ilmanvaihtojärjestelmän puutteista keskeisten kosteusvaurio- ja sisäilmasto-ongelmien mekanismien kuvaus 7. Korjaustapa korjaustapaehdotukset ja -vaihtoehdot jatkotoimenpide-ehdotukset 8. Yhteenveto kiireelliset toimenpiteet (näihin lyhyesti perustelut miksi kiireellinen) normaalit toimenpiteet viimeistään peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet 9. Liitteet tarvittavat pohjapiirustukset ja leikkaukset valokuvat pintakosteuskartoituksen tulokset 20 Näytä lisää
Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka
Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat Lisätiedot SISÄILMASTOSEMINAARI 2012
Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja Lisätiedot PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö
PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston Lisätiedot Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94) Lisätiedot Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA
Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus Lisätiedot Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012
Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia Lisätiedot TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto
Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki Lisätiedot HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA
HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5 Lisätiedot Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen
Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin Lisätiedot Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset
Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com Lisätiedot ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN
1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ Lisätiedot SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014
SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli Lisätiedot PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Lisätiedot ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI
Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET Lisätiedot Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU
Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN Lisätiedot Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt
Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) Tietoa työstä Katja Tähtinen Leena Aalto Veli-Matti Pietarinen Sanna Lappalainen Rauno Holopainen Eero Palomäki Juha Kuokkanen Arvorakennusten Lisätiedot Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006
Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto Lisätiedot TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE
SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja Lisätiedot BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS
TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU TURUN YLIOPISTO JULKAISU 101 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Anna-Mari Pessi, Jommi Suonketo, Matti Pentti, Auli Rantio-Lehtimäki BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS Lisätiedot ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015
ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus- Lisätiedot Riskien arviointi työpaikalla. työkirja
Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus Lisätiedot Vaarojen arviointi ongelmakohteissa
Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Lisätiedot Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi
Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein Lisätiedot Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen
Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development Lisätiedot Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli
Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Lisätiedot TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä Lisätiedot ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN
Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Lisätiedot ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.
ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen Lisätiedot Systemaattinen layout-suunnittelu
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014 Lisätiedot Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille