Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o1389-2008-itc.html
Timestamp: 2018-10-22 10:01:32
Document Index: 140376497

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5']

Vigencia desde 23 de Mayo de 2008. Revisión vigente desde 23 de Mayo de 2008
CAPÍTULO II. Medición de las emisiones de contaminantes atmosféricos y control de los aparatos de medida
Artículo 3 Equipos
Artículo 5 Certificado de cumplimiento de normas
Artículo 6 Medición de emisiones en centrales termoeléctricas
Artículo 7 Medición de emisiones en otras grandes instalaciones de combustión
Artículo 8 Requisitos de remisión de información de las emisiones
Disposición transitoria primera Equipos de medida
Disposición transitoria segunda Medidores de caudal en continuo
Disposición transitoria tercera Control metrológico
APARTADO A. Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este anexo II
APARTADO B. Cálculo del volumen y humedad de las emisiones
APARTADO C. Datos necesarios para el cálculo teórico de emisiones
APARTADO D. Información sobre emisiones
Emisiones de contaminantes atmosféricos en focos sin medición en continuo (potencia térmica < 100 MW)
APARTADO A. Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este anexo III
APARTADO B. Datos necesarios para el cálculo teórico de emisiones
GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN QUE NO SEAN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
APARTADO A. Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este anexo IV
APARTADO C. Información sobre emisiones
Emisiones de contaminantes atmosféricos en focos sin medición en continuo
APARTADO A. Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este Anexo V
OM PRA/321/2017, de 7 Abr. (procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión)
O.M. ITC/1389/2008, 19 mayo, derogada por la disposición derogatoria única de la Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones («B.O.E.» 12 abril).
Medición de las emisiones de contaminantes atmosféricos y control de los aparatos de medida
Se autoriza a la Secretaría General de Energía, de acuerdo con las funciones que tiene atribuidas, a adoptar las medidas necesarias para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta orden. En particular, se la autoriza a dictar las resoluciones necesarias para el cumplimiento y la actualización de las normas aplicables según el artículo 4 y el anexo I de esta orden.
Véase Res. de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se precisan determinados aspectos relativos a la aplicación de la Orden ITC/1389/2008, de 19 de mayo, y de la Orden PRE/3539/2008, de 28 de noviembre, respecto a la remisión de información y al seguimiento y control de las emisiones a la atmósfera procedentes de las grandes instalaciones de combustión («B.O.E.» 30 julio). Véase RES. de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se faculta al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas para el desarrollo de las actividades relativas al seguimiento y control de las emisiones a la atmósfera procedentes de las grandes instalaciones de combustión. («B.O.E.» 29 diciembre).-->
Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este anexo II
1. Foco. Se entiende como foco emisor cada una de las chimeneas, tanto los conductos de evacuación con obra civil individualizada como las agrupaciones físicas bajo una misma estructura exterior, que existan en el conjunto de la central termoeléctrica.
Cada foco emisor será una gran instalación de combustión, de la que se considerará que forman parte aquellos grupos que viertan sus gases a la misma chimenea, si el total de la potencia térmica nominal de dichos grupos es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando, individualmente, alguno de ellos tenga una potencia térmica nominal inferior a 50 MW.
En el caso de que más de un grupo térmico vierta sus gases a la misma chimenea, se deberá reflejar esta circunstancia indicando cuantos grupos de combustión forman el foco, si son existentes o nuevos, según el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, y la potencia térmica nominal de cada grupo y total del foco.
Si dos o más grupos térmicos de combustión que vierten sus gases en la misma chimenea tuvieran medidores de contaminantes independientes en sus respectivos conductos de humos, se daría un resultado único de concentración por foco, ponderando los resultados de las mediciones con los caudales de los gases respectivos de cada grupo térmico.
