Source: http://docplayer.es/11797282-Documento-de-preguntas-y-respuestas-sobre-la-aplicacion-del-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios-r-d-1027-2007.html
Timestamp: 2017-12-11 15:54:37
Document Index: 193419625

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'Artículo 05', 'Artículo 8', 'Artículo 16', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 24', 'artículo 26', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 15', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 42', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 5']

DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.D.1027/2007) - PDF
Carla Montero Silva
1 DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.D.1027/2007) Versión: 10 de septiembre de /41
2 JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO La publicación el 29 de Agosto de 2007, del Real decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ha supuesto la modificación y ampliación de la normativa que sobre instalaciones térmicas en los edificios existía hasta ese momento. Con el objetivo de dar a conocer el reglamento y de ayudar a resolver las dudas que el mismo pudiera dar lugar, se realizaron diferentes jornadas de presentación oficial del reglamento en todas las Comunidades Autónomas, organizadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) en colaboración con los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Vivienda y el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente e impartidas por técnicos de ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración). Durante el transcurso de estas jornadas han sido muchas las preguntas formuladas a la Administración y a los ponentes sobre la interpretación y aplicación del nuevo reglamento. Una selección de estas preguntas se han recogido en este documento, preparado por los ponentes de ATECYR y el IDAE Dado que la Comisión Asesora del RITE tiene, según el articulo 44, entre sus funciones analizar los resultados obtenidos en la aplicación práctica del reglamento de instalaciones térmicas, proponiendo criterios para su correcta interpretación y aplicación, se considero necesario elevar este documento a la Comisión Asesora para que, si lo considera conveniente, lo adopte como documento reconocido para la interpretación y aplicación del reglamento. Para ello el documento fue analizado por la Comisión Permanente del RITE como paso previo para su presentación a la Comisión Asesora, estableciéndose que una vez aprobado por dicha Comisión Permanente el documento aparezca en la WEB del RITE del Ministerio de Industria, comercio y Turismo como documento de consulta, en tanto se procede a su aprobación por la Comisión Asesora, momento en que tendría la categoría de documento reconocido Por ultimo al documento se le han incorporado diferentes preguntas realizadas directamente a las diferentes administraciones responsables de la elaboración del reglamento, estableciéndose las respuestas correspondientes bajo la supervisión igualmente de la Comisión Permanente. 2/41
3 - ÍNDICE - REAL DECRETO PARTE I. PARTE II. DISPOSICIONES GENERALES INSTRUCCIONES TÉCNICAS IT.1: DISEÑO Y DIMENSIONADO IT.1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE IT.1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA IT1.3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IT.2: MONTAJE IT.3: MANTENIMIENTO Y USO IT.4: INSPECCIÓN APÉNDICES 3/41
4 REAL DECRETO 4/41
5 Disposición transitoria primera. Edificios y proyectos a los que no se aplicará el reglamento. En las instalaciones que ya están proyectadas con caldera estanca con evacuación a fachada, que están pendientes de poner en marcha. Hay que realizar algún trámite para mantener el reglamento actual (RITE 98)? Si el edificio ha solicitado la licencia de obras, se aplicarán las condiciones del RITE 1998; voluntariamente se pueden aplicar las del RITE 2007, lo que seria aconsejable. Ante la administración habrá que justificar la fecha de la solicitud de la licencia de obras. Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales. Qué carnés son necesarios para convalidar el carné de instalador según el nuevo RITE? Para poder convalidar el carné de instalador se debe estar en posesión de los cuatro carnés actuales CIA, CIB, CMA y CMB. Si solo se posee alguno de ellos, se deberá realizar un curso de formación complementario (Apéndice 3), impartido por una entidad reconocida, para lo que se dispone de tres años desde la entrada en vigor del RITE. Si no se convalida se mantendrán las condiciones de los carnés actuales. Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales. El procedimiento de convalidación de carnés existentes que se regula en esta Disposición transitoria tercera incluye únicamente la superación de un curso teórico práctico impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. No es necesario superar un examen ante el organismo una vez recibido el curso? Según la disposición transitoria tercera (carnés profesionales) aquellas personas que estén en posesión de algunos de los carnés profesionales a la entrada en vigor del nuevo reglamento podrán convalidarlo por el nuevo carné profesional, debiendo superar un curso de formación complementario teórico-práctico con la duración y el contenido indicados en al apéndice 3.3 impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la CCAA. Es decir, cuando estén en posesión de un carné profesional, no deberán superar el examen ante el órgano competente de la CCAA del artículo 42 apartado 1c), ya que éste examen ya lo han superado para obtener el carné profesional que poseen. Sin embargo, si deberán superar el curso de formación complementaria. Las exigencias que se establezcan para superar este curso deberán ser establecidas por el órgano competente de la CCAA correspondiente y aplicadas por la entidad reconocida que imparta el curso. 5/41
6 PARTE I DISPOSICIONES GENERALES 6/41
