Source: http://docplayer.it/2579111-Rischio-incendio-n-marotta-corso-di-laurea-in-ingegneria-edile-tecnica-e-sicurezza-dei-cantieri.html
Timestamp: 2016-12-04 04:32:41+00:00
Document Index: 53043409

Matched Legal Cases: ['art. 28', 'art. 25', 'art. 3', 'art. 236', 'art. 253', 'arte 1', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 2']

⭐Rischio incendio - N. MAROTTA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI
Rischio incendio - N. MAROTTA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI
Download "Rischio incendio - N. MAROTTA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI"
1 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI IL RISCHIO INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI NEI CANTIERI EDILI Nicola Marotta2 Sicurezza antincendio nei cantieri Le condizioni di lavoro in un cantiere sono fondamentalmente differenti da quelle di altri settori: industriale, commerciale od amministrativo. Esse infatti sono caratterizzate da: variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell'avanzamento della costruzione; utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente una costante rotazione delle imprese e del personale (è raro che una squadra ben coordinata lavori a lungo nello stesso cantiere ) recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi nelle spedizioni l'uso sempre più frequente di materiali con un alto grado di infiammabilità, in particolare le coibentazioni e, in certi casi, l'applicazione di sostanze anticorrosione, che provocano spesso l'insorgere di gas aggressivi e corrosivi una concentrazione, spesso assai alta, di materiali di valore in alcune zone degli edifici o degli impianti3 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio nei cantieri Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti, informare tutti i lavoratori e programmare gli interventi di emergenza (piano di emergenza) Art. 12 D.lgs 626/94 commi 1 lettere (a), (c), (d), (e) LA PREVENZIONE INCENDI NEI CANTIERI PERCHÉ SIA EFFICACE DEVE ESSERE ATTUATA IN OGNI FASE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA4 Il rischio incendio legato alle fasi Durante la costruzione di un edificio o di un impianto industriale, è buona norma considerare separatamente le seguenti fasi di costruzione e le corrispondenti misure preventive adottate: allestimento del cantiere costruzione delle strutture installazione e messa a punto degli equipaggiamenti interni prove e collaudi avviamento5 Allestimento del cantiere I maggiori rischi di incendio durante questa fase della realizzazione del progetto sono: montaggio ed avviamento degli impianti elettrici provvisori di cantiere stoccaggio ed uso di gas e liquidi infiammabili lavori di scavo in prossimità di tubazioni gas ed energia elettrica preesistenti depositi di rifiuti infiammabili6 Costruzione delle strutture E' un periodo caratterizzalo da un incremento dell'uso di materiale combustibile come casseforme di legno, supporti e ponteggi, coperture in plastica. Il rischio di incendio aumenta inoltre per la presenza di materiali infiammabili che sono inseriti nella costruzione (isolanti, materiali impermeabilizzanti, tubazioni costruite con materiali sintetici, etc. Il rischio incendio nasce anche dall'uso, in questo periodo, di particolari sistemi di saldatura, sfiammatura, smerigliatura e catramatura; si deve tenere presente, inoltre, l'abitudine di molti operai di fumare durante il lavoro.7 Installazione e messa a punto degli equipaggiamenti interni Questo periodo è generalmente considerato tra i più pericolosi. Il rischio d'incendio ed il valore dell'opera aumentano di pari passo con il progressivo andamento dei lavori, raggiungendo il picco massimo a lavori ultimati, proprio nel momento in cui il fabbricato o l'impianto devono essere presi in consegna dal proprietario. Il carico di incendio aumenta considerevolmente, come risultato dell'impiego di materiali utilizzati in lavori secondari, quali legno, sughero, plastica, rivestimenti dei pavimenti, delle soffittature e materiali degli imballaggi, anche purché, in questa fase dei lavori, aumenta anche il ricorso a solventi infiammabili, detergenti, colle e coloranti. Il rischio di incendio cresce inoltre perché, nella fase finale dei lavori, gli operai sono addetti alle operazioni di verniciatura, raschiatura, incollaggio, saldatura, taglio, smerigliatura; queste attività, spesso, per rispettare i tempi di consegna, devono essere eseguite tutte insieme con i rischi che ne derivano.8 Prove e collaudi È questa la fase più delicata ed a più alto rischio di tutto il ciclo della costruzione di un impianto, poiché è durante il suo svolgimento che la probabilità del rischio incendio è più elevata. Infatti, viene per la prima volta utilizzata l'energia elettrica così come previsto nel progetto esecutivo; le manovre sono in genere più affrettate, le emergenze sono continue e devono ancora essere eseguite operazioni di saldatura e test vari con l'energia elettrica in rete, le tubazioni del gas, dell' olio e del vapore in pressione, l'impianto in genere in movimento. I sistemi antincendio previsti dal progetto non sono di solito disponibili. Infatti, poiché essi sono alimentati dalle reti idriche ed elettriche realizzate a seguito dell'esecuzione del progetto, il più delle volte accade che questi impianti di servizio non siano ancora completati e testati, per cui le prove a carico possono essere eseguite o con sezioni parziali della rete idrica ed elettrica di progetto, o, ancora più spesso, con l'acqua e l'energia elettrica delle opere provvisorie di cantiere.9 Avviamento In questa fase quindi, oltre all'adozione di tutti i sistemi cui la diligenza e l'accortezza del responsabile di cantiere deve provvedere, e quelle misure, se prese, di cui ai paragrafi precedenti, non rimane altro che privilegiare ed accelerare le operazioni relative alla messa a punto delle reti elettriche ed idriche, così da poter contare sull'effettiva disponibilità degli impianti antincendio del progetto realizzato. Considerato che le operazioni di avviamento sono, oltre che complesse, anche di lunga durata, la disponibilità, prima del collaudo, degli impianti antincendio del progetto è l'unica strada percorribile per avere le migliori garanzie nel momento in cui non solo il rischio d' incendio è più elevato ma è anche quello in cui l'avanzamento dei lavori ha raggiunto il più alto valore economico.10 Rischio incendio legato alle lavorazioni e attrezzature Lavori di trasformazione e ristrutturazione Questi lavori comportano, spesso un rischio di incendio più alto di quello relativo a nuove costruzioni, dovuto soprattutto alla presenza di strutture lignee presenti nella costruzione. Oltre a ciò, i lavori di trasformazione e ristrutturazione avvengono spesso quando negli edifici si svolge la normale attività lavorativa. Attrezzature di cantiere La maggior parte delle attrezzature è di natura provvisoria e fatta di materiali leggeri, per lo più infiammabili. Inoltre una parte del rischio è dovuta al fatto che le stesse sono sovente usate in maniera non appropriata o non in conformità con il loro scopo, potendo così causare sovraccarichi elettrici e surriscaldamenti. Stoccaggi in cantiere Lo stoccaggio dei materiali, in attesa di essere montati, comporta una grande concentrazione di valori in un'area limitata. I materiali da imballaggio contribuiscono in modo sostanziale all'incremento del carico di fuoco.11 Obblighi antincendio Effettuare la valutazione del rischio incendio Art. 4 D.lgs 626/94 commi 1 e 2 (per ogni cantiere indistintamente) D.M. 10 Marzo 1998 (corsi addetti antincendio - necessità di classificare: Basso, Medio, Alto rischio incendio) Assicurazione di una adeguata formazione e informazione sui rischi incendio Artt. 21, 22 D.lgs 626/94 (valido per tutte le tipologie di cantiere) Art 5 DPR 37/1998 (attività di cantiere soggette al controllo dei VVFF) Predisporre e mantenere mezzi di estinzione idonei, nonché porre in atto il rispetto della normativa vigente in ambito ambiente di lavoro (vie di esodo, rilevazione di incendio, mezzi di estinzione) Artt. 34 DPR 547/55 (obbligo del controllo da parte di personale esperto di estintori una volta ogni 6 mesi) All.IV, punto 1 ex D.Lgs 494/9612 Obiettivi generali della valutazione Consentire al datore di lavoro di: individuare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutarne i rischi associati; effettuare la selezione (motivata) delle attrezzature, dei prodotti chimici e dei preparati chimici impiegati e delle attrezzature che si trovano sul luogo di lavoro, nonché dell organizzazione del lavoro; verificare l adeguatezza dei dispositivi in atto; definire un elenco di priorità di intervento che si ritiene necessarie al fine di migliorare la sicurezza e l igiene dell ambiente di lavoro garantire a tutte le componenti interessate (datori di lavoro, strutture dell attività di controllo, lavoratori e loro rappresentanti, ecc.) che tutti i fattori relativi all attività lavorativa sono stati analizzati ed è stato formulato un giudizio motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza ed igiene dell ambiente di lavoro13 Analisi e valutazione del rischio incendio Le analisi e valutazioni del rischio incendio devono quindi essere condotte compatibilmente a tutti gli altri aspetti della sicurezza, e deve condurre a questi obiettivi: ridurre la probabilità di accadimento dello stesso, quindi fase preventiva; garantire una adeguata protezione, cioè limitare le conseguenze dell evento; garantire la sicurezza delle persone, e consentire