Source: http://docplayer.es/2541342-Nco-2-al-1-de-junio-de-2013-pagina-1-de-50.html
Timestamp: 2017-04-24 17:18:54
Document Index: 49981160

Matched Legal Cases: ['Artículo 44', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 17', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 1', 'artículo 30', 'Artículo 1']

NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 1 de 50 - PDF
NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 1 de 50
Download "NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 1 de 50"
Inmaculada Santos Revuelta
1 RESOLUCIÓN EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA CONSIDERANDO: Que el Artículo 44 del Decreto del Congreso de la República, Ley General de Electricidad, determina la conformación del Ente Administrador del Mercado Mayorista, señalando su conformación, funcionamiento y mecanismos de financiamiento. CONSIDERANDO: Que es función del Administrador del Mercado Mayorista, garantizar la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica del País, tomando en consideración, la coordinación de la operación, el establecimiento de precios de mercado dentro de los requerimientos de calidad de servicio y seguridad; y administrando todas las transacciones comerciales del Mercado Mayorista. CONSIDERANDO: Que de conformidad con las normas vigentes, corresponde al Administrador del Mercado Mayorista, emitir las Normas de Coordinación que permitan completar el marco regulatorio de la operación del Mercado Mayorista, debiendo consecuentemente después de su emisión, remitirlas a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, para su aprobación. POR TANTO: En uso de las facultades que le confieren los Artículos 1, 2, 13, literal j), 14 y 20, literal c) del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista. La siguiente: Artículo 1. Contenido de la Norma. EMITE: Norma de Coordinación Operativa No. 2 COORDINACION DE LA OPERACION EN TIEMPO REAL 2.1 FUNDAMENTOS (Modificado por el artículo 1 de la resolución No del AMM) En la presente norma se establecen los criterios para la operación segura y confiable del SNI, así como las responsabilidades de todos los Participantes del MM para obtenerlos. Para efectos de la aplicación de la presente norma, toda referencia a Participantes del Mercado Mayorista o Participantes del MM incluye a Agentes, Grandes Usuarios e Integrantes que cuenten con instalaciones operativas, que participen en el mercado mayorista o que estén conectados directamente a instalaciones de transporte. 2.2 CONDICIONES NORMALES NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 1 de 502 2.2.1 Operación satisfactoria Se considerará que el SNI se encuentra en estado de operación satisfactoria cuando se cumplan las condiciones definidas en las Normas Técnicas que emita la CNEE para esta condición Clasificación de contingencias (Modificado por el artículo 1 de la resolución del AMM) (a) (b) (c) (d) Una contingencia es un evento que causa la falla o desconexión de uno o más generadores, transformadores de potencia, líneas de transmisión y/o alimentadores de carga en 69 KV o más o la actuación de los Esquemas de Control Suplementarios. Una contingencia probable es un evento considerado por el AMM como de ocurrencia razonablemente posible, siendo económicamente posible la protección del SNI contra ella. Como ejemplo puede mencionarse la pérdida de una unidad generadora o de una línea de transmisión. Una contingencia no probable es un evento considerado por el AMM como de baja probabilidad de ocurrencia o que no es económicamente posible la protección del SNI contra ella. Como ejemplo puede mencionarse la pérdida simultánea de dos o más unidades generadoras o líneas de transmisión. En condiciones anormales tales como tormentas, incendios, erupciones volcánicas o eventos especiales, el AMM puede redefinir temporalmente como probables, las contingencias que en condiciones normales son no probables, previendo una protección contra ellas. Toda declaración de una situación de operación no segura, que implique medidas especiales en la operación, deberá ser informada al EOR (Ente Operador Regional) Operación segura Se define que el sistema se encuentra en estado de operación segura cuando se cumplen las siguientes condiciones: (a) (b) El sistema está en un estado de operación satisfactoria; El sistema puede ser repuesto al estado anterior sin pérdida de carga luego de una contingencia probable Mantenimiento de la seguridad del SNI Para mantener la seguridad del SNI deben cumplirse las siguientes pautas: (a) (b) En la medida de lo posible el sistema debe estar en estado de operación segura. Como consecuencia de una contingencia probable o de un cambio en las condiciones, el sistema puede no resultar seguro ante una nueva contingencia. En tal caso el AMM tomará toda medida razonable para ajustar las condiciones operativas de manera que el sistema vuelva a un estado seguro. NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 2 de 503 (c) (d) (e) (f) (g) (h) Disponibilidad de desconexión de demanda interrumpible, (Modificado por el artículo 2 de la resolución No del AMM) Disponibilidad de desconexión automática de carga por baja frecuencia para volver el sistema a un estado de operación satisfactoria luego de una contingencia múltiple. La manera más eficaz para evitar la desconexión total del sistema es asegurar que el balance generación-carga se mantenga en todas las condiciones previsibles. Factibilidad de formación de islas autosuficientes ante perturbaciones mayores que tornen imposible el mantenimiento de la operación interconectada. Disponibilidad de capacidad suficiente para arranque en negro que permita el restablecimiento a un estado de operación segura luego de una desconexión total del sistema. Disponibilidad de Esquemas de Control Suplementarios. Si el AMM determina de manera objetiva que permanecer interconectado representa un peligro para la seguridad e integridad de su sistema eléctrico de potencia, deberá coordinar en forma inmediata con el EOR las acciones que considere necesarias para su propia protección. (Adicionado por el artículo 2 de la resolución del AMM) Operación confiable Se define que el sistema se encuentra en estado de operación confiable cuando se cumplen las siguientes condiciones: (a) El sistema está en estado de operación segura; (b) En opinión del AMM la capacidad de reserva fría y de largo plazo está de acuerdo con los niveles mínimos establecidos en la programación; (c) No existen ni se prevén condiciones anormales tales como tormentas, incendios, erupciones volcánicas que puedan tornar posibles las contingencias no probables Responsabilidades y obligaciones para la seguridad del SIN El AMM, como operador del SNI, conduce la coordinación de las operaciones a fin de mantener la seguridad y la confiabilidad del SNI. Todos los Participantes del MM deben cooperar a ese fin. En tal sentido son sus responsabilidades: (a) Controlar permanentemente el estado de operación del sistema y tomar todas las medidas necesarias para mantenerlo en estado de operación segura y confiable, coordinando las actividades de todos los Participantes del MM; (b) Dirigir las maniobras del SNI; NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 3 de 504 (c) Mantener informados a todos los Participantes del MM sobre el estado actual y esperado de la seguridad del sistema y sobre las responsabilidades de cada uno para lograrlo. (d) Coordinar el mantenimiento con los Agentes y Participantes del Mercado Mayorista. (e) Tomar las medidas necesarias para mantener el equilibrio entre la generación y la demanda. (Adicionado por el artículo 3 de la resolución del AMM) Son responsabilidades de los Transportistas: (a) Realizar las maniobras ordenadas por el AMM; (b) Efectuar el mantenimiento y reparación de sus instalaciones en coordinación con el AMM; (c) Ajustar las protecciones de manera de coordinarlas con las de los restantes Participantes del MM y según las directivas que imparta el AMM; (d) Ensayar periódicamente sus protecciones; (e) Controlar la condición de sus líneas y equipos de subestaciones, incluyendo las protecciones, a fin de decidir su mantenimiento y reparación y declarar su estado de operación. (f) Llevar un registro o bitácora de los eventos y acontecimientos relacionados con la operación de sus instalaciones, (g) Registrar como mínimo a las horas en punto los parámetros eléctricos de sus equipos que el AMM requiera, los que estarán a disposición del AMM. Cuando lo considere necesario, el AMM podrá requerir información adicional. (h) Coordinar el mantenimiento con el AMM Son responsabilidades de los Generadores: (a) (b) (c) (d) Mantener sus instalaciones de manera de poder cumplir con los Contratos a Término; Declarar cualquier modificación en su capacidad operativa respecto de los valores registrados; según las Normas de Coordinación. (Modificado por el artículo 3 de la resolución del AMM) Coordinar el mantenimiento con el AMM; Seguir las instrucciones del AMM respecto