7 Artículo 05. Una norma citada en el RITE y anulada por AENOR está derogada en el RITE? No, las normas citadas en los reglamentos con fecha, aunque queden derogadas por AENOR, no quedan derogadas para el reglamento, hasta que el mismo se modifique. Artículo 8 Un instalador autorizado por el RITE puede realizar las instalaciones frigoríficas asociadas a las instalaciones de climatización, cuando las mismas requieren líneas frigoríficas? Las instalaciones sujetas al RITE deben cumplir con los demás reglamentos que le sean de aplicación. Por lo tanto, lo podrá hacer si no se le exigen requisitos adicionales en otros reglamentos. Artículo 16. Quién tiene que hacer el proyecto, la Ingeniería o el Instalador? El técnico titulado competente es una figura que interviene en instalaciones de más de 70 kw, el instalador es otra figura que interviene siempre; la realización del proyecto corresponde al titulado que lo redacte, el cual puede trabajar para una ingeniería o una empresa instaladora. El técnico titulado no tiene por que ser instalador autorizado. Artículo 15. Se suman en un edificio las potencias de menos de 5 kw? En nueva construcción al objeto de determinar la documentación a registrar, en un mismo edificio se deben sumar las potencias de todos los equipos; sin embargo en las nuevas instalaciones de edificios existentes cada usuario puede acometerla cuando considere conveniente, por lo que se deberán considerar las potencias individualizadas. Artículo 16. Proyecto Cuando se refiere a organismos que extienden los visados técnicos A cuáles se refiere cuando se dice PRECEPTIVAMENTE.? A aquellos que tienen esta competencia como son los Colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos. Artículo 16. Cuando coexisten calefacción y ACS con captadores solares cuántos proyectos deberán redactarse, uno conjunto o dos, siendo uno el de energía solar independiente? La instalación térmica del edificio es conjunta y como tal debe ser analizada, por lo que el proyecto puede ser único. Si bien se admiten soluciones con proyectos parciales, redactados por titulados diferentes, debidamente coordinados. Artículo 16. El proyecto debe contener el Manuel de Uso y Mantenimiento o debe redactarse al finalizar la obra? En el artículo 16 se indica que en el proyecto se deben incluir las instrucciones de uso y mantenimiento. En el artículo 24 se dice que al Libro del Edificio se debe incorporar el Manual de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada; según lo cual se admite 7/41
8 que haya habido modificaciones respecto al proyecto inicial, que habrán sido aprobadas por la Dirección de Obra. Por último en el artículo 26 se indica que será responsabilidad del mantenedor autorizado y del director de mantenimiento, cuando este sea preceptivo, la actualización y adecuación permanente del Manual de uso y mantenimiento. El Manual se ira adaptando a las diferentes fases, es decir se incluirá un primer manual en Proyecto, de manera que queden claros los objetivos del mismo; este Manual se modificará si en obra se han incluido variaciones, o si el Director de Obra lo considera necesario y por último el mantenedor lo adecuara a las circunstancias reales de funcionamiento de la instalación, para lo que puede seguir las instrucciones del Documento Reconocido de Mantenimiento. Artículo 17. La potencia que limita la necesidad de memoria técnica o proyecto (70 kw) Cómo se calcula? Sumando las potencias nominales en las condiciones del fabricante (valor en placa) o debe utilizarse la potencia nominal en las condiciones de proyecto? Potencia nominal solo hay una, la del fabricante. Artículo 17. Cuando la memoria técnica a que se refiere el apartado 2 del artículo 17 del RITE sea elaborada por un técnico titulado, requiere de visado en el colegio profesional correspondiente, tanto la memoria como el certificado de instalación? Cuando el que realiza la memoria técnica es un instalador autorizado, figurará registrado en el Registro específico de la CCAA y esta lo puede identificar. Sin embargo en el caso que quién suscriba la memoria sea un titulado competente, que no sea instalador autorizado, deberá demostrar su condición de técnico, bien mediante visado, bien mediante otro medio admitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Artículo 17. La memoria se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Dónde se facilitará este modelo? Cada CCAA establecerá el documento y los mecanismos para su divulgación que considere adecuados. Artículo 24. Cuál es el proceso de documentación para legalizar la instalación en los siguientes casos de cambio de generador: instalación en vivienda nueva con potencia superior a 70 kw, instalación nueva en vivienda habitada menor de 70 kw? En cualquier tipo de edificio con potencia desde 5 kw hasta 70 kw memoria técnica, más de 70 kw proyecto. Siempre es necesario el certificado de la instalación. El certificado de inspección inicial, solo para las instalaciones que así lo determine la correspondiente CCAA. Artículo 24. Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas se especifica que se entregará el proyecto de la instalación realmente ejecutada esto constituirá un nuevo proyecto de la instalación, en caso de que existiese alguna modificación en el proyecto primitivo? El proyecto de la instalación realmente ejecutada no es un nuevo proyecto, y en el mismo se deben recoger todas las modificaciones habidas durante la ejecución de la obra, con lo que 8/41
9 puede llegar a ser un documento muy extenso. Artículo 24. Para el suministro regular de gas ya no preceptivo que el órgano territorial competente emita la puesta en servicio de las instalaciones de calefacción? El suministro regular es el definitivo? Para la puesta en servicio conforme a lo indicado en el RITE solo se requiere el registro en el órgano territorial competente de la documentación (Proyecto o Memoria, Certificados de la Instalación y Certificado de Inspección inicial cuando así lo determine la Comunidad Autónoma). Exigencias adicionales deberán ser reglamentadas en cada comunidad. Para la emisión de los certificados es imprescindible realizar las pruebas, por lo que una vez certificadas las instalaciones de combustible se debiera disponer de suministro provisional para pruebas, bajo la responsabilidad de instalador y director de obra, cuando este ultimo sea necesario. El suministro debe ser definitivo desde que se registran los correspondientes documentos en el órgano territorial competente y se hace entrega de los mismos a la suministradora, una