Source: http://docplayer.fr/2309560-Reseaux-de-distribution-de-gaz-regles-techniques-et-essais-sommaire.html
Timestamp: 2016-10-28 04:45:32+00:00
Document Index: 39875240

Matched Legal Cases: ["l'article 12", "l'article 12", "l'article 2", "l'article 15", "l'article 2", "l'article 20", "l'article 15", "l'article 2", "l'article 20", "l'article 2", "l'article 2"]

⭐RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ REGLES TECHNIQUES ET ESSAIS SOMMAIRE
Download "RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ REGLES TECHNIQUES ET ESSAIS SOMMAIRE"
Émilien Pierre Charbonneau
1 CAHIER DES CHARGES AFG RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ REGLES TECHNIQUES ET ESSAIS RSDG 1 Rev1 Juillet 2013 SOMMAIRE OBJET DU CAHIER DES CHARGES 4 LES OUVRAGES CONCERNES 5 NORMES DE REFERENCE 5 LES CANALISATIONS EN POLYETHYLENE (PE) Pression maximale de service Règles techniques applicables Contrôles avant mise en service Généralités Essai de résistance mécanique Essai d'étanchéité Modalités d application Contrôles après mise en service Requalification des ouvrages en exploitation 7 LES CANALISATIONS EN ACIER Pression maximale de service Règles techniques applicables Ouvrages tels que P 4 bar Ouvrages tels que 4 bar < P 16 bar et P x D < Ouvrages tels que 4 bar < P 16 bar et P x D > ou = Ouvrages tels que P > 16 bar (et P 25 bar) Contrôles avant mise en service Généralités Ouvrages tels que P 4 bar Ouvrages tels que 4 bar < P 16 bar et P x D < Ouvrages tels que 4 bar < P 16 bar et P x D supérieur ou égal à Ouvrages tels que P > 16 bar et P 25 bar Contrôles après mise en service Requalification des ouvrages en exploitation 10 LES CANALISATIONS EN CUIVRE Pression maximale de service Règles techniques applicables Mise en œuvre et pose des canalisations et branchements en cuivre Contrôles avant mise en service 11 1/302 Juillet 2013 RSDG 1 Rev Généralités Essai de résistance mécanique Essai d étanchéité Modalités d application Contrôles après mise en service Requalification des ouvrages en exploitation 12 DATE D EFFET 12 ANNEXE 1 SYSTEMES D'ALIMENTATION EN GAZ CANALISATIONS EN ACIER POUR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLE A PRESSION MAXIMALE DE SERVICE SUPERIEURE A 4 BAR DONT LE PRODUIT P X D EST SUPERIEUR OU EGAL A SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE SECURITE OBJET DES PRESENTES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 15 OUVRAGES AUXQUELS SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DES PRESENTES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 15 CLASSIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE LEURS ELEMENTS 15 MATERIAUX CONSTITUANT LES ELEMENTS TUBULAIRES 15 DIMENSIONS DES ELEMENTS TUBULAIRES 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PIECES SPECIALES ET AUX APPAREILS ACCESSOIRES 16 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CORROSION INTERNE 16 ORGANISATION DU CONTROLE EN USINE 17 CONTROLE DE LA QUALITE DE L'ACIER DES ELEMENTS TUBULAIRES CONTROLE DE LA QUALITE DES SOUDURES DES ELEMENTS TUBULAIRES NOMBRE DES ESSAIS RELATIFS AUX ELEMENTS TUBULAIRES Contrôles destructifs Contrôles non destructifs ESSAI HYDRAULIQUE DES ELEMENTS TUBULAIRES CONTROLES RELATIFS AUX PIECES SPECIALES CONTROLES RELATIFS AUX APPAREILS ACCESSOIRES ESSAI HYDRAULIQUE DES EQUIPEMENTS ACCESSOIRES PREFABRIQUES EN USINE ET IN SITU PRESSION MAXIMALE DE SERVICE DES ELEMENTS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION POSE DES CANALISATIONS DANS LE SOL POSE DES CANALISATIONS A L'AIR LIBRE DANS LE DOMAINE PUBLIC OU PRIVE CANALISATIONS POSEES AU VOISINAGE D'OUVRAGES SOUTERRAINS CANALISATIONS POSEES DANS DES REGIONS AFFECTEES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN CANALISATIONS POSEES AU VOISINAGE DE LIGNES ELECTRIQUES A HAUTE TENSION CANALISATIONS ETABLIES DANS LES DOMAINES PUBLIC ET/OU PRIVE ASSEMBLAGE DES CANALISATIONS CINTRAGE DES ELEMENTS TUBULAIRES SUR LE TERRAIN JOINTS UTILISES POUR L'ASSEMBLAGE DES ELEMENTS DE CANALISATION 23 2/303 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 26. PIQUAGES ACTIONS CORROSIVES EXTERNES Protection par revêtement Protection électrique DISPOSITIF PERMETTANT D'AGIR SUR LE DEBIT ET LA PRESSION DU GAZ DISPOSITIFS DE SECURITE APPAREILS DE MESURE APPAREILS ET DISPOSITIFS DIVERS PLANS CONFORMES A L'EXECUTION ORGANISATION DES ESSAIS ESSAI DE RESISTANCE ESSAI D'ETANCHEITE VERIFICATION DES ASSEMBLAGES ET RACCORDEMENTS Assemblage des éléments tubulaires Raccordement des sections de canalisation PRESSION MAXIMALE DE SERVICE CONSTATATIONS ET ADMISSION DU GAZ DANS LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ESSAIS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION EN COURS D'EXPLOITATION SURVEILLANCE DES ACTIONS CORROSIVES 27 ANNEXE 2 REGIME TECHNIQUE ET JURIDIQUE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION VISES PAR L'ARRETE DU 13 JUILLET /304 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 Le cahier des charges RSDG 1 [1] «Règles techniques et essais» relatif aux réseaux de distribution à pression maximale de service inférieure ou égale à 25 bar comporte les trois documents suivants : le présent cahier des charges proprement dit, l'annexe 1 constituant les spécifications techniques de sécurité applicables aux canalisations en acier utilisées dans ces réseaux, fonctionnant à une pression maximale de service supérieure à 4 bar et dont le produit P x D (pression maximale de service en bar x diamètre extérieur nominal en mm) est supérieur ou égal à 1500, l'annexe 2 montrant, pour les ouvrages de distribution, les relations entre le champ d'application, le matériau employé, la réglementation technique et les normes applicables. 1. OBJET DU CAHIER DES CHARGES a) L'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations est ainsi rédigé : " Matériaux et pressions. Les réseaux visés par le présent arrêté sont réalisés avec des tubes en acier ou en polyéthylène ou en cuivre. Ils sont exploités dans le cadre de dispositions particulières contenues dans un cahier des charges précisant notamment les précautions à respecter pour garantir la sécurité des personnes et des biens en fonction des pressions utilisées. Ces pressions ne peuvent en aucun cas dépasser 25 bar pour les canalisations en acier ou 10 bar pour celles en polyéthylène ou 4 bar pour celles en cuivre." Les premier et dernier alinéas de l'article 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000 sont ainsi rédigés : " Précautions particulières. L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes et des biens lors de la construction, de l'assemblage et de l'exploitation du réseau et de ses accessoires. ( ) Des cahiers des charges précisent en tant que de besoin les dispositions à mettre en œuvre pour s'assurer de la résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité." b) Le présent cahier des charges a pour objet de définir les règles techniques principales que l opérateur de réseau doit respecter pour que les réseaux de distribution constitués de canalisations en acier ou en polyéthylène, fonctionnant à une pression maximale de service inférieure ou égale à 25 bar et distribuant un gaz combustible ou un gaz de biomasse convenablement épuré, réputé non corrosif, soient conformes à ces exigences de l'arrêté. c) Il définit ainsi, en application du dernier alinéa de l'article 12 dudit arrêté, les caractéristiques principales des essais que doit subir chaque type d'ouvrage, sous la responsabilité de l opérateur de réseau, pour pouvoir être mis en service en offrant les garanties voulues pour la sécurité des personnes et des biens. Sauf pour les ouvrages visés aux paragraphes et ci-après, l opérateur