Source: http://docplayer.fi/1258686-Kayttoohje-heru-t-suomi-kielen-valinta-s-22.html
Timestamp: 2017-12-15 08:58:03+00:00
Document Index: 4953668

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) - PDF
Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)
Download "Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)"
1 Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22)
2 TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle tai jotka AB C.A. Östberg (takuun antaja) tai takuun antajan edustaja on todennut ja joilla tarkoitetaan rakennus-, valmistustai materiaalivirheitä sekä itse tuotteessa ilmenneitä seurannaisvikoja. Yllä mainitut viat korjataan niin, että tuotteesta tehdään toimintakuntoinen. YLEISET TAKUUN RAJOITUKSET Takuun antajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti, eikä takuu kata omaisuus- tai henkilövahinkoja. Tämän takuusopimuksen ylittävät suulliset lupaukset eivät sido takuun antajaa. TAKUUN RAJOITUKSET Tämä takuu annetaan sillä edellytyksellä, että tuotetta käytetään normaalilla tavalla tai vastaavissa olosuhteissa sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöohjeita. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet: - tuotteen kuljetuksesta. - tuotteen huolimattomasta käytöstä tai ylikuormituksesta. - siitä, että käyttäjä ei noudata asennus-, käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeita. - tuotteen virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä sijoituksesta. - takuun antajasta riippumattomista olosuhteista, esim. liian suurista jännitevaihteluista, salamaniskusta, tulipalosta ja muista onnettomuuksista. - korjauksista, huolloista tai rakenteen muutoksista, jotka on tehnyt valtuuttamaton taho. - Takuu ei kata myöskään toiminnan kannalta merkityksettömiä vikoja, esim. pintanaarmuja. - Takuu ei kata osia, joiden käsittelystä tai normaalista kulumisesta johtuva vikariski on tavallista suurempi, esim. lamppuja, lasi-, posliini-, paperi- ja muoviosia sekä suodattimia ja sulakkeita. - Takuu ei kata säätöjä, tietoja käytöstä, hoitoa, huoltoa ja puhdistusta, jotka normaalisti kuvataan käyttöohjeissa, tai töitä, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut varoituksia tai asennusohjeita, tai tällaisten tutkimista. - Takuu on voimassa vain, jos käytetyt lisälaitteet ovat takuun antajan hyväksymiä. Laitteiston nykyiset asetukset on merkittävä muistiin asennusohjeisiin asennuksen yhteydessä, jotta vältetään kustannukset mahdollisten vikojen yhteydessä. Takuun antaja ei vastaa kustannuksista, kuten esim. tasapainotuskustannuksista laitteiston puhaltimien ja ohjauskortin vaihdon yhteydessä. HUOLTOEHDOT TAKUUAIKANA Tapauksissa, joissa käytetään huoltoliikettä, asiakasta ei veloiteta korjauksista, vaihdetuista osista, korjaustöistä, korjaukseen tarvittavista kuljetuksista tai matkakustannuksista korjauksissa, jotka kuuluvat takuun piiriin. Tämä edellyttää kuitenkin, että: - Vialliset osat luovutetaan huoltoliikkeelle toimitettavaksi edelleen takuun antajalle. - Rikkinäiset osat jätetään huollon suorittaneelle yritykselle, joka toimittaa ne edelleen takuun antajalle. - Korjaukset aloitetaan ja työ suoritetaan normaalina työaikana. Huoltoliikkeellä on oikeus veloittaa lisäkustannuksia kiireellisistä tai normaalin työajan ulkopuolella suoritettavista korjauksista. Kuitenkin, jos vika voi aiheuttaa terveysriskin tai huomattavia taloudellisia vahinkoja, se korjataan välittömästi ilman ylimääräistä veloitusta. - Huoltoautoa tai julkisia liikennevälineitä, jotka kulkevat aikataulun mukaisesti, voidaan käyttää (julkisiksi liikennevälineiksi ei katsota veneitä, lentokoneita tai moottorikelkkoja). TOIMENPITEET, KUN VIKA HAVAITAAN Kun vika havaitaan, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä jälleenmyyjälle. Ilmoita, mistä tuotteesta on kysymys, tuotenumero ja valmistusajankohta (vuosi ja viikko) on ilmoitettu tuotteen etiketissä, ja kuvaile vika ja sen ilmenemistapa mahdollisimman tarkasti. Edellytys takuukorjauksen suorittamiselle on, että asiakas voi osoittaa takuun olevan voimassa esittämällä ostokuitin. Kun takuuaika on umpeutunut, takuuvaateet, joita ei ole tehty kirjallisesti ennen takuuajan umpeutumista, ovat mitättömiä. Muuten pätevät yleiset sopimusehdot NL01.