de arranques, paradas y modificaciones en la carga según los requerimientos del SNI; NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 4 de 505 (e) (f) Mantener el gobernador y el sistema de excitación de manera que cada unidad pueda brindar los servicios de control de frecuencia y tensión, dentro de la capacidad declarada; Operar sus unidades generadoras de acuerdo a la curva de capabilidad declarada al AMM. g) Para las unidades con control automático de generación, seguir las instrucciones del AMM relativas a la inclusión o no de aquél; (h) (i) (j) (k) (l) Para las unidades con capacidad de arranque en negro, mantener esa posibilidad y efectuar todos los ensayos que periódicamente requiera el AMM; Para las unidades previstas para operación en isla, seguir las instrucciones del AMM para el restablecimiento del SNI luego de un apagón; Evitar la desconexión del SNI durante perturbaciones y emergencias, salvo que esa situación pudiera poner en riesgo las unidades generadoras; Proveer desconexión automática de cargas no esenciales de la central por baja frecuencia. Llevar un registro o bitácora de los eventos y acontecimientos relacionados con la operación de sus equipos e instalaciones, (m) Registrar como mínimo a las horas en punto la potencia real y potencia reactiva entregada a la red por cada uno de sus generadores. En el período comprendido de las 18:00 a las 21:00 horas, estos registros se harán cada 15 minutos; también se hará un registro a las 11:30 horas.; esta información será transmitida al Centro de Despacho de Carga CDC- a requerimiento de este. (Modificado por el artículo 4 de la resolución del AMM) Son responsabilidades de los Distribuidores: (a) Desconectar carga según las instrucciones del AMM para proteger la seguridad del SNI; (b) Mantener y operar equipos de compensación de potencia reactiva a fin de obtener los valores de demanda acordados en todas las subestaciones; (c) Coordinar con el AMM la planificación de suministro de potencia reactiva de manera de obtener la combinación óptima en los sistemas de generación, transmisión y distribución; (d) Instalar y mantener equipos de desconexión automática por baja frecuencia y baja tensión para minimizar la extensión de apagones como consecuencia de perturbaciones en el SNI y evitar apagones generales; (e) Coordinar la toma de carga con el AMM luego de perturbaciones en el SNI o por salida de servicio de generación; NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 5 de 506 (f) Coordinar la operación de los generadores conectados a su red, incluyendo la formación y operación temporal de islas autosuficientes en su red; la sincronización de dichas islas al sistema se hará en coordinación con el AMM; (g) Suministrar los pronósticos de demanda necesarios para la programación del despacho; (h) Coordinar con el AMM el mantenimiento de instalaciones que formen parte del SNI Son responsabilidades de los Grandes Usuarios: (Modificado por el artículo 5 de la resolución del AMM) (a) Desconectar carga según las instrucciones del AMM o del Distribuidor y contar con el equipamiento necesario para hacer efectiva la desconexión de forma inmediata; (b) Para los Grandes Usuarios que tengan declarada Demanda Interrumpible, instalar y mantener los equipos que le permitan desconectarla en los plazos previstos, cuando les sea requerido. (c) Todos los Grandes Usuarios conectados directamente a las instalaciones de transporte, deberán contar y mantener en operación los equipos de control, maniobra y protección de la subestación en el punto de conexión. (d) Cumplir con los requerimientos de potencia reactiva establecidas por el AMM, el Transportista o el Distribuidor; (e) Evitar modificaciones bruscas y/o repetitivas de la carga que puedan causar fluctuaciones de tensión y frecuencia fuera de los límites establecidos en las Normas Técnicas. (f) Instalar y mantener equipos de desconexión automática por baja frecuencia y baja tensión según requerimientos del AMM; (g) Suministrar los pronósticos de demanda necesarios para la programación del despacho. 2.3 CONDICIONES DE RIESGO Definiciones El AMM declarará al SNI en condiciones de Riesgo de Déficit de Generación cuando la Reserva Rodante caiga o prevea razonablemente que caiga por debajo del nivel programado y no exista capacidad disponible o Demanda Interrumpible para solucionar el problema. (Modificado por el artículo 6 de la resolución del AMM) El AMM declarará al SNI en Condición Crítica cuando se produzca alguna de las siguientes condiciones: NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 6 de 507 (a) (b) (c) (d) (a)* Ausencia de márgenes de reserva una vez desconectada toda la demanda interrumpible, habiéndose agotado el soporte que el Sistema Eléctrico Regional (SER) le pueda proveer al SNI y sin disponer de ningún otro alivio de carga; (Modificado por el artículo 4 de la resolución del AMM) Previsión de un riesgo de colapso de tensiones una vez adoptadas todas las medidas disponibles para corregir las bajas tensiones; Existencia de separación de áreas y/o apagones parciales o total a causa de perturbaciones; Existencia de amenazas a la seguridad a causa de tormentas, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas u otros eventos de fuerza mayor. El SER se encuentra en Estado Operativo de Emergencia. (SIC* Adicionado el inciso e) por el artículo 5 de la resolución del AMM) Declaración de Situación de Emergencia Ante un Riesgo de Déficit de Generación provocado por una Falla de Larga Duración, o ante una Condición Crítica provocada por los eventos citados en el numeral anterior, el AMM podrá solicitar al Ministerio de Energía y Minas que se declare al Sistema Nacional Interconectado en Situación de Emergencia, conforme lo estipulado en el artículo 17 del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista Procedimientos de Emergencia del SNI (Modificado por el artículo 7 de la resolución y el artículo 6 de la resolución del AMM) En el Anexo 2.4 se incluye el Procedimientos de Emergencia del SNI, para ser utilizado cuando exista Riesgo de Déficit de Generación, Condición Crítica o se haya declarado en Situación de Emergencia al Sistema Nacional Interconectado Notificación de Riesgo de Déficit de Generación (Modificado por el artículo 8 de la resolución del AMM) Una vez declarada la condición de Riesgo de Déficit de Generación, el AMM la notificará a los Distribuidores y Grandes Usuarios y podrá requerir: (a) Desconexión de demanda interrumpible para mantener el margen de Reserva Rodante en el nivel programado; (b) A los Distribuidores, que soliciten públicamente a sus usuarios una reducción en el consumo. (c) A los Grandes Usuarios conectados al Sistema de Transporte, la reducción de sus consumos. NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 7 de 508 2.3.5 Notificación de Condición Crítica o Situación de Emergencia (Modificado por el artículo 9 de la resolución del AMM) Una vez declarada la Condición Crítica o Situación de Emergencia, el AMM la notificará a todos los Participantes del MM y podrá requerir a los Distribuidores que soliciten públicamente a sus usuarios una reducción en el consumo y a los Grandes Usuarios conectados al Sistema de Transporte, una reducción de sus consumos Simulacro anual de emergencias Para familiarizar a todo el personal responsable de las actividades a cumplir durante emergencias y restablecimiento del SNI se efectuará un simulacro anual que reproducirá en lo posible las condiciones previsibles en una situación real Se seguirá el Procedimiento de emergencia descrito en el Anexo 2.4 y se evaluarán los resultados, identificando y corrigiendo las deficiencias de procedimiento y de respuesta. (Modificado por el artículo 7 de la resolución del AMM) Centro Operativo de Emergencias De conformidad con lo previsto en el Anexo 2.4 el AMM podrá constituir, cuando lo considere necesario, un Centro Operativo de Emergencias, que estará formado por representantes de Agentes y Grandes Usuarios conectados al Sistema de Transporte. (Modificado por el artículo 10 de la resolución y por el artículo 8 de la resolución del AMM) El Centro Operativo de Emergencias funcionará en una sala del AMM, independiente del CDC, dotada de facilidades para comunicaciones y para conexión de computadoras El Centro Operativo de Emergencias tendrá como función principal el mantenimiento de la comunicación con las autoridades y con el público a fin de evitar una sobrecarga adicional al personal del CDC. Asimismo podrá coordinar la logística para el reemplazo y reparación de equipos. 