Source: http://docplayer.fr/516333-La-securite-electrique.html
Timestamp: 2017-02-20 09:31:43+00:00
Document Index: 226915575

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art. 2']

LA SECURITÉ ÉLECTRIQUE - PDF
Download "LA SECURITÉ ÉLECTRIQUE"
1 Roger Cadiergues LA SECURITÉ ÉLECTRIQUE * (Guide RefCad : nr22.a) La loi du 11 mars 1957 n autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l article 41, d une part que les «copies ou reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective», et d autre part que les analyses et courtes citations dans un but d exemple et d illustration «toute reproduction intégrale, ou partielle, f aite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite».2 2 TABLE DES MATIÈRES DU GUIDE Contenu page Contenu page 1. La sécurité électrique 1.1. Le problème électrique de la sécurité 1.2. Les cadres de la sécurité électrique 1.3. Les influences externes 1.4. Les deux indices de protection (IP et IK) 1.5. Données complémentaires sur les indices IP 2. La sécurité électrique dans les Etablissements recevant du public (ERP) 2.1. L insertion dans le règles ERP 2.2. Les textes officiels 3. La sécurité électrique au travail 3.1. Les textes de base 3.2. La séparation des sources Les prises de terre 3.4. Les techniques de protection 3.5. Le décret de Les habilitations électriques 5. Les réseaux électriques intérieurs 5.1. Les schémas de distribution 5.2. Les schémas de liaison à la terre (SLT) 5.3. Les schémas TT 5.4. Les schémas IT 5.5. Les schémas TN 5.6. Le choix du schéma 5.7. Données complémentaires3 3 Chapitre 1 1. LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 1.1. LE PROBLÈME ÉLECTRIQUE DE LA SÉCURITÉ La qualité des installations électriques est liée à la sécurité. Les applications essentielles concerne :. l habitation, secteur un peu fondamental en la matière,. et les espaces de travail (couverts par le code du Travail), où les situations sont très variées. Le cas le plus typique est celui de l habitat : en France, chaque année, plusieurs milliers d accidents dus à l électricité, sans compter plus de incendies (le plus grave des accidents domestiques) qui atteignent victimes (plus de 400 décès), un incendie domestique sur quatre étant dû à des installations électriques défectueuses. Finalement les accidents électriques provoquent chaque année, en France, une centaine de décès. 50 % d entre eux se produisent à la maison (appareils mal isolés, absence de mise à la terre, bricolages défectueux, utilisation d appareils électriques dans les salles de bain...). Le reste survient à l extérieur lors d un contact avec un conducteur terrestre ou aérien (chute sur rail électrifié, etc.) ou encore à cause de la foudre. L électrisation Les cellules du corps humain baignant dans des liquides (lymphe, plasma...) sont riches en ions dissous (sodium, potassium...). Notre corps reste normalement un conducteur médiocre de l électricité, la peau sèche conduisant très mal le courant. Malheureusement, dès que la peau est mouillée, elle devient conductrice, les ions dissous ou d autres porteurs de charge traversant la peau. Si on applique une tension électrique le corps devient suffisamment conducteur pour que l intensité qui y circule puisse faire des dégâts. Les conséquences de l électrisation Alors que le courant continu est souvent accessible sans danger (pile, accumulateur, courant téléphonique, transformateurs très basse tension pour lampes halogènes...), c est le courant alternatif domestique qui est dangereux. Le courant entrant dans le corps humain peut avoir deux origines différentes. 1. Ou bien la victime entre simultanément en contact avec les deux bornes (le neutre et la phase) : il passe alors un courant de forte intensité qui brûle les organes situés entre les deux points de contacts ; 2. Ou bien (cas le plus fréquent) la victime touche involontairement la phase électrique tandis que sa peau nue et mouillée se trouve au contact de la terre, ce qui constitue un circuit fermé : le courant passe à travers n importe quelle partie du corps humain située entre la phase et la terre. Les effets du passage du courant alternatif à travers le corps sont de deux types : contractions intenses des muscles (provoquant arrêt cardiaque et blocage des mouvements respiratoires) ou brûlures électriques. La durée de passage du courant dans l organisme influe sur le temps de détresse respiratoire mais aussi sur le risque cardiaque et la production de chaleur, donc sur la gravité des brûlures. La fréquence de 50 Hz, couramment produite en Europe, est réputée particulièrement dangereuse car elle provoque des contractions musculaires très intenses (au-delà de Hz, l effet thermique prédomine). A partir d une intensité de 9 milliampères, le courant risque d entraîner des contractions musculaires ayant pour effet de «coller» la victime au conducteur (par tétanisation des mains) ou au contraire de le rejeter loin de celui-ci, faisant cesser le passage de courant mais exposant la victime à des traumatismes secondaires. Cet effet peut également - tant que le courant passe - bloquer la ventilation pulmonaire. Pour des intensités comprises entre 80 et 100 ma, un courant alternatif de 50 Hz passant dans la région du coeur risque de provoquer une fibrillation ventriculaire, c est-à-dire une contraction anarchique de chacune des fibres musculaires cardiaques qui battent à leur propre rythme ; cet accident est responsable d une inefficacité de la pompe cardiaque (arrêt circulatoire) et donc d un état de mort apparente. Au-delà d une intensité de 2 à 3 A, il existe un danger d inhibition des centres nerveux qui peut persister après arrêt du passage du courant et se manifeste, entre autres, par une perte de connaissance immédiate et par des troubles de la ventilation pulmonaire (en arrêt le plus souvent). La quantité de chaleur dégagée explique la survenue de brûlures liées à l effet thermique de l électricité (l énergie dissipée le long du trajet du courant). Les brûlures s étendent en profondeur sur tout le trajet du courant, s étendant le plus souvent sur les axes de moindre résistance (vaisseaux sanguins et nerfs). Plus la tension est élevée, plus le risque de brûlure est important..4 1.2. LES CADRES DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 4 Les deux cadres d intervention La sécurité électrique s exerce dans deux cadres :. le premier concerne les utilisations courantes, les risques concernant alors tout utilisateur,. le deuxième cadre concerne l examen des installations ou les interventions et les travaux plus ou moins lourds, interventions alors exécutées (normalement) par des professionnels. La sécurité d emploi : les indices de protection Les dispositions à adopter pour les installations varient avec les conditions générales d emploi, et en particulier avec la présence ou non d influences externes telles que les eaux. Le classement des situations aboutit à la définition des indices de protection, examinés plus en détail aux paragraphes 6.3 et 6.4. La sécurité d emploi : les mises à la terre L une des précautions essentielles s appuie sur une mise à la terre correcte des installations, une technique dont les principes seront présentés par la suite. Les interventions sur installation La précaution essentielle consiste à éviter les effets des contacts avec les circuits actifs, et surtout à éviter la formation d un courant de défaut. La situation peut être présentée de la manière suivante, l opérateur étant normalement considéré comme au potentiel de la terre, il faut éviter une trop forte approche de la pièce conductrice dangereuse (conducteur actif ou pièce conductrice quelconque), sinon un contact. On caractérise la situation en utilisant le terme de distance minimale d approche, à dépasser pour éviter le risque d électrocution. Cette distance minimale d approche est la somme des deux suivantes :. la «distance de tension», qui caractérise le risque de la partie active incriminée,. la «distance de garde», surtout destinée à fixer les éloignements tranquilles pour l opérateur. La distance de tension Cette distance permet, en l absence de dispositif particulier de protection, de caractériser le risque en fonction de la tension (nominale) de l objet du risque. Elle est donnée par une formule théorique, mais peut être simplement estimée au moyen du tableau suivant fonction des tensions nominales courantes (attention : tensions nominales en kilovolts), ce tableau ne valant que pour le courant alternatif. domaine de tension : BT HT tension nominale [kv] : 0, distance de tension [m] : 0 0 0,10 0,10 0,20 0,30 0,50 0,80 1,10 2 Il s agit d une notion de principe, à modifier si l opérateur est à un potentiel différent de celui de la terre. La distance de garde Cette distance, assez conventionnelle et de simple sécurité, est fixée aux valeurs suivantes :. pour le domaine BT : 0,30 [m],. pour le domaine HT : 0,50 [m]. Elle doit être ajoutée à la distance de tension (voir plus haut). Les «distances de voisinage» en cas de travaux sur installations Les distances précédentes sont applicables aux interventions les plus courantes. S il s agit de travaux ou d interventions lourdes (par des professionnels) des dispositions spéciales doivent être adoptées, des dispositions qui ne relèvent pas de la compétence de ce livret, qu il s agisse :. de travaux «sous tension»,. ou de travaux «hors tension». Des formations spéciales et des obligations strictes des intervenants et de leur employeur doivent être systématiquement prévues LES INFLUENCES EXTERNES Les influences externes prises en compte Les indices de protection (NF C ), présentés au paragraphe suivant, s appuient sur un classement des influences externes auxquelles peut être soumise une installation électrique. Ces influences externes prises en compte sont les suivantes (avec leur code normalisé tel que «AA1»).. AA : La température ambiante, avec huit catégories : - AA1 : frigorifique (de -60 à +5 C) ; AA2 : très froide (de -40 à +5 C) ; - AA3 : froide (de -25 à +5 C) ; AA4 : tempérée (de -5 à +40 C) ; - AA5 : chaude (de +5 à +40 C) ; AA6 : très chaude (de +5 à +60 C) ; - AA7 : extérieur abrité (de -25 à +55 C) ; AA8 : extérieur non protégé (de -50 à + 40 C).5 5. AD : La présence d eau, avec huit catégories : - AD1 : négligeable ; AD2 : chute verticales de gouttes d eau ; - AD3 : aspersion d eau jusqu à 60 ; AD4 : projection d eau dans toutes directions ; - AD5 : jets d eau dans toutes directions ; AD6 : paquets d eau, vagues ; - AD7 : immersion partielle ou totale (1 m) ; AD8 : submersion permanente (> 1 m).. AE : La présence de corps solides, avec quatre catégories : - AE1 : négligeable ; AE2 : petits objets (dimensions 2,5 mm) ; - AE3 : très petits objets (dimensions 1 mm) ; AE4 : poussière en quantité appréciable. AF : La présence de substances corrosives ou polluantes, avec quatre catégories : - AF1 : négligeable ; AF2 : d origine atmosphérique ; - AF3 : intermittente ou accidentelle ; AF4 : permanente. AG : La présence éventuelle de chocs, avec quatre catégories : - AG1 : faibles ; AG2 : moyens ; AG3 : importants ; AG4 : très importants. AH : La présence éventuelle de vibrations, avec trois catégories : - AH1 : faibles ; AH2 : moyennes ; AH3 : importantes. AK : L influence de la flore, avec deux catégories : - AK1 : négligeable ; AK2 : risque existant. AL : La présence éventuelle de faune, avec deux catégories : - AL1 : négligeable ; AL2 : risque (rongeurs, oiseaux,...). AM : La présence d effets électromagnétiques, électrostatiques ou ionisants, avec six catégories : - AM1 : négligeables ; AM2 : courants vagabonds ; AM3 : radiations électromagnétiques ; - AM4 : rayonnements ionisants ; AM5 : influences électrostatiques ; AM6 : courants induits. BB : La résistance électrique du corps humain, avec trois catégories : - BB1 : normales ; BB2 : faibles ; BB3 : très faibles. BC : Le contact des personnes avec le potentiel de la terre, avec quatre catégories : - BC1 : nuls ; BC2 : faibles ; BC3 : fréquents ; BC4 : continus. BD : L évacuation des personnes en cas d urgence, avec quatre catégories : - BD1 : normale ; BD2 : longue ; BD3 : encombrée ; BD4 : longue et encombrée. BE : La nature des matières traitées ou entreposées, avec quatre catégories : - BE1 : risques négligeables ; BE2 : risques d incendie ; - BE3 : risques d explosion ; BE4 : risques de contamination. CA : La nature des matériaux de construction, avec deux catégories : - CA1 : risques négligeables ; CA2 : combustibles. CB : La structure des bâtiments, avec quatre catégories : - CB1 : risques négligeables ; CB2 : propagation d incendie ; - CB3 : mouvements ; CB4 : flexibles ou instables 1.4. LES DEUX INDICES DE PROTECTION (IP et IK) La normalisation actuelle du marquage des composants électriques comprend deux indices : IP et IK. La valeur de chacun de ces indices (pour une composant) est indiqué par un code à deux chiffres, ce code n ayant pas de valeur numérique à proprement parler et étant uniquement symbolique. Un composant sera, par exemple marqué «IP 55. IK 04». Ces codes sont définis comme suit. L indice de protection IP Le code IP, qui vise à caractériser le degré de protection contre les corps solides et liquides, est composé comme suit (en dehors de l indication «IP») :. un premier chiffre (de 0 à 6) indique le degré de protection contre les solides,. un deuxième chiffre (de 0 à 8) indique le degré de protection contre les liquides. Dans certaines situations particulières cette désignation peut être complétée par des lettres complémentaires (pour plus de détails sur les conventions relatives au code numérique et à ses compléments éventuels consultez le paragraphe 6.5). L indice de protection IK Le code IK, qui vise à caractériser le degré de protection contre les chocs mécaniques, compte onze classes, le critère étant l énergie du choc en joules [J]. Les classes les plus indicatives sont les suivantes :. classe 00 : énergie de choc nulle ( 0 [J] ),. classe 02 : énergie de choc = 0,20 [J] (influence externe AG1),. classe 07 : énergie de choc = 2 [J] (influence externe AG2),. classe 08 : énergie de choc = 5 [J] (influence externe AG3),. classe 10 : énergie de choc = 20 [J] (influence externe AG4). La correspondance entre la classe et l énergie subie en choc figure au tableau de la page suivante.6 6 L application pratique des codes IP et IK Dans la pratique les codes IP et IK servent surtout à fixer les précautions à prendre dans les locaux professionnels et dans les locaux recevant du public, mais la norme fixe également les classes à adopter dans les autres types de locaux, domestiques ou non DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LE CODE IP Le code IP de base comporte deux chiffres, le premier indiquant la protection contre les corps solides, le second contre les liquides. Le premier chiffre IP LES CLASSES IK énergie en choc [J] : 0 0,15 0,20 0,35 0,50 0, classe IK : Chiffre Définition de la protection 0 aucune protection PREMIER CHIFFRE DU CODE IP 1 protégé contre les corps solides étrangers de diamètre supérieur à 50 mm 2 protégé contre les corps solides étrangers de diamètre supérieur ou égal à 12,5 mm 3 protégé contre les corps solides étrangers de diamètre supérieur ou égal à 2,5 mm 4 protégé contre les corps solides étrangers de diamètre supérieur ou égal à 1 mm 5 protégé contre les poussières (éviter les dépôts nuisibles au bon fonctionnement et à la sécurité) 6 étanche à la poussière (pas de pénétration de cette dernière) Le deuxième chiffre IP DEUXIÈME CHIFFRE DU CODE IP Chiffre Définition de la protection 0 aucune protection 1 protégé contre les chutes verticales de gouttes d eau 2 protégé contre les chutes verticales de gouttes d eau avec une enveloppe inclinée de 15 deg maximum 3 protégé contre l eau de pluie fine jusqu à 60 deg de la verticale 4 protégé contre les projections d eau provenant de toutes les directions 5 protégé contre les jets d eau provenant de toutes les directions 6 protégé contre les jets d eau provenant de toutes les directions (ex. paquets de mer) 7 protégé contre les effets d une immersion temporaire dans l eau (pression normale) 8 protégé contre les effets d une immersion prolongée dans l eau (éventuellement sous pression) La lettre additionnelle Le code IP est complété par une lettre additionnelle (placée à la fin du code IPnn) si la protection contre les contacts directs est plus élevée que le premier chiffre, la lettre adoptée étant la suivante :. A pour le contact involontaire avec le dos de la main,. B pour le contact avec le doigt de la main,. C pour le contact avec un outil de diamètre 2,5 de 100 mm de long,. D pour le contact avec un outil de diamètre 1 de 100 mm de long. La lettre supplémentaire Le code IP (éventuellement déjà pourvu d une lettre additionnelle) est complété par une lettre supplémentaire (placée à la fin du code IPnn ou IPnnX) si l appareil comporte les particularités suivantes :. H si l appareil est à haute tension,. M si la pénétration de l eau a des effets nuisibles sur une partie mobile d une machine en mouvement,. S si la pénétration de l eau a des effets nuisibles sur une partie mobile d une machine stationnaire,. W s il faut tenir compte d une situation - atmosphérique ou non - particulière.7 7 Chapitre 2 2. LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES ERP 2.1. L INSERTION DANS LES RÈGLES ERP Lorsque l application envisagée concerne un établissement recevant du public (ERP) il faut appliquer les règles reproduites au chapitre suivant, qui s articulent en 4 sections, la cinquième (installations temporaires) étant ici exclue : 1. Généralités 2. Règle d installation 3. Installations de sécurité 4. Maintenance, exploitation et vérifications 2.2. LES TEXTES OFFICIELS (Il s agit d extraits légèrement adaptés) Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public. dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. dispositions générales. installations électriques. Section 1 Généralités Article EL 1 Objectifs Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :. d éviter que les installations électriques ne présentent des risques d éclosion, de développement et de propagation d un incendie ;. de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d un incendie.» Article EL 2 Documents à fournir Les documents à fournir en application de l article GE2, 2, comprennent. une note indiquant l adresse de l établissement, sa catégorie, son type et les différentes sources d énergie qui seront employées avec mention de leur tension nominale et de leur puissance disponible ; la note de calcul de la puissance demandée aux sources de sécurité, et notamment aux groupes électrogènes, devra être jointe ;. un plan détaillé des bâtiments précisant l emplacement des locaux de service électrique, des principaux tableaux électriques et le cheminement des canalisations ;. un schéma de distribution générale des installations électriques précisant pour les canalisations principales la nature, les sections, le mode de pose et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et contre les contacts indirects ;. les documents relatifs aux installations d éclairage visés à l article EC4. Article EL 3 Définitions Pour l application du présent règlement, on appelle :. source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ;. source de remplacement : source délivrant l énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l exploitation de l établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d exploitation de l établissement, l énergie électrique provient soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé «source normal-remplacement» ;. source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d incendie et de panique en cas de défaillance de la source «normal-remplacement» ;. temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de la source de sécurité ;. alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;. alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;. alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l énergie provient de la source normal-remplacement, qu en marche en sécurité lorsque l énergie provient de la source de sécurité ;8 8. installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l évacuation du public et faciliter l intervention des secours. Elles comprennent : l éclairage de sécurité ; les installations du système de sécurité incendie (SSI) ; les ascenseurs devant être utilisés en cas d incendie ; les secours en eau (surpresseurs d incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d air des (Arrêté du 12 octobre 2006) «systèmes d extinction automatique du type sprinkleur», etc.) ; les pompes d exhaure ; d autres équipements de sécurité spécifiques de l établissement considéré à condition qu ils concourent à la sécurité contre les risques d incendie et de panique ; les moyens de communication destinés à donner l alerte interne et externe ;. tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit «de sécurité» lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit «normal» dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne constituent pas un tableau ;. canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d essais, de classification et les niveaux d attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l agrément des laboratoires d essais sont fixés dans l arrêté du 21 juillet Article EL 4 Règles générales 1. Les installations électriques doivent être conformes au décret du 14 novembre et aux arrêtés d application, ainsi qu aux normes auxquelles ils font référence. Si une installation de protection des structures contre la foudre est prévue, elle doit être conforme aux dispositions des normes en vigueur : NF C NF C (protection contre la foudre) L établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques qui lui sont étrangères, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés tels que visés à l article MS 53, 4, avec des parois coupefeu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours. 3. Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public à l exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, un local non accessible au public, de faible étendue, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public peut avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs. 4. L exploitant peut poursuivre l exploitation de son établissement en cas de défaillance de la source normale si l une des conditions suivantes est remplie :. une source de remplacement fonctionne ;. l éclairage naturel des locaux et des dégagements est suffisant pour permettre l exploitation, d une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées, d autre part ;. l éclairage de sécurité des établissements comportant des locaux à sommeil est complété dans les conditions prévues dans les dispositions particulières, d une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées, d autre part. La source de remplacement, si elle existe, doit alimenter au minimum l éclairage de remplacement, les chargeurs des sources centralisées ainsi que les circuits des blocs autonomes d éclairage de sécurité. La défaillance de la source de remplacement doit entraîner le fonctionnement de l éclairage de sécurité. 5. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la plus grande tension existante en régime normal entre deux conducteurs ou entre l un d eux et la terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension. Toutefois, cette disposition ne s oppose pas :. à l utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que l emploi de lampes à décharge et d appareils audiovisuels et d électricité médicale ;. au passage des canalisations générales d alimentation haute tension si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours. 6. Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l article CO 27 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C pour les locaux présentant des risques d incendie (condition d influence externe BE 2). Article EL 5 Locaux de service électrique Section 2 Règles d installation 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l entretien et de la surveillance des matériels. 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours. 3. L isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels qu ils renferment : a. Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public. b. Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure. c. Sans autres dispositions d isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.9 9 4. Ils doivent être dotés de moyens d extinction adaptés aux risques électriques. Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d appareils électriques. 5. Ils doivent disposer d un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d une part, et par un ou des blocs autonomes portables d intervention (BAPI), d autre part. Article EL 6 Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques susceptibles d émettre des vapeurs inflammables ou toxiques Les postes de livraison, les postes de transformation, les cellules à haute tension et les matériels électriques contenant des diélectriques susceptibles d émettre des vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l article EL 5. Ils doivent être ventilés sur l extérieur, soit directement, soit par l intermédiaire d un conduit et isolés dans les conditions du 3 (a), de cet article. Cette disposition ne s applique pas aux condensateurs utilisés en éclairage, dans la mesure où la quantité totale de diélectrique liquide est inférieure à 0,2 litre par luminaire. Article EL 7 Implantation des groupes électrogènes 1. Les groupes électrogènes, à l exception de ceux dont le fonctionnement est associé à une installation de cogénération, doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l article EL 5 et isolés dans les conditions du 3 (a) de cet article. 