3 SUOMI SISÄLLYSL UETTELO TAKUU LAITTEEN KUVAUS ASENNUS JA TURVALLISUUS KÄYTTÖ TURVALLISUUS ASENNUS SIJOITUS VAPAA TILA SIJOITUS, PERIAATEKUVA ASENNUSOHJEET KÄYNNISTYS SÄÄTÖKAAVIOT SÄÄTÖTOIMINNOT VALIKON KÄYTTÖ NÄYTTÖINFO PÄÄVALIKKO MENY PUHALLINNOPEUS MENY LÄMPÖTILA MENY TEHOSTUS MENY PAINEENTASAUS MENY AJASTUS/VIIKKOKELLO MENY HERU PÄÄLLE/POIS MENY HÄLYTYKSET MENY ASETUKSET MENY HUOLTOVALIKKO VAKIO PAINE PAINEANTURI SUODATINMITTAUS EC-MOOTTORIN ASETUS AC-MOOTTORIN ASETUS NÄYTÖN KONTRASTI TEHOSTUS PAINEENTASAUS MAX LÄMPÖTILA HÄLYTYKSET CO2 RH (suhteellinen kosteus) JÄLKILÄMMITYS KYLMÄVESIPATTERI TULOILMARAJA SÄÄTÖTAPA MODBUS KESÄJÄÄHDYTYS JÄÄTYMISSUOJA VIRTAUSSUUNTA ANTURIN KALIBROIMINEN LATAA/TALLENNA LAITE INFO KAUKOSÄÄDIN EC-TILAN VAIHTO AC-TILAAN MUUT TOIMINNOT HUOLTO JÄLKILÄMMITYSVASTUKSEN SIIRTO TARVIKKEET VARAOSALUETTELO VIAN ETSINTÄ VIAN ETSINTÄ KAAVIO OMAT ASETUKSET EG-TODISTUS TEKNINEN TIETO MITTAKUVAT TEKNINEN TIETO ÄÄNITIEDOT PAINE- JA VIRTAUSKÄYRÄT KYTKENTÄKAAVIOT
4 Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: HERU 62 T, HERU 70 T, HERU 90 T, HERU 100 T EC HERU 115 T, HERU 140 T, HERU 160 T EC HERU 160 T EC HERU 115 T HERU 140 T HERU 70 T HERU 100 T EC HERU 62 T HERU 90 T LAITTEEN KUVAUS Energiantalteenottokonetta HERU T on AC- tai EC-moottoreilla varustettuna. Kone on suunniteltu tulo- ja poistoilmanvaihtoon lämmön- tai kylmäntalteenotolla. HERU T:tä voidaan käyttää mm. mökeissä, konttoreissa, asunnoissa jne, joissa asetetaan korkea vaatimustaso: - korkealle lämpötilan hyötysuhteelle - alhaiselle energiakäytölle - alhaiselle äänitasolle - korkealle käyttövarmuudelle HERU T:ssä on - pyörivä alumiininen, ei kosteutta siirtävä lämmönvaihdin, joka on sijoitettu koneen keskelle. Lämmönvaihtimen lämmöntalteenoton hyötysuhde on jopa n. 86%. - radiaalipuhaltimet, joissa on taaksepäin kaartuvat siivet (B-pyörä), huoltovapaat, pikaliittimillä kiinnitetyt ulkoroottorimoottorit ja puhaltimet, jotka ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten. - sisäänrakennettu ohjaus lämmölle tai kylmälle. - sisäänrakennettu sähköinen jälkilämmityspatteri pulserilla. -F7-kasettisuodatin vakiona. Kasettisuodattimen voi hävittää polttamalla. - kaukosäädin käyttöä ja valvontaa varten. - valmius Modbus-yhteyteen RS485:n kautta. - tuplagalvanoidusta teräspellistä tehdyt eristetyt kuoret. HERU T asennetaan lämpimään tilaan esim. pesuhuone tai varastoon. HERU T toimitetaan valkoisena. HERU T-mallia ohjataan langattomalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimen toimintasäde on normaalisti n. 50 m. Erikoisolosuhteissa (paksu betonivalu runsaalla raudoituksella) voidaan antenni, joka normaalisti on sijoitettu koneen läheisyyteen, asentaa paikkaan, joka on lähempänä kaukosäädintä. Säädintä käytetään tiettyjen arvojen asettamiseen ja se antaa koneesta myös ajankohtaista tietoa. Kaikki HERU T-mallit on varustettu pistotulpalla. HERU 70 T/100 T EC/160 T EC:ssa on integroitu äänenvaimennin. 4
5 ASENNUS JA TURVALLISUUS KÄYTTÖ Mahdollisimman miellyttävän sisäilman saavuttamiseksi ja samalla talon kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi, tulee asunnoissa olla jatkuva ja riittävä ilmanvaihto. Koneen tulee käydä jatkuvaksi ja ainoastaan huollon yhteydessä olla pysähdyksissä. Ilmavirtaa ohjataan erilaisin asetuksin, jotka tehdään kaukosäätimellä: Poissaolo Alentaa ilmavirtaa, voidaan käyttää, kun ketään ei ole kotona. Normaali Nämä säätää asentaja ja niitä EI saa käyttäjän mennä muuttamaan. Tehostus Korkeampi ilmavirta kuin normaalisti, valittavissa medium/max. Tulee käyttää tilanteissa, jolloin asunnoissa on normaalia korkeampi kuorma ja normaali asetukset eivät takaa riittävää ilmavaihtoa. Esim ruuanlaiton, saunomisen, suihkun ja pyykin kuivauksen yhteydessä. Suositukset pyykin kuivauksen yhteydessä: Korkean kosteuden vuoksi poistoilmatyyppistä kuivausrumpua tai kuivauskaappia ei saa kytkeä järjestelmään. Suosittelemme pyykinkuivaajaa ilman kanavaliitäntää. HERU :n asennuksessa tulee ottaa huomioon voimassa olevat viranomaisten vaatimukset ja suositukset koskien sijoittamista, helppopääsyisyyttä, eristystä jne. HERU :n voi IEC mukaan käyttäjä itse käyttöohjeen mukaisesti huoltaa ja pitää kunnossa. Ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä tulee virta AINA katkaista. Kone ei ole standardissa IEC säädettyjen poikkeusten nojalla tarkoitettu käytettäväksi henkilöille (mm. lapsille), joiden ruumiin, mielen tai henkinen kunto ovat rajoitettuja tai joilla ei ole koneen käyttökokemuksia, paitsi jos heitä opastaa koneen käytössä henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia tulee valvoa ja varmistaa etteivät he leiki tuotteella. HERU tulee säilyttää ennen asennusta suojatussa ja kuivassa tilassa. Mitoitettua ilmamäärä ei saa ylittää 60%:lla koneen maksimikapasiteettia. Tarkista tasaisin väliajoin, että sekä tulo- että poistoilma toimivat. Kondenssiveden muodostumisen ehkäisemiseksi kylminä vuodenaikoina, koneen ei tulisi olla pysähdyksissä pitkiä aikoja. Koneen ollessa asennettuna lämpimään ja kosteaan tilaan kuten kylpyhuone tai pesutupa, kone saattaa hikoilla ulkopuolelta alhaisella ulkolämpötilalla. TURVALLISUUS Huomioi, että HERU :ssa ja puhallinkoteloissa on teräviä kulmia ja terävät kyljet. Huomioi koneen paino asennuksessa. Painotiedot ovat sivulla 45. Katkaise virta AINA ennen huoltotoimenpiteitä. Mikäli ilmenee tarvetta sähköosien vaihtoon tai täydentämiseen (esim. johto on vioittunut), ko. työn saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja vaaran välttämiseksi. HERU :ssa on pyöriviä osia, jotka voivat aiheuttaa kosketettaessa vakavan vaaran. Tämän vuoksi ennen käynnistystä kone tulee olla asennettu kanavaan ja kannen ruuvit ruuvattu kiinni. Sähköinen jälkilämmityspatteri voi olla edelleen lämmin, mikäli huolto-, kunnossapito- tai korjaustöitä tehdään virran katkaisun jälkeen. Älä vahingoita kytkentäjohtoja asennuksen ja kokoonpanon aikana. HERU on varustettava maadoitusvikakytkimellä. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Kone on varustettava turvakytkimellä. HERU T ASENNUS HERU T asennetaan asennusohjeiden mukaisesti s Kiinnitys seinään sopivilla kiinnitysosilla ottamalla huomioon seinän rakenne. Asennusta makuuhuoneen vastaiselle seinälle tulee välttää. Kone tulee asentaa eristetylle seinälle. Kanavaan liittäminen tulee tehdä joko kanavaliittimillä tai kangasliittimillä, joissa on eristys. Jos tulo- ja poistoilmakanavat ovat kylmässä tilassa, ne tulee lämpöeristää. Tuloilmakanava tulee asennettaessa lämpimään tilaan myös kondenssieristää mahdollisen alhaisen sisäänpuhalluslämpötilan vuoksi. Ulkoilma- ja jäteilmakanava tulee aina kondenssieristää. Kanavat eristetään koneeseen saakka. Kanava-anturi GT7 asennetaan tuloilmakanavaan koneen jälkeen ja antenni asennetaan sopivaan paikkaan koneen läheisyyteen (ei pellin päälle/ taakse). Äänenvaimentimet suunnitellaan äänitietojen ja asetetun äänitason mukaisesti. Mikäli lämminvesipatteri on käytössä jousipalautteinen moottoroitu sulkupelti asennetaan ulkoilmakanavaan. Liesikupu, joka on HERU T:lle tarvike, asennetaan siten, että poistoilma ei kulje pyörivän lämmönvaihtimen eikä suodattiminen kautta. Huomioi, että asuntojen keittiöiden poistoilmakanavat tulee paloeristää minimissään luokkaan E15 ja vaadittava suojaetäisyys palavaan materiaaliin on vähintään 30mm. Kanavat on myös varustettava puhdistusluukulla. Koneen kyljessä on liitin kanavan ulkoista maata varten, kts kuva alla. Ulkoinen maa. 5
