Source: http://docplayer.cz/105139642-Podminky-pripojeni-dle-energetickeho-zakona-c-458-2000-sb-v-platnem-zneni.html
Timestamp: 2019-10-18 07:07:31+00:00
Document Index: 29191702

Matched Legal Cases: ['zákona č. 458', 'zákona č. 458', 'zákona č. 458', 'zákona č. 458', 'zákona č. 458', 'zákona č, 458']

Podmínky připojení dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění - PDF
Podmínky připojení dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
Download "Podmínky připojení dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění"
1 Podmínky připojení dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 76 odst.1 - Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen zajistit dodávku tepelné energie, pokud je to technicky možné, každému odběrateli, který a) o to požádá a dodávka je v souladu s územní energetickou koncepcí, b) má rozvodné tepelné zařízení nebo tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy, c) splňuje podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené držitelem licence, d) má uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie. 76 odst.2 - Dodávat tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. 76 odst.3 - Držitel licence je dále povinen s každou fyzickou či právnickou osobou, která o to požádá a splňuje podmínky pro výrobu nebo rozvod, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie. Smlouva o dodávce tepelné energie musí být písemná a musí obsahovat pro každé odběrné místo a) výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo předání, b) základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplota, tlak a hmotnostní nebo objemový průtok, c) místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením, d) cenu stanovenou v místě měření nebo způsob jejího stanovení, termíny a způsob platby za odebranou tepelnou energii včetně záloh, e) při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové
2 vody pro více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělení. Nedojde-li k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa, rozdělí dodavatel náklady způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. 76 odst.4 - Dodavatel má právo přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech: a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem, d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin, e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli Podmínky napojení na soustavu CZT AVIA, a.s. 1) Úvod Podmínky vycházejí z ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, z ustanovení vyhl. MPOČR č.193/2007 Sb.,která stanovuje podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie, z ustanovení vyhl. MPOČR č. 194/2007 Sb., která stanovuje pravidla pro vytápění a přípravu teplé vody a z konkrétních potřeb AVIA,a.s. pro možnost zachování kompatibility použitých technologických komponentů, měřicí, regulační, zabezpečovací a monitorovací techniky. Rekonstrukce dožitých rozvodů CZT Letňany je plánována na rok Pokud by došlo z jakéhokoliv důvodu ke zdržení rekonstrukce je nutné zvažovat dvě varianty řešení:
3 1.1. Připojení tlakově nezávislé výměníkové stanice na stávající zařízení s parametry před rekonstrukcí 1.2. Připojení tlakově nezávislé výměníkové stanice po rekonstrukci 2) Výchozí údaje 2.1. Připojovací podmínky před rekonstrukcí: Teplota primáru zima 130 C Teplota primáru léto 75 C - 80 C Maximální tlak primáru 1,6 MPa 2.2. Připojovací podmínky po rekonstrukci: Teplota primáru zima 100 C C Teplota primáru léto 75 C - 80 C Maximální tlak primáru 1,6 MP 3) Připojovací podmínky Tlakově nezávislá VS bude připojena na předizolované potrubí tepelných sítí a tepelných přípojek, které budou osazeny systémem pro zjišťování netěsností a lokalizace poruchy (kontrolní systém). Systém bude kompatibilní se systémem používaným v AVIA a.s. a projednaný s odběratelem tepelné energie v rámci schválení projektové dokumentace. Součástí systému jsou metalická vedení, optické sítě nebo jiná sdělovací vedení jejichž instalaci umožní odběratel. 4) Technické zásady Odběratel provede na své náklady vybudování odběrového místa dle uvedených požadavků dodavatele tak, aby zařízení bylo kompatibilní se stávajícím systém AVIA a.s. Přípojky budou provedeny z předizolovaného potrubí stejného výrobce nebo parametricky
4 odpovídající od jiného výrobce jako rekonstruovaná oblast a bude osazen systémem pro zjišťování netěsností a lokalizace poruchy (kontrolní systém). VS bude řešena v souladu s platnou legislativou, se samostatným vstupem z venkovního prostoru. Bude zajištěna a vyznačena úniková cesta. Prostor VS bude odvětrán a opatřen odvodněním do kanalizace. Je požadován vývod studené vody z přívodního řádu pro ohřev TV a měření studené vody samostatným vodoměrem. Rovněž elektrická energie musí mít samostatné měření spotřeby. Na přívodním potrubí bude instalován havarijní uzavírací ventil s ovládáním od poruchové signalizace a od řízení MaR. Při najíždění havarijního ventilu nutno zajistit krokové najíždění VS z důvodů odstranění rázů. Všechny elektropohony a regulační armatury musí mít zajištěnou možnost ručního ovládání. Pro stabilizaci tlakových poměrů není možné použití prvků přepouštějících oběhovou vodu z přívodního potrubí do vratného, tato regulace přepouštěním oběhové vody z přívodu do vratu je nepřípustná. Je vhodné použití regulátorů diferenčního tlaku. Systém bude vybaven takovým zařízením, aby umožnil řádné hydraulické vyregulování celého systému. Doplňování sekundárního systému upravenou vodou z primáru lze realizovat pouze po dohodě přes solenoidový ventil s předřazeným filtrem za měřením tepelné energie. Množství dopouštěné vody musí být měřeno. Odpouštění otopné soustavy bude rovněž pomocí solenoidového ventilu. Požadavky na funkce řídícího systému VS ekvitermní regulace teploty výstupní vody do systému ÚT ovládání přímým regulačním ventilem s havarijní funkcí na přívodním primárním potrubí sekundární oběhové čerpadlo systému ÚT bude s proměnnými otáčkami možnost ručního zapínání a vypínání okruhu ÚT možnost automatického i manuálního ovládání chodu čerpadel, a to jak místně (přepínač řídícího systému VS s polohami: 0, I, Aut.), tak dálkově předvolení sklonu ekvitermní charakteristiky s možností jejího posuvu (+, -) možnost časového řízení plného a tlumeného provozu samostatné čidlo venkovní teploty pro každou VS
5 regulace výstupní teploty TV ( na hodnotě 55 C ) bude zajištěna regulačním ventilem s havarijní funkcí okruh přípravy TV (včetně chodu čerpadel) bude časově spouštěn s možností místního i dálkového ovládání (přepínač řídícího systému VS s polohami: 0, I, Aut.), časový program tepelná dezinfekce (antilegionelózní funkce) systému TV bude časově řízena možnost manuálního ovládání chodu čerpadel zvláštní funkce periodické protáčení čerpadla ÚT v letním období periodické odstavení čerpadla ÚT v nočních hodinách (odvzdušňování systému cca 20 min.) kontrolní kontakt otevření dveří stanice připojení měřičů tepla, vodoměrů a elektroměrů snímání tlakové diference hydraulicky nejvzdálenější VS komunikační linka bude vybavena přepěťovou ochranou poruchové stavy poruchy čerpadel dlouhodobé doplňování vody do otopného systému havarijní stavy přetopení ÚT - odstaví se pouze modul ohřevu ÚT (okruh vybaven společným teplotním čidlem, které plní funkci regulační i havarijní) přehřátí TV - odstaví se pouze modul přípravy TV (okruh vybaven provozním i havarijním čidlem) překročení maximálního přetlaku systému (sekundární strana) - odstaví se pouze modul ohřevu ÚT pokles přetlaku systému ÚT pod minimální hranici - odstaví pouze modul ohřevu ÚT pokles přetlaku v systému TV pod minimální hranici (přetlak studené pitné vody na vstupu do VS) - odstaví se pouze modul přípravy TV výpadek el. energie - odstaví modul přípravy TV i ohřevu ÚT (stanice musí být sama schopna najetí do provozního režimu po obnovení dodávky el. energie) překročení teploty v prostoru VS - odstaví celou VS zaplavení prostoru stanice - odstaví celou VS STOP tlačítko způsobí odstavení celé stanice (resp. uzavřou oba regulační ventily s havarijní funkcí a vypnou se všechna čerpadla)
6 5) Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie /SOBS/ Přílohou SOBS bude : Smlouva o přípravě lokality, Smlouva o dodávce tepelné energie uzavřená podle zákona č, 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění V termínu uvedeném v SOBS se AVIA, a.s. a zákazník dohodnou na konkrétním termínu uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie /SoDTE/ Pro účel sepsání výše uvedené smlouvy zákazník předloží tyto doklady a dokumenty : kolaudační souhlas tepelnou bilanci skutečného provedení prohlášení budoucího Odběratele, že odběrné tepelné zařízení je vybudovánév souladu se zadanými technickými parametry a je schopno bezpečného a trvalého provozu doklad o vlastnictví objektu nebo oprávnění k užívání objektu výpis z obchod. Rejstříku nebo RŽP, RES bankovní spojení a číslo účtu osvědčení o registraci u plátců daně jméno, příjmení, titul a funkci osoby oprávněné za Budoucího odběratele podepisovat SoDTE, není-li uzavíraná s fyzickou osobou zasílací adresy pro faktury, smlouvy, cenová ujednání, odběrové diagramy, rozpisy zálohových plateb spojení na kontaktní osobu pro jednání Přílohou SoDTE jsou: Cenové ujednání, rozpis záloh a odběrový diagram Po potvrzení návrhu SoDTE včetně příloh ze strany zákazníka a kontrole technické připravenosti tepelného zařízení zákazníka lze zahájit odběr tepelné energie
7 Zpracoval : František Kaizar Ved. obchodního oddělení V Praze dne