Source: http://docplayer.es/35654293-Aplicacion-de-la-itc-apq5-al-almacenamiento-de-refrigerantes.html
Timestamp: 2017-10-21 14:24:03
Document Index: 317460556

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 7', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4']

Aplicación de la ITC APQ5 al almacenamiento de refrigerantes - PDF
Download "Aplicación de la ITC APQ5 al almacenamiento de refrigerantes"
Lourdes Cabrera Carmona
1 Aplicación de la ITC APQ5 al almacenamiento de refrigerantes Consejería de Industria, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas
2 ITC MIE-APQ-5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión» Artículo 1. Campo de aplicación. Esta ITC se aplicará al almacenamiento y utilización de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, así como sus mezclas, destinados a su venta, distribución o posterior utilización, ya sea en botellas y/o botellones sueltos, en bloques o en baterías, con excepción de los que posean normativa específica. La presente norma no será de aplicación a los almacenes ubicados en las áreas de fabricación, preparación, gasificación y/o envasado, ni a los almacenes de gases que posean normativa de seguridad industrial específica. Asimismo no será de aplicación a los recipientes en uso. A los recipientes en reserva imprescindible para la continuidad ininterrumpida del servicio les será de aplicación, únicamente, el artículo 7 «Utilización».
3 ITC MIE-APQ-5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión» Artículo 2. Definiciones. Botellas y botellones: se entienden como tales los definidos en el Reglamento de Equipos a Presión.. Bloques y baterías: se entienden como tales los definidos en el (ADR). Área de almacenamiento: la superficie reservada a ser utilizada por las botellas. Distancias de seguridad: En área cerrada: distancia mínima existente entre el exterior del muro y el límite de vía pública, el límite de la propiedad en caso de edificios habitados u ocupados por terceros o a toda actividad clasificada de riesgo de incendio y explosión. En área abierta: distancia mínima existente entre las botellas llenas y lo otros elementos En área semiabierta: las zonas de la misma limitadas por muros cumplirán con las distancias prescritas para áreas cerradas, y las zonas abiertas cumplirán con las distancias indicadas para áreas abiertas.
4 ITC MIE-APQ-5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión» Artículo 2. Definiciones. Recipiente en reserva: aquel que se encuentra en el lugar de utilización y puede pasar al uso automática o manualmente. Recipiente en uso: aquel que está conectado al equipo, en disposición de utilización. Resistencia al fuego de elementos constructivos: Se atendrá a lo que prescriba la vigente normativa de edificación. Zona de protección: es el espacio mínimo libre de cualquier elemento, excepto aire, que envuelve alas botellas almacenadas, protegiendo en caso de fuga la posible formación de una atmósfera peligrosa fuera de los límites de dicho espacio.
5 ITC MIE-APQ-5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión» Artículo 3. Categorías de los almacenes. Los almacenes se clasificarán, de acuerdo con las cantidades de productos de cada clase, en las categorías incluidas en la siguiente tabla: Categoría del almacén Gases kg Nm Inertes - hasta 200 Amoniaco hasta Inertes - más de 200 hasta Amoniaco más de 150 hasta Inertes - más de hasta Amoniaco más de 400 hasta Inertes - más de hasta Amoniaco más de hasta Inertes - mayor de Amoniaco mayor de
6 ITC MIE-APQ-5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión» Artículo 4. Inscripción. El proyecto en edificios o establecimientos no industriales se desarrollará, bien como parte del proyecto general del edificio o establecimiento, o bien en un proyecto específico. En este último caso será redactado y firmado por técnico titulado competente Categorías 1 y 2: para los almacenamientos de las categorías 1 y 2 el proyecto, que se cita en el punto anterior, podrá sustituirse por un escrito firmado por el titular del almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar los productos que se van a almacenar, las características de los mismos y la descripción del almacén, así como los medios de protección de que se va a disponer, debiendo, en todo caso, cumplirse lo establecido en la presente ITC, acompañado de certificado, suscrito por un organismo de control autorizado, en el que se acreditará el cumplimiento de las prescripciones contenidas en este reglamento y, en su caso, en sus correspondientes instrucciones técnicas complementarias.
7 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA PARA LA MANIPULACION DE GASES FLUORADOS (RD 795/2010)» CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTES FLUORADOS. (ANEXO I.1) A través de cursos de formación De forma directa: a) Título de Instalador Frigorista o título de Conservador-Reparador Frigorista previsto en el Real Decreto 3099/1977. b) Título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos establecido por el Real Decreto 219/2008. c) Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos establecido por el Real Decreto 220/2008. d) Certificados de profesionalidad que cubran las competencias y conocimientos de las cualificaciones Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) o Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Climatización, Ventilación- Extracción (Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero). e) Títulos o certificados de profesionalidad que sustituyan o sean declarados equivalentes por la administración competente a los enumerados en los apartados anteriores, siempre y cuando cubran las competencias y conocimientos mínimos establecidos en los programas formativos 1 y 2 del anexo II. f) Título universitario que acredite la adquisición de las competencias y conocimientos mínimos establecidos en los programas formativos 1 y 2 del anexo II.
8 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA PARA LA MANIPULACION DE GASES FLUORADOS (RD 795/2010)» CARGA DE REFRIGERANTE INFERIOR A 3 KG. DE GASES FLUORADOS. (ANEXO I.2) A través de cursos de formación De forma directa: -Carné profesional previsto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, instalador-mantenedor de climatización) -Certificados de profesionalidad de Frigorista establecido por el Real Decreto 942/1997, de 20 de junio, o -Certificados de profesionalidad de Mantenedor de Aire Acondicionado y Fluidos establecido por el Real Decreto 335/1997, de 7 de marzo, o -Título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Frío, Climatización y Producción de Calor establecido por el Real Decreto 2046/1995, de 22 de diciembre, o -Título de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso establecido por el Real Decreto 2044/1995, de 22 de diciembre. -Estar en posesión de cualquier título universitario que acredite la adquisición de las competencias y conocimientos mínimos establecidos en los programas formativos 3 y 4 del anexo II.
9 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA PARA LA MANIPULACION DE GASES FLUORADOS (RD 795/2010)» CONFORT TERMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN VEHICULOS. (ANEXO I.3) A través de cursos de formación De forma directa: -Estar en posesión de cualquier título de formación profesional o certificado de profesionalidad que cubra las competencias y conocimientos mínimos establecidos en el Programa Formativo 5 del anexo II. Se consideran válidas las siguientes titulaciones: - Técnico de electromecánica de vehículos (RD 1649/94 de 22 de julio) - Técnico superior de automoción (RD 1648/94 de 22 de julio), - Técnico de electromecánica de vehículos automóviles (RD 453/2010 de 16 de abril) - Técnico superior de automoción (RD 1796/2008 de 3 de noviembre) -Estar en posesión de cualquier título universitario que acredite la adquisición de las competencias y conocimientos mínimos establecidos en el Programa Formativo 5 del anexo II.».
GASES REFRIGERANTES ENVASES GASES REFRIGERANTES GASES REFRIGERANTES REDUCCIONES PARA BOTELLAS
4 ENVASES REDUCCIONES PARA BOTELLAS 78 TARIFA CLIMATIZACIÓN FANAIR 2015 79 ENVASES RECARGABLES Y VACIOS Botellas recargables de refrigerantes. Responden a todos los requisitos de la ley. Marcado del recipiente
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS. Proyectos de Almacenamiento de Productos Químicos en la industria.
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Proyectos de Almacenamiento de Productos Químicos en la industria. LEY 21 / 1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA Adecuación de Normativa Adaptación a la
MANUAL DE CRITERIOS TÉCNICOS A APLICAR SOBRE UBICACIÓN DE CASETAS DE ALMACENAMIENTO DE G.L.P. ENVASADO PARA USO PROPIO.
MANUAL DE CRITERIOS TÉCNICOS A APLICAR SOBRE UBICACIÓN DE CASETAS DE ALMACENAMIENTO DE G.L.P. ENVASADO PARA USO PROPIO. La experiencia adquirida desde la entrada en vigor del Real Decreto 919/2006, de
Clasificación de los gases. Clasificación de los gases. ITC MIE-APQ-5: gases comprimidos, licuados y disueltos a presión
Clasificación de los gases - Clasificación según sus propiedades: De acuerdo con sus propiedades y desde un punto de vista preventivo, los gases se pueden clasificar en las categorías siguientes: - Gas
SUMINISTRO DE GASES ENVASADOS, NITRÓGENO LÍQUIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS. EXPEDIENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO DE GASES ENVASADOS, NITRÓGENO LÍQUIDO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS. EXPEDIENTE 242.840 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1 - ALCANCE GENERAL El presente servicio incluye el
Ponencia para la Asociación de Distribuidores de Carburantes y Combustibles Región de Murcia
Ponencia para la Asociación de Distribuidores de Carburantes y Combustibles Región de Murcia Por: Antonio Cano Cerón Ingeniero Industrial Director del Dpto. Técnico y P.R.L. de FREMM Índice de la Ponencia
ANEXO B LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
ANEXO B LEGISLACIÓN DE REFERENCIA Se presenta a continuación un listado con la legislación a nivel nacional que puede ser de aplicación a los establecimientos afectados por el Real Decreto 1254/1999. Este
NORMATIVA: PRODUCTOS PETROLIFEROS LIQUIDOS
GENERAL NORMATIVA: PRODUCTOS PETROLIFEROS LIQUIDOS 000 001 IP 01 IP 02 IP 03 IP 04 IP 05 IP 06 Ley del Sector de Hidrocarburos. Ley 34/1998 de 7 de octubre. BOE de 8 de octubre de 1998. Reglamento de Instalaciones
NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Aprobado por el Real Decreto 138/2011 Emilio Ángel Almazán Moro Jefe de Servicio de la Subdirección
EXAMEN TEORICO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE REPARADOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS PPLIII Fecha: 11/04/2015 Nº mínimo de respuestas correctas para aprobar: PPLIII (Comunes + Específicas): 27 COMUNES
ITC APQ 2 (almacenamiento de óxido de etileno), de capacidad superior a 1 tonelada. A.A.01.3
A. Catálogo de actividades y centros de interés para la protección civil de Cataluña. Anexo I del D30/2015, de 3 de marzo. a) Actividades industriales y de almacenamiento. A.A.01.1 ITC APQ 1 (almacenamiento