de réseau peut cependant décider de recourir à des procédures d'essai différentes (par exemple essais combinés de résistance mécanique et d'étanchéité, émission acoustique, écoute passive des fuites, etc.) dans la [1] RSDG : Règlement de Sécurité de la Distribution de Gaz 4/305 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 mesure où il peut démontrer qu'elles donnent aux ouvrages ainsi éprouvés les mêmes garanties de sécurité. En tout état de cause, ces procédures sont écrites et font partie des spécifications techniques particulières de l opérateur. d) Les canalisations visées par ce cahier des charges satisfont simultanément aux trois conditions suivantes : - pression maximale de service inférieure ou égale à 25 bar ; - longueur de la canalisation construite inférieure à 30 km [2] ; - diamètre extérieur nominal inférieur ou égal à 350 mm. e) Dans les normes européennes et dans les définitions de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, les ouvrages visés par le présent cahier des charges sont aussi désignés par «système d'alimentation en gaz». Les deux expressions pourront être employées indifféremment dans la suite du cahier des charges. De même, l'arrêté visé ci-dessus sera appelé «arrêté distribution». f) Toutes les pressions indiquées dans le présent cahier des charges et ses annexes sont exprimées en valeurs de pression relative. 2. LES OUVRAGES CONCERNES Les ouvrages de distribution concernés par le cahier des charges sont ceux définis à l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. 3. NORMES DE REFERENCE Le présent cahier des charges fait référence aux normes suivantes : - NF EN ISO 179 : Plastiques - Détermination des caractéristiques au choc Charpy - NF EN : Systèmes d alimentation en gaz Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 1 : Recommandations fonctionnelles générales ; - NF EN : Systèmes d alimentation en gaz Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 2 : Recommandations fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène (pression maximale de service inférieure ou égale à 10 bar) ; - NF EN : Systèmes d alimentation en gaz Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 3 : Recommandations fonctionnelles spécifiques pour acier ; - NF EN : Systèmes d alimentation en gaz Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d alimentation en gaz Prescriptions fonctionnelles ; - NF EN 1594 : Systèmes d alimentation en gaz Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar Prescriptions fonctionnelles ; - NF DTU 61.1 P2 : Installations de gaz dans les locaux d habitation Partie 2 : Cahier des clauses techniques Dispositions générales. [2] Il s'agit de la longueur d'une conduite à construire et non de la longueur totale ou partielle du réseau. L opérateur de réseau s'interdit lors d'une construction d'ouvrage de le découper en plusieurs tronçons aux seules fins de ne pas atteindre le seuil ci-dessus. 5/306 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 4. LES CANALISATIONS EN POLYETHYLENE (PE) 4.1 Pression maximale de service La pression maximale de service (Pms) dans les systèmes de distribution en PE est limitée à 10 bar. 4.2 Règles techniques applicables Les canalisations du réseau de distribution en PE sont soumises : aux dispositions de l'arrêté distribution, et à celles des normes suivantes : - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 1 : Recommandations fonctionnelles générales ; - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 2 : Recommandations fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène (pression maximale de service inférieure ou égale à 10 bar) ; - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz. Prescriptions fonctionnelles ; ainsi qu aux spécifications particulières de l opérateur de réseau, non visées par les documents cidessus, pour ce qui concerne leur conception et leur réalisation Généralités 4.3 Contrôles avant mise en service Avant leur mise en service, les canalisations en PE font l objet, sous la responsabilité de l opérateur de réseau, d essais de résistance mécanique et d'étanchéité. Ces essais sont réalisés, dans toute la mesure du possible, après remblaiement total de la canalisation, à l'exception des parties pour lesquelles ce remblai n'est pas possible pour en préserver l'accessibilité, par exemple pour le badigeonnage des assemblages Essai de résistance mécanique L essai de résistance mécanique est réalisé à l air sec à une pression supérieure ou égale à 1,5 fois la Pms et au moins égale à 6 bar, pendant une durée d au moins 2 heures. A l issue de l essai de résistance mécanique et sous sa pression, tous les assemblages sont badigeonnés avec un produit moussant pour en vérifier l'étanchéité, puis rincés à l eau claire Essai d'étanchéité L essai d'étanchéité a une durée minimale de 48 heures, et se fait à l air et à une pression comprise entre 0,5 et 1 bar. Les seules tolérances admises pour ces essais sont celles résultant de l'incertitude des mesures, toutes corrections faites de température et de pression barométrique. Aucun défaut d'étanchéité ne peut être toléré. L'essai sera réputé satisfaisant si la différence des pressions absolues (pression d'essai + pression barométrique) relevées dans la conduite au début et à la fin de l'essai est inférieure, après correction de température, à l'erreur maximale due à la précision des instruments de mesure Modalités d application Lorsque la longueur du tronçon à essayer est inférieure à 200 m, l'essai consistera en un essai en gaz à la pression de service avec contrôle de l'étanchéité des assemblages à l'aide d'un produit moussant. Cet essai qui ne devra révéler aucun défaut d'étanchéité sera complété, à la fin du chantier, par une opération de recherche de fuite sur le tronçon considéré. 6/307 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 Lorsque le tronçon à essayer comporte une ou plusieurs parties en acier ou en cuivre de faible longueur (partie en sortie de poste de livraison du transport par exemple), ces parties dont la longueur totale ne saurait dépasser 200 m, seront soumises aux mêmes essais que les parties en polyéthylène. De plus, les soudures seront radiographiées. Il est dressé, sous la responsabilité de l opérateur, un rapport des essais qui fait partie intégrante du dossier d ouvrage prévu à l'article 15 de l'arrêté distribution. Toutes les autres procédures relatives aux essais relèvent de la responsabilité de l opérateur de réseau. C est notamment le cas des précautions à prendre pour protéger les personnes et les biens contre le risque de d éclatement d une partie de l ouvrage pendant les essais (balisage de chantier, restrictions d accès aux canalisations accessibles, ). 4.4 Contrôles après mise en service Après leur mise en service et au plus tard dans les 12 mois qui la suivent, les canalisations en PE font l'objet sous la responsabilité de l opérateur de réseau d'une recherche systématique de fuite effectuée dans les conditions décrites dans le cahier des charges RSDG 14 " Surveillance du réseau ". Cette recherche inclut les branchements et notamment leurs parties hors sol. Les fuites détectées font l'objet d'une réparation dans les plus brefs délais. 4.5 Requalification des ouvrages en exploitation La requalification des ouvrages de réseau visés à l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000 s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article 20 dudit arrêté relatives à la surveillance et à la maintenance du réseau. 5. LES CANALISATIONS EN ACIER 5.1 Pression maximale de service La pression maximale de service (Pms) dans les systèmes de distribution de gaz en acier est limitée à 25 bar. 5.2 Règles techniques applicables Les règles techniques applicables aux ouvrages du réseau de distribution en acier sont différentes selon que : - la pression maximale de service de l ouvrage est inférieure ou égale à 4 bar ; - la pression maximale de service de l ouvrage est supérieure à 4 bar et inférieure ou égale à 16 bar et le produit P x D de la pression maximale de service de l ouvrage exprimée en bar par son diamètre nominal extérieur exprimé en millimètres est inférieur à 1500 ; - la pression maximale de service de l ouvrage est supérieure à 4 bar et inférieure ou égale à 16 bar et le produit P x D est supérieur ou égal à 1500 ; - la pression maximale de service de l ouvrage est supérieure à 16 bar et inférieure ou égale à 25 bar Ouvrages tels que P 4 bar Les canalisations sont soumises : aux dispositions de l'arrêté distribution et à celles des normes suivantes : - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 1 : Recommandations fonctionnelles générales ; - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 3 : Recommandations fonctionnelles spécifiques pour acier ; 7/308 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz. Prescriptions fonctionnelles ; ainsi qu aux spécifications particulières de l opérateur de réseau, non visées par les documents cidessus, pour ce qui concerne leur conception et leur réalisation Ouvrages tels que 4 bar < P 16 bar et P x D < 1500 Les canalisations sont soumises : aux dispositions de l'arrêté distribution et à celles des normes suivantes : - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 1 : Recommandations fonctionnelles générales ; - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 3 : Recommandations fonctionnelles spécifiques pour acier ; - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz. Prescriptions fonctionnelles ; ainsi qu aux spécifications particulières de l opérateur de réseau, non visées par les documents cidessus, pour ce qui concerne leur conception et leur réalisation Ouvrages tels que 4 bar < P 16 bar et P x D > ou = 1500 Les canalisations sont soumises : aux dispositions de l'arrêté distribution et à celles des normes suivantes : - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 1 : Recommandations fonctionnelles générales ; - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 3 : Recommandations fonctionnelles spécifiques pour acier ; - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz - Prescriptions fonctionnelles ; aux spécifications techniques suivantes : - Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations en acier pour les ouvrages de distribution de gaz combustible à pression maximale de service supérieure à 4 bar dont le produit P x D est supérieur ou égal à Spécifications techniques de sécurité (Annexe 1 du présent cahier des charges) ; ainsi qu aux spécifications particulières de l opérateur de réseau, non visées par les documents cidessus, pour ce qui concerne leur conception et leur réalisation. Au cas où les normes indiquées ci-dessus présenteraient des dispositions contradictoires avec celles des spécifications techniques de l annexe 1, celles de cette annexe 1 seraient appliquées Ouvrages tels que P > 16 bar (et P 25 bar) On considérera que ces ouvrages relèvent toujours de la condition P x D supérieur ou égal à Les canalisations sont soumises : aux dispositions de l'arrêté distribution et à celles des normes suivantes : - NF EN 1594 : Systèmes d alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar - Prescriptions fonctionnelles. 8/309 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 - NF EN : Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz. aux spécifications techniques suivantes : - Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations en acier pour les ouvrages de distribution de gaz combustible à pression maximale de service supérieure à 4 bar dont le produit P x D est supérieur ou égal à Spécifications techniques de sécurité (Annexe 1) ; ainsi qu aux spécifications particulières de l opérateur de réseau, non visées par les documents cidessus, pour ce qui concerne leur conception et leur réalisation. Au cas où les normes indiquées ci-dessus présenteraient des dispositions contradictoires avec celles des spécifications techniques de l annexe 1, celles de cette annexe 1 seraient appliquées Généralités 5.3 Contrôles avant mise en service Avant leur mise en service, les réseaux en acier font l objet d essais de résistance mécanique et d'étanchéité. Ces essais sont réalisés, dans toute la mesure du possible, après remblaiement total de la canalisation, à l'exception des parties pour lesquelles ce remblai n'est pas possible pour en préserver l'accessibilité, par exemple pour le badigeonnage des soudures. Les seules tolérances admises pour ces essais sont celles résultant de l'incertitude des mesures, toutes corrections faites de température et de pression barométrique. Aucun défaut d'étanchéité ne peut être toléré. L'essai sera réputé satisfaisant, si la différence des pressions absolues (pression d'essai + pression barométrique) relevées dans la conduite au début et à la fin de l'essai est inférieure, après correction de température, à l'erreur maximale due à la précision des instruments de mesure. Il est dressé un rapport des essais qui fait partie intégrante du dossier d ouvrage prévu à l'article 15 de l'arrêté distribution. Toutes les autres procédures relatives aux essais relèvent de la responsabilité de l opérateur de réseau. C est notamment le cas des précautions particulières à prendre pour protéger les personnes et les biens contre le risque d éclatement d un tube pendant les essais (balisage de chantier, restriction d accès aux canalisations accessibles, ) Ouvrages tels que P 4 bar Les essais préalables à la mise en service de l ouvrage sont réalisés sous la responsabilité de l opérateur de réseau. L essai de résistance mécanique est réalisé à l air à une pression effective au moins égale à 6 bar, pendant une durée d au moins 2 heures. L essai d'étanchéité se fait à l'air sous une pression de 1 bar pendant 192 heures. Toutefois, la durée de l'essai pourra être réduite à une durée comprise entre 24 et 192 heures en fonction du volume total du réseau à essayer sous réserve que la pertinence de l essai soit démontrée dans un dossier documenté conservé dans le dossier d ouvrage. Lorsque les conditions locales ne permettent pas l'exécution des essais dans les conditions indiquées ci-dessus, et/ou lorsque la longueur du tronçon à essayer est inférieure à 200 m, l'essai consistera en un essai en gaz à la pression de service avec contrôle de l'étanchéité des assemblages à l'aide d'un produit moussant. Aucun défaut d'étanchéité ne pourra être accepté. De plus, les soudures feront l'objet d'un contrôle non destructif par radiographie ou par une autre méthode équivalente. Cet essai sera complété, à la fin du chantier, par une opération de recherche de fuite sur le tronçon considéré Ouvrages tels que 4 bar < P 16 bar et P x D < 1500 Avant sa mise en service, l ouvrage est soumis, sous la responsabilité de l opérateur de réseau, à des essais de résistance mécanique et d'étanchéité. 