Source: http://docplayer.cz/12890153-Narizeni-vlady-c-91-2010-sb.html
Timestamp: 2020-02-25 10:08:00+00:00
Document Index: 8975030

Matched Legal Cases: ['zákona č. 133', 'zákona č. 425', 'zákona č. 40', 'zákona č. 203', 'zákona č. 163', 'zákona č. 71', 'zákona č. 237', 'zákona č. 320', 'zákona č. 413', 'zákona č. 186', 'zákona č. 267', 'zákona č. 281', 'zákona č. 455', 'zákona č. 18']

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. - PDF Stažení zdarma
1 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/ /2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.: 1 Podmínky požární bezpečnosti 1. Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen spalinová cesta ) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 2. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. 3. Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič palivo jmenovitém výkonu nad 1 MW. 2 Kontrola spalinové cesty 1. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1). 2. Kontrola spalinové cesty se provádí
2 a. posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, b. posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, c. posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, d. posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby, e. posouzením jejího stavebně technického stavu. 3. Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení. 3 Čištění spalinové cesty 1. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw včetně je možné provádět svépomocí. 2. Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. 4 Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv 1. Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 2. Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného
3 uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu. 3. U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem Mimo provoz nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí. 4. Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 5. Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 5 Revize spalinové cesty 1. Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví1), a která je zároveň a. revizním technikem komínů 3), b. specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3), nebo c. Revizním technikem spalinových cest3). 2. Revize spalinové cesty se provádí a. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, b. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, c. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, d. po komínovém požáru, e. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
4 6 Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty 1. provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. 2. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 3. Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru. 7 Vypalování komína 1. Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením. 2. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit. 3. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. 4. Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
5 8 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje. 9 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku. Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Celoroční provoz Druh paliva připojeného spotřebiče paliv Pevné Sezónní provoz Kapalné Plynné Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x do 50 kw včetně nad 50 kw Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a 2x 1x 1x kondenzátu Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce Doplňující poznámky k tabulce: 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
6 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva. 3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců. 4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců. 5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok. 6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně[1] ) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce. 7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci[2] ) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok. 8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. [1]) 17 zákona č. 455/1991 Sb [2]) 2 písm. b) vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty Z P R Á V A o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty *) Číslo zprávy: Datum vystavení zprávy: Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:
7 Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty: Adresa kontrolovaného objektu: Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění: Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Termín odstranění nedostatků: Podpis a razítko odborně způsobilé osoby *) Nehodící škrtněte. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
8 REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY Vzor revizní zprávy spalinové cesty Číslo revizní zprávy: Datum vystavení revizní zprávy: Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí revize spalinové cesty: Adresa kontrolovaného objektu: Datum provedení revize spalinové cesty: Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize: Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČO výrobce: Základní údaje o spotřebiči paliv: Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží: Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu VYHOVUJE - NEVYHOVUJE *) Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Termín odstranění nedostatků:
9 Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva. podpis a razítko odborně způsobilé osoby *) Nehodící škrtněte. Vzor obsahu technické zprávy Technická zpráva Příloha k revizní zprávě spalinové cesty č..ze dne A. Projektová dokumentace - popíše se, zda provedení spalinové cesty odpovídá projektové dokumentaci, případně se popíší změny B. Popis stavby - o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zda je podsklepená, typ střechy C. Spotřebič - typ, výkon, druh paliva, typ provedení (B, C), určení (pro topení a ohřev TUV, technologický spotřebič, atd.) D. Popis kouřovodu - samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška náběhové části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní-čistící-měřící otvory, sklon, těsnost, kotvení, redukce E. Popis komínu druh (individuální, systémový) - zda je proveden dle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, jmenovitý průměr vložky a sopouchu, materiál vložky, tloušťka a typ izolace, průměr komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná, neúčinná), výška nad střechou nebo nad hřebenem, komínový nástavec (materiál, výška, provedení) F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty - název firmy, IČO G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443 H. Umístění identifikačního štítku: I. Výpočet spalinové cesty - u spotřebičů do 50 kw s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu s teplotou spalin nad 120 C může být použit diagram pro posuzování průměrů komínových vložek, jinak se v technické zprávě uvede závěr výpočtu anebo se celý výpočet k technické zprávě přiloží J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty - pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový komín, nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak 100 mm uzemněna (předpis ENV ) K. Požární bezpečnost - popíše se vzdálenost dřevěných - hořlavých látek od vnějšího líce komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod dvířky, u krbů odvětrání izolačního prostoru, lapač jisker L. Bezpečnost práce - popíše se přístup k otvorům pro čištění, kontroly a měření, žebříky, komínové lávky, zábradlí
10 M. Přívod spalovacího vzduchu uvede se informativně s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše se skutečné provedení N. Odsávací el. ventilátory, digestoře - ověření, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost komína, zejména obrácením komínového tahu O. Tlaková zkouška spalinové cesty - uvede se výsledek tlakové zkoušky spalinové cesty. Tlaková zkouška spalinové cesty se provede se stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20 C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik stanoví ČSN EN Podpis a razítko odborně způsobilé osoby VYHLÁŠKA č.111/1981 Sb. ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. října 1981 o čištění komínů Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně: Úvodní ustanovení 1 Tato vyhláška se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných objektů včetně rekreačních (dále jen správce objektu"), na uživatele spotřebičů paliv a na organizace zajišťující kominické práce (dále jen "kominický podnik"). Kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla; jestliže má kominický podnik plnit povinnosti i v obvodu působnosti jiného okresního národního výboru, určí okresní národní výbor územní obvod v dohodě s tímto národním výborem. 2 3 Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv (1) Správce objektu, v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv do komínových průduchů, je povinen: a) umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů, zejména volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čisticím zařízením a spotřebičům paliv, b) připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí a ostatních tuhých částí ze sběrací části komínových průduchů (dále jen "saze"), c) odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny kominickým podnikem při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů, a to ve lhůtě dohodnuté s kominickým podnikem; nedojde-li k dohodě, určí lhůtu k odstranění závad místní národní výbor, d) zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění,
11 e) zajistit, aby ve spolupráci s kominickým podnikem byly nepoužívané komínové průduchy uzavřeny a označeny v místech čistění, f) opatřit v dohodě s kominickým podnikem u objektu, kde to vyžaduje, stavební situace, orientační náčrtek všech vymetacích otvorů a zajistit, aby byl k dosažení; toto ustanovení se nevztahuje na vlastníky rodinných a rekreačních domků a chat, g) u přepažených komínů odstranit nahromaděné saze vysunutím uzávěrky nejméně jednou za dva měsíce, h) požádat kominický podnik o zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva. (2) Za bezpečný provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který je povinen: a) ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv; dojde-li k odstranění spotřebiče paliv, je uživatel povinen těsně uzavřít sopouch, b) plnit povinnosti uložené v odstavci 1 písm. a), c), d) a h), pokud se týkají spotřebičů paliv umístěných v bytě a nebytových prostorech, které užívá. (3) Úhradu za čistění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu ( 4 odst. 1), platí správce objektu, za zkoušení komínů ten, kdo tyto práce objednal. 4 Povinnosti kominického podniku (1) Kominický podnik je povinen řádně provádět čistění komínů v objektech určeného obvodu. Při každém čistění komínů provádí i kontrolu jejich stavu (odst. 3); u komínů, do nichž jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav. (2) V objektech, které jsou ve vlastnictví občanů, provádí kominický podnik čistění komínů bez objednávky; jinak čistění komínů a jejich zkoušení provádí vždy na základě smlouvy. (3) K povinnostem kominického podniku patří: a) čistit komíny ve stanovených lhůtách, b) zkoušet komíny, c) čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kw, kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná, a plynná, d) vybírat saze z komínových sběračů do připravených nádob z nehořlavého materiálu, určených k ukládání sazí, e) upozorňovat uživatele spotřebičů paliv na příčiny nehospodárnosti spalovacích procesů, f) oznámit místnímu národnímu výboru závady komínů a spotřebičů paliv, které zjistil při čistění a zkoušení komínů v případech, kdy se nedohodne se správcem objektu na lhůtě k jejich odstranění [ 3 odst. 1 písm. c)]. (4) Kominický podnik při čistění komínů je povinen kontrolovat, zda a) stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou, b) je zajištěn bezvadný průchod pro vymetací nástroje a zda závady zjištěné při předchozím čistění byly odstraněny, c) je pracovníkům kominického podniku zajištěn bezpečný přístup ke komínům. (5) O výsledku zkoušení komínů a připojených spotřebičů vydává kominický podnik správci objektů, popřípadě uživateli spotřebiče paliv, potvrzení; potvrzení vydává rovněž o zjištěné závadě. (6) Zjistí-li kominický podnik havarijní stav komínového zdiva, je povinen upozornit správce objektu a příslušný stavební úřad na tento stav s návrhem na opatření. (7) Jsou-li v objektu spotřebiče paliv s výkonem nad 50 kw, dohodne kominický podnik dny čistění komínů se správcem objektu tak, aby nebyl narušen provoz objektu. (8) Organizace může s kominickým podnikem uzavřít písemnou dohodu, že její pracovníci popřípadě členové k tomu účelu odborně kominickým podnikem zaškolení budou provádět sami čistění a v jakém rozsahu; v takovém případě je organizace povinna plnit povinnosti kominického podniku uvedené v odstavci 1, odstavci 2 písm. a), c), d), e) a odstavci 3. Kominický podnik kontroluje nejméně jednou za rok provedení těchto prací. (9) Před dokončením stavby (změny stavby) je kominický podnik povinen na žádost stavebníka, popřípadě stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy, zjistit při zkoušení komínů, zda komíny v objektu jsou správně provedeny a zda je lze užívat bez ohrožení požární bezpečnosti, života, zdraví a popřípadě, zda spotřebiče paliv jsou správně připojeny ke komínům. O výsledku zjištění vydá kominický podnik potvrzení. 5 Vypalování komínů Vypalovat lze pouze zděné komíny. Vypalování komínů provádějí nejméně dva pracovníci kominického podniku. Správce objektu oznámí tuto činnost alespoň 3 pracovní dny předem místnímu národnímu výboru, který podle potřeby učiní vhodná opatření
12 6 Lhůty pro čištění komínů (1) Čistění komínů, popřípadě případě kontrola jejich stavu ( 4 odst. 1), se provádí za rok nejméně: a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná 1 do výkonu 50 kw šestkrát, 2 s výkonem nad 50 kw čtyřikrát; b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná 1 do výkonu 50 kw, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát, 2 do výkonu 50 kw, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát, 3 s výkonem nad 50 kw čtyřikrát; c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kw v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou. (2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kw při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok. (3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen kominický podnik po dohodě s místním národním výborem provádět čistění komínů častěji. (4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1). (5) Na základě požadavků místního národního výboru dohodne s ním kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejich částech. Místní národní výbor o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým. 7 Závěrečná ustanovení Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 159/1954 Ú.l., o čistění komínů, ve znění vyhlášky č. 159/1957 Ú.l. 8 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna [ tisk ] Společenstvo kominíků ČR