vez realizadas las pruebas preceptivas. Las suministradoras (autorizadas por la Administración), así como la Administración, podrán realizar las pruebas que consideren adecuadas. Artículo 25. El libro del edificio tiene que recoger todas las modificaciones, reparaciones, etc. notificadas por el usuario? Los libros de mantenimiento de las diferentes instalaciones serán capítulos del Libro del Edificio; por ello el Libro del Edificio debe recoger todas las incidencias que se produzcan en el mismo. Artículo 26. ES obligatorio suscribir un contrato de mantenimiento en las instalaciones térmicas con potencia superior a 70 kw, cuando son suma de instalaciones individuales en un mismo edificio? El apartado 2 del artículo 15 se indica que a efectos de determinar la documentación técnica de diseño requerida, la potencia se obtendrá como suma de potencias térmicas nominales; una vez en funcionamiento, cada usuario dispondrá de una instalación independiente; por lo que en caso que la misma no supere los 70 kw, no es exigible el contrato de mantenimiento. Artículo 26. En obra nueva, para instalaciones solares térmicas antes de la puesta en marcha se ha de pedir contrato de mantenimiento obligatorio? Y para el resto de instalaciones térmicas para P <70kW? Para determinar las exigencias en instalaciones solares térmicas se debe tener en cuenta la potencia nominal de la instalación térmica en la que se integran; en los casos excepcionales en los que no la misma no exista se considerará una potencia de 700 W/m 2, para determinar los requisitos aplicables. En cuanto al contrato de mantenimiento aunque para potencias de más de 70 kw es obligatorio; el RITE no exige que el mismo se presente para la puesta en servicio de la instalación; este es un requisito que complementariamente puede ser requerido por la 9/41
10 correspondiente CCAA. Artículo 26. En instalaciones entre 20 y 70 kw quién controlará que se efectúan las pruebas de mantenimiento? El responsable de que se haga el mantenimiento es el usuario. Además existirá una inspección periódica por parte de la CCAA, con las periodicidades indicadas en la IT.4. Artículo 26. Las instalaciones entre 5 y 70 kw se mantendrán por una empresa mantenedora de acuerdo con las instrucciones del manual de uso y mantenimiento. El usuario tiene obligación de suscribir contrato de mantenimiento? No, entre 5 y 70 no tiene que suscribir formalmente un contrato de mantenimiento. Lo que si tiene obligación es de solicitar los servicios de una empresa mantenedora autorizada para que realice todas las operaciones contenidas en la IT 3; que lo certificará. Artículo 26. Desde qué potencia es obligatorio el contrato de mantenimiento y desde qué potencia es necesario el certificado anual de mantenimiento? Desde 5 kw es obligatorio el certificado de mantenimiento. Para potencia superior a 70 kw es necesario contrato de mantenimiento. Artículo 28. El certificado de mantenimiento se realizará según modelo establecido. Donde se facilitará? En el RITE se establece el contenido mínimo de este certificado; sin embargo el modelo del mismo deberá desarrollarse por cada CCAA. Artículo 34. Diferencia entre empresa instaladora e instalador autorizado? El Instalador es el profesional que firma la instalación y tiene una responsabilidad penal y la empresa instaladora es la que avala y da una cobertura legal al instalador, tiene responsabilidad jurídica y responsabilidad civil. Artículo 35 y 36 Es necesario registrarse en la Comunidad Autónoma como empresa instaladora mantenedora, previo a realizar estas actividades? Evidentemente, el registro es obligatorio registrarse en el Registro de empresas instaladoras o mantenedoras. Artículo 42. Conocimientos y condiciones que se deben cumplir para la obtención del carné profesional de instalaciones térmicas para personas con experiencia profesional que no tengan estudios de formación profesional. La experiencia se va a exigir antes de examinarse o después? Por qué se exigen tres años de experiencia?. El RITE-98 fijó un plazo máximo de 5 años para que los profesionales del sector que no poseyeran la titulación de FP adecuada pudieran obtener el carné mediante la superación de un curso teórico-práctico. Una vez superado ese plazo la vía para el acceso al carné profesional 10/41
11 debe ser la FP. Sin embargo, intentando resolver el problema de los profesionales que llevan años en el sector correspondiente y que carecen de carnés, se ha dejado abierta la vía de demostrar la experiencia y realizar cursos complementarios; Esta vía es excepcional y será convocada por las CCAA cuando lo consideren oportuno y estará destinada solamente a las personas que acreditan experiencia profesional. Siguiendo con esta filosofía, es evidente que el diseño de un curso de formación, tanto desde el punto de vista del nivel teórico como práctico exigible, no es igual si va a ser impartido a alumnos que cuentan con experiencia profesional previa de al menos 3 años, que si no cuentan con ninguna experiencia. Se insiste en que al tratarse de una vía excepcional para aquellas personas que están en el sector trabajando y tienen dificultades para cursar la FP, la experiencia debería ser previa. En cuanto a los tres años de experiencia se han fijado para que ambos itinerarios (FP y experiencia profesional+ curso) tengan una duración aproximada. Artículo 41. Requisitos para la obtención del carné profesional. Para acceder al carné, en el caso de que una persona no esté en posesión de un título de Formación que indica el RITE, tiene que acreditar una experiencia laboral de al menos 3 años en una empresa instaladora o mantenedora como técnico, por cuenta ajena. Qué ocurre con un autónomo que desea acceder al carné de instalaciones térmicas? En ningún punto del RITE se exige que deba ser trabajador por cuenta ajena. Un autónomo también puede ser empresa; evidentemente habrá tenido que trabajar durante tres años, durante los cuales habrá estado dado de alta, suscribiendo de los correspondientes seguros de responsabilidad civil. Artículo 42 De cara a la obtención del carné de instalaciones térmicas, las personas que decidan no ir por una formación reglada, es decir, acrediten 3 años de experiencia profesional y realicen un examen, esos 3 años de experiencia son antes o después del examen? El camino de la formación no reglada está prensado para aquellas personas que ya estén trabajando en el sector y que por circunstancias particulares no tienen formación profesional y no están en condiciones de obtenerla. Se trata de situaciones excepcionales, para evitar que la carrera profesional de estas personas se corte. Por esta razón el orden lógico es disponer de experiencia de 3 años y realizar el curso y el examen. Ya que el curso estará diseñado para personas que cuenten con experiencia profesional. Artículo 42. Qué se necesita para la obtención del carné cuando se tiene el título de formación profesional (caso del apartado b.2 art.42)? Para aquellas personas que no tienen el título de formación profesional que señala el apartado b1) se requiere: experiencia mínima de 3 años + curso de conocimientos (básicos + específicos) + examen. Es decir, se exigen los tres requisitos. La razón es la siguiente: El RITE del año 98 (artículo 15º - 5) daba un periodo transitorio de 5 años para que aquellos que no poseían una titulación de formación profesional, haciendo un curso y superando un examen obtuvieran el carné. Este plazo finalizó el 31/10/2003, por lo que a partir de esa fecha sólo los que tuvieran título de formación profesional podían examinarse del carné. 11/41
12 En el nuevo RITE la vía adecuada al carné es la Formación Profesional. Sin embargo, para aquellas personas que, por las razones que sea, no han podido completar estos estudios y que están trabajando en este sector, y con el fin de no perjudicarlas profesionalmente, se les permite acceder al carné por una vía alternativa. Pero esta vía tiene que tener una exigencia equivalente a la de la formación profesional. Si a un técnico de formación profesional de grado medio se le exigen horas de formación teórica con un periodo de prácticas incluido, a una persona que opte por la vía del apartado b2. del nuevo RITE se le exigen 180 horas de conocimientos básicos horas de conocimientos específicos. En total 450 horas de formación; muy por debajo de las horas de la vía de F.P... Por lo que se debe completar esta exigencia con la acreditación de 3 años de experiencia en el sector como técnico. Si para acceder al carné el candidato puede optar entre horas de formación profesional en un centro oficial, por un lado, o 450 horas, nadie realizaría los cursos de formación profesional. Por lo tanto, la vía natural de acceso al carné es la formación profesional. La vía extraordinaria, para ciertos casos y para evitar perjuicios en la carrera profesional es la b2. Un caso particular sería el de aquellas personas que tuvieran otros estudios diferentes a los que figuran en el apartado b1 (de formación profesional o de otro tipo) que pudieran considerarse equivalentes total o parcialmente a los conocimientos básicos y específicos requeridos en el apartado b.2.1 (desarrollados en el temario del apéndice 3). La convalidación de estos estudios, total o parcial, quedaría a criterio de la Comunidad Autónoma. Hay que tener en cuenta que la persona con carné profesional tiene que ser capaz, por ejemplo, en instalaciones de hasta 70 kw de realizar una memoria técnica de la instalación, calcular la instalación, justificar la seguridad y la eficiencia energética de la instalación, realizar sus planos, etc. Está claro que tiene que tener una preparación mayor que la de un simple operario. Otro aspecto, a criterio de la CCAA, es la valoración de la experiencia laboral aportada (apartado b.2.2.) como técnico. 12/41
13 PARTE II INSTRUCCIONES TÉCNICAS 13/41
14 IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO 14/41
15 IT 1.1. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE IT Cómo se puede considerar el bienestar o confort en un dormitorio de dimensiones reducidas teniendo en cuenta la zona ocupada de la misma? Cómo se calcula el confort de un pabellón industrial? En este tipo de estancias la zona ocupada reglamentaria es menor que la zona realmente ocupada; se debieran analizar los criterios de edificación; realmente en viviendas el concepto de zona ocupada no es el que corresponde a la definición. Para calcular las condiciones de confort en situaciones diferentes a las de la tabla (1,2 met, 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno) se puede aplicar la norma UNE EN ISO IT Qué Reglamento prevalece cuando hay discrepancias la HE-4 fija diferente temperatura que el RITE para las piscinas? Cuál se aplicará? En la Disposición Derogatoria del Real Decreto se indica que A partir de la entrada en vigor del RITE quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo. Teniendo en cuenta que ambos documentos son de igual rango, prevalece el RITE. IT En una instalación solo de calefacción (radiadores) sin conductos de distribución, por ejemplo, una escuela y sus aulas, se puede entender la instalación de un ventilador de extracción que actúa por depresión. Como se disponen los ventiladores de introducción de aire? Se debe disponer un ventilador de entrada de aire en cada una de las aulas? No está condenado o desaparecen un sistema sin conductos? El RITE lo deja claro debe haber un sistema de conductos para ventilación y extracción de aire en los locales; sin los cuales no se podría cumplir los requisitos de recuperación de calor de la IT IT Cual es el método de cálculo de caudal de aire a renovar en una nave industrial con máquinas que emiten olores y partículas en suspensión en el proceso productivo. Tratándose de una nave de proceso a la ventilación de la misma no sería de aplicación el RITE, si no las correspondientes reglamentaciones industriales y de protección del medio ambiente. IT Puede percibirse mejor calidad de aire interior que la exterior? Sí, si se ha filtrado tendrá menos partículas, por ejemplo. IT El aire exterior de una instalación que no sea aire/aire, una instalación mixta, debe tratarse térmicamente? Lo que debe lograrse es que cuando el aire llegue a la zona ocupada lo haga en las condiciones 15/41
