Source: http://www.chciprojektdomu.cz/projektova-dokumentace/80-obsah-projektove-dokumentace-pro-provedeni-stavby
Timestamp: 2020-04-03 19:04:40+00:00
Document Index: 57222625

Matched Legal Cases: ['§ 92', '§ 133', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 194', '§ 2', '§ 2', '§ 2']

Obsah projektové dokumentace pro provedení stavby - CHCI PROJEKT DOMU.CZ
provedeni stavby
zpracované na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb(§ 133 odst. 3 stavebního zákona)
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až C členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské), případně provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují; vychází se z projektové dokumentace podle § 2. Zpracovávají se pouze ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, které nejsou shodné s projektovou dokumentací podle přílohy č. 1.
Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci uvedené v příloze č. 1, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se :
a) zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci,
b) zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení,
c) případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.
a) výkresová dokumentace vrozsahu bodu A.1.2 nebo B.2,
b) výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat,
c) legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky.
b) zdůvodňuje případné změny technického, konstrukčního a dispozičního řešení, vyplývající ze schvalovacího řízení předchozího stupně,
c) stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových variant dodavatelské dokumentace,
d) obsahuje podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav,
a) podklady pro vytyčovací výkres objektu súdaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních pozemků, napojení na technickou infrastrukturu a vyznačení terénních úprav, soznačením stavebních objektů, resp. provozních souborů,
b) půdorysy celkové vměřítku 1:50 nebo 1:100 (výkopy, základy, půdorysy podlaží, střechy),
c) půdorysy dílčí vměřítku 1:50 a větším, s legendou místností auvedením povrchových úprav stěn, podlah, podhledů apod.,
g) výkresy bezbariérových úprav vměřítku 1: 50 včetně potřebných detailů.
- dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části; zpracovávají se obdobně jako dokumentace strojů a zařízení technologické části (část C této přílohy),
- odkazy na pozice prvků vnitřního vybavení (interiéru), jejichž dokumentace je součástí projektové dokumentace podle § 2 nebo tvoří samostatnou část projektové dokumentace,
- výkresy výrobků, strojů a pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení (např. konstrukce lehké prefabrikace, konstrukce truhlářské, zámečnické, klempířské, atypické staveništní prefabrikáty, konstrukce kabelových a potrubních rozvodů apod.); jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby srozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů,
b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků (případně odkaz na výkresovou dokumentaci),
c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu (stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.),
d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů,
e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí,
f) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN,
g) vpřípadě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup supozorněním na nutná opatření kzachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů,
h) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat),
j) seznam použitých podkladů: předpisů, ČSN, literatury, výpočetních programů apod.,
k) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy.
a) výkresy půdorysů nosných konstrukcí vměřítku 1:50, výjimečně 1:100, včetně sklopených řezů, pohledů a detailů vpotřebných podrobnostech; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a detailů,
b) výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů,
e) schéma vyztužení monolitických betonových konstrukcí, které na základě podrobného statického výpočtu slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže (dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby); schéma musí obsahovat pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, příp. počet vložek příslušného profilu,
f) výkresy sestavy, podrobností a kotvení ocelových konstrukcí obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce soznačením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností vlastní konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby,
g) výkresy sestavy, podrobností a kotvení dřevěných konstrukcí obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce soznačením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností vlastní konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v projektové dokumentaci podle § 2. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby.
Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tzn. musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
a) průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci projektové dokumentace podle § 2,
b) použité podklady: normy, předpisy, literaturu, dimenzovací programy apod.,
e) rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace,
i) návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňujících bezpečnost konstrukce,
j) postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
a) typ zdroje tepla kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), výměníková, předávací stanice, zařízení zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo apod., akumulační zdroj tepla,
b) klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota votopném období, počet otopných dnů vroce, provoz - počet hodin za den, počet pracovních dní vtýdnu a vroce, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy vkrajině, průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim - trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod.,
c) přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí,
d) přehled tepelných ztrát budovy po místnostech suvedením ztrát prostupem, větráním, celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných zisků budovy,
e) přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla suvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody),
f) výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě bilance předané specialistou zdravotní techniky,
h) stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody, celková roční potřeba tepla vMWh/rok, příp. GJ/rok,
i) výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející zhodnot potřebného tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody,
j) popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství odběru (tepelný příkon a roční odběr),
k) popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém,
m) výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení,
p) popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí kapalina, apod.), nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové),
q) rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok,
r) tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní/kvalitativní), parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,
u) zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody,
v) tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu),
y) popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace,teploty vprostoru,
z) popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob,regulace teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků,
bb) měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení,
cc) popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon,
gg) výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a kompenzace.
a) zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, vměřítku 1:50 a větším (u rozsáhlých objektů vměřítku 1:100),
b) v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic a strojoven rozvodu tepla pro ústřední vytápění detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,
c) detaily rozdělovačů ,sběračů a skladebných částí zdroje tepla,
a) soupis výchozích podkladů (použitých právních předpisů, technických norem)
b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná nejvyšší venkovní výpočtová teplota, letní entalpie vzduchu, počet provozních hodin suvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce),
f) zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní vklimatizovaných prostorech,
g) potřeba chladu vjednotlivých typech místností,
j) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů sdodávkou chladu, seznam zařízení suvedením rozsahu úpravy vzduchu po stránce ochlazování a řízení relativní vlhkosti,
m) umístění strojoven zdrojů chladu a jednotkových zařízení zdrojů chladu,
q) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, popis koncepce měření a regulace pro zařízení ochlazování budov,
Součástí technické zprávy mohou být rovněž :
- tabulka zařízení se základními teplotními a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení pro dodávku chladu vbudově,
- diagramy h-x svyznačením úprav vzduchu vzařízeních.
a) zakreslení rozvodů chladu a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, vměřítku 1:50 a větším,
b) v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven zdrojů chladu detailní výkresy půdorysu a řezy prostorem 1:50 nebo 1 : 20,
c) řezy vprostoru mimo strojovnu,
d) schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení sodběry chladu,
a) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem),
b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní výpočtová teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim - trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod., počet provozních hodin suvedením provozní doby, počet pracovních dní vtýdnu a vroce,
c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu sodvoláním na právní předpisy,
e) výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu vjednotlivých prostorech,
g) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního,
i) zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní vklimatizovaných prostorech,
k) vzduchové výkony vjednotlivých typech místností,
o) seznam zařízení suvedením výkonových parametrů,
p) zařízení suvedením rozsahu úpravy vzduchu,
r) umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu vprostoru,
s) požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony,
t) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,
w) rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy čerpadel, uzavírek a dalších armatur),
- tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a vzduchovými parametry,
- tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení vobjektu,
- diagramy h-x svyznačením úprav vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.
a) zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, vměřítku 1:50 a větším, v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,
b) řezy vprostoru mimo strojovny,
e) funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních vertikálních a horizontálních větví,
f) výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur),
g) zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur) do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, vměřítku 1:50 a větším.
Seznam strojů a zařízení, výkaz výměr se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých vzduchotechnických zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.
3.4. Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární signalizace (EPS)
a) základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
g) stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž,
a) zákresy do půdorysů vypracované v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1: 50 tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů,
c) svorková schémata rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů surčenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,
g) případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla,
h) popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami somezenou schopností pohybu a orientace.
a) přehledná situace stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a ostatními náležitostmi,
h) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech vmístě prostupu kanalizačního potrubí,
k) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí.
b) popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu vobjektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu,
f) popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50 kW a nad 50 kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení.
c) výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu vměřítku 1:50,
Zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení, bleskosvody a firemní označení.
a) základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů,
e) způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť (rozvody khlavnímu a podružným rozváděčům a instalovaným zařízením a spotřebičům),
i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou energii včetně případného způsoby ovládání měřením a regulací,
j) popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními,
l) způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím,
- uvádí technické normy, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž. Navrhuje také komplexní zkoušky elektroinstalace,vpřípadě potřeby stanoví technické řešení trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele v návaznosti na připojení vysokého napětí. V případě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká,
- v případě připojení na síť VN stanoví technické řešení rozvodných zařízení VN, trafostanice podle daných připojovacích podmínek dodavatele energie,
- popisuje případné změny nebo odlišnosti vtechnickém řešení vůči předcházející úrovni projektové dokumentace.
b) výkresovou dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na část světelných a napájecích rozvodů včetně zásuvkových okruhů),
d) celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů zpracované přehledně a doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové údaje na jednotlivých rozvaděčích.
Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a regulace, případně elektrická požární signalizace, může být rovněž blokové schéma pomocných ovládacích a signalizačních kabelů.
e) napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy kjímací soustavě, použití náhodných svodů,
k) půdorys zastřešení svyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.) a součástí připojených na bleskosvod.
Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou síť (PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního signálu (STA), pro elektronický zabezpečovací systém (EZS), kontrolu vstupu (AC), rozhlas, orientační a informační systém a kamerový systém (CCTV).
f) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká.
e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím. .
Jde např. o bazénové technologie, inteligentní budovy (automatizace), zařízení vertikální a horizontální dopravy a další.
