Source: http://docplayer.fi/3791484-Maakaasu-kasikirja-helmikuu-2014.html
Timestamp: 2016-10-21 22:24:07+00:00
Document Index: 16558728

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Maakaasu käsikirja Helmikuu 2014
Download "Maakaasu käsikirja Helmikuu 2014"
1 Maakaasu käsikirja Helmikuu 20142 Sisällys Johdanto Maakaasun koostumus ja ominaisuudet Maakaasun palaminen Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet Maakaasuputkistot Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen Maakaasuputkiston merkinnät Maakaasun paineensäätö Maakaasun mittaus Kaasulaitteet ja -polttimet Kaasulaitteiden sijoitustilat, palamisilma-aukot ja savuhormit Maakaasun turvallisuus Maakaasulainsäädäntö Kaasutekniikansanastoa Kirjallisuutta Maakaasukäsikirja3 Johdanto Suomen Kaasuyhdistyksen maakaasukäsikirja sisältää maakaasun perusteita sekä kuvauksia yleisimmin käytössä olevasta maakaasutekniikasta. Painopiste on maakaasun jakelutekniikassa ja pienissä maakaasun käyttökohteissa. Maakaasun tuotanto-, siirto- ja esim. maakaasuvoimalaitostekniikan yksityiskohtia käsikirja ei käsittele. Vinkkejä käsikirjan käyttäjille Käsikirjan peruslähtökohtana on käyttäjäystävällisyys: maakaasun käyttöön ja jakeluun (putkiston rakentamiseen) liittyvät keskeisimmät vaatimukset, ohjeet ja suositukset on koottu yhteen paikkaan sekä tekstin että kuvien muodossa. Lainsäädäntöön perustuvat ehdottomat vaatimukset erottuvat punaisena tekstinä alan omista suosituksista ja ohjeista. Käsikirjassa käytetyt sanamuodot eivät välttämättä ole aivan identtisiä varsinaisen säädöstekstin kanssa. Tämän, kuten muunkin internetistä löytyvän tiedon osalta kannattaa ottaa huomioon, että vastuu tiedon käytöstä on aina käyttäjällä itsellään. Lähtökohtana kuitenkin on, että käsikirjan tieto pyritään aina pitämään ajan tasalla ja viimeisimmän tietämyksen mukaisena. Palaute Käsikirjan kehittämisehdotukset ja muun palautteen voi lähettää osoitteella Suomen Kaasuyhdistys ry b Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 34 4 Maakaasukäsikirja5 1 Maakaasun koostumus ja ominaisuudet Koostumus Lämpöarvo Tiheys Kaasuryhmät ja Wobbe-arvo Muita ominaisuuksia b Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 56 Koostumus Maakaasu on luonnonkaasua ja sen koostumus voi vaihdella eri tuotantolähteillä [taulukko 1.1] huomattavasti. Metaani on kuitenkin pääkomponentti kaikissa maakaasuissa. Suomeen tuotava 1.1 Esimerkkejä eri maakaasujen koostumuksista Kenttä Venäjä Saksa USA Hollanti Norja Urengoi Goldenstedt Kansas Groningen Troll Metaani CH 4 98% 88,0% 84,1% 81,3% 93,2% Etaani C 2 H 6 0,8% 1,0% 6,7% 2,8% 3,7% Propaani C 3 H 8 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% Butaani C 4 H 10 0,02% 0,4% 0,5% Typpi N 2 0,9% 10,0% 8,4% 14,3% 1,6% Hiilidioksidi CO 2 0,1% 0,8% 0,8% 0,9% 0,6% siperialainen maakaasu on n. 98-prosenttisesti metaania. Tällainen maakaasu sopii erinomaisesti polttoon, sen sijaan raaka-ainekäytössä runsaammin metaania raskaampia hiilivetyjä [taulukko 1.2] sisältävälle maakaasulle löytyy enemmän käyttösovelluksia. 1.2 Eräiden kaasujen tiheys sekä suhteellinen tiheys Molekyyli Moolin massa Tiheys Suhteellinen kaava g/mol kg/m 3 tiheys Metaani CH 4 16,4 0,72 0,56 Eteeni C 2 H 4 28,05 1,26 0,98 Etaani C 2 H 6 30,07 1,35 1,05 Propeeni C 3 H 6 42,08 1,91 1,48 Propaani C 3 H 8 44,10 2,01 1,56 Butaani C 4 H 10 58,12 2,71 2,10 Vety H 2 2,02 0,09 0,07 Typpi N 2 28,01 1,25 0,97 Happi O 2 32,00 1,43 1,11 Ilma - 28,96 1,293 1,00 6 Maakaasukäsikirja7 Polttoaineiden lämpöarvoja 1.3 Maakaasu Propaani Kevyt pö Raskas pö Tiheys 0,72 kg/m 3 2,01 kg/m 3 0,85 kg/dm 3 0,96kg/dm 3 Ylempi MJ/m 3 n 39,8 101,2 lämpöarvo MJ/kg 55,3 50,3 44,6 44,4 Tehollinen MJ/m 3 n 36,0 93,0 lämpöarvo MJ/kg 50,0 46,0 42,7 40,6 kwh/kg 13,9 12,8 11,8 11,3 kwh/m 3 n 10,0 28,8 Lämpöarvo Kaasujen energiakäyttöä ajatellen keskeisin polttotekninen ominaisuus on niiden lämpöarvo [taulukko 1.3]. Polttoaineilla on kaksi lämpöarvoa: alempi (tehollinen) ja ylempi (kalorimetrinen) lämpöarvo. Ylempi lämpöarvo sisältää savukaasujen sisältämän vesihöyryn lauhtumislämmön. Koska maakaasu on rikitöntä, voidaan osa lauhtumislämmöstä hyödyntää eli savukaasut jäähdyttää alle vesikastepisteen [kuva 1.4] (esim. kondenssikattilat ), jolloin hyötysuhde paranee merkittävästi. Tiheys Kaasun tiheys [taulukko 1.2] voidaan laskea normaaliolotilassa (lämpötila 0 C, paine 1,01325 bar) jakamalla molekyylipaino moolin tilavuudella 22,414 litraa. Kaasun tiheyksiä verrataan usein ilman Maakaasun savukaasujen vesikastepisteen riippuvuus ilmakertoimesta 1.4 KASTEPISTE ( C) ,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 ILMAKERROIN b Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 78 tiheyteen. Suhteellisella tiheydellä [taulukko 1.2] on merkitystä esim. suutinvirtauksia mitoitettaessa tai arvioitaessa kaasun käyttäytymistä vuototapauksissa. Maakaasun tiheys on likimain puolet ilman tiheydestä, kun esim. nestekaasu on selvästi ilmaa raskaampaa. 1.5 Kaasujen luokittelu Kaasuryhmät ja alaryhmät Ylempi Wobbe-arvo, MJ/m 3 (lämpötila 15 C ja paine 1013,25 mbar) Minimi Maksimi Ensimmäinen kaasuryhmä 22,4 24,8 - alaryhmä a Toinen kaasuryhmä 39,1 54,7 - alaryhmä H 45,7 54,7 - alaryhmä L 39,1 44,8 - alaryhmä E 40,9 54,7 Kolmas kaasuryhmä 72,9 87,3 - alaryhmä B/P 72,9 87,3 - alaryhmä P 72,9 76,8 - alaryhmä B 81,8 87,3 Kaasuryhmät ja Wobbe-arvo Eri energiakaasut luokitellaan kolmeen kaasuryhmään ja niiden alaryhmiin [taulukko 1.5] niiden lämpöarvon ja tiheyden avulla lasketun Wobbe-arvon perusteella. Erilaiset maakaasut kuuluvat toiseen kaasuryhmään ja esimerkiksi Suomessa käytettävä maakaasu toisen kaasuryhmän alaryhmään H (= korkean lämpöarvon maakaasu). Kaasujen luokittelu on tärkeää, koska vain Wobbe-arvoltaan samansuuruisia kaasuja voidaan käyttää samassa kaasulaitteessa tai polttimessa ilman suuttimen tai paineensäätimen muutoksia. Myös kaasulaitteet jaetaan samasta syystä useaan eri laiteluokkaan. Muita ominaisuuksia Metaanin kiehumispiste on 161,5 C, jonka alle jäähdyttämällä maakaasu voidaan siis nesteyttää. Nesteytettynä maakaasun tilantarve on noin 1/600 alkuperäisestä kaasumaisen olomuodon 8 Maakaasukäsikirja9 vaatimasta tilavuudesta. Tällä on suuri merkitys maakaasua kuljetettaessa tai varastoitaessa. Metaanin, propaanin ja butaanin keskeisimmät ominaisuudet on koottu ominaisuustaulukkoon [taulukko 1.6]. Kaasujen ominaisuuksia 1.6 Metaani Propaani Butaani Molekyylikaava CH 4 C H 3 8 C H 4 10 Molekyylipaino, kg/mol 16,04 44,09 58,12 Tiheys, kg/m3 n 0,72 2,01 2,70 (kaasumaisena normaaliolotilassa) Suhteellinen tiheys kaasumaisena (ilma 1,293 kg/m 3 n) 0,56 1,56 2,08 Kiehumispiste (atm), C -161,5-42,1-0,5 Tehollinen lämpöarvo, kwh/m3 10,0 26,0 34,1 kwh/kg 13,9 12,8 12,7 MJ/m 3 n 36,0 93,6 122,8 MJ/kg 50,0 46,3 45,7 Kinem. viskositeetti, m 2/s 14,5 3,7 2,6 Syttymislämpötila, C Wobbe-arvo (teholl.), 47,6 75,0 85,8 MJ/m n Teoreettinen palamislämpötila ilmassa, C (Lambda = 1,0) Palamiosnopeus ilmassa, cm/s Palamisilman tarve (Lambda = 1,0), m3n/m 3n kaasua 9,6 24,3 32,0 b Maakaasun koostumus ja ominaisuudet 910 10 Maakaasukäsikirja11 2 Maakaasun palaminen Syttyminen ja syttymisrajat Palaamisnopeus Palamisyhtälöt Palamisilman tarve Ilmakerroin b Maakaasun palaminen 1112 Syttyminen ja syttymisrajat Kaasujen syttymisen edellytyksenä on palamiskelpoisen seoksen aikaansaaminen. Nyrkkisääntönä maakaasulle on, että sitä pitää olla ilmassa vähintään 5 til-%, mutta alle 15 til-%. Syttymisrajojen [taulukko 2.1] tarkat arvot riippuvat palamisilman lämpötilasta ja happipitoisuudesta. Hapen lisääminen laajentaa syttymisaluetta. 2.1 Maakaasun ja nestekaasujen syttymisrajat Tilavuus-% kaasua ilmassa/hapessa ilmassa 20 C Ilmassa 200 C Hapessa 20 C Metaani CH 4 5,0 15,0 4,2 14,7 5,0 60,0 Propaani C 3 H8 2,1 9,3 1,9 9,4 2,3 55,0 Butaani C H ,8 8,4 1,5 7,9 1,8 49,0 2.2 Metaanin syttymisrajat ilmainerttikaasuseoksessa CO 2 metaani [vol %] N inerttikaasu [vol %] ilma [vol %] 12 Maakaasukäsikirja13 Kapeahkon syttymisalueen lisäksi kaasumaisille polttoaineille on tunnusomaista korkeahko syttymislämpötila. Maakaasulla syttymislämpötila on C ja nestekaasulla luokkaa 500 C. Sytyttämiseen tarvittava energiamäärä on kuitenkin pieni. Kun halutaan esim. huoltotöiden aikana varmistaa, ettei kaasuseos ole syttyvää, voidaan ilmaan lisätä inerttikaasua, hiilidioksidia tai typpeä [kuva 2.2]. Esimerkiksi typen lisääminen ilmaan siten, että typen osuus on 37 til-%, tekee metaanista syttymiskelvottoman. Palamisnopeus Palamisnopeus on palamisrintama etenemisnopeus syttymiskelpoisessa seoksessa. Palamisnopeus on ratkaiseva tekijä liekin muodostuksen ja hallinnan kannalta. Palamisnopeuden on oltava tasapainossa kaasun virtausnopeuden kanssa [kuva 2.3]. Liekin kokoon, muotoon ja stabilisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. polttimen palopään ja kaasusuuttimen muotoilu ja mitoitus sekä palamisilman ja kaasun paine, nopeus ja sekoitustapa. Monesta tekijästä riippuva palamisnopeus on maakaasulla tavallisesti alle puoli metriä sekunnissa. Kaasun virtaus- ja palamisnopeuden vaikutus liekin vakauteen 2.3 VIRTAUS- NOPEUS PALAMIS- NOPEUS HYVIN PALAVA LIEKKI VIRTAUS- NOPEUS PALAMIS- NOPEUS LIEKKI IRTOAA VIRTAUS- NOPEUS PALAMIS- NOPEUS LIEKKI VETÄYTYY b Maakaasun palaminen 1314 Palamisyhtälöt Maakaasun palamisreaktio on monimutkainen ja moniosainen tapahtuma, joka koostuu sadoista eri reaktioista ja välivaiheista. Metaanin palaminen voidaan kuitenkin yksinkertaistaa reaktioon CH 4 + 2O 2 > CO 2 + 2H 2 O Metaanin palamistuotteita ovat siis hiilidioksidi ja vesi (vesihöyry). Palamisreaktiossa vapautuu lämpöä lämpöarvon [taulukko 1.3] mukainen määrä. Propaanilla ja butaanilla palamisyhtälöt ovat C 3 H 8 + 5O 2 > 3CO 2 + 4H 2 O C 4 H ,5O 2 > 4CO 2 + 5H 2 O 2.4 Maakaasun palaminen, ilmantarve ja palamistulokset Hiilivetyjen palamisprosessissa vety yhtyessään happeen muodostaa vettä ja hiili puolestaan yhtyessään happeen hiilidioksidia. Metaani: CH 4 + 2O 2 > CO 2+ 2H2O 1 mol + 2 mol > 1 mol + 2 mol 16 g + 64 g > 44 g + 36 g 1 kg + 4 kg > 2,75 kg + 2,25 kg Edellisen perusteella voidaan laskea minimi ilmantarve (L ). min Ilman koostumus on: Happea 20,9 til-% (= 23,1 p-%) Typpeä 79,1 til-% (= 76,9 p-%) L min 4 kg/kg metaania = = 17,3 kg/kg metaania 0,231 Tästä määrästä on 4 kg happea ja 13,3 kg typpeä. 14 Maakaasukäsikirja15 Kun tiheydet tunnetaan, voidaan laskea tilavuusvirrat: 1 m 3 (0,72 kg) metaania tarvitsee ilmaa teoreettiseen palamiseen: 0,72 x 17,3 kg / 1,293kg/m 3 = 9,6 m3 3 3 Tästä määrästä on 2 m happea ja 7,6 m typpeä. Palamistuloksena syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä. Poltettaessa 1 m 3 metaania käyttäen teoreettista ilmamäärää saadaan: hiilidioksidia vesihöyryä 2,0 kg 1,6 kg Lisäksi savukaasujen mukana on ilman mukana tullut typpi 9,5 kg. Palamisilman tarve Kun reaktio, aineiden moolimäärät, massat ja tiheydet sekä ilman koostumus tunnetaan, voidaan laskea teoreettinen palamisilman minimimäärä [kaavio 2.4]. Metaanilla teoreettinen eli stökiömetrinen palamisilman tarve on 9,6 m 3. Ilmankertoimen vaikutus maakaasun palamishyötysuhteeseen 2.5 HYÖTYSUHDE % C 300 C 400 C 500 C SAVUKAASUN LÄMPÖTILA ,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ILMAKERROIN b Maakaasun palaminen 1516 Ilmakerroin Käytännössä täydellinen palaminen vaatii teoreettista määrää enemmän palamisilmaa. Maakaasulla ilmaylimäärä voidaan kuitenkin pitää pienenä. Tyypillisesti päästään jopa ilmakertoimeen 1,1. Liian 2.6 Happi-, hiilidioksidi- ja häkäpitoisuuksien riippuvuus ilmankertoimesta CO2 -pitoisuus alenee epätäydellisen palamisen vuoksi CO CO % CO2 CO2 -pitoisuus pienenee savukaasun happiylijäämän kasvaessa CO-muodostus huonon sekoittumisen johdosta O2 STÖKIÖMETRINEN PISTE O2 suuri ilmaylimäärä heikentää palamishyötysuhdetta [kuva 2.5]. On kuitenkin huolehdittava, ettei palaminen tapahdu ali-ilmalla, koska silloin muodostuu häkää ja savukaasuihin jää palamattomia hiilivetyjä. Jopa nokea voi muodostua. Kun palamista säädetään savukaasumittausten avulla, on varminta mitata aina sekä happi- että häkäpitoisuus [kuva 2.6]. Pelkkä happiylijäämän mittaus ei takaa täydellistä palamista, sillä häkää voi syntyä kaasun ja palamisilman huonon sekoittumisen vuoksi. Myöskään CO 2 -pitoisuus ei yksinään kerro sitä, tapahtuuko palaminen yli- vai ali-ilmalla. Jos käytössä ei ole savukaasun happijäännökseen perustuvaa palamisilmamäärän säätöä, kannattaa ilmakerroin pitää vähintään arvossa 1,2. Ilmakerroin voidaan määrittää mittaamalla CO 2 - ja O 2 -pitoisuudet [kaavio 2.7]. 16 Maakaasukäsikirja17 Ilmakertoimen määrittäminen CO 2 ja O 2 -pitoisuuden avulla 2.7 Palamisilman ilmakertoimen ja savukaasujen hiilidioksidi- ja happipitoisuuden välillä vallitsee suora yhteys seuraavasti: ja O 2 = 1+ O 2 V tr min 21 O 2 L min, missä CO 2 max CO 2 O 2 til % til % til % -pitoisuuksia kuivissa savukaasuissa V tr m 3 /m 3 min L min m 3 /m 3 - kuivien savukaasujen teoreettinen määrä (stökiömetrinen palaminen) - teoreettinen palamisilman tarve Esimerkiksi metaanille yllämainitut yhtälöt näyttävät seuraavilta, kun mitattu CO -pitoisuus on 10,5 til-% ja O -pitoisuus 2,2 til-% ,7 10,5 8,6 = 1 CO 2 1,1 10,5 9,6 2,2 8,6 = 1+ O 2 1,1 21 2,2 9,6 b Maakaasun palaminen 1718 18 Maakaasukäsikirja19 3 Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet Savukaasujen ominaisuuksia Maakaasuliekin ominaisuuksia Lämmönsiirto savukaasuista Hyötysuhteet b Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet 1920 Savukaasujen ominaisuuksia Maakaasun (metaanin) stökiömetrisessä palamisessa (ilmakerroin =1, täydellinen palaminen) syntyy savukaasuja 22,32 kg metaanikilogrammaa kohti. Vesihöyryä savukaasussa on tällöin 2,25 kg ja kuivaa savukaasua 20,07 kg. Valtaosa savukaasusta on ilman mukana prosessin läpi kulkeutunutta typpeä. Ilmakerrointa kasvattaessa typen ja hapen osuus savukaasuissa suurenee. Taulukossa 3.1. on esitetty savukaasujen koostumus erilaisilla ilmakertoimilla. 3.1 Savukaasujen koostumus maakaasua (metaania) poltettaessa ilmakerroin kg / kg metaania 1,00 1,10 1,20 1,30 CO 2 2,75 2,75 2,75 2,75 H 2 O 2,25 2,25 2,25 2,25 N 2 17,32 19,05 20,78 22,51 O 2 0 0,40 0,80 1,20 Yht. 22,32 24,45 26,58 28,71 ilmakerroin paino-% 1,00 1,10 1,20 1,30 CO 2 12,3 % 11,2 % 10,3 % 9,6 % H 2 O 10,1 % 9,2 % 8,5 % 7,8 % N 2 77,6 % 77,9 % 78,2 % 78,4 % O 2 0,0 % 1,6 % 3,0 % 4,2 % Yht. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Savukaasujen CO 2 -pitoisuus vastaa hiilidioksidin päästökerrointa 55,0 g CO 2 / MJ alemman lämpöarvon mukaan. Vastaavat arvot ovat esimerkiksi raskaalle polttoöljylle 78,8, kevyelle polttoöljylle 72,0, nestekaasulle 65,0 ja kivihiilelle 93,3 g CO 2 / MJ (Lähde: Tilastokeskus, Energiatilastot). 20 Maakaasukäsikirja21 Maakaasuliekin ominaisuuksia Maakaasu palaa sinisellä, heikosti valaisevalla liekillä. Maakaasulta puuttuu vapaiden hiilipartikkeleiden aikaansaama liekkisäteily, joten kaasuliekki on vain heikosti säteilevä. Kaasusäteily on kolmiatomisten kaasujen, tässä tapauksessa CO 2 - ja H 2 O-molekyylien, säteilyä korkeassa, yli 500 C lämpötilassa. Maakaasun palamisprosessissa syntyy paljon vesihöyryä ja sitä myöten kaasusäteily on esimerkiksi öljyn savukaasujen kaasusäteilyä voimakkaampaa. Säteilylämmönsiirrosta kaasusäteilyn osuus on kuitenkin liekkisäteilyä (hiukkassäteily) selvästi pienempää. Maakaasuliekin kokonaissäteilyintensiteetti jääkin huomattavasti pienemmäksi kuin öljyliekin. Palamislämpötilat (adiabaattiset) ovat maakaasulla ja polttoöljyllä samaa suuruusluokkaa. Lämmönsiirto savukaasuista Maakaasuliekin säteilyominaisuuksista johtuen lämmönsiirto tulipesässä on 5-20 % pienempää kuin öljyä poltettaessa. Eroa pienentää jossain määrin öljyn poltosta säteilypinnalle kertyvä noki. Kuitenkin maakaasua käytettäessä tulipesän loppulämpötila jää korkeammaksi kuin öljyä käytettäessä. Maakaasukattiloissa lämmönsiirto [kuva 3.2] tapahtuukin korostetusti konvektion kautta. Tämä on otettava huomioon kattilaa ja sen rakenteita mitoitettaessa. Maakaasun poltossa syntyneet savukaasut voidaan jäähdyttää hyvin matalaan lämpötilaan esim. ekonomaiserin avulla. Kriittinen lämpötila maakaasun savukaasujen jäähdyttämiselle on vesikastepiste [kuva 1.4]. Happokastepistettä ei maakaasulla tunneta. Vertailu tulitorvi-tuliputkikattilan eri osissa tapahtuvasta lämmönsiirrosta 3.2 SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA ( C) MAAKAASU RASKAS POLTTOÖLJY LIEKKI TULIPESÄ 2. VETO 3. VETO EKONO- MAISERI RASKAS POLTTO- ÖLJY 9% 0% 8% 29% 54% 4% 5% 10% 37% 44% MAAKAASU SAVUKAASUHÄVIÖ EKONOMAISERI 3. VETO 2. VETO TULIPESÄ b Maakaasun savukaasut, lämmönsiirto ja hyötysuhteet 2122 Hyötysuhteet Palamishyötysuhde ottaa huomioon savukaasujen mukana poistuvan lämpöhäviön. Palamishyötysuhde kuvaa siten lämmönsiirron tehokkuutta. Esimerkiksi savukaasujen loppulämpötilan alentaminen 200 C:sta 100 C:een puolittaa savukaasuhäviön. Kattilahyötysuhdetta [kuva 3.3] laskettaessa otetaan huomioon savukaasuhäviöiden lisäksi kattilan eristyshäviöt ja palamatta jääneen polttoaineen aiheuttama häviö. Kaasuja poltettaessa palamattomien osuus jää yleensä hyvin pieneksi. 3.3 Kattilan energiavirrat Q sk Savukaasuhäviö Kattilasta saatu hyötyenergia Q H PALUU VESI LÄMMIN VESI Q T Kattilaan tuotu lämpöenergia Q E Säteily-, konvektio- ja johtumishäviöt 22 Maakaasukäsikirja23 4 Maakaasuputkistot Maakaasuputkistojen jako Maakaasuputkiston rakenneaineet ja materiaalit Maakaasuputkiston suunnitteluperusteita Maakaasuputkiston ut kokomitoitus, putkikoot ja seinämävahvuus Maakaasuputkiston rakentamislupa Maakaasuputkiston asennusoikeudet Maakaasuputkistolle tehtävät kokeet ja tarkastukset Maakaasuputkiston käyttöönotto b Maakaasuputkistot 2324 Maakaasuputkistojen jako Maakaasuputkistot [kuva 4.1] jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan - siirtoputkistoon, jolla maakaasua siirretään käyttöön jaettavaksi - jakeluputkistoon, jolla maakaasua jaetaan siirtoputkistosta vähennetyllä paineella alueelliseen kulutukseen - käyttöputkistoon, jolla maakaasua johdetaan vähennetyllä paineella kaasulaitteelle tai muuhun käyttökohteeseen. 4.1 Maakaasuputkistojen jaottelu Teollisuus Voimalaitos Siirtoputkisto Paineenvähennysasema Käyttöputkisto Paineenvähennysasema Paineenvähennysasema Kaukolämpökeskus Teollisuus Elinkeinon harjoittaja Jakeluputkisto Pienteollisuus Jakeluputkisto Lämpökeskus Kotitaloudet Maakaasuverkkotoiminta (siirto- ja jakeluputkistot) on luvanvaraista toimintaa. Luvan verkonhaltijoille eli putkiston omistajille myöntää Energiavirasto. Käyttöputkiston omistaa yleensä maakaasun käyttöpaikan omistaja. Maakaasuputkiston rakenneaineet ja materiaalit Maakaasuputkistossa käytettävien rakenneaineiden tulee olla mekaanisesti riittävän lujia, ja kestää niitä paineita ja lämpötiloja, joihin putkisto tavanomaisessa käytössä voi joutua. Maakaasun siirtoputkistossa käytetään joko hitsattuja tai saumattomia paineenalaiseen käyttöön tarkoitettuja teräsputkia. Rakenneaineen tulee olla lujuudeltaan, muodonmuutoskyvyltään, sitkeydeltään ja hitsattavuudeltaan asennus- ja käyttöolosuhteisiin sopivaa tiivistettyä teräslaatua. 24 Maakaasukäsikirja25 Maakaasun jakeluputkistossa voidaan käyttää joko edellä kuvatun mukaisia teräsputkia tai muoviputkia. Muoviputkia saa käyttää maanalaisiin asennuksiin, vesistöjen alituksiin sekä rakennukseen tulevaan nousuputkeen [kuva 5.5] pääsulkuventtiilin asti. Maanpäällisen jakeluputkiston on oltava terästä. Muoviputkina saa käyttää saumattomia keskikovasta tai kovasta polyeteenistä valmistettuja putkia ja niiden osia. Muoviputkien suurin sallittu käyttöpaine on materiaalista ja kohteesta riippuen joko 4 bar (PE 80) tai 8 bar (PE 100). Maakaasun käyttöputkiston tulee olla joko terästä, kuparia tai muuta maakaasukäyttöön tarkoitettua materiaalia. Muusta kuin teräksestä valmistettuja putkia saa pääsääntöisesti käyttää vain maanpäällisissä sisäasennuksissa käyttöpaineen ollessa enintään 200 mbar. Poikkeuksen muodostavat kaasuputken johtaminen rakennuksen sisälle ulkoseinällä olevalta paineensäätimeltä sekä tietyt erikoiskohteet, joissa kaasuputki sijoitetaan rakenteeseen yhtenäisen, vapaasti tuulettuvan suojaputken sisälle (esim. keittiösaarekkeet) [kuva 4.2]. Kaasuputki suojaputken sisällä 4.2 Yhtenäinen vapaasti tuulettuva suojaputki Kaasuputki Tekninen tila Väliseinä Saarekekeittiö Väliseinä Huone Kaasu Venttiili Kaasuputki Kaasuliesi Kaasuletku Pikaliitin itsesulkeutuvalla venttiilillä (lisäksi suositellaan käsiventtiiliä) Kaasulaite Yhtenäinen vapaasti tuulettuva suojaputki Kaasuputki voidaan johtaa liedelle tai muulle kaasu-laitteelle myös katto rakenteessa käyttämällä yhtenäistä ja vapaasti tuulettuvaa suojaputkea. Myös tietyt ulkoasennukset (esim. kaasun johtaminen samassa rakennuksessa) voi olla tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kupariputkella. Tällöin on varmistettava, ettei putki joudu mekaanisille rasituksille ja vaurioille alttiiksi. Lämpölaajeneminen tulee ottaa huomioon tuennassa. b Maakaasuputkistot 2526 Lisäksi varusteiden rakenneosina, liitoskappaleina ja tiivisteinä saa olla myös muita materiaaleja, edellyttäen, että varuste on maakaasukäyttöön tarkoitettu, ja että mainitut osat kuuluvat itse varusteeseen. Rakenneaineet on merkittävä pysyvästi siten, että merkinnän perusteella voidaan todeta yhteys rakenneaineen ja ainestodistuksen välillä. Standardisoitujen putkien, putken osien ja varusteiden merkitsemiseen riittävät sellaiset tunnukset, joiden perusteella käytetty rakenneaine voidaan tunnistaa. Maakaasuputkiston suunnitteluperusteita Maakaasun siirtoputkiston rakennusalue jaetaan alueluokkiin. Alueluokka määritellään asutustiheyden tai alueella olevien erillisten kohteiden laadun perusteella. Putkiston mitoituksessa käytettävät varmuuskertoimet määräytyvät alueluokan mukaan. Maakaasuputkiston suunnittelupaine tulee valita vähintään yhtä suureksi kuin suurin paine, jonka alaiseksi putki käyttöolosuhteissa joutuu. Teräksisten putkien ja putken osien (käyrä, haaroitus, palje, supistus, laippa) suunnittelupaineen tulee olla vähintään 10 bar. Putkiston varusteiden (venttiili, paineensäädin, suodatin, määrämittari jne.) suunnittelupaineena käytetään vähintään putkiston suurinta sallittua käyttöpainetta. Suunnittelulämpötilana tulee käyttää korkeinta tai alinta lämpötilaa, johon putkisto voi käytön aikana joutua. Maahan asennettavalle sekä veteen upotettavalle putkelle suunnittelulämpötila on -10 C ja maanpäälliselle, ulos sijoitetulle putkelle - 40 C. Maakaasuputkiston mitoitus, putkikoot ja seinämävahvuus Maakaasuputkiston virtaustekninen mitoituksen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. virtausmäärä ja sen muuttuminen tulevaisuudessa painetaso ja erityisesti lähtöpaine mahdolliset painetason muutokset, paineenvähennykset virtausnopeus (suositus muoviputkille alle 10 m/s) putkiston rakenne, mahdolliset silmukat putkiston pituus putken materiaali ja muut virtaukseen vaikuttavat tekijät (kertavastukset) sallittu painehäviö (erityisesti käyttöputkistoissa). Tarkka painehäviölaskenta on maakaasuputkistoille tarpeen varsin harvoin. Koska maakaasu on kokoonpuristuvaa, on maakaasuputkistojen tarkka mitoittaminen hankalaa. Mitoitusja simulointiohjelmat auttavat etenkin monimutkaisempien verkkojen suunnittelussa. Yksinkertaisemmille putkisto-osuuksille löytyy useita likimääräisiä laskentakaavoja ja taulukoita [kuva 4.3], joilla usein kokemukseen perustuvat kokovalinnat voidaan tarkistaa. Maakaasun jakelu- ja käyttöputkistojen ylimitoitus ei yleensä lisää investointikustannuksia merkittävästi. Siksi putkikoko kannattaa valita pikemminkin ylisuureksi kuin juuri ja juuri sen hetkistä tarvetta vastaavaksi. 26 Maakaasukäsikirja27 Esimerkki kaasuputkiston mitoitustaulukosta 4.3 Kupariputken tehokapasiteetit putken pituuden funktiona Putkiston kapasiteetti (kw) 25mbar Putkiston kapasiteetti (kw) 50mbar Putkiston kapasiteetti (kw) 150mbar Putken nimellis- Putkiston pituus (m) Putken nimellis- Putkiston pituus (m) Putken nimellis- Putkiston pituus (m) suuruus suuruus suuruus Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Jakeluputkistojen osalta kannattaa muoviputkivalikoimasta [taulukko 4.4] valita sopiva otos putkikokoja ja materiaaleja, mikä helpottaa verkoston korjaus- ja laajennustöitä sekä tarvittavien osien varastointia. Muovisten kaasuputkistojen kokotaulukko ja seinämän paksuudet (SDR 11) 4.4 Nimelliskoko DN/ulkohalkaisija mm Seinämän paksuus (minimi) mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 32,3 36,4 40,9 45,5 50,9 57,3 Värillä on korostettu yleisesti käytössä olevat putkikoot. b Maakaasuputkistot 2728 Kaasun käyttökohteeseen johtava käyttöputkisto mitoitetaan niin suureksi, ettei putken eikä sen osien ja varusteiden aiheuttama painehäviö aiheuta kaasulaitteen toimintaa haittaavaa liitäntäpaineen vaihtelua. Kaasulaitteen liitäntäpainetta ohjaavan paineensäätimen ja kaasulaitteen välisen putkiston painehäviö, kun kaikki samanaikaisesti käytössä olevat kaasulaitteet toimivat täydellä teholla, saa kertavastukset mukaan luettuna olla enintään 3,5 mbar, kun liitäntäpaine on enintään 35 mbar 10 % kaasulaitteen nimellispaineesta, kun liitäntäpaine on yli 35 mbar. Siirtoputkiston seinämävahvuuden laskennassa käytettävät varmuuskertoimet (0,45 0,7) määräytyvät putkiston alueluokan perusteella. Teräsputken seinämille on määritelty pienin sallittu nimellispaksuus. Alle 10 barin jakelu- ja käyttöputkistoille, seinämän paksuuden mitoitusta ei käytännössä tarvitse tehdä. Putket voidaan valita suoraan taulukosta [taulukko 4.5]. Muovisten jakeluputkistojen seinämävahvuus määräytyy halutun käyttöpaineen ja putken raakaaineen perusteella. Putket ja eri seinämävahvuudet on standardisoitu. Suomessa käytetään seinämäsarjan SDR 11 mukaisia seinämäsarjan SDR 11 mukaisia putkia [taulukko 4.4], jolloin maksimikäyttöpaineeksi saadaan PE 80 raaka-aineella 4 bar ja PE 100 raaka-aineella 8 bar. 4.5 Teräksiset kaasuputkistot Putkikoot ja seinämän pienin sallittu nimellispaksuus: nimellissuuruus ulkohalkaisija seinämän pienin sallittu nimellispaksuus ferriitiset teräkset ruostumattomat teräkset DN mm mm mm 15 21,3 2,6 2, ,9 2,6 2, ,7 2,6 2, ,4 2,6 2, ,3 2,6 2, ,3 2,9 2, ,1 2,9 2, ,9 3,2 3, ,3 3,6 3, ,7 4,0 3, ,3 4,5 4, ,1 5,9 4, ,0 6,3 5, ,9 7,1 28 Maakaasukäsikirja29 Eräissä tapauksissa, esim. vanhan kaasunputken vuorauksessa käytetään seinämävahvuudeltaan ohuempia SDR 17,6 sarjan putkia. Tällöin maksimikäyttöpaine jää pienemmäksi. Maakaasuputkiston rakentamislupa Maakaasuputkistolle tarvitaan yleensä rakentamislupa. Rakentamislupaa ei vaadita [kuva 4.6] jakeluputkiston talohaaralle eikä käyttöputkistolle, jos käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 bar tai putkiston koko on enintään DN 25. Rakentamislupa vaaditaan kuitenkin käyttöputkistolle, jos kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on 1,2 MW tai suurempi. Rakentamislupa voidaan myöntää alueellisesti sellaisen jakelu- ja käyttöputkiston rakentamista varten, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 8 bar. Alueellinen rakentamislupa annetaan luvassa mainittua maantieteellistä aluetta varten. Jakeluputkistolle haettu alueellinen rakentamislupa koskee myös jakeluputkistoon liitettyjä käyttöputkistoja lukuun ottamatta erillistä suurta käyttökohdetta (polttoaineteho 6 MW tai enemmän). Rakentamislupa ja tarkastus 4.6 Käyttöpaine (bar ylipainetta) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tarkastuslaitoksen tarkastus Putkidimensio DN Ei rakentamislupaa eikä tarkastusta, jos käyttölaitteiden teho alle 1,2 MW Maakaasuputkiston rakentamislupaa haetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Maakaasuputkiston asennusoikeudet Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden asentamista saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennus- ja huoltoliike (hyväksytty liike). b Maakaasuputkistot 2930 Maakaasulaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavan on haettava kirjallisesti hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Hyväksytyn liikkeen asennus- ja huolto-oikeus vahvistetaan samaksi tai suppeammaksi kuin liikkeen palveluksessa olevan nimetyn vastuuhenkilön pätevyysalue. Vastuuhenkilöiden asennus- ja huoltopätevyydet [kuva 4.7] jaetaan kolmeen luokkaan. Muovisia maakaasuputkistoja (jakeluputkistot) saa asentaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä muovisten kaasuputkistojen asennusliike. Jakeluputkistoon kuuluvia lyhyitä metallisia putkiosuuksia, joilla muovinen jakeluputkisto liitetään käyttöputkistoon, saavat asentaa käyttöputkistoja asentamaan oikeutetut hyväksytyt liikkeet. Nousuputken saa liittää muoviputkeen muovisten kaasuputkistojen asennusliike. 4.7 Hyväksyttyjen liikkeiden vastuuhenkilöiden pätevyysluokat Luokka A kaasu C kaasu P kaasu Pätevyys Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyö. Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kw. Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kw. Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu. Hyväksytty liike vastaa siitä, että sen tekemä asennus tai huolto täyttää tehtyä toimenpidettä koskevat säädösten vaatimukset. Hyväksytyn liikkeen tulee antaa työn teettäjälle vastuuhenkilön allekirjoittama todistus [kuva 4.8] tehdyn toimenpiteen vaatimuksenmukaisuudesta. Teräksisiä maakaasun jakeluputkistoja saa asentaa asennusliike, jolla tulee olla maakaasun jakeluputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet sekä palveluksessaan pätevä, maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö. 30 Maakaasukäsikirja31 Hyväksytyn liikkeen todistus 4.8 Numero / ASENNUSLIIKKEEN TODISTUS MAAKAASUN KÄYTTÖPUTKISTON JA SIIHEN LIITETTYJEN KAASULAITTEIDEN ASENNUKSESTA TIEDOT KOHTEESTA: Lähiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Yhteyshenkilö: Puhelinnumero: Laitteiston liitäntäteho kw: Asentaja: KOHTEEN KUVAUS: Asennusliikkeen vastuuhenkilönä vakuutan, että edellä yksilöity maakaasun käyttöputkisto ja siihen liitetyt kaasulaitteet on asennettu, koekäytetty ja koestettu voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Päiväys: Asennusliikkeen nimi: Vastuuhenkilön allekirjoitus: Nimenselvennys: b Maakaasuputkistot 3132 Maakaasun siirtoputkistoja ja korkeapaineisia käyttöputkistoja (16 bar tai yli) saa asentaa asennusliike, jolla on riittävät tekniset toimintaedellytykset, jotka ovat seuraavat: liikkeellä on maakaasun siirtoputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä liikkeellä on riittävät henkilöresurssit ja kalusto liikkeellä on valmistusmenetelmien ja niihin liittyvien menetelmäkokeiden hyväksyntä liikkeellä on nimettynä maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö, jolla on oltava tehtävään tarvittava tekninen koulutus, työkokemus ja maakaasusäädösten tuntemus. Maakaasuputkistolle tehtävät kokeet ja tarkastukset Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että rakentamisluvan vaatinut putkisto tarkastetaan ennen käyttöönottoa (käyttöönottotarkastus) ja sen jälkeen määräajoin (määräaikaistarkastus). Tarkastuksista on laadittava pöytäkirja, joka annetaan toiminnanharjoittajalle. Tarkastuksia tekevät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät ja valvomat tarkastuslaitokset. Käyttöönottotarkastuksessa tulee tarkastaa, että maakaasuputkisto on voimassa olevien säännösten sekä rakentamisluvassa asetettujen ehtojen mukainen. Tarkastukseen kuuluu putkiston sijoituksen, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen. Käyttöönottotarkastukseen, joka voidaan tehdä yhdellä kertaa tai useassa osassa, sisältyy painekoe, joka tehdään vedellä, ilmalla tai inerttikaasulla. Painekokeella testataan putkiston lujuutta. Siirtoputkiston koepaine on vähintään 1,3 kertaa putkiston suunnittelupaine. Jakeluputkiston koepaine on vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja käyttöputkistolla vähintään 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Peitetyillä putkistoilla koeaika on vähintään 24 h. Peittämättömillä putkilla, joissa koko putkisto hitsaussaumoineen on nähtävissä, on koeaika vähintään 30 min. Painekokeesta voidaan jättää pois sellaiset varusteet (esim. määrämittari), joiden paine on rajoitettu suurimpaan sallittuun käyttöpaineeseen. Painekokeen saa tehdä kaasunpainekokeena yli 8 barin putkistolle vain, jos olosuhteet ja koejärjestelyt ovat sellaiset, että kokeesta ei aiheudu vaaraa tarkastukseen osallistuville eikä ulkopuolisille. Vesipainekokeen jälkeen putkisto kuivataan huolella. Ennen käyttöönottoa jakelu- ja käyttöputkistolle tulee tehdä tiiviyskoe. Tiiviyskoe tehdään maakaasulla ja käyttöpaineella. Tiiviyskokeessa on oltava mukana kaikki putkistoon kuuluvat osat ja varusteet. Laitevalmistajien valmistamille ja testaamille siirtoputkiston osille (esim. suodattimet, lämmönvaihtimet, paineenvähennyslaitteistot, joille ei tehdä painekoetta asennuksen jälkeen) tulee tehdä tiiviyskoe ilmalla tai inerttikaasulla ennen käyttöönottoa. Tiiviyskokeen kestoaika on vähintään 15 minuuttia ja koepaineen vähintään 1,1 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Ulospuhallusputkille ei tarvitse tehdä paine- eikä tiiviyskoetta. 32 Maakaasukäsikirja33 Maakaasuputkistoille, jotka edellyttävät käyttöönottotarkastusta, on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahdeksan vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahdeksan vuoden aikavälein. Tietyissä tapauksissa määräaikaistarkastus voidaan korvata toiminnanharjoittajan oman organisaation tekemillä käyttö-, valvonta- ja tarkastustoimenpiteillä. Maakaasuputkiston käyttöönotto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myöntää siirtoputkistolle käyttöluvan käyttöönottotarkastuksen perusteella. Jakelu- ja käyttöputkiston hyväksyy käyttöön tarkastuslaitos. Kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa, voidaan ottaa käyttöön hyväksytyn liikkeen annettua kirjallisen todistuksen asennuksen säännöstenmukaisuudesta. Ennen kaasulaitteiston luovuttamista käyttäjälle hyväksytty liike koekäyttää ja säätää laitteiston siten, että se toimii moitteettomasti koko tehoalueella. Käyttöönoton yhteydessä liitosten tiiviys varmistetaan käyttämällä sopivaa vuodonetsintäainetta tai kaasuvuodonilmaisinta. b Maakaasuputkistot 3334 34 