16 de calidad del ambiente térmico adecuadas. El proyectista deberá determinar si lo logra sin al menos un pretratamiento. IT La ventilación de las viviendas debe ser hibrida o mecánica. Es obligado por el RITE la recuperación de energía cuando los caudales de ventilación sean superiores a 0,5 m 3 /s (1.800 m 3 /h)? La ventilación de viviendas se regula en el documento HS-3 del CTE y a él remite el RITE. El HS-3 no contempla la recuperación de energía como obligación; por tanto las viviendas se podrán hacer con los conductos colectivos o individuales que se están ofreciendo en el mercado. La recuperación es voluntaria y, por supuesto, aconsejable. IT Existen datos oficiales de las condiciones exteriores de las diferentes ciudades españolas, temperatura, humedad, ODA, concentración de CO 2, etc.? Está en preparación una guía de eficiencia energética dentro de la colección de Ahorro y Eficiencia Energética que edita el IDAE que contendrá muchas de éstas condiciones para localidades de España. Evidentemente tendrán que surgir publicaciones de cuales son las calidades de aire exterior de las localidades de nuestro país; si bien con la corrección de la tabla , los datos de ODAs tienen menor relevancia, ya que los niveles de filtración dependen casi exclusivamente del IDA que deba proporcionarse. IT Si el sistema de aporte de aire se divide en subsistemas de pequeño caudal (por ejemplo con zonas de uso independiente con necesidades de menos de 500 m 3 /h) también debemos filtrar este aire con filtros de eficacia F6 y F8? Que equipos existen en el mercado que cumplan estas exigencias? En sistemas pequeños también se debe filtrar el aire. Si bien es cierto que actualmente los equipos de pequeña potencia que hay en el mercado no son capaces de vencer las pérdidas de carga que generarían estos filtros, pero ineludiblemente tendrán que adaptarse a estas necesidades. También serían aconsejables los variadores de frecuencia en el diseño de los ventiladores. IT El aire se debe introducir debidamente filtrado. Es posible un hueco para la entrada de aire con filtro y un sistema de extracción? El aire deberá ser introducido en los locales debidamente filtrado, lo cual solo se logrará mediante los correspondientes ventiladores de aportación; solo por depresión no se pueden vencer las pérdidas de carga de los niveles de filtración requeridos. IT Cuál es el motivo por el cual los filtros se deben colocar en las descargas de los ventiladores que llevan poleas y en las aspiraciones en los directamente acoplados? Las correas de los ventiladores desprenden grandes cantidades de partículas que deben ser filtradas antes de ser introducido el aire en los locales. Los ventiladores con acoplamiento directo no tienen este inconveniente. Sin embargo la exigencia de colocar los filtros detrás de los ventiladores es aplicable a los locales especialmente sensibles a la suciedad, si bien es aconsejable respetar estos criterios en todos lo locales. 16/41
17 IT Solo el aire de categoría AE-1 exento de humo puede ser retornado en los locales. a) En un local con fumadores, es posible un sistema con unidades de expansión directa (split) y un sistema de ventilación independiente (UTA)? En el caso que sea posible cual es el aire de extracción? b) En un hotel donde hay un fancoil en el falso techo para cada habitación y que retorna por debajo Es posible esta configuración para habitaciones donde normalmente esta permitido fumar? Cual es el aire de extracción? El aire de extracción es el que sale del local. En ambos casos hay aire que es tratado en el propio local pero que puede no extraerse, por lo que ambos sistemas pueden emplearse siempre que se garantice que además del aire tratado se garantiza una aportación de aire exterior y una expulsión de aire al exterior del caudal correspondiente a la ocupación de los locales. IT Por qué no se han tratado los métodos físicos / químicos tipo Cu/Ag en el RITE o CTE por el tratamiento antilegionela si suponen un método continuo que asegura la no proliferación de legionela y no solo entre tratamientos puntuales, así como el continuo ahorro que supondría rebajar la temperatura de preparación de lo depósitos? El RD 865/2003 lo permite y en el RITE no se hace mención, por lo que existirán dificultades para legalizar un sistema a baja temperatura Se pueden resolver mediante el procedimiento de demostrar el ahorro frente a un sistema tradicional y evitar así los choques térmicos? Para la preparación del ACS el RD 865/2003 y la norma UNE prescriben que el agua se debe almacenar a una temperatura igual o mayor que 60 C y distribuir a una temperatura tal que en el retorno al sistema de acumulación el agua esté a 50 C o más. El artículo 13 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, establece los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Una vez cumplido este requisito y aprobados los métodos de aplicación, dichos sistemas permitirían disminuir la temperaturas de funcionamiento del sistema y, por tanto, el consumo de energía, además de eliminar el riego de quemaduras. IT Es obligatorio el tratamiento antilegionela en instalaciones de ACS en edificios de viviendas? EL RITE remite a la reglamentación vigente (RD 865/2003) en la cual se indica que no se aplica al interior de viviendas, excepto en aquellos aspectos que puedan afectar al exterior de las mismas, como las torres de refrigeración. Sin embargo, parece lógico pensar que lo que es bueno para un hotel, residencia etc., debe serlo también para una vivienda, por lo que las instalaciones se debieran diseñar con criterios similares. IT El tratamiento antilegionela en instalaciones de energía solar térmica, hay que hacerlo en acumulación solar o llega en acumulación del sistema convencional? Respecto a la obligatoriedad del tratamiento antilegionela en primer lugar hay que identificar de que tipo de edificio se trata; si son viviendas se tienen dos situaciones: que la instalación sea centralizada o que se haya resuelto con calderas individuales. 17/41