condizioni di evacuazione in sicurezza; garantire la sicurezza di strutture: prevedere la presenza di impianti e attrezzature per permettere il salvataggio delle persone e fronteggiare gli eventi; garantire la sicurezza dei soccorritori prevedere una adeguata organizzazione dell emergenza14 Obiettivi della prevenzione incendi P R E V E N Z I O N E I N C E N D I OBIETTIVO: conseguire la sicurezza contro gli incendi applicando: M I S U R E P R E V E N T I V E ( RIDURRE LE OCCASIONI DI INCENDIO ) Impianti a rischio specifico realizzati secondo norme ( elettrici - termici - tecnologici ) Gestione della sicurezza ( Piani di emergenza, norme di esercizio, divieti e limitazioni, registro dei controlli ) M I S U R E P R O T E T T I V E ( CONTENERE LE CONSEGUENZE DELL INCENDIO ) P R O T E Z I O N E P A S S I V A ( MODALITA COSTRUTTIVE E ARTICOLAZIONE PLANOVOLUMETRICA ) P R O T E Z I O N E A T T I V A ( IMPIANTISTICA E PRESIDI ANTINCENDIO ) Resistenza al fuoco delle strutture Compartimentazione Vie di esodo Reazione al fuoco dei materiali Limitazione del carico d incendio Distanze di sicurezza Aerazione e ventilazione Impianti e mezzi di spegnimento ( estintori - idranti - sprinkler - etc ) Impianti automatici di rivelazione e segnalazione di incendio Dispositivi di sicurezza Illuminazione di sicurezza e alimentazione elettrica di emergenza Squadra antincendio aziendale15 Riduzione del rischio Obiettivo della P R E V E N Z I O N E I N C E N D I è conseguire la sicurezza contro gli incendi come si può conseguire tale obiettivo? RIDUCENDO LE OCCASIONI DI INCENDIO CONTENENDO LE CONSEGUENZE DI UN INCENDIO cioè applicando cioè applicando MISURE PREVENTIVE MISURE PROTETTTIVE Impiantistica a rischio realizzata secondo norma Gestione della sicurezza PROTEZIONE ATTIVA impiantistica antincendio PROTEZIONE PASSIVA modalità costruttive e questo influisce sulla e questo influisce sulla FREQUENZA [ F ] MAGNITUDO [ M ] la combinazione di tali fattori definisce il concetto : R I S C H I O = F x M # 0 È quindi possibile ottenere un analogo livello di S I C U R E Z Z A E Q U I V A L E N T E applicando combinazioni diverse di misure di sicurezza16 Formazione addetti antincendio Designare gli addetti al servizio antincendio Art. 4 D.lgs 626/94 commi 5 lettera a) Art. 6 D.M. 10 Marzo 1998 Formazione degli addetti al servizio antincendio Artt. 22 D.lgs 626/94 (valido per tutte le tipologie di cantiere) Art 7 D.M. 10 Marzo 1998 Art 17 comma 4 (ex) D.Lgs 494/96:..esonera dall obbligo della formazione degli addetti al servizio antincendio il datore di lavoro quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi un apposito servizio antincendio17 Corsi antincendio Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, le disposizioni del decreto del 10 marzo 1998 si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 ovvero per la designazione degli addetti al servizio antincendio ed alla loro formazione. I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.18 Attestato di idoneità L attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 viene rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco sono obbligatori per i lavoratori addetti ai servizi antincendio nei luoghi di lavoro previsti dall articolo 6, comma 3 e dall allegato X del decreto ministeriale 10 marzo cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.19 Piano di emergenza Il Committente deve nominare un coordinatore per la sicurezza, il quale sarà responsabile della valutazione del livello di rischio incendio e della redazione e regolare aggiornamento del Piano di Emergenza. Il Piano deve evidenziare: organizzazione e responsabilità per la sicurezza incendi misure generali di prevenzione, sistemi di rilevazione incendio ed allarmi manutenzione cantiere vie di fuga e comunicazioni (incluso un piano di evacuazione e procedure di chiamata dei Vigili del Fuoco) accessibilità ai mezzi dei Vigili del Fuoco, coordinamento servizi addestramento ed esercitazioni efficaci misure di sicurezza per rendere minimo il rischio di incendi dolosi controllo dei materiali stoccati e dei rifiuti20 Piano di evacuazione Vie di esodo e misure di prevenzione e protezione Garantire all interno dei locali un numero sufficiente di vie di emergenza All.IV, punto 1 ex D.Lgs 494/96 Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché in caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni del cantiere, e al numero delle persone presenti..21 Caratteristiche dimensionali delle uscite (D.Lgs. 626/94) Luoghi di lavoro con pericolo di esplosione e d incendio con più di 5 lavoratori 1 USCITA DA 1,20 m OGNI 5 LAVORATORI LUOGHI DI LAVORO IN GENERE - fino a 25 lavoratori 1 USCITA DA 0,90 m - tra 26 e 50 lavoratori - tra 51 e 100 lavoratori - con più di 100 lavoratori 1 USCITA DA 1,20 M apertura nel verso dell esodo 1 USCITA DA 1,20 M + 1 USCITA DA 0,90 m apertura nel verso dell esodo 1 ULTERIORE USCITA DA 1,20 m PER OGNI 50 LAVORATORI, o frazione compresa tra 10 e 50, da calcolarsi limitatamente all eccedenza rispetto a 100 apertura nel verso dell esodo Il numero complessivo delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. Alle porte con larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%, ed a quelle con larghezza minima di m 0,80 è appl icabile una tolleranza in meno del 2% Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 metri.22 Rischi di incendio e tipi di lavorazione operazioni in spazi angusti o confinati; uso di sostante infiammabili; lavori di impermeabilizzazione con utilizzazione o presenza di bitume lavori con sviluppo di sostanze pericolose; operazioni di saldatura; depositi.23 Operazioni in spazi angusti o confinati Fattori di rischio e condizioni di pericolo: evacuazione (difficoltà i abbandonare con rapidità il locale) accessibilità (difficoltà di accesso per eventuali soccorsi); Intossicazione e asfissia (assenza di ventilazione naturale); esplosione incendio (assenza di aerazione naturale) Misure di prevenzione: Divieto di accesso di operai isolati oppure prevedere assistenza esterna (Art. 25, DPR n. 303/1956) Prevedere idonea ventilazione forzata e illuminazione (Art. 9, D.P.R. 303/1956 art. 28 D.P.R. n. 547/1955) Prima di accedere ad uno spazio angusto o confinato verificare le condizioni e rimuovere le eventuali condizioni di pericolo (art. 25, D.P.R. n. 303/1956)24 Uso di sostanze infiammabili Pericolo di incendio Durante l uso di alcuni prodotti vi è il pericolo che si infiammino a contatto con una fonte di innesco se presentano una temperatura superiore alla temperatura di infiammabilità. Osservando le proprietà chimico fisiche della sostanza contenute nella scheda di sicurezza si conosce il punto di infiammabilità: tale indicazione è da porre in relazione al grado di infiammabilità del prodotto Mancando riferimento normativo specifico per il tipo di lavorazione, occorre fare riferimento alle misure generali di tutela sancite dall articolo 3 del D.Lgs 626/96.25 Combustione La combustione può avvenire se, e solo se, sussistono tutte e contemporaneamente le seguenti condizioni minime : Presenza contemporanea del combustibile e dell ossigeno (aria); Miscela aria-combustibile infiammabile, e cioè con valori di miscelazione interni al campo di infiammabilità; Temperatura del combustibile superiore alla temperatura di infiammabilità; Presenza di un innesco di combustione (fiamma o scintilla); Oppure (in sostituzione della condizione precedente) temperatura del combustibile superiore alla temperatura di accensione, anche in assenza di inneschi.26 Incendio II fuoco (e quindi un incendio) potrà dunque generarsi e permanere unicamente se sussistono insieme e contemporaneamente le condizioni descritte.27 Temperatura di infiammabilità e temperatura di accensione di una sostanza Temperatura di infiammabilità o Punto di infiammabilità: temperatura alla quale una sostanza emette, sopra la sua superficie libera, gas o vapori in quantità sufficiente a formare con aria una miscela avente concentrazione compresa nei limiti di infiammabilità, cioè in grado di accendersi a contatto con un innesco (fiamma o scintilla); la quantità di vapori prodotti è ovviamente proporzionale alla temperatura. È caratteristico di ogni sostanza combustibile solida o liquida; al di sotto della temperatura di infiammabilità, pertanto, una sostanza combustibile solida o liquida non può bruciare. Temperatura di accensione: caratteristica di tutte le sostanze combustibili (solide, liquide o gassose), al di sopra della quale il combustibile inizia spontaneamente a bruciare, anche in assenza di innesco con fiamma o scintilla, se opportunamente miscelato con l aria. Per i combustibili liquidi e gassosi è una temperatura tabellata e ben determinata. Per le sostanze solide, invece, la temperatura di accensione spesso non è esattamente determinabile, perché può dipendere da numerosi fattori, quali lo stato di suddivisione del materiale o la sua umidità; ad esempio per il legno si può orientativamente indicare il valore di 200 C come sua temperatura di accensione, ma può autoaccendersi anche per contatto prolungato con temperature di poco superiori ai 100 C; sempre a titolo esemplificativo, si può indicare il valore di 230 C come temperatura di accensione per la carta, e 300 C per la gomma.28 Caratteristiche di infiammabilità di alcune sostanze S O S T A N Z E T E M P E R A T U R A D I I N F I A M M A B I L I T À [ C] T E M P E R A T U R A D I A C C E N S I O N E [ C] A C E T O N E A L C O O L E T I L I C O B E N Z I N A < G A S O L I O M E T A N O G A S 540 G P L G A S 400 B U T A N O G A S 365 P R O P A N O G A S 470 I D R O G E N O G A S 560 A C E T I L E N E G A S 305 L E G N O S O L I D O 200 C A R T A S O L I D O 23029 Campo di infiammabilità È importante notare che un combustibile, pur se in presenza di ossigeno e ad una temperatura superiore a quella di infiammabilità, anche se innescato da fiamma o scintilla, non sempre è in grado di accendersi; infatti un combustibile può bruciare solo se è miscelato con l aria entro limiti percentuali (in volume) ben precisi, compresi in un intervallo di valori determinati e tabellati, caratteristici per ogni sostanza combustibile. L'insieme dei valori percentuali in cui la miscela combustibile - aria può bruciare si chiama "campo di infiammabilità", ed i valori estremi di tale intervallo di valori si chiamano limite inferiore e limite superiore di infiammabilità. Limite di infiammabilità: limiti estremi di concentrazione in aria di una sostanza, determinati alla pressione di 101,3 kpa ed alla temperatura di 20 C al di sotto (limite inferiore) ed al di sopra (limite superiore) dei quali la miscela non è infiammabile (CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione)30 Campo di infiammabilità di alcune sostanze CAMPO DI INFIAMMABILITA' ( % in volum e d'aria ) ACETONE ALCOOL ETILICO BENZINA ETERE GASOLIO ACETILENE AMMONIACA BUTANO G.P.L. IDROGENO METANO OSSIDO DI CARBONIO OSSIDO DI ETILENE PROPANO31 Significato pratico del punto di infiammabilità e del campo di infiammabilità È importante saper capire in termini pratici i significati delle temperature di infiammabilità e dei limiti di infiammabilità delle sostanze con cui si ha a che fare, perché all interno dei limiti che essi fissano si dovranno andare a determinare le azioni che devono essere messe in atto per evitare incendi ed esplosioni. Ad esempio è certamente più pericolosa una sostanza con temperatura di infiammabilità bassa, ed è altresì più pericolosa una sostanza che presenta un grande intervallo tra il limite inferiore e limite superiore, rispetto a sostanze con intervallo limitato. Ad esempio la benzina emette vapori in grado di incendiarsi anche a 10 C sotto zero, mentre il gasolio deve essere preriscaldato per diventare pericoloso Ad esempio l Ossido di etilene presenta un campo di infiammabilità molto ampio (circa il 97% delle concentrazioni in aria sono infiammabili), mentre per il metano solo il 10% possono creare problemi. minore è la temperatura di infiammabilità maggiore è la probabilità che la sostanza si infiammi maggiore è l ampiezza del campo di infiammabilità più elevata è la probabilità che una nube di vapori si venga a trovare in condizioni pericolose.32 Scala cromatica delle temperature Nel corso di un incendio si può determinare approssimativamente la temperatura raggiunta in alcuni punti di particolare interesse, osservando il colore dei materiali che bruciano, e confrontando la scala cromatica delle temperature riportata in tabella, che naturalmente può avere un valore esclusivamente orientativo. SCALA CROMATICA DELLE TEMPERATURE COLORE DELLA FIAMMA TEMPERATURA [ C] ROSSO NASCENTE 525 ROSSO SCURO 700 ROSSO CILIEGIA 900 GIALLO SCURO 1100 GIALLO CHIARO 1200 BIANCO 1300 BIANCO ABBAGLIANTE 150033 Classificazione dei liquidi infiammabili (secondo il D.M. 31 Luglio 1934) CATEGORIA INFIAMMABILITÀ PUNTO DI INFIAMMABILITÀ T ( C) A Molto infiammabili T 21 C B Infiammabili 21 C < T 65 C C Combustibili T > 65 C SOSTANZA Petrolio greggio virgin nafta benzolo etere di petrolio etere solforico miscele carburanti. Petrolio raffinato acqua ragia minerale alcool etilico alcool metilico - kerosene Gasolio per riscaldamento olio combustibile olii minerali lubrificati bitume del petrolio residui di distillazione - paraffina I liquidi combustibili di categoria C possono a loro volta essere classificati in due sottocategorie : Liquidi di categoria C1 : 65 C < T i 125 C - Oli minerali combustibili Liquidi di categoria C2 : T i > 125 C - Oli lubrificanti34 Dinamica di sviluppo di un incendio Lo sviluppo di un incendio reale può essere schematizzato in quattro fasi tipiche, con caratteristiche tra loro diverse, che possiamo individuare come: Fase di sviluppo (o ignizione, o anche di prima propagazione) Flash-over (passaggio dalla fase di prima propagazione a quella di propagazione generalizzata) Fase di combustione attiva (fase centrale dell incendio vero e proprio) Fase di estinzione e di raffreddamento (fase finale dell'incendio)35 Intossicazione da CO Il monossido di carbonio non è l unico gas prodotto durante una combustione né il più pericoloso, ma è quello che viene liberato nell'atmosfera in quantità maggiore ed è responsabile di un terzo dei decessi. Possiede una grande affinità per l emoglobina di volte maggiore rispetto a quella per l'ossigeno, sulla quale si fissa. In presenza di un'elevata concentrazione nell'aria inspirata, il CO viene assorbito rapidamente, a livello alveolare, andando a formare un solido legame con l'emoglobina formando la Carbossiemoglobina (COHb) che con concentrazioni pari al 40% può essere letale, e già con concentrazioni del 20% possono comparire evidenti segni di avvelenamento. Tali concentrazioni sono tuttavia indicative perché dipendono da persona a persona. Vi sono soggetti che con livelli di 30-40% possono essere asintomatici, altri con livelli fra 10 e 20% possono essere in coma. La presenza di COHb limita la capacità di trasporto e di rilascio di ossigeno ai tessuti impedendo infatti all'ossigeno di legarsi ai globuli rossi. Nel sangue si viene così a trovare un emoglobina che invece di trasportare ossigeno trasporta ossido di carbonio, con riduzione quindi del trasporto e del rilascio di ossigeno ai tessuti dell organismo. Il quadro dominante è pertanto quello di una assente o insufficiente ossigenazione dei tessuti (ipo/anossia tessutale): tutto l organismo ne soffre e, in particolare, il cuore e il cervello che presentano un attività metabolica più elevata.36 Concentrazioni in aria di CO con i relativi effetti Concentrazione CO Tempo di inalazione e conseguenze 35 ppm 0,0035 % Soglia del valore limite (massima concentrazione sul posto di lavoro durante una giornata di 8 ore) 200 ppm 0,02 % Leggero mal di testa entro 2 o 3 ore 400 ppm 0,04 % Mal di testa nella parte frontale entro 1 o 2 ore che si diffonde progressivamente 800 ppm 0,08 % Vertigini, nausea e spasmi agli arti entro 45 minuti, perdita di coscienza entro 2 ore 1600 ppm 0,16 % Mal di testa, nausea,vertigini entro 20 minuti, morte entro 2 ore 3200 ppm 0,32 % Mal di testa, nausea,vertigini entro 5 o 10 minuti, morte entro 30 minuti 6400 ppm 0,64 % Mal di testa, nausea, vertigini entro 1 o 2 minuti, morte entro 10 o 15 minuti ppm 1,28 % Morte entro 1 o 3 minuti37 Percentuale di COHb nel sangue e relativi effetti % COHb Sintomi 0-10% Di solito non avvertiti, scambiati per un malessere generico 10-20% Mal di testa, affanno, dolore al petto 20-30% Emicrania pulsante, nausea, vomito, affaticamento, poca concentrazione 30-40% Vertigini, affaticamento, processi mentali indeboliti 40-50% Respiro rapido, battito cardiaco accelerato, vertigini, stato confusionale 50-60% Insufficienza respiratoria, collasso, convulsioni e coma 60-70% Insufficienza respiratoria, pressione del sangue bassa e coma oltre 70% Coma, rapidamente fatale38 Etichettatura delle sostanze pericolose (D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52) Contiene i simboli di pericolo e le indicazioni di pericolo. Viene considerata come il primo gradino di conoscenza del rischio di una determinata sostanza pericolosa Frasi R (rischi derivanti dai pericoli dell uso della sostanza) Frasi S (consigli di prudenza relativi all uso della sostanza)39 Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi E Esplosivo O Comburente F+ Estremamente infiammabile F Facilmente infiammabile T+ Molto tossico T Tossico C Corrosivo Xn Nocivo Xi Irritante N Pericoloso per l'ambiente40 Scheda informativa in materia di sicurezza (Art. 25 del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52) È FORNITA DAL FABBRICANTE O DAL FORNITORE. CONSENTE DI CONOSCERE IN MODO PIÙ APPROFONDITO IL RISCHIO ASSOCIATO ALLA SOSTANZA E DI PRENDERE LE MISURE NECESSARIE ATTE A RIDURLO. CONTIENE : elementi d identificazione della sostanza composizione/informazione sugli ingredienti identificazione dei pericoli misure di primo soccorso misure antincendio misure in caso di fuoriuscita accidentale proprietà fisiche e chimiche manipolazione e stoccaggio41 Sostanze esplosive Pericolo di esplosione Anche in questo caso si fa riferimento alle informazioni prodotte a livello di scheda di prodotto. Seguono alcune definizioni: Limite inferiore di esplosività (L.I.E.): rappresenta la percentuale minima di gas in un dato volume di aria che crea un atmosfera esplosiva. Limite superiore di esplosività (L.S.E.): rappresenta la percentuale massima di gas in un dato volume di aria che crea un atmosfera esplosiva Campo di esplosività (zona 2): intervallo fra le due concentrazioni minima e massima di una sostanza in aria all interno del quale la sostanza dà luogo a reazioni esplosive. Mancando riferimento normativo specifico per il tipo di lavorazione, occorre fare riferimento alle misure generali di tutela art. 3 del D.Lgs 626/96 (particolare attenzione all adeguatezza dell aerazione dell ambiente ed alle prescrizioni di divieto).42 Esplosione Una esplosione si propaga nell'ambiente circostante con una geometria approssimativamente sferica, producendo calore, luce (fiamma) ed un rapido aumento di pressione; una esplosione di vapori confinata