Maakaasukäsikirja35 5 Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston ken rakentaminen Putkiston sijoittaminen Peitesyvyydet Kaivanto ja täytöt Kaivamaton tekniikka Etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja rakenteisiin Etäisyydet rakennuksiin ja liikenneväyliin Suojaputket ja -rakenteet Korroosiosuojaus Putkiston, putkiston osien ja varusteiden liitosmenetelmät Maakaasun johtaminen rakennukseen ja läpiviennit Jakelu- ja käyttöputkiston sulkuventtiilit Ulospuhallukset ja tyhjennysliitännät Maadoitukset b Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 3536 Putkiston sijoittaminen Rakennusten ulkopuoliset jakelu- ja käyttöputkistot on rakennettava yleensä maanalaisena. Alueilla ja paikoissa, joissa maanalainen putkisto voi vahingoittua maan laadun tai liikkumisen johdosta tai joissa maanalaisen putkiston rakentaminen on teknisesti vaikeata, saadaan putkistot rakentaa maanpäällisenä. Tehdasalueilla saa putkistot rakentaa myös maanpäällisenä. Rakennusten sisäpuoliset käyttöputkistot asennetaan mahdollisimman paljon pinta-asennuksena. Käyttöputkistoa ei saa sijoittaa läpivientejä lukuunottamatta ontelorakenteiden, savuhormien, ilmanvaihto- tai tuuletuskanavien sisälle eikä hissi- ja tavarankuljetuskuiluihin. Maakaasuputket voidaan asentaa putkistoja varten varattuihin putkikanaviin, jotka ovat joko avattavissa tai muutoin tarkastettavissa. Tuuletuksen vuoksi putkikanavan on oltava molemmista päistään avonainen. Putkikanavassa olevan putkiston läpivientikohdan on täytettävä palonkestävyydelle asetetut vaatimukset, jos läpivientikohta erottaa paloteknillisesti osastoituja tiloja. Siltarakenteissa vesistöjen ja liikenneväylien ylityksissä otetaan huomioon näiden edellyttämät vapaat alikulkukorkeudet ja kulkuaukkojen leveydet, joita maakaasuputkisto tai sen tukirakenteet eivät saa pienentää. Metalliputkisto on kiinnitettävä kannattimilla jännitysvapaissa olosuhteissa. Putkisto tulee tukea erityisesti venttiilien, taivutusten ja laajenemisen alueilta. Jos putkisto on joustavasti tuettu, sivuttaistuenta tulee järjestää säännöllisin välein. Putken korroosio tuissa tulee estää. Vaakasuorien teräsputkien tukien välinen maksimietäisyys on esitetty [taulukossa 5.1]. Jos sallittu tukietäisyys ylitetään, on todettava laskien, että se on hyväksyttävää. Alle 25 mm halkaisijoille ja kupariputkille 28 mm asti, tukien välisen etäisyyden tulee olla pienempi kuin 60 kertaa ulkohalkaisija. Yli 28 mm kupariputkille tukien välisen etäisyyden tulee olla pienempi kuin 40 kertaa ulkohalkaisija. Pystysuoran jakson paino tulee kannattaa tuilla ja kiinnikkeillä, jotka voivat olla pystysuorissa tai vaakasuorissa jaksoissa. Putkea ei saa käyttää putkistoon kuulumattomien osien tai rakenteiden kannatukseen. 36 Maakaasukäsikirja37 Vaakasuorien teräsputkien tukien maksimietäisyys 5.1 Nimellinen putkihalkaisija mm Tukien maksimietäisyys m Tukikuorma N 25 1, , , , , , , , , , Tämä taulukko ei huomioi apulaitteiden aiheuttamia kuormituksia. Seuraavia kuormituksia on käytetty tukien etäisyyksien laskennan perusteina: a) putken paino; b) vesitäytön paino, jos tarkoituksenmukainen (eli jos hydraulinen testaus on odotettavissa); c) a):n ja b):n antamat kuormat kerrottuina kahdella lumikuormalle ja eristys materiaalista tuleville kuormille d) ihmisen paino kahden tuen keskivälissä. Tämä kuorma sisältyy nimellisputki halkaisijasta 80 mm ylöspäin: lämpökuorma, ulkolämpötila, lämpötilaero 40 C taivutusjännitys putken seinämässä 110 N/mm 2 taipuma L, missä L on tukien välinen etäisyys 522 Laskettaessa voidaan käyttää eri tukietäisyyttä. Lyhyempi etäisyys pienentää kuormaa tukea kohti. Peitesyvyydet Maanalaisten jakelu- ja käyttöputkistojen vähimmäispeitesyvyys on 0,8 metriä, kun putkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 4 bar. Yli 4 barin jakelu- ja käyttöputkistojen vähimmäispeitesyvyys on 1 metri. Erikoiskohteissa voidaan vähimmäispeitesyvyyttä pienentää, jos vastaava turvallisuustaso säilyy. Kallioon louhitun kaivannon vähimmäispeitesyvyydeksi riittää, jos kallion pinta ulottuu 0,6 metriä putken yläpinnan yläpuolelle. Lisäksi eräiden kohteiden alituksille on määritelty edellisestä poikkeavia peitesyvyyksiä [kuva 5.2]. b Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 3738 5.2 Putkiston vähimmäispeitesyvyyksiä eräissä kohteissa Minimi- peitesyvyys, m Maasto tai erityiskohteet Viljellyt, viljelyskelpoiset tai kuivatettavat alueet... 1,20 Rautatien alitus maanpinnasta mitattuna... 1,35 Rautatien alitus ojan pohjasta mitattuna... 0,80 Moottori-, moottoriliikenne-, valta- ja kantateiden sekä muiden raskaasti liikennöityjen teiden ja katujen alitus... 1,35 Muiden teiden ja katujen alitus... 1,00 Teiden ja katujen alitus ojan pohjasta mitattuna... 0,80 Purojen ja ojien alitus niiden peratusta pohjasta mitattuna... 0,60 Kaivanto ja täytöt Jakelu- ja käyttöputkiston putkikaivannon leveyden on oltava vähintään 200 mm putken halkaisijaa leveämpi. Kaivannon pohja, asennusalusta, on tasattava kivettömällä kitkamaalla ts. luonnonsoralla (raekoko 0/32) tai hiekalla. Asennusalustaan voi käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0/20 mm. Asennettaessa putkisto perusmaan (savi, siltti) varaan, kaivannon pohjan kivettömyys (raekoko < 32 mm) on varmistettava 150 mm syvyyteen. Kaivannon seinämän kaltevuus valitaan siten, että sortumisvaara vältetään. Tarvittaessa kaivanto tuetaan. Putken alkutäyttö ulottuu vähintään 0,3 metriä putken tai sen suojaputken yläpuolelle. Alkutäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kivetöntä kaivumaata (turve, savi, siltti, hiekka tai sora). Alkutäyttöön voidaan käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0/20 mm. Alkutäyttö ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden raekoko on yli 50 mm. Alkutäyttö pyritään tekemään välittömästi asentamisen jälkeen siten, ettei putkisto pääse siirtymään eikä vahingoittumaan. Kaivannon lopputäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kaivumaata, mutta se ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden koko on yli 200 mm. Lopputäyttö voidaan tehdä myös murskeesta, jonka raekoko on 0/150 mm. Kaivantoon, alku- ja lopputäytön väliin, asennetaan keltainen varoitusnauha tai- verkko. 38 Maakaasukäsikirja39 Kaasuputken asentaminen, suojaaminen ja merkitseminen 5.3 lopputäyttö kaivumaalla tai soralla tai murskeella 0/32 mm merkintänauhat asfaltti n. 700 muut kaapelit min min suojalaatta tankkausaseman kaapelit ja niiden suojaputket kaasuputki kaasuputki 300 alkutäyttö hiekka, kivetön kaivumaa tai sora 0/20 mm 150 asennusalusta hiekka suodatinkangas * salaojasora * * tarvittaessa kaasuputket voidaaan suojata myös suojaputkilla Eri kerrosten väliin asennetaan tarvittaessa suodatinkangas. Tarvittaessa kaasuputki suojataan laatalla [kuva 5.3] Kaivamaton tekniikka Jakelu- ja käyttöputkiston rakentamisessa voidaan käyttää myös kaivannottomia menetelmiä (kaivamaton tekniikka). Niitä käytettäessä on huolehdittava, ettei putki tai sen pinnoite vaurioidu rakentamisen aikana. Kaivamattomia tekniikoita ovat mm. erilaiset poraus-, mikrotunnelointi- ja sujutusmenetelmät. Etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja rakenteisiin Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyydet muihin maanalaisiin putkistoihin, kaapeleihin ja muihin rakenteisiin on valittava siten, etteivät ne aiheuta huomattavaa haittaa toistensa käytölle, korjaukselle tai kunnossapidolle. Vähimmäisetäisyys yhdensuuntaisasennuksissa on 1 metri ja risteilyissä 0,5 metriä, kun putkiston suurin sallittu käyttöpaine on yli 8 bar. Suurimman sallitun käyttöpaineen ollessa 8 bar tai alle, on vähimmäisetäisyys [kuva 5.4] yhdensuuntaisasennuksissa 0,2 metriä ja risteilyissä 0,1 metriä. Vähimmäisetäisyys maanalaiseen paineettomaan viemäriin, salaojaputkeen, suljettuun putkikanavaan tai vastaavaan on kuitenkin yhdensuuntaisasennuksissa 1 metri ja risteilyissä 0,5 metriä. Yksittäistapauksissa edellä mainituista etäisyyksistä voidaan poiketa, jos vastaava suojaustaso voidaan saavuttaa muulla tavoin. Muoviset maakaasuputket saa asentaa rinnakkain toistensa kanssa. b Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 3940 5.4 Esimerkkejä maanalaisen, alle 4 barin kaasuputken vähimmäisetäisyyksistä ASUTTU TAI KOKOONTUMISEEN TARKOITETTU RAKENNUS 1m Merkintänauha 0,2m Yhdensuuntainen kaapeli Risteävä kaapeli 0,1 m Kaasuputki 0,1m Putki tai jokin muu ulkopuolinen rakenne, joka risteää kaasuputken kanssa Paineeton viemäri tai suljettu putkikanava, joka risteää kaasuputken kanssa 0,3m Ilmaisinlanka 0,1m Peitesyvyys 0,8 tai 1,0 m 0,5 m Yhdensuuntainen paineeton viemäri tai suljettu putkikanava Kaasuputken kanssa yhdensuuntainen putki tai jokin muu ulkopuolinen rakenne 0,2 m 1m Etäisyydet rakennuksiin ja liikenneväyliin Maanalaisia jakelu- ja käyttöputkistoja ei saa sijoittaa rakennusten alle lukuun ottamatta putken sisäänvientiä. Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyys rakennuksesta, kun putkella ei johdeta kaasua kysymyksessä olevaan kohteeseen, on vähintään 1 metri. Yli 4 barin putkistoille etäisyydeksi suositellaan 4 metriä. Etäisyyttä voidaan tarvittaessa pienentää, ei kuitenkaan alle kahden metrin. Maakaasuputkea rakennettaessa on huomioitava mahdolliset haitat rakennusten perustuksille, niiden eristykselle ja salaojille. Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyys liikenneväylään tai raskaasti liikennöityyn alueeseen tulee valita niin, ettei putkisto vaurioidu siihen kohdistuvien kuormitusten ja rasitusten vuoksi. Kaasuputken risteilyistä teiden ja junaratojen kanssa löytyy omat Liikenneviraston ohjeet. Suojaputket ja -rakenteet Raskaasti liikennöidyn liikenneväylän tai muun alueen alituksissa jakelu- ja käyttöputkistoon aiheutuvat lisäkuormitukset on otettava huomioon lisäämällä putken seinämäpaksuutta tai peitesyvyyttä taikka varustamalla putki suojaputkella tai -rakenteilla. Suojaputket ja -rakenteet eivät saa aiheuttaa rasituksia maakaasuputkistoon. Suojarakenteet voivat olla terästä, betonia, muovia tai vastaavia. Varsinaisen kaasuputken ja suojaputken välissä suositellaan käytettäväksi apusuojaputkea tai suojarenkaita, jotka tasaavat 40 Maakaasukäsikirja41 suojaputken päissä putken liikkeitä, mahdollista painumaa sekä varsinaiseen kaasuputkeen kohdistuvia rasituksia. Kaasuputkea vasten olevan apusuojaputken tai suojarenkaiden materiaalit ja rakenteet valitaan siten, etteivät ne vaurioita kaasuputken korroosiosuojausta tai varsinaista kaasuputkea. Maanalaisen putken haaroituskohta suositellaan sijoitettavaksi raskaasti liikennöidyn eli suojaputkea edellyttävän alueen ulkopuolelle. Maanalaisen kaasuputken varusteet, kuten sulkuventtiilit, joihin on asennettu maan pintaan asti ulottuva käyttökara sijoitetaan liikennöidyn alueen ulkopuolelle. Maanpintaan ulottuvat varusteet on tuettava niin, ettei maan routiminen, liikkuminen tai liikennekuorma aiheuta putkistoon haitallisia rasituksia. Jos varuste ulottuu maanpinnan tason yläpuolelle, on se aidattava tai muutoin suojattava. Maanpäällinen kaasuputkisto on aina suojattava paikoissa, joissa se saattaa liikenteen tai muun syyn vuoksi mekaanisesti vaurioitua. Suojarakenteena voidaan käyttää suojapalkkia, -kaidetta tai -aitaa. Korroosiosuojaus Maanalaiset teräksiset jakelu- ja käyttöputkistot on suojattava korroosiolta. Korroosiosuojaus tehdään ensisijaisesti polyeteenipinnoitteella, jonka paksuus on vähintään 1,8 mm. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää liitosten, läpivientien ja vastaavien erikoiskohteiden korroosiosuojaukseen. Korroosiosuojaukseen saa käyttää myös muita suojausteholtaan ja kestävyydeltään vastaavia pinnoitteita. Pinnoite on tarkastettava sähköisellä läpilyöntikojeella ennen putken peittämistä. Maanalaisten teräsputkien korroosiosuojauspinnoitteen lisäksi voidaan käyttää myös katodisuojausta, ellei siitä aiheudu haittaa muille rakenteille. Maanpäällinen kaasuputkisto tulee korroosiosuojata, jos sille esim. kosteudesta johtuen voi aiheutua korroosiorasitusta. Korroosiosuojaus voidaan tehdä maalaamalla. Kaasuputkea ei saa asentaa suoraan eristämättömän kylmävesiputken tai kaasuputkea syövyttävää ainetta sisältävän putken alapuolelle. Putkiston, putkiston osien ja varusteiden liitosmenetelmät Maakaasuputkien liittäminen toisiinsa sekä putken osiin on tehtävä niin, ettei liitoskohta heikennä putken mekaanista lujuutta tai korroosiosuojausta. Liitosten, mukaan lukien varusteiden liitokset, on oltava rakenteeltaan tiiviitä. Maanalaiset maakaasuputket on pääsääntöisesti liitettävä hitsaamalla. Hitsaus tulee tehdä asianmukaisella tavalla ja lopputuloksen tulee vastata yleisesti hyväksyttyä teknistä tasoa. Maanalaisissa putkistoissa ei sallita kierreliitoksia. Muovisten maakaasuputkien hitsausmenetelminä ovat pusku- ja sähkömuhvihitsaus. b Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston rakentaminen 4142 Maanpäällisten kaasuputkien ja varusteiden liitokset tehdään myös pääasiassa hitsaten tai kupariputkien osalta kovajuottaen. Kupariputkien kovajuottamiseen tarkoitetun juotosaineen sulamispisteen tulisi olla vähintään 540 C. Varusteiden liittämiseen voidaan käyttää laippaliitoksia. Maakaasukäyttöön tarkoitettujen ja kyseessä olevalle materiaaille soveltuvia erikoisliittimiä voidaan käyttää varusteiden, putken osien ja maakaasukäyttöön tarkoitettujen erikoisputkien liittämiseen. Jos varusteita liitetään kierreliitoksilla, saa putken nimellissuuruus olla enintään DN 50. Kierreliitoksia ei tule käyttää putkiosuuksissa, jotka ovat yli 50 m pitkiä. Jos kaasuputki asennetaan kellaritilaan, tulisi putkiston liitokset varusteiden välttämättömiä liitäntöjä lukuun ottamatta tehdä hitsaten tai kovajuottaen. Jos putki peitetään sisätiloissa seinä-, katto- tai lattiarakenteisiin, saa putken sekä varusteiden liittämiseen käyttää ainoastaan hitsausta tai kovajuottoa. Teräs- ja kupariputkille tarkoitettuja kartio-, leikkuurengas- tai vastaavia liittimiä suositellaan käytettäväksi enintään halkaisijaltaan 35 mm:n putkille. Liittimien tulisi olla suunniteltu vähintään 10 bar paineelle. Puserrusliitosta (helmiliitosta) saa käyttää enintään putken nimellissuuruudelle DN 50 ja 5 bar paineelle. Putkien liittämiseen käytettävien laippaliitosten paineluokan tulee olla vähintään PN 10. Varusteiden osalta paineluokan on vastattava vähintään putkiston maksimikäyttöpainetta. Laippaliitosten tiivisteiden on oltava käytettävälle kaasulle tarkoitettuja. Myös putkikierreliitoksissa on kierteiden tiivistämiseen käytettävä asianmukaisia tiivisteaineita. Maakaasuputken johtaminen rakennukseen ja läpiviennit Maakaasuputki johdetaan rakennukseen joko maanalaisena tai maanpäällisenä [kuva 5.5]. Putkiston läpivienti on rakennettava siten, etteivät maanalainen putkiosuus ja rakennuksessa oleva putkiosuus aiheuta toisiinsa huomattavia liikkeitä tai rasituksia esim. rakennuksen painumisen tai roudan vuoksi. Muovi- ja teräsputken mekaanisen liitoksen on sijaittava maan alla vähintään 1,0 m ennen rakennusta. Vaihtoehtoisesti liitos voi sijaita maan päällä ennen pääsulkuventtiiliä edellyttäen, että muovinen nousuputki [kuva 5.6] on suojattu maan alle ulottuvalla metalliputkella. Nousuputkessa käytettävän muoviputken raaka-aineen on oltava vähintään PE 100 ja metallisen suojaputken korroosiosuojattua. Jos läpivienti on maanalainen, voi muovi- ja teräsputken välinen mekaaninen liitos olla edellisen kohdan mukaisesti rakennuksen ulkopuolella tai vaihtoehtoisesti rakennuksen sisäpuolella edellyttäen, että maanalainen pääsulkuventtiili sijaitsee vähintään 2 metriä rakennuksen ulkoseinästä. Lisäksi pääsulkuventtiilin kara on suojattava. 42 Maakaasukäsikirja Näytä lisää
Esimerkkejä eri maakaasujen koostumuksista Kenttä Venäjä Saksa USA Hollanti Norja Urengoi Goldenstedt Kansas Groningen Troll Metaani CH 4 98% 88,0% 84,1% 81,3% 93,2% Etaani C 2 H 6 0,8% 1,0% 6,7% 2,8% Lisätiedot 0,75 P<3. Maakaasun pienkohteiden suunnitteluohje
0,75 P Lisätiedot LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1
Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 1 LNG-SATAKUNTA HANKE LNG toimitetaan käyttäjälle kaasuna putkea pitkin CASE 1 Jouko Nurmi LNG-SATAKUNTA CASE 1 Sivu 2 Tiivistelmä LNG Satakunta projekti on Satakunnan Lisätiedot opas Vaarallisten kemikaalien varastointi
opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen Lisätiedot Standardin EN 14015:2004 sisältö
Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen, Lisätiedot Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet
Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI Lisätiedot BIOKAASUAGGREGAATIN KÄYTTÖÖNOTTO
1 Jaakko Raudaskoski & Jari Laitala BIOKAASUAGGREGAATIN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2007 2 Toimipiste Tekniikan toimipiste, Ylivieska Lisätiedot Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö
INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ... Lisätiedot Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä
D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä Lisätiedot Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille
Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille Sisällys: 1. Soveltamisala...3 2. Määritelmiä...4 3. Lainsäädäntö ja viranomaiset...6 4. Tankkausaseman suojaetäisyydet...8 5. Tankkausaseman tekniset Lisätiedot Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus
E3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2007 Sisällys MÄÄRITTELYT 1 SOVELTAMISALA 2 YLEISET Lisätiedot KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE
KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi... Lisätiedot puristusliitinjärjestelmän asennusohjeet
LYNGSON oy Tekniset tiedot puristusliitinjärjestelmän asennusohjeet Haponkestävä teräs Sähkösinkitty teräs Kupari 2002 Sisällysluettelo Sivu 1.0 Johdanto................................................................ Lisätiedot KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE
KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen Lisätiedot Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007
KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK). Lisätiedot VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY. TUTKIMUSSELOSTUS N:o 24
VAIMLA 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY TUTKIMUSSELOSTUS N:o 24 Simo-Pekka Parmala POLTTOMOOTTORIEN Lisätiedot KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE
KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ENNEN ASENNUSTA... 3 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 3 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 3 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi... Lisätiedot Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv
Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2 Lisätiedot Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008
Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämpö Kaukolämmön mittaus Energiateollisuus ry 2008 ET-Kaukolämpökansio 1/2 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS Tämä suositus käsittelee asiakkaille Lisätiedot Sairaalakaasujärjestelmien
Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan Lisätiedot PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET
TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä Lisätiedot Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014
Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset Lisätiedot Höyrylaitoksen suunnittelu, polttoaineiden vertailu ja kustannuslaskelmat
Höyrylaitoksen suunnittelu, polttoaineiden vertailu ja kustannuslaskelmat Mikael Ylikännö Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Talotekniikka LVI-talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan Lisätiedot K A A P E L I N S U OJA U S JÄ R J E S T E L M Ä U P O N O R T R I P L A. Kaapelinsuojauksen suunnittelu- ja asennusohje.
K A A P E L I N S U OJA U S JÄ R J E S T E L M Ä U P O N O R T R I P L A Kaapelinsuojauksen suunnittelu- ja asennusohje 04 l 2008 34701 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmien Lisätiedot Tulityölupamenettelyn kehittäminen
Samuel Juntunen Tulityölupamenettelyn kehittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 20.11.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Samuel Juntunen Lisätiedot KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe
KÄYTTÖOPAS pellettiuunit lcd /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen Lisätiedot Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013
Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute