Source: https://zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-225/2012
Timestamp: 2019-10-15 20:30:35+00:00
Document Index: 12819095

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 14', '§ 1', '§ 4', '§ 8', '§ 9', '§ 28', '§ 35', '§ 44', '§ 47', '§ 53', '§ 79', '§ 89', '§ 90', '§ 91', '§ 92', '§ 94', '§ 94', '§ 99', '§ 102', '§ 1', '§ 8', '§ 9', '§ 42', '§ 47', '§ 60', '§ 90', '§ 91', '§ 102', '§ 102']

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. 225/2012 - Zákony.Judikáty.info
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. 225/2012 účinný od 15.08.2012
Účinnosť od: 15.08.2012
Vyhláška 225/2012 s účinnosťou od 15.08.2012
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou ...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) a § 14 písm. a) zákona č. 314/2001 ...
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické ...
„l) sklad v jednopodlažnej stavbe je jednopodlažná stavba alebo časť jednopodlažnej stavby, ...
„(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na a) stavby pre obranu štátu,3) b) stavby pre bezpečnosť ...
„§ 1a (1) Na káblové kanály, káblové mosty, káblové šachty a káblové priestory platia požiadavky ...
„3a) STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu. 3b) STN 73 7505 Kolektory ...
V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak pôdorysná plocha požiarneho úseku je ...
„§ 8 Požiarna odolnosť (1) Požiarna odolnosť6) požiarnej konštrukcie sa určuje na základe a) počiatočnej ...
„8) STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. ...
„§ 9 Reakcia na oheň (1) Reakcia na oheň stavebných výrobkov sa vyjadruje triedou,9) ktorá sa ...
„9) STN 13 501-1+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. ...
„§ 28 Požiarne riziko požiarneho úseku skladu v jednopodlažnej stavbe sa vyjadruje indexom skladovaných ...
V § 35 ods. 1 sa za slovami „pôdorysnej plochy“ vypúšťa čiarka a slová „výšky požiarneho ...
„(7) Súčiniteľ odvetrania v nevýrobnej stavbe možno určiť aj presnejšie riešením rovnice ...
„(1) Požiarne deliace konštrukcie4) musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti ...
„(7) Požiarna stena sa musí stýkať s a) požiarnym stropom alebo s konštrukciou strechy, ktorá ...
„(5) Požadovanú požiarnu odolnosť požiarneho stropu možno dosiahnuť aj použitím vodorovnej ...
„13a) STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov ...
„(6) Požiarny strop môže tvoriť podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou a kritériom EI. (7) Požiarny ...
V § 44 ods. 6 písm. c) sa za slovo „ubytovanie“ pripájajú tieto slová: „a na stavby zdravotníckych ...
„§ 47a Inštalačný kanál a inštalačná šachta (1) Inštalačný kanál a inštalačná šachta, ...
„13b) STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým ...
„(3) Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov ...
„§ 53 V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v ...
„(3) Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie môžu byť priestory vrátnice, recepcie, ...
„16) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na ...
„a) otvárateľný otvor v obvodovej konštrukcii so svetlou výškou najmenej 0,8 m a šírkou najmenej ...
„(5) Požiadavky na únikové cesty výrobnej stavby sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na sklad v jednopodlažnej ...
„(12) Čiastočne chránená úniková cesta z obytných buniek a priestorov domového vybavenia môže ...
„(2) Najmenšia šírka kosých stupňov, ktoré sú v započítateľnej šírke únikovej cesty, ...
V § 79 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „požiarnych úsekov bez požiarneho rizika,“. ...
„(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci ...
„(3) Stabilným hasiacim zariadením musí byť vybavené javisko a) s povraziskom určené pre vnútorný ...
„(2) Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená podzemná časť stavby, ...
„§ 89a Požiadavky na zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis.20a)“. ...
„20a) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb ...
„§ 90 Hlasová signalizácia požiaru (1) Hlasovou signalizáciou požiaru20b) musia byť vybavené ...
„20b) STN EN 54-16 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie ...
„§ 91 Dodávka elektrickej energie Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, ...
„21) STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.“. ...
V § 92 ods. 1 sa slová „najmenej 0,4 m2 a najviac 4 m2“ nahrádzajú slovami „pôdorysná plocha ...
V § 94 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavby na bývanie alebo ubytovanie ...
V § 94 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavbou na bývanie skupiny A je ...
„(6) Požiadavky pre stavby na bývanie a ubytovanie platia aj pre obytné bunky v stavbe iného účelu.“. ...
„23) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
„25) Napríklad STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb, STN 730802 Požiarna bezpečnosť ...
V § 99 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo zariadeniami elektrickej požiarnej signalizácie“. ...
„c) rozhodnúť o spojení prvého nadzemného požiarneho podlažia a prvého podzemného požiarneho ...
„§ 102aa Požiadavky ustanovené v § 1a, § 8, § 9, § 42, § 47b, § 60, § 90, § 91, prílohe ...
„§ 102b Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...
„28) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1988 o postupe pri poskytovaní informácií ...
„§ 102ba Prechodné ustanovenie účinné k 15. augustu 2012 Stavebné povolenie podľa projektovej ...
V prílohe č. 1 druhom bode písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa ...
V prílohe č. 1 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou požiarneho úseku rodinného ...
V prílohe č. 1 šiestom bode písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod a v poslednej vete sa číslo „4“ ...
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 94/2004 Z. z. OSVEDČOVANIE, POŽADOVANÉ KRITÉRIÁ A KLASIFIKAČNÉ ...
„Príloha č. 8 k vyhláške č. 94/2004 Z. z. DOVOLENÝ ČAS EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH Úniková ...