Source: http://docplayer.fi/4268109-Air-50-150-400v-3n-kayttoohje.html
Timestamp: 2018-03-18 08:13:45+00:00
Document Index: 12587798

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Air V 3N~ Käyttöohje - PDF
Air V 3N~ Käyttöohje
Download "Air 50-150 400V 3N~ Käyttöohje"
1 Air V 3N~ I Käyttöohje (2010/04)
2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet Symbolien selitykset Turvallisuusohjeet Merkintöjä Lämpöpumpun tiedot Yleistä Lämpöpumpun toiminta Toimituslaajuus Air Air Sisäyksikkö Yhdistelmämoduuli Sähkökasetti Lisälämmitin sekoitusventtiilillä Ohjauskeskus Sähkötoiminen lisälämmitin tehon lisäämiseen Käyttöveden ensisijaisuus Automaattinen sulatus Toimintatila-asetukset Lämmityksen ohjaus Käyttöpaneeli Käyttöosien yleiskuvaus Käyttöpaneelin toiminta Asetukset Valikko Tarkastus ja huolto Kuoren irrottaminen Roskien ja lehtien poistaminen Kuori Ylikuumenemissuoja Hiukkassuodatin Höyrystin Lumi ja jää Häiriöt Hälytysesimerkki: Ei näyttöä Hätäkäyttö Sähkökasetin ylikuumenemissuoja Kaikki hälytykset ja varoitusnäytöt Hälytysnäyttö Varoitusnäyttö Lämpöpumpun tiedot Tekniset tiedot Tehdasasetukset (2010/04)
3 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet 1.1 Symbolien selitykset Varoitukset Signaalisanat varoituksen alussa merkitsevät uhkaavan vaaran lajia ja astetta, jos ei suoriteta tarvittavia toimenpiteitä vaaran torjumiseksi. HUOMAUTUS tarkoittaa, että voi aiheutua aineellisia vahinkoja. HUOMIO tarkoittaa, että voi aiheutua vähäisiä tai keskiasteen henkilövahinkoja. VAROITUS merkitsee, että voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja. VAARA merkitsee, että voi aiheutua hengenvaarallisia henkilövahinkoja. Tärkeitä tietoja Varoitukset on tekstissä merkitty kehystetyillä varoituskolmioilla, joiden taustaväri on harmaa. Sähkövirran aiheuttamat vaarat osoitetaan varoituskolmioissa olevalla salamasymbolilla. Tärkeät tiedot ilman että aiheutuisi henkilötai aineellisia vahinkoja, on merkitty viereisellä symbolilla. Ne on rajattu viivoilla tekstin ylä- ja alapuolelta. 1.2 Turvallisuusohjeet Yleistä B Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se turvallisessa paikassa. Asennus ja käyttöönotto Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike. Virheellisen käytön aiheuttamat vahingot Käyttövirheet voivat johtaa henkilövahinkoihin ja/tai aineellisiin vahinkoihin. B On varmistettava, että lapset eivät pääse käyttämään laitetta tai leikkimään sillä. B On varmistettava, että laitteeseen on pääsy vain henkilöillä, jotka kykenevät käyttämään sitä asianmukaisesti. Huolto ja korjaus B Korjaukset saa antaa vain valtuutetun asennusliikkeen tehtäväksi. Puutteellisesti suoritetut korjaukset aiheuttavat vaaroja käyttäjille ja heikentävät laitteen käyttötoimintoja. B Saa käyttää vain alkuperäisvaraosia. B Valtuutetun asennusliikkeen pitää vuosittain tarkastaa lämpöpumppu ja huoltaa se tarpeen vaatiessa. Muita symboleja Symboli B Merkitys Toimenpide Ristiviite toiseen kohtaan asiakirjassa tai toiseen asiakirjaan Luettelo/luettelomerkintä Taul. 1 Luettelo/luettelomerkintä (2. taso) (2010/04) 3
4 Lämpöpumpun tiedot 2 Lämpöpumpun tiedot 2.1 Yleistä IVT Air on lämpöpumppusarja, joka ottaa energiansa ulkoilmasta lämmitystarkoituksiin sekä haluttaessa myös käyttöveden tuottamiseen. Tuotesarjaan kuuluvat Air 50, Air 70, Air 90, Air 120 ja Air 150. Näin se kattaa kaiken tehontarpeen. Air-lämpöpumpun lisälämmittimeksi voidaan kytkeä olemassa oleva järjestelmä (esim. öljykattila) tai sähkökasetti. Jolloin muodostuu täydellinen lämmitysjärjestelmä. Järjestelmään liitetään yleensä myös lämminvesivaraaja, jolloin laitteisto vastaa myös lämpimän käyttöveden saannista. Jos lämpöpumppu ei tuota riittävästi energiaa laitteiston lämmitykseen, esim. kun ulkolämpötilat ovat alhaiset, sitä tuetaan lisälämmittimellä tai sähkökasetilla. Erillisessä ohjauskaapissa oleva ohjauskeskus ohjaa lämmitysjärjestelmän toimintaa. Ohjauskeskus ohjaa ja valvoo laitteiston toimintaa erilaisilla lämmityksen, käyttöveden ja muun käytön asetuksilla. Asentaja ja käyttäjä määrittävät asetukset käyttöpaneelissa. Lämpöpumput Air voidaan lisäksi kytkeä sisäyksikköön IVT 290 A/W tai yhdistelmämoduuliin A/W. Koska sisäyksikössä on lämminvesivaraaja, muodostuu täydellinen lämmityksen ja käyttöveden järjestelmä. Tarvittaessa sisäyksikkö toimii lisälämmittimenä. Tällöin ohjauskeskus on sisäyksikössä. Kun lämpöpumppu on asennettu ja otettu käyttöön, täytyy määrätyt toiminnot tarkastaa säännöllisin väliajoin. Saattaa olla, että jokin hälytys on lauennut tai tarvitaan pieniä huoltotoimenpiteitä. Käyttäjä voi itse suorittaa vaadittavat toimenpiteet. Tässä käyttöohjeessa kuvataan välttämättömät työvaiheet. Jos ongelma ei korjaannu, käänny huoltopalvelun puoleen. lisälämmitintä (esim. sähkökattila) käytettäessä olla liitettynä lämminvesivaraaja sähköisellä lisälämmittimellä. Sisäyksikköön ja yhdistelmämoduuliin kuuluu lämminvesivaraaja. Määrätyissä olosuhteissa esim. alhaisissa lämpötiloissa lämpöpumppu tarvitsee lisäenergiaa. Lisäenergia saadaan sähkökasetin, sekoitusventtiilillä varustetun lisälämmittimen tai sisäyksikön avulla. Laitteisto voidaan varustaa valvontakytkimellä (lisätarvike). Kun muita käyttäjiä on liitettynä samaan virtapiiriin, valvontakytkin katkaisee virransyötön. Se estää päävarokkeen laukeamisen. Varokkeiden suositellut koot pätevät myös, kun käytetään valvontakytkintä. Lämpöpumppu muodostuu neljästä pääosasta: Höyrystin Siirtää lämmön ilmasta kylmäainejärjestelmään ja höyrystää kylmäaineen samanaikaisesti kaasuksi. Kompressori Nostaa kylmäaineen paineen. Lauhdutin Tiivistää kaasun takaisin nesteeksi ja siirtää lämmön lämmitysjärjestelmään. Paisuntaventtiili Laskee kylmäaineen paineen. Lämpöpumpussa kiertää kylmäaine, joka on joissakin osissa nestemäistä ja toisissa kaasumaista. Tässä käyttöohjeessa kuvataan lämpöpumppu Air, sen komponentit, huolto, asetukset jne.. Olemassa olevan, lisälämmitykseen käytettävän, esim. öljykattilan käyttötiedot saat sen omasta dokumentaatiosta. Sisäyksikön ja yhdistelmämoduulin käyttö kuvataan erillisessä ohjeessa. Lue tämä asiakirja myös silloin, kun käytät laitteistoja Air A/W:llä tai yhdistelmämoduulilla A/W. 2.2 Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu saa energiansa ulkoilmasta. Tämä energia johdetaan lämmitysveden avulla talon lämmityslaitteisiin (lämpöpatterit ja/tai lattialämmitys) sekä tarvittaessa käyttöveden lämmitykseen. Käyttöveden tuottamista varten pitää sähkökasettia tai (2010/04)
5 Lämpöpumpun tiedot I Kuva 1 Air 290 A/W:llä Toimintakuvaus 1 Sisäyksikkö 2 Lattialämmitys 3 Lämpöpatteri 4 Lämmityspumppu 5 Lämpöjohtopumppu 6 Lämpöpumppu 7 Paisuntaventtiili 8 Höyrystin 9 Kompressori 10 Lauhdutin Puhallin puhaltaa ilmaa höyrystimen läpi. Höyrystimessä ilma kohtaa kylmäaineen. Kylmäaine on tällä hetkellä nestemäistä. Heti kun kylmäaine kohtaa lämpimämmän ilman, se alkaa kiehua. Tällöin muodostuva höyry johdetaan kompressoriin. Kompressorissa kylmäaineen painetta nostetaan ja höyryn lämpötila nousee noin +100 C:seen. Kuuma kaasu puristetaan lopuksi lauhduttimessa. Lauhduttimessa energia siirretään lämmitysvesijärjestelmään. Höyry jäähdytetään ja se muuttuu nestemäiseksi. Kylmäaineen paine on yhä edelleen korkea, kun se johdetaan paisuntaventtiiliin. Lämmityspumpulla energia siirretään lämmitysjärjestelmään (lattialämmitys ja/tai lämmityspatterit) ja lämminvesivaraajan kautta talon käyttövesijärjestelmään. Kylmäaineen paine lasketaan paisuntaventtiilissä ja johdetaan edelleen höyrystimeen. Kun kylmäaine kulkee höyrystimen läpi, se muuttuu uudelleen kaasumaiseksi (2010/04) 5
6 Toimituslaajuus 3 Toimituslaajuus 3.1 Air Sisäyksikkö Sisäyksikkö 290 A/W on varustettu ohjauskeskuksella ja lämminvesivaraajalla. Lämpöpumppu asennetaan talon ulkopuolelle, sisäyksikkö ja mahdollinen valvontakytkin talon sisälle. 1 Kuva 2 Lämpöpumppu I Air D Kuva 4 Sisäyksikkö 1 Käyttöpaneeli 2 Lämminvesivaraaja Kuva 3 Lämpöpumppu I (2010/04)
7 Toimituslaajuus 3.4 Yhdistelmämoduuli Yhdistelmämoduuli on varustettu ohjauskeskuksella ja lämminvesivaraajalla. Lämpöpumppu asennetaan talon ulkopuolelle, yhdistelmämoduuli ja mahdollinen valvontakytkin talon sisälle I Kuva 5 Yhdistelmämoduuli (2010/04) 7
8 Toimituslaajuus 3.5 Sähkökasetti Sähkökasetin toimituslaajuuteen kuuluu yleensä ohjauskaappi. Ohjauskaappi asennetaan talon sisälle ja tavallisesti samaan huoneeseen kuin sähkökasetti. Lämminvesivaraaja sähkövastuksilla sekä valvontakytkin ovat saatavina lisätarvikkeina. 3.6 Lisälämmitin sekoitusventtiilillä Kun lämpöpumppu yhdistetään olemassa olevaan lisälämmittimeen, toimituslaajuuteen kuuluu ohjauskaappi ohjauskeskuksella. Lämminvesivaraaja sähkövastuksilla on saatavana lisävarusteena I Kuva 6 Sähkökasetti I Kuva 8 Ohjauskaappi I Kuva 7 Ohjauskaappi (2010/04)
9 Ohjauskeskus 4 Ohjauskeskus Ohjauskeskus ohjaa ja valvoo lämmitystä ja käyttövettä. Valvontatoiminto kytkee toimintahäiriöiden sattuessa lämpöpumpun pois päältä. Näin estetään lämpöpumpun tärkeiden rakenneosien vaurioituminen. 4.1 Sähkötoiminen lisälämmitin tehon lisäämiseen Kun lämpöpumppu ei tuota riittävästi energiaa talon lämmittämiseen tai se on pysähtynyt ulkolämpötilan laskiessa noin -20 C:seen, tarvitaan lisälämmitystä. Tarkoitukseen on olemassa seuraavat mahdollisuudet: sähkökasetti, olemassa oleva lisälämmitin (esim. öljykattila), yhdistelmämoduuli tai sisäyksikkö. Jos lämpöpumppu kattaa vain osan lämmityksen energiantarpeesta, puuttuva lämmitysteho saadaan lisälämmittimellä. Kun lämpöpumppu kattaa tarvittavan energiantarpeen, lisälämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä. 4.2 Käyttöveden ensisijaisuus Jos järjestelmään on liitetty käyttövesi, se on omassa piirissään lämmitysvedestä erillään. Lämmitysvesi johdetaan lämpöpattereihin ja lattialämmitykseen. Käyttövesi johdetaan suihkuun ja käyttövesihanoihin. Jos järjestelmään kuuluu sisäyksikkö, käyttövesi lämmitetään sisäyksikön lämminvesivaraajassa. Kun laitteistoon on yhdistetty sähkökasetti tai olemassa oleva lisälämmitin (esim. öljykattila), siihen voidaan kytkeä ulkoinen lämminvesivaraaja. Molemmissa tapauksissa käyttöveden lämpötilaa valvotaan lämpötilaanturilla.. Lämmitysvesi johdetaan lämminvesivaraajan lämmitysvesivaipan kautta ja se lämmittää sisäsäiliön. Kun tarvitaan käyttövettä, ohjauskeskus kytkee lämmityksen pois päältä ja asettaa käyttöveden etusijalle. 4.3 Automaattinen sulatus Kun ulkolämpötila on alle +10 C, voi höyrystimeen muodostua jäätä. Kun jäätä muodostuu niin paljon, että ilman virtaus höyrystimen läpi heikentyy, sulatus käynnistyy automaattisesti. Sulatusta ohjataan 4-tieventtiilillä. Venttiili muuttaa kylmäainejärjestelmän virtaussuunnan. Kuumakaasu sulattaa jään höyrystimen lamelleista. Lisäksi laitteessa on puhaltimen sulatustoiminto. Lämmin ilma kulkee puhaltimen läpi ja estää kiinnijäätymisen. Kun sulatus aktivoidaan tai sen aktivointi poistetaan, kompressori pysähtyy 60 sekunnin ajaksi. 4.4 Toimintatila-asetukset Asennuksen yhteydessä lämpöpumppu ohjelmoidaan tiettyyn toimintatilaan.. Toimintatila riippuu laitteistokokoonpanosta, esim. siitä, onko lämpöpumppu kytketty sisäyksikköön vai öljykattilaan. Asentaja vastaa kulloisenkin toimintatilan ja vaatimusten mukaisten asetusten määrittämisestä Lämpöpumppu sisäyksiköllä Kun lämpöpumppua käytetään yhdessä sisäyksikön kanssa, ohjauskeskus siirtyy tähän toimintatilaan. Se merkitsee, että lämpöpumppu ja lisälämmitin toimivat sisäyksikön kautta ja käyttövesi lämmitetään sisäyksikön lämminvesivaraajassa. Talon ulkopuolella oleva lämpötila-anturi välittää ulkolämpötilan ohjauskeskukseen. Ohjauskeskus ohjaa lämmön ja käyttöveden tuotannon kulloinkin määritettyjen ja asetettujen arvojen mukaan Lämpöpumppu yhdistelmämoduulilla Kun lämpöpumppua käytetään yhdessä yhdistelmämoduulin kanssa, ohjauskeskus siirtyy tähän toimintatilaan. Se merkitsee, että lämpöpumppu ja lisälämmitin toimivat yhdistelmämoduulin kautta. Käyttövesi (vesijohtovesi) lämmitetään yhdistelmämoduulin lämminvesivaraajassa ja lämmitysvesi (lämpöpattereille ja lattialämmitykseen) lämmitetään puskurivaraajassa. Talon ulkopuolella oleva lämpötila-anturi välittää ulkolämpötilan ohjauskeskukseen. Ohjauskeskus ohjaa lämmön ja käyttöveden tuotannon kulloinkin määritettyjen ja asetettujen arvojen mukaan Lämpöpumppu sähkökasetilla Kun lämpöpumppua käytetään yhdessä yhden (tai kahden) sähkökasetin kanssa, ohjauskaapin ohjauskeskus siirtyy tähän toimintatilaan. Se merkitsee, että lämpöpumppu ja lisälämmitin toimivat sähkökasetin kautta ja käyttövesi lämmitetään ulkoisessa lämminvesivaraajassa, mikäli sellainen on liitetty järjestelmään. Talon ulkopuolella oleva lämpötila-anturi välittää ulkolämpötilan ohjauskeskukseen. Ohjauskeskus ohjaa lämmön ja käyttöveden tuotannon kulloinkin määritettyjen ja asetettujen arvojen mukaan (2010/04) 9
