Source: http://www.madicob.fr/dispositions-applicables-aux-erp-du-2eme-groupe-5eme-categorie-livre-iii/pe25.html
Timestamp: 2018-04-21 17:29:11+00:00
Document Index: 261137226

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 1', '§ 6', '§ 5']

PE25 | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ERP DU 2ème GROUPE (5ème catégorie)- Livre III | ERP | Les règlementations | Les informations et règlementations
AccueilInformationsLes règlementationsERPDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ERP DU 2ème GROUPE (5ème catégorie)- Livre IIIPE25
§ 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être conformes aux normes en vigueur.
§ 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes. Ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil.
§ 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11.
Soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 o C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
Soit d'un déclencheur thermo-fusible à 70 o C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 m, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur.
§ 4. Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1.
§ 5. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.
Chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par les § 1 et 2 de l'article EL 6 ;
Lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 o C ;
§ 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du § 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir.