Source: http://docplayer.fi/3077457-Selvitys-suunnitelma.html
Timestamp: 2018-04-26 01:24:51+00:00
Document Index: 19049296

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 CW Solutions Oy VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS: KAUPUNGINOSA / KYLÄ: TILAN NIMI: TILAN OMISTAJA: Honkajoki SUUNNITELMAN LAATIJA: CW Solutions Oy (Asetuksen mukaan tämä suunnitelma on säilytettävä kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. VNA 542 / 2003, 6 ja 7 )
2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SELVITYS- JA SUUNNITTELUKOHDE TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT TILAN OMISTAJA LAATIJA MITOITUS JA LASKENTAPERUSTEET SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ VESIJÄRJESTELMIEN KUVAUS VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS SUUNNITELMA UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ VALINTAPERUSTEET LAITTEISTON VALINTA KUVAUS UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ ETÄISYYDET JA KORKEUDET JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS KIINTEISTÖN YMPÄRISTÖKUORMITUS KÄSITTELYN JÄLKEEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET LIITTEET SELVITYS- JA SUUNNITTELUKOHDE 1.1. TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT Osoite: 1.2. TILAN OMISTAJA 1.3. LAATIJA Asuinrakennuksen pinta-ala: 86 m² Käyttötarkoitus: Jatkuva Nimi: Osoite: Puh: Selvityksen ja suunnitelman on laatinut toimeksiannosta CW Solutions Oy Yritystunnus: Osoite: Hurstipolku 3 A RAISIO Yhteyshenkilöt:
3 2. MITOITUS JA LASKENTAPERUSTEET Taulukossa 1 on esitetty kohteen nykyistä vedenkulutusta ja kuormitusarviolaskennassa käytetyt arvot. Taulukko 1. Kiinteistön nykyisen tilanteen laskennassa käytetyt arvot. Selvitys/Nykyinen Suunnitelma Kiinteistön asumispinta-ala 86 m² 86 m² Asukasmäärä 1 kpl 5 kpl Vuorokausikulutus / henkilö 99 l 150 l Asumispäivät / vuosi 365 kpl 365 kpl Taulukko 2. Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/ p d). Kuormituksen alkuperä Orgaaninen aine BHK7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi g/p d g/p d g/p d Uloste 15 0,6 1,5 Virtsa 5 1,2 11,5 Muu 30 0,4 1 Kuormitusluku 50 2, SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 3.1. VESIJÄRJESTELMIEN KUVAUS Kohde sijaitsee Honkajoen kunnan alueella. Kohteessa on asuinrakennus, jonka lisäksi on muita rakennuksia, joissa ei ole omia vesiyhteitä. Asuinrakennukseen vesi tulee kunnan vesijohtoverkosta. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Ympäristön maaperä on osittain hiekkaa ja karikkoa. Jätevedet puhdistetaan kahdella sarjaan kytketyillä betonirengassakokaivolla (halkaisija1000 mm). Kaivot ovat kohtalaisen korkealle asennetut ja viemäri kulkee lähellä maan pintaa. Kaivojen purku lähtee alaspäin viettävää rinnettä ojaan, joka puolestaan purkaa suurempaan ojaan. Kunnan vesijohto kulkee tämän ojan takana. Järjestelmä on rakennettu vuonna Kuvassa 1 on esitetty sakokaivot ja purkuoja.
4 Kuva 1. Sakokaivot ja purkuoja VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT Jätevettä muodostuu asuinrakennuksen keittiöstä, saunasta, suihkusta ja WC:stä. Kohteen vesistä ei ole tehty jätevesianalyysejä, joten kiinteistön talousjätevesien laskennallinen kuormitus perustuu Vn:n asetuksessa 542/2003 määritettyihin kuormituslukuihin (taulukko 1) sekä muihin yleisiin mitoitusperusteisiin. Talousjätevesikuormaa laskettaessa on otettu myös huomioon kiinteistön arvioitu henkilökuorma / vuosi. Taulukossa 3 esitetään arviot arvioidun nykyisen käyttöasteen kuormituksesta. Taulukko 3. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut nykyisellä vedenkulutuksella. Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d WC 28 20,0 1,80 13,0 WC-tilan pesuallas 20 8,3 0,11 0,28 Suihku 33 13,9 0,19 0,46 Keittiö 13 5,6 0,07 0,19 Sauna 5 2,2 0,03 0,07 Kuormituspitoisuus mg/l ,3 141,9 Kokonaiskuormitus 1 henkilö g/d 99 l/d 50 2,2 14,0 kg/a 36 m³/a 18 0,8 5, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Sakokaivot on tyhjennetty normaalisti kerran vuodessa. Viemäri jäätyy herkästi talvipakkasilla. Jätevesijärjestelmä ei täytä Valtioneuvoston asetuksen N:o 542/2003 asettamia jäteveden puhdistuksen ehtoja, vaan järjestelmä tulee uusia asetuksen ehdot täyttäviksi.
5 4. SUUNNITELMA UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1. VALINTAPERUSTEET Kohde sijaitsee Honkajoen kunnan alueella, jonne ei ole suunniteltu viemäriverkkoa lähitulevaisuudessa harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Kohde on omakotitalo. Kohteen ympäristön maaperä on osittain hiekkaa ja karikkoa. Maasto on kohteelta purkuojan suuntaan laskevaa rinnettä. Kohteen välittömässä läheisyydessä ei ole muita vedenottopisteitä. Talo on ympärivuotisessa käytössä LAITTEISTON VALINTA Jätevesien puhdistus suoritetaan maaimeytyksellä tai maasuodatuskenttänä. Esitetyillä käsittelymenetelmällä päästään VN asetuksen mukaisiin käsittelyvaatimuksiin ja puhdistustuloksiin. Maaimeyttämön tekeminen edellyttäisi maaperältä siihen sopivia imeytymisominaisuuksia. Imeytyskokeen tuloksena ( ) perusteella maaperä ei kuitenkaan sovellu imeytykseen; ensimmäisessä imeytyskokeessa imeytymisnopeus oli alle 20 mm/30 min ja toisessa vielä hitaampi. Koska maaperä ei ole imeytykseen soveltuva, on jätevedet käsiteltävä maasuodattamolla ja käsitellyt vedet on kerättävä kokoomakaivoon ja sieltä purkuojastoon. Yllämainitusta sekä arvioituihin kuormitusarvoihin perustuen kohteeseen suunnitellaan suodatuskenttä kaikille jätevesille. Kohteeseen on jo hankittu maasuodatusjärjestelmä, joten suunnitelma perustuu kyseiseen laitteistoon. Taulukossa 4 on esitetty laitteiston valintaan ja suunnitteluun perustuvat kuormitusluvut. Huoneistoala on 86 m². VN asetuksen liitteen 1 kohdassa 2c jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitus pitää perustua vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30, ollen vähintään kuitenkin 5. Kohteen suunnittelun perustana käytetään esitettyä minimiasukaslukua 5. Taulukossa 1 on laitteiston mitoitukseen ja suunnittelun perustana olevat kuormitusluvut. Taulukko 4. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut maksimiasukasluvun vedenkulutuksella. Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d WC ,0 9,00 65,0 WC-tilan pesuallas ,7 0,56 1,39 Suihku ,4 0,93 2,31 Keittiö ,8 0,37 0,93 Sauna 40 11,1 0,15 0,37 Kuormituspitoisuus mg/l ,7 93,3 Kokonaiskuormitus 5 henkilöä g/d 750 l/d ,0 70,0 kg/a 274 m³/a 91 4,0 25,6
6 4.3. KUVAUS UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Puhdistusjärjestelmä: Toimittaja: Järjestelmä: Maasuodatusjärjestelmä Kaikki jätevedet asuinrakennuksesta johdetaan saostusyksikölle ja siitä maapuhdistamoon. Saostus: Kiinteistön jätevedet johdetaan saostussäiliöyksikköön. Saostussäiliöiden tilavuus on 3 m 3 ja säiliöitä on kolme. Saostussäiliön pohjalle laskeutuva kiintoaines, "pohjaliete", poistetaan loka-autotyhjennyksin tarvittaessa tai noin kaksi kertaa. Vettä kevyemmän aineksen virtaus saostussäiliöistä eteenpäin on estetty sijoittamalla säiliön poistoyhteet pinnan alapuolelle. Saostussäiliöistä selkeytetty vesi virtaa maapuhdistamoon. Jätevedet johdetaan painovoimaisesti puhdistamon syöttöön. Maasuodatus: Saostussäiliöstä kiintoaineesta puhdistettu jätevesi johdetaan joko suoraan tai jakokaivon kautta imeytysputkiin. Imeytysvaihe koostuu imeytysputkista ja noin 0,4 m kerroksesta seulottua sepeliä. Putkien rakenne edesauttaa veden tasaista imeytymistä koko jakokerroksen matkalle. Jakokerros peitetään eristekankaalla ja routaeristeellä, joiden päälle tulee vielä peitemaa. Varsinainen mekaanis-biologinen puhdistus tapahtuu suodatuskerroksessa. Suodatuskerroksen paksuus on noin 0,8 m. Suodatuskerroksessa mikrobit kasvavat hiekanjyvästen pinnalla (biofilminä) ja hajottavat jäteveden likaainekset pääosin hiilidioksidiksi ja vedeksi. Suodatuskerrokseen jäävät myös ne pienet kiintoainehiput, joita ei ole saatu erotettua saostussäiliöissä. Suodatuskerroksen alla on kokoomakerros, joka koostuu kokoomaputkista ja noin 0,3 m kerroksesta seulottua sepeliä. Kokoomaputket johtavat puhdistetun veden kokoomakaivoon. Täältä vesi johdetaan purkuputkella purkuojaan. Puhdistamo sijoitetaan talon ja tien väliin, josta purku pelto-ojaan. Kuvassa 2 on esitetty maapuhdistamon sijainti kohteessa.
7 Kuva 2. Maapuhdistamon paikka. Fosforinpoisto-optio: Maasuodatusratkaisussa suositellaan fosforinpoisto-option huomioon ottamiseen tulevaisuudessa, mikäli kohteen kuormat nousevat mitoitustasolle eli 5 hengen kuormitusta vastaaviksi ETÄISYYDET JA KORKEUDET Vaaitusmittausten nollapiste 10,00 m on talon kivijalka ja kuvassa 3 on asemapiirros uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä. Asemapiirros ja puhdistamon taso- ja leikkauspiirros on esitetty liitteinä. Kuva 3. Asemapiirros uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä.
8 Taulukossa 5 ja 6 on esitetty jätevesijärjestelmän etäisyydet ja korkeuserot tontilla. Taulukko 5 ja 6. Jätevesijärjestelmän etäisyydet ja korkeuserot. Etäisyys m Korkeusero m Asuinrakennus 0,00 Kivijalka 10,00 Sakokaivo 1 tulo 4,00 Etupihan korkeus 9,99 Sakokaivo 2 lähtö 5,50 Maan pinta viemärilinjan alku 9,33 Suunniteltu purku 31,00 Sako 1 tulo (nykyinen) 8,67 Kentän alku 6,00 Sako 2 lähtö (nykyinen) 8,26 Kentän loppu 16,00 Sakosäiliö tulo (uusi) 8,19 Lähin raja 18,00 Sakosäiliö lähtö (uusi) 8,16 Tie 36,00 Kentän alku 8,71 Kentän loppu 7,94 Purkuputken pää 6,60 Purkuojan pohja 6,54 Tien korkeus 7, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS Jätevesijärjestelmän asennuksessa tulee noudattaa toimittajan ohjeistusta: Liitteessä on jätevesijärjestelmän taso- ja leikkauskuvat, joissa laitteiden etäisyys- ja korkeussuhteet on esitetty ohjeellisesti perustuen mittaushetkellä vallinneisiin maaston korkeuksiin. Asennuksessa huomioitavia seikkoja: Asennus aloitetaan kiinnittämällä asuinrakennuksen kivijalan yläreunan korkeus + 10,00 metriä. Viemärit ja saostussäiliöt: Saostussäiliöt asennetaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti ja ankkuroidaan betonilaattaan laitetoimittajan ohjeen mukaan. Saostussäiliöt on eristettävä päältä ja sivuilta jäätymisen estämiseksi. Saostussäiliöiden ympärille ja päälle on käytettävä puhdasta ja kivetöntä hiekkaa. Säiliöitä ei saa peittää enempää kuin laitetoimittajan maksimiasennussyvyys sallii. Viemärilinjat asennetaan vähintään 800 mm syvyyteen ja vähintään 1,5%:n kaadolla. HUOM! Nykyinen tuloviemäri talosta on kaivettava esiin ja asennettava riittävän syvälle. Viemärilinjoihin on asennettava huuhteluyhteet asentamalla tarkistusputket joko talon sisäpuolelle tai välittömästi talon seinän ulkopuolelle sekä kaikkiin suunnanmuutoskohtiin. Viemärilinjat pitää asentaa puhtaan hiekan päälle sekä peittää puhtaalla hiekalla. Viemärilinja pitää eristää vähintään 50 mm eristekerroksella jäätymisen välttämiseksi, ellei viemäriä asenneta routarajan alapuolelle.
9 Viemärilinjojen tuuletusputket johdetaan rakennusten katolle. Maasuodatuskenttä, kokoomakaivo ja purku: Suodatuskenttä asennetaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Kokoomaputket tulee asentaa 0,5-1 %:n laskulla kokoomakaivoon. Imeytysputket asennetaan 1000 mm kokoomaputkien päälle 0,5-1 %:n kaadolla. Sekä imeytys- että kokoomaputkien päälle asennetaan suodatinkangas maa-ainesten sekoittumista ehkäisemään. Maasuodatuskenttä ja sen kaikki laitteistot on eristettävä (50 mm kerros) jäätymistä vastaan. Suodatuskenttä tulee myös eristää muovilla alta ja sivuilta pintavesien pääsyn estämiseksi kenttään. Kentän ympäristön salaojittaminen on myös suositeltavaa. Purkuputki min. 50 mm vesijuoksusta, mihin laskuputki tuodaan minimissään 0,5 % kaadolla kokoomakaivosta. Tällä varmistetaan, että purkuputki valuu tyhjäksi jäätymisen ehkäisemiseksi. 5. KIINTEISTÖN YMPÄRISTÖKUORMITUS KÄSITTELYN JÄLKEEN Järjestelmä pystyy toimittajan ilmoittamien suoritusarvojen mukaan täyttämään asetuksen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Taulukossa 7 on esitetty puhdistetun veden arvioidut kuormitusluvut maksimikuormituksella. Taulukko 7. Kiinteistön puhdistetun veden arvioidut kuormitusluvut maksimiasukasluvun vedenkulutuksella. Puhdistettu vesi Virtaus BHK7 Fosfori Typpi mg/l 33,3 2,2 56 Kokonaiskuormitus g/d 750 l/d 25,0 1,7 42,0 kg/a 274 m³/a 9,1 0,60 15,3 Puhdistustehokkuus Reduktio-% 90,0 85,0 40,0 6. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 7. LIITTEET Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet ovat liitteissä: Liitteessä on malli huoltopäiväkirjalle. 1. Tonttikartta 2. Asemapiirros Nro AS nykyisestä jäteveden puhdistusjärjestelmästä 3. Asemapiirros Nro S uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä asuinrakennuksen jätevesille 4. Taso- ja leikkauspiirros Nro L uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä asuinrakennuksen jätevesille maasuodatuksella
10 5. Maasuodatusjärjestelmän asennusohje 6. Tarvikelista ja kustannusarvio