Zpracovávají se dle obecných zásad v členění na technickou zprávu, výkresovou část a výpočty v potřebném rozsahu.
a) technický popis konstrukčního řešení a struktura interiérových částí celého projektu,
b) posloupnost prací a případné spolupráce zhotovitelů navazujících stavebních objektů,
a) dispoziční řešení soznačením položek pro jednotlivá podlaží vměřítku 1:50,
b) dispoziční řešení jednotlivých místností vměřítku 1:20,
c) pohledy na stěny vměřítku 1:20,
d) sestavy jednotlivých položek soznačením detailů,
f) detaily kotvení a styků sostatními profesemi,
g) vazby elektrospotřebičů a světelných zdrojů do interiérových položek, včetně schéma na přívody elektroinstalací - jejich tras a ovládání, případné osazení jejich vyústění,
h) schéma řešení vyústění ostatních profesí (zdravotní technika, vzduchotechnika, počítačové sítě, apod.).
Popis celkového řešení včetně bezbariérového užívání, technický popis úprav, výčet prvků drobné architektury a jejich popis.
Zpracovává se samostatně pro jednotlivé druhy inženýrských staveb a objektů:
c) komunikace včetně dopravy vklidu, mostních konstrukcí, propustky apod., svýjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona,
d) zásobování vodou včetně objektů na síti (např. vodojemy, čerpací stanice apod.),
e) kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční a sedimentační nádrže apod.),
f) zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně objektů na rozvodech (trafostanice, předávací a regulační stanice apod.),
g) sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické chodby, kanály apod.),
Dokumentace se zpracovává podle společných zásad uvedených v úvodu této přílohy, ve stejném členění jako část A - Pozemní (stavební) objekty a následujících speciálních ustanovení.
Doplňuje a upřesňuje technickou zprávu z projektové dokumentace podle § 2, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné objekty, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.
U energetických staveb nebo objektů obsahuje technická zpráva dále údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod.
Stanoví podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav.
Zpracovává se na základě projektové dokumentace podle § 2. Upřesňuje a doplňuje dokumentaci po provedení podrobnějšího zaměření terénu a obsahuje zejména :
b) podklady pro vytyčovací výkres objektu súdaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních pozemků,
c) podélný profil svyznačením křížení a odbočení,
e) příčné řezy vpotřebných vzdálenostech,
h) výkresy propustků, opěrných nebo zárubních zdí, lávek, podchodů apod.,
p) výkresy bezbariérových úprav vměřítku 1:50 včetně potřebných detailů.
Pro inženýrské objekty, které mají charakter pozemních objektů (jímací objekty, čerpací stanice apod.), se přiměřeně použije ustanovení části A. Pozemní (stavební) objekty.
a) jednopólové schéma vyjadřující elektrický rozvod včetně umístění rozvaděčů, napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel sudáním výkonů a zkratových poměrů,
c) výkresy uzemňovací soustavy suvedením počtu uzemňovacích jímek a zemničů,
a) společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů zpředchozí dokumentace doplněné dimenzemi vodičů a uvedením délek kabelů,
b) výkresy přechodů a křižování, skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy.
U sdružených tras výkresy kabelovodů (obsahují zejména podélné a příčné řezy, výkresy kabelových komor v podrobnostech objektů pozemních staveb apod.).
Podrobné statické a jiné výpočty (např. hydrotechnické) prohlubují a doplňují výpočty z projektové dokumentace podle § 2 na základě podrobnějších průzkumů popř. provedených zatěžkávacích zkoušek.
Technologická část (provozní celek) se dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory.
Provozní soubor představuje funkčně ucelenou část stavby, tvořenou souhrnem technologických zařízení, vykonávajících ucelený dílčí technologický proces, a to buď výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Provozní soubor představuje i souhrn technologických zařízení zajišťujících specielní nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a souhrn technologických zařízení, zajišťujících doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
Zpracovává se na základě projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1. tak, aby byly jednoznačně určeny požadavky na konečné provedení stavby a její výslednou kvalitu.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních souborech. Každý provozní soubor je podle svého rozsahu a charakteru zpracován v samostatných částech:
Zpracovává se ve stejné skladbě jako v projektové dokumentaci uvedené v příloze č..1. Zpřesňuje a doplňuje údaje a zdůvodňuje případné odchylky. Obsahuje stručnou charakteristiku provozních jednotek a vazby a požadavky na další provozní soubory a stavební objekty.
Dokladovou část tvoří rozhodnutí, záznamy z projednání a jiné dokumenty, potřebné pro provádění a kontrolní prohlídky stavby. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.
c) výrobní program, respektive program činností (sortiment výrobků nebo druh činností, požadované technické parametry, provedení a zvláštní vybavení, stanovená kapacita pro jednotlivé výrobky nebo činnosti, patentové a licenční nároky),
f) charakteristika a potřeba surovin, materiálů a pomocných látek a odpadů, energií, technické podmínky, kontrola a způsob zásobování,
g) požadavky na dopravu do a zprovozního souboru, systém skladování (suroviny, materiály, pomocné látky, polotovary, subdodávky, rozpracované výrobky, hotové výrobky),
j) zabezpečení provozu stávajících technologických zařízení po dobu výstavby,
k) bilance potřeby energií, jejich parametry, kategorizace spotřeby, technické podmínky pro připojení na sítě technické infrastruktury,
l) bilance potřeby vody, její parametry, technické podmínky pro připojení na rozvodnou síť,
m) bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení), způsob jejich shromaždování, využívání a odstraňování,
p) požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení včetně bezpečnostních a protiúrazových nátěrů,
s) požadavky na průkaz kvality a výkonových parametrů technologického zařízení,
t) požadavky na komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, případně garanční zkoušky, podmínky pro náběh výroby nebo stanovené činnosti,
u) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.
c) dispozice technologického zařízení vměřítku 1:100 nebo 1:50 sřešením jejich umístění, vzájemných vazeb a vazeb na okolí a svyznačením strojů a zařízení (půdorysy, pohledy, řezy),
d) výkresy kovových konstrukcí, které jsou součástí technologického zařízení,
e) dispozice svyznačenými vnějšími vlivy, prostory snebezpečím výbuchu a ochrannými pásmy.
Specifikace všech strojů a zařízení (včetně montáže) s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení, a to v následujícím členění:
C. 2. Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace
b) přehled řízených veličin, zahrnující pracovní rozsah příslušné veličiny, způsob a požadovanou přesnost jejího měření a provozní rozsah,
e) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.
b) montážní výkresy vpotřebném rozsahu,
c) výkresy, nutné pro provoz systému vpotřebném rozsahu,
a) soupis jednotlivých okruhů suvedením parametrů,
a) proudové soustavy a napětí, způsob napojení, počáteční a koncový bod provozních rozvodů,
b) údaje o celkové maximální soudobé spotřebě a přehled spotřeb vjednotlivých proudových soustavách rozdělených podle napětí, instalovaný příkon,
d) řešení ochrany proti přetížení a proti nebezpečnému dotykovému napětí,
g) zvláštní požadavky na obsluhu a chod zařízení za všech provozních stavů,
h) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí,
c) schéma nebo tabulky vnějších spojů, vystihující zapojení jednotlivých zařízení soznačením druhu a průřezu kabelů a vodičů,
e) soupis silových a ovládacích kabelů a vodičů suvedením typu, průřezu a délky, způsobu zakončení a způsobu uložení, obsahující projekční značení kabelů vsouladu sdispozičními výkresy a případně obvodovými schématy.
a) popis jednotlivých druhů potrubí suvedením propojovaných míst (začátek a konec provozního potrubí),
f) požadavky zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
a) potrubní schéma včetně měření a regulace soznačením potrubních větví,
b) dispozice vměřítku 1:100 nebo 1:50 svyznačením potrubí včetně armatur a dalších prvků potrubního systému,
b) specifikace zařízení suvedením charakteristiky a parametrů, umožňující jednoznačné určení příslušného zařízení vnásledujícím členění:
bb. rozpis potrubních částí, armatur a ostatních potrubních prvků pro jednotlivé potrubní větve,
cc. kovové konstrukce, které jsou součástí potrubních rozvodů,
dd. izolace a nátěry.
b) charakteristika jednotlivých zařízení a výpočet zvolených výkonů vzduchotechnických zařízení,
b) dispozice vměřítku 1:100 nebo 1:50 svyznačením potrubí, vzduchotechnických zařízení a dalších prvků a jednotlivých vzduchotechnických okruhů.
c) rozpis potrubních částí a potrubních prvků pro jednotlivé vzduchotechnické okruhy,
b) specifikace zařízení suvedením charakteristiky a parametrů vpodrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení.
b) dispozice uložených zařízení svyznačením jednotlivých prvků aktivní ochrany,
a) popis a zdůvodnění koncepce řešení svazbou na technologická zařízení,
b) dispozice srozmístěním zařízení a zakreslením kabelových tras.
b) určení a řešení ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž zařízení a jeho uzlů,
e) zásady technologických postupů a podmínek pro provádění údržby a oprav vybraných zařízení,
f) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.
Výkresy v obdobném rozsahu jako v části C.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy.
Specifikace strojů a zařízení v obdobném rozsahu jako v části C.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy.
Číst 14457 krát
Více z této kategorie: « Obsah dokumentace skutečného provedení stavby	Obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby »