Source: http://docplayer.fr/8798797-Alarme-incendie-alarme-technique-neutronic.html
Timestamp: 2019-09-20 08:10:26+00:00
Document Index: 145530455

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Alarme incendie Alarme technique. Neutronic - PDF
Download "Alarme incendie Alarme technique. Neutronic"
1 Alarme incendie Alarme technique Neutronic
2 Détection incendie et accessoires Alarme technique et accessoires
3 SOMMAIRE I. INTRODUCTION 1. REGLEMENTATION ii 2. ABREVIATIONS iii I. ALARME INCENDIE, DETECTEURS, ET ACTIONNEURS 1. DECLENCHEUR MANUEL A MEMBRANE DEFORMABLE 2 2. VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES 4 3. AVERTISSEURS SONORES 6 4. INDICATEUR D ACTION GAMME NIA 8 5. EQUIPEMENT D ALARME DE TYPE EQUIPEMENT D ALARME DE TYPE 2B BOITIER REPORT DE SYNTHESE INCENDIE DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR DETECTEURS AUTOMATIQUES D INCENDIE 16 II. ALARMES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES 10. ALARMES TECHNIQUES 2 A 144 ZONES ET PLUS ALARME TECHNIQUE AVEC ECRAN A CRISTAUX LIQUIDES 20 i
4 réglementation Extrait sur la réglementation Article GN1 : l effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque établissement. L effectif total s obtient par le cumul de l effectif des personnes constituant le public et l effectif des autres personnes se trouvant dans les locaux et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Article R du code de la construction et de l habitation : les établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d après l effectif du public et du personnel. Les différentes catégories d établissements sont les suivantes : 1 ère catégorie (A) : effectif supérieur à 1500 personnes. 2 ème catégorie (B) : effectif compris entre 701 et 1500 personnes. 3 ème catégorie (C) : effectif compris entre 301 et 700 personnes. 4 ème catégorie (D) : effectif de moins de 301 personnes à l exeption des établissements de la 5 ème catégorie 5 ème catégorie (E) : les établissements dans lesquels l effectif du public n atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité. ii
5 Abréviations B.A.A.S : Bloc Autonome d Alarme Sonore Appareil destiné, même en l absence de l alimentation normale, à émettre un signal d alarme sonore d évacuation d urgence. C.M.S.I. : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Dispositif qui, à partir d informations ou ordre de commande manuelle, émet des ordres électriques de commande des matériels assurant les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d un bâtiment en cas d incendie. Le CMSI appartient au SMSI ; il doit répondre aux dispositions de la norme NFS D.A. : Détecteur Automatique Appareil conçu de façon à fonctionner lorsqu il est influencé par certains phénomènes physiques et ou chimiques, précédant ou accompagnant un début d incendie et provoquant ainsi la signalisation immédiate de celui-ci. D.A.C. : Dispositif Adaptateur de commande Dispositif qui reçoit un ordre de commande de sécurité et le transmet aux DAS. D.A.S. : Dispositif Actionné de Sécurité Dispositif commandé qui par changement d état, participe directement et localement à la mise en sécurité d un bâtiment ou d un établissement (ventouse). Un DAS doit répondre aux dispositions de la norme NFS S.M.S.I. : Système de Mise en Sécurité Incendie : Ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la détection automatique d incendie et comprenant obligatoirement : les DA, l équipement de commande et de signalisation, ainsi que les DM. S.S.I. : Système de Sécurité Incendie Ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d un bâtiment ou d un établissement. Dans sa version la plus complexe, un SSI est composé de deux sous-systèmes principaux : un SDI et un SMSI. U.C.M.C : Unité de Commande Centralisée Sous-ensemble du CMSI permettant de commander les DAS, sur décision humaine, depuis un point central. U.G.A. : Unité de Gestion d Alarme Sous ensemble de l EA, faisant partie intégrante du CMSI, ayant pour mission de collecter les informations en provenance du DM ou du SDI, de les gérer et de déclencher le processus d alarme. U.S. :Unité de Signalisation Dispositif qui assure la signalisation des informations nécessaires pour la conduite du SMSI. D.C.M. : Dispositif de Commande Manuelle Appareil