2. Si le fonctionnement des groupes est associé à une installation de cogénération, leur installation doit répondre aux dispositions spécifiques du chapitre V du présent titre relatives aux installations de cogénération. 3. Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l extérieur. 4. Lorsque le combustible utilisé est liquide, l aménagement du local et l alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :. le sol du local doit être imperméable et former une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol ;. si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure débouchant à l extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l aide d un dispositif démontable sans outillage ;. les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison au groupe ;. si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être munie : d une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d alimentation, sans point haut, d un ou plusieurs évents, d indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;. le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s il n en existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est impossible, l alimentation du moteur doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d un dispositif antisiphon doublé d un second dispositif à commande manuelle ;. un dispositif de coupure rapide de l alimentation en combustible doit être placé à l extérieur du local ;. un dépôt d au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B1 ou B2 au moins doivent être conservés au voisinage immédiat de la porte d accès. Lorsqu il s agit de combustible liquide de première catégorie (point d éclair inférieur à 55 C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement. Lorsqu il s agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d éclair supérieur ou égale à 55 C et inférieur à 100 C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions des articles CH 15, CH 16 et CH Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l installation doit répondre au chapitre VI du présent titre. 6. Les gaz de combustion doivent être évacués directement sur l extérieur par des conduits qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et placés dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment. Article EL 8 Batteries d accumulateurs et matériels associés (chargeurs, onduleurs) 1. Les batteries d accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des équipements autres que ceux des installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique qui peut être ordinaire. Toutefois :. ils peuvent être placés dans un local non accessible au public si le produit CU de la capacité en ampères-heures par la tension de décharge en volts est inférieur ou égal à 1000, et, pour les batteries dont le produit CU est supérieur à 1 000, si celles-ci sont placées dans une enveloppe dont l ouverture n est autorisée qu au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance ;. ils peuvent être placés dans un local quelconque si le produit CU des batteries est inférieur ou égal à et, si celles-ci sont placées dans une enveloppe répondant à la condition précédente ; les alimentations sans interruption (ASI) d une puissance inférieure ou égale à 3,5 kva peuvent être installées dans les mêmes conditions.10 10 2. Les batteries d accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l article EL 5 et isolé dans les conditions du 3 (b) de cet article. Ce local doit être réservé à l installation de batteries d accumulateurs et de leurs matériels associés. Une batterie d accumulateurs, n alimentant qu un matériel du système de sécurité incendie (SSI) et dont le produit CU est inférieur ou égal à peut être soit implantée dans ce matériel, soit installée dans le même local. 3. Le local ainsi que l enveloppe éventuelle contenant les batteries d accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies dans l article de la norme NF C Lorsque les batteries d accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de l alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au tableau de sécurité concerné visé à l article EL Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installés dans le même local que le groupe. Article EL 9 Tableaux «normaux» Tout tableau électrique «normal» doit être installé :. soit dans un local de service électrique tel que défini à l article EL 5, 1 ;. soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;. soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l article CO 37 à condition de satisfaire à l une des dispositions suivantes : Si sa puissance est au plus égale à 100 kva, il doit être enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l une des conditions suivantes ; - enveloppe métallique ; - enveloppe satisfaisant à l essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (Normes de la série NF EN ), la température du fil incandescent étant de 750 C, si chaque appareillage satisfait à la même condition. Si la puissance est supérieure à 100 kva, il doit être : - soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (Normes de la série NF EN ), la température du fil incandescent étant de 750 C - soit enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure et ventilée si nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane. Article EL 10 Canalisations des installations «normal-remplacement» 1. Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes. 2. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C Les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache-câbles, doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur (Normes NF C , NF C , NF C , NF C68-108, NF C , NF C , NF C , NF C et NF C pour les conduits, normes NF C et NF C pour les profilés.) 4. Les traversées de parois par des canalisations électriques doivent être obturées intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l article de la norme NF C de manière à ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi. Ces dispositions s appliquent également aux canalisations préfabriquées. 5. Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les matériaux constitutifs de ce coffrage doivent être de catégorie M 3 au moins. 6. Les canalisations alimentant les ERP ne doivent pas traverser des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois de degré coupe-feu 1 heure et si elles sont sans connexions sur leur parcours. 7. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz. Article EL 11 Appareillages et appareils d utilisation 1. Le ou les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de l installation électrique de l établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent pas couper l alimentation des installations de sécurité. 2. Aucun dispositif de coupure d urgence de l installation électrique ne doit être accessible au public. Ces dispositions ne s appliquent pas aux dispositifs de coupure d urgence des enseignes et tubes lumineux à décharge à haute tension. 3. Les enseignes et tubes lumineux à décharge doivent être installés conformément aux normes NF C et NF C Lorsqu ils sont enfermés dans des enveloppes, celles-ci doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau satisfaisant à l essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN , la température du fil incandescent étant de 750 C. 4. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la manoeuvre des dispositifs de commande ou de protection situés à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol doit être sous la dépendance d une clé ou d un outil. Cette disposition ne s applique pas aux appareils prévus pour être commandés par le public.11 11 5. Les tableaux et les appareils d utilisation doivent être fixés sur des matériaux de catégorie M 2 au moins. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de matériaux de catégorie M 3, M 4 ou non classés ou en être séparés par un matériau de catégorie M 2 au moins et non métallique. Ces dispositions ne s appliquent pas à la mise en oeuvre des appareils d utilisation qui sont protégés par construction ou par installation de manière à éviter l apparition d une température élevée ou le risque d incendie même en cas de défaut prévisible, tel que le blocage d un appareil utilisé sans surveillance. 6. Les tableaux et les appareils d utilisation installés dans les dégagements doivent respecter les dispositions de l article CO L emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l utilisation pour limiter l emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. Section 3 Installations de sécurité Article EL 12 Alimentation électrique des installations de sécurité 1. Les installations de sécurité visées à l article EL 3, à l exception de l éclairage de sécurité, doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S Toutefois, dans les cas où l absence de groupe électrogène est admise dans la suite du présent règlement, les installations électriques suivantes peuvent être alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l établissement :. installation de désenfumage mécanique des établissements de 1 re et 2 e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kw ;. installation de désenfumage mécanique des établissements de 3 e et 4 e catégorie ;. les secours en eau et les pompes d exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du présent règlement. 2. L installation d éclairage de sécurité doit être alimentée par une source centralisée à batterie d accumulateurs conforme à la norme NF C L autonomie des sources de sécurité doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de 1 heure. Article EL 13 Alimentation électrique de sécurité 1. Les batteries d accumulateurs et les matériels associés doivent être installés dans les conditions prévues à l article EL Le (ou les) groupe(s) électrogène(s) de sécurité doit (doivent) être installé(s) dans les conditions prévues à l article EL 7. Sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du règlement, le temps maximal de commutation est de dix secondes. 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu il soit conforme à la norme NF S et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l un d eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité. Conformément aux dispositions de l articledf 3, 3, la puissance à prendre en compte pour le désenfumage doit permettre l alimentation des moteurs d extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes, en tenant compte le cas échéant des atténuations prévues par les dispositions les concernant. Article EL 14 Alimentation électrique des installations de sécurité à partir d une dérivation issue du tableau principal 1. Lorsque l alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d une dérivation issue du tableau principal du bâtiment ou de l établissement, ce tableau doit être installé dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l article EL 5 et isolé dans les conditions du 3 (b) de cet article. 2. La dérivation issue du tableau principal doit être sélectivement protégée de façon qu elle ne soit pas affectée par un défaut survenant sur les autres circuits. De plus, dans le cas d un schéma TN ou TT, tel que défini par la norme NF C , si l équipement de sécurité considéré n est mis en oeuvre qu en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de nonutilisation par un contrôleur permanent d isolement associé à un dispositif de signalisation. Article EL 15 Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité 1. Tout tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté à ce seul usage, répondant aux dispositions de l article EL 5 et isolé dans les conditions de son 3 (b). 2. L affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et de protection du tableau doivent être clairement identifiées de manière sûre et durable. 