Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-478
Timestamp: 2019-12-08 18:01:19+00:00
Document Index: 49471954

Matched Legal Cases: ['§ 14', 'zákona č. 406', '§ 4', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8']

478/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energi...
478/2005verze 1
Vyhláška č. 478/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Částka 167/2005
Platnost od 08.12.2005
Zrušeno k 08.12.2010 (349/2010 Sb.)
Minulé znění 01.01.2006 - 07.12.2010 (verze 1)Předpis je již zrušen
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:
Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se slova "elektřiny ηl" nahrazují slovy "elektřiny ηel".
2. V § 4 odst. 5 větě první se slovo "jeho" nahrazuje slovem "její".
3. V § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1se za slovo "výrobě" vkládají slova "elektřiny a".
4. V příloze č. 6 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí
Qepal Qpal Qel 3,6 x 100
Sevpal = ———— = ———— = —————— = ————— (GJ/MWh)
Esv (MWh) výroba elektřiny měřená na svorkách generátoru
Qel (GJ) tepelná energie páry spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí
Qpal (GJ) energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla
Qepal (GJ) energie paliva spotřebovaného v kotlích připadajícího na výrobu elektřiny
Qtep (GJ) tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Sevpal (GJ/MWh) měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí
ηel (%) účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí
(3) Tepelná energie páry spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí
Mad (t) celkové množství páry na vstupu do turbíny (admisní)
Moi (t) množství páry do jednotlivých odběrů
Mvt (t) množství páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do mezipřehříváku
Me (t) množství páry do protitlaku nebo množství turbinového kondenzátu (podle druhu turbíny)
Mu (t) množství ucpávkové páry, pokud je její teplo využíváno (není-li využíváno, člen Mu x iu odpadá)
Mv (t) množství vody (vstřiku) pro regulaci teploty páry na výstupu z mezipřehříváku
iad (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry na vstupu do turbíny (admisní)
ioi (kJ/kg) průměrné roční entalpie páry na výstupu z turbíny do jednotlivých odběrů
int (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry na vstupu do nízkotlakého dílu turbíny
ie (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry vystupující z turbíny do protitlaku nebo entalpie kondenzátu (podle druhu turbíny)
iu (kJ/kg) průměrná roční entalpie ucpávkové páry (pokud je využívána)
ivt (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do mezipřehříváku.“.
5. Příloha č. 7 zní:
„Minimální účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí ηel
Jmenovitý výkon turbosoustrojí
(MW) Účinnost výroby
ηel Měrná spotřeba energie v palivu
% GJ/GJ GJ/MWh
49* 2,04 7,35
do 50 35** 2,85 10,28
nad 50 40** 2,5 9
* platí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
** platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla); v případě zdrojů s kotli na spalování biomasy bude minimální účinnost stanovena odborným posudkem obsahujícím rovněž zhodnocení možností využití tepla.“.
6. V příloze č. 8 odstavec 1 zní:
„(1) Účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem (včetně přitápění) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru a užitečného tepla dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli, vyjádřený v %:
3,6 x (Essv + Eosv) + Qtep + Qovv
ηet = ————————————————— x 100 (%).“.
7. Příloha č. 9 zní:
„Minimální účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu ηet
Provozní soubor Účinnost výroby
ηet Měrná spotřeba energie v palivu
% GJ/GJ
plynová turbina + spalinový kotel 74 1,35
plyn.turbina + spalinový kotel - špičkový provoz 28 3,57
paroplynový cyklus s využitím tepla 72 1,39
paroplynový cyklus s kondenzací 50* 1,39
* platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla).“.
8. Příloha č. 10 zní:
„Stanovení účinnosti výroby energie v paroplynovém cyklu
(1) Účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách generátorů a užitečné tepelné energie dodané z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován), vyjádřený v %:
3,6 x (Essv + Eosv + Esv) + Qtep + Qovv
ηet = ————————————————————— x 100 (%)
(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie v paroplynovém cyklu
Setpal = —————————————————— x 100 (GJ/GJ)
Esv (MWh) elektřina vyrobená v parním turbosoustrojí
Eosv (MWh) elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu (bez využití odpadního tepla)
Essv (MWh) elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu se spalinovým kotlem
Qdpal (GJ) energie paliva spáleného v kotli pomocí přitápěcího hořáku
Qkpal (GJ) energie paliva spáleného v palivovém kotli, který dodává další páru do parního turbosoustrojí, pokud je ve výrobně instalován
Qopal (GJ) energie paliva spáleného v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu
QSpal (GJ) energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu s kotlem
Qovv (GJ) tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle
Setpal (GJ/GJ) měrná spotřeba energie v palivu vztažená na výrobu elektřiny na svorkách všech generátorů a na dodávku tepelné energie ze zdroje
ηet (%) účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu vztažená na výrobu elektřiny na svorkách všech generátorů a na dodávku tepelné energie ze zdroje.