Source: http://docplayer.fi/1613300-Hiekkaharjun-paloasema-pohjaviemareiden-sisapuolinen-tv-kuvaus-ja-ilmanvaihtojarjestelman-kuntotutkimus.html
Timestamp: 2017-01-20 17:08:06+00:00
Document Index: 24865927

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐HIEKKAHARJUN PALOASEMA POHJAVIEMÄREIDEN SISÄPUOLINEN TV-KUVAUS JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
Download "HIEKKAHARJUN PALOASEMA POHJAVIEMÄREIDEN SISÄPUOLINEN TV-KUVAUS JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS"
1 HIEKKAHARJUN PALOASEMA POHJAVIEMÄREIDEN SISÄPUOLINEN TV-KUVAUS JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko / 2006 Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni Service Oy Harri Makkonen TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT Kiinteistön yleistiedot YHTEENVETO Jätevesiviemärijärjestelmien tv-kuvaukset Ilmanvaihtojärjestelmät Välittömästi korjattavat puutteet PTS-taulukko Toimenpide-ehdotustaulukko ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS...10 G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT...10 G31 Ilmastointikoneet...10 G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat...11 G33 Kanavistot...12 G34 Pääte-elimet...12 Korjaustoimenpide-ehdotukset KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA...14 LIITTEET: Liite 1: Viemärikuvauspöytäkirjat Liite 2: Tutkimuskohtien ohjeellinen sijaintipiirros Liite 3: Videonauhat viemärikuvauksista TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 2(18)3 JOHDANTO Yleistä Tekmanni Service Oy:n Asiantuntijapalveluissa selvitetään viemäriverkostojen toiminnallinen kunto sisäpuolisilla viemärikuvauksilla. Toimenpide-ehdotuksia määritettäessä on pyritty ennen kaikkea viemäreiden toiminnan käyttövarmuuteen. Viemärikuvausraporttiin on liitetty kaikki mittauksista laaditut asiakirjat: viemärikuvauspöytäkirjat (liite 1)ja tutkimuskohtien ohjeelliset sijaintipiirrokset (liite 2) sekä videonauhat viemärikuvauksista (liite 3). Viemärikuvausraportissa on noudatettu soveltuvin osin Viemäreiden ja vesijohtojen TVkuvauksen teettämisohjetta (Vesi- ja Viemärilaitosyhdistyksen julkaisu v. 1998). IV- kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen ilmastointikoneiden ja järjestelmien tekninen kunto. Tutkimusmenetelminä on käytetty mm. silmämääräistä ja kokemusperäistä arviointia sekä merkkisavua. Tutkimuksessa tarkastellaan laitosta teknisessä mielessä ja korjaustoimenpide-ehdotuksia määritettäessä on pyritty jatkamaan laitoksen teknistä käyttöikää kustannustehokkaasti. Tekninen PTS-ehdotus PTS-taulukossa esitetään tutkimustuloksiin perustuvat toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen. Kustannusarvioiden tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisimman tarkkaa tietoa kustannusten suuruusluokasta, ne eivät ole kuitenkaan laskettuja tarjoushintoja. Kustannusarviot sisältävät arvonlisäveron ja töihin kiinteästi liittyvät rakennustyöt. Kustannusarviot tulee tarkastaa aina kohde kohtaisesti ennen saneeraustoimenpiteiden aloittamista. Hinnat eivät sisällä suunnittelupalkkioita. Tutkimuksen tekijöinä ovat toimineet Mikko Salmi, Tomi Hämäläinen ja Harri Makkonen. Tutkimuksen vastuullisena henkilönä on toiminut Asiantuntijapalveluiden osalta tekninen asiantuntija Harri Makkonen. Helsingissä Harri Makkonen tekninen asiantuntija, Asiantuntijapalvelut TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 3(18)4 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT 1.1 Kiinteistön yleistiedot Tilaaja: Vantaan Kaupungin, Tilakeskus, Talonsuunnittelu Arto Alanko, kaupunginarkkitehti Kielotie VANTAA Tutkimuskohde: Hiekkaharjun paloasema Leinikkitie VANTAA Tyyppi: paloasema Rakennuksia: 1 kpl Portaita: - Asuntoja: - Liiketiloja: - Tilavuus: - Huoneistoala: - Rakennusvuosi: - Kiinteistön huoltoyhtiö: - Kiinteistön isännöitsijä: - Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pohjaviemärien toiminnallinen kunto. Lisäksi tehtiin IV- järjestelmän kuntotutkimus. Tutkimuksen ajankohta: vko / 2006 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 4(18)5 2 YHTEENVETO 2.1 Jätevesiviemärijärjestelmien tv-kuvaukset Ongelmalinjojen TV-kuvauspöytäkirjat ovat raportin liitteenä (liite 1). Paloaseman jätevesipohjaviemärit ovat rakennettu muovi- ja valurautaputkella, viemäreiden kunto kartoitettiin kuvaamalla 5 otosta verkostosta. Viemärilinjat TV 1, TV 2, TV 4 ja TV 5 ovat syöpyneet. Lisäksi linjoissa on havaittavissa karstaja jätekertymää sekä hieman painumaa. Havaittua painumaa ja syöpymää tulee seurata jatkossa seurantakuvauksin. Seurantatutkimuksella saadaan tarkennettua viemäreiden uusintaajankohta. Heikkokuntoisen viemärin painehuuhtelu tulee suorittaa ainoastaan tukkeutumisien poistamiseksi. Viemärikuvauksen perusteella paloaseman jätevesipohjaviemärit ovat pääosin tyydyttävässä / välttävässä kunnossa. Jätevesiverkoston kuntoa on syytä seurata jatkossa seurantakuvauksin, jotka tulisi tehdä vuonna Kuvista poikkeavat putkilinjat on pyritty korjaamaan piirustuksiin mahdollisimman lähelle putkilinjojen kulkureittejä (paikkaansa pitäviä piirustuksia ei ollut käytettävissä). Muut havainnot: Autohallin viemärit laskevat pumppukaivoon, jonka pumput olivat kytketty pois päältä kuvaushetkellä. Henkilökunnalla ei ollut varmaa tietoa, minkä takia pumput ovat kytketty pois päältä. Pumput kytkettiin päälle ohjauskeskuksesta ja tarkastettiin niiden toiminta. Autohallin pohjaviemärit tulee tarkastuskuvata jos niistä halutaan tarkempaa tietoa. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 5(18)6 2.2 Ilmanvaihtojärjestelmät Ilmanvaihtokoneet, kanavistot ja pääte-elimet Tutkittu ilmanvaihtokoneet ovat pääosin toimiva ja pienehköillä korjaus- ja huoltotoimenpiteillä koneiden elinkaarta saadaan jatkettua. Lisäksi raportissa suositellut korjaustoimenpiteet parantavat sisäilman laatua nykyisestä ja estävät epäpuhtauksien pääsyn huoneilmaan. Tarkastetuissa tulo- ja poistokanavissa on vain hieman pölykertymää, eikä välitöntä nuohous tarvetta ole. Pääte-elimet ovat paikoin melko pölyisiä, mutta kunnossa olevia katto- ja seinähajottajia. Keittiön ja ruokasalin poistopuhallin oli kytketty pois päältä. Huoltomiehen mukaan puhallin toimii vain puolinopeudella. Sähkömies korjasi puhaltimen kontaktorin, jolloin puhallin toimii myös täydellä nopeudella. Ilman liikkuminen huonetiloissa Lepohuoneissa tarkasteltiin ilman liikkumista savutusmittauksen avulla. Mittauksissa havaittiin, että ilman liikkuvuus on osin melko hyvää tasoa ja huonetilojen huuhtelu tapahtuu suunnitellulla tavalla. Lepohuoneissa tuloilmaritilöiden heittokuviot on osin säädetty varsin suppeaksi ja tästä johtuen huoneiden tuuletus ei aivan tapahdu suunnitellulla tavalla. Tuloilmaritilöiden heittokuviot tulisi säätää laajemmaksi, jolloin saadaan lepohuoneiden tuuletusta hieman parannettua. Lisäksi havaittiin toimisto-osan olevan melko alipaineinen ja ilmavirran tulevan autohallista toimistoosaan tietyillä painesuhteilla, aiheuttaen hajuhaittoja. Toimistohuoneissa ja ruokasalissa on ilman liikkuminen melko rajallista ja huoneet ovat alipaineisia. Toimisto-osan ja ruokasalin ikkunoiden yläreunassa olevat korvausilman rakoventtiilit ovat tukittu villalla tai suljettu kokonaan, koska henkilökunnan mukaan niistä vetää. Rakoventtiilien ollessa kiinni kyseiset tilat ovat melko alipaineisia ja korvausilma tulee käytävältä, jossa on melko pölyistä ilmaa (käytävä johtaa autohalliin). Autohallissa olevan hitsauspaikan yleispoisto on melko olematon ja hitsauspaikka on vielä hieman ylipaineinen, kun hitsausimuri ei ole päällä. Hitsauspaikalla käsitellään lisäksi liuottimia ja muita vahvoja aineita. Autohallissa ja pukuhuoneissa säilytetään palomiesten sammutusvarusteita, joista saattaa kulkeutua palopaikalta myrkyllisiä savukaasuja, jotka voivat kulkeutua hitsauspaikalle. Hitsauspaikan seinien läpi menee sähköarinoita, joiden läpiviennit ovat tiivistämättä. Tiivistämättömät läpiviennit menevät vieressä olevaan IV- konehuoneeseen, joka on vielä hieman alipaineinen verrattuna hitsauspaikkaan. IV- konehuoneen alipaineisuus johtuu siitä, että tuloilmahormin saumat ja luukun tiivisteet vuotavat. IV- kone (LIK 3) palvelee koko toimisto-osaa ja näin haitallisia aineita saattaa levitä koko rakennukseen. Lämpötilat huoneissa Mittauksissa havaittiin lämpötilojen olevan n. 22,0 astetta. Paloaseman henkilökunta säätää huonelämpötiloja omien tuntemuksien mukaan patteritermostaattien avulla. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 6(18)7 Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta teettää hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset, joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein. 2.2 Välittömästi korjattavat puutteet Tutkittujen ilmastointikoneiden huoltokunnostus, jotta epäpuhtauksien pääseminen huoneilmaan saadaan estettyä. Tuloilmaritilöiden heittokuvioiden säätö ja puhdistus. Tulo- ja poistokoneiden tasapainoitus ja pääte-elimien lukitus. Rakoventtiilien uusinta. Sähköarinoiden läpivientien tiivistys. Akustolevyjen suojaus suoja-aineella. Kuntoilusalissa olevan kanavan pohja tulee sulkea. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 7(18)8 2.3 PTS-taulukko Raportin viite Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi G2 G3 Vesi- ja viemärijärjestelmät Paloaseman jätevesipohjaviemäreiden seurantakuvaus 20 Ilmanvaihtojärjestelmät Tuloilmakoneiden perushuolto 40 Sähköarinoiden läpivientien tiivistys ja kuntoilusalissa olevan kanavan sulkeminen (n. 10 kpl läpivientiä) 11 Rakoventtiilien uusinta n. 15 kpl 20 Tuloilmakoneen LIK 3 raitisilmakanavan käsittely suoja-aineella ja saumojen tiivistys 25 Tulo- ja poistokoneiden ilmamäärien tasapainoitus 12 Katossa olevien akustolevyjen suojaus (n. 300 m2) 24 LVI-työt yhteensä Kustannusjakauma * TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 8(18)9 2.4 Toimenpide-ehdotustaulukko TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JÄTEVESIVIEMÄRIT: Kuntoluokat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2= tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Kuvauskohta Putkiosuuden tai kaivon kuntoluokka TV 1 KL 3 TV 2 KL 3 TV 4 KL 2-3 TV 5 KL 2-3 Havaittu vika tai puute viemärilinja on syöpynyt ja linjassa on karstakertymää välillä 0,0 12,5 m viemärilinja on painunut välillä 1,5 19,0 m n % ja linja on näkyvin osin syöpynyt viemärilinja on syöpynyt välillä 0,0 0,5 m viemärilinja on syöpynyt välillä 0,5 21,0 m Toimenpide-ehdotus / toteutusajankohta viemärilinjan seurantakuvaus / vuosi 2009 viemärilinjan seurantakuvaus / vuosi 2009 viemärilinjan seurantakuvaus / vuosi 2009 viemärilinjan seurantakuvaus / vuosi 2009 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 9(18)10 3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Autohallia ja lepo-, puku- ja pesuhuoneita palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanjako on toteutettu pääosin sekoittavana. Toimisto-osaa, ruokailuhuonetta ja keittiötä palvelee ainoastaan poistoilmapuhaltimet ja korvausilma johdetaan tiloihin korvausilmaventtiileistä. G31 Ilmastointikoneet Ilmastointikoneet ovat alkuperäisiä Mercantilen valmistamia ns. pakettikoneita (yht. 2 kpl) ja ne sijaitsevat autohallissa sekä lämmönjakohuoneessa. Puhaltimet ovat 1-nopeuksiset ja koneet on varustettu sulkupellillä, suodatinyksiköllä, vesilämmityspatterilla ja puhallinyksiköllä. Tutkimuksen yhteydessä tarkastetussa koneessa tehtiin seuraavat havainnot, jotka vaativat toimenpiteitä. LIK 2 (palvelualueena autohalli): Luukkujen tiivisteet ovat heikkokuntoisia ja ne tuleekin uusia. Suodatinseinämä ei ole tiivis ja suodatin on melko likainen. Suodattimessa tapahtuu ohivirtausta (= suodattamaton ilma pääsee huoneilmaan). Suodatinkehikko tulee tiivistää asianmukaisesti, jotta ohivirtaus saadaan loppumaan. Moottorin ja puhaltimen urapyörät sekä hihnat ovat kuluneet. Hihnat ja urapyörät tulee uusia. Puhaltimen sähkömoottorissa on kuiva laakeriääni. Laakerit tulee uusia. Tuloilmapuhallin on nokinen (kuva 1). Puhallin tulee puhdistaa. Koneen lämpöpatteri on nokinen (kuva 2). Lämpöpatteri tulee puhdistaa. Tuloilmakoneen kammiossa on roskia (kuva 3 ja kuva 4). Koneen kammiot tulee puhdistaa. Koneen ilmavirrat ja palvelualue: Koneen tunnus Palvelualue Suunniteltu, 1/1-nop. [dm3/s] Mitattu, 1/1- nop. [dm3/s] Poikkeama [%] LIK 5 autohalli % Ilmamäärämittausten perusteella koneen kokonaisilmamäärä poikkeaa varsin paljon suunnitelluista, mutta säätö- ja huoltotoimenpiteillä ilmamäärät on mahdollista saada lähelle suunniteltua tasoa. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 10(18)11 LIK 3 (palvelualueena lepo-, pesu- ja toimistotilat): Koneen huoltoluukku ja tiivisteet ovat heikkokuntoisia ja ne tuleekin uusia. Suodatinseinät eivät ole tiiviitä ja suodattimet ovat melko likaiset (kuva 5). Suodattimista tapahtuu ohivirtausta (= suodattamaton ilma pääsee huoneilmaan). Suodatinkehikko tulee tiivistää asianmukaisesti, jotta ohivirtaus saadaan loppumaan. Moottorin ja puhaltimen urapyörät sekä hihnat ovat kuluneet. Hihnat ja urapyörät tulee uusia. Koneen lämpöpatteri on likainen ja patterissa on muutama kolhu (kuva 6). Lämpöpatteri tulee puhdistaa ja kolhut kammata auki. Tuloilmakoneen kammiossa on roskia (kuva 7). Koneen kammiot tulee puhdistaa. Tuloilmahormin tiilien saumat vuotavat. Saumat tulee tiivistää. Tuloilmahormin tarkistusluukun saumat vuotavat. Saumat tulee tiivistää. Tuloilmahormissa on kosteuden jättämiä jälkiä ja hormin pohjalla on roskia. Tuloilmahormi tulee puhdistaa ja pinnat käsitellä suoja-aineella. Koneen ilmavirrat ja palvelualue: Koneen tunnus Palvelualue Suunniteltu, 1/1-nop. [dm3/s] Mitattu, 1/1- nop. [dm3/s] Poikkeama [%] LIK 3 toimistot ja lepohuoneet % Ilmamäärämittausten perusteella koneen kokonaisilmamäärä poikkeaa varsin paljon suunnitelluista, mutta säätö- ja huoltotoimenpiteillä ilmamäärät on mahdollista saada lähelle suunniteltua tasoa. Konepakettien kokonaisvaltainen uusinta ei ole tarpeen lähivuosien aikana, kunhan siinä havaitut puutteet korjataan ja koneen ennakoivaan huoltoon panostetaan jatkossa enemmän. Paloaseman vesikatto: Paloasemaa palvelee seitsemän huippuimuria, jotka sijaitsevat vesikatolla (kuva 8). Huippuimureissa ei havaittu sivuääniä. Huippuimurit tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Keittiön ja ruokasalin poistopuhallin oli kytketty pois päältä. Huoltomiehen mukaan puhallin toimii vain puolinopeudella. Sähkömies korjasi puhaltimen kontaktorin, jolloin puhallin toimii myös täydellä nopeudella. G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat Tuloilmakoneen LIK 3 ohjauskeskus on Siemensin RW 165,02 (LIK 3), jonka kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä. Tuloilmakoneen LIK 2 :n säätökeskus on Billmannin, jonka kunto on teknisen iän perusteella korkeintaan tyydyttävä. Laitteistojen toimintaa on syytä tarkastaa lähitulevaisuudessa. Peltimoottorit ovat Billmannin ja Siemensin valmistamia laitteita ja niiden kunto on teknisen iän perusteella välttävä / hyvä. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 11(18)12 G33 Kanavistot Tulo- ja poistoilmakanavat on rakennettu teräslevykanavista (kierresaumaputkea ja kanttikanavaa). Kanavat ovat rakenteellisesti kunnossa ja havaintojen perusteella tutkimusalueen tulo- ja poistoilmakanavat ovat vain hieman pölyisiä (kuva 9 ja kuva 10). Kanavissa ei ole nuohoustarvetta lähivuosien aikana, mikäli tuloilman suodatusta parannetaan. G34 Pääte-elimet Tuloilmaelimet ovat pesuhuoneissa suutinkanavaa ja lepohuoneissa ns. ritiläsäleikköjä, joilla on mahdollista muokata heittokuvioita. Tuloilmaventtiileiden heittokuviot selvitettiin savukokein (kts liitteenä olevasta piirustuksesta). Mittauksissa havaittiin, että ilman liikkuvuus on melko hyvää tasoa ja huonetilojen huuhtelu tapahtuu suunnitellulla tavalla. Lepohuoneissa tuloilmaritilöiden heittokuviot on osin säädetty varsin suppeaksi ja tästä johtuen huoneiden tuuletus ei aivan tapahdu suunnittelulla tavalla. Tuloilmaritilöiden heittokuviot tulisi säätää laajemmaksi, jolloin saadaan lepohuoneiden tuuletusta hieman parannettua. Poistoilmaventtiilit ovat alkuperäisiä kartioventtiileitä. Keittiön korvausilmassa on lautasventtiilit. Venttiilit ovat täysin toimivia nykyjärjestelmässä, mutta paikoin melko pölyisiä. Lisäksi kuntosalin poistosta puuttui venttiililautanen, joka tulisi asentaa ensitilassa. Venttiilit tulisi puhdistaa ensitilassa. Ruokailu- ja toimistohuoneiden ikkunoissa olevat rakoventtiilit ovat melkein kaikki suljettu tai tukittu villalla (venttiileistä vetää kylmällä ilmalla), tästä johtuen tilat ovat melko alipaineisia. Rakoventtiilit ovat melko vanhoja ja niiden