10 Ohjauskeskus Lämpöpumppu lisälämmittimellä (esim. öljykattila) Kun lämpöpumppua käytetään yhdessä olemassa olevan lisälämmittimen (esim. öljykattila) kanssa, ohjauskaapin ohjauskeskus siirtyy tähän toimintatilaan. Se merkitsee, että lämpöpumppu lisälämmityksellä toimii lisälämmittimen (esim. öljykattila) kautta ja käyttövesi lämmitetään ulkoisessa lämminvesivaraajassa, mikäli sellainen on liitetty järjestelmään. Talon ulkopuolella oleva lämpötila-anturi välittää ulkolämpötilan ohjauskeskukseen. Ohjauskeskus ohjaa lämmön ja käyttöveden tuotannon kulloinkin määritettyjen ja asetettujen arvojen mukaan. 4.5 Lämmityksen ohjaus Ohjauskeskus ohjaa lämmityksen lämmöntuotantoa joko vain ulkolämpötila-anturin tai ulkolämpötila-anturin ja huoneanturin yhdistelmän avulla Ohjaus ulkolämpötila-anturin avulla Vakiotilassa ohjauskeskus ohjaa lämpöpumppua ulkolämpötila-anturin avulla. Ulkolämpötila-anturi asennetaan talon kylmimpään ulkoseinään, johon aurinko paistaa vähiten. Ulkolämpötila-anturi välittää ohjauskeskukseen kulloisenkin ulkolämpötilan. Ulkolämpötilan perusteella ohjauskeskus sovittaa talon huonelämpötilan automaattisesti lämpöpumpun menojohdon lämpötilan avulla. Käyttäjä voi ohjauskeskuksessa itse määrittää lämmityksen menojohdon lämpötilan suhteessa ulkolämpötilaan muuttamalla lämmityskäyräasetusta. Lämmityskäyrä näyttää lämmitysveden menojohdon lämpötilan suhteessa ulkolämpötilaan. Kun valitaan matala lämmityskäyrä, saadaan alhaisempi menojohdon lämpötila ja säästetään enemmän energiaa Ohjaus ulkolämpötila- ja huoneanturien avulla. Vain se huone, johon huoneanturi on asennettu, vaikuttaa huonelämpötilan ohjaukseen. Ohjaus ulkolämpötila- ja huoneanturin (lisävaruste) avulla tarkoittaa, että talon sisätiloihin on asennettu lämpötila-anturi. Huoneanturi liitetään lämpöpumppuun ja se välittää ohjauskeskukselle kulloisenkin huonelämpötilan. Huoneanturi vaikuttaa lämmityskäyrän menojohdon lämpötilaan. Menojohdon lämpötila laskee, kun huoneanturi tarvitsee asetettua lämpötilaa korkeamman lämpötilan. Huoneanturia kannattaa käyttää, kun talon lämpötilaan vaikuttavat ulkolämpötilan lisäksi muut tekijät esim. avotakat, lämmityspuhaltimet, talon sijainti tuulisella paikalla tai suora auringonpaiste (2010/04)
11 Käyttöpaneeli 5 Käyttöpaneeli Käyttöpaneelilla tehdään kaikki asetukset ja siinä näytetään mahdolliset hälytykset. Ohjauskeskusta ohjataan käyttöpaneelista käyttäjän tarpeiden mukaisesti. 1 2 Kun lämpöpumppu toimitetaan yhdessä sisäyksikön kanssa, käyttöpaneeli ja ohjauskeskus on integroitu sisäyksikköön. Kun lämpöpumppu toimitetaan yhdistelmämoduulin kanssa, käyttöpaneeli ja ohjauskeskus ovat yhdistelmämoduulissa. Kun lämpöpumppu asennetaan sähkökasetilla tai olemassa olevalla lisälämmittimellä (esim. lämmityslaite), käyttöpaneeli ja ohjauskeskus ovat erillisessä ohjauskaapissa. 5.1 Käyttöosien yleiskuvaus Kuva 11 Ohjauskaapin käyttöpaneeli I 1 Kuva 9 Sisäyksikön käyttöpaneeli 1 Näyttö 2 Toiminta- ja häiriövalo 3 Kiertonappi 4 Käyttöpainike (PÄÄLLÄ/POIS) I Näyttö 2 Kiertonappi 3 Ohjausvaroke 4 Käyttökytkin (PÄÄLLÄ/POIS) 5 Hätäkäyttö Toiminta- ja häiriövalo Valo palaa vihreänä: Käyttökytkin on kytkettynä (PÄÄLLÄ). Valo vilkkuu vihreänä: Käyttökytkin on kytkettynä pois päältä (POIS). Valo ei pala: Ei jännitteensyöttöä ohjauskeskukseen. Valo vilkkuu punaisena: Hälytys on lauennut eikä sitä ole vielä kuitattu ( kappale 7). Valo palaa punaisena: On ilmennyt häiriö. Ota yhteyttä huoltopalveluun. Ohjauskaapin toiminta- ja häiriövalo on kaapin ulkosivulla. Kuva 10 Yhdistelmämoduulin käyttöpaneeli 1 Toiminta- ja häiriövalo 2 Käyttökytkin 3 Näyttö 4 Kiertonappi I Kiertonappi Kiertonappia käytetään valikkojen selaamiseen sekä arvojen muuttamiseen. Kulloinenkin valinta vahvistetaan kiertonappia painamalla. Käyttökytkin Lämpöpumppu käynnistetään ja pysäytetään käyttökytkimellä (2010/04) 11
12 Käyttöpaneeli Graafinen näyttö Kuva Käyttöpaneelin toiminta Voit siirtyä valikosta toiseen kiertonapilla I B Voit siirtyä valikoissa alaspäin kääntämällä kiertonappia vastapäivään. B Voit siirtyä valikoissa ylöspäin kääntämällä kiertonappia myötäpäivään. B Kun haluttu valinta on korostettuna, voit vahvistaa sen painamalla kiertonappia. Jokaisessa alavalikossa on aivan ylhäällä ja aivan alhaalla nuoli, jolla voit palata edelliseen valikkoon. 5.3 Asetukset Toimintavalikot on jaettu eri vaatimuksia varten eri tasoihin. Valikot on jaettu eri vaatimuksia varten eri tasoihin. Valikko Käyttäjätaso tavallisimmat valikkokohdat Lisävalikko Käyttäjätaso muut valikkokohdat Asennus/huolto Perusasetukset asentajalle/huoltopalvelulle Laitteiston käyttäjä näkee vain kahden käyttäjätason valikkokohdat. 5.4 Valikko Ohjauskeskuksen ylin valikkotaso on Valikko Siinä ovat usein käytetyt valikkokohdat. Kohdassa Valikko näytetään lämmitysjärjestelmälle asetetut parametrit. Esimerkiksi Lisäkäyttövesi näytetään vain, kun järjestelmään on liitetty lämminvesivaraaja. B Paina kiertonappia, kun nuoli on korostettuna Symbolien yleiskuvaus Näytön alaosassa näytetään kulloistenkin käytössä olevien toimintojen ja komponenttien symbolit I Kuva Lämmityksen asetukset Siitä riippuen, onko järjestelmä varustettu huoneanturilla vai ei, lämmitys voidaan asettaa kahdella tavalla. Lämmityksen asetukset, huoneanturia ei ole asennettu I Kuva 13 1 Kompressori 2 Puhallin 3 Sähkövastus 4 Valvontakytkin 5 Käyttövesitoiminta 6 Käyttövesihuippu (terminen desinfiointi) 7 Lisäkäyttövesi 8 Aikaohjaus 9 Lämmitystoiminto 10 Hälytys 11 Loma-ajan käyttö 12 Ulkoinen tulo aktiivinen B Paina kiertonappia. Valitse Tallenna valinnan Kuva 15 B Valitse valikko Lämmitys, lisää/vähennä aus. Valitse yksi alla olevista mahdollisuuksista: ++ paljon lämpimämpi(noin +1 C) + lämpimämpi(noin +0,5 C) = ei lämpötilan muutosta - vähennä lämmitystä(noin -0,5 C) -- vähennä lämmitystä paljon(noin -1 C) vahvistamiseksi I (2010/04)