9/3010 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 L essai de résistance mécanique est réalisé à l eau pendant une durée d au moins 2 heures, à une pression au moins égale en tout point de l ouvrage à 1,5 fois la pression maximale de service, L essai d'étanchéité peut se faire, au choix de l opérateur : - soit selon les mêmes procédures que pour les ouvrages de P x D > ou = 1500 (cf cidessous). - soit à l air sous une pression de 1 bar et pendant une durée de 192 heures. La durée pourra cependant être réduite à une durée comprise entre 24 et 192 heures en fonction du volume total de l ouvrage à essayer sous réserve que la pertinence de l essai soit démontrée dans un dossier documenté conservé dans le dossier d ouvrage. Les essais seront réalisés sous la seule responsabilité de l opérateur de réseau. Si l ouvrage à éprouver ne comprend que des tronçons en acier de faible longueur incorporés dans un réseau de polyéthylène, ces tronçons dont la longueur totale ne saurait dépasser 200 m, pourront être soumis aux mêmes essais que les parties en polyéthylène (cf paragraphe 4.3) Ouvrages tels que 4 bar < P 16 bar et P x D supérieur ou égal à 1500 Avant sa mise en service, l ouvrage est soumis, sous la responsabilité de l opérateur de réseau, à un essai de résistance mécanique d'une durée minimale de 2 heures à une pression au moins égale en tout point de l ouvrage à 1,5 fois la pression maximale de service et à un essai d'étanchéité. Les essais de résistance mécanique et d'étanchéité sont réalisés à l eau conformément aux termes des paragraphes 33 à 36 des spécifications " Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations en acier pour les ouvrages de distribution de gaz combustible à pression maximale de service supérieure à 4 bar dont le produit P x D est supérieur ou égal à Spécifications techniques de sécurité " figurant en annexe Ouvrages tels que P > 16 bar et P 25 bar Avant sa mise en service, l ouvrage est soumis, sous la responsabilité de l opérateur de réseau, à un essai de résistance mécanique d'une durée minimale de 2 heures à une pression au moins égale, en tout point de l ouvrage, à 1,5 fois la pression maximale de service et à un essai d'étanchéité. Les essais de résistance mécanique et d'étanchéité sont réalisés à l eau conformément aux termes des paragraphes 33 à 36 des spécifications " Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations en acier pour les ouvrages de distribution de gaz combustible à pression maximale de service supérieure à 4 bar dont le produit P x D est supérieur ou égal à Spécifications techniques de sécurité " figurant en annexe Contrôles après mise en service Après leur mise en service et au plus tard dans les 12 mois qui la suivent, les canalisations en acier font l'objet sous la responsabilité de l opérateur de réseau d'une recherche systématique de fuite effectuée dans les conditions décrites dans le cahier des charges RSDG 14 " Surveillance du réseau ". Cette recherche inclut les branchements et notamment leurs parties hors sol. Les fuites détectées font l'objet d'une réparation dans les plus brefs délais. 5.5 Requalification des ouvrages en exploitation La requalification des ouvrages de réseau visés à l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000 s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article 20 dudit arrêté relatives à la surveillance et à la maintenance du réseau. 6. LES CANALISATIONS EN CUIVRE 6.1 Pression maximale de service La pression maximale de service (Pms) dans les systèmes de distribution en cuivre est limitée à 4 bar. 10/3011 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 6.2 Règles techniques applicables Les canalisations du réseau de distribution en cuivre sont soumises : aux dispositions de l arrêté distribution, et à celles des normes suivantes : - NF EN : Systèmes d alimentation en gaz Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar Partie 1 : Recommandations fonctionnelles générales ; - - NF EN : Systèmes d alimentation en gaz Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d alimentation en gaz. Prescriptions fonctionnelles ; - NF DTU 61.1 P2 : Installations de gaz dans les locaux d habitation Partie 2 : Cahier des clauses techniques Dispositions générales. ainsi qu aux spécifications particulières de l opérateur de réseau, non visées par les documents cidessus, pour ce qui concerne leur conception et leur réalisation. 6.3 Mise en œuvre et pose des canalisations et branchements en cuivre Les tubes en cuivre durs ou demi-durs sont utilisables pour les tuyauteries enterrées, en élévation ou incorporées et mis en œuvre dans les conditions de la norme NF DTU 61.1 P Généralités 6.4 Contrôles avant mise en service Avant leur mise en service, les canalisations en cuivre dont l objet, sous la responsabilité de l opérateur de réseau, d essais de résistance mécanique et d étanchéité [3]. Ces essais sont réalisés, dans toute la mesure du possible, après remblaiement total de la canalisation, à l exception des parties pour lesquelles ce remblai n est pas possible pour en préserver l accessibilité, par exemple pour le badigeonnage de certains assemblages Essai de résistance mécanique L essai de résistance mécanique est réalisé à l air sec à une pression supérieure ou égale à 1,5 fois la Pms et au moins égale à 6 bar, pendant une durée d au moins 2 heures Essai d étanchéité L essai d étanchéité a une durée minimale de 48 heures, et se fait à l air et à une pression comprise entre 0,5 et 1 bar. Les seules tolérances admises pour ces essais sont celles résultant de l incertitude des mesures, toutes corrections faites de température et de pression barométrique. Aucun défaut d étanchéité ne peut être toléré. L essai sera réputé satisfaisant si la différence des pressions absolues (pression d essai + pression barométrique) relevées dans la conduite au début et à la fin de l essai est inférieure, après correction de température, à l erreur maximale due à la précision des instruments de mesure Modalités d application Lorsque la longueur du tronçon à essayer est inférieure à 200 m, l essai consistera en un essai en gaz à la pression de service avec contrôle de l étanchéité des assemblages à l aide d un produit moussant. Cet essai qui ne devra révéler aucun défaut d étanchéité sera complété, à la fin du chantier, par une opération de recherche de fuite sur le tronçon considéré. Lorsque le tronçon à essayer comporte une ou plusieurs parties en acier ou en PE de faible longueur (partie en sortie de poste de livraison du transport par exemple), ces parties dont la longueur 3 Les essais des branchements isolés construits indépendamment de la canalisation de réseau sont effectués conformément aux prescriptions de l arrêté du 2 août 1977 et de la norme NF DTU 61.1 P2. 11/3012 Juillet 2013 RSDG 1 Rev1 totale ne saurait dépasser 200 m, seront soumises aux mêmes essais que les parties en cuivre. De plus, les soudures acier seront radiographiées. Il est dressé, sous la responsabilité de l opérateur, un rapport des essais qui fait partie intégrante du dossier d ouvrage prévu à l article 15 de l arrêté distribution. Toutes les autres procédures relatives aux essais relèvent de la responsabilité de l opérateur de réseau. C est notamment le cas des précautions à prendre pour protéger les personnes et les biens contre le risque d éclatement d une partie de l ouvrage pendant les essais (balisage du chantier, restrictions d accès aux canalisations accessibles, ). 6.5 Contrôles après mise en service Après leur mise en service et au plus tard dans les 12 mois qui la suivent, les canalisations en cuivre font l objet sous la responsabilité de l opérateur de réseau d une recherche systématique de fuite effectuée dans les conditions décrites dans le cahier des charges RSDG 14 «Surveillance du réseau». Cette recherche inclut les branchements et notamment leurs parties hors sol. Les fuites détectées font l'objet d'une réparation dans les plus brefs délais. 6.6 Requalification des ouvrages en exploitation La requalification des ouvrages de réseau visés à l article 2 de l arrêté du 13 juillet 2000 s effectue dans le cadre des dispositions de l article 20 dudit arrêté relatives à la surveillance et à la maintenance du réseau. 