säädettävyys on huono, eikä niissä ole suodattimia. Venttiilit tulisi uusia nykyaikaisemmaksi, joissa olisi säätö mahdollisuus ja suodatin. Tilojen ilmamäärämittaukset: Suunniteltu, 1/1-nop. [dm3/s] Mitattu, 1/1- nop. [dm3/s] Poikkeama [%] Mitattu tila Lepohuoneet (tulo) % Lepohuoneet (poisto) % Lepohuone (poisto) % Lepohuone (poisto) % Pukuhuone (tulo) % Pukuhuone (poisto) % Oleskelu ja koulutus (tulo) % Oleskelu ja koulutus (poisto) % Ruokailuhuone (poisto) % Jakelukeittiö (poisto) % Palomestarin lepoh. (poisto) % Koulutus ja suunnitelu (poisto) % Kansilistin toimisto % Mittausten perusteella ilmamäärät poikkeaa suunnitelluista huomattavasti, mutta säätötoimenpiteillä ilmamäärät voidaan saada lähelle suunniteltua tasoa. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 12(18)13 Muut havainnot: Autohallissa olevan hitsauspaikan yleispoisto on melko olematon ja hitsauspaikka on vielä hieman ylipaineinen, kun hitsausimuri ei ole päällä. Hitsauspaikalla käsitellään lisäksi liuottimia ja muita vahvoja aineita. Autohallissa ja pukuhuoneissa säilytetään palomiesten sammutusvarusteita, joista saattaa kulkeutua palopaikalta myrkyllisiä savukaasuja, jotka voivat kulkeutua hitsauspaikalle. Hitsauspaikan seinien läpi menee sähköarinoita, joiden läpiviennit ovat tiivistämättä. Tiivistämättömät läpiviennit menevät vieressä olevaan IV- konehuoneeseen, joka on vielä hieman alipaineinen verrattuna hitsauspaikkaan. IV- konehuoneen alipaineisuus johtuu siitä, että tuloilmahormin saumat ja luukun tiivisteet vuotavat. IV- kone (LIK 3) palvelee koko toimisto-osaa ja näin haitallisia aineita saattaa levitä koko rakennukseen. Seinien läpiviennit, tuloilmahormin luukku ja saumat tulisi tiivistää. Lisäksi kyseiset tilat tulisi tasapainottaa nykyisiin ilmamääriin. Ruokailu- ja toimistohuoneiden ikkunoissa olevat rakoventtiilit ovat melkein kaikki suljettu tai tukittu villalla (venttiileistä vetää kylmällä ilmalla), tästä johtuen tilat ovat melko alipaineisia. Rakoventtiilit ovat melko vanhoja ja niiden säädettävyys on huono, eikä niissä ole suodattimia. Venttiilit tulisi uusia nykyaikaisemmaksi, joissa olisi säätö mahdollisuus ja suodatin. Kuntoilusalissa rakenneaineisen kanavan pohja on auki. Kanavan pohja tulee sulkea ensitilassa. Lepohuoneiden katossa on ns. akustolevyä. Akustolevyistä saattaa irrota huonetiloihin vuorivillakuituja. Akustolevyt tulisi suojata (esim. saunasuojalla ja vedellä tehdyllä seoksella), jotta vuorivillakuituja ei pääsisi huoneilmaan. Korjaustoimenpide-ehdotukset tulo- ja poistoilmakoneet huolletaan tuloilmaritilöiden heittokuvioiden säätö tulo- ja poistokoneiden tasapainoitus ja pääte-elimien lukitus sekä puhdistus akustolevyjen suojaus suoja-aineella rakoventtiilien uusinta sähköarinoiden läpivientien tiivistys kuntoilusalissa olevan kanavan pohja tulee sulkea TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 13(18)14 4 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA KUVA 1. Puhallin on nokinen ja pölyinen. KUVA 2. Tuloilmakoneen lämpöpatteri on nokinen. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 14(18)15 KUVA 3. Tuloilmakoneen kammioissa on roskia. KUVA 4. Tuloilmakoneen kammioissa on roskia. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 15(18)16 KUVA 5. Tuloilmakoneen suodattimet ovat likaiset. KUVA 6. Tuloilmakoneen lämpöpatteri on likainen. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 16(18)17 KUVA 7. Tuloilmakoneen kammiossa on roskia. KUVA 8. Yleiskuva paloaseman vesikatolla olevista huippuimureista. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 17(18)18 KUVA 9. Tuloilmakanavassa on vain hieman pölykertymää. KUVA 10. Poistoilmakanavissa on vain hieman pölykertymää. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 18(18) Samankaltaiset tiedostot
KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 11 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 1 / 2006 Raportin päiväys: 19.01.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41-45 / 2006 Raportin päiväys: 22.11.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 28.01.2005 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS
LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 32 / 2006 Raportin päiväys: 08.08.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 44 / 2008 Raportin päiväys: 07.11.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 29 / 2008 Raportin päiväys: 18.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 7492594 Kuntotutkimuksen Lisätiedot ILMASTOINTI- JA VIEMÄRIHAJUONGELMIEN TUTKIMUS
LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTI- JA VIEMÄRIHAJUONGELMIEN TUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 8 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS
MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 27-28 / 2008 Raportin päiväys: 08.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Lisätiedot ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 39 / 2008 02/2009 Raportin päiväys: 08.01.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET
TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET Tutkimuksen ajankohta: vko 4-11 / 2008 Raportin päiväys: 14.03.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni Lisätiedot PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS
PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 5-6 / 2008 Raportin päiväys: 22.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Lisätiedot SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 42-43 / 2009 Raportin päiväys: 28.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen Lisätiedot KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 22 / 2008 Raportin päiväys: 17.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 7492594 Kuntotutkimuksen Lisätiedot PÄHKINÄRINTEEN KOULU OIREILUTILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS
PÄHKINÄRINTEEN KOULU OIREILUTILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 25 ja 27 / 2007 Raportin päiväys: 06.07.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 593 9212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot KORSON KOULU, ent. lukio ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KORSON KOULU, ent. lukio ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 7-8 / 2009 Raportin päiväys: 20.02.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012
TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta... Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimus 16.12.2010
16.12.2010 Yrttitien päiväkoti, lisärakennus Aniskuja 1 01300 Vantaa Inspecta Oy, Building Services Käyntiosoite: Y-tunnus: 1787853-0 PL 7 Sentnerikuja 3 Puh: 010 521 600 00441 Helsinki 00440 Helsinki Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot PÄIVÄKUMMUN KOULU OIREILULUOKKIEN ILMANVAIHTOSELVITYS
PÄIVÄKUMMUN KOULU OIREILULUOKKIEN ILMANVAIHTOSELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 26.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA
23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA
30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA
IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207 Lisätiedot www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA
www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Lisätiedot Tutkimusraportti YHTENÄISKOULU LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI. Ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus
LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI Tutkimusraportti Ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 36 38 / 2009 Raportin päiväys: 15.10.2009 Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy IV- kuntotutkimus Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
PALLASTUNTURINTIEN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 28.01.2005 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA
Oy IV-Special Ab 25.03.2011 IV-kuntotutkimus Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki Lisätiedot www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA
www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari Lisätiedot Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015
Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Lamminpään palvelutalo Valtimo Inspecta Oy Y-tunnus: 1787853-0 PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja 3) Puh. 010 521 600 00581 Helsinki 00441 Helsinki Lisätiedot KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS
S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko Lisätiedot Tutkimusraportti. PUISTOLANRAITIN ALA-ASTEEN KOULU PUISTOLAN RAITIN TOIMIPISTE (ALAKOULU) Puistolan raitti 18 00760 HELSINKI
PUISTOLANRAITIN ALA-ASTEEN KOULU PUISTOLAN RAITIN TOIMIPISTE (ALAKOULU) Puistolan raitti 18 00760 HELSINKI Tutkimusraportti IVA- järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 1-10 / Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet Lisätiedot Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva.
Mikko Hiltunen / MHi 30.10.2008 MUISTIO 1 (7) Vantaan kaupunki Hämeenkylän päiväkoti Sahratie 7 01630 Vantaa 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO YLEISTÄ Katselmus on suoritettu 29.10.2008. Katselmuksessa on Lisätiedot 1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko
LIITE 1 Os 05, Asiantuntijapalvelut, kuntotutkimukset Teemu Männistö 24.2.2006 Vuotava läpivienti Vuotava läpivienti Lämmöneriste pudonnut Läpiviennisssä ilmavuoto 1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko Kuva Lisätiedot www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA
www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN Lisätiedot ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA
31.8.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 13.08.2007 Raportin päiväys: 23.08.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan Kaupungin tilakeskus, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Lisätiedot Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus
Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013 WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Hiidenkiven peruskoulu Salaojat TV-kuvaus ja nykytilaselvitys 1 (3) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry
Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia: Lisätiedot 192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä
K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa Lisätiedot Tutkimusraportti. SUUTARILAN MONITOIMITALO Seulastentie 11 00740 HELSINKI. IVA-järjestelmien kuntotutkimukset
Seulastentie 11 00740 HELSINKI Tutkimusraportti IVA-järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 20-22 / 2014 Raportin päiväys: 27.6.2014 IVA-kuntotutkimukset Sivu 2 (83) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot 192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi
1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014
Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto Lisätiedot S I S Ä I L M A T U T K I M U S
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24
ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä Lisätiedot HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 31.3.2014. projekti 305669/100
HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus projekti 305669/100 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 1 2 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Asiakirjatilanne... Lisätiedot www.asb.fi 13.5.2009 IV-kuntotutkimus Hiekkaharjun nuorisotila Leinikkitie 36 01350 VANTAA
www.asb.fi 13.5.2009 IV-kuntotutkimus Hiekkaharjun nuorisotila Leinikkitie 36 01350 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki Lisätiedot TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A
Huolto ja asennus TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Sivu 1 / 20 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 SISÄLLYSLUETTELO... 2 2.0.0 KUVAT... 2 3.0.0 YLEISTIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0 Lisätiedot Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset
KÄPYLÄN PERUSKOULU Untamontie 2 00610 HELSINKI Tutkimusraportti LVV- kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 28-31 / 2014 Raportin päiväys: 15.8.2014 LVV-kuntotutkimukset Sivu 2 (73) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 06.10.2009 Raportin päiväys: 27.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä
KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön Lisätiedot MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI
MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Lisätiedot 192-0380-9701 SELVITYS
K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde Hiekkaharjun paloasema RAPORTTI Asiakirjan sisältö Leinikkitie 01350 Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta
Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta 21.4.2009 Marita Laakso 21.4.2009 1 VVO:n suurimmat omistajat ja hallitus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 17,53 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Lisätiedot Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio
25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus... Lisätiedot Näytesivut. 3.1 Yleistä
3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista Lisätiedot Tutkimusraportti TAPANILAN ALA-ASTE A-OSA. Veljestenpiha 2 00730 HELSINKI. LVIA- järjestelmien kuntotutkimukset
TAPANILAN ALA-ASTE A-OSA Veljestenpiha 2 00730 HELSINKI Tutkimusraportti LVIA- järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 21-23 / 2012 Raportin päiväys: 27.6.2012 LVIA- kuntotutkimukset Lisätiedot Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius Lisätiedot Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys
16.1.2008 Korjattu versio. 18.1.2008 Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys Vantaan kaupungintalo Asematie 7 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, Oy IV-Special Ab, Helsinki Ilmanvaihdon toimivuusselvitys / Vantaan Kaupungintalo Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013
1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot LAITE- JA HUOLTOKORTIT Sivu 1/1
: IV02-KSK11... Kiertoilmapuhallin IV02-KSK11... Kiertoilmapuhallin Tuulikaappi 211 Lämmitys Tuloilma LAITE- JA HUOLTOKORTIT 2013 Selite Määrä Yksikkö Valmistaja / KSK... kiertoilmapuhallin 7 kpl Sivu Lisätiedot HÄMEENKYLÄN KOULU IV-RAPORTTI
2012 HÄMEENKYLÄN KOULU IV- 01055 ISS 2.4.2012 1/11 Kohde: Hämeenkylän koulu Varistontie 3, 01660 Vantaa Yleistä Kohteessa sisäilman on koettu olevan huono; käyttäjiltä on tullut palautetta mm. tunkkaisuudesta Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014
RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat Lisätiedot Asennus ja huolto TX 650
Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli... Lisätiedot Tähän kirjataan ilmastointijärjestelmän yleisarvioinnin keskeiset tulokset sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi.
1 HR/10.03.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi, raportin malli Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä 1. Johdanto Tämä raporttiluonnos Lisätiedot 2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45
Sisällys Alkusanat 5 1 Ilmastoinnin perustiedot 13 1.1 Johdanto 13 1.2 Viihtyvyystekijät 13 1.2.1 Perinteiset viihtyvyystekijät 14 1.2.2 Ulkoilman määrä sisätiloissa 14 1.2.3 Ilman epäpuhtaudet 15 1.2.4 Lisätiedot Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007
sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen, Lisätiedot Kerrostalojen radonkorjaukset
Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Kerrostalojen radonkorjaukset Ongelma-asunnot lähes yksinomaan alimman kerroksen asuntoja, joissa lattialaatta on suorassa Lisätiedot Tutkimusraportti PUKINMÄEN KOULUN KIRJASTO KENTTÄKUJA HELSINKI. Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus
PUKINMÄEN KOULUN KIRJASTO KENTTÄKUJA 12 00720 HELSINKI Tutkimusraportti Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus Tutkimuksen suoritusajankohta: 17.1.2011 Raportin päiväys: 25.2.2011 IV- kuntotutkimus Sivu Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri: Lisätiedot Infotilaisuus sisäilmatutkimuksista
Infotilaisuus sisäilmatutkimuksista 4. krs, Vantaan Vesi ja Viheralueyksikkö 25.5.2010 klo 13:00 Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄLTÖ tehdyt tutkimukset mittauspisteet tulokset yhteenveto toimenpide-ehdotukset Lisätiedot VALOKUVAT LIITE 1 1(8)
VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia Lisätiedot Kaunialan sotavammasairaala
1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus jne. Miten todetut tekniset Lisätiedot T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -