Source: http://docplayer.pl/110648099-Oprawy-swietlowkowe-w-wykonaniu-przeciwwybuchowym.html
Timestamp: 2020-01-22 16:53:54+00:00
Document Index: 17284829

Matched Legal Cases: ['k 58/58 ', 'k 18/18 ', 'k 36/36 ', 'k 58/58 ', 'k 18/18 ', 'k 36/36 ', 'k 58/58 ', 'k 58/58 ', 'k 18/18 ', 'k 18/18 ', 'k 18/18 ', 'k 18/36 ', 'k 36/36 ', 'k 36/36 ', 'k 36/36 ', 'k 18/58 ', 'k 58/58 ', 'k 58/58 ', 'k 58/58 ']

OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM - PDF Darmowe pobieranie
1 OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM nllk W Montaż sufitowy i słupowy, wersja wykoinana z tworzywa sztucznego Oprawy świetlówkowe w wykonaniu przeciwwybuchowym z serii nllk 8 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATE (94/9/WE) i są dopuszczone do pracy w strefie 2 oraz 21 i 22 zagrożenia wybuchem. Wyposażone są w stateczniki elektroniczne (EVG), umożliwiające bezpieczną i oszczędną pracę dwupinowych świetlówek G13, które pod koniec okresu swojej żywotności są monitorowane i bezpiecznie wyłączane. Standardowe jednostronne okablowanie przelotowe oraz przestronny przedział zaciskowy, zapewniają szybką i wygodną instalację. Dzięki dwustronnej blokadzie z 1, 2 lub 24 zatrzaskami, przy montażu oprawy nie trzeba zwracać uwagi na to, która strona jest właściwa. Opcjonalny moduł CG-S stanowi optymalne rozwiązanie do indywidualnego monitorowania opraw oświetleniowych połączonych z systemami zasilania awaryjnego. strefa strefa 1 strefa 2 strefa 2 strefa 21 strefa 22 IECEx KONTAKT tel: wyślij zapytanie ofertowe Obniżone koszty instalacji dzięki zastosowaniu okablowania jednostronnego Statecznik elektroniczny uwzględniający żywotność źrodła światła Dwustronny zamek bezpieczeństwa Stopień ochrony IP66 Integracja z Systemem Oświetlenia Awaryjnego 2.41
2 nllk 58/58 2 x 18 W 1 x 36 W 2 x 36 W 1 x 58 W 2 x 58 W Dane techniczne nllk 18/18 nllk 36 nllk 36/36 nllk 58 nllk 58/58 Oznakowanie wg 94/9/WE (ATE) D II 3G Ex na de mb ib II C T4 Gc / D II 3G Ex na e/de II C T4 Gc / D II 3G Ex na de II C T4 Gc D II 3D Ex tc IIIC T C Dc / D II 2D Ex tb IIIC T C Db Certyfikat badania typu WE BVS 9 ATE E 147 (Strefa 2 i 22) BVS 9 ATE E 162 (Strefa 2 Certyfikat zgodności IECEx IECEx BVS Oznakowanie wg IECEx Ex na de/demb IIC T4 Gc Ex tc IIIC T C Dc Dopuszczalna temperatura otoczenia 25 C do 5 C / 25 C do C (2 x 36 W - wyłączając wersję CG-S) 25 C do C (2 x 58 W) Napięcie znamionowe AC 22 V 2 V AC Napięcie znamionowe AC (CG-S) 22 V 254 V AC Napięcie znamionowe DC 22 V 2 V DC Napięcie znamionowe DC (CG-S) 195 V 25 V DC Częstotliwość 5- Hz cos φ współczynnika mocy >=,95 Obwód EVG lub EVG/CG-S Zaciski przyłączeniowe L1, N, PE (option L1, L2, L3, N, PE) max. 2 x 2,5 mm 2 zaciski sprężynowe opcjonalnie zaciski gwintowane max. 2 x 6 mm 2 (L1, L2, L3, L, N, PE) Klasa ochronności I Oprawka G13 wg IEC 81 Stopień ochrony wg EN 529 IP66 Dławnice/płytki dławnicowe/otwory w obudowie Materiał obudowy Materiał klosza dławnice Ex-e M25 x 1,5 (tworzywo sztuczne) na kable Ø 8 17 mm Opcja: M2 x 1,5 gwint metalowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym Poliwęglan nllk 18/18 Prąd znamionowy,16 A /,17 A (CG-S wariant) Źródło światła 2 x T26 / 18 W Znamionowy strumień światła 27 lm Sprawność oprawy 78 % Wymiary (dł. x szer. x wys.) 7 x 188 x 1 mm Waga około 3,6 kg / około 5,6 kg (CG-S wariant) nllk 36 nllk 36/36 Prąd znamionowy,16 A,34 A /,35 A (CG-S wariant) Źródło światła 1 x T26 / 36 W 2 x T26 / 36 W Znamionowy strumień światła 335 lm 67 lm Sprawność oprawy 86 % 78 % Wymiary (dł. x szer. x wys.) 13 x 188 x 1 mm 13 x 188 x 1 mm Waga około 5,6 kg około 5,8 kg / około 8, kg (CG-S wariant) nllk 58 nllk 58/58 Prąd znamionowy,27 A,53 A /,54 A (CG-S wariant) Źródło światła 1 x T26 / 58 W 2 x T26 / 58 W Znamionowy strumień światła 5 lm 1 lm Sprawność oprawy 83% 72% Wymiary (dł. x szer. x wys.) 16 x 188 x 1 mm 16 x 188 x 1 mm Waga około 6,7 kg około 6,9 kg / około 9, kg (CG-S wariant) zależnie od oprawy 2.42
3 nllm 18/18 nllm 36/36 1 nllm Dane techniczne nllm 18/18 nllm 36/36 Oznakowanie wg 94/9/WE (ATE) D II 3G Ex na de mb ib II C T4 Gc / D II 3G Ex na e/de II C T4 Gc / D II 3G Ex na de II C T4 Gc D II 3D Ex tc IIIC T C Dc / D II 2D Ex tb IIIC T C Db Certyfikat badania typu WE BVS 9 ATE E 147 (Strefa 2 i 22) BVS 9 ATE E 162 (Strefa 2 Certyfikat zgodności IECEx IECEx BVS Oznakowanie wg IECEx Ex na de/demb IIC T4 Gc Ex tc IIIC T C Dc Dopuszczalna temperatura otoczenia -25 C do 5 C Napięcie znamionowe 22 V 2 V AC Napięcie znamionowe 22 V 2 V DC Częstotliwość 5- Hz cos φ współczynnika mocy,95 Obwód EVG Zaciski przyłączeniowe L, N, PE zaciski gwintowane max. 2 x 6 mm 2 Klasa ochronności I Oprawka G13 wg IEC 81 Stopień ochrony wg EN 529 IP66 Dławnice 1 x dławnice Ex-e M25 x 1,5 (tworzywo sztuczne) na kable Ø 8 17 mm Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym Materiał klosza Poliwęglan nllm 18/18 nllm 36/36 Prąd znamionowy,16 A,34 A Źródło światła 2 x T26 / 18 W 2 x T26 / 36 W Znamionowy strumień światła 27 lm 67 lm Sprawność oprawy 78 % 78 % Wymiary (dł. x szer. x wys.) 7 x 188 x 1 mm 13 x 188 x 1 mm Otwór do montażu słupowego Ø 44 mm x mm Ø 44 mm x mm Waga około 6,1 kg około 8,4 kg zależnie od oprawy
4 nllk 58/58 nllm 18/18 nllm 36/36 2 x 18 W 1 x 36 W 2 x 36 W 2 x 18 W 2 x 36 W Szczegóły zamówienia Model Zaciski przyłączeniowe Okablowanie przelotowe Dławnice Zaślepki Nr produktu jednostronne dwustronne Model nllk 18/18 (2 x 18 W) 1/3-1 1 x 3 x 1 x M25 x 1,5 1 x gwintowane /5-2 2 x 5 x 2 x M25 x 1,5 2 x gwintowane /6-2 M 3) 2 x 6 x 4 x M2 x 1,5 2 x gwintowane Model nllk 18/18 CG-S 2) (2 x 18 W) 2/6-2 3) 2 x 6 x 2 x M25 x 1,5 2 x gwintowane /6-M 3) 2 x 6 x 4 x M2 x 1,5 2 x gwintowane Model nllk 18/18 (2 x 18 W) 1/3-1 1 x 3 1 x M25 x 1, Model nllk 18/36 (1 x 36 W) 1/3-1 1 x 3 x 1 x M25 x 1,5 1 x gwintowane /5-2 2 x 5 x 2 x M25 x 1,5 2 x gwintowane /6-2M 3) 2 x 6 x 4 x M2 x 1,5 2 x gwintowane Model nllk 36/36 (2 x 36 W) 1/3-1 1 x 3 x 1 x M25 x 1,5 1 x gwintowane /5-2 2 x 5 x 2 x M25 x 1,5 2 x gwintowane /6-2M 3) 2 x 6 x 4 x M2 x 1,5 2 x gwintowane Model nllk 36/36 CG-S 2) (2 x 36 W) 2/6-2 3) 2 x 6 x 2 x M25 x 1,5 2 x gwintowane /6-2M 3) 2 x 6 x 4 x M2 x 1,5 2 x gwintowane Model nllk 36/36 (2 x 36 W) 1/3-1 1 x 3 1 x M25 x 1, Model nllk 18/58 (1 x 58 W) 1/3-1 1 x 3 x 1 x M25 x 1,5 1 x gwintowane /5-2 2 x 5 x 2 x M25 x 1,5 2 x gwintowane /6-2M 3) 2 x 6 x 4 x M2 x 1,5 2 x gwintowane Model nllk 58/58 (2 x 58 W) 1/3-1 1 x 3 x 1 x M25 x 1,5 1 x gwintowane /5-2 2 x 5 x 2 x M25 x 1,5 2 x gwintowane /6-2M 3) 2 x 6 x 4 x M2 x 1,5 2 x gwintowane Model nllk 58/58 CG-S 2) (2 x 58 W) 2/6-2 3) 2 x 6 x 2 x M25 x 1,5 2 x gwintowane /6-2M 3) 2 x 6 x 4 x M2 x 1,5 2 x gwintowane M: z gwintem metalowym; bez dławnicy 2) pojedynczo monitorowana oprawa oświetlenia awaryjnego do użytku z jednostkami zasilającymi oświetlenia awaryjnego CEAG CG-S 3) z zaciskami gwintowanymi max. 2 x 6 mm.2 Wersja ze zintegrowanym wyłącznikiem izolowanym na życzenie. Oprawy dostarczane są bez źródeł światła i elementów montażowych. 2.44
5 nllk 58/58 nllm 18/18 nllm 36/ x 18 W 1 x 36 W 2 x 36 W 1 x 58 W 2 x 58 W Akcesoria Materiały do montażu nllk 8 Typ/kod Ochrona przed korozją Ilość na oprawę Nr produktu Śruba oczkowa A2 galwanizacja Śruba sześciokątna S4 stal nierdzewna Obejma do montażu sufitowego D92 z dołączonymi śrubami i podkładkami stal nierdzewna Materiały do montażu nllk 8... and nllm 8... Typ/kod Ochrona przed korozją Obejma do rury R12 galwanizowane Do rur DIN Zewnętrzna Ø D (mm) Ilość na oprawę Nr produktu 1 ¼" R14 CrNi 1 ¼" R22 galwanizowane 1 ½" R24 CrNi 1 ½" R32 galwanizowane 2" R34 CrNi 2" Obejma do montażu na ścianie W27 galwanizowane 42, Zawieszenie naścienne pod kątem z wkrętami i podkładką galwanizowane Informacje na temat kompletnych systemów montażowych podano na stronach od 2.53 do Wymiary Krzywe rozsyłu Akcesoria 3,5 M25 x 1,5 18 W = W = W = W = 36 W/58 W = 7 Sześciokąt SW W = 7 36 W = W = 16 M8, głębokość Wymiary w mm C C 1 C C 1 C C
KASETY STEROWNICZE Z ŁĄCZNIKIEM MANEWROWYM W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM
KASETY STEROWNICZE Z ŁĄCZNIKIEM MANEWROWYM W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM Wersja wykonana z tworzywa sztucznego Kasety sterownicze z tworzywa sztucznego wyposażone w nową serię łączników sterujących GHG
KASETY STEROWNICZE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM Wersja wykonana z tworzywa sztucznego Kasety sterujące wykonane z tworzywa sztucznego mogą być używane nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach otoczenia.
CENNIK obowiązuje od )
CENNIK obowiązuje od 01.11.2016) Remontowa Lighting Technologies S.A. jest właścicielem marki: 1 A.1 OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE LED (strefa 1,21; 2,22) -zintegrowane, niewymienialne przez użytkownika NOWOŚĆ
KONTAKT KOMPONENTY SYGNALIZACYJNE I STERUJĄCE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. tel:
KOMPONENTY SYGNALIZACYJNE I STERUJĄCE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM do montażu panelowego Przy montażu panelowym wszelkie komponenty, takie jak lampki sygnalizacyjne, przyciski, łączniki krzywkowe mogą
Moduł diody świecącej (opcja) Sensor. akumulatorem. Z modułem. akumulatorem. Ustawianie zasięgu czujnika w zakresie Ø 1 8 m przy montażu sufi towym
RS PRO 500 Mała, ale doskonała: RS PRO 500 Modele z serii RS PRO mają różne moce, ale wszystkie działają na tej samej zasadzie. RS PRO 500 pracuje z mocą 2 x 13 W i w połączeniu z elektronicznym urządzeniem