qui émet un ordre de commande de mise en sécurité à destination d un ou plusieurs DAS, à partir d une action manuelle appliquée à son organe de sécurité à manipuler. D.C.M.R. : Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées Appareil équivalent à juxtaposition de plusieurs DCM dans un même boîtier. D.M. : Déclencheur Manuel Appareil qui, à partir d une action manuelle, émet une information à destination d une UGA, d un BAAS ou de l équipement de commande et de signalisation d un SDI. D.S. : Diffuseur Sonore Dispositif électro-acoustique permettant l émission du signal d alarme générale. E.A. : Equipement d Alarme Ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l émission des signaux sonores d évacuation d urgence. S.D.I. : Système de Détection Incendie Ensemble des appareils (au sens de la norme en vigueur) nécessaires à la mise en sécurité d un bâtiment ou d un établissement en cas d incendie. iii
6 Déclencheurs manuels Norme appliquée : NF EN54-11 et NF S Les déclencheurs manuels à membrane déformable peuvent être utilisés dans les S.S.I de catégories A, B, C, D, ou E. Ils ont été conçus pour permettre à l utilisateur de : Mieux visualiser l état d alarme de l appareil L actionner et de le réarmer autant de fois que nécessaire grâce à sa membrane auto déformante qui évite le changement de vitre. Raccorder le déclencheur manuel, si nécessaire, dans une boucle de détection incendie grâce à la résistance incorporée qui peut être mise en service par la suppression du straps. Pour déclencher l appareil il suffit d appuyer au centre de la première fenêtre. Lorsqu une pression suffisante est exercée sur la vitre, une bande jaune fluorescente apparaît simultanément dans la deuxième fenêtre indiquant le déclenchement. Pour le réarmer, il faut introduire une clef dans les trous prévus à cet effet situés en dessous de l appareil. Une simple pression verticale sur la clef remet le déclencheur manuel à l état de veille. Ce système a été spécialement étudié pour permettre une fiabilité fonctionnelle et mécanique. La conception originale de nos déclencheurs permet à l utilisateur de visualiser clairement son fonctionnement. Deux fenêtres permettent des fonctions distinctes : La fenêtre supérieure affiche des instructions d utilisation (disponibles en plusieurs langues). La fenêtre inférieure, spécialement étudiée, permet d indiquer clairement l état d alerte. En cas de déclenchement, une bande jaune fluorescente apparaît portant la mention «Alarme». D autres textes peuvent être réalisés de la même façon sur demande. CARACTERISTIQUES : Pouvoir de coupure contact 3A - 250V Résistance d alarme 1 kohm 1W incorporée. Autre valeur de résistance possible sur demande. Dimensions: 86 x 87 x 52 mm Poids:145 g. IP:44. Déclencheur manuel équipé d un contact NO/NF libre de potentiel. OPTION: Le modèle classique est moulé dans un plastique rouge ABS conforme à la norme NFS et EN Autres couleurs possible : rouge, bleu, jaune, vert et blanc. Tous les modèles peuvent être fournis avec un couvercle transparent plombable en polycarbonate afin d assurer une double protection Montage pouvant être réalisé en saillie ou encastré. Choix multiple de marquages. Personnalisation possible pour toute commande supérieure à unités. 2
7 Déclencheurs manuels BBGP1R DECLENCHEUR MANUEL Simple Contact Schéma électrique BBG2V DECLENCHEUR MANUEL Double Contact Réarmement 4712 DECLENCHEUR MANUEL LED intégrée (3mM) Dévérouillage 4713 DECLENCHEUR MANUEL ETANCHE IP DECLENCHEUR MANUEL ENCASTRABLE 4715 DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE 4700 CAPOT POUR DECLENCHEUR MANUEL Toutes les références sont disponibles dans ces 4 couleurs, et avec capot code: xxxx Y Y : choix de la couleur (R: rouge, V: vert, B: blanc, J: jaune) 3
8 Ventouses électromagnétiques VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES D.A.S. : Dispositif Actionné de Sécurité Norme appliquée : NF S Ce dispositif sert à maintenir une porte coupe-feu en position ouverte et de relâcher cette dernière en cas d action sur un déclencheur manuel ou en cas de détection d un incendie par un S.S.I. VEN 2024R VEN 2048R VENTOUSE 20 DaN A RUPTURE (24V ou 48V) Norme appliquée : NF S IP 42 Isolation III Câble catégorie C2 à utiliser Tension de fonctionnement : 24V ou 48V Force de maintien : 20daN Consommation de courant : <20 ma(24v) +/- 5% Dimension de la ventouse : 75*105*28 mm Dimension de la contre plaque : 60mM de diamètre Poids de l ensemble : 0.8 kg Couleur : Noir VEN 3024R VEN 3048R VENTOUSE 30 DaN A RUPTURE (24V ou 48V) Norme appliquée : NF S IP 42 Isolation III Câble catégorie C2 à utiliser Tension de fonctionnement : 24V ou 48V Force de maintien : 30daN Consommation de courant : <25 ma(24v) +/- 5% Dimension de la ventouse : 75*105*28 mm Dimension de la contre plaque : 60mM de diamètre Poids de l ensemble : 0.8 kg Couleur : Noir VEN 12E VENTOUSE 12 DaN A EMISSION sans boîtier VEN 12R VENTOUSE 12 DaN A RUPTURE sans boîtier 4
9 Ventouses électromagnétiques VENTOUSES V3S / V5S Les ventouses 300 kg et 550 kg en appliques sont idéales pour de nombreuses applications. Une gamme complète d accessoires permet d offrir des solutions pour de multiples configurations de portes. Le faible encombrement des ventouses encastrables permet leur mise en oeuvre sur les portes battantes ou coulissantes. Ces ventouses présentent des nombreux avantages: - Fiabilité extrême - Dispositif anti-rémanence - Montage simple, discret et esthétique - Faible consommation - Protections intégrées - Avec ou sans contact hall intégré - Avec ou sans LED pour les ventouses en appliques V3S VENTOUSE 300 KG Fonctionnement en rupture de courant:12v ou 24V Force de maintien : 300 kg Dimension de la ventouse: 250*48*25mM Dimension de la contre plaque : 185*61*17mM Poids : 300kG : 1,7 kg Avec ou sans relais en sortie Avec ou sans voyant d action V3E VENTOUSE 300ENC KG ENCASTRABLE Fonctionnement en rupture de courant:12v ou 24V Force de maintien : 300 kg Dimension de la ventouse: 229*38*26mM Dimension de la contre plaque: 180*38*11mM 300 kg encastrable:1,5 kg Avec ou sans relais en sortie Avec ou sans voyant d action V5S VENTOUSE 550 KG Fonctionnement en rupture de courant:12v ou 24V Force de maintien : 500 kg Dimensions de la ventouse: 266*76*39mM Dimension de la contre plaque: 185*61*17mM Poids : 4.5 kg Avec ou sans relais en sortie Avec ou sans voyant d action ACCESSOIRES L5 L3 Z5 Z3 applique en «L» pour fixer la ventouse V5S applique en «L» pour fixer la ventouse V3S applique en «Z» pour fixer la ventouse V5S applique en «Z» pour fixer la ventouse V3S 5
10 AVERTISSEURS SONORES Conformes à la norme AFNOR NF S Utilisable dans les S.S.I. (système de sécurité incendie) et pour les équipements d alarme. Nos avertisseurs sonores SKV peuvent s intégrer dans tous les types de décoration. La gamme très étendue permet le raccordement sur tous les systèmes d alarme existants. Un nouveau boîtier STILIC avec un design moderne vient compléter cette gamme. Les avertisseurs se déclenchent lorsque l alimentation dépasse 8 volts(seuil de fermeture par électronique de commande), ce qui permet de les utiliser sur des lignes auto surveillées sans inversion de polarité. Ils fournissent une puissance sonore remarquable pour un encombrement réduit et pour une consommation très faible. Deux classes de puissance sont configurables par cavalier à l intérieur du boîtier. Les classes de puissance et les tonalités sont conformes à la norme AFNOR NFS-32-00l. L obtention d un son continu est possible par l ajout d un strap sur le bornier de raccordement. Config / tension 12 Vcc 24 Vcc 48 Vcc SANS CAVALIER Ne pas utiliser cette configuration Classe B / consommation 10 ma Classe B / consommation 24 ma AVEC CAVALIER Classe B / consommation 16 ma Classe C / consommation 22 ma Classe B / consommation 29 ma (108 db max) SKV-B DIFFUSEUR SONORE BLANC IP 405 Haut parleur associé à une électronique de commande Son linéaire ou modulé Consommation : voir le tableau de configuration. Conforme à la norme AFNOR NF S Alimentation de 12 Vcc à 55 Vcc Consommation du courant dépend de la classe et de la tension appliquée à ses bornes. Dimensions: 100 x 100 x 50 mm SKV-R DIFFUSEUR SONORE ROUGE mêmes caractéristiques... 6
11 AVERTISSEURS SONORES STILIC DIFFUSEUR SONORE Couleur : blanc IP 405 Conforme à la norme AFNOR NF S Alimentation de 12 Vcc à 55 Vcc Consommation du courant dépend de la classe et de la tension appliquée à ses bornes. Dimensions: 90 x 165 x 35 mm SBS BLOC D ALARME SATELLITE DU TYPE Sa EQUIPEMENT POUR BAAS. Système de sécurité incendie de catégorie C, D, E. Ce boîtier permet l évacuation générale du public ainsi que du personnel par l intermédiaire d un avertisseur sonore. Coloris gris clair Classe II Alimentation : 250 VAC 50/ 60 Hz Dimensions : 180x215x90 mm Batteries Nickel cadmium 12Vcc Voyant vert sous Tension Commande en boucle Commande en son linéaire Autonomie : 72 Heures + 5 minutes d alarme générale. SME1 SIRENE A MESSAGE ENREGISTRE (sans surveillance des satellites) Signal d évacuation NFS associé à un message enregistré Possibilité de changer le signal d évacuation ou le message enregistré Jusqu à 1 minute d enregistrement possible Possibilité de répéter uniquement le message enregistré Possibilité de répéter uniquement le signal sonore IP 405 Boîtier en ABS blanc Tension de fonctionnement : 12V 48V Possibilité de raccorder 5 satellites de type SMES SMES SIRENE A MESSAGE ENREGISTRE SATELLITE Permet le report d un signal d évacuation issu d une sirène à message enregistré du type SME1 ou SME2 Avertisseur sonore auxiliaire synchronisé sur SME IP 405 Montage en saillie 7
12 Indicateur d action NIA Les indicateurs d action NIA ont été conçus pour répondre aux exigences suivantes: Design moderne. Non polarisés pour simplifier le raccordement. Taille du voyant lumineux jusqu à 20 mm pour une meilleure visibilité. Couleurs du voyant lumineux (rouge, vert, jaune) afin de répondre aux besoins spécifiques du client. NIA INDICATEUR D ACTION IP 44 Puissance sonore : 75 db à 25 cm Intensité lumineuse : 22mcd Consommation : 10mA Tension d alimentation : 15 à 30 V en courant continu Non polarisé Boîtier ABS Dimensions : 55x45x30 couleur: blanc NIAS INDICATEUR D ACTION CLIGNOTANT NIAC INDICATEUR D ACTION SONORE NIACS INDICATEUR D ACTION CLIGNOTANT ET SONORE NIAE INDICATEUR D ACTION ETANCHE couleur gris IP65 NIACE INDICATEUR D ACTION CLIGNOTANT ET ETANCHE couleur: gris NIABE INDICATEUR D ACTION BASSE CONSOMMATION ET ETANCHE 5mA / 24V 8
13 Équipement d alarme type 4 Système de sécurité incendie de catégorie E. Ces équipements sont destinés à être utilisés dans les établissements recevant du public selon la réglementation des articles L15 et L16 sur les S.S.I. TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4S-1B (type 4 Secteur et 1 Boucle pour déclenchement Manuel). T4-1B Ce dispositif permet la gestion d alarmes. Il comporte: diffuseur sonore NFS contrôle de veille et d alarme générale électronique de gestion d alarme un jeu de batteries Cd-Ni 12v 0,8Ah alarme évacuation générale avec coupure automatique au bout de 5 minutes. alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes lors de l action sur un déclencheur manuel. signalisation visuelle et sonore sur le tableau de signalisation. raccordement de 40 diffuseurs sonores extérieurs maximum raccordement de 50 déclencheurs manuels maximum par boucle. commande de son linéaire. Principe de raccordement d un équipement d alarme de type 4S-1B : 230V~ 50/60 Hz A.E.S 2 câbles de type C2 TYPE 4S-1B 2 câbles type Cr1 ou C2 2 câbles 9/10 D.C.M.R D.M 50 max D.S 40 max D.A.S ventouses électromagnétiques TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4-2B T4-2B Ce dispositif intègre la gestion de surveillance des lignes, ce dispositif permet une différenciation des défauts (Défaut des lignes ou dérangement du tableau de signalisation). Ce dispositif permet la gestion d alarmes. Il comporte: diffuseur sonore NFS contrôle de veille et d alarme générale électronique de gestion d alarme un jeu de batteries Cd-Ni 12v 0,8Ah alarme évacuation générale avec coupure automatique au bout de 5 minutes. alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes lors de l action sur un déclencheur manuel. signalisation visuelle et sonore sur le tableau de signalisation. raccordement de 40 diffuseurs sonores extérieurs maximum raccordement de 50 déclencheurs manuels maximum par boucle. commande de son linéaire. TABLEAU DE SIGNALISATION À PILE TYPE 4P T4-P Conforme à la norme NFS Cet appareil permet de déclencher manuellement le signal d alarme. Il est composé de: Déclencheur manuel Diffuseur sonore NFS Principe de raccordement d un équipement d alarme de type 4S-2B : 230V~ 50/60 Hz A.E.S 2 câbles de type C2 TYPE 4S-2B 2 câbles type Cr1 ou C2 2 câbles 9/10 2 câbles 9/10 D.C.M.R D.S 40 max D.M 50 max / boucle boucle 1 boucle 2 D.A.S ventouses électromagnétiques 9
14 Équipement d alarme type 4 T4-1B TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4S-1B Système de sécurité incendie de catégorie E Diffuseur sonore NFS Contrôle de veille et d alarme générale Electronique de gestion d alarme Un jeu de batteries Cd-Ni 12v 0,8Ah Alarme évacuation générale avec coupure automatique au bout de 5 minutes. Alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes lors de l action sur un déclencheur manuel. Signalisation visuelle et sonore sur le tableau de signalisation. Raccordement de 40 diffuseurs sonores extérieurs maximum Raccordement de 50 déclencheurs manuels maximum par boucle. Commande de son linéaire. Classe II IP 305 Diffuseur sonore NFS Type 4S-1B et 2B: secteur 230V - 50Hz/60Hz Autonomie: 2 heures en veille et 5 min. en état d alarme Boîtier ABS coloris gris clair : 180x215x90 mm T4-2B TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4S-2B Système de sécurité incendie de catégorie E Caractéristiques identiques 2 boucles pour le déclenchement manuel T4-P TABLEAU DE SIGNALISATION A PILES Système de sécurité incendie de catégorie E Conforme à la norme NFS Diffuseur sonore NFS Déclencheur manuel Type 4P : 2 piles 9V 6F22 alcalines 10
15 Équipement d alarme type 3 SBM BAAS TYPE Ma Système de sécurité incendie de catégorie D, E. Conforme à la norme : NFS et NF EN54-11 Conforme à la norme : NFC Permet de donner l ordre d évacuation en cas d urgence du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l incendie. Boîtier ABS gris clair Classe II IP 305 Alimentation 230V~ 50/60Hz Voyant sous tension Entrée de commande de son linéaire Entrée de commande de boucle Entrée de commande de mise à l état d arrêt Chargeur avec batterie cadmium nickel étanche 12 Vcc Diffuseur sonore conforme NFS Contact d asservissement non polarisé 3A/48V~ Commande des portes coupe-feu par rupture d alimentation. Autonomie : 12 Heures en veille + 5 min d alarme générale. Mise à l état d arrêt possible par le boîtier de télécommande en l absence de tension secteur 230 V ~ 50/60Hz 2x1,5mm² boîtier de télécommande BAAS TYPE Ma 2 câbles 9/10 2 câbles 9/10 A.E.S D.A.S D.C.M.R 11
16 Équipement d alarme type 2b SBP-8 SBP-4 SBP-2 BAAS TYPE-Pr 8 Boucles BAAS TYPE-Pr 4 Boucles BAAS TYPE 2-Pr 2 Boucles Système de sécurité incendie de catégorie C, D, E. Conforme a la norme : NFS et NF EN54-11 Conforme à la norme : NFC boucles pour le déclenchement manuel Classe II IP 305 Dimensions : 180x215x90 mm Batterie Nickel cadmium 12Vcc 8 entrées de détection Voyants de signalisation pour chaque zone Contact auxiliaire non polarisé NO ou NF 3A-48Vcc~ Contact alarme non polarisé NO ou NF 3A-48Vcc~ Accès aux fonctions supplémentaires par clé Commande d évacuation générale Mise hors service Mise à l état d arrêt Raccordement de 30 blocs B.A.A.S. de type Sa Mise à l état d arrêt Jusqu à 4 tableaux de synthèse Télécommande du son linéaire des diffuseurs sonores. Temporisation de l alarme générale de 0 à 5 minutes Autonomie : 12 heures en veille + 5 minutes d alarme générale. Raccordement de 40 déclencheurs par boucle 230 V ~ 50/60Hz 2x1,5mM² BAAS Type Pr 2 câbles 9/10 BAAS Type Sa 2 câbles 9/10 A.E.S Tableau de Synthese 8 boucles D.A.S 2 câbles de type C2 2 câbles 9/10 D.C.M.R ventouses électromagnétiques 12
17 Équipement d alarme type 2b SBS BLOC D ALARME SATTELITE DU TYPE Sa Equipement B.A.A.S. Système de sécurité incendie de catégorie C, D, E. Conforme à la norme : NFC NFS Ce boîtier permet l évacuation générale du public ainsi que du personnel par l intermédiaire d un avertisseur sonore. Coloris gris clair Classe II Alimentation : 250 VAC 50/ 60 Hz Dimensions : 180x215x90 mm Batterie Nickel cadmium 12Vcc Voyant vert sous Tension Commande en boucle Commande en son linéaire Autonomie : 72 Heures + 5 minutes d alarme générale. SBR TABLEAU DE SYNTHESE SBR (2, 4 ou 8 boucles) Equipement B.A.A.S. Système de sécurité incendie de catégorie C, D, E. Permet le renvoi à distance des informations issues d un tableau principal B.A.A.S. Report jusqu à 8 boucles avec témoins lumineux Liaison au SBPr par 1 paire 9/10. Voyant «évacuation Générale» Voyant «alarme» Avertisseur sonore Voyant de mise sous tension Batteries Nickel cadmium 6Vcc Autonomie 48 heures Bouton «arrêt sonore» Bouton «test voyants» BOSY 1 BOITIER DE SYNTHESE INCENDIE Voyant sous tension vert Voyant dérangement général jaune Voyant alarme feu rouge Signal sonore Touche essai lampe Touche acquittement signal sonore Couleur : blanc Alimentation externe 12 à 24V Dimensions : 145x130x35 13
18 Détecteur autonome déclencheur Le DAD est un appareil à fonction unique consistant à détecter localement à partir d un ou deux éléments sensibles identiques des phénomènes relevant de l incendie et à assurer la commande directe d un organe asservi tel que - l ouverture d un exutoire de fumée - fermeture de clapets ou volets dans une gaine de conditionnement d air - déverrouillage de portes d issues de secours Un même appareil peut assurer la commande de plusieurs organes asservis, sous réserve que ceux-ci intéressent un même local ou un même volume à surveiller (2 détecteurs automatiques maximum +2 déclencheurs manuels maximum). Le nombre de dispositifs commandés par un appareil ne doit pas être supérieur à 3. Le détecteur autonome déclencheur trouve son emploi dans tout établissement où les dispositions à prendre en regard de la sécurité incendie ne justifient pas la réalisation d une installation de détection incendie avec dispositif central. Lorsqu il s agit d effectuer des asservissement locaux liés à la détection de phénomènes relevant de l incendie, le DAD constitue une solution économiquement intéressante en assurant un niveau de sécurité satisfaisant puisqu il est prévu pour être associé uniquement à des organes asservis à sécurité positive. Le nouveau concept du boîtier en métal permet en plus de sa robustesse, un raccordement rapide et fiable par le dessus ou le dessous de l appareil. Versions en tôle : DAD T1T DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR (secouru) Système de sécurité incendie de catégorie B, C, D, E. Conforme à la norme NFS Coffret en tôle gris clair Indice de protection P 330 Alimentation principale 230V + 10% -15%, 50Hz Dimensions HxPxL : 215 x 72 x 173 mm Borne de raccordement pour asservissement à rupture (3 max) Tension de commande 24 +/- 4V Puissance maximum 4W Diode électroluminescente verte à 2 fonctions: Allumée : état de veille Eteinte : état de fonctionnement Bouton poussoir de réarmement Borne de raccordement pour réarmement extérieur Borne de raccordement pour détecteur (2 max.) Borne de raccordement pour déclencheur manuel (2 max.) Borne de raccordement pour asservissement à rupture (3 max.) Borne de raccordement pour report d état (contact relais NO/NF libre de potentiel 30 V max, 0,5A max.) Un jeu de batteries Cd-Ni 24Vv 1.2Ah Autonomie 4h00 14
19 Détecteur autonome déclencheur DAD T2T DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR (non secouru). Système de sécurité incendie de catégorie B, C, D, E. Conforme à la norme NFS Caractéristiques identiques du type 1 sans le jeu de batteries. Versions en ABS : DAD T1 DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR (secouru) Système de sécurité incendie de catégorie B, C, D, E. Conforme à la norme NFS Indice de protection P 330 Alimentation principale 230V + 10% -15%, 50Hz Dimensions HxPxL : 180 x 75 x 210 mm Borne de raccordement pour asserv. à rupture (3 max) Tension de commande 24 +/- 4V Puissance maximum 4W Diode électroluminescente verte à 2 fonctions: Allumée : état de veille Eteinte : état de fonctionnement Bouton poussoir de réarmement Borne de raccordement pour réarmement extérieur Borne de raccordement pour détecteur (2 max.) Borne de raccordement pour déclencheur manuel (2 max.) Borne de raccordement pour asserv. à rupture (3 max.) Borne de raccordement pour report d état (contact relais NO/NF libre de potentiel 30 V max, 0,5A max.) Un jeu de batteries Cd-Ni 24Vv 1.2Ah Autonomie 4h00 DAD T2 DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR (non secouru). Système de sécurité incendie de catégorie B, C, D, E. Conforme à la norme NFS Caractéristiques identiques du type 1 sans le jeu de batteries. 15
20 détecteurs incendie OY2 DETECTEUR OPTIQUE Conforme à la Norme EN 54-7, EN 54-9, NFS Les détecteurs de fumée utilisent le principe de la diffusion de la lumière sur les particules Source de lumière LED Infra Rouge modulée en impulsion. Très bon rapport signal/ bruit. Réglage automatique du détecteur Détection des gaz aérosols Indicateur lumineux intégré IY2 DETECTEURS IONIQUES Conforme à la Norme EN 54-7, EN 54-9, NFS Fonctionne sur le principe de la variation du courant électrique dans une atmosphère ionisée. Détection des aérosols de combustion Protection contre les perturbations électromagnétiques S95 SOCLE POUR DETECTEURS DE TYPE OY2, IY2 BBGP1/R DECLENCHEUR MANUEL Simple Contact Schéma électrique BBGP2/V DECLENCHEUR MANUEL Double Contact Réarmement 4712 DECLENCHEUR MANUEL LED intégrée (3mm) Dévérouillage 16
21 désignation Alarmes techniques du produit Description Les tableaux d alarmes techniques sont utilisés dans tout type de bâtiment (chaufferie, ascenseur, locaux techniques, etc.) pour signaler les défauts techniques d installations. Les informations d entrée sont de type contact libre de tout potentiel normalement ouvert ou fermé. La configuration du type de contact des entrées s effectue par l intermédiaire d un micro interrupteur (dip switch) placé au dos de la carte façade. Chaque entrée se configurant individuellement. Les façades des différents tableaux sont toutes pourvues des fonctions suivantes: o Arrêt du signal sonore o Essai lampe o Réarmement o Visualisation de l entrée en défaut par l intermédiaire de la diode électro luminescente rouge correspondante. Toutes les gammes ont en option un relais en sortie par zone délivrant un contact NO et NF libre de tout potentiel permettant la commande de courants forts. Tous les tableaux possèdent un contact de synthèse inverseur libre de potentiel et une sortie de synthèse alimentée en cas de défaut. Tous ces boîtiers ont été conçus avec les techniques les plus modernes : composants CMS, accumulateur CD Nickel, façade en polycarbonate, boîtier en ABS. Mise en service En premier lieu, il faut configurer le type de contact des entrées (NO ou NF) à l aide du dip switch situé au dos de la façade. Tous nos tableaux sont livrés en position NO (dip switch sur off). Après, fixer le tableau et le mettre sous tension (cf. caractéristique) et attendre impérativement 24 heures pour permettre la charge de la batterie d accumulateurs du tableau. Fonctionnement Lorsqu une entrée se met en défaut un signal sonore retentit et la diode correspondante à cette entrée se met à clignoter. Appuyer sur le bouton «Arrêt signal sonore» pour acquitter ce dernier. La diode passe alors en feu fixe. Lorsque le défaut disparaît on peut alors l acquitter en appuyant sur Réarmement. Caractéristiques Techniques Tension d alimentation 230 V à + ou - 10% Consommation à l état de veille : 7VA Protection Alimentation : Cartouche 5 x 20 min T 250 ma / 250V Autonomie à l état de veille 48 H en NO I 24 H en NF Courant de boucle 0,5 ma Longueurs des boucles : 2Km pour du 1 paire 6/10 Pouvoir de coupure des contacts : 24 VA 48 V 0,5 A (charge résistive). Sortie de synthèse alimentée:12 V 5O ma Gamme climatique: O à 30 0 C moyen I 40 0 C max. Batterie: NI -CD 12V 0,6 Ah PRINCIPE DE RACCORDEMENT : ENTRÉE 1 ENTRÉE 2 ENTRÉE 3 ENTRÉE 4 ENTRÉE 5 ENTRÉE 6 ENTRÉE 7 ENTRÉE 8 ENTRÉE 9 ENTRÉE 10 ENTRÉE 11 ENTRÉE 12 ENTRÉE 13 ENTRÉE 14 ENTRÉE 15 ENTRÉE 16 Alimenté 0V ~ ~ 220V CONTACT GÉNÉRAL 12 V SECTEUR CONTACT LIBRE DE POTENTIEL REPORT ALARME TECHNIQUE SORTIE 1 SORTIE 2 SORTIE 3 SORTIE 4 SORTIE 5 SORTIE 6 SORTIE 7 SORTIE 8 SORTIE 9 SORTIE 10 SORTIE 11 SORTIE 12 SORTIE 13 SORTIE 14 SORTIE 15 SORTIE A 125VAC VDC 1A 24VDC
22 ALARMES TECHNIQUES AT2 ALARME TECHNIQUE 2 ZONES Dimension: 145x130x35mm AT2 +Vcc 0V ~ ~ 220V ENTRÉE 2 ENTRÉE 1 CONTACT LIBRE DE POTENTIEL CONTACT GÉNÉRAL Alimenté 9V AT2R ALARME TECHNIQUE 2 ZONES AVEC RELAIS Dimension: 145x130x35mm AT2/R +Vcc 0V 220V ~ ~ ENTRÉE 2 ENTRÉE SORTIE 1 SORTIE 2 CONTACT LIBRE DE POTENTIEL CONTACT GÉNÉRAL ALIMENTE AT4 ALARME TECHNIQUE 4 ZONES Dimension : 215x180x60mm AT V Vcc ~ ~ 220V ENTRÉE 4 ENTRÉE 3 ENTRÉE 2 ENTRÉE 1 CONTACT GÉNÉRAL Alimenté CONTACT LIBRE DE POTENTIEL AT4R ALARME TECHNIQUE 4 ZONES AVEC RELAIS Dimension : 215x180x60mm SORTIE 1 SORTIE 2 SORTIE 3 SORTIE 4 18
23 ALARMES TECHNIQUES AT8 ALARME TECHNIQUE 8 ZONES Dimension : 215x180x60mm ~ ~ 220V AT8 0V Vcc AT8R ALARME TECHNIQUE 8 ZONES AVEC RELAIS Dimension : 215x180x60mm SORTIE 1 SORTIE 2 SORTIE 3 SORTIE 4 SORTIE 5 SORTIE 6 SORTIE 7 SORTIE 8 AT16 ALARME TECHNIQUE 16 ZONES Dimension : 215x180x60mm AT16R ALARME TECHNIQUE 16 ZONES avec relais Dimension : 360x215x60mm SORTIE 1 SORTIE 2 SORTIE 3 SORTIE 4 SORTIE 5 SORTIE 6 SORTIE 7 SORTIE 8 SORTIE 9 SORTIE 10 SORTIE 11 SORTIE 12 SORTIE 13 SORTIE 14 SORTIE 15 SORTIE 16 ENTRÉE 8 ENTRÉE 7 ENTRÉE 6 ENTRÉE 5 ENTRÉE 4 ENTRÉE 3 ENTRÉE 2 ENTRÉE 1 CONTACT GÉNÉRAL Alimenté CONTACT LIBRE DE POTENTIEL V ~ ~ 0V 12 V CONTACT LIBRE DE POTENTIEL CONTACT GÉNÉRAL Alimenté ENTRÉE 1 ENTRÉE 2 ENTRÉE 3 ENTRÉE 4 ENTRÉE 5 ENTRÉE 6 ENTRÉE 7 ENTRÉE 8 ENTRÉE 9 ENTRÉE 10 ENTRÉE 11 ENTRÉE 12 ENTRÉE 13 ENTRÉE 14 ENTRÉE 15 ENTRÉE 16 19
24 ALARMES TECHNIQUES AT32 ALARME TECHNIQUE 32 ZONES Dimension : 360x215x60mm AT32 ALARME TECHNIQUE 32 ZONES Dimension : 360x215x60mm AT48 ALARME TECHNIQUE 48 ZONES Dimension : 425x350x65mm AT48R ALARME TECHNIQUE 48 ZONES AVEC RELAIS Dimension : 425x350x65mm AT64 ALARME TECHNIQUE 64 ZONES RELAIS Dimension : 425x350x65mm AT64R ALARME TECHNIQUE 48 ZONES Dimension : 425x350x65mm ET PLUS SUR DEMANDE... BRAT-1 BOITIER DE REPORT ALARME TECHNIQUE Dimension: 70x45x30mm Permet le renvoi à distance de l information d alarme générale issue d une alarme technique. IP 44 Voyant rouge Buzzer Bouton poussoir pour l arrêt du buzzer. Tension de fonctionnement :6-30V Consommation :15mA Liaison : 1 paire de câble 9/10 ème 20
25 ALARMES TECHNIQUES LCD ALARME TECHNIQUE AVEC ECRAN A CRISTAUX LIQUIDES Ce dispositif d alarme technique LCD a pour fonction de détecter et de signaler les défauts techniques des installations dans tous types de bâtiments comme les produits précédents avec en outre une visualisation des défauts plus détaillés. Il permet aussi d imprimer l historique des erreurs grâce à son imprimante intégrée ou en saillie. Alimentation principale : secteur 230V - 50/60Hz Alimentation secondaire : batteries Cd-Ni 12V / 600mAh Autonomie : 12 heures en veille Longueur maximale d une liaison: 1000 m Mémoire : 200 Ko Dimension sans imprimante : 215 x 180 x 60 mm Dimension avec imprimante avec imprimante intégrée : 360 x 215 x 60 mm affichage du nom de la zone en défaut affichage du nombre de zones en défaut Mémorise jusqu à 512 évènements en boucle. Contact CRT en sortie libre de potentiel en sortie une sortie de synthèse alimentée en cas de défaut. Le système des entrées fonctionne à contact normalement ouvert ou normalement fermé. Possibilité de nommer les zones avec un clavier «Azerty» standard. Un report de synthèse à témoins lumineux peut être associé avec l alarme technique LCD. Des reports d alarmes peuvent êtres associés aux zones à contrôler. En option : une imprimante pour mieux visualiser l ensemble des évènements (le numéro/nom de la zone concernée, la date et l heure de la détection, la date et l heure de la remise en veille). ATLCD16 ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 16 ZONES ATLCD32 ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 32 ZONES ATLCD48 ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 48 ZONES ATLCD64 ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 64 ZONES 21
26 ALARMES TECHNIQUES LCD ATLCD16I ATLCD32I ATLCD48I ATLCD64I ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 16 ZONES ET IMPRIMANTE INTEGREE ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 32 ZONES ET IMPRIMANTE INTEGREE ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 48 ZONES ET IMPRIMANTE INTEGREE ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 64 ZONES ET IMPRIMANTE INTEGREE ATSYN16 ATSYN32 ATSYN48 ATSYN64 TABLEAU DE SYNTHESE AVEC TEMOIN LUMINEUX POUR ATLCD16 TABLEAU DE SYNTHESE AVEC TEMOIN LUMINEUX POUR ATLCD32 TABLEAU DE SYNTHESE AVEC TEMOIN LUMINEUX POUR ATLCD48 TABLEAU DE SYNTHESE AVEC TEMOIN LUMINEUX POUR ATLCD64 IMPR-1 IMPRIMANTE EXTERNE POUR AT LCD Dimension: 160x135x50mm CLAV-I CLAVIER DE COMMUNICATION AVEC LCD BRAT-1 BOITIER DE REPORT ALARME TECHNIQUE Dimension: 70 x 45x 30 mm Permet le renvoi à distance de l information d alarme générale issue d une alarme technique. IP 44 Voyant rouge Buzzer Bouton poussoir pour l arrêt du buzzer. Tension de fonctionnement :6-30V Consommation :15mA Liaison : 1 paire de câble 9/10 ème 22