3. La signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l article EL 8, 3, doit être reportée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d exploitation de l établissement.12 12 5. Un tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants :. les dispositifs de protection contre les surintensités, à l origine de chacun des circuits divisionnaires ;. un voyant signalant la présence ou l absence de l alimentation normal-remplacement ;. un voyant signalant la coupure de l alimentation du dispositif de charge de la batterie d accumulateurs ;. le dispositif de mise à l état d arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer d énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l établissement ;. le dispositif de mise à l état de marche normale. Ce tableau comporte, le cas échéant :. les dispositifs de protection contre les contacts indirects ;. le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l état de marche normale de l alimentation électrique de sécurité à l état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à l état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.» Article EL 16 Circuits d alimentation en énergie des installations de sécurité 1. En complément des dispositions prévues à l article EL 10, les canalisations d alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes : a. Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l exception des dispositifs d étanchéité, doivent satisfaire à l essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (Normes de la série NF EN ), la température du fil incandescent étant de 960 C. b. Les locaux à risques particuliers d incendie, tels que visés à l article C0 27, ne doivent pas être traversés par des canalisations d installations de sécurité autres que celles destinées à l alimentation d appareils situés dans ces locaux. c. Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normal-remplacement. 2. Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n interrompe pas l alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source. 3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs. 4. Lorsque l installation de sécurité n est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle doit être réalisée suivant le schéma IT, tel que défini par la norme NF C En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma TN, conformément à la norme NF C , à condition qu une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protection. De plus, si l équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de nonutilisation, par un contrôleur permanent d isolement associé à un dispositif de signalisation. 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent règlement admet qu en l absence d une source de sécurité l alimentation électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l établissement, réalisée dans les conditions de l article EL 14. Article EL 17 Signalisations Les signalisations suivantes doivent être reportées au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou emplacement non accessible au public et habituellement surveillé pendant la présence du public :. coupure des dispositifs de charge prévus à l article EL 8, 3 ;. défauts d isolement signalés par les contrôleurs permanents d isolement résultant de l application des articles EL 14, 2 et EL 16, 4. Article EL 18 Maintenance, exploitation Section 4 Maintenance, exploitation et vérifications 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d isolement doivent être réparés dès leur constatation. 2. Dans tout établissement de 1 re ou 2 e catégorie, la présence physique d une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l exploitation et l entretien quotidien. Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3 e et de 4 e catégorie si l importance ou l état des installations électriques le justifie. 3. La maintenance et l exploitation de l éclairage de sécurité doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l objet d un entretien régulier et d essais selon la périodicité minimale suivante : tous les quinze jours, vérification du niveau d huile, d eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé), tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes. Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.13 13 Article EL 19 Vérifications techniques 1. La conformité :. des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;. des installations d éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;. des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme, doit faire l objet de vérifications dans les conditions prévues à l article GE 6, Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l article GE 8, 2, et concernent les articles suivants à condition qu ils soient applicables à l établissement :. EL 4, 4 ; EL 5, 1, 4 et 5 ; EL 8, 3 ; EL 10,! 4 ; EL 11, 3, 4t 7 ; EL 15, 3 ; EL 17 et EL 18 ;. EC 5, 5 ; EC 6, 5 et 6 ; EC 7 ; EC 9, 1 ; EC 13 et EC 14, 3. Elles ont pour objet de s assurer :. de l absence de modifications depuis la dernière vérification ;. de l état d entretien et de maintenance des installations et appareils d utilisation ;. de l existence d un relevé des essais incombant à l exploitant ;. du maintien en l état des installations d éclairage normal et de sécurité et des appareils d éclairage ;. du bon état apparent de l éventuel système de protection des structures contre la foudre (paratonnerre). 3. En cours d exploitation, les travaux réalisés en l absence de demande d autorisation visée à l article R tels que des modifications de circuits terminaux ou de remplacement d appareils d utilisation doivent faire l objet d un avis de conformité à l occasion de la visite périodique annuelle. Section 5 Installations temporaires (pour mémoire)14 14 Chapitre 3 3. LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE AU TRAVAIL Sur le plan de la sécurité, en dehors des normes citées par ailleurs, il faut faire une place à part à la réglementation du travail, qui a l avantage :. de couvrir un peu toutes les situations, industrielles comprises,. et de couvrir les interventions professionnelles diverses sur la réalisation des installations neuves tout comme sur les retouches des installations existantes LES TEXTES DE BASE La place de ce texte Il s agit des deux textes importants suivants :. le décret du 14 novembre 1988,. la circulaire du 6 février 1989, cette dernière expliquant surtout l origine des différences entre la réglementation de 1988 et celle des années antérieures. Le décret de 1988 Vous trouverez les articles essentiels de ce décret au paragraphe 7.5. Les objectifs de ce décret sont multiples, mais concernent essentiellement la sécurité, le contenu pouvant être schématiquement scindé en trois parties : 1. Recommandations générales de base 2. Techniques pratiques de prévention 3. Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations (conseils généraux). Les recommandations générales de base Elles concernent essentiellement les points suivants, nombreux mais essentiels :. adapter les choix au domaine de tension,. obliger à utiliser du matériel approprié et faire appel à des intervenants qualifiés,. obliger à isoler tous les conducteurs, aussi bien les neutres que les actifs, veiller à leur solidité et éviter les échauffements excessifs,. veiller à ce que les parties actives ou les masses d une installation ne soient pas portées à des tensions dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes,. veiller, dans les zones particulièrement exposées à la foudre, que toute installation comportant des lignes aériennes non isolées soit protégée contre les effets des décharges atmosphériques,. veiller - sauf protections adéquates - à séparer les lignes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication,. veiller - sauf schéma très clair ou marque bien apparente - à identifier clairement et valablement les circuits et matériels, en particulier les conducteurs de protection,. prévoir, dans tout circuit terminal, un dispositif de coupure d urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs (ce dispositif peut commander plusieurs circuits terminaux),. séparer les sources d énergie selon les indications fournies au paragraphe 3.2,. concevoir les mises à la terre en respectant les règles fournies au paragraphe 3.3,. d une manière générale respecter les principes de protection indiqués au paragraphe 3.4.15 LA SÉPARATION DES SOURCES Les obligations de sectionnement A l origine de tout circuit et de toute installation doit être prévu un sectionnement (dispositif ou ensemble de dispositifs) permettant de séparer tous les conducteurs de sa source d énergie, le classement utilisant les conventions (BTA, etc.) détaillées au livret nd01 (fichier nd01.2). Les obligations des installations «B.T.A.» La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d urgence en respectant les conditions suivantes : - les distances d isolement entre les contacts après ouverture doivent répondre aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ; - toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ; Lorsque le sectionnement d un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d autres circuits. Les obligations des installations «B.T.B.» La fonction de sectionnement doit être réalisée par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage approprié. Lorsque le sectionnement d un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d autres circuits. Les obligations des installations «H.T.A.» et «H.T.B.» La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d urgence. Les distances d isolement entre les contacts après ouverture doivent répondre aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale. Le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération. Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires, regroupés et identifiés sans ambiguïté de manière indélébile, nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d autres circuits LES PRISES DE TERRE Les règles de base Les prises de terre doivent respecter les règles suivantes. 1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées. 2. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l installation électrique. 3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l eau. 4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. Prescription fondamentale Il est interdit d employer, comme partie d un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d un bâtiment, cette interdiction ne s opposant pas éventuellement à la mise à la terre d un point de la source d alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu à l emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l emploi de la terre ou d un conducteur de protection comme circuit de retour LES TECHNIQUES DE PROTECTION Une grande partie des règles fixées par le décret joint en annexe concerne les dispositifs de sécurité. Ceux-ci s articulent autour des 3 précautions essentielles suivantes :. protection contre les risques de contact avec des conducteurs ou pièces conductrices sous tension (contact dit «direct»),. protection contre les contacts avec des masses mises accidentellement sous tension (contact dit «indirect»,. protection contre les risques de brûlures, d incendies ou d explosions.16 16 1. Protection contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension Dans les locaux et emplacements de travail la précaution consiste à veiller à ce qu aucune partie active ne se trouve à portée des travailleurs, et ce grâce aux procédures suivantes :sous tension. Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 21 à 28. Cette interdiction s applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d alimentation. Art. 17 Mise hors de portée par éloignement Art. 18 Mise hors de portée au moyen d obstacles Art. 19 Mise hors de portée par isolation 2. Protection contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension Les occupants doivent être protégés contre les risques pouvant résulter du contact simultané :. avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci,. et avec des éléments conducteurs la différence de potentiel entre ces éléments étant supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d humidité du local ou de l emplacement. Pour ce faire, les installations doivent, en particulier, être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d isolement. De plus, dans les installations à courant alternatif cette protection s effectue :. soit par mise à la terre des masses avec coupure automatique de l alimentation,. soit sans mise à la terre des masses et sans coupure de l alimentation 3. Prévention des brûlures, incendies et explosions d origine électrique Les prescriptions qui suivent sont applicables aux installations électriques de tous domaines y compris le domaine très basse tension (T.B.T.). Elles sont les suivantes, toute les disposition devant s opposer à la dissipation normale de la chaleur pouvant être dégagée par une canalisation ou par un appareil. 1. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux travailleurs. 2. Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités. 3. Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié facilement qu il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l obstacle assurant la protection contre les contacts directs. 4. Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l être aussi pour le cas de surcharges si l éventualité de celles-ci n est pas exclue. 5. Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n est pas exigée pour les matériels d utilisation portatifs à main. 6. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits LE DECRET DE 1988 (extraits) Ce décret concerne la sécurité électrique du travail Décret n du 14 novembre 1988 pris pour l exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) Section I Généralités Art. premier Champ d application I. Les prescriptions des articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail qui mettent en oeuvre des courants électriques. II. Toutefois, le présent décret ne s applique pas : a. Aux distributions d énergie électrique, c est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique et aux installations de traction électrique régis par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d énergie électrique, ainsi qu à leurs annexes et aux chantiers d extension, de transformation et d entretien des distributions d énergie électrique en exploitation ; b. Aux chantiers souterrains d aménagement de chutes d eau ;17 17 c. A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu aux essais, à l utilisation et à l entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises qui ne relèvent pas de l article L du code du travail. (paragraphes non reproduits) III. - Les articles 2, 3, 4 et 5 (I à IV), 45 a, 48 (III à V),49, 50 (I, 2e alinéa du II, III b ), 51 (I, II a, b et c 3e tiret) et 52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l article L du code du travail. Art. 2 Définitions : reproduit ailleurs, voir le livret nd02. Règlements et normes électriques (fichier nd02.4) Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions I. Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu entre l un d entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses. En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 p Il est admis d assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de tension de crête à crête ne dépasse pas 15 p. 100 de la valeur moyenne. II. Selon la valeur de la tension nominale visée au I, les installations sont classées comme il suit : Domaine très basse tension (par abréviation T.B.T.) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse. Domaine basse tension A (par abréviation B.T.A.) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse. Domaine basse tension B (par abréviation B.T.B.) : installations dans lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser volts en courant continu lisse. Domaine haute tension A (par abréviation H.T.A.) : installations dans lesquelles la tension excède volts en courant alternatif sans dépasser volts, ou excède volts sans dépasser volts en courant continu lisse. Domaine haute tension B (par abréviation H.T.B.) : installations dans lesquelles la tension excède volts en courant alternatif ou excède volts en courant continu lisse. Section II Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations Art. 4 Normes de sécurité obligatoires Lorsque des normes relatives à l électricité intéressent la sécurité du travail ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements mentionnés à l article 1er du présent décret par un arrêté qui précise, s il y a lieu, dans quel délai les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser être utilisés. Ces normes peuvent également être rendues obligatoires pour ce qui concerne les installations mises en oeuvre par les travailleurs indépendants et les employeurs visés au III de l article 1er. Art. 5 Dispositions générales I. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. II. Les installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l art. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions. III. Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et explosions. L isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs. Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées. Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité. IV. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes. V. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques. VI. Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d énergie non isolées des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui : a. Soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d énergie voisines ; b. Soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités. Art. 6 Identification des circuits, des appareils et des conducteurs I. Lorsque le schéma d une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d éviter les accidents dus à des méprises. En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable. II. Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs. Les modalités d application de cette disposition sont précisées par arrêté. Art. 7 Installations à très basse tension I. Sauf dans les cas prévus au IV ci-après, les installations du domaine très basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité (par abréviation T.B.T.S.), et, en conséquence, ne sont soumises à aucune des prescriptions des sections III et IV du présent décret, si elles satisfont conjointement aux conditions 1 et 2 définies ci-après : 1. Entre les parties actives d une installation à T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée. Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes : a. La source d alimentation doit être de sécurité, c est-à-dire être constituée : - soit d un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité ; - soit d un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d isolement que les transformateurs de sécurité ; - soit d une source totalement autonome telle que groupes moteur thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants.18 18 b. Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation. Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d une installation à T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique, ou dans un conduit isolant, à condition être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit. c. Entre les parties actives d un matériel alimentées par l installation à T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d un transformateur de sécurité. 2. Les parties actives d une installation à T.B.T.S. ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre ni avec des conducteurs de protection appartenant à d autres installations. II. Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension de protection (par abréviation T.B.T.P.) si elles répondent à toutes les conditions définies au 1 mais non à celles définies au 2 du I ci-dessus. Les installations à T.B.T.P. ne sont pas soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent décret si leur tension nominale ne dépasse pas 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au IV ci-après. Elles sont soumises aux prescriptions de la section III mais non à celles de la section IV si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant alternatif ou à 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus au IV ci-après. III. Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension fonctionnelle (par abréviation T.B.T.F.) si elles ne répondent pas aux conditions des installations à T.B.T.S. ou à T.B.T.P., c est-à-dire si elles ne sont séparées, que par une isolation principale, des parties actives d une autre installation. Les installations à T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent décret applicables à cette autre installation. IV. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés. Art. 8 Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d utilisation I. Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A. Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine B.T.A. si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres. II. Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l humidité, l imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d isolement compatible avec la sécurité des travailleurs, ou bien des installations du domaine T.B.T., répondant aux conditions des I ou II de l article 7. III. Pour les travaux effectués à l aide d appareils ou engins portatifs à main à l intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées. Art. 9 Séparation des sources d énergie I. A l origine de toute installation ainsi qu à l origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l installation ou le circuit de sa ou de ses sources d énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs. Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l exécution de travaux d entretien ou de réparation. II. Dans les installations du domaine B.T.A. : a. La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d urgence en respectant les conditions suivantes : - les distances d isolement entre les contacts après ouverture doivent répondre aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ; - toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ; b. Lorsque le sectionnement d un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d autres circuits. III. Dans les installations du domaine B.T.B. : a. Le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage approprié ; b. Lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au b du II doivent être respectées. IV. Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. : a. Le sectionnement doit être réalisé conformément au a du III ; b. Le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération ; c. Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au b du II. Art. 10 Coupure d urgence Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux. Art. 11 Interdiction d utiliser la terre ou les masses comme partie d un circuit actif I. Il est interdit d employer, comme partie d un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d un bâtiment, cette interdiction ne s opposant pas éventuellement à la mise à la terre d un point de la source d alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu à l emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l emploi de la terre ou d un conducteur de protection comme circuit de retour. II. Les rails de roulement des installations de traction électrique, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition être éclissés électriquement et sous réserve qu il n y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine dite de référence. III. Lorsqu une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d un matériel l exige, l enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que : a. Toutes les masses de l installation, y compris celle de la source d alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ;19 19 b. Les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu un défaut d isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l ensemble interconnecté visé au a ; c. L ensemble interconnecté visé au a soit relié à une prise de terre de faible résistance. Art. 12 Prises de terre et conducteurs de protection Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection doivent satisfaire aux conditions suivantes : a. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans leur composition doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu aux effets de l électrolyse ; b. Les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ; c. Les connexions de conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que, si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal, la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ; d. Aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois cette interdiction ne s oppose pas à ce que l on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d un outil, pour permettre d interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification. Art. 13 Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d incendie ou d explosion provenant de cet échauffement. Art. 14 Résistances de terre, conducteurs de terre I. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées. II. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l installation électrique. III. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l eau. IV. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. Art. 15 Installation de sécurité Les chefs d établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement. Ces installations de sécurité comprennent : a. Les installations qui assurent l éclairage de sécurité ; b. Les autres installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de sinistre ; Les installations dont l arrêt inopiné ou le maintien à l arrêt entraînerait des risques pour les travailleurs. Section III Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) Art. 16 Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension I. Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 21 à 28. Cette interdiction s applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d alimentation. II. La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l interposition d obstacles efficaces, soit par isolation. III. Les dispositions du I ne s appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l impédance limite le courant ou l énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. Art. 17 Mise hors de portée par éloignement I. Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d accident par contact ou rapprochement soit avec des travailleurs, soit avec des objets qu ils manipulent ou transportent habituellement. II. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. Art. 18 Mise hors de portée au moyen d obstacles I. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d obstacles, l efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. II. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement ou de leur enlèvement sont définies par arrêté. Art. 19 Mise hors de portée par isolation I. Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l installation et conserver ses propriétés à l usage, eu égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé. II. Les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d emploi de ces appareils, tous ces conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires. Toute canalisation souple doit être pourvue d une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service. Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée dans un tube métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent pas risquer de détériorer à l usage les enveloppes isolantes des conducteurs. Cette gaine doit elle-même être protégée contre les actions extérieures, à moins de n y être pas vulnérable, soit par nature, soit en raison des conditions d utilisation de la canalisation. Les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une canalisation souple ainsi que les fiches de prise de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.20 20 III. Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s il y a lieu, de l action chimique des couches de terre traversées. Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu aux changements de direction. Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10 centimètres au-dessus d elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 centimètres, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisations. Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille. Art. 20 Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs I. La possibilité d un contact fortuit avec les parties actives d un culot et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place. Les douilles à vis doivent être d un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l introduction et l enlèvement d une lampe ; cette disposition n est toutefois pas exigée des douilles d un diamètre supérieur à 27 millimètres sous réserve que des consignes soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions du I de l article 48. II. Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu ils sont assemblés ou en cours d assemblage. III. Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d une prise de courant, d un prolongateur ou d un connecteur comportant un nombre d organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d emploi de l appareil amovible. Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d une manoeuvre. En outre, lors de manoeuvre, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact. Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de valeurs ou de natures différentes, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s opposer à l introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour la valeur ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés 127 et 230 volts en courant alternatif 50 hertz, à condition qu elles soient repérées par un étiquetage. Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les prises de courant doivent être d un modèle s opposant à cette permutation. IV. Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d une intensité nominale supérieure à 32 ampères, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s effectuer que hors charge. Art. 21 Lignes de contact Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé : - soit à l aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l article 19 et du III de l article 20 ; - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l article 18. Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants... (suite de l article non reproduite) Art. 22 Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique Les dispositions des articles 23 à 27 s appliquent : a. Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l électricité ; b. Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations. Art. 23 Le chef d établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement. Art. 24. L accès à ces locaux ou emplacements de travail n est autorisé qu aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l article 48. L autorisation doit être donnée par le chef d établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective. Art. 25. En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d avoir été instruites des consignes à respecter et d être placées sous le contrôle permanent d une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet. Art. 26. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d y accéder doivent signaler l existence de parties actives non protégées et interdire l entrée ou l accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions de l article 24 ; 2. Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A. ou H.T.B. doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l extérieur ; 3. Les abords des parties actives non protégées accessibles aux travailleurs doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d autres fins. Art. 27. Des arrêtés fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements mentionnés à l article 22. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent décret, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. Art. 28 Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique. En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l article 22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l arc qui présentent également des risques particuliers de choc électrique peuvent être utilisées sur des emplacements qu il est impossible de définir à l avance. Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent décret, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. Montrer encore
RÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail ELECTRICITE. Introduction
NOM :... PRENOM :... Qualité :... ********************************* Présentation du contrôle des acquis pour la formation à l habilitation électrique de niveau ELECTRICIEN EXECUTANT B1V BASSE TENSION TEST Plus en détail Les établissements recevant du public - ERP
Arrêté du 25 juin 1980 (modifié) Les établissements recevant du public - ERP Article EC 7 L éclairage de sécurité doit être à l état de veille pendant l exploitation du bâtiment. L éclairage de sécurité Plus en détail I) Les dangers de l électricité 1.1 Généralités
Le courant électrique est utilisé partout dans la vie de l homme et des entreprises d où son importance. Malgré tout il reste très dangereux, en France on compte chaque année : Près de 1500 accidents dus Plus en détail L éclairage de sécurité et l alarme incendie
L éclairage de sécurité et l alarme incendie 1. Les établissements recevant du public (ERP) L éclairage de sécurité 1. Définition et réglementation Dans tout type d établissement un éclairage électrique Plus en détail LABORATOIRES DE PHYSIQUE Sécurité électrique
LABORATOIRES DE PHYSIQUE Sécurité électrique A. Connaissance du risque électrique Le courant peut agir alors sur le corps de trois façons différentes : Par blocage des muscles, que ce soient ceux des membres Plus en détail Prévention LE STOCKAGE DE CARBURANT. Infos SOMMAIRE : LE STOCKAGE DE CARBURANT
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne - Infos Prévention n 16 Janvier 2011 Infos Prévention LE STOCKAGE DE CARBURANT SOMMAIRE : LE STOCKAGE DE CARBURANT 1- Les lieux de Plus en détail LA PROTECTION INCENDIE
Roger Cadiergues MémoCad ma35.a LA PROTECTION INCENDIE SOMMAIRE ma35.1. La protection incendie ma35.2. Les composants de la protection incendie ma35.3. L organisation du compartimentage ma35.4. Les concepts Plus en détail SENSIBILISATION AUX RISQUES ELECTRIQUES
SENSIBILISATION AUX RISQUES ELECTRIQUES L ACCIDENT DU TRAVAIL «Est considéré comme accident du travail, quelle qu en soit la cause, l accident survenu par le fait ou à l occasion du travail à toute personne Plus en détail LE RISQUE ELECTRIQUE. Effet du courant sur le corps humain: électrisation, électrocution, brûlure
LE RISQUE ELECTRIQUE Effet du courant sur le corps humain: électrisation, électrocution, brûlure Effet du courant sur le corps humain: électrisation, électrocution, brûlure L électrisation,l électrocution Plus en détail Stockage de produits chimiques
Conseils prévention Santé au travail Crée le 28/04/2011 par VK Mise à jour 28/04/2011 par VK Stockage de produits chimiques 1 Risques liés au stockage de produits chimiques...2 2 Règles générales...2 3 Plus en détail Classes de protection des boitiers de raccordement électriques Classes de protection des boitiers de raccordement électriques
Classes de protection des boitiers de raccordement électriques J.Jumeau 20121030 P 1/4 Les boîtiers ont pour but de protéger le matériel électrique situé à l intérieur. Cette protection doit être considérée Plus en détail 1 - HABILITATION ELECTRIQUE ET REGLEMENTATION DECRET N 88-1056 DU 14 NOVEMBRE 1988
1 - HABILITATION ELECTRIQUE ET REGLEMENTATION DECRET N 88-1056 DU 14 NOVEMBRE 1988 Article 46 II. L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître Plus en détail GUIDE BÂTIMENTS D HABITATION
GUIDE BÂTIMENTS D HABITATION sécurité incendie Réglementation et mise en sécurité incendie des bâtiments d habitation > Bâtiments d habitation > Parcs de stationnement > s - foyers Sécurité incendie dans Plus en détail IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité (Ministère de l Intérieur) SOMMAIRE
NOTEC N 544 L E S N O T E S T E C H N I Q U E S DE LA F F I E 1 5 J A N V I E R 2 0 1 3 IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité Plus en détail Sécurité électrique bloc opératoire
Sécurité électrique bloc opératoire Intervenant : Thierry CAUCHARD thierry.cauchard@socotec.fr Diaporama n 1 Sommaire Risques liés à l électricité Normes de référence Règles à respecter Diaporama n 2 Risques Plus en détail TRAITEMENT D AIRD VENTILATION
TRAITEMENT D AIRD ET VENTILATION D1 Sommaire Section 7 Traitement d air d et ventilation Articles CH 28 à CH 43 - CH 28 - Définitions - CH 29 à CH 40 Sous-section section 1 : Ventilation de confort - CH Plus en détail LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH)
Roger Cadiergues MémoCad nr11.a LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) SOMMAIRE nr11.1. Les définitions nr11.2. Les obligations nr11.3. Extraits de textes officiels La loi du 11 mars 1957 n autorisant, Plus en détail ECLAIRAGE PROVISOIRE DES CHANTIERS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL
ECLAIRAGE PROVISOIRE DES CHANTIERS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL Recommandations CRAMIF N 19 ECLAIRAGE PROVISOIRE DES CHANTIERS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL Recommandations CRAMIF N 19 Approuvées par Plus en détail Corrigendum 2010-09 E+C. 5.6 Alimentations pour services de sécurité
5.6 Alimentations pour services de sécurité 5.6 Alimentations pour services de sécurité.1 Selon les prescriptions de l'aeai (4Norme de protection incendie de l'association des établissements cantonaux Plus en détail LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT DES CARBURANTS
F I C H E P R E V E N T I O N N 1 6 «H Y G I E N E S E C U R I T E» LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT DES CARBURANTS INTRODUCTION Dans le cadre d activités réalisées principalement par les services techniques Plus en détail Guide d installation de groupes électrogènes.
Elaboré par G. B le 30/01/04. 1 Guide d installation de groupes électrogènes. Sommaire 1 - Généralités pages 2 2 Bâtiment.. 2 2 1 - Choix du local 2 2 2 - Assise du groupe 4 2 3 - Isolation phonique 4 Plus en détail BULLETIN TECHNIQUE D INSTALLATION BTI-008 BI-ÉNERGIE RÉSIDENTIELLE
BULLETIN TECHNIQUE D INSTALLATION BTI-008 BI-ÉNERGIE RÉSIDENTIELLE 3 e émission SEPTEMBRE 2014 Mise à jour : Norme E.21-10 «Service d électricité en basse tension», 10 e édition (Livre bleu), juin 2014 Plus en détail FORMATION INITIALE ASSISTANT DE PREVENTION RISQUES ELECTRIQUES
FORMATION INITIALE ASSISTANT DE PREVENTION RISQUES ELECTRIQUES Laurent NABOULET Chef de service Logistique PAC Victoire Responsable PCSI PAC Victoire LA REGLEMENTATION Abrogation du décret du 14 novembre Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 31/01/2012 N : 04.12 Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie ERP et IGH de Type O L arrêté du 25 octobre 2011 portant Plus en détail Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Règlement de Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public LES PETITS HOTELS
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 29/10/11 N : 37.11 Règlement de Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public LES PETITS HOTELS Un arrêté du 26 octobre Plus en détail LES DIODES ÉLECTRO- LUMINESCENTES
Roger Cadiergues MémoCad nd43.a LES DIODES ÉLECTRO- LUMINESCENTES SOMMAIRE nd43.1. Les diodes électroluminescentes (LED) nd43.2. Les très basses tension de sécurité (TBTS) nd43.3. Le montage des appareils Plus en détail Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs
Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs Référence: SIB10 CCLB 110 Date : 22/10/2010 Page 1/9 Table des matières 1 PRELIMINAIRES... 3 2 ABREVIATIONS... 3 3 ACCESSIBILITE Plus en détail Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en tirage naturel
Commission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe Spécialisé n 14 «Installations de Génie Climatique et Installations Sanitaires» Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions Plus en détail L ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL (1)
Les informations techniques PROMOTELE L ÉLAIRAGE E SÉURITÉ ANS LES ÉTABLISSEMENTS REEVANT U PUBLI, SOUMIS AU OE U TRAVAIL (1) I. RAPPEL E LA RÉGLEMENTATION Tous les établissements recevant du public doivent Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 1 er groupe (1 ère à 4 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 Plus en détail A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente
A-22 : Règles de sécurité et accessibilité dans un magasin de vente Mise à jour : Septembre 201 2 I Etablissements recevant du public (ERP) Références réglementaires : Code de la construction et de l habitation Plus en détail Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés S.D.I.
Extraits du Code Canadien de l électricité Section 46 - Systèmes d alimentation de secours, luminaires autonomes et enseignes de sortie 46-000 Domaine d application 1. Cette section s applique à l installation, Plus en détail Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH)
1 Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH) Conformément à Article R*111-19-17 du CCH, la présente notice fait partie du dossier permettant de vérifier la conformité Plus en détail NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE
MODELE N 2 Document disponible sur http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements _recevant_public/sec_incendie_erp/procedure.php NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE Etablissement Recevant Plus en détail Habilitation électrique
Enseigner la prévention des risques professionnels INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE. 30 rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14. Tél. (1)40 44 30 00. ED 1522. 1996 Habilitation électrique LA Plus en détail LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont définis aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction Plus en détail Electricité, Dangers, et
Electricité, Dangers, et sécurité é Plan du chapitre 1. Structure des réseaux 2. Les risques électriques 3. Les textes t réglementaires 4. Protections préventives en TBT et BT 2 Plan du chapitre 1. Structure Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du (5 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 01 - PRÉSENTATION Plus en détail Il est nécessaire de mettre en place un système de sécurité incendie (SSI) permettant de détecter le plus rapidement possible un début de sinistre.
PAGE : 1 Situation : Les établissements doivent être protégés contre les incendies. Suivant leur catégorie, les systèmes de sécurité incendie (SSI) à mettre en place sont plus ou moins complexes. A l issue Plus en détail BULLETIN TECHNIQUE D INSTALLATION BTI-014 CIRCUITS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (CHAUFFAGE DES LOCAUX)
BULLETIN TECHNIQUE D INSTALLATION BTI-014 CIRCUITS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (CHAUFFAGE DES LOCAUX) 2 e émission MARS 2011 OBJECTIF Ce bulletin technique d installation concerne les circuits alimentant des Plus en détail JORF n 0252 du 29 octobre 2011. Texte n 26
JORF n 0252 du 29 octobre 2011 Texte n 26 ARRETE Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d incendie et Plus en détail Commission du règlement de construction (Article R. 111-16-1 du CCH)
FICHES TECHNIQUES N QUESTION (1) DATE DE VALIDATION COMMISSION OBJET 07-03-001 23 novembre 2007 Classement des bâtiments d habitation Bâtiments d habitation de la 3e famille A 07-03-002 23 novembre 2007 Plus en détail POUR LE MONTAGE ET L'EXPLOITATION DE TENTES ET STRUCTURES PNEUMATIQUES PROVISOIRES
RESUME DES EXIGENCES EN MATIERE DE PREVENTION DES INCENDIES POUR LE MONTAGE ET L'EXPLOITATION DE TENTES ET STRUCTURES PNEUMATIQUES PROVISOIRES 1. Base Les prescriptions de protection incendie AEAI sont Plus en détail REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L HERAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L HERAULT SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS GROUPEMENT GESTION DES RISQUES SERVICE PREVISION PREVISION TECHNIQUE RELATIVE AUX AVIS TECHNIQUES SUR LES PROJETS Plus en détail Guide pratique du Branchement Basse Tension individuel à 36 kva
Guide pratique du Branchement Basse Tension individuel à 36 kva Branchement Basse tension individuel Page 1 / 14 Sommaire 1- Normes :... 3 2- Politiques et règles techniques... 3 2.1 Branchement aérien Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Préambule : Cette notice concerne les dispositions essentielles de sécurité à prévoir en fonction du classement de l'établissement Plus en détail Guide pratique du branchement Pour une production photovoltaïque à 36 kva
Guide pratique du branchement Pour une production photovoltaïque à 36 kva Page 1 / 18 Sommaire 1. Normes 2. Politique et règles techniques 2.1. Branchement monophasé ou triphasé 2.2. Accessibilité relève Plus en détail RISQUE ELECTRIQUE ET HABILITATION ELECTRIQUE. Fabrice NORGEUX - CARSAT Centre Ouest
RISQUE ELECTRIQUE ET HABILITATION ELECTRIQUE Fabrice NORGEUX - CARSAT Centre Ouest 21 octobre 2011 1 Le risque électrique : quelques chiffres La réglementation et ses évolutions L'habilitation électrique Plus en détail LA REGLEMENTATION DES CHAUDIÈRES
Roger Cadiergues MémoCad ml21.a LA REGLEMENTATION DES CHAUDIÈRES SOMMAIRE ml21.1. Les éléments de base ml21.2. Les chaudières de 4 à 400 kw ml21.3. Les chaudières de 0,4 à 20 MW : rendements et équipements Plus en détail Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier
L arrêté du 24 juillet 2006 Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier 1.1) La détection automatique incendie 1.2) La protection Plus en détail 2015 22 23 24 janvier 2015
1 Obligations des exposants et locataires des stands Les exposants doivent respecter le présent cahier des charges. Il est strictement interdit de fumer à l intérieur du hall 2. Les aménagements doivent Plus en détail Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public
Notice descriptive de sécurité pour les Établissements Recevant du Public Version 2015-1 Sommaire Préambule Page 3 Renseignements principaux Page 4 Renseignements nécessaires à la bonne compréhension du Plus en détail RISQUE ELECTRIQUE ET HABILITATION ELECTRIQUE
RISQUE ELECTRIQUE ET HABILITATION ELECTRIQUE Fabrice NORGEUX, Carsat Centre Ouest 1 1 Le risque électrique : quelques chiffres La réglementation et ses évolutions L'habilitation électrique 2 Le risque Plus en détail L ÉLECTROCUTION Intensité Durée Perception des effets 0,5 à 1 ma. Seuil de perception suivant l'état de la peau 8 ma
TP THÈME LUMIÈRES ARTIFICIELLES 1STD2A CHAP.VI. INSTALLATION D ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE SÉCURISÉE I. RISQUES D UNE ÉLECTROCUTION TP M 02 C PAGE 1 / 4 Courant Effets électriques 0,5 ma Seuil de perception - Plus en détail Indices de protection suivants les emplacements exposés (IP IK)
Indices de protection suivants les emplacements exposés (IP IK) Le matériel à mettre en œuvre dans une installation électrique doit comporter le marquage «CE» de conformité, et il est recommandé qu il Plus en détail MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL
1 MISE EN OEUVRE D'UN DÉSENFUMAGE NATUREL PRINCIPES DE BASE Assistance Technique : 06........ 2 INTRODUCTION Environ 90 000 incendies en France par an. Le feu naît si 3 éléments sont réunis : le combustible, Plus en détail Agent de sécurité incendie S.S.I.A.P. 1
Agent de sécurité incendie S.S.I.A.P. 1 OBJECTIFS Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. PUBLIC / PRE REQUIS Postulants agents de sécurité incendie en établissement recevant Plus en détail Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014)
Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014) Section première.- Champ d application et définitions Article 1 er.- Le présent arrêté s applique Plus en détail Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A
Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A Détection automatique et mise en oeuvre simplifiée Les + produits De 2 à 16 boucles de détection Avec CMSI intégré ou externe Jusqu à 10 tableaux répétiteurs Borniers Plus en détail 1.21 SYNTHÈSE ERP. ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) Dispositions administratives
Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) SYNTHÈSE F I C H E 1.21 ERP Les établissements dits de 5e catégorie, c est-à-dire dont l effectif du Plus en détail LES ALARMES INCENDIE
1 LES ALARMES INCENDIE 1. Généralités Les systèmes d'alarme sont destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre Plus en détail REFERENTIEL DE DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
REFERENTIEL DE DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ***************************************** ****************************************** Avertissement : Tout diagnostic d installations électriques Plus en détail Installation électrique provisoire pour l éclairage des chantiers
Fiche Prévention G1 F 02 12 Installation électrique provisoire pour l éclairage des chantiers Cette fiche aborde les principes généraux d éclairage des chantiers de bâtiment et de travaux publics à l exclusion Plus en détail «Établissements du type R Établissements d éveil, d enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement»
«Établissements du type R Établissements d éveil, d enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement» (Arr. 4 juin 1982 ; Arr. 13 janv. 2004, art. 2) SECTION I Généralités Plus en détail Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil
Notice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin Plus en détail Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim. Dossier de demande de permis de construire. Notice de Sécurité (PC40)
Construction d une salle dédiée à l école de musique de Lipsheim Dossier de demande de permis de construire Notice de Sécurité (PC40) NOTICE DE SECURITE E.R.P. Remarque : Cette notice de sécurité comprend Plus en détail ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU ARTISANAUX
prevolivier www.ssiap.com Notice descriptive de sécurité ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU ARTISANAUX Remarques Cette notice descriptive de sécurité, élaborée à l attention des maîtres d ouvrage et maîtres Plus en détail Bloc différentiel adaptable DX 3 TG Auto 40/63A (2P & 4P)
8705 LIMOGES Cedex Téléphone : 05 55 06 87 87 Télécopie : 05 55 06 88 88 Bloc différentiel adaptable DX 3 Référence(s) : 10 07 07,, 08 08,, 19 19,, 20 20,, 0, 505 05,, 506 5 06, 517 17,, 518 5 SOMMAIRE Plus en détail ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 25
ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 25 HYGIENE ET SÉCURITÉ DÉCEMBRE 2002 Robin EMERIT Technicien en équipements électrique et énergie Tel : 02 38 79 46 74 Francis MINIER Inspecteur d Hygiène Plus en détail LE RISQUE ELECTRIQUE
Centre de gestion Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes Pôle Concours, Emploi, Santé, Sécurité, Organisation du Travail et Maintien dans l Emploi Service Prévention LE RISQUE ELECTRIQUE En 2010, Plus en détail DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TYPE O. CHAPITRE IV : Établissements du Type O : Hôtels et pensions de famille. Généralités (O 1 à 2) : Etablissements assujettis - Calcul de l'effectif Construction Plus en détail ASFETM Travail sécuritaire en espace clos
Colloque, CSST Sherbrooke, 22 mai 2013 ASFETM Travail sécuritaire en espace clos par Charbel Mouawad, M.Sc. Hygiéniste industriel/ergonome, ASFETM 1 Objectifs À la fin de la session, les participants seront Plus en détail Risques sanitaires des unités de méthanisation et prévention
Risques sanitaires des unités de méthanisation et prévention MAI 2013 BIOECO SARL-6 Rue de la vallée des buis 41 500 Maves- Tél. : 02 54 87 32 41- bioecosarl@yahoo.fr www.bio-e-co.fr INERIS pour le Ministère Plus en détail EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION GENERATEUR DE VAPEUR TYPE HA 54X - BRULEUR GAZ PRODUCTION HORAIRE : 3000 kg / vapeur PRESSION MAXIMALE (admissible) EN SERVICE : 14 bars EXTINCTEUR A EAU AVEC ADDITIF : FS9 EV Plus en détail Directives. d entente avec l Office fédéral des Transports (OFT).
Annexe 5 Directives tendant à prévenir les accidents et la formation d étincelles dus au courant électrique lors de la vidange de combustibles liquides ou de gaz sur le domaine des chemins de fer (en abrégé Plus en détail PRÉFECTURE DES YVELINES
PRÉFECTURE DES YVELINES COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE LA SÉCURITÉ ET DE L ACCESSIBILITÉ NOTICES DEVANT ÊTRE TRANSMISES À L APPUI D UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE Plus en détail Dispositions constructives pour la réalisation par des tiers de postes de Distribution Publique HTA/BT en immeuble.
Référentiel technique Dispositions constructives pour la réalisation par des tiers de postes de Distribution Publique HTA/BT en immeuble. HISTORIQUE DU DOCUMENT Indice Nature de la modification Date publication Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE INDUSTRIE Arrêté du 1 er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage Plus en détail ARRETE Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public
ARRETE Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public NOR: INTE9800217A Version consolidée au 26 mai 2005 Plus en détail Ascenseur KONE "Monospace TM"
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 février 1992 ITM-CL 128.2 Ascenseur KONE "Monospace TM" Prescriptions de sécurité et de santé types Les présentes prescriptions comportent 10 pages Sommaire Plus en détail Les régimes du neutre
Chapitre 1 Les régimes du neutre Dans tout système triphasé Haute ou Basse Tension existent trois tensions simples, mesurées entre chacune des phases et un point commun appelé "point neutre". Physiquement, Plus en détail Guide pratique pour un raccordement électrique collectif neuf
Rédigé par : MD/JB Guide pratique pour un raccordement électrique collectif neuf Liste de diffusion : Nom Organisme - Equipe Action Maîtres d ouvrages (MOA) Pour application Versions : Nom Version Date Plus en détail SCIENCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
UNIVERSITE ABOUBEKR BELKAID FACULTE DES SCIENCES DE L INGENIEUR DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL SCIENCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION Responsable: Dr. GHOMARI Fouad COMPORTEMENT AU FEU DU BETON. Le feu est Plus en détail CHAUFFAGE URBAIN CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR SCDC. VERSION C du 03/07/2013 Rédaction : A.
CHAUFFAGE URBAIN SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR SCDC CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR VERSION C du 03/07/2013 Rédaction : A. SIEBENBOUR SOMMAIRE Plus en détail PREFET DE L'AIN. Le préfet de l'ain. le Code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.
PREFET DE L'AIN Préfecture de l'ain Direction de la réglementation et des libertés publiques Bureau des réglementations Références : ACM Arrêté préfectoral d'enregistrement des installations de la SAS Plus en détail État de l installation intérieure d ÉlectricitÉ
1.1.1. Courant continu La théorie La tension aux bornes du générateur ne varie pas avec le temps et ainsi, l intensité dans le circuit ne varie pas en fonction du temps. Association de générateurs en courant Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONCERNANT LES PETITS HOTELS ET LES TRES PETITS HOTELS
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE CONCERNANT LES PETITS HOTELS ET LES TRES PETITS HOTELS TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES ERP DU 1 er GROUPE ET DE 5 ème CATEGORIE Code de la construction et de l habitation Plus en détail Mode d emploi. OR 151 upc FRANCAIS. 1. Choisir la langue 2. Choisir le pays Suisse 3. ID Réseau et fréquence : 43033 426.0 MHz
Mode d emploi OR 151 upc FRANCAIS 1. Choisir la langue 2. Choisir le pays Suisse 3. ID Réseau et fréquence : 43033 426.0 MHz FRANÇAIS L appareil porte le sigle CE et est par conséquent conforme aux principales Plus en détail Produits dangereux stockés à l intérieur d un bâtiment
Produits dangereux stockés à l intérieur d un bâtiment Respecter les conditions de stockage ok, à faire interdit, à éviter SAUF = exceptions, dérogations informations complémentaires Cliquez sur ces logos Plus en détail Etablissement Recevant du Public. Consignes Générales d Exploitation
Ville de Perpignan Direction Générale des Services Techniques Etablissement Recevant du Public Consignes Générales d Exploitation 1- Surveillance de l établissement En présence du public, l établissement Plus en détail PRODUITS DE CONSTRUCTION : APTITUDE À L EMPLOI
Roger Cadiergues MémoCad ma05.a PRODUITS DE CONSTRUCTION : APTITUDE À L EMPLOI SOMMAIRE MA02.1. Les exigences de base MA02.2. Les textes officiels MA02.3. Les codes et leurs articulations MA02.4. Annexe Plus en détail +33 1 60 57 30 00 +33 1 60 57 30 15 77876 MONTEREAU CEDEX FRANCE SAS
Câbles Energie SILEC CABLE 0 ENERGIE BT EDF - SOUTERRAIN CABLES DE BRANCHEMENT H1 XDV-AU Documents de normalisation : NF C 33-210, HD 603. Tension nominale Tension assignée : 0.6/1 kv Utilisation Excellent Plus en détail REFERENTIEL PEDAGOGIQUE
Public 12 stagiaires maximum Durée totale indicative 67 heures Hors examen et temps de déplacement Pré requis Respect des dispositions de l article 4 1 de l arrêté du 02 Mai 2005 dont par exemple : Soit Plus en détail RACCORDEMENT PROVISOIRE. guide technique des raccordements provisoires
DOCUMENTATION TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE (DTR) d ESR RACCORDEMENT PROVISOIRE guide technique des raccordements provisoires Résumé Ce document est associé à la «Procédure de traitement des demandes de raccordement Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back