2.4 COORDINACIÓN DE PARTICIPANTES Notificación de operaciones El AMM es responsable de establecer niveles seguros de operación del SNI y de comunicar esa información, así como toda operación que pudiera afectar la seguridad y la confiabilidad, a todos los Participantes del MM conectados al sistema Los Participantes del MM conectados al SNI deberán notificar al AMM todo evento que pudiera afectar la operación normal de cualquier sector. NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 8 de 509 Toda vez que el AMM sea notificado de una operación que afecte o pueda afectar a otros Participantes del MM deberá notificar a éstos a la brevedad Las notificaciones deberán enviarse con la mayor anticipación posible, incluir una explicación suficientemente detallada de la operación para posibilitar su evaluación y consecuencias por los receptores e indicar el nombre de la persona responsable Cualquier receptor de tal notificación podrá requerir aclaraciones al Participante del MM que la haya emitido y éste deberá responderle y enviar copia de las preguntas y respuestas a todos los otros Participantes del MM que hubieran sido notificados por el AMM Toda vez que el AMM sea notificado de una operación que afecte o pueda afectar a la operación de la Red de Transmisión Regional (RTR), deberá notificarlo al EOR. (Modificado por el artículo 9 de la resolución del AMM) Las operaciones a notificar serán como mínimo las siguientes: (Adicionado por el artículo 10 de la resolución del AMM) (a) Retiro de servicio de una unidad generadora y/o equipo de transmisión para mantenimiento o pruebas; (b) Ejecución de ensayos en unidades generadoras, aún cuando no sea necesario sacarla de servicio; (c) Maniobra en condiciones normales, no autorizada por el AMM, de interruptores, seccionadores o seccionadores de puesta a tierra, indicando la causa de la urgencia; (d) Cualquier otra operación que no resulte normal, salvo que haya sido autorizada por el AMM; (e) Duración y posibles consecuencias de todo problema operativo que no pueda ser corregido rápidamente Informes sobre eventos Todos los Agentes, Grandes Usuarios e Integrantes conectados al Sistema de Transporte son responsables de comunicar en la operación en tiempo real y por escrito al AMM las ocurrencias de eventos no programados en sus equipos e instalaciones, que hayan tenido o pudieran haber tenido impacto en la seguridad del SNI, en la operación normal de cualquier sector del SNI, o afectado a otros Agentes, Grandes Usuarios e Integrantes. (Modificado por el artículo 11 de la resolución del AMM) El AMM es responsable de comunicar las consecuencias de eventos del SNI a todos los Participantes afectados y en los casos contemplados en el RMER, al EOR. Asimismo brindará toda la información disponible sobre eventos que hayan o pudieran haber tenido impacto sobre la seguridad del SNI a todos los NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 9 de 5010 Participantes que la requieran. (Modificado por el artículo 11 de la resolución del AMM) El AMM investigará tales eventos y sus causas cuando resulte necesario, y de ser necesario requerirá información al EOR. Los estudios se efectuarán con la profundidad suficiente como para mejorar el conocimiento de la operación del SNI y evitar la repetición de eventos similares. (Modificado por el artículo 12 de la resolución del AMM) Si se trata de eventos menores tanto el informe como las respuestas a cualquier pregunta resultante de aquél podrán emitirse en forma verbal con posterior confirmación por escrito. Por el contrario, los eventos importantes sólo podrán informarse por escrito Se consideran eventos menores los siguientes: (a) Falla u operación defectuosa de equipos de control, comunicaciones o medición y modificaciones en la capacidad de centrales e instalaciones de transmisión; (b) Operación de equipos por encima de su capacidad; (c) Actuación de una alarma por condición anormal de operación; (d) Condiciones meteorológicas adversas que afecten o puedan afectar la operación Se consideran eventos importantes aquéllos que, a juicio del AMM, hayan tenido una consecuencia notoria en el SNI o en el SER o que sin haber tenido una consecuencia notoria, persistan y representen una amenaza a la seguridad del SNI o del SER. También los que, a juicio de un Agente, Gran Usuario o Integrante conectado al Sistema de Transporte, hayan tenido un impacto significativo en sus instalaciones. Entre las consecuencias a tomar en cuenta para esta calificación se encuentran las siguientes: (Modificado por el artículo 12 de la resolución y por el artículo 13 de la resolución del AMM) (a) Inestabilidad del SNI; (b) Desvíos de frecuencia fuera de los límites preestablecidos; SNI; (c) Niveles de tensión fuera de los límites preestablecidos; (d) Pérdida de la carga de un consumidor debido a operaciones en el SNI Los informes sobre eventos importantes deberán emitirse por escrito en forma preliminar dentro de las cuatro horas de ocurrencia y en forma final, dentro de las veinticuatro horas de producidos El contenido mínimo de los informes deberá ser el siguiente: NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 10 de 5011 (a) Fecha y hora de ocurrencia; (b) Descripción detallada del evento; (c) Duración del evento; (d) Equipos involucrados y eventuales daños; (e) Magnitud de potencia y energía interrumpida; (f) Fecha y hora estimadas para la reposición del servicio o para la corrección de la causa del evento. (Modificado por el artículo 13 de la resolución del AMM) Revisión de procedimientos En base a los informes sobre eventos el AMM podrá revisar los procedimientos operativos del SNI a fin de mantener un nivel aceptable de seguridad Todos los Agentes, Grandes Usuarios e Integrantes deben poner a disposición del AMM todos sus registros e información operativa. (Modificado por el artículo 14 de la resolución del AMM) Coordinación de la Operación de Generadores conectados a la red de un Agente Distribuidor El despacho de las unidades o centrales generadoras conectadas a la red de un Distribuidor y que pertenezcan o que sean representadas por Participantes Productores, será efectuado por el AMM. (Modificado por el artículo 15 de la resolución del AMM) La coordinación de maniobras de equipos que funcionalmente formen parte de las redes de distribución, en condiciones normales o de emergencia, será efectuada por el respectivo Agente Distribuidor. Cuando corresponda, coordinará con el AMM. (Modificado por el artículo 16 de la resolución del AMM) A efecto de disponer de secuencias de operación predeterminadas, el AMM aprobará y emitirá Ordenes de Servicio que detallarán las maniobras y procedimientos a seguir en situaciones particulares. 2.5 COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS INTERCONEXIONES INTERNACIONALES (Modificado por el artículo 14 de la resolución del AMM) El AMM coordinará la operación de las interconexiones internacionales según las Normas de Coordinación Comercial y Operativa con el MER (Mercado Eléctrico Regional) y según lo estipulado en el RMER El AMM coordinará la operación de las interconexiones internacionales con países no miembros del MER con el organismo equivalente de los países vinculados NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 11 de 5012 según normas a convenir en cada caso. Tales normas deberán contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: (a) Coordinación operativa de intercambios de oportunidad, (b) Coordinación operativa de programa de carga de la interconexión, (c) Coordinación técnica de la interconexión en condiciones operativas normales, (d) Coordinación técnica para la operación en condiciones de emergencia: salida y reposición de la interconexión, modificación, interrupción y reposición de intercambios físicos y comerciales, etc.; (e) Coordinación de reservas operativas Las interconexiones internacionales con países no miembros del MER deberán cumplir con los siguientes requisitos en las condiciones indicadas en estas NCO para los Transportistas del MM: (a) Sistema de medición comercial (SMEC), (Modificado por el artículo 17 de la resolución del AMM) (b) Sistema de control supervisorio en tiempo real, (c) Sistemas de comunicaciones. 2.6 SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO EN TIEMPO REAL Todos los Participantes del MM conectados al Sistema de Transporte o con Instalaciones Operativas, serán responsables de instalar, operar y mantener en ellas los equipos necesarios para el control supervisorio en tiempo real que se detallan más adelante, incluyendo los sistemas de comunicaciones entre sus instalaciones y las del AMM. Para ello deberán cumplir los requerimientos técnicos que -tomando en consideración las observaciones del transportista involucradoindique el AMM, en lo referente a los sistemas de telecomunicación, y características de los equipos necesarios para el control supervisorio en tiempo real, con fuentes de alimentación que deberán tener una autonomía no inferior a dos (2) horas de operación normal ante una interrupción del suministro externo. (Modificado por el artículo 18 de la resolución del AMM) En el Anexo 2.1 al presente capítulo se indican los datos a transmitir para el sistema de control supervisorio en tiempo real. (Modificado por el artículo 15 de la resolución del AMM) La clase de precisión de los elementos dedicados a mediciones deberá ser igual o mejor que la que el AMM especifique. A estos efectos, el AMM hará una evaluación para determinar el valor mínimo a requerir, en cada uno de los elementos que se indican a continuación: (Modificado por el artículo 19 de la resolución del AMM) (a) Transformadores de medida NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 12 de 5013 (b) Transductores de tensión y de potencia activa (c) Transductores de corriente y de potencia reactiva (d) Transductores de frecuencia El conjunto de equipos de medición, procesamiento y sistema de comunicaciones, incluyendo sus sistemas de alimentación, deberá asegurar una disponibilidad de los datos en el CDC, medida en tiempo, no inferior a 99,5 % Las señales de estado deberán modificarse en el ciclo siguiente a aquél en el cual se produzca el cambio de posición y se informará la existencia de un cambio de estado para permitir la actualización en forma inmediata a solicitud del AMM Las señales de cambio de estado y de alarma deberán transmitirse junto con el horario de ocurrencia del evento, con un error no superior a ± 5 milisegundos respecto de la hora de referencia oficial. Para efectos de la operación del SNI, se considerará como hora de referencia oficial a la obtenida por medio del sistema de posicionamiento global (GPS) del CDC El ciclo de actualización de las mediciones en el CDC debe ser cada diez (10) segundos con modalidad de reporte por excepción. (Modificado por el artículo 20 de la resolución del AMM) Para el envío de los datos que los Participantes del MM deben entregar al CDC, se admitirán las siguientes modalidades: 1) Las señales de medición, estados y alarmas, podrán ser conectadas a una unidad terminal remota (UTR) que será interrogada desde el CDC bajo protocolo DNP 3.0; 2) La información existente en el Centro de Control del Participante del MM, podrá ser enviada al CDC bajo el protocolo ICCP. 2.7 SISTEMAS DE COMUNICACIONES Introducción La operación en tiempo real del SNI requiere de un soporte de comunicaciones constituido por medios independientes para cada uno de los siguientes servicios: (a) Transmisión de datos del sistema de control supervisorio en tiempo real, (b) Comunicaciones de voz operativas, (c) Transmisión de datos para el SMEC Los Participantes del MM responsables por tales servicios, según se indica más adelante, podrán satisfacerlos en forma individual o grupal, utilizando recursos propios o contratados con terceros Transmisión de datos del sistema de control supervisorio en tiempo real NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 13 de 5014 Todos los Participantes del MM responsables del envío de datos para el sistema de control supervisorio en tiempo real tendrán la responsabilidad de instalar, operar y mantener el medio de comunicación correspondiente, para asegurar la comunicación entre sus instalaciones y el CDC del AMM. La adecuación del medio de respaldo será aprobada por el AMM. (Modificado por el artículo 21 de la resolución No del AMM) Los transportistas deberán contar con los medios de comunicación redundantes entre su centro de control y el CDC. Los Distribuidores deberán vincular su centro de control con el CDC. Los generadores deberán enviar sus datos para el sistema de control supervisorio en tiempo real al CDC y al transportista o distribuidor al cual estén conectados. (Modificado por el artículo 22 de la resolución No del AMM) Comunicaciones de voz operativas Todos los Participantes con Instalaciones Operativas serán responsables de la instalación, operación y mantenimiento de los vínculos de comunicación necesarios para asegurar la comunicación permanente con el CDC y con el centro de control del Transportista o Distribuidor al cual se encuentran conectados, exclusivamente a los fines de la transmisión de órdenes para la operación en tiempo real. Los medios de comunicación deberán cumplir con características de continuidad y calidad que serán definidos en el Anexo 2.3. (Modificado por el artículo 23 de la resolución No y por el artículo del AMM) Los Grandes Usuarios conectados a redes de Transporte podrán materializar este vínculo mediante un medio de comunicación directa. En los casos de Grandes Usuarios que hayan declarado Demanda Interrumpible o que el AMM califique de especial importancia, deberá instalar un medio de Comunicación directa de respaldo para asegurar la continuidad de la comunicación con el CDC. (Modificado por el artículo 24 de la resolución No del AMM) (Eliminado por el artículo 25 de la resolución No del AMM) Transmisión de datos para el SMEC (Modificado por el artículo 26 de la resolución No del AMM) Todos los Participantes del MM responsables de instalaciones del SMEC serán también responsables por el vínculo de comunicación continuo entre ellas y el AMM Requisitos de calidad Los vínculos para datos deberán tener una tasa de error (BER) inferior a 1:10 7. Su capacidad deberá ser tal que el grado de ocupación promedio resulte inferior al 50 % En los vínculos de voz la relación señal/ruido debe ser de 30 db como mínimo. Su disponibilidad deberá ser idéntica a la exigida para vínculos de datos Requisitos técnicos NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 14 de 5015 Los vínculos a instalar por los Participantes y que terminen en el AMM deberán contar con los elementos necesarios para su supervisión automática a fin de detectar eventuales anomalías en su operación Las fuentes de alimentación deberán tener una autonomía no inferior a una (1) hora de operación normal ante una interrupción del suministro externo. ANEXO 2.1 DATOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO EN TIEMPO REAL A2.1.1 Centrales y unidades generadoras A Mediciones Frecuencia en barras (si fuera necesario) Potencia activa bruta Potencia activa neta o potencia de servicios auxiliares (cuando el AMM lo considere necesario, siendo aplicable como mínimo a centrales de vapor, ciclos combinados, centrales de motores de combustión interna y centrales hidroeléctricas.) Potencia reactiva Posición del conmutador de tomas del transformador elevador (si se dispusiera como medición) Tensión en bornes de alta tensión del transformador elevador Cota de embalse (sólo para centrales hidráulicas) A Estado de aparatos de maniobra Interruptores y seccionadores de generadores y servicios auxiliares conectados a Barras Posición del conmutador de tomas del transformador elevador (si se dispusiera como estado) A Alarmas Cada Generador deberá acordar con el AMM el agrupamiento de las alarmas de cada unidad generadora y de la central a fin de poder discernir, con la menor cantidad de señales posible, la incidencia en que una falla afecta la disponibilidad de los equipos. A2.1.2 Otras Instalaciones Operativas NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 15 de 5016 A Mediciones (a) Salidas de líneas y conexiones a transformadores de 138 kv ó tensión mayor y aquéllas de 69 kv a definir por el AMM a los fines de control de la calidad del servicio: Potencia activa Potencia reactiva Tensión (eventualmente en barras) Corriente Posición del conmutador de tomas del transformador (si se dispusiera como medición) (b) Salidas de líneas y conexiones a transformadores de hasta 69 kv (en general): Potencia activa Potencia reactiva Corriente tensión (c) Secundarios y terciarios de transformadores: Potencia activa Potencia reactiva Tensión (d) Equipos de compensación de potencia reactiva: Potencia reactiva Tensión (e) Acoplamientos de barras: Corriente (f) Interconexiones internacionales: Potencia activa Potencia reactiva Tensión A Estado de aparatos de maniobra (a) Interruptores, seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de 138 kv ó tensión mayor en campos de: Líneas Transformadores Equipos de compensación de potencia reactiva Acoplamiento de barras NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 16 de 5017 (b) (c) Posición del conmutador de tomas de transformadores (si se dispusiera como estado) Interruptores, seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de hasta 69 kv (en los casos a determinar por el AMM) A Alarmas (a) El AMM acordará con cada Transportista y Distribuidor el conjunto de alarmas que permita el cumplimiento de los siguientes objetivos: (1) Contar con información clara y precisa del origen, responsabilidad e importancia del problema; (2) Reducir al mínimo imprescindible la cantidad total de alarmas a transmitir; (3) Permitir el cómputo estadístico de fallas. (b) Los equipos cuyas alarmas deberán transmitirse serán los siguientes: Líneas Transformadores Equipos de compensación de potencia reactiva Interruptores Servicios auxiliares ANEXO 2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE TELEMETRÍA AL SISTEMA INFORMÁTICO EN TIEMPO REAL DEL AMM (Adicionado por el artículo 17 de la resolución del AMM) A OBJETIVO. Definir los pasos que se deben seguir y las condiciones que se deben cumplir para integrar, mediante Unidades Terminales Remotas (UTR) o enlaces entre Centros de Control, la telemetría de las instalaciones operativas de un Participante del Mercado Mayorista en el Sistema Informático en Tiempo Real del AMM (SITR). A ALCANCE. Este procedimiento cubre los siguientes aspectos de la integración: 1. Determinación de señales y aprobación de diagrama unifilar simplificado. 