En el caso de que alguno o algunos nuevos grupos térmicos de combustión emitieran sus gases a la atmósfera por una chimenea común con algún otro grupo o grupos existentes, deberían considerarse a efecto de cálculos:
a) El conjunto de los grupos existentes, que formarán una instalación de combustión existente si el total de la potencia térmica nominal de dichos grupos es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando, individualmente, alguno de ellos tenga una potencia térmica nominal inferior a 50 MW.
b) El conjunto de los grupos nuevos, que formarán una instalación de combustión nueva si el total de la potencia térmica nominal de los nuevos grupos es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando, individualmente, alguno de ellos tenga una potencia térmica nominal inferior a 50 MW.
Ambos conjuntos deberán medir sus emisiones de manera independiente.
Para las instalaciones existentes, el cálculo de los parámetros para la determinación de su contribución a la burbuja nacional del Plan nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión Existentes (PNRE-GIC) de determinará en cada caso, bien experimentalmente mediante las mediciones correspondientes, o si no fuera posible por ponderación de valores de la generación de cada conjunto de grupos según condiciones estequiométricas.
2. Períodos a informar (PAI). Los períodos a informar (PAI) de un foco corresponden con el número de períodos horarios naturales de un día en los que cualquiera de los grupos termoeléctricos que forman parte del foco en cuestión esté en funcionamiento con una potencia eléctrica igual o superior al mínimo técnico con el combustible principal. Será durante los períodos PAI cuando deberán medirse las concentraciones de contaminantes y resto de parámetros representativos (caudal, O2, etc.) de las emisiones producidas por el foco.
Los posibles períodos inferiores a una hora resultantes de las puestas en marcha y paradas de la instalación de combustión, se darán con una duración de una hora y se les asignará la concentración del período medido, no incluyéndose las medidas correspondientes a situaciones por debajo del mínimo técnico de potencia.
3. Potencia eléctrica media diaria (MWe). Para las centrales termoeléctricas, la potencia eléctrica bruta media diaria de un foco es la suma de las potencias medias eléctricas brutas a las que han funcionado diariamente durante los períodos PAI los distintos grupos que forman el foco.
La potencia eléctrica media diaria bruta de cada grupo se calculará como media aritmética de sus potencias horarias brutas en los períodos PAI.
4. Energía eléctrica diaria (ED)(MWh). Para las centrales termoeléctricas, la energía eléctrica diaria (energía bruta diaria) es la suma de las energías eléctricas, en bornes de generador, producida diariamente en los períodos PAI por los grupos que forman parte del foco emisor.
5. Datos válidos. Se considerarán datos válidos aquellos que hayan sido obtenidos con sistemas de monitorización que hayan superado el ensayo de variabilidad recogido en la norma EN 14181:2004. Este condicionante supone que los sistemas de medida utilizados para monitorizar cada contaminante (instrumento + sistema de adquisición de datos) deben proporcionar resultados con una incertidumbre menor que la máxima admisible (σo) establecida como un porcentaje (X%) del correspondiente valor límite de emisión (VLE) para un intervalo de confianza del 95 por ciento. Este límite superior para la incertidumbre de las medidas se obtiene, por tanto, del modo siguiente:
Según lo previsto en la norma EN 14181: 2004 para el ensayo de variabilidad de los sistemas automáticos de medida, la desviación típica (sD) que se obtenga al comparar los datos que proporciona cada sistema de medida frente a los producidos por el Método de Referencia Patrón (MRP) correspondiente, deberá cumplir la condición:
donde, kv es el denominado parámetro de ensayo que depende del número de medidas que se realicen en paralelo (15 como mínimo) tal y como establece la citada norma. Después de demostrar que un determinado sistema automático de medida cumple este requisito y siempre que los controles periódicos que se realicen sobre su respuesta de cero y rango no presenten desviaciones inadecuadas, no se produzcan averías, etc., se considerará que los datos producidos por el sistema son válidos. En cualquier otro caso los datos serán no válidos.
La información correspondiente a las emisiones producidas de SO2, NOx y partículas se elaborará utilizando datos válidos.
6. Cálculo de promedios temporales.
En la obtención de promedios temporales se tendrán presentes los siguientes criterios:
a) Sólo se utilizaran datos válidos. Deberán excluirse para la realización de estos promedios los datos obtenidos durante los periodos de mantenimiento, calibración o durante cualquier otra incidencia que pueda haber afectado a la respuesta del sistema de medida.
b) Los valores a utilizar para establecer estos promedios temporales serán valores en base seca, y corregidos al porcentaje de oxígeno de referencia.
c) En los casos en que el valor del parámetro medido esté por debajo del límite de detección del sistema de medida, el valor que deberá quedar registrado será el propio límite de detección, que será considerado dato válido a todos los efectos.
d) Para realizar cualquier promedio temporal sobre un determinado periodo será preciso disponer de un porcentaje mínimo de datos válidos del 75 por ciento dentro del mismo. Por debajo de esa cobertura de datos, el funcionamiento del sistema de medida se considerará anómalo y no podrá calcularse el promedio temporal correspondiente.
7. Datos validados. Para las nuevas instalaciones que obtengan autorización de conformidad con el artículo 5.2 del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, la comprobación del cumplimiento de los límites de emisión aplicables en cada caso se llevará a cabo utilizando únicamente datos validados. El proceso de validación de datos consistirá en restar a cada dato medido válido el porcentaje del valor límite establecido en el apartado 6.1 del anexo VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
Los datos validados sólo se utilizarán a efectos de comprobación del cumplimiento de los valores límite de emisión.
8. Concentración media diaria (CD) (mg/Nm³).
La concentración media diaria (CD), en mg/Nm³, es la media aritmética de las concentraciones horarias medidas en el foco durante el día, expresadas en las condiciones normales de temperatura y presión de los gases y siendo referidas a las condiciones de humedad y exceso de oxígeno previstas en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
8.1 Concentración horaria en condiciones normales húmedas.
La concentración horaria de cada contaminante en las emisiones, determinada a partir de las mediciones efectuadas durante el periodo de una hora, se referirá a las condiciones normales de presión y temperatura de las emisiones, indicadas en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, y se expresará en mg/Nm³. En el caso de que el medidor proporcione ppm (partes por millón) en volumen, y porcentajes de opacidad, se deberá multiplicar dicha medida por un coeficiente para pasar a mg/Nm³ de contaminante, según los criterios siguientes:
a) Para SO2: El coeficiente a utilizar será 2,858.
b) Para NOX: Se deberá expresar en mg NO2/Nm³, por lo que el coeficiente a utilizar será 2,054. Cuando pueda demostrarse que la relación de concentraciones NO2/NO en las emisiones es inferior o igual al 5 por ciento, podrá medirse únicamente NO, debiéndose multiplicar el anterior coeficiente por 1,05 para obtener la concentración de NOx como mg NO2/Nm³.
Si esta condición no pudiese demostrarse, se deberá medir simultáneamente NO y NO2 para sumar sus respectivos valores en ppm, en volumen. Este resultado se multiplicará por el coeficiente reseñado, para obtener la concentración de NOX como mg NO2/Nm³.
c) Partículas: Los valores de concentración de emisiones de partículas, en mg/Nm³, en continuo se obtendrán a partir de la función de calibración del sistema (función analítica o curva de correlación) que relacionará las concentraciones reales de partículas en el flujo de emisión con la opacidad o variable directamente determinada por el sistema. La función de calibración se obtendrá siguiendo lo especificado en cualquiera de los distintos procedimientos recogidos en las Normas CEN y UNE aplicables, entre las que se puede citar a título de ejemplo: UNE 77219; EN 14181 y UNE EN 13284-2.
8.2 Concentración horaria en condiciones normales de humedad y oxígeno de referencia. En los casos en que las concentraciones deban expresarse en condiciones normales de humedad y oxígeno de referencia, los criterios a seguir serán los siguientes:
Como relación entre concentración horaria sobre condiciones reales de humedad (CH H*) y concentración horaria sobre gas seco (CH S*), se utilizará:
Siendo hH la humedad absoluta media horaria de las emisiones en el punto de medida del contaminante, expresado en tanto por uno.
Como relación entre concentración horaria sobre condiciones reales de exceso de oxígeno en base seca (CH S*) y la concentración horaria sobre condiciones normales de exceso de oxígeno en base seca (CH S) se utilizará:
Siendo rH el porcentaje medio y horario de exceso de oxígeno sobre base húmeda en las emisiones en el punto de medida del contaminante, expresado en tanto por ciento.
Siendo % X el porcentaje de oxígeno de referencia sobre seco a utilizar según el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, expresado en tanto por ciento (3 por cien para combustible líquidos y gaseosos, 6 por cien para combustibles sólidos y 15 por cien en caso de turbinas de gas).
Cuando el nivel de humedad de las emisiones pueda fluctuar por razones ajenas al propio proceso de combustión (sistemas de desulfuración, etc) la humedad deberá medirse de modo continuo. En caso contrario y si no se dispone de medidor de humedad, ésta deberá calcularse estequiométricamente. Se tomará como hH el valor diario o mensual hallado estequiométricamente según la fórmula del apartado B de este anexo II, o el valor medio de las posibles medidas mensuales que se hayan realizado durante los últimos doce meses.
9. Emisión diaria (tD)(t).
Cantidad total de contaminante emitido diariamente expresado en toneladas.
9.1 La emisión diaria se obtendrá partiendo de datos experimentales de concentración de contaminante y de volumen de gases emitidos, siendo el resultado de multiplicar la concentración media diaria por el volumen diario de humos con el grupo o los grupos acoplados. Es decir:
CD: Concentración media diaria, en mg/Nm³, según se ha definido en el epígrafe 8 del apartado A de este anexo II.
VD: Volumen de gases de emisión (en Nm³ x10³) referido a las mismas condiciones de humedad de gas y exceso de oxígeno que CD. (Ver epígrafe 21 del apartado A de este anexo II).
9.2 Si para la determinación diaria del volumen de gases de emisión la instalación no dispone del equipamiento necesario para la medida continua del caudal de emisiones o de la metodología alternativa aceptada (de conformidad con la disposición transitoria segunda de esta orden), la emisión diaria se calculará de la forma siguiente:
VG: Volumen diario de gases de emisión referido a las mismas condiciones de humedad de gas y exceso de oxígeno que CD por cada Kg de combustible (en Nm³/kg). Se calculará a partir del análisis del combustible según las fórmulas del apartado B de este anexo II.
MD: Cantidad de combustible consumido en el día, en toneladas.
10. Emisión específica (eD)(g/kWh). Es el cociente entre la emisión diaria (tD) y la energía generada en el día (ED), en bornes de generador y se expresará en g/kWh.
11. Períodos informados en el día (PID) Los períodos informados en un día (PID) son el número de períodos horarios en un día en los que se dispone de información en automático representativa de las concentraciones de cada contaminante, expresadas según se ha definido en el epígrafe 8.1 del apartado A de este anexo II.
12. Períodos a informar en el mes. Los períodos a informar en el mes corresponden con la suma de los PAI diarios.
13. Potencia eléctrica media mensual. La potencia eléctrica media mensual es la media de las potencias eléctricas medias diarias ponderadas con los respectivos PAI diarios.
14. Energía eléctrica mensual. La energía eléctrica mensual es la suma de las energías eléctricas diarias. (Ver epígrafe 4 de este apartado A).
15. Concentración media mensual. La concentración media mensual es la media de las concentraciones medias diarias ponderadas con los respectivos PAI diarios.
16. Emisión mensual. La emisión mensual de cada contaminante se calcula como la suma de las emisiones diarias.
17. Emisión específica mensual. La emisión específica mensual es el cociente entre la cantidad de contaminante emitida mensualmente (t) y la energía eléctrica bruta, en bornes de generador, generada en ese mes, y se dará expresada en g/KWh.
18. Períodos informados en el mes (PI). Los períodos informados en el mes (PI) corresponden con la suma de los periodos informados diarios (PID).
19. Índice de desulfuración (I.D.). Solamente aplicable a las instalaciones obligadas a cumplir con un índice de desulfuración determinado. Vendrá dado por la relación siguiente:
Siendo S2 el azufre emitido, en peso, medido en chimenea durante el mes y S1 el azufre, en peso, que tenga el combustible quemado en ese mes en su recepción en el entorno de la instalación de combustión y antes de someterlo a algún proceso específico para su desulfuración.
20. Medias de cuarenta y ocho horas. A los efectos oportunos, se calcularán los valores medios de la concentración de cada cuarenta y ocho horas como valor medio de las concentraciones horarias disponibles durante 48 períodos a informar (PAI) consecutivos.
Las concentraciones medias de cada cuarenta y ocho horas se comenzarán a calcular, sucesivamente, a las cero horas del 1 de enero de cada año y desde el primer PAI, tantos días como sean necesarios hasta que se totalicen los 48 PAI.
El número de medias de cuarenta y ocho horas acumuladas durante cada año natural será la parte entera del cociente entre el número total de PAI de ese año y el número 48.
21. Volumen diario (VD)(Nm³ x 10³). El volumen de emisiones diario (en Nm³ x 10³) se obtendrá como suma de los volúmenes horarios determinados cada día a partir de la medida directa continua del caudal de emisiones en el punto de medida de las mismas y del área del conducto en ese punto, o a través de la metodología que haya sido aceptada como alternativa a esta determinación (ver disposición transitoria segunda).
22. Volumen de emisiones mensual. El volumen de emisiones mensual será la suma de los volúmenes diarios VD del mes.
Cálculo del volumen y humedad de las emisiones
Cuando sea preciso recurrir al cálculo teórico para determinar el volumen estequiométrico de los gases de emisión y/o su humedad, en los casos aplicables, se utilizarán las fórmulas siguientes:
Para el cálculo de VG en el epígrafe 9.2 del apartado A de este anexo II, se empleará una de las siguientes fórmulas, dependiendo de las condiciones a que esté referida la concentración diaria (CD) en cada fórmula:
a) Si CD está referido a base seca y oxígeno de referencia % X:
b) Si CD está referido a base húmeda (hD) y a un exceso de oxígeno real % O2D:
Datos necesarios para el cálculo teórico de emisiones
Foco (especificar unidades que comprende y potencias):
1. Combustible consumido.
Cantidad (t y/o m³)
Carbono (%peso) (s/b)
Hidrógeno (%peso) (s/b)
Nitrógeno (%peso) (s/b)
Oxígeno (%peso) (s/b)
Azufre (%peso) (s/b)
Cenizas (%peso) (s/b)
H2O (%peso) (s/b)
PCS (Kca/Kg) (th/m³) (s/b)
PCI (Kcal/Kg)(th/m³) (s/b)
2. Parámetros medios.
Oxígeno de referencia (% s/s)
Humedad absoluta del aire (Moles H2O/Moles aire seco)
Rendimiento depuración partículas (% )
Porcentaje combustible inquemado (% del carbono total)
Retención azufre en escorias y cenizas (% del S total)
Retención azufre en el sistema de desulfuración (% del S total)
La información contenida en este apartado se basará en la realización de muestreos y análisis químicos periódicos, cuya frecuencia dependerá de la variabilidad del proceso de combustión, a fin de garantizar su representatividad y calidad.
1. Para instalaciones existentes o nuevas cuya autorización de construcción se haya efectuado de acuerdo a lo señalado en el artículo 5.1 del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo y para cada contaminante:
a) Número de concentraciones medias de 48 h de SO2 acumuladas en lo que va de año.
b) Porcentaje (%) de medias de 48 h de SO2 acumuladas en lo que va de año que superen el 110 por ciento del valor límite de emisión aplicable.
c) Número de concentraciones medias de 48 h de NOx acumuladas en lo que va de año.
d) Porcentaje (%) de medias de 48 h de NOx acumuladas en lo que va de año que superen el 110 por ciento del valor límite de emisión aplicable.
e) Número de concentraciones medias de 48 h de partículas acumuladas en lo que va de año.
f) Porcentaje (%) de medias de 48 h de partículas acumuladas en lo que va de año que superen el 110 por ciento del valor límite de emisión aplicable.
2. Para instalaciones cuya autorización de construcción se haya efectuado de acuerdo a lo señalado en el artículo 5.2 del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo y para cada contaminante:
a) Número de valores medios diarios validados que hayan superado en lo que va de año los valores límite aplicables.
En el caso de las turbinas de gas, de acuerdo con la Parte B del anexo VI del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, únicamente para los períodos en que se esté operando por encima del 70 por ciento de la carga nominal.
b) Porcentaje (%) de valores medios horarios validados que hayan superado en lo que va de año el 200 por ciento de los valores límite aplicables.
Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este anexo III
1. Foco. Se define en los mismos términos del epígrafe 1 del apartado A del anexo II de esta orden.
2. Potencia eléctrica media trimestral (MWe). Media ponderada con el tiempo de funcionamiento en cada mes de las tres potencias eléctricas brutas medias mensuales.
3. Energía eléctrica (MWh). Energía eléctrica bruta generada en el trimestre por las instalaciones que formen el foco.
4. Concentración media trimestral de SO2 (mg SO2/Nm³ ). Se calcularán teóricamente efectuando un balance estequiométrico, utilizando para ello el apartado B y los parámetros adjuntos en el apartado C del anexo II de esta orden, y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
5. Concentración media trimestral de NOx (mg NOx /Nm³). Si durante el trimestre se han efectuado mediciones manuales, se calculará la media de las mismas y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
En caso contrario, se informará de la concentración del trimestre anterior. Esta medida vendrá dada expresando la concentración de NOx como NO2.
6. Concentración media trimestral de partículas (mg partículas /Nm³). Si durante el trimestre se han efectuado mediciones manuales, se calculará la media de las mismas y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
En caso contrario, se informará de la concentración del trimestre anterior.
7. Emisión trimestral (t de SO2, NOx y partículas). Se hallará tal como se indica en el epígrafe 9.2 del apartado A del anexo II de esta orden, cambiando la temporalidad de diario a trimestral. Se deberán utilizar también, por tanto, las fórmulas del apartado B del anexo II de esta orden.
8. Emisión específica (de SO2, NOx y partículas)(g/Kwh). Relación entre la emisión trimestral en (gramos) y la energía eléctrica bruta trimestral en (kWh).
La información contenida en este apartado se basará en la realización muestreos y análisis químicos periódicos, cuya frecuencia dependerá de la variabilidad del proceso de combustión, a fin de garantizar su representatividad y calidad.
En el caso de que en este trimestre se hayan efectuado medidas manuales se reflejarán en condiciones reales en el Cuadro siguiente:
Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este anexo IV
1. Foco. Se entiende como foco emisor cada una de las chimeneas, tanto los conductos de evacuación con obra civil individualizada como las agrupaciones físicas bajo una misma estructura exterior, que existan en el conjunto de la instalación.
Cada foco emisor será una gran instalación de combustión, de la que se considerará que forman parte aquellas instalaciones de combustión que viertan sus gases a la misma chimenea si el total de la potencia térmica nominal de dichas instalaciones es igual o superior a 50 MW térmicos, aún cuando individualmente alguna de ellas tenga una potencia térmica nominal inferior a 50 MW.
En el caso de que más de una instalación de combustión vierta sus gases a la misma chimenea, se deberá reflejar esta circunstancia indicando cuantas instalaciones de combustión forman el foco, si son existentes o nuevas, según el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, y la potencia térmica nominal de cada instalación y total del foco.
Si dos o más instalaciones de combustión que vierten sus gases en la misma chimenea tuvieran medidores de contaminantes independientes en sus respectivos conductos de humos, deberá darse un resultado único de concentración por foco, ponderando los resultados de las mediciones con los caudales de los gases respectivos de cada instalación.