13 Käyttöpaneeli Lämmityksen asetukset, huoneanturi on asennettu Lämpötilat Kohdassa Lämpötilat näytetään lämmityksen ja käyttöveden ohjauksen kannalta tärkeimpien antureiden lämpötilat. Kuva I 1 2 B Valitse valikko Huonelämpötilan asetus B Syötä haluttu huonelämpötila. Minimi = +10 C Maksimi = +35 C. B Valitse Tallenna muutosten tallentamiseksi. Valitse Keskeytä muutoksen perumiseksi ilman tallennusta. Kohdassa Lisävalikko voit määrittää, kuinka voimakkaasti huoneanturi vaikuttaa lämmitykseen ( kappale 5.4.4). Odota lämpötila-asetuksen muuttamisen jälkeen vähintään vuorokausi, ennen kuin määrität lämpötila-asetuksen uudelleen Lisäkäyttövesi Jos järjestelmässä on lämminvesivaraaja, toiminnolla Lisäkäyttövesi voidaan korottaa käyttöveden lämpötila väliaikaisesti noin 65 C:seen. Tällöin lisälämmitin tukee lämpöpumppua lämpötilan nostamisessa. Kuva Huoneanturi (lisätarvike) 2 Ulkolämpötila-anturi 3 Menojohdon lämpötila-anturi 4 Käyttöveden lämpötila-anturi B Valitse valikossa kohta Lämpötilat I Menojohdon lämpötila-anturi (T1) näyttää lämmitysjärjestelmän menojohdon lämpötilan. Se on lämmitykseen johdettavan lämmitysveden lämpötilan. Ulkolämpötila-anturi (T2) näyttää ulkolämpötilan. Käyttöveden lämpötila-anturi (T3) näytetään vain, kun on asennettu lämminvesivaraaja. Näyttö näyttää lämminvesivaraajan ulomman säiliön alaosassa vallitsevan lämpötilan. Lämpötila on noin 5 C alhaisempi kuin varaajan sisemmän säiliön käyttöveden lämpötila. Huoneanturi (T5) näytetään vain, kun huoneanturi on asennettu. Näyttö näyttää sen huoneen lämpötilan, johon se on asennettu. Kuva 17 B Valitse valikossa kohta Lisäkäyttövesi. B Kierrä kiertonappia, voit asettaa toiminnon keston tunneissa. Kierrä kiertonappi myötä-/vastapäivään, kesto pitenee/lyhenee. B Valitse Tallenna muutosten tallentamiseksi. Tai valitse Keskeytä, jolloin muutokset eivät tallennu I Näytössä näytetään myös kulloisetkin menojohdon arvot ja lämmitysarvot. Esitetyssä esimerkissä menojohdon arvo (V) on 20,0 C, lämmitysarvo (H) on 45,6 C. V ja H kuvataan kappale Lisävalikko Lisävalikossa on lämmitysjärjestelmän valikon lisäkohtia. Valitse Lisävalikko: B Pidä kiertonappia 5 sekunnin ajan alaspainettuna (2010/04) 13
14 Käyttöpaneeli Yleiskuva Lisävalikko Lämmitys Käyttövesi Lämmityskäyrän asetukset: B Valitse Lämmityskäyrä valikosta Lämmitysjärjestelmän lämpötila. B Kierrä kiertonappia muutettavan arvon valitsemiseksi. B Paina kiertonappia valitun arvon merkitsemiseksi. Ajastimet Kellon asetus Näyttö Hälytys Käyttöoikeustaso Palaa tehdasasetuksiin Deaktivoi hälytyssummeri Ohjelmaversio Taul. 2 Kuva I B Kierrä kiertonappia valitun arvon muuttamiseksi. B Paina kiertonappia kerran ja valitse kiertonapilla Tallenna Lämmitys Lämmityksen asetukset Tässä kuvataan lämmityksen asetukset I Kuva 21 H Kun halutaan muuttaa lämmityskäyrän yksittäinen arvo lämmityskäyrää voidaan taittaa. Näin voidaan esimerkiksi korottaa sisälämpötilaa ulkolämpötilan ollessa 0 C. B Etsi kiertonappia kääntämällä kohta 0 CC. B Paina kiertonappia menojohdon lämpötilan merkitsemiseksi. B Käännä kiertonappia halutun lämpötilan asettamiseksi I Kuva 19 Lämmityskäyrä määrittää ulkolämpötilan ja menojohdon lämpötilan välisen suhteen. On myös mahdollista asettaa V-arvo ja H-arvo tai niiden välillä olevat yksittäiset arvot 5 K ( C) -askelin. Toimituksen yhteydessä lämmityskäyrä on asetettu V=20 ja H=45,6. V=22, H=30: lattialämmitys betonilattiassa V=22, H=35: lattialämmitys puulattiassa. V=20, H=55: säteilylämmitys (lämpöpatterit). Kuva I B Paina kiertonappia muutetun käyrän tallentamiseksi. Valikkokohdasta Lämmityskäyrä poistuminen: B Käännä kiertonappia kunnes näytetään merkitty nuoli Takaisin (2010/04)
15 Käyttöpaneeli B Paina kiertonappia. Kuva I Nosta tai laske Muutoskerroin huoneanturin lämmitykseen tekemän vaikutuksen asettamiseksi. B Valitse Huoneanturin asetukset. B Valitse alavalikko Muutoskerroin. B Kierrä kiertonappia valitun arvon muuttamiseksi. Minimi = 0, maksimi = 10 B Paina kiertonappia ja valitse kiertonapilla Tallenna. Kytkentäero määrittää, milloin kompressorin tulee käynnistyä tai pysähtyä suhteessa lämmityskäyrän arvoon. Tätä arvoa siirretään suhteessa lämmityskäyrään. Kompressorin jatkuvan käynnistymisen ja pysähtymisen estämiseksi tätä arvoa siirretään suhteessa lämmityskäyrään. Normaalitapauksessa tehdasasetusta ei pidä muuttaa I Kuva I Estoaika estää valitulle ajalle huoneanturin vaikutuksen lämmitykseen. Näin lämpöpumppu nostaa menojohdon lämpötilaa hitaammin. Aikarajoitetut asetukset Kohdassa Aikaohjaus, lämmitys voit nostaa tai laskea lämpötilaa eri viikonpäiville haluttuina aikoina. Kuva 24 Huonelämpötilan asettaminen Aikaohjausta ei suositella normaaliolosuhteissa, koska se voi lisätä energiankulutusta I Kuva 25 B Valitse valikko Huonelämpötilan asetus B Syötä haluttu huonelämpötila. Minimi = +10 C Maksimi = +35 C. B Valitse Tallenna muutosten tallentamiseksi. Valitse Keskeytä muutoksen perumiseksi ilman tallennusta. Kohdassa Huoneanturin asetukset voidaan asettaa huoneanturin vaikutus lämmitykseen I Kuva 28 B Valitse valikossa Aikaohjaus, lämmitys. B Valitse Päiväys ja aika. B Syötä viikonpäivä ja kellonaika. B Valitse kohta Päällä. B Valitse Tallenna I Kuva I Kuva 29 B Valitse Lämpötilan muutos ja aseta haluttu arvo. Minimi = -20 C, maksimi = +20 C. B Valitse Tallenna (2010/04) 15