2. Configuración de la subestación en el SITR. 3. Pruebas de comunicación. 4. Pruebas punto a punto. 5. Pruebas de verificación. NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 17 de 5018 Se indican tanto las actividades como los participantes y responsables de las mismas, así como la documentación que debe mantenerse y/o intercambiarse con el Participante que está siendo integrado. El procedimiento es aplicable a Participantes con instalaciones operativas que, por norma, deben presentar su información en tiempo real y deciden hacerlo empleando Unidades Terminales Remotas (UTR) o enlaces entre Centros de Control. A FUNDAMENTO. Para monitorear y operar adecuadamente el Sistema Nacional Interconectado (SNI), el Centro de Despacho de Carga (CDC) del Administrador del Mercado Mayorista precisa de información sobre el estado y condiciones eléctricas de los Participantes del Mercado Mayorista (MM) con instalaciones operativas. La responsabilidad de instalar, operar y mantener los equipos necesarios para el control supervisorio en tiempo real, así como de establecer los enlaces de comunicación hasta el CDC del AMM para transportar dicha información, recae sobre los Participantes del MM conectados al Sistema de Transporte o con Instalaciones Operativas, según lo establecido en la Norma de Coordinación Operativa Número 2. También es responsabilidad del Participante asegurar que la información se mida y entregue dentro de la precisión especificada por el AMM, mediante protocolos de comunicación aceptados por el AMM. Este procedimiento formaliza los pasos que deben seguirse y las condiciones que deben cumplirse para que un Participante cumpla con los artículos de las normativas vigentes relacionados con la entrega de telemetría al CDC del AMM a través de UTR. A ACTORES DEL PROCESO En la integración de la telemetría de las instalaciones operativas de un Participante del Mercado Mayorista intervienen distintos actores que recaen bajo la responsabilidad del AMM o del Participante, los cuales enumeramos a continuación, junto con los acrónimos empleados en este procedimiento y la parte responsable de los mismos: El Agente o Participante con instalaciones operativas (PRTC). Proveedor del canal de comunicaciones (PRTC-COM). (Responsabilidad del Agente o Participante.) Centro de Control Remoto del Agente o Participante (PRTC-CCR). (Responsabilidad del Agente o Participante.) Instalaciones del Agente o Participante (PRTC-SBP). (Responsabilidad del Agente o Participante.) Proveedor de la UTR (PRTC-UTR). (Responsabilidad del Agente o Participante.) NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 18 de 5019 Ingeniero de Tecnología del SITR (AMM-SITR-IT). (Responsabilidad del AMM.) Administrador del Sistema Informático en Tiempo Real (AMM-SITR-ADM). (Responsabilidad del AMM.) Programador del Sistema Informático en Tiempo Real (AMM-SITR-PRG). (Responsabilidad del AMM.) Coordinación de la operación en tiempo real (AMM-COTR). (Responsabilidad del AMM.) Sistema informático en tiempo real (AMM-SITR). (Responsabilidad del AMM.) Departamento de comunicaciones del AMM (AMM-COMPE). (Responsabilidad del AMM.) Centro de despacho de carga (AMM-CDC). (Responsabilidad del AMM.) El Ingeniero de Tecnología del SITR es el encargado en el AMM de coordinar las actividades de integración y mantener el expediente del Participante. A ACTIVIDADES. Para iniciar una actividad es indispensable que las actividades anteriores hayan sido completadas exitosamente y que los requisitos adicionales que se indiquen en la actividad se hayan cumplido. La actividad se considerará cumplida cuando se alcancen sus objetivos específicos. A Actividad #1: Determinación de diagrama unifilar simplificado y lista de señales. A Objetivo general Establecer el diagrama unifilar simplificado de las instalaciones del Participante y la lista de señales que, de acuerdo con la NCO2, son necesarios para la operación en tiempo real. A Objetivos específicos a. Depurar el diagrama unifilar simplificado propuesto por el Participante (incluyendo lista de puntos analógicos, digitales y alarmas) para adecuarlo a las necesidades operativas del AMM en cumplimiento de la NCO2, secciones 2.6, 2.7 y su Anexo 2.1. b. Disponer del diagrama unifilar en formato digital (jpg, dwg, o pdf), así como del listado de puntos en una hoja electrónica (xls). c. Aprobar el diagrama unifilar simplificado que representará a las instalaciones del Participante en el SITR y la lista de señales que reportará la UTR del Participante al SITR. NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 19 de 5020 A Participantes PRTC, AMM-SITR-IT, AMM-COTR, A Resultados a. Al concluirse satisfactoriamente esta actividad, el estado de integración de la UTR será el de Diagrama Unifilar Aprobado. b. El AMM y el Participante habrán definido la telemetría que este último debe proporcionar al AMM en cumplimiento con las necesidades operativas del SNI y la normativa vigente. A Pasos Entrega de información y solicitud de cita preliminar. El Participante deberá enviar una Carta de entrega de información y solicitud de cita preliminar al Ingeniero de Tecnología del Sistema Informático en Tiempo Real del AMM, indicando su intención de integrar la telemetría de sus instalaciones al SITR, la misma deberá estar firmada por el Representante Legal del Participante (tal y como está consignado ante el AMM en la Planilla 1.8 de la NCO1 del Participante) y contener: a) Nombre y datos del contacto del Agente o Participante para asuntos referidos al proceso de integración. Ésta es la persona con quien el AMM coordinará todas las actividades descritas en este procedimiento. Y en adjunto, lo siguiente: b) Diagrama unifilar detallado y actualizado de la central generadora o subestación. c) Diagrama unifilar simplificado propuesto (de acuerdo a la interpretación del agente de la norma NCO2 y de los lineamientos contenidos en este procedimiento). En el mismo deberá representar el punto desde donde se toma la medición de cada una de las señales digitales y analógicas propuestas en la lista de señales respectiva. d) Lista de señales correspondientes al diagrama unifilar simplificado propuesto según formato provisto por el AMM. La carta también deberá solicitar una cita para la discusión de los elementos enviados. Esta carta debe ser redactada según el formato de Carta de entrega de información y solicitud de cita preliminar a ser proporcionado por el AMM. Análisis de información. El AMM: a) Abrirá el expediente de integración de las instalaciones del Participante, llenando la hoja de contacto. (AMM-SITR-IT.). b) Adjuntará la información proporcionada por el Agente. (AMM-SITR-IT.). c) Analizará la información proporcionada. (AMM-SITR-IT, AMM-COTR.). d) Incluirá observaciones iniciales en el expediente del Agente. (AMM-SITR-IT.). e) Notificará al Agente del lugar y fecha para la cita preliminar por medio de una Carta de invitación a reunión preliminar (según formato establecido por el AMM). Se NCO-2 al 1 de junio de 2013 Página 20 de 50 Mostrar más
Procedimiento Para La Integración De Telemetría Al Sistema Informático En Tiempo Real Del AMM Artículo 1. Objetivo Definir los pasos que se deben seguir y las condiciones que se deben cumplir para integrar, Más detalles PROCEDIMIENTO DO DEFINICIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL ENVÍO DE DATOS AL SITR DEL CDC
PROCEDIMIENTO DO DEFINICIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL ENVÍO DE DATOS AL SITR DEL CDC Diciembre 2010 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÍTULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1 De acuerdo con lo dispuesto Más detalles CECOEL CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
CECOEL CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Garantía de continuidad y seguridad del suministro eléctrico CECOEL CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO Red Eléctrica presta el servicio esencial para Más detalles Procedimiento Para La Integración Al Sistema De Voz Operativa Del AMM
Procedimiento Para La Integración Al Sistema De Voz Operativa Del AMM Artículo 1. Objetivo Definir los pasos que se deben seguir y las condiciones que se deben cumplir para integrar al Participante con Más detalles NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE NEAST- COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE NEAST GUATEMALA C.A. Página 1/9 INDICE NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE -NEAST- TITULO Más detalles PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SINAC
COES SINAC PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SINAC PR 01 PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN DE CORTO PLAZO PROGRAMACIÖN DE LA OPERACIÓN SEMANAL DEL SINAC Aprobado en S.D. N 03 del 08 Más detalles REGLAMENTO DE TRANSMISIÓN
REGLAMENTO DE TRANSMISIÓN JUNIO DE 2014 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN JD-5216 DE 14 DE ABRIL DE 2005 Y MODIFICADO MEDIANTE LAS RESOLUCIONES JD-5351, JD-5352 Y JD-5353 DE 14 DE JUNIO DE 2005, AN No. 1802-ELEC, Más detalles 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES A TRANSMITIR AL SITR DEL CDC
PROCEDIMIENTO DO DEFINICIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL ENVÍO DE DATOS AL SITR DEL CDC DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 1. ASPECTOS GENERALES Artículo 1. Objetivo De acuerdo a lo dispuesto en el Más detalles Estableciendo Conectividad con el AMM para la Entrega de Medicio n Comercial
Estableciendo Conectividad con el AMM para la Entrega de Medicio n Comercial Versión 1.4 Última revisión: 11 de abril 2014 1 Introducción... 2 2 Alternativas de conectividad para la Medición Comercial... Más detalles Minuta DDGP N 07/2015. Guía de Criterios de Diseño de las Nuevas Subestaciones Eléctricas que Seccionan el Sistema de Transmisión Troncal CDEC SIC
Minuta DDGP N 07/2015 Guía de Criterios de Diseño de las Nuevas Subestaciones Eléctricas que Seccionan el Sistema de Transmisión Troncal CDEC SIC 9 de Septiembre de 2015 Pág. 2 de 11 INDICE Pág. 1 Objetivo Más detalles FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
Página 1 de 11 I. IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN DEL CARGO: PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SIGLA:PC CLASE: V GRADO: 12-14-16 NIVEL: ADMINISTRATIVO NÚMERO DE CARGOS: ÁREA: 5 JEFE INMEDIATO: 1. OFICINA DE INFORMÀTICA Más detalles Procedimiento para la Gestión de la Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Procedimiento para la Gestión de la Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN DICIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-13 ÁREA: Dirección de Planeación Más detalles CONSULTA PÚBLICA ABIERTA POR ERSE SOBRE UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LAS REDES
CONSULTA PÚBLICA ABIERTA POR ERSE SOBRE UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LAS REDES DESCRIPCIÓN GENERAL El Reglamento surge como consecuencia del nuevo marco legislativo que establece un sistema Más detalles REGLAMENTO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAPITULO I
REGLAMENTO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAPITULO I Del objeto y de las Relaciones del Comercializador con el Distribuidor y el Usuario Final Art. 1.- El presente Más detalles ACUERDO DE SERVICIO. Sistemas-Gestión de los Servicios Informáticos
Páginas 1 de 7 1. OBJETIVO Brindar el marco normativo que fije las condiciones en que deben prestarse los Servicios de Tecnologías de Información a los procesos de la organización, estableciendo criterios Más detalles PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN
RESOLUCIÓN 157-09 EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA CONSIDERANDO: Que el Artículo 44 del Decreto 93-96 del Congreso de la República, Ley General de Electricidad, determina la conformación del Ente Más detalles BIEN: Es toda cosa susceptible de apropiación, disposición, transformación, intercambio y que presta una función dentro de la Empresa.
1. OBJETIVO Establecer los criterios que, en materia de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, han de tenerse presentes al momento de seleccionar proveedores y de evaluar su Gestión. Más detalles RESOLUCIÓN 157-10 EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA CONSIDERANDO: CONSIDERANDO: CONSIDERANDO: POR TANTO:
RESOLUCIÓN 157-10 EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA CONSIDERANDO: Que el Artículo 44 del Decreto 93-96 del Congreso de la República, Ley General de Electricidad, determina la conformación del Ente Más detalles CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL
I. Datos Generales de la Calificación CTEL0450.01 Propósito Título Operación y mantenimiento de sistemas de conmutación por paquetes en redes de área local (LAN) Ofertar al sector un referente que permita Más detalles PROCEDIMIENTO DP: PAGOS ENTRE EMPRESAS PARTICIPANTES DE LOS BALANCES, LIQUIDACIONES O RELIQUIDACIONES EMITIDAS POR LA DP Versión preliminar 2 para
PROCEDIMIENTO DP: PAGOS ENTRE EMPRESAS PARTICIPANTES DE LOS BALANCES, LIQUIDACIONES O RELIQUIDACIONES EMITIDAS POR LA DP Versión preliminar 2 para observaciones de los coordinados Diciembre de 2015 TABLA Más detalles 3. Procedimiento administrativo para la realización de auditorías a sistemas de medición de la calidad del aire.
3. Procedimiento administrativo para la realización de auditorías a sistemas de medición de la calidad del aire. 3.1 Descripción general de los pasos de la auditoría. Las auditorías comprenderán tres etapas Más detalles COMISIÓN DE METROLOGÍA LEGAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
COMISIÓN DE METROLOGÍA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO GUÍA PARA LA APLICABILIDAD E INTERPRETACIÓN DE LA ORDEN ITC/3022/2007, DE 10 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLÓGICO DEL Más detalles Sistema de Automatización Total para Redes Eléctricas de Distribución SAT RED
Sistema de Automatización Total para Redes Eléctricas de Distribución SAT RED Descripción Software para Unidades Centrales Maestras de Distribución con la capacidad de operar como Sistema de Control Supervisorio Más detalles CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL
I. Datos Generales de la Calificación CTEL0449.01 Propósito Título Operación y mantenimiento de sistemas de conmutación por paquetes en redes de área amplia (WAN) Ofertar al sector un referente que permita Más detalles REQUERIMIENTOS DE CONEXION A LA LINEA SIEPAC
Emisión : 01 Revisión : 00 Nº de Documento: TA-008 Pág. 1 de 14 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIA NORMATIVA... 3 4. BASE REGULATORIA... 3 5. DEFINICIONES... 4 6. RESPONSABLES EN EPR... Más detalles CICLO FORMATIVO: SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS. MÓDULO: Sistemas de Telefonía fija y móvil. CURSO: 2015-16
02010002-F- v.02 CICLO FORMATIVO: SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS. MÓDULO: Sistemas de Telefonía fija y móvil. CURSO: 2015-16 Duración: 160 horas. Lugar: Aula 218. OBJETIVOS. 1. Reconocer sistemas Más detalles PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE TARIFAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL)
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE TARIFAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL) 1. OBJETIVO El presente Procedimiento tiene como finalidad Más detalles Nomenclador de cargos
Nomenclador de cargos ROLES Áreas de I T Definición de módulos y roles Versión: 1.0 Pagina 1 Módulos interactuantes en un área de IT 1. Infraestructura Tecnológica 2. Producción de Software 3. Asistencia Más detalles PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión Más detalles 1. Requerimientos Transversales de los Servicios
Formulario de Especificación Técnica Servicio de Call Center de Soporte Técnico Servicio de Call Center (Mesa de Ayuda) de Soporte Técnico para el Proyecto de Integración de Tecnología en la Educación Más detalles INDICE 1. ANTECEDENTES 2. OBJETO Y ALCANCE 3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PERMISOS 4. ASPECTOS LEGALES 5. REQUISITOS PARA OBTENER UN PERMISO
INDICE 1. ANTECEDENTES 2. OBJETO Y ALCANCE 3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PERMISOS 4. ASPECTOS LEGALES 5. REQUISITOS PARA OBTENER UN PERMISO 6. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UN PERMISO 7. GLOSARIO DE TERMINOS Más detalles UNIVERSIDAD DE BURGOS
UNIVERSIDAD DE BURGOS SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de soporte y mantenimiento de servidores corporativos, sistema de almacenamiento Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN LA PUNTA, 2010 1 1. INTRODUCCION La Unidad de Tecnología de la Información, es el órgano de apoyo, encargado de la administración, Más detalles ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 SOPORTE MANTENIMIENTO ATENCION A USUARIOS
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 SOPORTE MANTENIMIENTO ATENCION A USUARIOS CÓDIGO: APO4-P-001 FECHA DE VIGENCIA 25/Nov/2013 1. OBJETIVO Gestionar, brindar soporte y Más detalles OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PROFESIONAL
Página 1 de 16 CUALIFICACIÓN OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PROFESIONAL Familia Profesional Informática y Comunicaciones Nivel 2 Código IFC301_2 Versión 5 Situación RD 1201/2007 Más detalles PROCEDIMIENTO RED Y COMUNICACIÓN DE DATOS
P-06-05 Marzo 2009 03 1 de 7 1. OBJETIVO Asegurar el funcionamiento eficiente y seguro de la Local Area Network (LAN) y de las telecomunicaciones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), Más detalles Tabla de Contenidos DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (DC-001) ETAP Versión 18.1 Calificación Data Centers Código: DC-XXX
CONDICIONES MÍNIMAS DE SERVICIO PARA DATA CENTERS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (DC-001) Tabla de Contenidos CONDICIONES MÍNIMAS DE SERVICIO PARA DATA CENTERS 1 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Más detalles Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA
Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA 87 Introducción Página: I INTRODUCCION Para el propósito de este manual el Hospital Nacional de Maternidad puede ser referido también como El Hospital, Más detalles CÓDIGO DE REDES FOTOVOLTAICO
CÓDIGO DE REDES FOTOVOLTAICO NORMAS TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE CALIDAD, PARA LA CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE CENTRALES SOLARES Y CENTRALES SOLARES CON TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL Más detalles Sistema de Evaluación de Proveedores
Sistema de Evaluación de Proveedores Grupo de Empresas ENAP Versión Preparado por: Aprobado por: 02 07-sep-09 Gerencia de Servicios, Departamento de Políticas y Soporte de Aprovisionamiento 01 03-feb-09 Más detalles COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE NORMA TÉCNICA PARA LA CONEXIÓN, OPERACIÓN, CONTROL Y COMERCIALIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE NTGDR- Y USUARIOS AUTOPRODUCTORES CON EXCEDENTES Más detalles NORMA TÉCNICA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE Y USUARIOS AUTOPRODUCTORES CON EXCEDENTES DE ENERGÍA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE NORMA TÉCNICA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE Y USUARIOS AUTOPRODUCTORES CON EXCEDENTES DE ENERGÍA. NTGDR GUATEMALA, C.A. Resolución CNEE-227-2014 Página Más detalles NORMA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SALVADOR. IX Reunión Iberoamericana de Reguladores de Energía
NORMA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SALVADOR IX Reunión Iberoamericana de Reguladores de Energía Jorge Isidoro Nieto Menèndez Superintendente Punta del Este, Uruguay, 6 Más detalles Especificación Técnica
Página 1 de 24 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable Más detalles NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA SOBRE RELACIÓN ENTRE AUDITORES
Resolución de 27 de junio de 2011 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre relación entre auditores. En el desarrollo de un trabajo Más detalles CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS Solicitud de soporte técnico Mesa de ayuda Analizar y detectar la falla del equipo Definir la Más detalles POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CORREO URUGUAYO Administración Nacional de Correos del Uruguay Unidad de Servicios Electrónicos POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión: 1.0 Marzo de 2013 Índice Mantenimiento y Aprobación de esta Más detalles Anexo Nro. 3. Procedimientos para logística y distribución de equipamiento. Programa Alfabetización Digital
Anexo Nro. 3 Procedimientos para logística y distribución de equipamiento Programa Alfabetización Digital 1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 1.1. Depósitos de Equipamiento: El equipamiento adquirido por Más detalles Política de Continuidad del Negocio de BME Clearing
Política de Continuidad del Negocio de BME Clearing Contenido 1. Introducción 1 2. Objetivos globales de la Política de Continuidad 1 3. Alcance de la Política de Continuidad del Negocio de BME CLEARING Más detalles Norma Técnica Sobre Seguridad y Confidencialidad del Documento Electrónico Decreto Supremo N 83
Norma Técnica Sobre Seguridad y Confidencialidad del Documento Electrónico Decreto Supremo N 83 1 Ámbito de Aplicación El Decreto Supremo N 83 establece las características mínimas obligatorias de seguridad Más detalles Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos
Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (Decreto No. 3496) Gustavo Noboa Bejarano PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Considerando: Que mediante Ley No. Más detalles RECUPERACIÓN EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO
MC-pr-01 MANEJO DEL REGISTRO NACIONAL DE Septiembre 2012 PROFESIONALES Pág.1/27 RECUPERACIÓN EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Pág.2/27 1. OBJETIVO Y ALCANCE 1.1. Objetivo Establecer los controles para Más detalles Guía de Reparación de Equipamiento
Dirigida al Sostenedor y al Establecimiento Educacional Estimado Sostenedor y Director, El Ministerio de Educación se encuentra implementando el plan Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC), que Más detalles P.T. 1: ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCESO y AMPLIACIONES AL SISTEMA DE TRANSPORTE
Los Procedimientos P.T. 1: ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCESO y AMPLIACIONES AL SISTEMA DE TRANSPORTE Indice P.T. 1: ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Más detalles POLITICAS DE USO ACEPTABLE
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA CORREO ELECTRÓNICO CON DOMINIO OFICIAL catamarca.gov.ar INTRODUCCIÓN POLITICAS DE USO ACEPTABLE El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría Más detalles Las Normas ISO 9000 del 2000
Las Normas ISO 9000 del 2000 La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como Más detalles REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ACUERDO No. 7-2003 (de 16 de octubre de 2003) LA JUNTA DIRECTIVA En uso de sus facultades legales; y CONSIDERANDO: Que de conformidad con los numerales 1 Más detalles TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 1. ANTECEDENTES. El FIDE promueve el ahorro de energía eléctrica mediante acciones Más detalles OBLIGACIONES DE HACER INSTITUCIONES PÚBLICAS (INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD) DECRETO 2044 DE 2013
OBLIGACIONES DE HACER INSTITUCIONES PÚBLICAS (INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD) DECRETO 2044 DE 2013 ANEXO 6 METODOLOGÍA DE RECIBO DEL SERVICIO DE JUNIO DE 2014 ÍNDICE DE CONTENIDOS Más detalles El libro deberá contar con los apartados siguientes:
LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 11 Y 22 DEL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. RESOLUCIÓN Más detalles Las Normas ISO 9000. Puede ser un producto material, un producto informático, servicio, información, etc.
Las Normas ISO 9000 La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como deben funcionar Más detalles REGLAMENTO DE CALIDAD DE TRANSMISION (DS DE 15-7-97)
REGLAMENTO DE CALIDAD DE TRANSMISION (DS DE 15-7-97) CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1.- (DEFINICIONES).- Para la aplicación del presente Reglamento se establecen además de las definiciones Más detalles TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Aprueban Reglamento para la Gestión y Supervisión de la Numeración de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Aprueban Reglamento para la Gestión y Supervisión de la Numeración de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones DECRETO SUPREMO Nº 021-2004-MTC EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Más detalles LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DEL PORTAL DE INTERNET E INTRANET DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Capítulo I Disposiciones generales
LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DEL PORTAL DE INTERNET E INTRANET DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. Los presentes Más detalles Junta General Extraordinaria de Accionistas. Abengoa S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas Abengoa S.A. Derecho de asistencia y representación Conforme a lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales de Abengoa, tendrán derecho de asistencia Más detalles TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO CANTV TELEFONÍA IP
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO CANTV TELEFONÍA IP PRIMERO: PARTE GENERAL 1.1 Mediante las presentes Condiciones Particulares se establecen los términos y condiciones bajo las cuales la Más detalles Procedimiento de Sistemas de Información
Procedimiento de Sistemas de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN VIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-08 Índice. 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 4 3. ALCANCE.... 4 4. MARCO LEGAL.... 4 Más detalles Asimismo el esquema se complementa con políticas y procedimientos específicos para cada uno de estos riesgos (Financiero, crediticio, operacional).
POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS En el marco de la política de Gobierno Societario, el Directorio de Banco Macro S.A. aprobó la conformación del Comité de Gestión de Riesgos, entre cuyas responsabilidades Más detalles Proveer al cliente la disponibilidad de un servicio de emisión de CFDI bajo las condiciones detalladas en el presente documento.
1. Realización del Documento Realizó el Documento Mario López Gerente Operaciones 2. Historial de Cambios Revisión Cambio 21/10/2011 Lanzamiento del Documento 04/06/2012 Actualización en Horario de Atención Más detalles 4. Trasladar a las diferentes oficinas, los equipos dañados, reparados, nuevos y otros que requieran reubicación.
Página 1/5 TÉCNICO EN SOFTWARE Y EQUIPO Naturaleza del puesto Ejecución de mantenimiento técnico preventivo y correctivo de equipos de cómputo, equipo de transmisión de datos, suministros de energía eléctrica Más detalles Integración de sistemas SCADA/DMS, OMS, Call Center/IVR
1/8 Título Integración de sistemas SCADA/DMS, OMS, Call Center/IVR Nº de Registro 7 Empresa o Entidad Edenor SA Autores del Trabajo Nombre País e-mail Daniel Flaks Argentina dflaks@edenor.com Oscar Sampayo Más detalles ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS NIVEL DE CUALIFICACIÓN: 3 ÁREA COMPETENCIAL: INFORMATICA ÍNDICE 1. ESPECIFICACIÓN DE COMPETENCIA...3 1.1. COMPETENCIA GENERAL...3 1.2. Más detalles PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE VALIDACION DE MODELOS MATEMATICOS DE UNIDADES GENERADORAS
PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE VALIDACION DE MODELOS MATEMATICOS DE UNIDADES GENERADORAS 1. OBJETIVO Verificar la validez del modelo matemático de los sistema de control de las unidades generadoras del Más detalles Contrato de servicio de mantenimiento estándar
Contrato de servicio de mantenimiento estándar CONDICIONES GENERALES El servicio contratado será prestado por char, a demanda del Usuario, a través de su Servicio Técnico, en días laborables en su centro Más detalles ANEXO TÉCNICO: Sistema de Monitoreo
ANEXO TÉCNICO: Sistema de Monitoreo TÍTULO I.ASPECTOS GENERALES Artículo 1 Objetivo El objetivo del presente Anexo Técnico es establecer los requisitos técnicos mínimos en materia de equipamiento, adquisición Más detalles ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS POR INTERNET DE TRANSFERENCIAS ACH
ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS POR INTERNET DE TRANSFERENCIAS ACH Este acuerdo entre: De una parte LA ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS, sociedad comercial constituida y existente conforme a Más detalles REDES DE DISTRIBUCIÓN DE EE: DESAFÍOS Y TENDENCIAS
Reunión Anual Octubre 2012 Comité de Energía - AUGM REDES DE DISTRIBUCIÓN DE EE: DESAFÍOS Y TENDENCIAS Miguel Arias Albornoz D.Sc. Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad de Santiago de Chile Más detalles Secretaría General. Dirección de Informática. Manual de Seguridad Informática Centro de Cómputo. (Políticas y lineamientos)
Secretaría General Dirección de Informática Manual de Seguridad Informática Centro de Cómputo (Políticas y lineamientos) C O N T E N I D O Introducción. 3 Objetivos. 4 Alcances. 5 Equipo de Cómputo. De Más detalles LOS MERCADOS ELÉCTRICOS Y LOS SERVICIOS DE AJUSTE DEL SISTEMA
LOS MERCADOS ELÉCTRICOS Y LOS SERVICIOS DE AJUSTE DEL SISTEMA ALBERTO CARBAJO Director General de Operación Red Eléctrica de España. El 1 de enero de 1998 comienza a operar en España un mercado de producción Más detalles Fecha 8/02/2013. Contenido
Acuerdo de Nivel Mesa Elaborado por: Juan Pablo Pérez Wilson Viana Uribe Fecha 15/01/2013 Código: P-GSI-4xxxxx Versión: 01 Revisado por: Wilson Viana Uribe Fecha 8/02/2013 Aprobado por: Marco Mesa Fecha Más detalles PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES FIJAS Y SERVICIOS ASOCIADOS PARA EL SENADO
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES FIJAS Y SERVICIOS ASOCIADOS PARA EL SENADO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ÍNDICE 1. OBJETO... 2 2. SITUACIÓN ACTUAL... Más detalles SISTEMA DE ALARMAS DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
SISTEMA DE ALARMAS DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA REGLAMENTO DE USO La Universidad de Córdoba, el Campus de Rabanales y los Departamentos afectados han promovido la Más detalles La U.A.E.A.C. debe contar con el Software en producción y actualizado para:
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Para la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que ofrece servicios aeronáuticos, aeroportuarios, informáticos Más detalles MINISTERIO DE HACIENDA INSTRUCTIVO SAFI N 02/2010
Manual de Seguridad Informática Centro de Cómputo (Políticas, Controles) Technical Software México, S.A. GRUPO BOGO Asesores y Servicios TI, S.C. Contenido Introducción 3 Objetivos 4 Alcances 4 Equipo Más detalles POLITICAS DE USO ACEPTABLE
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA CORREO ELECTRÓNICO CON DOMINIO OFICIAL catamarca.gov.ar INTRODUCCIÓN POLITICAS DE USO ACEPTABLE El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la, organismo dependiente Más detalles INVITACION A COTIZAR ICA-03-12. ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN
INVITACION A COTIZAR ICA-03-12 ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN 1. OBJETO DE LA INVITACIÓN El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP, esta interesado en contratar los Más detalles REGULACIÓN No. CONELEC - 003/08 CALIDAD DEL TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD Y DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO
REGULACIÓN No. CONELEC - 003/08 CALIDAD DEL TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD Y DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN INTRODUCCIÓN: El presente Manual satisface lo establecido por la Ley 24.156 y su reglamentación, el Decreto Más detalles 2.1 Asistencia Técnica a la supervisión de proyecto, construcción y puesta en servicio.
PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA A LA INGENIERIA DE SUPERVISION Y LA DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Más detalles Ente Provincial Regulador Eléctrico. Pliego de Condiciones Técnicas para la Adquisición de Equipamiento Informático
Ente Provincial Regulador Eléctrico Pliego de Condiciones Técnicas para la Adquisición de Equipamiento Informático 1. Objeto de esta licitación. El presente llamado a licitación tiene por objeto la adquisición Más detalles ANEXO III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. RENGLON ÚNICO: Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación eléctrica, tableros y luminarias del Centro Cívico Más detalles C O M U N I C A C I Ó N N 2015/034
Montevideo, 10 de Marzo de 2015 C O M U N I C A C I Ó N N 2015/034 Ref: Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico - Registro y documentación a presentar en BCU A efectos de cumplir con los requisitos Más detalles ATECNA Ingeniería Ltda. constituye una empresa especializada en Automatización Industrial, Telemetría y Adquisición de Datos SCADA.
ATECNA Ingeniería Ltda. constituye una empresa especializada en Automatización Industrial, Telemetría y Adquisición de Datos SCADA. Fue fundada el 28 de febrero de 1992 por el Ingeniero Electrónico U.S.M. Más detalles MODELOS Y SISTEMAS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
MODELOS Y SISTEMAS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN OBJETIVO GENERAL El alumno analizará, la importancia de brindar productos y servicios con calidad; así como estudiar los fundamentos, autores y corrientes Más detalles Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web.
I.E.S. SAN SEBASTIÁN C.F.G.S DESARROLLO DE APLICACIONES WEB D E P A R T A M E N T O D E I N F O R M Á T I C A Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web. C.F.G.S 2º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DAW Curso Más detalles Protocolo Nº 1 Confirmación de Participación, Firma de Acta de Compromiso Digital e Instalación de la solución en los Establecimientos
Protocolo Nº 1 Confirmación de Participación, Firma de Acta de Compromiso Digital e Instalación de la solución en los Establecimientos Proyecto Optimización de Acceso a Internet, Primera Etapa. Mayo de Más detalles Informe Trimestral Calidad de Servicio. Orange
Informe Trimestral Calidad de Servicio Orange Tercer trimestre de La información de Calidad de Servicio que se facilita en los apartados siguientes se ha elaborado según lo establecido en la Orden IET/1090/, Más detalles NORMA DE CARÁCTER GENERAL N
NORMA DE CARÁCTER GENERAL N RFEF.: MODIFICA EL TÍTULO VIII DEL LIBRO II, SOBRE PAGO DE LAS COTIZACIONES DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SISTEMA DE PENSIONES. Santiago, En uso de las facultades legales que Más detalles NORMA TÉCNICA DGNTI- COPANIT ISO/IEC 17025
Norma Técnica DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17025-2006 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración 1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TERMINOS Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback