Source: https://www.slideshare.net/GIFI/la-nuova-guida-cei-8225
Timestamp: 2018-06-24 13:29:48+00:00
Document Index: 143242274

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 6', 'art. 2', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 10']

Corso antincendio rm by GForm 736 views
330 movimentazione merci pericolo... by http://www.studio... 1291 views
277 2015 inail rischio incendio... by http://www.studio... 800 views
343 asl valutazione-rischio_sovracc... by http://www.studio... 428 views
Lezione 1 parte 1 filmato a by pbutturini 604 views
Corso per rlst modulo 3 by Giuseppe Cozzolino 942 views
1. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 1 La nuova edizione dellaLa nuova edizione della Guida CEI 82Guida CEI 82--2525 Realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche BT e MT Salvatore Guastella RSE - Segretario Tecnico CEI CT82 Convegno: Aggiornamenti tecnici e legislativi per il fotovoltaico
2. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 2 SOMMARIO Status del CEI CT82 Norme applicabili al FV Dispositivi FV Moduli FV Sistemi a concentrazione solare BOS Connessione alla rete Impianti FV connessi alla rete La guida CEI 82-25
3. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 3 La normativa nel settore fotovoltaico Comitato Tecnico 82: Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare Il CEI CT82 è collegato agli omologhi comitati internazionali TC82 (Solar photovoltaic energy system) di CENELEC ed IEC
4. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 4 Attività normativa per il FV AmbitoAmbito NazionaleNazionale AmbitoAmbito EuropeoEuropeo AmbitoAmbito InternazionaleInternazionale Pres. Iliceto (ENEL)Pres. Iliceto (ENEL) SegrSegr. Guastella (ERSE). Guastella (ERSE) Pres. Knaupp (DE)Pres. Knaupp (DE) SegrSegr. Guastella (Italia). Guastella (Italia) Pres.Pres. OssenbrinkOssenbrink ((JRCJRC--IspraIspra)) SegrSegr. H. O Barikmo (USA). H. O Barikmo (USA) 29 norme29 norme 22 TechTech.. SpecifSpecif.. 33 norme33 norme 11 TechTech.. SpecifSpecif.. 28 norme28 norme 1919 TechTech.. SpecifSpecif.. Centri di Ricerca, Utilities,Centri di Ricerca, Utilities, Ass. di imprese FV,Ass. di imprese FV, Costruttori, LiberiCostruttori, Liberi professionistiprofessionisti 14 nazioni14 nazioni 24 nazioni24 nazioni + di 100 esperti+ di 100 esperti 35 esperti35 esperti + di 50 esperti+ di 50 esperti
5. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 5 Norme per gli impianti FVNorme per gli impianti FV Dispositivi fotovoltaiciDispositivi fotovoltaici CEI EN 891 Procedure di riporto delle caratteristiche I-V a STC CEI EN 60904-1 Misura delle caratteristiche I-V CEI EN 60904-2 Prescrizioni per le celle solari di riferimento CEI EN 60904-3 Principi di misura per sistemi PV per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento IEC 60904-4 Procedures for establishing calibration traceability Classificazioni sensori solari (Termop. e Si) CEI EN 60904-5 Determinazione della temp. equiv. di cella (ECT) CEI EN 60904-7 Calcolo dell’errore per mismatch spettrale CEI EN 60904-8 Misura della risposta spettrale CEI EN 60904-9 Requisiti simulatori solari Curve AM 0 e AM 1,5 0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Lunghezza d'onda (micron) W/m2micron AM 0 AM 1,5 VisibileUV Infrarosso
6. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 6 Norme per gli impianti FVNorme per gli impianti FV MODULI FVMODULI FV (1/2) CEI EN 61215 Qualifica del progetto e omologazione di tipo per moduli in silicio cristallino CEI EN 61646 Qualifica del progetto e omologazione di tipo per moduli a film sottili CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove
7. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 7 Norme per gli impianti FVNorme per gli impianti FV MODULI FVMODULI FV (2/2) CEI EN 50380 Fogli informativi e dati di targa moduli FV CEI EN 50461 Fogli informativi e dati di prodotto per celle solari al silicio cristallino CEI EN 50513 Wafer solari - Foglio dati ed informazioni di prodotto per i wafer di silicio cristallino utilizzati per la fabbricazione di celle solari CEI EN 50521 Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove
8. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 8 Norme per gli impianti FVNorme per gli impianti FV Sistemi a concentrazione solareSistemi a concentrazione solare CEI EN 62108 (Ed.1) Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo BOSBOS CEI EN 62093 BOS Qualifica di progetto CEI EN 61683 Procedure per misurare l’efficienza di condizionatori di potenza CEI EN 50524 Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici CEI 64-8 712 Sistemi FV di alimentazione Int. Diff. Tipo B se manca separazione fra ca e cc (413.1.1.1.2)
9. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 9 Connessione alla rete CEI 0-16 (2008-07) Ed. 2 Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria CEI 0-xx Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale fino a 1 kV Norme per gli impianti FVNorme per gli impianti FV
10. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 10 Impianti FV connessi alla rete IEC 61836 TS Ed. 2.0 Solar photovoltaic energy systems – Terms and symbols CEI EN 61724 Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati IEC 62116 (2008-09) Ed. 1.0 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters IEC 62446 (2009-05) Ed. 1.0 Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection Norme per gli impianti FVNorme per gli impianti FV
11. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 11 ALTRE CEI 64-8 (sezione 712) Sistemi fotovoltaici solari (FV) di alimentazione CEI 64-57 Guida - Impianti di piccola produzione distribuita CEI 0-2 Guida per la documentazione di progetto CEI EN 62305 (Serie) - Protezione contro i fulmini Norme per gli impianti FVNorme per gli impianti FV
12. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 12 GUIDA 82-25 Progettazione, installazione e verifica di impianti FV in parallelo alla rete elettrica di MT e BT
13. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 13 Fornire i criteri per la progettazione,Fornire i criteri per la progettazione, ll’’installazione e la verifica di sistemi fotovoltaici,installazione e la verifica di sistemi fotovoltaici, destinati ad operare in parallelo alla rete didestinati ad operare in parallelo alla rete di distribuzione di MT e di BTdistribuzione di MT e di BT Si applica:Si applica: impianti in parallelo alla rete MT e BTimpianti in parallelo alla rete MT e BT impianti fotovoltaici di produzione > 0,75 kWimpianti fotovoltaici di produzione > 0,75 kW impianti fotovoltaici fissi, ad inseguimento e aimpianti fotovoltaici fissi, ad inseguimento e a concentrazione solareconcentrazione solare Non si applica:Non si applica: impianti isolati dalla reteimpianti isolati dalla rete impianti di produzione trasportabiliimpianti di produzione trasportabili GUIDA 82-25 - Scopo e campo di applicazione
14. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 14 Aggiunte Impianti ad inseguimento e a concentrazione solareImpianti ad inseguimento e a concentrazione solare Impianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendioImpianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendio GUIDA 82-25 - Le principali novità Aggiornamenti Norme e disposizioni legislativiNorme e disposizioni legislativi Cavi elettriciCavi elettrici Dimensionamento meccanicoDimensionamento meccanico Interfacciamento alla reteInterfacciamento alla rete Misura dellMisura dell’’irraggiamento solareirraggiamento solare
15. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 15 Impianti fotovoltaici a concentrazione solare Principali tipologiePrincipali tipologie Dense array fuoco in un punto, unica ottica, concentrazione su “array” di celle Line focus fuoco lineare, uno o più ottiche, concentrazione su celle lungo una linea Point focus fuoco in un punto, diverse ottiche, ognuna focalizza su una cella
16. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 16 Impianti fotovoltaici a concentrazione solare Norma CEI EN 62108 (Ed.1)Norma CEI EN 62108 (Ed.1) Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV)Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) Qualifica di progetto e approvazione di tipoQualifica di progetto e approvazione di tipo (identica alla norma IEC 62108) Sviluppata per la tecnologia fotovoltaica a concentrazione, traendo in parte punto dalle norme IEC 61215 e IEC 62646 In evoluzione normativa per gli attuali contenuti e per alcuni aspetti mancanti: • La misura I-V al buio (10.2.4) può danneggiare alcune tipologie di moduli • Non si specificano le modalità delle misure I-V in esterno, per confronti fra prima e dopo le prove • Non sono previste prove sull’inseguitore solare Difficoltà di applicazione • Pochi i laboratori accreditati in Italia e all’estero • Tempi di certificazione non congrui con lo sviluppo della tecnologia
17. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 17 Impianti fotovoltaici a concentrazione solare Contributo del CEI CT82 per il superamento di difficoltà di applicazione della 62108 (Allegato D della Guida) ““Requisiti tecnici minimiRequisiti tecnici minimi”” dei sistemi e dei componentidei sistemi e dei componenti fotovoltaici a concentrazione solarefotovoltaici a concentrazione solare Prove essenziali per garantire adeguati livelli di sicurezza e qualità del prodotto Obiettivi :Obiettivi : Preliminare valutazione di sicurezza e di qualità in tempi brevi Utilizzo di alcune prove della Norma CEI EN 62108 Validità solo se è avviato il processo di certificazione secondo CEI EN 62108 ma non sono state ancora completate tutte le prove previste. Non sostituzione della CEI EN 62108 Agevolazione dello sviluppo della tecnologia CPV
18. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 18 Impianti fotovoltaici a concentrazione solare ““Requisiti tecnici minimiRequisiti tecnici minimi”” dei sistemi e dei componentidei sistemi e dei componenti fotovoltaici a concentrazione solarefotovoltaici a concentrazione solare Allegato D della Guida 82Allegato D della Guida 82--2525 èè stato ripreso dallstato ripreso dall’’allegatoallegato tecnico de DM 06/08/2010tecnico de DM 06/08/2010 ““ Terzo conto Energia fotovoltaicaTerzo conto Energia fotovoltaica”” Ammessi allAmmessi all’’incentivazione, sistemi e componenti CPV:incentivazione, sistemi e componenti CPV: per i quali è avviato il processo di certificazione CEI EN 62108 hanno superato le prove dei ““Requisiti tecnici minimiRequisiti tecnici minimi”” pressopresso laboratori conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025laboratori conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 fino al 31.12.2011 solo per persone giuridiche (imprese o associazioni) ed soggetti pubblici
19. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 19 Irraggiamento Fotonico preliminare 6 Sequenza A 2r/m Ciclo termico 10.6 2r/m Diodo di derivazione non-intrusivo, 1r/m 10.11 Misura delle prestazioni elettriche fianco a fianco Resistenza al surriscaldamento 1m 1m 10.1 Ciclo termico 10.6 10.8.32m INIZIO Esame a vista si richiedono 9 moduli o 7 moduli (etichettati come "m") e 2 ricevitore "r", almeno uno a grandezza reale; 7m +2r/m 1 modulo o ricevitore costruito specificatamente per la prova termica con diodo intrusivo di bypass/blocco, se richiesto. 10.2 Prova sul campo Prova in laboratorio Sequenza F 7m + 2r/m 1r/m Misura delle prestazioni elettriche al buio 10.2 Se si tratta di trasporto a grande distanza, Misura delle prestazioni elettriche al buio 10.2 5m + 2r/m utilizzare la misura IV al buio per valutare qualsiasi cambiamento 5m +2r/m Diodo di bypass /blocco Intrusivo-non intrusivo 1r/mContinuità di messa a terra 10.3 10.11 2m Continuità di messa a terra 10.3 5m +2r/m Prova di isolamento in ambiente secco/umido 10.4 2m 10.5 Prova di isolamento in ambiente secco/umido 10.4 Controllo/Rif 5m +2r/m 10.5 1m Sequenza D Sequenza E 1m 1m (dimensione reale) Carico meccanico 10.13 Esposizione esterna/UV 10.15 1m 1m 10.16 Sequenza B Sequenza C Terminazioni 10.12 Spruzzi d’acqua 10.10 2m 2m 1m 1m Caldo umido 10.7 Prova di tenuta alla grandine 10.9 Fuori asse 10.14 2m 1m Umidità-gelo 10.8 10.17 Continuità di messa a terra 10.3 2m 1m Misura delle prestazioni elettriche al buio 10.2 Se si tratta di trasporto a grandi distanze Continuità di messa a terra 10.3 5m + 2 m/r utilizzare la misura al buio IV per valutare qualsiasi cambiamento 5m+2r/m Misura delle prestazioni elettriche fianco a fianco 7m + 2r/m 10.2 Misura delle prestazioni elettriche al buio 10.2 5m +2r/m Esame a vista Prova sul campo Prova in laboratorio 7m+ 2r/m 10.1 FINE Prove per valutazione dei Requisiti tecnici minimi di impianti CPV
20. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 20 Aggiunte Impianti ad inseguimento e a concentrazione solareImpianti ad inseguimento e a concentrazione solare Impianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendioImpianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendio GUIDA 82-25 - Le principali novità Aggiornamenti Norme e disposizioni legislativiNorme e disposizioni legislativi Cavi elettriciCavi elettrici Dimensionamento meccanicoDimensionamento meccanico Interfacciamento alla reteInterfacciamento alla rete Misura dellMisura dell’’irraggiamento solareirraggiamento solare
21. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 21 Impianti fotovoltaici in locali a rischio di incendio Impianti fotovoltaici in locali ad accesso pubblico conImpianti fotovoltaici in locali ad accesso pubblico con rischio di incendiorischio di incendio Collaborazione CEI CT82 e VVF per impianti FV in locali soggetti al controllo dei VVF ai sensi del DM 16/02/1982 Circolare VVF n. 5158 del 26.03.2010 (e art. 13.3 della Guida 82-25): Un impianto FV non configura, di per se stesso, attività soggette al controllo dei VVF, con il rilascio del (CPI). L’installazione di impianto FV, se non modifica il rischio incendio in locali soggetti al controllo dei VVF, non richiede la presentazione di un CPI Se soggetto a CPI, l’impianto FV deve essere previsto un IMS, azionabile da comando remoto in posizione segnalata ed accessibile O il generatore FV dovrà essere collocato in apposita area recintata parte di impianto in c.c. e l’inverter all’esterno di locali con presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili, … 1 / 2
22. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 22 Impianti fotovoltaici in locali a rischio di incendio Impianti fotovoltaici in locali ad accesso pubblico conImpianti fotovoltaici in locali ad accesso pubblico con rischio di incendiorischio di incendio Circolare VVF n. 5158 del 26.03.2010 (e art. 13.3 della Guida 82-25) (cont.) ubicazione di moduli FV e condutture deve consentire il funzionamento / manutenzione di evacuatori di fumo e di calore (EFC) i moduli FV, le condutture ed ogni altro dispositivo non dovranno distare meno di 1 metro da possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). 2 / 2
23. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 23 Aggiunte Impianti ad inseguimento e a concentrazione solareImpianti ad inseguimento e a concentrazione solare Impianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendioImpianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendio GUIDA 82-25 - Le principali novità Aggiornamenti Norme e disposizioni legislativiNorme e disposizioni legislativi Cavi elettriciCavi elettrici Dimensionamento meccanicoDimensionamento meccanico Interfacciamento alla reteInterfacciamento alla rete Misura dellMisura dell’’irraggiamento solareirraggiamento solare
24. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 24 Cavi elettrici Cavi per circuiti in c.c. di impianti FVCavi per circuiti in c.c. di impianti FV (art. 6 della Guida 82-25) Regole di utilizzo dei cavi in c.c. la Guida CEI 20-67 art. 2.3.1 indica che nei circuiti in c.c. la tensione nominale del sistema non deve superare 1,5 volte la tensione nominale dei cavi (sia Uo sia al valore U del cavo) I cavi FG21M21 (norma CEI 20-91) possono essere utilizzati fino alla tensione massima di 1800 V Verifica della tensione massima dei cavi rispetto all’impianto FV tensione nominale in c.a. dei cavi * 1,5 ≥ VOC,max Nei circuiti in c.c. di un impianto FV, è data dalla VOC,max (alla min temp. di lavoro dei moduli) calcolata dai parametri dei moduli (CEI 61829) tensione nominale in c.a. dei cavi * 1,5 ≥ 1,2 * VOC,ARRAY come indicato nella IEC TS 62257-7-1 (Ed.1 art. 6.1.4.2) 1 / 2
25. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 25 Cavi elettrici Cavi per circuiti in c.c. di impianti FVCavi per circuiti in c.c. di impianti FV (art. 6 della Guida 82-25) Cavi con isolamento rinforzato o isolamento in Classe II La CEI 64-8 (par. 413.2.4), indica che per i sistemi elettrici in c.a. con tensioni nominali non superiori a 690 V, le condutture sono considerate con isolamento in classe II se sono costituite da: cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento metallico; Per analogia, sono in isolamento in classe II i cavi: • Uo/U = 450 / 750 V in impianti FV con VOC,max = 450 Vcc • Uo/U = 0,6 / 1 kV in impianti FV con VOC,max = 675 Vcc • Uo/U = 1,8 kV in impianti FV con VOC,max = 1035 Vcc 2 / 2
26. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 26 Aggiunte Impianti ad inseguimento e a concentrazione solareImpianti ad inseguimento e a concentrazione solare Impianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendioImpianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendio GUIDA 82-25 - Le principali novità Aggiornamenti Norme e disposizioni legislativiNorme e disposizioni legislativi Cavi elettriciCavi elettrici Dimensionamento meccanicoDimensionamento meccanico Interfacciamento alla reteInterfacciamento alla rete Misura dellMisura dell’’irraggiamento solareirraggiamento solare
27. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 27 Interfacciamento alla rete Interfacciamento alla rete del DistributoreInterfacciamento alla rete del Distributore (art. 10 della Guida 82-25) Connessioni alla rete MT - Riferimenti alla norma CEI 0-16 e Var. 2 F1 Connessioni alla rete BT - Riferimenti alla norma CEI 11-20 e Var. 1, 2, 3 (+ Prescrizioni Distributori) - Tenendo conto che nuove indicazioni sono in discussione per la nuova norma CEI RTC BT: • Limite potenza per SPI integrata nell’inverter • Protezione componente c.c. immessa in rete • Squilibrio max fra le fasi • Certificazioni caratteristiche protezioni integrate • Dispositivo di rincalzo al DDI
28. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 28 Interfacciamento alla rete Esempi diEsempi di schemischemi unifilariunifilari (Guida 82-25) ImpiantoImpianto fotovoltaico infotovoltaico in parallelo alla reteparallelo alla rete BT, dotato di piBT, dotato di piùù inverterinverter
29. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 29 Interfacciamento alla rete Esempi diEsempi di schemischemi unifilariunifilari (Guida 82-25) ImpiantoImpianto fotovoltaico infotovoltaico in parallelo alla reteparallelo alla rete MTMT (sola produzione)
30. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 30 Interfacciamento alla rete Esempi diEsempi di schemischemi unifilariunifilari (Guida 82-25) ImpiantoImpianto fotovoltaico difotovoltaico di potenzapotenza ≤≤ 30 kW in30 kW in parallelo alla reteparallelo alla rete MT, con inverterMT, con inverter monofase dimonofase di potenzapotenza ≤≤ 10 kW10 kW
31. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 31 Aggiunte Impianti ad inseguimento e a concentrazione solareImpianti ad inseguimento e a concentrazione solare Impianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendioImpianti in locali ad accesso pubblico con rischio di incendio GUIDA 82-25 - Le principali novità Aggiornamenti Norme e disposizioni legislativiNorme e disposizioni legislativi Cavi elettriciCavi elettrici Dimensionamento meccanicoDimensionamento meccanico Interfacciamento alla reteInterfacciamento alla rete Misura dellMisura dell’’irraggiamento solareirraggiamento solare
32. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 32 Misura dell’irraggiamento solare Misure e sensori dellMisure e sensori dell’’irragiamentoirragiamento solaresolare (art. C1 della Guida 82-25) Solarimetri - Piranometri (a termopila) - Celle FV di riferimento Raccomandazioni - Tarature periodiche presso laboratorio accreditato CEI EN 17025 - Incertezza di misura non superiore al 3% (+ 1% su misura di V) - Costruzione dei solarimetri FV conforme alla CEI EN 60904-2: • Assemblato come i moduli (CEI EN 61215) • Campo visivo superiore al 160° • Resistore di precisione con basso coeff. temperatura e valore Rcal x Isc < 0,03 x Voc
33. SITE - Fiera di Roma,11 Novembre 2010 Grazie per la vostra attenzione Salvatore Guastella
277 2015 inail rischio incendio valutazione scuole
343 asl valutazione-rischio_sovraccarico_arti_superiori_mensa
Corso per rlst modulo 3