Source: http://docplayer.pl/36901235-Sst-do-projektu-przebudowa-budynku-do-potrzeb-osob-niepelnosprawnych-powiat-wieruszowski-reprezentowanym-przez-zarzad-powiatu.html
Timestamp: 2018-06-21 20:28:16+00:00
Document Index: 95020797

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'arth 9', 'arth 13', 'arth 13', 'arth 13', 'arth 13', 'arth 13', 'arth 18', 'arth 22', 'arth 25', 'arth 30', 'arth 30', 'arth 18', 'arth 22', 'arth 25']

SST DO PROJEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIAT WIERUSZOWSKI REPREZENTOWANYM PRZEZ ZARZĄD POWIATU - PDF
Download "SST DO PROJEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIAT WIERUSZOWSKI REPREZENTOWANYM PRZEZ ZARZĄD POWIATU"
1 NAZWA OBIEKTU, TEMAT: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: POWIAT WIERUSZOWSKI REPREZENTOWANYM PRZEZ ZARZĄD POWIATU ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIERUSZÓW UL. WARYŃSKIEGO 11 DZ. NR 144,145/1 SST SST INSTALACJA WODOCIĄGOWA Nazwa i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty demontazowe w zakresie instalacji wod.-kan i co. NAZWA I ADRES AUTORA OPRACOWANIA: Biuro Projektowe Usługi Budowlane TOMCAD ul. Kowalskiego 15; Ostrzeszów AUTOR: inż. bud. Tomasz Sitek
2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST Instalacja wodociągowa odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z projektem przebudowa budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres Robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej. Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót w podanym zakresie i kolejności: WSZYSTKIE CZYNNOŚCI MAJĄCE NA CELU WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W/W BUDYNKU ZAWARTO W KOSZTORYSIE INWESTORSKIM I PRZEDMIARZE ROBÓT Określenia podstawowe Określenia podstawowe zgodnie z SST-00 Wymagania ogólne 1.5. Ogólne wymagania a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. b) Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 2. MATERIAŁY a) Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. b) Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
3 Przewody a) Wszystkie przewody wodociągowe w lokalach projektuje się w systemie PP-R FUSIOTHERM firmy AQUATHERM-POLSKA lub innego systemu rur i kształtek z tworzywa sztucznego posiadającego wymagane atesty i dopuszczenia. b) Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana jest z rur stalowych ze szwem, przewodowych, z usuniętym wypływem wewnętrznym. c) Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami Armatura Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym standardzie Izolacja termiczna a) Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 20 mm, b) Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. ZAPROJEKTOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA MOŻNA ZASTĄPIĆ URZĄDZENIAMI I MATERIAŁAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 4.1. Rury Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia Elementy wyposażenia Transport elementów wyposażenia do białego montażu powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach Armatura Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych Izolacja termiczna a) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. b) Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. c) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych
4 4 wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Roboty demontażowe a) Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. b) Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. c) Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. d) Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki Montaż rurociągów a) Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.... b) Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.... c) Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). d) Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. e) Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. f) W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. g) Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. h) Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. i) Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje Zasady montażu Podczas montażu instalacji fusiotherm rurociągi należy odpowiednio zamocować do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami do mocowania rur fusiotherm są obejmy metalowe z wkładka gumową. Mocowanie przewodów wykonywać w taki sposób, aby były uwzględnione punkty stałe i przesuwne wymagane dla przewidywanej zmiany długości trasy. Punkty stałe można realizować w miejscu zmiany trasy, w miejscu odgałęzienia, w miejscu osadzenia rury w armaturze, obejmy pomiędzy dwoma kształtkami. Punkty ślizgowe ( punkty przesuwne) można realizować za pomocą:
5 5 - Luźnej obejmy, - Obejmy z hakiem, - Prowadzenie rury w izolacji. System fusiotherm umożliwia podłączenie urządzeń wszystkimi metodami: w układzie tradycyjnym z podejściami i gałązkami na ścianie lub pod tynkiem, jak również z rozprowadzeniem w szlichcie podłogowej. W metodzie tej można zastosować trójniki lub rozdzielaczy z doprowadzenie bezpośrednim wody do urządzenia sanitarnego. Połączenie elementów fusiotherm wykonywane może być za pomocą złączek gwintowanych lub za pomocą zgrzewania polifuzyjnego. Polega to na nagrzaniu elementu w temperaturze C w odpowiednim czasie, a następnie włożeniu rury w mufę kształtki. Następuje wówczas jednorodne połączenie (polifuzja) materiału obydwu elementów. Metoda zgrzewania dyfuzyjnego wymaga od osoby wykonującej, umiejętności w obsłudze urządzeń i narzędzi oraz zachowanie pewnych zasad procesu zgrzewania. Ważnymi czynnikami w procesie łączenia elementów jest : kontrola temperatury( C) dokładność docinania rur (prostopadłość) głębokość zgrzewu, czas nagrzewania, łączenia i chłodzenia Wytyczne prowadzenia i mocowania przewodów. Przewody z tworzywa wewnętrznych instalacji wodociągowych mogą być prowadzone: - na wierzchu ścian - pod tynkiem - w bruzdach Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnychwykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. W instalacjach wody zimnej należy stosować izolacje dla zapobieżania kondensacji pary wodnej i ogrzania wody. Rurociągów instacji ciepłej wody można nie izolować. Tabela poniższa przedstawia grubość izolacji na przewodach zimnej wody przy prowadzeniu w różnym otoczeniu w budynkach. Wartości wskaźnikowe minimalne grubości izolacji dla przewodów Dla przewodów wody zimnej INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ LP ŚREDNICA RUROCIAGU Grubość izolacji ALUPEX TIGRIS 1. 16mm ThermaSmarth 9mm 18/ mm ThermaSmarth 13mm 22/ mm ThermaSmarth 13mm 25/ mm ThermaSmarth 13mm 35/ mm ThermaSmarth 13mm 42/ mm ThermaSmarth 13mm 54/13
6 6 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ LP ŚREDNICA RUROCIAGU Grubość izolacji Izolacja 100% ALUPEX TIGRIS 1. 16mm ThermaSmarth 18/ mm ThermaSmarth 22/ mm ThermaSmarth 25/ / mm ThermaSmarth 30mm 35/ / mm ThermaSmarth 30mm 42/ /19 INSTALACJA CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ LP ŚREDNICA RUROCIAGU Grubość izolacji Izolacja 100% ALUPEX TIGRIS 1. 16mm ThermaSmarth 18/ mm ThermaSmarth 22/ mm ThermaSmarth 25/ /19 Otuliny ThermaSmarth posiadają współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/m*K przy 40 o C 5.3. Montaż armatury i osprzętu Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy Badania i uruchomienie instalacji a) Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. c) Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. d) Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. e) Z próby szczelności należy sporządzić protokół Wykonanie izolacji ciepłochronnej a) Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. b) Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. c) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 6. KONTROLA JAKOŚCI a) Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. b) Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
7 7 c) Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00 Wymagania ogólne" pkt 7. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r, w tym np.: a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych; 8. ODBIÓR ROBÓT a) Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe b) W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. d) Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.+ e) Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. f) Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, e) Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji.
8 8 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej SST-00 Wymagania ogólne. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa PN-92/B Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1 zawory antyskażeniowe) PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-B-10720:1999 PN-C-O4601:1985 PN-C-04607:1993 PN-H-74200:1998 PN-80/H PN-79/H PN-65/M PN-75/M PN-88/M PN-70/N PN-70/N PN-70/N ZAT/ Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody Rury stalowe ze szwem gwintowane Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania Rury stalowe ze szwem przewodowe Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek
9 9 ZAT/ ZAT/ Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, r. Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 1.0. WSTĘP...- 3-1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST )...- 3-1.2. Zakres stosowania SST...- 3-1.3. Zakres robót objętych SST...- 3-1.4. Określenia