2. Concentración media diaria (CD) (mg/Nm³). La concentración media diaria (CD), en mg/Nm³, es la media aritmética de las concentraciones horarias medidas en el foco durante el día, expresadas en las condiciones de humedad de los gases y exceso de oxígeno que se indican en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
Para su determinación es aplicable el epígrafe 8 del apartado A del anexo II de esta orden (Centrales termoeléctricas. Medición en continuo).
3. Volumen diario (VD)(Nm³ x 10³). El volumen de emisiones diario, en Nm³ x 10³, se obtendrá como suma de los volúmenes horarios medidos cada día que, a su vez, se obtendrán a partir de la medida directa continua del caudal de emisiones en el punto de medida de las mismas.
4. Emisión diaria (tD)(t). Cantidad de contaminante emitido diariamente expresado en toneladas. Se obtendrá como resultado de multiplicar la concentración media diaria por el volumen diario de humos con el grupo o los grupos acoplados.
Para su determinación es aplicable el epígrafe 9 del apartado A anexo II de esta orden (Centrales termoeléctricas. Medición en continuo).
5. Emisión mensual La emisión mensual de cada contaminante se calcula como la suma de las emisiones diarias.
6. Emisión trimestral La emisión trimestral de cada contaminante se calcula como la suma de las emisiones mensuales.
7. Datos válidos. Se considerarán datos válidos aquellos que hayan sido obtenidos con sistemas de monitorización que hayan superado el ensayo de variabilidad recogido en la norma EN 14181:2004. Este condicionante supone que los sistemas de medida utilizados para monitorizar cada contaminante (instrumento + sistema de adquisición de datos) deben proporcionar resultados con una incertidumbre menor que la máxima admisible (σo) establecida como un porcentaje (X%) del correspondiente valor límite de emisión (VLE) para un intervalo de confianza del 95 por ciento. Este límite superior para la incertidumbre de las medidas se obtiene, por tanto, del modo siguiente:
8. Cálculo de promedios temporales.
9. Datos validados. Para las nuevas instalaciones que obtengan autorización de conformidad con el artículo 5.2 del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, la comprobación del cumplimiento de los límites de emisión aplicables en cada caso se llevará a cabo utilizando únicamente datos validados. El proceso de validación de datos consistirá en restar a cada dato medido válido el porcentaje del valor límite establecido en el apartado 6.1 del anexo VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
Definición y método de cálculo de los parámetros a incluir en el cuadro I de este Anexo V
1. Foco. Se define en los mismos términos que el epígrafe 1 del apartado A del anexo IV de esta orden.
2. Concentración media semestral de SO2 (mg SO2/Nm³). Se calcularán teóricamente efectuando un balance estequiométrico. Para su determinación son aplicables los apartados B y C.1 del anexo II de esta orden (Medición en continuo. Centrales termoeléctricas), y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
3. Concentración media semestral de NOx (mg NOx /Nm³). Si se han efectuado durante el semestre mediciones manuales, se calculará la media de las mismas y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
En caso contrario, se informará de la concentración del semestre anterior. Esta medida vendrá dada expresando la concentración de NOx como NO2.
4. Concentración media semestral de partículas (mg partículas /Nm³). Si se han efectuado durante el semestre mediciones manuales, se calculará la media de las mismas y se referirá a las condiciones de humedad y exceso de O2 que se indica en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
En caso contrario, se informará de la concentración del semestre anterior.
5. Emisión semestral (t de SO2, NOx y partículas). Cantidad de contaminante emitido semestralmente expresado en toneladas.
Para su determinación es aplicable el epígrafe 9.2 del apartado A del anexo II de esta orden (Centrales termoeléctricas. Medición en continuo), cambiando la temporalidad de diario a semestral. Se deberán utilizar también, por tanto, las fórmulas del aparatado B del anexo II de esta orden.
En el caso de que en este semestre se hayan efectuado medidas manuales se reflejarán en condiciones reales en el Cuadro siguiente: