Source: http://docplayer.fi/57982366-Sadevesiviemarin-vuodon-selvitys.html
Timestamp: 2018-04-20 22:52:06+00:00
Document Index: 6617919

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS - PDF
Download "SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS"
1 MYYRMÄEN KOULU SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 35 / 2005 Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Pekka Wallenius, Tutkimuksen suorittajat: Tekmanni Service Oy Harri Makkonen TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut HELSINKI fax. (09) s-posti:
2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT YHTEENVETO VIEMÄREIDEN SISÄPUOLISISTA TV-KUVAUKSISTA SADEVESIVERKOSTON TV-KUVAUKSET JÄTEVESIVERKOSTON TV-KUVAUKSET VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET PTS-TAULUKKO TOIMENPIDE-EHDOTUSTAULUKKO (SADEVESIVIEMÄRIT) TOIMENPIDE-EHDOTUSTAULUKKO (JÄTEVESIVIEMÄRIT)...7 LIITEET: Liite 1: Viemärikuvauspöytäkirjat Liite 2: Tutkimuskohtien ohjeellinen sijaintipiirros Liite 3: Videonauhat viemärikuvauksista TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 2(9)
3 JOHDANTO Yleistä Tekmanni Service Oy:n Asiantuntijapalveluissa selvitetään kerhotiloissa kulkevien viemäriverkostojen toiminnallinen kunto sisäpuolisilla viemärikuvauksilla. Toimenpide-ehdotuksia määritettäessä on pyritty ennen kaikkea viemäreiden toiminnan käyttövarmuuteen. Viemärikuvausraporttiin on liitetty kaikki mittauksista laaditut asiakirjat: viemärikuvauspöytäkirjat (liite 1), tutkimuskohtien ohjeelliset sijaintipiirrokset (liite 2) ja videonauhat viemärikuvauksista (liite 3). Viemärikuvausraportissa on noudatettu soveltuvin osin Viemäreiden ja vesijohtojen TVkuvauksen teettämisohjetta (Vesi- ja Viemärilaitosyhdistyksen julkaisu v. 1998). Kustannusarvioissa on käytetty tarkastushetken alun kustannustasoa ja kokemusperäistä kustannustietoa (ATOP PTS). Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 22 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset (ellei erikseen ole muuta mainittu), esimerkiksi putkisaneeraustyöt sisältävät välittömästi putkitöistä aiheutuvat rakennustekniset työt ja niiden kustannukset. Kustannusarviot tulee kuitenkin tarkastaa aina kohde kohtaisesti ennen saneeraustoimenpiteiden aloittamista. Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Kiireelliset korjaustyöt on sisällytetty kuluvan vuoden kustannuksiin. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Raportissa käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Tutkimuksen tekijöinä ovat toimineet Tomi Hämäläinen ja Harri Makkonen. Tutkimuksen vastuullisena henkilönä on toiminut Asiantuntijapalveluiden osalta tekninen asiantuntija Harri Makkonen. Helsingissä Harri Makkonen tekninen asiantuntija, Asiantuntijapalvelut TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 3(9)
4 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT Tilaaja: Tutkimuskohde: Vantaan kaupungin tilakeskus, talonsuunnittelu Arto Alanko, kaupunginarkkitehti Kielotie VANTAA Myyrmäen koulu Virtatie VANTAA Tyyppi: koulu Rakennuksia: 1 kpl Portaita: - kpl Asuntoja: - kpl Liiketiloja: - kpl Tilavuus: - m 3 Huoneistoala: - m 2 Rakennusvuosi: Kiinteistön huoltoyhtiö: - Kiinteistön isännöitsijä: - Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kerhohuoneen sadevesiviemärin toiminnallinen kunto ja mahdolliset vuoto kohdat. Tutkimuksen ajankohta: vko 35 / 2005 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 4(9)
5 2 YHTEENVETO VIEMÄREIDEN SISÄPUOLISISTA TV-KUVAUKSISTA 2.1 Sadevesiverkoston tv-kuvaukset Kerhotilan tutkitut sadevesiviemärit on rakennettu valurautaputkella (muhviliitoksin toteutettuna). Sadevesiviemäreiden toiminnallinen kunto selvitettiin sisäpuolisella viemärikuvauksella (4- otosta linjoista). Tutkitut sadevesiviemärit ovat toiminnallisesti kunnossa. Viemärilinjoissa on havaittavissa vain hieman syöpymää. Viemärilinjan ongelma on mahdollisesti hieman liikkuneet vaakaosuuden putkiliitokset (kuva1 ja kuva2), jotka vuotavat linjan tulviessa kovalla sateella (kouluisännän mukaan linja vuotaa vain kovalla sateella). Viemärilinjan vaakaosuus voidaan ns. sukittaa, jolloin edellä mainittu ongelma poistuu. Katolta kuvattiin kaksi sadevesilinjaa vuotokohtien yläpuolelta (kattokaivosta alaspäin). Kuvatut sadevesilinjat ovat varsin hyvässä kunnossa, eikä niissä havaittu mahdollisia vuotokohtia. Kattokaivojen tiiveyttä tarkasteltiin silmämääräisesti, eikä niissä ollut havaittavissa puutteita. 2.2 Jätevesiverkoston tv-kuvaukset Luokkahuoneiden n:o 203 ja 204 sekä käytävän katossa olevia vuotojälkiä (kuva 3) tutkiessa kuvattiin kaksi vesikatolla olevaa jätevesiviemärin tuuletusputkea luokkahuoneiden yläpuolelta. Tuuletuslinjoissa ei ollut havaittavissa vuotojälki, ainoastaan hieman syöpymää. Tuuletuslinjoissa on vain hieman irtonaista karstaa, joka olisi hyvä painehuuhdella pois. Tuuletuslinjojen läpivientejä tarkasteltiin silmämääräisesti, eikä niissä ollut havaittavissa puutteita. Vesikatolla vuotokohdan yläpuolella olevien ikkunoiden alaosan vesieristyksen tiiveys tulisi tarkastaa. Kuvauksissa ei ollut havaittavissa tutkittujen vuotokohtien osalta mitään poikkeavaa, mikä voisi aiheuttaa mahdolliset vuodot. Kouluisäntää tulisi ohjeistaa tarkastamaan kyseiset vuotokohdat kovalla sateella, jolloin pystytäisiin paikallistamaan vuotokohdat paremmin ja ohjaamaan mahdolliset korjaustyöt oikeaan kohtaan. Ennen korjaustöiden aloitusta tulee korjattavat kohdat tarkentaa vielä paikantamislaitteella. 2.3 Välittömästi korjattavat puutteet Vesikatolla olevien ikkunoiden vesieristyksen tarkastus. Jätevesiviemärin tuuletuslinjojen painehuuhtelu. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 5(9)
6 2.4. PTS-taulukko Raportin viite Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesikatolla olevien läpivientien tiiveyden tarkastus ja ikkunoiden alapuolisen vesierityksen tarkastus 4 Kerhotilan katossa olevan sadeveisviemärin sukitus (150 mm ja n. 30 m) 25 Jätevesiviemäreiden TV 5 ja TV 6 painehuuhtelu (n.30 m) 6 LVI-työt yhteensä x 100 EUR Kustannusjakauma v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 6(9)
7 2.5 Toimenpide-ehdotustaulukko (Sadevesiviemärit) TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SADEVESIVIEMÄRIT: Kuntoluokat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2= tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Kuvauskohta Putkiosuuden tai kaivon kuntoluokka Havaittu vika tai puute Toimenpide-ehdotus / toteutusajankohta Sadevesiviemäri KL 2 viemärilinja vuotaa putkiliitoksien kohdalta kovalla sateella viemärilinjan vaakaosuus tulisi sukittaa / vuosi 2005 Vesikatto KL 2 vesikatolla olevien ikkunoiden alapuolella on vuotojälkiä vesikatolla olevien läpivientien ja ikkunoiden vesierityksen tarkastus / vuosi 2005 HUOM. Ennen korjaustöiden aloitusta tulee korjattavat kohdat tarkentaa vielä paikantamislaitteella. 2.6 Toimenpide-ehdotustaulukko (Jätevesiviemärit) TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JÄTEVESIVIEMÄRIT: Kuntoluokat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2= tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Kuvauskohta Putkiosuuden tai kaivon kuntoluokka Havaittu vika tai puute Toimenpide-ehdotus / toteutusajankohta TV 5 ja TV 6 KL 3 viemärilinjoissa on irtokarstaa viemärilinjat tulisi painehuuhdella / vuosi 2005 HUOM. Ennen korjaustöiden aloitusta tulee korjattavat kohdat tarkentaa vielä paikantamislaitteella. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 7(9)
8 KUVA 1. Sadevesiviemäri putkiliitoksia kerhotilan katossa. KUVA 2. Sadevesiviemäri putkiliitoksia kerhotilan katossa. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 8(9)
9 KUVA 3. Käytävän katossa olevia vuotojälkiä. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 9(9)