in ambiente chiuso può generare una pressione fino a 9 bar ( kg/mq.). Gli effetti più comuni di una esplosione sono: distruzione meccanica delle strutture; ustioni generalizzate, di gravità inversamente proporzionale alla distanza; incendio delle sostanze combustibili liquide, e di quelle solide facilmente accendibili (perché il tempo di azione del fenomeno è molto ridotto, e quindi può non risultare sufficiente ad incendiare tutte le sostanze solide combustibili).43 Deflagrazione - Detonazione L esplosione può a sua volta differenziarsi in deflagrazione (se il fronte di fiamma si muove a velocità subsonica) e detonazione (se il fronte di fiamma ha velocità supersonica). La velocità massima di combustione si ottiene, generalmente, in corrispondenza del rapporto stechiometrico della miscela aria - combustibile; le miscele infiammabili aria - idrocarburi danno origine, in genere, ad esplosioni di tipo deflagratorio.44 Attività soggette a controllo VV.F È necessario richiedere il Certificato Prevenzione Incendi (C.P. I.) nel caso in cui si incorresse in quanto previsto dal DM , cioè in presenza di: depositi di gas in bombole, che possono essere del tipo: - gas compressi: per capacità complessiva superiore a 2 m 3 - gas liquidi: per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg depositi di gas comburenti in serbatoi fissi per capacità superiori a 2 m 3 impianti fissi di distribuzione carburante impianti di produzione catrame depositi di prodotti infiammabili (legname, materiali di imballaggio, isolanti, etc.) aventi una capacità complessiva superiore a 25 m 3 gruppi per produzione energia elettrica con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw officina per saldatura a taglio dei materiali con oltre cinque addetti deposito di vernici con quantitativi superiori a 1000 Kg officina per verniciatura con vernici infiammabili con oltre cinque addetti45 Classificazione dei fuochi La norma europea EN2 ha classificato i fuochi in quattro classi: Fuochi di Classe A : incendi di materiali solidi, la cui combustione avviene normalmente con formazione di brace incandescente (es: legno - carta - tessuti - pellami - gomma - etc.) Fuochi di Classe B : incendi di liquidi o anche di solidi liquefattibili (es: benzine - alcoli - oli minerali - vernici - solventi) Fuochi di Classe C : incendi di gas infiammabili (es: propano - idrogeno - metano - acetilene - etc.) Fuochi di Classe D - incendi di metalli combustibili (es: sodio - potassio), o di sostanze chimiche spontaneamente combustibili in presenza di aria, o di sostanze chimiche reattive in presenza di acqua o schiuma. Sugli estintori d incendio, ed in generale nella trattazione di argomenti di sicurezza antincendio, i fuochi di classe A, B e C vengono usualmente indicati con i pittogrammi riportati nella seguente figura. Dopo l emanazione del DM tale classificazione, recepita integralmente, è venuta a far parte delle leggi italiane.46 Pittogrammi classi di fuoco Carta legna segatura trucioli stoffa rifiuti cere infiammabili cartoni libri pece carboni bitumi grassi paglia stracci fuliggine Nafta benzina petrolio Alcool oli pesanti etere solforico glicerina vernici gomme resine fenoli zolfo trementina solidi liquefabili liquidi infiammabili Metano cloro gas illuminante acetilene propano idrogeno cloruro di metile gas infiammabili Magnesio potassio fosforo sodio electron (Al-Mg) carburi metalli47 Condizioni di rischio in presenza di solventi e/o vernici48 Lavori di impermeabilizzazione con utilizzazione o presenza di bitume Stesura di primer e applicazione successiva di manti bituminosi Questa lavorazione consiste in generale di un primo trattamento delle superfici con bitume liquido a freddo (primer) e la successiva applicazione a caldo dei manti bituminosi, rotoli di feltro bituminosi, Bitume Miscela di idrocarburi ed altri costituenti organici ad elevato peso molecolare (Composti dello zolfo). Punto di infiammabilità 250 C Primer Soluzione di bitume ossidato e solventi. Punto di infiammabilità legato al tipo di solvente utilizzato (ad esempio con solvente Toulene o xilene, il PI è di 7 C)49 Rischio incendio nei lavori di impermeabilizzazione Rischio di incendio o esplosione durante la stesura del primer Sono dovuti all avvicinamento di fonti di innesco (cannelli per il riscaldamento del materiale bituminoso) immediatamente dopo la stesura del primer e quindi prima che il solvente sia evaporato o disperso. Tale rischio può essere accentuato dalle caratteristiche del luogo dove si opera (in corti interne possibili ristagni del solvente per carenza di circolazione di aria anche se a cielo aperto) Rischio di incendio dei manti bituminosi riscaldati con cannello In questo caso, vista la molteplice varietà di materiali presenti in commercio, occorre riferirsi alle istruzioni fornite dal produttore stesso del materiale bituminoso (misure di sicurezza di tipo organizzativo procedurale)50 Rischio di incendio delle strutture in legno delle coperture da impermeabilizzare (operazioni di restauro) È comune impermeabilizzare con manti bitumati le coperture in legno degli edifici. Appare evidente come tale operazione possa essere a rischio di innesco di incendio della struttura di copertura. In tal caso le misure di sicurezza da adottare consistono: Interporre se possibile uno strato di materiale incombustibile prima della stesura del primer capace di rendere sicura la lavorazione successiva anche se con uso di fiamme libere (cannelli) Attivare monitoraggio della struttura lignea, effettuando le operazioni all inizio della giornata o della settimana per controllare la presenza di possibili focolai nascosti capaci di svilupparsi in principio di incendio con ritardo con eventuale assenza di personale.51 Rischio di incendio nelle operazioni di stesura del bitume caldo Si tratta di una lavorazione consolidata anche nei piccoli cantieri edili. Il bitume è riscaldato e portato a fusione (160 C) ma ovviamente al di sotto della punto di infiammabilità (250 C) tramite apposita attrezzatura denominata caldaia. Rischi di incendio: sono legati alla tracimazione del bitume fuso contenuto nella caldaia che può quindi entrare in contatto con le fiamme prodotte dai cannelli o con parti surriscaldate della caldaia stessa. Rischi di esplosione: il bitume portato al alta temperatura produce notevole quantità di fumi (H2 S). Tali fumi tendono ad accumularsi in caldaia raggiungendo i limiti di esplosività. Le caldaie sono dotate di apposite tubazioni di sfiato. Misura di protezione dalle esplosioni: formazione ed informazione sull importanza dei dispositivi di sicurezza ed il divieto della loro manomissione.52 Lavorazioni effettuate in ambienti confinati con potenziale presenza di gas (cisterne, pozzetti, ) Rischio di incendio e di esplosione È legato alla presenza di gas che, in presenza di sorgenti di innesco, può dare origine ad incendi violenti o esplosioni. Il riferimento normativo esiste: artt. 236,237 DPR 547/55 Procedure di sicurezza Chi sovraintende i lavori deve disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee, oltre che provvedere a far chiudere e bloccare i tratti di tubazione interessati in modo che non vi siano rischi di flusso di materiale (art. 236 DPR 547/55). È vietato di usare fiamme libere introdurre corpi incandescenti di provocare inneschi di qualsiasi genere (fino al raggiungimento del grado di sicurezza di cui al punto precedente). Impianto elettrico antideflagrante (CEI 64-8 o 64-2).53 Lavorazioni di saldatura e/o taglio ossiacetilenico, ossidrico e simili e di saldatura elettrica Posizione della valvola di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica La valvola atta a impedire l eventuale ritorno di fiamma o l afflusso di ossigeno o di aria nei recipienti del gas deve essere inserita a valle del riduttore non sul cannello ma sulla derivazione e precisamente subito dopo il manicotto (art. 253 D.P.R. 547/ Circolare n 17 del 10 Febbraio 1984 emanata del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Le bombole di acetilene esposte al fuoco possono esplodere provocando seri danni dovuti alla proiezione di frammenti di metallo, alla pressione, all incendio del gas contenuto e all onda d urto. I frammenti di una bombola possono essere proiettati anche a considerevole distanza. Se riscaldata, l acetilene può decomporsi dando luogo ad un ulteriore aumento di calore. Questo processo può durare per un tempo più o meno lungo e portare allo scoppio della bombola. Le bombole di acetilene devono quindi essere trattate in modo particolare quando sono surriscaldate procedendo ad un continuo raffreddamento bagnandole su tutta la loro superficie da posizione protetta.54 Lavorazioni di taglio, affilatura e smerigliatura Questo tipo di lavorazione può costituire un innesco di incendio in quanto provoca scintille. La probabilità che le scintille provenienti dalle lavorazioni vadano a colpire superfici di materiali combustibili o infiammabili è abbastanza elevata (prevedere opportune barriere protettive o schermi). Effettuare la lavorazione avendo sempre a portata di mano un mezzo di estinzione portatile. Non si possono effettuare lavorazioni di taglio, affilatura e smerigliatura in atmosfere potenzialmente infiammabili o esplosive55 Depositi di Bitume (distanze di sicurezza)56 Deposito di GPL Per bottiglie di capacità compresa fra 10 e 25 kg sono regolare dalla circolare del Ministero dell Interno n 74 del 1956 I serbatoi fissi di capacità non superiore a 5 mc interrati o fuori terra sono regolarti dal D.M. 31 marzo 1984 I serbatoi, interrati o fuori terra di dimensioni notevolmente superiori nei casi di installazione industriale o di grandi utenze sono regolati dal D.M. 13 ottobre 1994 Depositi gi GPL in bombole ai fini della sicurezza complessiva del cantiere occorre fare riferimento alla circolare del Ministero dell Interno n 74 del 29 settembre 1956.57 Deposito di GPL - Controlli di svolgere periodicamente In ottemperanza alle norme in precedenza specificate occorre che: all interno o in prossimità del fabbricato non deve essere depositato mai materiale combustibile in adiacenza ai fabbricati non devono essere realizzati depositi di materiale infiammabile o combustibile (verifica da effettuare ogni volta che si verifica una variazione consistente sul lay out di cantiere) gli impianti elettrici devono essere in perfetto stato (verifica da compiere ogni volta che si effettuino operazioni sull impianto elettrico)58 Deposito di GPL fino a 3 mc. (distanze di sicurezza)59 Deposito di GPL maggiore di 3 mc. (distanze di sicurezza)60 Deposito di GPL a servizio della stessa utenza (distanze di sicurezza)61 Depositi di bombole di GPL (messa a norma del deposito) definizione della categoria del deposito in base al riferimento normativo (circolare del Ministero dell Interno n 74 del 29 settembre 1956) 75kg a 300kg III categoria, fino a 1000 kg si ricade nella II categoria, fino a 5000kg nella I categoria in base alla categoria verifica delle distanze di sicurezza interne ed esterne in caso il punto precedente non possa essere rispettato ridurre il quantitativo il locale sia di caratteristiche di resistenza la fuoco almeno REI 120 il deposito deve essere dotato di aperture per la circolazione dell aria all interno (aperture perimetrali in alto ed in basso) Impianto elettrico a regola d arte (CEI vigenti) Mezzi di estinzione posti presso l accesso al deposito (estintore CO 2 o polvere) Divieto di uso di fiamme libere e di fumare62 Deposito di GPL (Controlli di svolgere periodicamente in cantiere) il quantitativo complessivo non superi mai quello per cui sono state approntate le misure di sicurezza I recipienti vuoti siano sempre separati da quelli pieni gli estintori e/o gli idranti siano sempre efficienti e perfettamente funzionanti all interno del deposito non sia mai inserito materiale infiammabile (solido o liquido) gli impianti elettrici siano sempre in buono stato(verifica da compiere ogni volta che si effettuino operazioni sull impianto elettrico)63 Deposito bombole GPL (III Cat. fino a 300 Kg)64 Depositi di legname Raramente si potrà verificare che in cantiere si trovino depositi superiori alle 5 tonnellate (attività soggetta al controllo dei VVFF) nuovi ponteggi Misure di sicurezza e criteri (derivati da L.818/1984) il deposito può essere posto in fabbricato anche non isolato dagli altri (almeno REI 30) mezzi di estinzione di capacità non inferiore a 21A 89 BC sempre efficienti e sotto controllo obbligo di segnaletica di sicurezza (divieto di fumare e divieto di uso di fiamme libere) il quantitativo stoccato non supera le 5 tonnellate divieto di depositare materiale infiammabile diverso dal legname gli impianti elettrici siano sempre in buono stato (verifica da compiere ogni volta che si effettuino operazioni sull impianto elettrico)65 Depositi di materiale di scarto e risulta al chiuso I rifiuti, qualora si consenta che vengano accumulati, sono una delle cause più probabili d'incendio. Non mancano casi di incendio in cantiere che hanno origine nelle parti destinate a deposito di materiale in attesa di rimozione a cui deve essere data la massima attenzione. Misure di sicurezza e criteri per depositi al chiuso (D.M 8 marzo 1985) il deposito può essere posto in fabbricato anche non isolato dagli altri (almeno REI 30), i muri di separazione da altri locali devono essere privi di aperture mezzi di estinzione di capacità non inferiore a 21A 89 BC sempre efficienti e sotto controllo obbligo di segnaletica di sicurezza (divieto di fumare e divieto di uso di fiamme libere) l interruttore generale deve essere posto in posizione segnalata e facilmente accessibile devono essere realizzate aperture di aerazione pari ad almeno 1/20 della superficie del deposito l area di adiacenza al deposito deve essere mantenuta sgombra (erbacce, legname ) eventuali vernici, liquidi infiammabili, ecc, devono essere posti in armadi metallici dotati di bacino di contenimento. gli impianti elettrici siano sempre in buono stato (verifica da compiere ogni volta che si effettuino operazioni sull impianto elettrico)66 Rifiuti, materiali di scarto depositati all aperto Tutti i rifiuti, materiali d'imballaggio, pezzi di legno, di carta e stracci imbevuti d'olio devono essere rimossi con regolarità. Devono essere raccolti regolarmente anche i materiali di scarto che si trovano nelle aree all'aperto. Per gli stracci imbevuti d'olio ed altro materiale di scarto combustibile si devono prevedere contenitori metallici muniti di coperchio, anch'esso metallico. Tutti i materiali di scarto ed i rifiuti, in attesa di essere portati alla discarica, devono essere concentrati in un'area lontana dalle opere provvisorie di cantiere, magazzini o macchinari. Tutta la vegetazione in prossimità degli stessi, che è diventata secca, deve essere regolarmente eliminata. In cantiere deve essere vietato bruciare i rifiuti.67 Depositi di materiale di scarto (Caratteristiche locale)68 Depositi di acetilene (prescrizioni) L acetile in termini di rischio incendio o esplosione può essere trattato come il GPL. Per tale ragione: i depositi di acetilene devono essere separati secondo le prescrizione equivalenti a quelle del GPL almeno due lati del locale si dovranno affacciare su uno spazio scoperto con il più vicino fabbricato a non meno di 8 m e che nessuna parete sia confinante con attività pericolose (altri depositi di materiale combustibile, centrali termiche, ) è opportuno che sia presente una superficie di aerazione la cui estensione dovrebbe scaturire da calcolo equivalenti a quelli previsti dalle indicazioni del D.M 8 marzo 198569 Depositi di acetilene (Impianto elettrico) per l impianto elettrico, quando è indispensabile la sua realizzazione, si possono richiamare le principali indicazioni, fermo restando la realizzazione a regola d arte: realizzato sottotraccia con conduttori di tipo stagno gli interruttori, le prese di corrente e le altre apparecchiature, devono essere poste almeno ad 1,5 m dal filo del pavimento l interruttore generale deve essere installato on posizione segnalata gli impianti elettrici siano sempre in buono stato(verifica da compiere ogni volta che si effettuino operazioni sull impianto elettrico) Mezzi di estinzione idonei (CO 2, Polvere chimica) obbligo di segnaletica di sicurezza (divieto di fumare e uso di fiamme libere)70 Distributori di carburante (Normativa di riferimento e condizioni da rispettare) D.M. 31 Luglio 1934 D.M. 16 febbraio 1982 (punto 15) D.M. 19 marzo 1990 Si fa riferimento a distributori di carburante destinati allo specifico uso interno di cantiere. Le condizioni da rispettare (DM 19 marzo 1990) si possono così riassumere: il contenitore deve avere capacità non superiore a 9000 litri il contenitore distributore deve essere del tipo approvato dal Ministero dell Interno ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31 Luglio 1934 il contenitore- distributore deve essere dotato di bacino di contenimento di capacità non inferiore ad ½ del contenitore stesso devono essere osservate le distanze si sicurezza da fabbricati o accumuli di sostanze combustibili ed una distanza di protezione dal recinto di cantiere non inferiore ai 3 m71 Distributori di carburante (Ubicazione esterna) deve essere rispettato quanto previsto dal D.M. 31 Luglio 1934 in relazione alla buona gestione dell impianto presenza di almeno 3 estintori con capacità estinguente 39A 144 BC impianti ed apparecchi elettrici devono essere realizzati in conformità a L. n marzo 1968 il contenitore distributore deve essere trasportato scarico72 Gruppi elettrogeni alimentati a gasolio Per la prevenzione incendi i gruppi elettrogeni se al di sopra di 25 kw sono considerati tra le attività pericolose ai fini dell incendio (punto 64 D.M. 16 febbraio 1982 ). In relazione al rischio di incendio connesso ai gruppi elettrogeni si fa riferimento ad una specifica disposizione: circolare del Ministero dell interno n 31 del 31 luglio 1978 l ubicazione del gruppo può avvenire all aperto oppure in locale anche non isolato da altri purché le pareti siano prive di aperture di comunicazione e siano realizzate in muratura piena. Apertura solo verso l esterno il manufatto deve disporre di aperture di ventilazione pari almeno ad 1/20 della superficie in pianta con un minimo di 0,5 mq nel caso di alimentazione con combustibile liquido, il pavimento deve essere dotato di una soglia rialzata per evitarne la dispersione verso l esterno, deve essere impermeabile e dotato di sistema di raccolta73 Gruppi elettrogeni alimentati a gas GPL: installazione solo fuori terra e lontano da aperture con locali sotterranei, possibilità di diluire le perdite di gas anche con aperture a filo pavimento Metano: aperture a filo del soffitto per macchine vecchie occorre che il fornitore dichiari che il dispositivo di sicurezza rispetta i dettami imposti al Ministero dell interno. Nel caso di macchina nuova questo è automatico per effetto della direttiva macchine È consentito che sul gruppo sia installato un serbatoio di 50 l di capienza. In caso di necessità di riserva maggiore, occorre prevedere un serbatoio fuori terra con bacino di raccolta (Circolare del Ministero dell interno n 73/1971 DM 31 Marzo 1934) presenza di mezzi di estinzione all accesso del deposito obbligo della segnaletica di sicurezza gli impianti elettrici siano progettati a regola d arte e sempre in buono stato (verifica da compiere ogni volta che si effettuino operazioni sull impianto elettrico)74 Gruppi elettrogeni installazione tipo75 Cabine di Trasformazione elettrica gli estintori presenti in prossimità della cabina (CO 2 ) siano sempre perfettamente funzionanti all interno ed in prossimità della cabina non sia mai depositato materiale combustibile, liquidi infiammabili, ecc. obbligo della segnaletica di sicurezza Le cabine elettriche possono dare luogo ad incendi a causa del sovraccarico al quale possono essere sottoposte. Non sono soggette a controlli di prevenzione incendi neppure a specifiche norme di sicurezza antincendio. Restano valide tutte le norme di buona tecnica per la progettazione e realizzazione di cabine e quadri elettrici di cantiere. Quanto segue si riferisce alle misure generali di tutela e sicurezza76 Segnaletica Vietato fumare Vietato fumare o usare fiamme libere Vietato ai pedoni Divieto di spegnere con acqua Acqua non potabile Materiale infiammabile Materiale esplosivo Sostanze velenose Tensione elettrica pericolosa Pericolo generico Protezione degli occhi Casco di protezione Protezione vie respiratorie Guanti di protezione Calzature di protezione Protezione dell udito Direzione uscita di emergenza Uscita di emergenza Freccia di direzione da seguire Pronto soccorso Scala di emergenza Allarme antincendio Estintore Estintore carrellato Naspo Idrante77 Mezzi antincendio Il personale deve essere addestrato all'uso di equipaggiamenti antincendio portatili In tutto il cantiere deve essere disponibile un adeguato numero di estintori portatili Gli estintori devono essere posizionati in modo visibile in prossimità delle uscite di ciascun piano. All'aperto devono essere collocati in apposite cassette di colore rosso e in posizione sicuramente e facilmente accessibile. Con l avanzare dei lavori la quantità degli equipaggiamenti antincendio portatili deve essere rivista e riadeguata. Per la protezione dei quadri di distribuzione ed altri equipaggiamenti elettrici, si deve provvedere, in prossimità di questi, all'installazione di estintori appropriati (tipo CO 2 ). Tutti gli impianti di cantiere dotati di motore meccanico devono essere dotati di estintori.78 Dimensionamento protezione mediante estintori DIMENSIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CON ESTINTORI TIPO DI SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE ESTINTORE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 13 A 89 B 100 m A 113 B 150 m m A 144 B 200 m m m 2 55 A 233 B 250 m m m 279 Caratteristiche estintori portatili E S T I N T O R I P O R T A T I L I SPECIFICHE P O L VE R E H A L O N N A F CO 2 SCHIUMA CLASSI DI FUOCO CARICA NOMINALE \\ TEMPO DI SCARICA ABC 3A 13BC 8A 21BC 21A 144BC 34A 144BC 43A 183BC BC 8A 55BC 5A 21BC 13A 89BC BC BC KG SEC \GETTO UTILE M PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSIONE DI PROVA PRESSIONE DI SCOPPIO LUNGHEZZA MANICHETTA PESO TOTALE BAR BAR BAR CM KG 2, , ,5 8A 89BC ESTINTORE 6 Kg POLVERE ABC 13 A 89 B C 1) TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA 2) IMPUGNARE IL TUBO DI SCARICA 3) PREMERE LA LEVA DI COMANDO E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE DOPO UTILIZZAZIONE IN LOCALI CHIUSI, AERARE RICARICARE DOPO L USO, ANCHE PARZIALE VERIFICARE PERIODICAMENTE OGNI 6 MESI 6 Kg POLVERE ABC - AZOTO COSTRUTTORE: xxxxxx ; Cod. xxxxxx TEMPERATURE LIMITI DI UTILIZZAZIONE: -20 C +60 C APPROVAZIONE MINISTERO DELL INTERNO N. xxxxxx ANNO DI FABBRICAZIONE: xxxx80 Sostanze estinguenti da impiegare nei vari tipi di incendio Vedere altro
L incendio Caratteristiche fisiche dell incendio Parte 1 Generalità sugli incendi La combustione Le principali cause di incendio Sostanze estinguenti Dinamica dell'incendio I rischi per le persone e l'ambiente Dettagli Relatore: Dott. Lazzaro Palumbo Rischio medio 8 ore PERCHÉ FREQUENTARE UN CORSO ANTINCENDIO? Il rischio incendio è uno dei maggiori rischi per i luoghi di lavoro Non esistono attività lavorative a rischio Dettagli IL RISCHIO INCENDIO IL RISCHIO INCENDIO CAUSE DI INCENDI
IL RISCHIO INCENDIO Dopo aver affrontato (in parte) i temi della sicurezza trattati nel Decreto Legislativo 81/2008 affrontiamo adesso uno dei rischi più frequenti e pericolosi che potremmo trovarci di Dettagli Chimica e Fisica del Fuoco. Chimica e fisica del fuoco -- Programma LEONARDO
Chimica e Fisica del Fuoco Obiettivo Divulgare alcuni principi base di prevenzione e lotta agli incendi che trovano una loro utilità nel più generale quadro della informazione sui rischi legati al luogo Dettagli Piano formativo AVT/129/11II Formare per crescere finanziato da. Presentazione. Avviso 5/2011 II scadenza
Piano formativo AVT/129/11II Formare per crescere finanziato da Presentazione Avviso 5/2011 II scadenza Corso di formazione per ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE Dettagli L obbiettivo vuole essere quello di
ADDETTI ANTINCENDIO CORSO BASE OBIETTIVO L obbiettivo vuole essere quello di informare e formare, tutti coloro che per la prima volta devono conoscere le basi per la lotta antincendio nell emergenza. Imparando Dettagli La protezione attiva
LEZIONE 33 La protezione attiva L insieme delle misure di protezione che richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell incendio, alla Dettagli RISCHIO INCENDIO Parliamo di FUOCO nella sua forma non controllata
RISCHIO INCENDIO Parliamo di FUOCO nella sua forma non controllata RISCHIO INCENDIO MEDIO Il DLgs 81/2008 Il DM 10.03.1998 è la Legge di che tratta Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza
Croce Rossa Italiana Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza Antincendio e sostanze pericolose Rovereto, 24 maggio 2012 Istruttore PC Massimiliano (Max) Morari Sommario I Vigili del Fuoco Sicurezza Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli NORME DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO DPR 577/82
ALLEGATO 5 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ART. 91 DEL D.LGS. 81/08 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL EMILIA ROMAGNA Via Bianchi n. 7/9 BRESCIA TERZO LOTTO APPALTO RIMOZIONE Dettagli Sede attuale: Impianto in progetto: PROGETTO DEFINITIVO. relativo al TRASFERIMENTO di un IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI
Il Progettista: Dott. iscritto al n. 1023 dell'ordine degli Ingegneri di Vicenza Provincia di Vicenza Comune di Tezze sul Brenta Consulenza tecnica: Per. Ind. Antonio Lovato iscritto al n. 1573 del Collegio Dettagli SICUREZZA ANTINCENDIO:
Servizio di Prevenzione e Protezione OPUSCOLO INFORMATIVO SICUREZZA ANTINCENDIO: PREVENZIONE ADDESTRAMENTO ESTINZIONE SPP-DA-105 REV.01 Aggiornamento Maggio 2010 pag. 1 di 8 IL FUOCO INGREDIENTI DEL FUOCO Dettagli CORSO D INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER L ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO ALLE PROCEDURE ANTINCENDIO
CORSO D INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER L ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO ALLE PROCEDURE ANTINCENDIO Bergamo 20 Novembre 2003 Geom. Stefano Fiori LA GESTIONE DELLE EMERGENZE OBBIETTIVI ATTUARE COMPORTAMENTI Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio
Impianti Meccanici 1 Danni provocati dagli incendi negli stabilimenti : - diretti : distruzione di macchinari, impianti, merci. - indiretti : mancata produzione Mezzi di prevenzione e Provvedimenti di Dettagli Antincendio. Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile
Manuale informativo realizzato per la gestione delle emergenze derivanti da incendio nei luoghi di lavoro SOMMARIO Premessa pag. 7 SEZIONE 1 - FONDAMENTI Che cosa è un incendio? pag. 9 Il triangolo del Dettagli ALLEGATO 1. Edizione Novembre 2015 FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA
ALLEGATO Edizione Novembre 05 FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO ANTINCENDIO Cartello fotoluminescente o dell estintore Cartello fotoluminescente Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
INCENDIO E LA GESTIONE DELL EMERGENZA Compilare la seguente scheda di valutazione finalizzata alla valutazione delle conoscenze relative alla gestione delle emergenze in una qualsiasi realtà operativa. Dettagli Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo
2 Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo 3 ESTINZIONE DI UN INCENDIO Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo 4 5 6 Come si spegne un incendio 7 8 9 ESTINZIONE DI UN INCENDIO Come si spegne Dettagli 3ULQFLSLGHOODFRPEXVWLRQH,FRPEXVWLELOL
,FRPEXVWLELOL I FRPEXVWLELOL sono sostanze capaci di bruciare, cioè in grado di dar luogo alla reazione chimica sopra descritta. Possono essere:,frpexvwlelol Solidi: ad esempio legno, carbone, carta, tessuto, Dettagli ISTRUZIONI PREVENTIVE ANTINCENDIO A TUTTO IL PERSONALE
ISTRUZIONI PREVENTIVE ANTINCENDIO A TUTTO IL PERSONALE MISURE PREVENTIVE PER TUTTI I LAVORATORI E vietato depositare e manipolare sostanze infiammabili in quantità superiori alla normale dotazione prevista. Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali 2-2012 1
Impianti industriali 2-2012 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.10/03/98 Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro D.M.04/04/98 Elenco attività normate (soggette a CPI) Dettagli Sicurezza prevenzione incendi nei cantieri edili.
Sicurezza prevenzione incendi nei cantieri edili. Il rischio incendio nei cantieri temporanei e mobili, generati dal fuoco sono normalmente poco considerati. Di fatto è possibile affermare che in quest Dettagli California: il fuoco avvolge le case
California: il fuoco avvolge le case il fuoco minaccia le città Photo: Wayne Smith Calabria: il verde e le tracce del fuoco J. Emilio Flores per il The New York Times La natura dopo il fuoco Acqua sul Dettagli SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA RISCHIO INCENDIO EMERGENZE PROCEDURE DI ESODO protocollo d intesa 5 febbraio 2015 ASL Brescia ASL Vallecamonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro Dettagli emmeciemme Srl Laboratorio di analisi, servizi e consulenze in campo agroalimentare 1 di 5 ROBERTO CROTTI
D. Lgs Governo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 37. - Formazione dei lavoratori Dettagli PREVENZIONE INCENDI 1
PREVENZIONE INCENDI 1 COMBUSTIONE La combustione è la reazione chimica di due sostante (combustibile e comburente) con sviluppo di calore. Condizioni necessarie per la suddetta reazione chimica sono: presenza Dettagli PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81 Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Indicazioni per la stesura del documento standardizzato Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio. 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3. 2.2 Descrizione dell attività e del ciclo lavorativo Pag.
Indice Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio GENERALITA Pag. 3 1. ATTIVITA SVOLTA Pag. 3 2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL ATTIVITÀ SVOLTA Pag. 3 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3 2.2 Dettagli Questo documento è stato creato con QuestBase. Crea, stampa e svolgi questionari gratuitamente a http://www.questbase.
1 L'ossido di carbonio (CO) ha le seguenti caratteristiche: A) colore bianco e odore di mandorle amare; B) irritante per le vie respiratorie; C) incolore ed inodore. 2 Durante un incendio si possono avere Dettagli A B C. dell ANTINCENDIO SANDRO MARINELLI
SANDRO MARINELLI A B C dell ANTINCENDIO Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 Titolo I, Sez. IV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., e del D.M. 10 marzo 1998 1 A B C dell INFORMAZIONE Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
PAGINA 1 di 10 SOMMARIO RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 PREMESSA... 3 OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 3 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI Dettagli ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO IN CASO D INCENDIO DISPENSA
ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO IN CASO D INCENDIO DISPENSA Rev_00 Luglio 2012 1 CONTENUTI DELLA DISPENSA 1. Normativa di riferimento. 2. Il processo di combustione. 3. Come fermare la combustione. 4. I prodotti Dettagli Prevenzione incendi. A cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Ateneo. La combustione
Prevenzione incendi A cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Ateneo La combustione La combustione è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile ed una comburente Dettagli o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
Distributori di GPL per autotrazione Sistema di alimentazione: TT, TN-S, Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata Dettagli Scheda Dati di Sicurezza ---------------------------------------------------------------------------------
Pagina: 1/6 OSSIGENO Data: 27-09-2010 Etichetta 2.2: Gas non infiammabile non tossico Etichetta 5.1: Sostanze comburenti PERICOLO 1-IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA / IMPRESA. Prodotto Dettagli Claudio Giacalone. Dirigente Addetto Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano
Antincendio ed emergenze nelle grandi manifestazioni: sicurezza del pubblico e dei lavoratori Claudio Giacalone Dirigente Addetto Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano Eventi di spettacolo complessi Dettagli Prevenzione incendi nei condomini
Prevenzione incendi nei condomini Perché la prevenzione incendi nei condomini? per la nostra incolumità, dei nostri familiari e dei nostri beni perché lo prevede la legge D.P.R. 151/11 - Attività soggette Dettagli Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza Antincendio e sostanze pericolose
Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza Antincendio e sostanze pericolose Sicurezza Antincendio La combustione è la reazione chimica tra due sostanze diverse: il COMBUSTIBILE (materiale capace di Dettagli Corso per Addetti Antincendio Test di autovalutazione - Quesiti vero/falso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Si definisce gas compresso: A) un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica; B) un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione; Dettagli PRINCIPI DI ANTINCENDIO
Associazione Volontari Protezione Civile RIO VALLONE PRINCIPI DI ANTINCENDIO Aggiornamento : Giugno 2015 Principi sulla combustione e l incendio L incendio: Un fenomeno chimico fisico chiamato combustione Dettagli IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI Seminario di aggiornamento Ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli T.d.P. Fabozzi Marco ASS 4 "Medio Friuli"
ANTINCENDIO Cos è il fuoco? Cosa si può fare in caso di incendio? Come ci si deve comportare in caso di incendio? Cosa ci serve per fare il fuoco?? COMBUSTIBILE: carta, legno, vari gas, benzina, olii, Dettagli REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA RAGIONE SOCIALE O TIMBRO DELL AZIENDA : Responsabile della gestione del registro : DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO: REV. REDAZIONE DESCRIZIONE Dettagli D.Lgs. 9 aprile 2008, n. n. 81
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. n. 81 81 La prevenzione incendi Disposizioni generali Restano inalterate, rispetto al D.Lgs. 626/94, le disposizioni sulla prevenzioni incendi La prevenzione incendi è la funzione Dettagli PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Perché possa insorgere un incendio occorre la contemporanea presenza di: - COMBUSTIBILE = la sostanza che brucia (può essere solida, liquida o gassosa) - Dettagli Easy - Gas: Impianto per lo svuotamento e messa in sicurezza dei serbatoi di GPL Metano dell autovetture Nascita del progetto
Easy - Gas: Impianto per lo svuotamento e messa in sicurezza dei serbatoi di GPL Metano dell autovetture Nascita del progetto Il recepimento della direttiva comunitaria 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori Dettagli Prevenzione e Protezione Incendi: Servizio Prevenzione e Protezione
Prevenzione e Protezione Incendi: informazioni utili M. P e r c h i a z z i Servizio Prevenzione e Protezione I N F N B a r i Introduzione Parte prioritaria del programma del Servizio Prevenzione e Protezione Dettagli Lezione n. 2. La Protezione Antincendio. 1 A parte.
Lezione n. 2 La Protezione Antincendio. 1 A parte. La Protezione Antincendio. Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti Dettagli È assolutamente vietato utilizzare apparecchiature elettriche non a norma. Evitare l uso di prese multiple. Non utilizzare apparecchiature
LAVORO ELETTRICO In Italia la norma CEI 11-48 del 1998 stabilisce le prescrizioni generali per l esercizio sicuro degli impianti elettrici e per l esecuzione dei lavori su od in prossimità di tali impianti. Dettagli I&Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO COMUNE DI SEGRATE PROVINCIA DI MILANO
I&Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO COMUNE DI SEGRATE PROVINCIA DI MILANO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI MILANO Ufficio Prevenzione Incendi Relazione tecnica concernente l installazione di cucina per ristorante Dettagli Università degli Studi di Udine
Disposizione n. 1/2001 del 06.04.2001 (ex art. 2, lett. S, del Regolamento interno sulla sicurezza) DIVIETI E LIMITAZIONI (ex D.P.R. 547/55, D.M. 26.08.1982, D.M. 08.03.1985, D.Lgs. 626/94, D.M. 10.03.1998, Dettagli CORSO RSPP modulo B SAFETY CONTACT SRL RISCHIO ELETTRICO. Consulenza e servizi Divisione Antinfortunistica Antincendio
SAFETY CONTACT SRL CORSO RSPP modulo B RISCHIO ELETTRICO D.Lgs. 81/08. IGIENE SICUREZZA AMBIENTE CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO MEDICINA del LAVORO PRIVACY Divisione Consulenza e servizi Divisione Antinfortunistica Dettagli SICUREZZA DELLE VIE DI FUGA NEI PICCOLI LUOGHI DI LAVORO
SICUREZZA DELLE VIE DI FUGA NEI PICCOLI LUOGHI DI LAVORO Le vie di esodo costituiscono il primo problema da affrontare quando si progetta la sicurezza di un edificio. Infatti, la sicurezza delle persone Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO di VERDELLINO Largo Cartesio 1-24040 Verdellino (BG) Procedure organizzative integrate tra addetti all Antincendio e Insegnanti
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO di VERDELLINO Largo Cartesio 1-24040 Verdellino (BG) Procedure organizzative integrate tra addetti all Antincendio e Insegnanti Dettagli Istituto d Istruzione Superiore- Carlo Pisacane ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA ALBERGHIERA
1 2 Quesito Si definisce gas compresso: A) un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica; B) un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione; C) un gas conservato Dettagli PRESENZA DI GAS NELL ABITAZIONE?
a cura di: PRESENZA DI GAS NELL ABITAZIONE? I gas che possiamo trovare all interno delle nostre abitazioni, a causa di guasti, mancata manutenzione, malfunzionamenti, errata installazione, errato utilizzo, Dettagli UNITA DI STAFF SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NORME DI SICUREZZA PER L UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS
UNITA DI STAFF SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NORME DI SICUREZZA PER L UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS MEDICALI COMPRESSI ALL INTERNO DELLE UNITA OPERATIVE REVISIONE DATA RSPPA 0 07/08/2003 Dettagli Distributori di gas naturale compresso (metano) per autotrazione
Distributori di gas naturale compresso (metano) per autotrazione Sistema di alimentazione: TT, TN-S, Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Dettagli BREVE APPROFONDIMENTO SULLE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA
BREVE APPROFONDIMENTO SULLE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PASSIVA: Resistenza al fuoco delle strutture e delle porte Compartimentazione Comportamento al fuoco dei materiali MISURE Dettagli Pagina :1/5 1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ FORNITRICE Scheda n 001 Nome commerciale Acetilene Nome chimico della sostanza Acetilene; etino Formula chimica C 2 H 2 Utilizzi della sostanza Dettagli La sicurezza antincendio negli uffici
G. Varisco C.T. ANIE AssoAscensori giovanni.varisco@kone.com Convegno La sicurezza antincendio negli uffici 13 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendio Roma Le varie tipologie di ascensori previste dal Dettagli PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL EMRGENZA
PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL EMRGENZA EMRGENZA Dott. Sergio Biagini Tecnico della Prevenzione INCENDIO E ESPLOSIONE Ai fini della valutazione del rischio incendio il Datore di Lavoro classifica Dettagli RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI
COMUNE di PONTELATONE Provincia di Caserta Permesso di Costruire, in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione di una struttura commerciale nel Comune di Pontelatone alla località Barignano, Dettagli Allegato 01 Valutazione del Rischio Incendio. (Art.li 18, c. 1, lettera t; 46, c. 2 D.Lgs. 81/2008 e art. 2 D.M. 10/3/98)
Allegato 01 Valutazione del Rischio Incendio (Art.li 18, c. 1, lettera t; 46, c. 2 D.Lgs. 81/2008 e art. 2 D.M. 10/3/98) RISC_INC Rev. 1 Pagina 1 di 12 Sede direzionale / amministrativa NOMINATIVO AZIENDA Dettagli Corso di FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO
ELABORATO N. 5 Corso di FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO ALLEGATO 1 - PERCORSO FORMATIVO PER ADDETTO ANTINCENDIO (DECRETO MINISTERIALE 10/03/1998) Roma lì, GRUPPO DI LAVORO D - Corso ADDETTO ANTINCENDIO Dettagli R.S.P.P. Misure contro l incendio
Direzione regionale VV.F. Lombardia Corsi di formazione Prevenzione incendi Stabilimenti e piccole aziende Ing. G. Sola 1 File: stabilimenti_ed_aziende Creato il 26 novembre 2005 Aggiornto: il 10 febbraio Dettagli Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
1/1 generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro 1/25 Contenuti DM 10/03/98 1/2 Valutazione dei rischi di incendio, protettive e precauzionali di esercizio Controllo Dettagli Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze
Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze 1 PREVENZIONE DI EVENTI NON DESIDERATI TUTELA DELLA INTEGRITA FISICA DEI LAVORATORI E SALVAGUARDIA DEI BENI AZIENDALI Dettagli Le condizioni necessarie affinché si produca una combustione sono l esistenza
INCENDI Nell industria di processo l incendio rappresenta il processo più frequente: il calore prodotto e irraggiato provoca generalmente notevoli danni all impianto e pone in serio pericolo l incolumità Dettagli CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LUCCA
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LUCCA 1 IL RISCHIO INCENDIO NEL SETTORE CARTARIO Gilberto Giunti, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca 2 IL RISCHIO INCENDIO Che cos è Dettagli Il parere di conformità nella prevenzione incendi
92 2.2.5.1.1 Tipi di estintore Gli estintori di distinguono: in base all agente estinguente utilizzato in: polvere idrocarburi alogenati (halon) anidride carbonica (CO 2 ) schiuma acqua in base alle dimensioni Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
VANI ASCENSORI E MONTACARICHI 2015 ilario.mammone@ordineingegneripisa.it ing. ilario mammone 1 NORMATIVA DPR 1497 DEL 29/05/63 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ASCENSORI E MONTACARICHI D.M. 246 DEL 16/05/87 Dettagli UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE MANUALE DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE a cura del Università degli Studi di Parma LA COMBUSTIONE Principi della combustione Dettagli PREVENZIONE INCENDI norme e procedure
PREVENZIONE INCENDI norme e procedure dott. ing. Gioacchino Giomi COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO ROMA 1 abitazione 2 fabbrica 3 albergo 4 albergo 5 CHE COSA E LA PREVENZIONE INCENDI è una funzione di preminente Dettagli Quadro legislativo antincendio e gestione emergenze. Roma, ottobre 2009
Quadro legislativo antincendio e gestione emergenze Roma, ottobre 2009 gestione dell emergenza D.Lgs 81/08 - Titolo II Capo III sezione VI Art 43 Il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti Dettagli Sommario. 2. Classificazione dei gas: caratteristiche, rischi, precauzioni.
Sommario 1. Cos è un gas: definizione, proprietà. 2. Classificazione dei gas: caratteristiche, rischi, precauzioni. 3. Schede di sicurezza: prodotto, composizione, identificazione pericoli, etc. 4. Pressurizzazione Dettagli COMUNE DI POZZALLO(RG)
Tav.5 Relazione prevenzione incendi COMUNE DI POZZALLO(RG) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TERMINALE PER IL CARICO E SCARICO DI IDROCARBURI - GASOLIO E BIODIESEL A SERVIZIO DI DEPOSITO FISCALE, SITO Dettagli Addetto alla Gestione Emergenza Antincendio
Addetto alla Gestione Emergenza Antincendio Il corso di Addetto Antincendio si prefigge di formare gli operatori in modo completo sulle tematiche relative alla gestione delle emergenze e sull estinzione Dettagli Rischio incendio sui cantieri
Rischio incendio sui cantieri La storia Incendio magazzino frutta di Tassullo Uno dei primi casi di incendio su un cantiere, danni elevatissimi. Gli allora funzionari del Servizio Antincendi avevano creato Dettagli SICUREZZA NELL USO DEI GAS COMPRESSI E LIQUEFATTI. Ing. Luca Moroni Gruppo Socogas S.p.a. GPL in serbatoi.
Ing. Luca Moroni Gruppo Socogas S.p.a. GPL in serbatoi. 1 Il GPL. 2 Tipologie di contenitori. 2.1 Serbatoi esterni. 2.2 Serbatoi da interro con protezione catodica. 2.3 Serbatoi da interro con guscio in Dettagli Alcune Norme Applicabili. Dott. Ing. Valter Melotti 1
Alcune Norme Applicabili Dott. Ing. Valter Melotti 1 1 Recipienti Portatili di G.P.L. Non è difficile riscontrare nei cantieri la presenza di recipienti portatili di gas. Questi tipicamente possono essere: Dettagli LE SOSTANZE PERICOLOSE
SICUREZZA NELLA CASE Incontro informativo a cura dei vigili del fuoco L INCENDIO LE SOSTANZE PERICOLOSE IL RISCHIO ELETTRICO IL GAS COMBUSTIBILE ALTRI RISCHI DOMESTICI COSA FARE IN CASO DI LE SOSTANZE Dettagli ESTINTORI DI INCENDIO
ESTINTORI DI INCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ ESTINGUENTE E PER L OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI D INCENDIO D.M. 06/03/1992 Art. Dettagli Affinché un incendio si sviluppi, è necessario che si verifichino tre condizioni indicate nel "cerchio del fuoco".
Via Tatti, 5 20029 Turbigo (MI) Ing. Marco Cagelli Teoria della combustione Nozioni base Il cerchio del fuoco Affinché un incendio si sviluppi, è necessario che si verifichino tre condizioni indicate nel Dettagli Allegato 07 - Norme prevenzione incendi
Allegato 07 - Norme prevenzione incendi Estratto dal: Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. 3.1. DEFINIZIONI Dettagli prevenzione incendi e GeSTione delle emergenze
Collana Cultura della sicurezza prevenzione incendi e GeSTione delle emergenze Quaderno informativo n. 2 Ufficio Speciale prevenzione e protezione Ufficio Speciale prevenzione e protezione Collana Cultura Dettagli Scheda Dati di Sicurezza Secondo la Direttiva (EU) No 1272/2008 R 744
Pag. 1 di 5 2.2: Gas non infiammabile non tossico Attenzione 1. Identificazione della Sostanza/Preparato Prodotto : DIOSSIDO DI CARBONIO Denominazione Commerciale : (Anidride carbonica) Denominazione chimica Dettagli 1.0.0. PREMESSA 2.0.0. EDIFICI
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli Impianti e dispositivi antincendio
Gestione ambientale Impianti e dispositivi antincendio 1/2 Concetti base sugli incendi classificazione e cinetica degli incendi carico d incendio e REI 2 2005 Politecnico Torino 1 2/2 Interventi preventivi Dettagli Informazioni sulla sicurezza nel Laboratorio di Chimica
Informazioni sulla sicurezza nel Laboratorio di Chimica (traccia gentilmente concessa da ITIS E. Fermi Bassano del Grappa) (Rielaborato da ITIS De Pretto Schio) Lo studente ha il DIRITTO di essere informato Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back