7. DATE D EFFET Les dispositions du présent cahier des charges sont applicables à l expiration d un délai d un an suivant la publication. Toutefois les prescriptions de l Annexe 1 sont applicables dès la publication du cahier des charges aux ouvrages objets des paragraphes et /3013 ANNEXE 1 Systèmes d'alimentation en gaz Canalisations en acier pour les ouvrages de distribution de gaz combustible à pression maximale de service supérieure à 4 bar dont le produit P x D est supérieur ou égal à Spécifications techniques de sécurité SOMMAIRE CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 1. OBJET DES PRESENTES SPECIFICATIONS TECHNIQUES OUVRAGES AUXQUELS SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DES PRESENTES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLASSIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE LEURS ELEMENTS MATERIAUX CONSTITUANT LES ELEMENTS TUBULAIRES DIMENSIONS DES ELEMENTS TUBULAIRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PIECES SPECIALES ET AUX APPAREILS ACCESSOIRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CORROSION INTERNE ORGANISATION DU CONTROLE EN USINE CONTROLE DE LA QUALITE DE L'ACIER DES ELEMENTS TUBULAIRES CONTROLE DE LA QUALITE DES SOUDURES DES ELEMENTS TUBULAIRES NOMBRE DES ESSAIS RELATIFS AUX ELEMENTS TUBULAIRES ESSAI HYDRAULIQUE DES ELEMENTS TUBULAIRES CONTROLES RELATIFS AUX PIECES SPECIALES CONTROLES RELATIFS AUX APPAREILS ACCESSOIRES ESSAI HYDRAULIQUE DES EQUIPEMENTS ACCESSOIRES PREFABRIQUES EN USINE ET IN SITU PRESSION MAXIMALE DE SERVICE DES ELEMENTS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION POSE DES CANALISATIONS DANS LE SOL POSE DES CANALISATIONS A L'AIR LIBRE DANS LE DOMAINE PUBLIC OU PRIVE CANALISATIONS POSEES AU VOISINAGE D'OUVRAGES SOUTERRAINS CANALISATIONS POSEES DANS DES REGIONS AFFECTEES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN CANALISATIONS POSEES AU VOISINAGE DE LIGNES ELECTRIQUES A HAUTE TENSION CANALISATIONS ETABLIES DANS LES DOMAINES PUBLIC ET/OU PRIVE ASSEMBLAGE DES CANALISATIONS CINTRAGE DES ELEMENTS TUBULAIRES SUR LE TERRAIN JOINTS UTILISES POUR L'ASSEMBLAGE DES ELEMENTS DE CANALISATION 23 13/3014 26. PIQUAGES ACTIONS CORROSIVES EXTERNES DISPOSITIF PERMETTANT D'AGIR SUR LE DEBIT ET LA PRESSION DU GAZ DISPOSITIFS DE SECURITE APPAREILS DE MESURE APPAREILS ET DISPOSITIFS DIVERS PLANS CONFORMES A L'EXECUTION ORGANISATION DES ESSAIS ESSAI DE RESISTANCE ESSAI D'ETANCHEITE VERIFICATION DES ASSEMBLAGES ET RACCORDEMENTS PRESSION MAXIMALE DE SERVICE CONSTATATIONS ET ADMISSION DU GAZ DANS LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ESSAIS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION EN COURS D'EXPLOITATION SURVEILLANCE DES ACTIONS CORROSIVES 27 Tableau 1 - Classification et essai hydraulique individuel des éléments des équipements accessoires 14/3015 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1. OBJET DES PRESENTES SPECIFICATIONS TECHNIQUES Les ouvrages de distribution publique de gaz combustible par canalisation visés aux articles et du cahier des charges relatif aux réseaux de distribution à pression inférieure ou égale à 25 bar sont soumis en matière de sécurité aux dispositions techniques suivantes. 2. OUVRAGES AUXQUELS SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DES PRESENTES SPECIFICATIONS TECHNIQUES Les ouvrages de distribution visés au paragraphe 1 sont ceux décrits dans l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. Les dispositions des présentes spécifications techniques ne sont cependant applicables qu aux ouvrages de distribution de gaz combustible remplissant simultanément les conditions suivantes : 1 Le matériau constituant les éléments tubulaires est de l acier répondant aux conditions du paragraphe 4 des présentes spécifications techniques ; 2 La pression relative du gaz combustible susceptible d'être atteinte en cours d'exploitation est supérieure à 4 bar ; 3 Le produit de cette pression relative, exprimée en bars, par le diamètre extérieur nominal D de la canalisation, exprimé en millimètres, est au moins égal à 1500 ; 4 Le gaz transporté est réputé non corrosif au sens du paragraphe 7 des présentes spécifications techniques. 3. CLASSIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE LEURS ELEMENTS Les ouvrages de distribution comprennent les canalisations proprement dites, les postes de livraison et de détente, les organes de coupure, les branchements et les équipements accessoires décrits à l'article 2 de l'arrêté distribution. Les éléments des équipements accessoires sont répartis en quatre classes : éléments tubulaires, pièces spéciales (fonds bombés, brides, tés, réductions ), appareils accessoires, ensembles préfabriqués en usine et in situ à partir des éléments précédents. Une classification est donnée au tableau 1. CHAPITRE II CONSTRUCTION EN USINE DES ELEMENTS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION 4. MATERIAUX CONSTITUANT LES ELEMENTS TUBULAIRES Les éléments tubulaires sont en acier, sans soudure, soudés longitudinalement ou soudés en hélice. L'acier est un acier au carbone ou faiblement allié. Compte tenu de la technique de mise en œuvre utilisée, le métal doit être d'une qualité facilement soudable sur chantier, et ne doit pas être susceptible de vieillissement ; il doit être exempt de fragilité dans les conditions de service. 15/3016 Une fois terminées toutes les opérations de fabrication des éléments tubulaires, l allongement relatif A mesuré sur des éprouvettes prélevées conformément au paragraphe 9 des présentes spécifications techniques, et telles que la section droite S et la distance entre repères L, exprimées dans le même système d'unités, répondent à la relation L = 5,65. S ½, doit satisfaire à la condition A 18 %. Le rapport des valeurs mesurées de la limite d'élasticité et de la résistance à la traction ne doit pas dépasser 90 %. Dans toute la mesure du possible, l opérateur de réseau se référera pour le choix des tubes à des matériels faisant l'objet de normes françaises ou de normes européennes équivalentes. 5. DIMENSIONS DES ELEMENTS TUBULAIRES Les tubes doivent être droits et à section circulaire. Les tolérances (de longueur de circonférence, d'ovalisation, de rectitude et d'épaisseur) sont fixées par l'opérateur de réseau. Les dimensions des éléments tubulaires doivent être telles que la contrainte transversale t supportée par le métal ne dépasse jamais une valeur t égale à 0,40.E ; E étant la valeur minimale spécifiée exprimée en hectobars de la limite d'élasticité à 0,2 % d'allongement rémanent. L'épaisseur des tubes et la pression limite de sécurité de ces tubes, en appelant pression limite de sécurité la pression que ne saurait dépasser en tout état de cause la pression maximale de service des tubes, sont liées par la relation : où : Pc = 2 t. e / D - Pc est la pression limite de sécurité de l'élément tubulaire exprimée en hectobars; - e est l'épaisseur minimale spécifiée de la canalisation (c est-à-dire l'épaisseur nominale diminuée de la tolérance en moins de fabrication), exprimée en millimètres; - D est le diamètre extérieur nominal exprimé en millimètres. 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PIECES SPECIALES ET AUX APPAREILS ACCESSOIRES Lorsqu'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce spéciale ou un appareil accessoire, ses dimensions doivent être telles que la plus forte valeur de la contrainte majeure supportée par le métal obéisse aux règles spécifiées pour les éléments tubulaires. Une pression limite de sécurité, Pc, est définie en conséquence. Lorsqu'il n'est pas possible de calculer rigoureusement les contraintes par les codes de calcul habituels, le constructeur doit garantir, en apportant les justifications nécessaires (par calcul aux éléments finis, par essais sous pression, etc.), que la pièce spéciale ou l'appareil accessoire peut supporter la pression d'essai définie, suivant le cas, aux paragraphes 13, 14, 15 ou 34 des présentes spécifications techniques, sans qu'il en résulte de déformation permanente apparente de nature à affecter sa résistance. 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CORROSION INTERNE Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux. Le gaz est réputé non corrosif lorsque sa composition chimique reste dans les limites habituelles pour des gaz couramment distribués par canalisation. Il en est de même si l'opérateur de réseau établit que la nature du gaz et la qualité des matériaux utilisés ainsi que les conditions physiques 16/3017 d'emploi sont analogues à celles d'une distribution de gaz existante, qui a fonctionné pendant une période au moins égale à cinq ans sans avoir manifesté de corrosion appréciable. CHAPITRE III CONTROLE EN USINE 8. ORGANISATION DU CONTROLE EN USINE Les essais subis en usine par les éléments des ouvrages de distribution sont effectués sous le contrôle d'un expert habilité par l opérateur de réseau et sous la responsabilité de ce dernier. L'expert doit avoir à sa disposition toutes les justifications nécessaires en ce qui concerne le résultat des essais prévus aux paragraphes 9, 10, 13 et 14 ci-après et doit assister aux essais hydrauliques prévus aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-après. Toutefois le contrôle de l'expert n'est pas obligatoire chaque fois que l'opérateur de réseau peut justifier que la contrainte majeure supportée par le métal pour une pression égale à la pression maximale de service est inférieure à 0,35.E ; E étant la valeur minimale spécifiée de la limite d'élasticité à 0,2 % d'allongement rémanent. Il en est de même pour les pièces spéciales ou les appareils accessoires non calculables rigoureusement lorsque la pression maximale de service est inférieure à 40 % de la pression d'essai garantie par le constructeur, au sens du paragraphe CONTROLE DE LA QUALITE DE L'ACIER DES ELEMENTS TUBULAIRES Le contrôle de la qualité de l'acier des tubes est effectué au moyen d'éprouvettes prélevées sur ces tubes, après achèvement des opérations de fabrication susceptibles de modifier les propriétés du métal. Les valeurs mesurées de l'allongement, de la résistance à la traction et de la limite d'élasticité doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 et être au moins égales aux valeurs minimales spécifiées retenues pour le calcul des éléments tubulaires. Elles doivent être mesurées sur des éprouvettes prélevées en long dans le métal de base. 10. CONTROLE DE LA QUALITE DES SOUDURES DES ELEMENTS TUBULAIRES 1 Les soudures longitudinales ou hélicoïdales des éléments tubulaires doivent être contrôlées au moyen des essais suivants : - Essais de traction sur une éprouvette prélevée dans la direction perpendiculaire à la soudure. La valeur de la résistance à la traction obtenue doit être au moins égale à la résistance à la traction retenue pour le métal ; - Essai de pliage guidé atteignant un angle de 180 sur une éprouvette prélevée dans la direction perpendiculaire à la soudure, à cheval sur cette soudure, celle-ci étant placée dans la zone de pliage maximal. La surépaisseur éventuelle de la soudure doit être éliminée par meulage. L'essai de pliage a lieu successivement sur deux éprouvettes tournées l'une à l'endroit et l'autre à l'envers par rapport au sens de pliage. L'essai de pliage peut être remplacé par un essai d'évasement ou, le cas échéant, par un essai d'aplatissement, lorsque le diamètre nominal des éléments tubulaires est inférieur à 150 mm. Aucune fissure ne doit apparaître après pliage, évasement ou aplatissement. Des essais non destructifs doivent en outre être effectués. 2 Lorsque les éléments tubulaires comportent des soudures circulaires, des essais de traction doivent être effectués en premier lieu pour éprouver le procédé de soudage utilisé. La qualité 17/3018 des soudures est vérifiée au moyen d'examens radiographiques ou équivalents, éventuellement complétés par d'autres examens non destructifs. 11. NOMBRE DES ESSAIS RELATIFS AUX ELEMENTS TUBULAIRES 11.1 Contrôles destructifs Les essais relatifs à la qualité de l'acier sont effectués sur des éprouvettes prélevées à l'extrémité d'un tube pris, à la diligence de l'expert chargé du contrôle, dans chaque lot de tubes constitué d'éléments de mêmes caractéristiques provenant de la même coulée et d'une masse totale inférieure ou égale à 100 tonnes. Les essais destructifs relatifs à la qualité des soudures longitudinales ou hélicoïdales sont effectués sur des éprouvettes prélevées à l'extrémité d'un tube pris, à la diligence de l'expert chargé du contrôle, dans chaque lot de tubes constitué par une longueur totale maximale de mètres. Si un des essais destructifs ne donne pas un résultat satisfaisant, on doit procéder à de nouveaux essais dont l'importance est fixée par l'opérateur de réseau en accord avec l'expert. L'opérateur de réseau fixe : 11.2 Contrôles non destructifs - La nature et l'importance des examens non destructifs auxquels sont soumises les soudures longitudinales et hélicoïdales ; cependant, un de ces examens au moins doit porter sur la totalité des longueurs de soudures. - L'emplacement et l'importance des contrôles des soudures circulaires. - Dans le cas où un des essais précédents ne donne pas satisfaction, l'opérateur de réseau fixe, en accord avec l'expert, la nature, l'emplacement et l'importance des essais complémentaires à effectuer. 12. ESSAI HYDRAULIQUE DES ELEMENTS TUBULAIRES La résistance des éléments tubulaires est vérifiée dans les usines de fabrication à la diligence de l opérateur de réseau, et sous le contrôle de l'expert s'il y a lieu. Le chef de l'établissement où se fait cet essai est tenu de fournir le matériel et la main-d œuvre nécessaires audit essai. Celui-ci consiste à établir une pression hydraulique suffisante à l'intérieur de chaque élément tubulaire. La valeur de la pression de l'essai hydraulique Pu doit être au plus égale à la valeur de la pression qui détermine dans le métal des contraintes atteignant la limite d'élasticité vraie, si des justifications sont présentées en ce qui concerne la mesure de cette grandeur ; dans le cas contraire, Pu est limitée à la pression qui détermine dans le métal des contraintes atteignant 90 % de la limite d'élasticité spécifiée. L'essai est effectué avant enduit ou revêtement de chaque élément, et le maintien en pression dure un temps suffisant pour permettre l'examen du comportement de la paroi. Seuls sont retenus les éléments qui, après essai, ne présentent pas de déformation apparente ni de défaut intéressant la résistance ou l'étanchéité. Ces éléments portent la marque de l'expert, si celui-ci a contrôlé l'essai, en un endroit tel que leur résistance n'en soit pas affectée. Les éléments tubulaires des équipements accessoires d'un diamètre intérieur nominal inférieur ou égal à 80 mm sont dispensés de cet essai. 13. CONTROLES RELATIFS AUX PIECES SPECIALES Les pièces spéciales (fonds bombés, brides, tés, réductions ) sont soumises aux mêmes contrôles en usine que les éléments tubulaires, et en particulier à l'essai hydraulique individuel défini au paragraphe 12 des présentes spécifications techniques. 18/3019 S'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce spéciale, la valeur de la pression d'essai hydraulique Pu est soumise aux règles spécifiées pour les éléments tubulaires. Dans le cas contraire, la pression d'essai est garantie par le constructeur dans les conditions, définies au dernier alinéa du paragraphe 6 des présentes spécifications techniques. Les pièces spéciales peuvent toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, ne pas faire l'objet d'un essai hydraulique individuel, sur demande du constructeur à l'expert, accompagnée d'un dossier comprenant pour les domaines de fabrication en cause : a) Dans le cas de pièces spéciales calculables, une note de calcul justifiant le respect des prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 6 des présentes spécifications techniques ; dans le cas de pièces spéciales non calculables selon les codes de calcul habituels, une note justificative des pressions d'essai garanties au sens du dernier alinéa de ce paragraphe 6. Cette note peut s'appuyer sur un calcul aux éléments finis, etc. b) Les résultats d'essais destructifs sur pièces prototypes effectués suivant un programme proposé par le constructeur. Ce programme fixe le nombre et les dimensions des pièces essayées et la nature des essais destructifs : rupture sous pression, mise en pression répétée, etc. Dans ce cas, si les pièces spéciales sont fabriquées en grande série, l'expert peut imposer des prélèvements sur ces séries et les soumettre à des essais, éventuellement destructifs, afin de vérifier que les performances minimales constatées sur pièces prototypes n'ont pas varié. Cette procédure peut également être utilisée dans le cas de pièces importées, sur présentation à l'expert d'un dossier comportant justification des pressions d'essai garanties et résultats d'essais destructifs sur pièces prototypes. Il est admis que ces essais destructifs aient été effectués à l'étranger mais, dans ce cas, l'expert peut vérifier que ces essais présentent les mêmes garanties que ceux définis à l alinéa 3 b du présent paragraphe. Dans la mesure où il n'en serait pas ainsi, il pourrait imposer des essais supplémentaires, sous le contrôle de l'expert. Les pièces spéciales incorporées dans un ensemble plus vaste et qui sont soumises, lors de l'essai de résistance de cet ensemble prévu au paragraphe 34 des présentes spécifications techniques, à une pression au moins égale à celle qui aurait été exigée lors de l'essai individuel, ne font pas l'objet de l'essai hydraulique individuel, les conditions de l'essai de résistance devant permettre l'examen du comportement de toutes les parois des pièces de forme concernées. 14. CONTROLES RELATIFS AUX APPAREILS ACCESSOIRES La qualité du matériau constituant les appareils accessoires ainsi que celle des soudures sont laissées à la responsabilité du constructeur. Les appareils accessoires doivent subir un essai hydraulique en usine dans les mêmes conditions que les éléments tubulaires. La valeur de la pression d'essai obéit aux règles spécifiées pour les pièces spéciales. Sont dispensés toutefois de cet essai : 1 Les brides, porte-diaphragme, plaques pleines, fonds bombés, culasses, joints, ainsi que les appareils d'obturation, de régulation et de comptage de diamètre intérieur nominal inférieur ou égal à 80 mm ; 2 Les appareils accessoires incorporés dans un ensemble plus vaste et qui sont soumis, lors de l'essai de résistance de cet ensemble prévu au paragraphe 34 des présentes spécifications techniques, à une pression au moins égale à celle qui aurait été exigée lors de l'essai individuel, les conditions de l'essai devant permettre l'examen du comportement de toutes les parois des appareils accessoires concernés. Les appareils accessoires conformes aux dispositions du titre II du décret n du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression sont réputés satisfaire aux exigences correspondantes du présent article et de l article 6 ci-avant. 19/3020 15. ESSAI HYDRAULIQUE DES EQUIPEMENTS ACCESSOIRES PREFABRIQUES EN USINE ET IN SITU Tout équipement accessoire préfabriqué en usine ou in situ doit subir un essai hydraulique individuel en usine ou sur le chantier. La pression d'essai est au plus égale à la plus petite des limites des pressions d'essai de chacun des éléments tubulaires, pièces spéciales et appareils accessoires qui le constituent, telles qu'elles sont définies respectivement aux paragraphes 12, 13 et 14 des présentes spécifications techniques. Les pièces spéciales, les appareils accessoires et les éléments tubulaires d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres faisant partie d'un ensemble préfabriqué peuvent ne pas subir d'essai individuel sur chantier sous réserve que cet ensemble préfabriqué ait subi par ailleurs les essais prévus par les présentes spécifications. 16. PRESSION MAXIMALE DE SERVICE DES ELEMENTS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION 1 Eléments tubulaires : la pression maximale de service Pms d'un élément tubulaire est définie à partir de la pression d'essai hydraulique Pu par la relation suivante : Pms = 0,67 Pu. La valeur retenue ne peut toutefois dépasser la valeur de la pression limite de sécurité Pc de l'élément en cause, définie au paragraphe 5 des présentes spécifications techniques. 2 Pièces spéciales et appareils accessoires : a) Lorsqu'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce spéciale un appareil accessoire, sa pression maximale de service est déterminée à partir de sa pression limite de sécurité Pc définie au paragraphe 5 des présentes spécifications techniques et, éventuellement, de sa pression d'essai hydraulique Pu, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 1 du présent paragraphe pour les éléments tubulaires. b) Lorsqu'il n'est pas possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par le métal, et si la pièce spéciale ou l'appareil accessoire subit un essai hydraulique individuel, dont la pression Pu est alors garantie par le constructeur dans les conditions définies au dernier alinéa du paragraphe 5 des présentes spécifications techniques, la pression maximale de service Pms est définie à partir de Pu par la relation suivante : Pms = 0,67 Pu. Si la pièce spéciale ou l'appareil accessoire ne subit pas d'essai hydraulique individuel, sa pression maximale de service est déterminée à partir de sa pression d'essai de résistance sur le chantier dans les conditions définies au 2 du paragraphe 37 des présentes spécifications techniques, 3 Equipements accessoires préfabriqués : la pression maximale de service d'un équipement accessoire préfabriqué est déterminée à partir de la plus petite des pressions limites de sécurité de chacun des éléments, et à partir de sa pression d'essai hydraulique, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 1 du présent paragraphe pour les éléments tubulaires. CHAPITRE IV ETABLISSEMENT DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION 20/30 Montrer encore
Principales vérifications périodiques L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est un organisme scientifique et technique Plus en détail CODE 9 Juillet 2012 CODE 9 CODE NORMALISÉ DE L OCDE POUR LES ESSAIS OFFICIELS DES STRUCTURES DE PROTECTION DE CHARIOTS AUTOMOTEURS
CODE 9 CODE NORMALISÉ DE L OCDE POUR LES ESSAIS OFFICIELS DES STRUCTURES DE PROTECTION DE CHARIOTS AUTOMOTEURS 1 TABLE DES MATIÈRES 1. DÉFINITIONS... 3 1.1 Chariot automoteur de manutention tout-terrain Plus en détail Prescriptions Techniques
Prescriptions Techniques Application du décret n 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux Canalisations et Raccordements des installations de transport, de distribution Plus en détail Contrat de livraison direct de gaz naturel. Conditions Générales
Contrat de livraison direct de gaz naturel Conditions Générales Version du 1er avril 2011 Page 2/25 SOMMAIRE DEFINITIONS... 4 ARTICLE 1 - OBJET - CHAMP D APPLICATION... 7 CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE LIVRAISON Plus en détail Réglementation gaz dans les bâtiments d habitation
Réglementation gaz dans les bâtiments d habitation par André MEYER Ingénieur de l École Nationale d Ingénieurs de Saint-Étienne Chef de la Division Technique Gaz de France Direction Commerciale-CeGIBAT Plus en détail JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19
5 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 9 Décret exécutif n 10-95 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 fixant les règles économiques pour les droits de Plus en détail CCTP PLOMBERIE LOT 13 PLB04
V I L L E D E G R E N A Y MEDIATHEQUE ESTAMINET 62 GRENAY DCE Maîtrise d Ouvrage :Ville de Grenay JUIN 2012 APD: http://www.richardschoeller.eu/2011/10/21/mediatheque-estaminet-degrenay/ Maîtrise d œuvre Plus en détail GUIDE TECHNIQUE. relatif aux travaux à proximité des réseaux
GUIDE TECHNIQUE relatif aux travaux à proximité des réseaux SOMMAIRE 1 CONTEXTE...6 2 INTRODUCTION...9 2.1 Objectifs du guide... 9 2.2 Préconisations et pré-requis fondamentaux... 10 3 DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS...13 Plus en détail LOT N 6 - VENTILATION - PLOMBERIE
GNAT INGENIERIE BUREAU D'ETUDES 5, rue de l'hospice 62300 LENS Tél. : 03 21 67 44 01 Fax. : 03 21 43 72 14 Dossier n 14-62-016M Salle 20x15 - NOYELLES-GODAULT Centre Léo Lagrange, rue Victor Hugo 62950 Plus en détail REGLEMENT D ASSAINISSEMENT PLUVIAL
REGLEMENT D ASSAINISSEMENT PLUVIAL Règlement d assainissement pluvial du Grand Toulouse 1 SOMMAIRE CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES...3 ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT...3 ARTICLE 2 - DEFINITION DES Plus en détail Rapport pour la commission permanente du conseil régional. Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france
Rapport pour la commission permanente du conseil régional AVRIL 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france CONTRAT DE LIVRAISON DIRECT DU GAZ NATUREL AVEC Plus en détail Dispositions Générales
* * * * * * * * * Dispositions Générales ------------------------ 1/33 INDEX CHAPITRE 1) - SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ 6 CHAPITRE 2) - DISPOSITIONS GENERALES 7 CHAPITRE 3) - CONDITIONS DE LA Plus en détail Relevé des Avis de la réunion du 8 novembre 2012 de la Commission Centrale de Sécurité ****************
DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS Sous-direction des services d incendie et des acteurs du secours Bureau de la Réglementation Incendie Plus en détail CONDITIONS STANDARD DE LIVRAISON CONDITIONS ST AN DAR D DE LIVRAISO N
CONDITIONS ST AN DAR D DE LIVRAISO N DEFINITIONS Lorsque leurs initiales sont en majuscules, les termes des présentes Conditions standard de livraison sont définis ci-dessous, au singulier comme au pluriel. Plus en détail CCTP DES LOTS N 09 MENUISERIE METALLIQUE / EXTERIEURE SERRURERIE
OPERATION : Boulangerie ST MARTIN EN VERCORS Le Village 26420 ST MARTIN EN VERCORS CCTP DES LOTS N 09 MENUISERIE METALLIQUE / EXTERIEURE SERRURERIE SOMMAIRE CHAPITRE I - INDICATIONS GENERALES CHAPITRE Plus en détail LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Roger Cadiergues MémoCad nr10.a LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) SOMMAIRE nr10.1. Les établissements recevant du public nr10.2. Les établissements généraux nr10.3. Les établissements spécifiques Plus en détail MARCHE DE TRAVAUX AMENAGEMENTS DE DEUX PLATEAUX DE BUREAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 08 LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE
MARCHE DE TRAVAUX AMENAGEMENTS DE DEUX PLATEAUX DE BUREAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 08 LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE Page 1/31 SOMMAIRE SOMMAIRE 1. PRÉAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS... Plus en détail REFERENTIEL DE CERTIFICATION DE LA MARQUE
Organisme certificateur 11 rue Francis de Pressensé F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00 Télécopie : +33 (0)1 49 17 90 00 www.marque-nf.com www.afnor.org Organisme mandaté Plus en détail 8 PLOMBERIE SANITAIRES CCTP + DPGF CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT DCE. Maître d'ouvrage. Maître d'œuvre. Bureau d'etudes
DCE N du dossier [14-036] Maître d'ouvrage Maître d'œuvre EXTENSION D UN CENTRE MULTI-ACCEUIL DE VARENNES SUR ALLIER COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VARENNES FORTERRE 18, rue de Vouroux 03150 VARENNES SUR ALLIER Plus en détail Guide de sécurité incendie
Guide de sécurité incendie Direction Générale de la Protection Civile Sommaire Chapitre n 1: Connaissances générales de bases... 3 1.1 Prévention contre l incendie... 3 1.2 Le comportement au feu... 4 Plus en détail Seren Air Auto et Aven Air Auto
Avis Technique 14/15-2068 Annule et remplace l Avis Technique 14/09-1507 Système de ventilation mécanique basse pression Low pressure mechanical ventilation system Feuchtegeführte niederdruckventilatorgestützte Plus en détail C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques particulières. ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS
Mars 2014 ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS REHABILITATION DE LA MAISON NATALE DE COLETTE 8, Rue COLETTE 89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE ARCHITECTE ATELIER PRUNET Pascal PRUNET Plus en détail Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers
centre d Études des Tunnels les repères Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers Fascicule 2 Tunnels en exploitation «de l état des lieux à l état de référence» Juin 2003 Le Guide des dossiers Plus en détail opération MAISON BAGGIONI : AMENAGEMENT D UN PLATEAU DE BUREAUX SUR LA COMMUNE DE SOTTA
opération MAISON BAGGIONI : AMENAGEMENT D UN PLATEAU DE BUREAUX SUR LA COMMUNE DE SOTTA maître d'ouvrage COMMUNE DE SOTTA 20100 - SOTTA architecte Nicolas GIANNI- Architecte DPLG Lieu dit Ferrulaghjola Plus en détail Grand Lycée Franco Libanais - Beyrouth
Grand Lycée Franco Libanais - Beyrouth Maître d'ouvrage Architecte mandataire Architecte associé Habib Debs Bureau d'études TCE 9, rue Humblot 75015 Paris 33 bis, av. Reille 75014 Paris Rue Ghandour El Plus en détail OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L ACHAT PUBLIC
1 OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L ACHAT PUBLIC Guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat Plus en détail Hôtel Bretagne Montparnasse Restructuration et mise en conformité de l hôtel Bretagne. 33, rue Raymond Losserand 2, passage des Arts 75014 Paris
Hôtel Bretagne Montparnasse Restructuration et mise en conformité de l hôtel Bretagne. 2, passage des Arts Maître d Ouvrage : BEAUX LOGIS DE PARIS MONTPARNASSE Mr Jean Luc Houdré FRANCE Maîtrise d Œuvre Plus en détail RRÈGLEMENT DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE. Délibération de la Commission permanente 26 novembre 2010. Conseil général de la Sarthe
RRÈGLEMENT DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE Délibération de la Commission permanente 26 novembre 2010 Conseil général de la Sarthe PREAMBULE Le présent document règlemente les conditions de conservation du Plus en détail Règlement EPAQ pour la qualité des profilés métalliques
Règlement EPAQ pour la qualité des profilés métalliques Septembre 2010 Max-Planck-Straße 4 D-40237 Düsseldorf Téléphone: +49 211 6989411 Fax: +49 211 672034 E-mail : info@epaq.eu Règlement EPAQ pour la Plus en détail L ABC des marchés publics