16 Käyttöpaneeli Aikaohjauksen palauttaminen: B Valitse kulloinenkin aikaohjaus yllä kuvatulla tavalla. B Valitse tila Pois. Kohdassa Loma voit laskea tai nostaa lämpötilaa alku- ja loppupäivämäärän välissä. Toiminnon aktivoiminen: B Valitse valikossa Kauko-ohjaus. B Valitse Kauko-ohjaus Päällä. B Lämpötilan muutos, aseta, kuinka monta astetta menojohdon lämpötilaa muutetaan. Kuva 30 B Valitse kohta Loma I Ulkoinen ohjaus, lämmitys Ulkoinen ohjaus, lämmitys tarjoaa mahdollisuuden kytkeä lämmitys pois päältä lämpötilasta riippumatta ulkoisen (puhelin)-signaalin avulla. Toiminnon aktivoiminen: B Valitse Ulkoinen ohjaus, lämmitys. B Määritä Ulkoinen ohjaus, lämmityksen esto Päällä. Lämmityskausi Vain aktivoidut vaihtoehdot näytetään. Samanaikaisesti aktivoidaan ulkoisessa tulossa kaikki valinnaiset mahdollisuudet I Kuva 31 B Aseta alku- ja loppupäivämäärä muodossa vuosikuukausi-päivä. B Valitse Tallenna. Kuva I Lämpöpumppu ja lisälämmitin tuottavat lämpöä vain, kun ulkolämpötila alittaa asetetun Lämmityskauden raja arvon I Kuva 32 B Valitse Lämpötilan muutos ja aseta haluttu arvo. Minimi = -20 C, maksimi = +20 C. Toiminnon lopettaminen: B Valitse valikko Loma. B Aseta loppupäivämääräksi päivä ennen alkupäivämäärää. Kauko-ohjaus voidaan laskea (tai nostaa) lämpötilaa ulkoisen (puhelin)-signaalin avulla. Toiminto vaatii vastaavien varusteiden asennusta. Kuva I Kun ulkolämpötila lähestyy raja-arvoa, tämän toiminnon aktivoitumista voidaan viivästyttää asetetulla arvolla Viive Näin vältetään lämpöpumpun tarpeettomat käynnistymiset ja pysähtymiset I I Kuva 36 Kuva (2010/04)
17 Käyttöpaneeli Suorakäynnistysraja kumoaa toiminnon Viive ja lämpöpumppu käynnistyy heti, kun ulkolämpötila laskee asetetun arvon alapuolelle. Lämmitys, maks. toiminta-aika käyttövesitarpeen yhteydessä Asetetun ajan kulumisen jälkeen täytyy asetus tehdä uudelleen, jos tarvitaan edelleen lisäkäyttövettä. Kun lisäkäyttövesitoiminto on käynnissä, voidaan myös lisätä tuntien lukumäärää. Käyttövesihuippu I Kuva 37 Tällä toiminnolla turvataan käyttöveden tuotanto lämmitystoiminnon aikana. Aika voidaan asettaa välille 0-60 minuuttia Käyttövesiasetukset Käyttövesiasetusten valikot näytetään vain, kun lämminvesivaraaja on asennettu. Lisäkäyttövesi Valikkokohdassa Lisäkäyttövesi voidaan korottaa väliaikaisesti käyttöveden lämpötilaa noin 65 C:seen. Tällöin lisälämmitin tukee lämpöpumppua lämpötilan nostamisessa. Kuva 40 Säännöllinen käyttöveden lämpötilan nostaminen Termisen desinfioinnin aikaväli asetetaan valikossa Käyttövesihuippu. Kun esimerkiksi asetat arvon 7 päivää, käyttöveden lämpötila nostetaan jokaisena seitsemäntenä päivänä noin 65 C:seen. Toiminnolla Käynnistysaika voit määrittää, mihin kellonaikaan termisen desinfioinnin pitää alkaa. Aikaohjaus, käyttövesi I I Kuva 41 Kuva I B Valitse valikossa kohta Lisäkäyttövesi. B Kierrä kiertonappia, voit asettaa toiminnon keston tunneissa. Kierrä kiertonappi myötä-/vastapäivään, kesto pitenee/lyhenee. Toiminnolla Aikaohjaus, käyttövesi voidaan käyttöveden tuotanto kytkeä kokonaan pois päältä energian säästämiseksi. Tämä on järkevää korkean tariffin aikoina, mutta heikentää käyttöveden saantia. Tämän toiminnon voit aktivoida samalla tavoin kuin muutkin aikaohjaustoiminnot. Aikaohjaus, käyttövesi voi rajoittaa käyttöveden saatavuutta. Kuva I B Halutun Pysäytyslämpötila asetus: B Valitse Tallenna asetusten tallentamiseksi tai valitse Keskeytä, jolloin muutokset eivät tallennu. Valikosta Lisäkäyttövesi voit lukea, kuinka kauan Ajastimet on vielä käytettävissä. Ulkoinen ohjaus, käyttövesi Ulkoinen ohjaus, käyttövesi tarjoaa mahdollisuuden kytkeä käyttövesituotanto pois päältä lämpötilasta riippumatta ulkoisen (puhelin)-signaalin avulla. Toiminnon aktivoiminen: B Valitse Ulkoinen ohjaus, käyttövesi. B Määritä Ulkoinen ohjaus, lämmityksen esto asetus Päällä (2010/04) 17
18 Käyttöpaneeli Vain aktivoidut vaihtoehdot näytetään. Samanaikaisesti aktivoidaan ulkoisessa tulossa kaikki valinnaiset mahdollisuudet Ajastimet I Kuva I B Valitse Aseta päiväys ajankohtaisen päivämäärän asettamiseksi Aseta päivämäärä kiertonapilla muodossa vuosi-kuukausi-päivä. Kuva 42 Ohjauskeskuksessa on useita aikaohjelmia. Niiden tila näytetään valikossa Ajastimet. Lisäkäyttövesi näyttää lisäkäyttövesi-toiminnon jäljellä olevan ajan. Lisäenergian käynnistys näyttää lisälämmittimen käynnistysviiveen jäljellä olevan ajan. Sekoitusventtiilisäätelyn viive näyttää sekoitusventtiilisäätelyn viiveajan, kun lisälämmittimen käynnistysviive on kulunut. Ei päde sähkökasetteihin. Viive ennen hälytyskäyttöä näyttää jäljellä olevan ajan, jonka kuluttua lisälämmitin aktivoidaan lauenneen hälytyksen jälkeen. Kuva I B Valitse Aseta aika ja aseta aika kiertonapilla Näyttö Valikossa Näyttö voit määrittää näytön kontrastin ja kirkkauden. Kompressorin käynnistys näyttää kompressorin käynnistysviiveen jäljellä olevan ajan. Viive ennen sulatusta näyttää jäljellä olevan ajan, jonka jälkeen sulatus käynnistyy. Lämmitys, toiminta-aika käyttövesitarpeen yhteydessä näyttää jäljellä olevan ajan, jonka jälkeen lämmitystoiminnan maksimiaika on saavutettu, kun samanaikaisesti ilmenee käyttövesitarve. Käyttövesi, toiminta-aika lämmitystarpeen yhteydessä näyttää jäljellä olevan ajan, jonka jälkeen käyttövesilämmityksen maksimiaika on saavutettu, kun samanaikaisesti ilmenee lämmitystarve Kellon asetus Jotkut lämpöpumpun toiminnot ovat riippuvaisia päivämäärästä ja kellonajasta. Sen vuoksi päivämäärä ja kellonaika pitää asettaa oikein I Kuva 45 B Valitse Kontrasti ja aseta haluttu arvo kiertonapilla I Kuva 46 B Valitse Kirkkaus ja aseta haluttu arvo kiertonapilla. Päivämäärän ja kellonajan asetukset: B Valitse lisävalikossa Kellon asetus (2010/04)
19 Käyttöpaneeli Hälytys Kaikki mahdollisesti lauenneet hälytykset ja varoitusnäytöt tallennetaan niiden tapahtuma-aikana. Kun näytöllä näytetään hälytyssymboli, hälytys on vielä aktiivinen ja tarvitaan vastaavat toimenpiteet. ( kappale 7) Deaktivoi hälytyssummeri I Kuva 49 Kuva 47 Valikkokohdan haku: B Valitse Hälytysloki Käyttöoikeustaso Tämä valikko on tarkoitettu asentajalle ja asiakaspalvelulle: Taso 0 on vakio I Kun hälytys tapahtuu, hälytys näytetään näytöllä ja kuuluu varoitussignaali. Kun hälytys kuitataan tai päättyy, varoitussignaali kytkeytyy pois päältä ( kappale 7). Hälytyssummerin deaktivointi: B Valitse Deaktivoi hälytyssummeri. B Valitse Kyllä. B Valitse Tallenna Ohjelmaversio Palaa tehdasasetuksiin I Kuva 48 Palaa tehdasasetuksiin B Valitse Palaa tehdasasetuksiin. B Valitse Kyllä. B Valitse Tallenna I Kuva 50 Ohjauskeskuksen ohjelmaversio näytetään. Kun käännyt asentajan tai huoltopalvelun puoleen, sinulla pitää olla esillä nämä tiedot. Asentajan ja huoltopalvelun valikkojen asetuksia ei palauteta (2010/04) 19
20 Tarkastus ja huolto 6 Tarkastus ja huolto Lämpöpumppua ei tarvitse tarkastaa eikä huoltaa usein. Jotta lämpöpumppu toimii enimmäistehollaan, täytyy seuraavat tarkastus- ja huoltotehtävät suorittaa joitakin kertoja vuodessa: VAARA: Sähköisku B Kytke sähköliitännät jännitteettömiksi ennen laitteen huoltoa (varoke, automaattikatkaisin). 6.1 Kuoren irrottaminen Joihinkin huoltoalueisiin pääsee käsiksi vasta, kun kuori on irrotettu. Kuoren irrottaminen: 6.2 Roskien ja lehtien poistaminen VAROITUS: Ohuet alumiinilamellit ovat herkkiä ja ne voivat vahingossa helposti vaurioitua. B Älä käytä kovia välineitä. B Suojaa kätesi leikkuuhaavoilta suojakäsineillä puhdistuksen aikana. B Irrota vasemmanpuoleinen ulkokuori (edestä katsoen). B Avaa lämpöpumpun sivulla oleva puhdistusaukko. B Poista lika ja lehdet harjalla. B Tarkasta, että poistoaukko ei ole tukkeutunut. Huuhtele tarvittaessa vedellä. B Poista lika ja lehdet höyrystimen lokerosta lämpöpumpun takapuolelta ( Kuva 53). Kuva I B Avaa kuoren ruuvit ja irrota lämpöpumpun kuori. Kuva I 6.3 Kuori Lämpöpumpun ulkoyksikköön kerääntyy ajan myötä pölyä ja muita likahiukkasia. B Puhdista ulkopuoli tarvittaessa kostealla liinalla. B Korjaa kuoren naarmut ja vauriot ruosteenestomaalilla. B Suojaa pinta autovahalla. Kuva I B Avaa lämpöpumpun yläpuolella olevat ruuvit neljänneskierroksella. B Käännä kuori ulospäin. B Nosta kuori kuorta niin, että se irtoaa alareunasta (2010/04)
21 Tarkastus ja huolto 6.4 Ylikuumenemissuoja 1 B Irrota lukkorengas, joka pitää suodattimen venttiilissä. Käytä tarkoitukseen toimitukseen kuuluvia pihtejä. B Irrota suodatin venttiilistä ja huuhtele suodatin vedellä. B Asenna suodatin, lukkorengas ja sulkutulppa takaisin paikoilleen. B Avaa venttiili ja käynnistä lämpöpumppu PÄÄLLÄ/ POIS -painikkeella. 6.6 Höyrystin Kun höyrystimen pinnalle, alumiinilamelleihin on muodostunut pöly- tai likakerrostumia, ne on poistettava. Kuva 54 Sähkökasetti 1 Ylikuumenemissuojan palautus Sähkökasetissa on painike kasetin ylikuumenemissuojan palauttamiseen. Suojan palauttaminen: B Paina painiketta voimakkaasti. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa usein, ota yhteyttä huoltopalveluun vian syyn selvittämiseksi. Myös sisäyksikössä ylikuumenemissuoja. Katso sisäyksikön käyttöohjeesta. 6.5 Hiukkassuodatin Suodatin estää hiukkasten ja lian pääsyn lämpöpumpun sisäosiin. Ajan myötä suodatin voi tukkeutua ja se pitää puhdistaa. Suodatin on asennettu lämpöpumpun paluujohtoon I VAROITUS: Ohuet alumiinilamellit ovat herkkiä ja ne voivat vahingossa helposti vaurioitua. Älä koskaan kuivaa lamelleja suoraan liinalla. B Suojaa kätesi leikkuuhaavoilta suojakäsineillä puhdistuksen aikana. B Älä käytä liian korkeaa veden painetta. Höyrystimen puhdistus: B Kytke lämpöpumppu pois päältä PÄÄLLÄ/POIS - painikkeella. B Poista kuori ( kappale 6.1). B Suihkuta rasvanpoistoainetta höyrystimen lamelleihin. B Huuhtele kerrostumat ja puhdistusaine pois vedellä. Jos höyrystin on voimakkaasti likaantunut, voit puhdistaa lamellit sisältä puhdistusaukon kautta. Käytetty puhdistusaine kerätään poistoletkulla. Lämpöpumpuissa Air on höyrystin sekä etu- että takapuolella. Kuva I Suodattimen puhdistus: B Kytke lämpöpumppu pois päältä PÄÄLLÄ/POIS - painikkeella. B Sulje venttiili ja irrota sulkutulppa (2010/04) 21
22 Tarkastus ja huolto 6.7 Lumi ja jää Joillakin seuduilla ja runsaslumisina aikoina voi takaosan suojaritilään kertyä lunta. B Irrota ritilä. Poista lumi varovaisesti harjaamalla. B Harjaa lumi pois kuoren reiän kautta. B Poista lumi ja jää lämpöpumpun etupuolen ritilästä. Lämpöpumppu on varustettu automaattisilla sulatustoiminnoilla Häiriöiden yhteydessä se pitää mahdollisesti uudelleen säätää. Käänny huoltopalvelun puoleen. VAROITUS: Puhallinta sulatettaessa puhaltimen ritilästä saattaa irrota jäätä, joka sinkoutuu ulos suurella nopeudella. B Älä seiso toiminnon aikana liian lähellä lämpöpumppua. B Älä katso sulatuksen aikana puhaltimeen (2010/04)
23 Häiriöt 7 Häiriöt Jos järjestelmässä ilmenee häiriö, ohjauskeskus laukaisee hälytyksen. Käyttäjä voi itse kuitata useimmat hälytykset. Ei ole mitään vaurioitumisen varaa, jos hälytys kuitataan kerran tai pari. Jos hälytys tulee toistuvasti, ota yhteyttä huoltopalveluun. 7.1 Hälytysesimerkki: Kun hälytys laukeaa, se näytetään näytöllä ja kuuluu varoitussignaali. Näyttö näyttää hälytyksen syyn, ajan ja päivämäärän. Hätäkäyttötoiminto on käytettävissä myös sisäyksikön lisälämmittimelle. Lisätietoja löydät sisäyksikön käyttöohjeesta. Hätäkäytössä sähkövastus huolehtii lämmöntuotannosta. Näin voidaan yhä edelleen tuottaa lämpöä, kunnes huoltopalvelu on korjannut häiriön. Hätäkäyttöä ei pidä sekoittaa hälytyskäyttöön. Hätäkäytön yhteydessä lämpöpumppu pysähtyy. Ohjauskeskus ohjaa edelleen lämmöntuotantoa. Kuva 56 Kun painat kiertonappia, kun Kuittaa on korostettuna, hälytyssymboli häviää näytöltä ja hälytyslokista ja varoitussignaali lakkaa kuulumasta. Jos häiriötä ei korjata, hälytyssignaali näkyy edelleen ja toiminnan ja häiriön merkkivalo muuttuu punaisesta vilkkuvasta valosta pysyvästi palavaan punaiseen valoon. Jokainen lämpöpumpun hälytys kirjataan hälytyslokiin. Kun hälytys on aktiivinen, näytetään hälytyssymboli. 7.2 Ei näyttöä Mahdollinen syy 1: Talon sähkökeskuksen varoke on lauennut. B Tarkasta, että kaikki talon varokkeet ovat vahingoittumattomia. B Vaihda tai palauta varoke. Kun häiriö on korjattu, lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti 15 minuutin kuluttua Mahdollinen syy 2: Varoke on lauennut ohjauskaapissa tai sisäyksikössä. B Ota yhteyttä huoltopalveluun. 7.3 Hätäkäyttö I Ohjauskaapin sisäosassa (sähkökasetin tai sekoitusventtiilillä varustetun lisälämmittimen vieressä) on hätäkäytön painike. Tämä painike palaa normaalitoiminnan aikana vihreänä. Samanaikaisesti kun haluttu lämpötila asetetaan, aktivoidaan automaattisesti hätäkäyttö. Hätäkäytön painikkeen valo palaa edelleen. Hätäkäyttö voidaan aktivoida myös manuaalisesti. Paina painiketta. Painikkeen valo sammuu. 7.4 Sähkökasetin ylikuumenemissuoja Sähkökasetissa on painike kasetin ylikuumenemissuojan palauttamiseen. Tämä ylikuumenemissuoja ei tavallisesti laukea. B Paina ylikuumenemissuojan painiketta suojan palauttamiseksi. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa useaan kertaan, ota heti yhteys huoltopalveluun. Sisäyksikössä olevalle sähkövastukselle on myös ylikuumenemissuoja. Lisätietoja löydät sisäyksikön käyttöohjeesta. 7.5 Kaikki hälytykset ja varoitusnäytöt Ajoittain voi tulla hälytyksiä. Jos hälytyksen kuittaa, se ei aiheuta mitään varaa. Tässä kappaleessa kuvataan kaikki näytölle tulevat hälytykset, niiden merkitys ja häiriön korjaamiseen vaadittavat toimenpiteet. Kaikki tapahtuneet hälytykset ja varoitukset kirjataan Hälytysloki Hälytysluettelo: Lauennut pienpainevahti Lauennut suurpainevahti Katkos/oikosulku anturissa. Virheellinen toiminta 4-tieventtiili T6 korkea kuumakaasun lämpötila Vika sähkölisäenergiassa T8 korkea menojohdon lämpötila Alhainen lämpötila lauhduttimessa. Lauennut kompressorin moottorisuoja Ilmalämpöpumppua ei kytketty. Vika I/O-kortissa ohjauskaappi/sähkökattila. Lauennut moottorisuoja, puhallin (2010/04) 23
24 Häiriöt Kaikkien varoitusnäyttöjen luettelo: Onko lämpöpumpun varoke mitoitettu tälle teholle? Suuri lämpötilaero lämmitysvesi Kaikkien tietonäyttöjen luettelo: Lämpöpumppu toimii nyt suurimmalla sallitulla lämpötilalla Lisälämmitys toimii nyt suurimmalla sallitulla lämpötilalla. Tällä asetuksella lisälämmitin vastaa toiminnasta Käyttövesitoiminnan tilapäinen pysäytys Kompressoritoiminnan tilapäinen pysäytys 7.6 Hälytysnäyttö Lauennut pienpainevahti Kuva I Mahdollinen syy 1: Höyrystin on tukossa. B Puhdista höyrystin ( kappale 6.6). B Odota, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun hälytys tulee toistuvasti. Mahdollinen syy 2: Puhallin on tukkeutunut. B Este puhaltimessa. B Odota, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun hälytys tulee toistuvasti. Mahdollinen syy 3: Häiriö kylmäainepiirissä B Odota, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun hälytys tulee toistuvasti Lauennut suurpainevahti Kuva 58 Mahdollinen syy 1: Ilmaa lämmitysjärjestelmässä B Tarkasta, onko lämmitysjärjestelmässä ilmaa. B Täytä lämmitysjärjestelmä ja poista tarvittaessa ilma. Mahdollinen syy 2: Hiukkassuodatin on tukossa. B Tarkasta suodatin. B Puhdista suodatin tarvittaessa ( kappale 6.5). Mahdollinen syy 3: Liian pieni virtaus lämpöpumpussa. B Tarkasta, onko lämpöjohtopumppu pysähtynyt. Jos on kytketty lisälämmitin tai sähkökasetti, lämpöjohtopumppu on yhdessä putkista. B Tarkasta, ovatko kaikki venttiilit auki. Termostaattiventtiilein varustetussa lämmönjakojärjestelmässä pitää venttiilien olla täysin auki, ja lattialämmityksessä pitää vähintään puolet silmukoista olla auki. B Aseta tarvittaessa lämpöjohtopumpulle korkeampi kierrosluku. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos häiriö ei korjaannu Katkos/oikosulku anturissa Kuva I I Kaikki järjestelmään kytketyt lämpötila-anturit voivat häiriön yhteydessä laukaista hälytyksen. Esimerkiksi lämpötila-anturi T3, käyttövesi, on laukaissut hälytyksen. Kaikki lämpötila-anturit laukaisevat samankaltaisen hälytyksen. Mahdollinen syy 1: Tilapäinen häiriö. B Odota. Mahdollinen syy 2: Häiriö lämpötila-anturissa tai virheellinen liitäntä. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos häiriö ei korjaannu (2010/04)
25 Häiriöt Virheellinen toiminta 4-tieventtiili Vika sähkölisäenergiassa (sisäyksikkö, yhdistelmämoduuli, sähkökasetti) I Kuva 60 Mahdollinen syy 1: Virheellinen toiminta 4-tieventtiili B Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun hälytys tulee toistuvasti T6 korkea kuumakaasun lämpötila Kuva 62 Mahdollinen syy 1: Sähkövastuksen ylikuumenemissuoja on lauennut I B Palauta lisälämmittimen ylikuumenemissuoja ( kappale 7.4). B Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun hälytys tulee toistuvasti Vika lämmitysjärjestelmän lisälämmittimessä (sähkö-/öljykattila) I Kuva 61 Mahdollinen syy 1: Kompressorin työlämpötila on liian korkea. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun hälytys tulee toistuvasti. Mahdollinen syy 2: Tilapäinen, epätavallisen olosuhteen aiheuttama, liian korkea lämpötila. B Odota. Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun hälytys tulee toistuvasti. Kuva 63 Mahdollinen syy 1: Sähkövastuksen ylikuumenemissuoja on lauennut I B Palauta lisälämmittimen ylikuumenemissuoja. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun hälytys tulee toistuvasti T8 korkea menojohdon lämpötila I Kuva 64 Lämpöpumpussa on lämpötila-anturi T8, joka turvallisuussyistä pysäyttää kompressorin heti, kun menojohdon lämpötila on korkeampi kuin asetettu lämpötila (2010/04) 25