6 HERU T ASENTAMINEN OK! OK! A B C D E HERU T asennetaan kanavaliitännät ylöspäin (A), voidaan myös asentaan makaavaan asentoon (B). Henkilövahinkojen riskin vuoksi emme suosittele asennusta kyljelleen (C), kanavaliitännät (D) tai kansi alaspäin (E). Asennuksessa tulee aina ottaa huomioon helppopääsyisyys huoltoa ja tarkastusta varten. VAPAA TILA HUOLTOA JA TARKASTUSTA VARTEN HERU 62 T/90 T HERU 70 T/100 T EC Max aukeamiskulma 90 Vapaa tila huoltoa ja tarkastusta varten HERU 115 T/140 T HERU 160 T EC Vapaa tila huoltoa ja tarkastusta varten Max aukeamiskulma 130 6
7 PERIAATEKUVA HERU T SIJOITTAMISESTA LÄMPIMÄÄN TILAAN HERU Kaukosäädin Ulkosäleikkö Ulkoilmakanava Äänenvaimennin Tuloilmakanava Poistoilmakanava Jäteilmakanava Sadesuoja Liesituuletin 7
8 HERU 62 T/90 T ASENNUSOHJE Asenna kone mukana olevilla kumipehmusteilla ja sopivilla ruuveilla. HUOM! Kumitiivisteet voi puristaa maksimissaan 10mm paksuisiksi. Seinäruuvit eivät sisälly toimitukseeen 2. Ruuvaa seinäkiinnike kahdella lukkoruuvilla ja kolmella kumitiivisteellä kiinni koneeseen. 3. Nosta kone seinäkiinnikkeeseen ja varmista kiinnitys kahdella ruuvilla 4,2 x 9,5. 1. Kiinnitä kaksi pientä itsekiinnittyvää kumipehmustetta kumpikin omaan kulmaan alhaalle koneen takapuolelle. 8
9 HERU 70 T/100 T EC ASENNUSOHJE Asenna kone mukana olevilla kumipehmusteilla ja sopivilla ruuveilla. Seinäruuvit eivät sisälly toimitukseeen. Suosittelemme joustavia kanavia, joilla on matalimmat runkoäänet. 2. Irroita 3 ruuvia ja ota pois seinäkiinnike. 4. Käännä koneen alareunaa ulospäin, nosta kone seinäkiinnikkeeseen, päästä koneen alareuna seinää vasten. 5. Lukitse kone seinäkiinnikkeesen 3 ruuvilla. 3. Kiinnitä seinäkiinnike seinään, reiät 21mm koneen yläosan yläpuolella. Koneessa on turvakoukku siltä varalta, että kansi ei pääse putoamaan avatessa. 1. Kiinnitä kaksi pientä itsekiinnittyvää kumipehmustetta kumpikin omaan kulmaan alhaalle koneen takapuolelle. 9
10 HERU 115 T/140 T ASENNUSOHJE Asenna kone mukana olevilla kumipehmusteilla ja sopivilla ruuveilla. Seinäruuvit eivät sisälly toimitukseeen. Suosittelemme joustavia kanavia, joilla on matalimmat runkoäänet. 3. Aseta kone seinäkiinnikkeeseen ja ruuvaa kiinni neljän kumipehmusteen kanssa. 2. Käännä seinäkiinnikettä 180 o ja ruuvaa kiinni neljän kumipehmusteen kanssa. 1. Irrota seinäkiinnike. 4. Ruuvaa kone kiinni seinäkiinnikkeeseen kahdella ruuvilla. 10
11 HERU 160 T EC ASENNUSOHJE Asenna kone mukana olevilla kumipehmusteilla ja sopivilla ruuveilla. Seinäruuvit eivät sisälly toimitukseeen. Suosittelemme joustavia kanavia, joilla on matalimmat runkoäänet. 4. Käännä koneen alareunaa ulospäin, nosta kone seinäkiinnikkeeseen, päästä koneen alareuna seinää vasten. 2. Irroita 4 ruuvia ja ota pois seinäkiinnike. 5. Lukitse kone seinäkiinnikkeesen 4 ruuvilla. 3. Kiinnitä seinäkiinnike seinään, reiät 22mm koneen yläosan yläpuolella. Koneessa on kolme turvakoukkua siltä varalta, että kansi ei pääse putoamaan avatessa. 1. Kiinnitä kolme pientä itsekiinnittyvää kumipehmustetta koneen taakse molempiin kulmiin ja yksi keskelle. 11
12 LATTIATELINEEN ASENNUSOHJE HERU 115 T/140 T/160 T EC HERU 115 T, 140 T: 4. Kiinnitä kone seinään. 1. Aloita ruuvaamalla seinäkiinnike irti. 2. Asenna teline kuvan mukaan. 3. Säädä lattiatelineen jalat siten, että kone on tasapainossa. HERU 160 T EC: 1. Asenna teline kuvan mukaan 8 kpl:lla M5x Säädä lattiatelineen jalat siten, että kone on tasapainossa. 12
13 K ÄY N N I S T Y S HUOM! Tärkeää tietoa ennen käynnistystä! Lue ohjeet tarkasti läpi ennen käynnistystä. HUOM! Lämpötila-anturi GT7 tulee aina asentaa koneen jälkeen tuloilmakanavaan. Kts s. 15. GT7 tulee liittää relekorttiin. Antenni asennetaan laitteen ulkopuolelle. HERU :n antenni toimitetaan asennettuna. HUOM! Antennia ei saa asettaa pellin päälle eikä sitä pelti myöskään saa ympäröidä. Pelti estää antennia vastaanottamasta signaalia, jolloin kantosäde ja toiminnot heikkenevät. Antenni tulee asentaa niin keskelle kuin mahdollista. Tällä tavoin saavutetaan hyvä signaalin vahvuus koko talossa. Antenninlisäjohdon voi tilata erikseen. Laita patterit (suositus; 3 kpl AA, 1,5V alkaliparistoja) koneen mukana toimitettuun kaukosäätimeen. HERU käynnistyy automaattisesti muutaman minuutin kuluttua siitä kun sähkö on kytketty tai vaihtoehtoisesti kaukosäätimellä. Mahdollisessa sähkökatkoksessa, tarkasta aina, että kone käynnistyy. Tärkeää koskien virtauksen säätöä: Mene valikossa kohtaan Huoltovalikko (salasana 1199), valitse AC-moottori asetus vaihtoehtoisesti EC-moottoriasetus. Sellaiset toiminnot kuten esimerkiksi Tehostus ja Kesäjäähdytys eivät ole tällöin aktiivisia. Puhaltimet käyvät vakionopeudella. Kts s. 24. AC-puhaltimien ilmavirran säädössä on mahdollista muuttaa eri nopeuksien jännitteitä manuaalisesti (käsin) erillisesti piirikortissa oli sitten kyseessä tulo- tai poistoilmapuhallin. Normaali käyttö tapahtuu vakiotilassa. Kts kytkentäkaaviot s HUOM! Puhallinnopeuden manuaalisessa säädössä varmista, että nopeuksien järjestys pysyy samana. Kaikissa HERU :ssa on sisäänrakennettu sähköjälkilämmityspatteri. Valitse jälkilämmitys Pois/Päällä ohjeen mukaisesti sivu 28. Ulkoinen jälkilämmitys katso ohjeen sivulta 28. Aseta lämpötila ohjeen mukaisesti sivu 19. Tallenna asetukset ohjeen mukaisesti sivu 31. HUOM! Konetta ei saa ehdottomasti käyttää ilman suodatinta. HERU 62 T/70 T/90 T/100 T EC/160 T EC toimitetaan vasen- tai oikeakätisenä ja liesituuletin yhteellä tai ilman. HERU 115 T/140 T toimitetaan ainoastaan vasenkätisenä. Kts kuva seuraavalla sivulla. 13
14 KÄYNNISTYS JÄTE- ILMA LIESITUULETIN POISTOILMA ULKO- ILMA POISTO- ILMA TULO- ILMA TULO- ILMA POISTO- ILMA ULKO- ILMA JÄTE- ILMA LIESITUU- LETIN POISTO- ILMA HERU 70 T, 100 T EC, 160 T EC OIKEAKÄTINEN (LIESIKUPUYHTEELLÄ) HERU 70 T, 100 T EC, 160 T EC VASENKÄTINEN( LIESIKUPUYHTEELLÄ) POISTO- ILMA TULO- ILMA ULKO- ILMA JÄTE- ILMA LIESITUU- LETIN POISTO- ILMA HERU 62 T, 90 T, 115 T, 140 T VASENKÄTINEN( LIESIKUPUYHTEELLÄ. 14
15 HERU T SÄÄTÖKAAVIO joka osoittaa kaikki anturit HERU 62 T, HERU 90 T, HERU 115 T, HERU 140 T: POISTO- ILMA TULOILMA ULKO- ILMA JÄTEILMA LIESITUU- LETIN HERU Huone Pyörivä lämmönvaihdin Suodattimet Ohjauskeskus relekortilla Sähköpatteri Lämminvesipatteri Jäähdytyspatteri Rele Äänenvaimennin Jousipalautteinen sulkumoottori Kennovahti Sisäinen lämpötila-anturi, ulkoilma Sisäinen lämpötila-anturi, tuloilma Sisäinen lämpötila-antui, poistoilma Sisäinen lämpötila-anturi, jäteilma Jäätymisestoanturi Lämpötila-anturi, tuloilma (min/max) Lämpötila-anturi, huoneilma Paineanturi, tuloilma Paineanturi, poistoilma Huone kosteusanturi Huone hiilidioksidianturi Säätöventtiili, jäähdytys Säätöventtiili, lämmitys Tuloilmapuhallin Poistoilmapuhallin Kiertovesipumppu. lämmitys Kiertovesipumppu, jäähdytys HERU 70 T, HERU 100 T EC, HERU 160 T EC: ULKO- ILMA LIESITUU- LETIN JÄTEILMA TULOILMA POISTO- ILMA 15
16 SÄÄTÖTOIMINNOT LÄMPÖTILAN OHJAUS Tuloilman lämpötila voi olla vakio tai sitä säädetään huone- tai poistoilmanohjauksella. Vakio tuloilmanohjauksella saadaan vakio tuloilmalämpötila. Huoneohjauksessa anturi sijoitetaan huoneeseen, jolloin saadaan vakio huonelämpötila (soveltuu käyttöön kylmävesipatterin kanssa). Poistoilmaohjaus toimii samalla tavalla kuin tuloilmasäätö, mutta sillä erolla, että lämpötila mitataan poistoilmakanavasta. Lämpötilaa voidaan ohjata viidellä tavalla: 1. Kylmäntalteenotto + viileys: Ohjausyksikkö voi ohjata kylmävesipatteria (esim. kylmää vettä kalliolämmöstä), mikäli vaihtimen kylmäntalteenotto ei riitä. 2. Kylmäntalteenotto tai säädetty jälkijäähdytys: Pyörivä lämmöntalteenotto käynnistyy, kun poistoilmalämpötila on alempi kuin ulkolämpötila. Säädetty jälkijäähdytys: Jälkijäähdytys käynnistyy, jos ulkolämpötila on alempi kuin haluttu huonelämpötila ja ei riitä alentamaan huonelämpötilaa. 3. Ulkolämpötila = haluttu lämpötila: Kun ulkolämpötila on sama kuin haluttu sisäänpuhalluslämpötila, tällöin roottori on pysähtynyt. 4. Lämmöntalteenotto: Pyörivä lämmöntalteenotto käynnistyy palauttaakseen lämpimän sisäilmalämmön. 5. Lämmöntalteenotto + lämpö: Olosuhteissa, joissa pyörivän lämmöntalteenoton teho ei hyvästä hyötysuhteesta huolimatta riitä antamaan haluttua tuloilmalämpötilaa, voi ohjausyksikkö säätää joko sisäänrakennettua, kanavaan liitettyä sähköistä jälkilämmityspatteria tai kanavaan liitettyä lämminvesipatteria. PUHALLIN KAPASITEETTI Kaukosäätimellä voidaan manuaalisesti ohjata puhallinnopeutta tai tehostaa ilmavirtausta annetulla ajanjaksolla. Sytytettäessä takka tai muuta tulisijaa erikoistoiminnolla voidaan tasata huoneiston painetta (poistoilmapuhallin pyörii alemmilla kierroksilla tietyn ajanjakson). Ilmavirtausta (puhallinnopeus) voi muuttaa viikkokellolla, johon ohjelmoidaan ajat, jolloin laite vaihtelee puhallinnopeutta (esim. kotona/poissa tila). Puhallinnopeutta voi myös ohjata hiilidioksidi- (CO 2 ) ja kosteusanturilla (RH), jolloin ohjaus lisää ilmavirtausta, kunnes maksimi raja-arvo on saavutettu. Kesäjäähdytys on toiminto, jossa viileämpää ulkoilmaa voidaan käyttää raikastamaan sisäilmaa. Puhallinnopeutta tehostetaan, kun arvot ulko- ja tuloilmalämpötilan välillä ovat asetetuissa arvoissa. Kesäjäähdytyksen ollessa päällä roottori ei pyöri. Säädetty jälkijäähdytys 0-100% Säädetty jälkilämmitys 0-100% Roottori 100% 1. Kylmäntalteenotto + Jälkijäähdytys Säädetty roottori Säädetty roottori 0-100% 0-100% Roottori 100% 2. Kylmäntalteenotto tai Jälkijäähdytys 4. Lämmöntalteenotto 5. Lämmöntalteenotto + Jälkilämmitys 3. Ulkolämpötila = Haluttu lämpötila 16
17 VALIKON KÄYTTÖ Kaukosäätimen NÄYTTÖINFOSTA 1, 2, 3 ja 4 saadaan tietoa koneen sen hetkisestä tilasta kuten lämpötilat, puhallinnopeudet, kennon käytön aikainen hyötysuhde, lämmitys-, jäähdytystarve jne. Näytön perustila ei ole normaalisti näkyvillä vaan tulee esiin ensimmäisestä napin painalluksesta ja sammuu itsestään n. 2 min kuluttua, jos säädintä ei käytetä. Jos säätimen valikkotila on käyttämättä yhden minuutin, se palautuu automaattisesti perustilaan (NÄYTTÖINFO 1). HUOM! Uusien arvojen asettelussa on huomioitava n. 15s viive. Vent av Std SYSTEM OK OK... S Alempi rivi osoittaa mahdolliset valinnat näppäimillä A tai B. Esim. käynnistä/sulje kone näppäin :lla. Ylempi rivi ja keskiosa osoittavat tämänhetkiset arvot ja toiminnot. Paina näppäintä Back 3 sekunnin ajan saadaksesi näppäinlukon Päälle/Pois. Näyttöinfo 1 osoittaa hälytykset ja Näyttöinfo 2 hälytyksen syyn. 17
18 Norm JÄRJESTELMÄ... OK... Norm Päästäksesi näyttöinfoon 2, 3 tai 4 paina näppäintä tai. Päästäksesi takaisin näyttöinfo 1, paina. Päästäksesi näyttöinfoon 3 tai 4 paina näppäintä tai. Päästäksesi takaisin näyttöinfo 1, paina. NÄYTTÖINFO 1 = Ilmaisee, että roottori on päällä. + = lämmöntalteenotto - = kylmäntalteenotto = Puhallinnopeus, minimi, standardi, medium, max. = Symboli ilmaisee, että lämmitin on päällä. = Ilmaisee kesäjäähdytyksen olevan päällä. = Ilmaisee, että viikkokello on päällä. = Näppäimen A toimintoja. Paina näppäintä A tulo- & poistoilman Tehostuksen säätämiseksi. = Näppäimen B toimintoja, Paina näppäintä B paineentasauksen lopettamiseksi. NÄYTTÖINFO 2 CO2 SEURAAVAT SYMBOLIT NÄKYVÄT NÄYTTÖINFOSSA 1: SEURAAVAT SYMBOLIT NÄKYVÄT NÄYTTÖINFOSSA 2: = Ilmaisee, että roottori on päällä. + = lämmöntalteenotto - = kylmäntalteenotto = Lämmöntalteenottoaste. = Symboli ilmaisee, että lämmitin on päällä. = Symboli ilmaisee jäähdytyksen olevan päällä. = Ilmaisee, että viikkokello on päällä. = Ilmaisee kesäjäähdytyksen olevan päällä. = Ulkolämpötila. = Jäteilman lämpötila. = Tuloilman lämpötila. = Poistoilman lämpötila. = Osoittaa CO 2 :n, aktiivinen. = Näppäimen B toiminto. Paina näppäintä B Poissaolo valitaksesi päällä tai poissa. = Symboli ilmaisee jäähdytyksen olevan päällä. = Näyttöinfon tiloissa 2, 3 ja 4 ylös ja alas näppäimien toiminnot. = Hälytys = Osoittaa Tehostuksen olevan päällä. = Osoittaa Poissaolon olevan Päällä. = Osoittaa paineentasauksen olevan Päällä. = Näppäimen A toimintoja. Paina näppäintä A tulo- & poistoilman Tehostuksen säätämiseksi. = Näppäimen B toimintoja, Paina näppäintä B paineentasauksen lopettamiseksi. = Näppäimen B toiminto. Paina näppäintä B Poissaolo valitaksesi päällä tai poissa. = Näyttöinfon tiloissa 2, 3 ja 4 ylös ja alas näppäimien toiminnot. = Hälytys = Osoittaa Tehostuksen olevan päällä. = Osoittaa Poissaolon olevan Päällä. = Osoittaa paineentasauksen olevan Päällä. = Osoittaa RH:n, aktiivinen. Norm NÄYTTÖINFOISSA 1 JA 2 VOIDAAN VALITA SEKÄ TEHOSTUS ETTÄ POISSAOLO PÄÄLLÄ/POIS. Paina näppäintä A valitaksesi tulo- ja Paina näppäintä B valitaksesi Norm poistoilman Tehostuksen tiettynä aikana Poissaolo päällä/pois. (Tehostuksen aika ja puhallinnopeus asetetaan Kun matkalaukku näkyy näytön valikon kohdassa Tehostus s. 25). Kun plus JÄRJESTELMÄ OK... oikeassa yläkulmassa on poissaolo aktivoitu toisin sanoen puhaltimet käyvät minimi- + näkyy näytön oikeassa yläkulmassa tuolloin tehostus on päällä. nopeudella. NÄYTTÖINFO 3 Maa 0:04 Päästäksesi näyttöinfoon 2 tai 4 paina näppäintä Maa 0:04 tai. Päästäksesi takaisin näyttöinfo 1, paina. SEURAAVAT SYMBOLIT NÄKYVÄT NÄYTTÖINFOSSA 3: = Osoittaa viikonpäivän ja kellonajan. = Ilmaisee kesäjäähdytyksen olevan päällä. = Ilmaisee, että viikkokello on päällä. = Sisälämpötila. Anturi asennettu huoneeseen. = Suhteellinen kosteus prosentteina. = Hiilidioksiditaso PPM (hiukkasia per miljoona). CO2 = Tuloilmalämpötila koneessa roottorin jälkeen. = Näyttöinfon tiloissa 2, 3, ja 4 ylös ja alas näppäimien toiminnot. = Osoittaa Tehostuksen olevan päällä. = Osoittaa paineentasauksen olevan Päällä. = Osoittaa CO 2 :n, aktiivinen. = Osoittaa RH:n, aktiivinen. Puhallinopeus Tulo 960 Poisto 1060 Päästäksesi näyttöinfoon 2 tai 3 paina näppäintä tai. Päästäksesi takaisin näyttöinfo 1, paina. NÄYTTÖINFO 4 (vain Heru EC) SEURAAVAT SYMBOLIT NÄKYVÄT NÄYTTÖINFOSSA 4: Poisto-/Tuloilman puhallinnopeus kierrosta per minuutti (rpm). Vakio paineensäädössä osoittaa prosentit max nopeudesta, puhaltimien kierrosnopeudet sekä paineanturin vallitsevan arvon. 18
19 PÄÄVALIKKO Näyttöinfosta Päävalikkoon, paina. Päävalikossa käytetään -näppäintä pääsyyn haluttuun valikkoon, sen jälkeen valinta (vahvistus) tehdään painamalla. Alavalikoissa menettely on sama. Päästäksesi edelliselle sivulle paina. MENY PUHALLINNOPEUS (Koskee ainostaan HERU AC) Tässä valikossa on valitaan haluttu puhallinnopeus neljästä eri nopeudesta: Minimi, Standardi, Medium ja Maksimi. Peruskäytössä nopeus on standardi. Paina päästäksesi eteenpäin päävalikossa. Paina uudelleen ja sitten valitaksesi halutun puhallinnopeuden. Vahvista painamalla. Päävalikko Puhallinopeus Lämpötila Tehostus Puhallinopeus Standardi Puhallinopeus Standardi HERU EC:llä peruskäytössä on standardinopeus/tila. Toimeenpantu valinta ei ole päällä, jos viikkoajastintoiminto on aktiivinen. MENY LÄMPÖTILA Tässä valikossa valitaan haluttu lämpötila (tulo-, poisto- tai huoneilmalämpötila) riippuen siitä mikä säätö on valittu, kts s. 29. Paina E päästäksesi eteenpäin päävalikossa. Paina uudelleen ja sitten valitaksesi halutun lämpötilan. Vahvista painamalla. Päävalikko Puhallinopeus Lämpötila Tehostus Lämpötila Lämpötila Toimeenpantu valinta ei ole päällä, jos viikkoajastintoiminto on aktiivinen. MENY TEHOSTUS Tässä valikossa asetetaan tehostus Päälle/Pois. Tehostus tarkoittaa, että tiettynä aikana lisätään ilmavirtausta, joka voi olla hyvä esim. isommissa tilaisuuksissa. Tehdasasetuksilla ajaksi on asetettu 30min ja puhallinnopeus on Medium. Puhallinnopeuden ja ajan asetukset, kts s. 25. Tehostus laitetaan Päälle/Pois näppäimellä. Puhallinopeus Lämpötila Tehostus Ylipaineistus Päällä Tehostus Tehostustoiminnot voidaan aktivoida myös ulkoisella virtasäätimellä, jossa on tuplapainallus (päättävä yhteys). Kts kytkentäkaavio s
20 MENY YLIPAINEISTUS Ylipaineistus on erikoistoiminto esim. takkaa tai muuta tulisijaa sytytettäessä. Poistoilmavirtaus alenee haluttuna aikana. Tässä valikossa asetetaan Ylipaineistus Päälle/Pois. Tehdasasetuksissa ajaksi on asetettu 15min. Ajan asetukset, kts s. 25. Ylipaineistus aktivoidaan/poistetaan (Päällä/Pois) näppäimellä. Lämpötila Ylipaineistus Tehostus Ylipaineistus Pois Viikkoajastin Päällä Norm JÄRJESTELMÄ OK... Kun Ylipaineistus on aktivoituna tulee Poissaolo Näyttöinfossa 1 ja 2 muuttaa Ylipaineistus. Voit silloin lopettaa paineentasauksen suoraan näyttöinfosta painamalla näppäin. MENY VIIKKOAJASTIN Normaali käytössä kone toimii sillä puhallinnopeudella, joka on valittu kohdasta Puhallinnopeus ja sillä lämpötilalla, joka on asetettu valikon kohdasta Lämpötila. Näihin asetettuihin arvoihin voi tässä valikossa tehdä muutokset, joiden haluaa toistuvan säännöllisesti. Esim. jos halutaan alempi virtaus/lämpötila päiväaikaan, kun ketään ei ole kotona, se on mahdollista ohjelmoida tästä. Viikkoajastin. Jos lopetusaika on sama/lyhyempi kuin aloitusaika, ohjelma loppuu seuraavana päivänä. Huom! Viikkokello ei tunnista vuorokauden vaihtumista eli ajastus klo ei toimi vaan on tehtävä kaksi ajastusta klo ja Paina päästäksesi eteenpäin päävalikossa. Paina uudelleen ja sitten sen mukaan haluatko ajastuksen Päälle/Pois. Vahvista painamalla. Paina NED halutun ohjelman valinnassa/asetuksissa. Puhallinnopeuden ja lämpötilan ohjelmoinnissa on 5 ohjelmaa. Paina valitaksesi ohjelman. Paina Käytä valitaksesi päivän, aloitusajan, lopetusajan, puhallinnopeuden ja lämpötilan. painiketta asettaaksesi viikonpäivän, ajan, puhallinnopeuden (Min, Standardi, Medium, Max, *Standby) ja lämpötilan (15 C-30 C). Tehostus Ylipaineistus Viikkoajastin Laite Viikkoajastin Päällä Viikkoajastin Päällä Ohjelma 1/5 Norm Valitse päivä T K T P L S Jatkuu seur. rivi Jatkuu. Jatkuu. Aloitusaika Asetukset jaksolle Puh: Norm Lämpöt: Lopetussaika Asetukset jaksolle Puh: Norm Lämpöt: Huom! Viikkoajastin ohittaa puhallinnopeuden ja lämpötilan manuaaliset asetukset *Stanby-tilaa voidaan käyttää vain, jos moottoroitu sulkupelti on asennettu jäte- ja ulkoimakanavaan. Tällä estetään kosteuden muodostuminen koneen sisälle. Pelti on kytketään piirikorttiin Kanava venttiili. 20
Käyttöohje HERU 90 T EC 2, HERU 130 T EC HERU 90 S EC, HERU 130 S EC, HERU 180 S EC. SUOMI (kielen valinta s. 24)
Käyttöohje HERU 90 T EC 2, HERU 130 T EC HERU 90 S EC, HERU 130 S EC, HERU 180 S EC SUOMI (kielen valinta s. 24) SISÄLLYSLUETTELO LAITTEEN KUVAUS........................3 ASENNUS JA TURVALLISUUS................4
Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle
Käyttöohje HERU S. SUOMI (kielen valinta s. 16)
Käyttöohje HERU S SUOMI (kielen valinta s. 16) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle
Käyttöohje HERU 62 T, HERU 90 T, HERU 115 T, HERU 140 T SUOMI
Käyttöohje HERU 62 T, HERU 90 T, HERU 115 T, HERU 140 T SUOMI SISÄLLYSLUETTELO LAITTEEN KUVAUS........................3 ASENNUS JA TURVALLISUUS................4 ASENNUSOHJE...........................6