18 Si la instalación es central no hay ningún problema para realizar el tratamiento en continuo sobre el deposito convencional y periódicamente sobre los solares; esta seria también la solución para cualquier otro edificio que no sea de viviendas. Si las instalaciones son individuales, por tratarse de viviendas no es estrictamente obligatorio realizar el tratamiento; si bien si las calderas disponen de acumulación el tratamiento puede realizarse sobre el depósito de la caldera, si la producción es instantánea se puede regular la caldera a 60 C y que el usuario mezcle en griterías, y también se puede realizar el tratamiento periódico incluso aprovechando directamente la radiación solar. Funcionamiento habitual: El agua precalentada en los depósitos solares, alcanza la temperatura de acumulación mínima de 60 C en el depósito de calderas. Choque Térmico: El choque térmico de los depósitos solares puede realizarse directamente con las calderas, abriendo y cerrando las llaves adecuadas para ello. 18/41
19 IT Como dimensionar la producción de ACS? Ya desde el RITE de 1998, se abandonó la obligatoriedad de una acumulación equivalente a dos horas de producción, como exigía el RICCACS de 1981; como prevención de la Legionelosis se tiende a acumulaciones menores, lo que implica mayor potencia para el servicio de ACS. EL dimensionado de las instalaciones de ACS consiste en combinar la potencia de producción con la capacidad de acumulación, con el fin de poder atender a la demanda punta; cuanto menor sea la acumulación, mayor deberá ser la potencia, siendo la situación limite las instalaciones de producción instantánea en las que la potencia debe ser capaz de hacer frente a la mayor punta de consumo que se presente en el día. Lo habitual es considerar la energía que se consume en ACS en la hora punta y dimensionar la instalación teniendo en cuenta la energía almacenada en los depósitos y sumarle la de producción. IT El caudal de ACS será la suma del total del caudal mínimo de todos los aparatos. Si no existe un coeficiente de simultaneidad reglamentado, Qué potencia es necesaria para dar esa producción para un baño, aseo y cocina? Qué calentador o caldera de producción instantánea lo daría (24 4 kw)? El CTE no indica los coeficientes de simultaneidad a utilizar en el dimensionado de las instalaciones; evidentemente se toma la suma de caudales de todos los aparatos como dato de partida, pero para el dimensionado de tuberías se debe tener en cuenta una simultaneidad de uso; con el mismo y con las velocidades dadas en el CTE HS-4 se dimensionarían las tuberías, posteriormente se debe comprobar la pérdida de carga. En la actualidad hay dos normas de dimensionado de instalaciones de agua, si bien no son de obligado cumplimiento, se podrían tomar como referencia para cálculos. - pen 806 parte 3 (pendiente de traducción). - UNE (ya publicada). Una caldera, o calentador de 24,4 kw solo puede atender a una ducha, por este motivo, cada vez esta más extendido el uso de calderas de 28 o 35 kw, con el fin de poder atender a una mayor demanda instantánea de ACS. En la práctica el usuario se acostumbra a las limitaciones de caudal, si bien en viviendas de más de dos baños la solución más adecuada es calderas con acumulación; si se opta por calderas con acumulación la potencia instantánea puede ser inferior. IT Según el RITE está permitido humidificar con humidificadores eléctricos? Si no es así Qué pasaría en los centros de cálculo con equipos especiales si no se permitiese? El proceso de humectación isoterma no está prohibido y, por tanto, no lo están los humectadores eléctricos. Dado el elevado consumo de energía por este concepto, se recomienda admitir, en las condiciones de máxima demanda (unas pocas horas al año), una disminución de la humedad relativa a un 30 a 35% y emplear sistemas centralizados de producción de vapor con calderas de gas. Por otro lado, si la instalación no es para confort de personas, no se aplica el RITE. 19/41
20 IT 1.2. EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA IT Qué objetivo tiene la comparación que se exige en el apartado 6 de la IT 1.2.3? Hasta qué punto se ve obligado el proyectista a decantarse por un sistema u otro? Qué criterios deben prevalecer sobre los demás, los de eficiencia energética, los medioambientales o los económicos? Qué sucede si el proyectista no elige la opción más eficiente por criterios económicos? Es una obligación que impone la Directiva 2002/91 de eficiencia energética de los edificios y que se traspone en este artículo. El apartado 6 está ligado al apartado 5 y debe interpretarse desde esa perspectiva. Se trata solamente de justificar el sistema de climatización y producción de agua caliente sanitaria elegida desde el punto de vista de eficiencia energética, comparándolo con otros. La decisión final la deberá tomar la propiedad, pero no se obliga a elegir el sistema más eficiente energéticamente. El reglamento solo obliga a cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia energética. Una elección por encima de estos mínimos se verá reflejada en una mejor calificación energética de la instalación que es obligatoria en toda nueva edificación; si la situación evoluciona de manera lógica será el propio mercado el que exija edificios mas eficientes, del mismo modo que en la actualidad solo se venden electrodomésticos, aún estando permitida la fabricación de equipos menos eficaces. IT Se especifica que para instalaciones mayores de m 2 deben compararse los consumos energéticos del sistema diseñado con otras posibilidades como cogeneración, bomba de calor,... Para hacer esta comparación sería necesaria la simulación mediante herramientas informáticas de los diferentes sistemas y para ello es necesario diseñar cada una de las posibilidades a comparar, lo que supone realizar un proyecto de cada una de ellas. Esto sería así? Esta comparación es una imposición del artículo 5 de la Directiva 2002/91/CEE que ha sido traspuesta por el RITE. De los sistemas propuestos hay varios que se pueden descartar en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, para la cogeneración se exige que el número de horas de funcionamiento sea superior a horas (por lo que quedan excluidas las oficinas, colegios, etc. que tienen, por lo general un número de horas de funcionamiento próximas a 2.000). Es decir sería de aplicación para hoteles y hospitales, principalmente. Respecto a la red de calefacción urbana se indica que solo cuando exista previamente una red instalada en las cercanías del edificio, lo que se da en nuestro país en contadas situaciones. El proyectista deberá seleccionar aquellas alternativas que considere son más viables en cada caso y realizar una estimación del consumo de energía. Es decir no tienen que ser todas las que figuran en los apartados a) a e), ya que pueden ser sustituidas por otras, en función del clima y de las características del edificio y su entorno. El nivel de profundización de este estudio deberá ser suficiente para justificar la solución elegida; pero no es necesaria la realización de un proyecto completo de cada una de las alternativas. IT Siguen siendo válidas las condiciones climáticas de diseño mencionadas en la Norma UNE (El RITE 2007 no la menciona)? 20/41
21 Aunque el RITE no la menciona todos los datos que procedan de una fuente fiable o, como se dice, de reconocido prestigio, deben ser admitidos. IT La prohibición de calderas atmosféricas a partir de no sólo afecta al cambio de la propia caldera sino a la chimenea a la que se debe conectar y esto tiene implicaciones constructivas en el edificio muy importantes, sobre todo en edificios de viviendas en los que puede ser muy difícil y, a veces, prácticamente inviable la construcción de una nueva chimenea comunitaria para calderas estancas; la solución alternativa de salir a fachada de forma individual-además de que no lo permiten algunas ordenanzas de paisaje urbano-va en contra de la protección del medio ambiente no es una medida exagerada, y en contra de algunos objetivos de protección del medio ambiente? En edificios existentes se está planteando excepciones para edificios existentes? En el caso de una reforma no se ha planteado ninguna excepción o moratoria. Aplicando la lógica si no existe forma física de evacuar los humos a cubierta en una reforma tendrán que salir a fachada, con las limitaciones fijadas en el apartado IT Qué entiende el RITE por calderas atmosféricas? Las limita por seguridad? Pueden ser atmosféricas las que estén en locales no habitualmente habitados como salas de calderas? Las calderas atmosféricas son aquellas que toman el aire de combustión del propio local donde se encuentran instaladas, realizando la evacuación de los PdC por tiro natural, sin ayuda de elementos mecánicos. No se requiere que el RITE las defina específicamente; su definición se encuentra en la norma UNE CEN/TR IN (aparatos B11). Su limitación es por seguridad y por eficiencia energética, pero exclusivamente para calderas individuales de hasta 70kW (Ver Corrección de errores del RD 1027/2007, de 20 de julio), por lo que podrán seguir instalándose a partir del 1 de enero de 2010 calderas atmosféricas centrales, si bien con la calificación energética que en su momento se determine y que sustituirá a la clasificación por estrellas actualmente derogada. IT Las calderas de gas atmosféricas se prohibirán a partir de enero de Los generadores de calor por radiación para naves industriales se consideran atmosféricos? La expresión que se ha utilizado en el RITE es la de calderas, por lo que no afecta a otro tipo de generadores de calor. IT Hay algún procedimiento para tratar los condensados de las calderas de condensación. Existen neutralizadores de condensados con un elemento básico (condensado ácido + base = sal + agua) que periódicamente hay que renovarlo, ya que se consume convirtiéndose en una sal. Si bien actualmente no está reglamentado su uso. IT Por qué no se ha contemplado en la reglamentación que la convivencia de un aparato atmosférico (caldera /calentador) junto con una campana de cocina crea problemas de funcionamiento y de combustión? Porqué no regularlo como ya lo hacen determinadas 21/41
22 Comunidades Autónomas mediante un discriminador? Este aspecto esta regulado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 ; de cualquier modo, por motivos de eficiencia energética, el RITE prohíbe las calderas atmosféricas a partir del 1 de enero de IT Si se elimina el marcado de estrellas (RD 1369/2007) habría que indicar en la memoria del proyecto la eficiencia de las calderas como indica el nuevo RITE? En Europa se está redactando una nueva Directiva para clasificar las calderas en función de su rendimiento medio estacional. El RITE-07 pide que se indiquen los rendimientos a potencia nominal y con una carga parcial del 30 por 100. Esto no ha quedado derogado, aunque si la clasificación en estrellas. IT Cómo hay que interpretar el punto 7, apartados b y c, referidos a la prohibición de instalar cierto tipo de calderas en función de prestación energética, de 1 y 2 estrellas, sistema que ha quedado derogado? Respecto a los apartados b) ty c) El Real Decreto 275/1995 fue modificado por el Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, que entró en vigor el 24 de octubre de 2007, que elimina el marcado de prestaciones energéticas basado en estrellas. Mientras no se apruebe una nueva disposición sobre etiquetado energético de calderas se entenderá que la instalación de estas calderas quedará prohibida para aquellos rendimientos al 30% y al 100% a los que se refería el Real Decreto 275/1995, equivalentes para 1 y 2 estrellas, en las fechas previstas por este apartado. IT Cómo justificar la instalación de un único generador con potencia superior de 400 kw? Es el caso de ciertas reformas de salas de calderas. Y con las chimeneas? En el caso de reformas, se puede instalar una sola caldera si no existe espacio para instalar más de una caldera. En el punto 3 se indica que se podrán adoptar soluciones distintas siempre que se justifique su equivalencia desde el punto de vista de eficiencia energética. Teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia energética, se debería seleccionar un tipo de caldera que, a carga parcial, tenga un rendimiento mayor que a la carga máxima (calderas de baja temperatura y de condensación), paliando así el problema generado por la falta de espacio. IT En una instalación con una potencia superior a 400 kw de baja temperatura o de condensación deberá haber una o dos calderas? El Reglamento dice que efectivamente se deberían instalar dos generadores térmicos pero en el punto 3 de la IT admite que se justifique otra solución (p.e. con un solo generador) puede ser el caso habitual de calderas de condensación, que a carga parcial mejoran su rendimiento, siempre y cuando la regulación de la instalación conjunta aproveche esa circunstancia, trabajando a temperaturas menores cuando se esté en carga parcial. IT En los requisitos mínimos de eficiencia energética dice: La temperatura del agua 22/41
23 refrigerada a la salida de las plantas deberá ser mantenida constante al variar la demanda. Implica caudal variable en bombas? Las bombas con variador de velocidad son aconsejables, desde el punto de vista de eficiencia energética, casi siempre, por lo que se debiera tender a su uso. Sin embargo hay otros sistemas como colectores con compensador hidráulico que independicen los circuitos de generación de los de consumo, lo que permite mantener la temperatura constante sin bombas con variador de velocidad. Por otro lado lo que sucederá en el circuito si se mantienen constantes el caudal y la temperatura de salida del agua refrigerada es que variara el salto térmico en el circuito. IT Es obligatorio que en las plantas enfriadoras la temperatura de impulsión sea siempre constante? La temperatura debe ser mantenida constante porque puede que un usuario necesite el agua a la temperatura de proyecto; por ejemplo, 7 C. Sin embargo, cuando esta exigencia no se da, la temperatura podrá aumentarse convenientemente con el fin de reducir el consumo de energía de las plantas enfriadoras. Ha de justificarse la excepción. IT Volumen mínimo de acumulación en frío? La acumulación debe ser capaz de cubrir la carga en el periodo de menor carga, sin necesidad de arrancar equipos; ello es obligatorio cuando la carga sea inferior al menor escalón de la central de producción de frío. Si la carga en esos periodos es baja, o si el tiempo de baja carga, a lo largo del día es corto, el volumen de acumulación puede ser aceptable, pero debe tenerse en cuenta que la acumulación sin cambio de fase, debido a que se dispone de poco salto térmico, puede resultar muy grande; en caso de no poderse cubrir se deberá acumular en cambio de fase o instalar un equipo de menor potencia para esas horas. IT El aislamiento de tuberías empotradas en el suelo se refiere también a vivienda? Este apartado habla de empotradas en tabique y suelos o instaladas en canaletas, sin indicar el tipo de edificio por lo que también se aplica a viviendas; pero para permitir reducir el espesor del aislamiento da una longitud máxima de 5 metros. Si se empotra todo en el suelo, habrá más de 5 metros. También hay que recordar que el aislamiento es exigible para tuberías que discurran por locales no calefactados; ello implica que si las tuberías que discurren por el suelo son las de calefacción no es obligatorio aislarlas, siendo aconsejable hacerlo, pero con un espesor compatible con los elementos constructivos. IT Sobre el dimensionado de los aislamientos de tuberías: se debe utilizar la temperatura máxima de funcionamiento o la temperatura máxima posible? Es decir, en sistemas de energía solar térmica, se pueden tener temperaturas de funcionamiento de unos 90ºC, pero la temperatura máxima, posible, es la de estancamiento ( 210ºC). Hay que diseñar el aislamiento para esta temperatura? Cuando el primario de la instalación solar se encuentra a temperaturas altas, a partir de los 90 C sin tener que llegar a las temperaturas de estancamiento, es porque la aportación solar está siendo superior al consumo, dejando de tener importancia el aislamiento térmico. Por ello se debe entender que la selección del aislamiento térmico de las instalaciones solares debe realizarse para las condiciones habituales de funcionamiento, que, teniendo en cuenta la 23/41
24 regulación con termostato diferencial, pueden ser del orden de los 60 C de acumulación de ACS, o la correspondiente al uso calefacción, refrigeración, etc. IT Según la IT las redes de conducto de retorno tienen que ir aisladas si pasan por espacios no acondicionados (falsos techos) esto quiere decir que el retorno por plenum no está permitido? El plenum si debe estar aislado al igual que un conducto de retorno si está en una zona no acondicionada, pero generalmente los plenums están en zonas acondicionadas. IT Está prohibido utilizar ventiladores con poleas? Solo en locales sensibles a la suciedad, sin embargo es mejor utilizar ventiladores acoplados para evitar las partículas que las correas desprenden al aire que se introduce en los locales, por eso además se recoge que los filtros se colocan después del ventilador. IT Deben tener los ventiladores variador de frecuencia para asegurar el caudal a medida que se ensucian los filtros? No es obligatorio pero, que duda cabe, que mejora la eficiencia. IT Las condiciones de humedad relativa se deben cumplir siempre? Si tenemos sistema con solo ventilación mas calefacción debemos prever humidificación siempre? En este caso por qué se permite un controlador THM-C1?. En verano la refrigeración debe incluir siempre secado? Estas condiciones de humedad están citadas en la parte de diseño y dimensionado, es decir, cuando se diseñe una instalación la humedad interior de los locales tiene que estar comprendida en el rango establecido en el RITE para las condiciones de confortabilidad. Ahora bien, el rango de valores de humedad para el confort es alto, luego con tratamientos indirectos del aire impulsado vamos a estar dentro de este rango, por eso existen sistemas de control que no regulan el grado de humedad. IT No se interfieren las válvulas termostáticas y el termostato ambiente? Para que eso no suceda el termostato se debe colocar en la zona desfavorable, por ejemplo en la habitación más fría (no en el salón como comúnmente se hace) y las válvulas termostáticas en el resto de las zonas. Si se coloca en el salón y este tiene orientación sur, o una alta ocupación, puede provocar la parada del sistema de calefacción sin que el resto de las habitaciones hayan alcanzado la temperatura de consigna. En el local donde se ubique el termostato no se deben instalar válvulas termostáticas. IT Quién y cómo se miden los consumos de calefacción y ACS? Los consumos se tienen que medir con contadores que deben de estar fuera de las viviendas. IT En instalaciones de potencia superior a 70kW e inferior a 400kW, si disponen de alimentación eléctrica para climatización, iluminación y otros usos, y alimentación de gas 24/41