26 Häiriöt Mahdollinen syy 1: Hiukkassuodatin on tukkeutunut. B Tarkasta suodatin. B Puhdista suodatin tarvittaessa ( kappale 6.5). Mahdollinen syy 2: Liian pieni tilavuusvirta lämpöpumpussa. B Tarkasta, onko lämpöjohtopumppu pysähtynyt. Jos on kytketty lisälämmitin (esim. lämmityslaite) tai sähkökasetti, kiertovesipumppu on yhdessä putkessa. B Tarkasta, ovatko kaikki venttiilit auki. Termostaattiventtiilein varustetussa lämmönjakojärjestelmässä pitää venttiilien olla täysin auki, ja lattialämmityksessä pitää vähintään puolet silmukoista olla auki. B Aseta tarvittaessa lämpöjohtopumpulle korkeampi kierrosluku. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos häiriö ei korjaannu Alhainen lämpötila lauhduttimessa Kuva I Liian alhainen lämpötila lämpöpumpussa laukaisee hälytyksen. Aluksi näytölle tulee varoitus. Kahden tunnin sisällä ilmenneen neljän varoituksen jälkeen laukeaa hälytys. Mahdollinen syy 1: Ilmaa lämmitysjärjestelmässä B Tarkasta, onko lämmitysjärjestelmässä ilmaa. B Täytä lämmitysjärjestelmä ja poista tarvittaessa ilma. Mahdollinen syy 2: Hiukkassuodatin on tukossa. B Tarkasta suodatin. B Puhdista suodatin tarvittaessa ( kappale 6.5). Mahdollinen syy 3: Häiriö lämpöjohtopumpussa. B Tarkasta, onko lämpöjohtopumppu pysähtynyt. Jos on kytketty lisälämmitin (esim. lämmityslaite) tai sähkökasetti, kiertovesipumppu on yhdessä putkessa. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos häiriö ei korjaannu. B Tarkasta, onko lämpöjohtopumppu pysähtynyt. B Tarkasta, ovatko kaikki venttiilit auki. Termostaattiventtiilein varustetussa lämmitysjärjestelmässä pitää venttiilien olla täysin auki, ja lattialämmityksessä pitää vähintään puolien lattialämmityssilmukoiden olla auki. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos häiriö ei korjaannu. Mahdollinen syy 5: Talon lämmitysjärjestelmässä on liian pieni vesimäärä. B Ota yhteyttä huoltopalveluun Lauennut kompressorin moottorisuoja Kuva 66 Mahdollinen syy 1: Tilapäinen häiriö tai sähköverkko on ylikuormitettu. B Odota, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos häiriö ei korjaannu. Mahdollinen syy 2: Häiriö lämpöpumpun sähkönsaannissa. B Ota yhteyttä huoltopalveluun Lauennut moottorisuoja, puhallin (Air 120/150) Kuva 67 Mahdollinen syy 1: Tilapäinen häiriö tai puhaltimen moottorin ylikuormitus. B Odota, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. B Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos häiriö ei korjaannu. Mahdollinen syy 2: Häiriö tuulettimen sähkönsyötössä. B Ota yhteyttä huoltopalveluun I I Mahdollinen syy 4: Lämpöpumpun läpi kulkee liian pieni tilavuusvirta tai ei ollenkaan tilavuusvirtaa (2010/04)
27 Häiriöt 7.7 Varoitusnäyttö Suuri lämpötilaero lämmitysvesi Mahdollinen syy 3: Lattialämmityksen tai lämpöpatterien venttiilit ovat suljetut. B Avaa venttiilit. Mahdollinen syy 4: Lämpöpumpun kautta kulkeva tilavuusvirta on suurempi kuin lämmitysjärjestelmän tilavuusvirta. B Ota yhteyttä huoltopalveluun. Kuva 68 Tämä varoitusnäyttö näytetään, kun lämpötila-anturien T8 ja T9 välinen lämpötilaero kasvaa liian suureksi. Mahdollinen syy 1: Lämpöpumpun läpi kulkee liian pieni tilavuusvirta. B Tarkasta, onko lämpöjohtopumppu pysähtynyt. Jos on kytketty lisälämmitin (esim. lämmityslaite) tai sähkökasetti, kiertovesipumppu on yhdessä putkessa. B Tarkasta, ovatko kaikki venttiilit auki. Termostaattiventtiilein varustetussa lämmönjakojärjestelmässä pitää venttiilien olla täysin auki, ja lattialämmityksessä pitää vähintään puolet silmukoista olla auki. Mahdollinen syy 2: Hiukkassuodatin on tukossa. B Suodattimen puhdistus ( kappale 6.5). 7.8 Lämpöpumpun tiedot I Lämpöpumppu toimii nyt suurimmalla sallitulla lämpötilalla Lisälämmitys toimii nyt suurimmalla sallitulla lämpötilalla. Lämpöpumpussa on lämpötila-anturi T9, joka turvallisuussyistä pysäyttää kompressorin ja rajoittaa sähköistä lisälämmitystä heti, kun paluujohdon veden lämpötila on liian korkea. Sähkölisälämmittimen rajaarvo on noin 58 C. Mahdollinen syy 1: Lämmitysasetuksen arvo on liian korkea siten, että lämmitysjärjestelmän paluujohdon lämpötila nousee liian korkeaksi. B Laske lämmitysasetuksen arvoa Tällä asetuksella lisälämmitin vastaa toiminnasta Näytölle tulee tietoteksti, kun Sähkökasetin rajoitus, käynnistyslämpötila, Sähkökasetti, pakkosulkeminen, Sekoitusventtiilin rajoitus, käynnistyslämpötila tai Sekoitusventtiili, pakkosulkeminen, on asetettu 1 asteen alhaisemmaksi kun T9 paluujohdon lämpötila. Mahdollinen syy 1: Asentaja on asettanut yhdelle yllä olevista asetuksista liian korkean arvon: B Ota yhteyttä huoltopalveluun. Kuva I Käyttövesitoiminnan tilapäinen pysäytys Käyttövesitoiminnassa, ja kun anturin T6 lämpötila on korkeampi kuin Envelope-pysäytys (tehdasasetus: 117 C), aktivoidaan ilmoitus, kunnes T3 on laskenut 5K sen lämpötilan alapuolella, joka T3:lla oli silloin, kun ilmoitus tuli. Tämä ilmoitus pysäyttää käyttövesituotannon kompressorin. Lämpöpumpussa on lämpötila-anturi T9, joka turvallisuussyistä pysäyttää kompressorin heti, kun paluujohdon veden lämpötila on liian korkea. Raja-arvo on noin 59 C. Mahdollinen syy 1: Lämmitysasetuksen arvo on liian korkea siten, että lämmitysjärjestelmän paluujohdon lämpötila nousee liian korkeaksi. B Laske lämmitysasetuksen arvoa. Mahdollinen syy 1: Liian korkea lämpötilaero höyrystyksen ja lauhdutuksen välillä, kompressori ei voi saavuttaa oikeaa lämpötilaa käyttöveden lämmitykselle. Mahdollinen syy 2: Kylmäainetta liian vähän. Mahdollinen syy 2: Käyttöveden lämpötila on asetettu liian korkeaksi. B Ota yhteyttä huoltopalveluun (2010/04) 27
28 Häiriöt Kompressoritoiminnan tilapäinen pysäytys Voi ilmetä kahdessa eri skenaariossa: 1. Kun anturin T2 lämpötila on alhaisempi kuin lämpötila-envelope on. Kytkee takaisin, kun anturin T2 lämpötila on 30 minuutin ajan korkeampi kuin alhaisin lämpötila-envelope. 2. Kun lämmitystoiminto on käynnissä ja lämpötila anturissa T6 on korkeampi kuin Envelope-pysäytyksen lämpötila (arvo tehtaalla: 117 C). Kytkee takaisin, kun lämpötila anturissa T2 on noussut 2K:lla. Kompressori pysähtyy ja lisälämmitys käynnistyy. Mahdollinen syy 1: Ulkolämpötila on alle -20 C. Mahdollinen syy 2: Liian korkea lämpötilaero höyrystyksen ja lauhdutuksen välillä, kompressori mahdollistaa oikean lämpötilan lämmitykselle, kun se ei voi sitä itse saavuttaa. Mahdollinen syy 3: Kylmäainetta liian vähän (2010/04)