Source: http://docplayer.cz/1335324-Ceska-asociace-hasicskych-dustojniku-2008-mgr-ljubica-razova-ing-zdenek-raz.html
Timestamp: 2017-04-24 21:38:12+00:00
Document Index: 57686338

Matched Legal Cases: ['zákona č. 133', 'zákona č.129', 'Čl. 1', 'zákona č. 133', 'zákona č. 186', 'zákona č. 133', 'zákona č. 367', 'čl. 1', 'čl. 1', 'zákona č. 133', 'zákona č. 128', 'zákona č. 133', 'zákona č.128', 'Čl.1', 'zákona č.128', 'zákona č. 18', 'zákona č. 72', 'zákona č. 72', 'zákona č. 128', 'Čl.1', 'Čl.2', 'zákona č. 133']

Česká asociace hasičských důstojníků Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž - PDF
Česká asociace hasičských důstojníků Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž
Download "Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž"
1 02 1 3 Česká asociace hasičských důstojníků 2008 Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 14 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ 4 JAK NA TO 6 ČÁST A: PRÁVA A POVINNOSTI 7 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární bezpečnosti Povinnosti fyzických osob Vlastník objektu Členění provozovaných činností Povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob Dodavatelsky prováděné činnosti Prohlídky, kontroly, revize Kontrola Požární kontrola Preventivní požární prohlídka Prohlídka Kontrola technických a technologických zařízení Revize Dokumentace požární ochrany 13 ČÁST B: STAVEBNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ Obecné požadavky na výstavbu Požadavky z hlediska zajištění požární bezpečnosti Základní předpoklady zajištění požární bezpečnosti objektů pro bydlení Výstavba, rekonstrukce, stavební úpravy, udržovací práce Zásady požární bezpečnosti vybraných částí staveb Chodby, schodiště, odpočívadla Instalační šachty, světlíky Elektrorozvody Zateplování, výměna oken, požární pásy, meziokenní vložky Balkony, lodžie Sklepy, sklepní kóje, komory Půdní nástavby a vestavby Střechy, komíny a kouřovody 22 Část C: UŽÍVÁNÍ Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení Elektrická požární signalizace (EPS) Autonomní detekce a signalizace Stabilní nebo polostabilní samočinné hasicí zařízení Evakuační výtah Požární dveře a uzávěry otvorů Zařízení pro zásobování vodou Bezpečnostní tabulky a značky Hasicí přístroje Nejčastější místa vzniku a činnosti, které jsou příčinou požárů Tepelné spotřebiče v domácnosti Kuchyně Svítidla 31 25 3.4. Rozmrazování potrubí, chladničky, mrazničky Vánoční a jiné svátky, pyrotechnika Svíčky, otevřený oheň Kutilství, úpravy bytu Několik rad požární první pomoci Závěrečná doporučení Vybavovat příbytky Co udělat, když budete na delší dobu opouštět byt? Jak se zachovat, hoří-li u Vás doma 36 SEZNAM ZÁKLADNÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ 37 POUŽITÉ ZKRATKY 37 36 ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ Vážení čtenáři, požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování představuje početně největší samostatnou oblast požární ochrany a dotýká se prakticky nás všech. Také požáry bytového fondu jsou z hlediska statistického sledování dlouhodobě na prvních místech jak z hlediska četnosti, tak často i počtu zraněných či usmrcených osob. U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob. Často si myslíme, že u nás hořet nebude. To se však může stát noční můrou těch, kteří z tohoto předpokladu při stavbě a užívání objektu vycházeli a nevěnovali dostatečnou pozornost zásadám a podmínkám požární bezpečnosti, které jsou stanoveny právními předpisy a technickými normami. Zároveň je velmi obtížné zvládnout už jen samotné odborné názvosloví, chápat význam jednotlivých pojmů a jejich vzájemné vazby. Požární bezpečnost je v současné době složitým mezivědním oborem a příprava specialistů, kteří působí v této oblasti, vyžaduje náročnou školskou přípravu, praxi a další celoživotní vzdělávání. Tato publikace je určena pro širokou veřejnost, které má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů. Snahou bylo srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s bydlením a nejčastější chyby, kterých se všichni občas dopouštíme, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale mohou mít tragické důsledky. Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR chce takto přispět k tomu, aby náš domov byl nejen moderním, komfortním a útulným místem, ale také místem pro klidný a bezpečný život. Autoři: Mgr. Ljubica Rážová, Ing. Zdeněk Ráž Odborní lektoři: Ing. Zdena Gabčanová, Ing. Jiří Pokorný PhD.,Ing. Břetislav Janošek 47 Požáry bytů v bytových domech a záchrana osob 58 JAK NA TO Naším cílem není připravit odborníky v požární ochraně, ale napomoci občanům orientovat se v této složité problematice a pochopit její smysl. Pokud potřebujete podchytit všechny souvislosti dílčích textů požární bezpečnosti, je potřeba pracovat s plným zněním jednotlivých právních a technických předpisů. Soupis těch základních a nejdůležitějších souvisejících, ve kterých jsou též definice odborných pojmů, je uveden v seznamu použité literatury a zkráceně v odkazech v poznámkách pod čarou. Pokud si nevíte rady, doporučujeme konzultovat problém s osobami odborně způsobilými pro jednotlivé oblasti PO nebo s místně příslušným hasičským záchranným sborem. Více než polovina požárů bytového domovního fondu vzniká přímo v bytech a necelá jedna sedmina pak ve sklepních prostorách a dalších nebytových částech domů. Příčinami těchto neštěstí a velkých materiálních škod je nejčastěji nevyhovující technický stav a nedodržovaní pravidel bezpečného užívání. Smutná čísla statistik by měla být varováním před zanedbáváním požární ochrany v našich domovech. Jsou důsledkem podceňování možných rizik, ale především nedostatečné preventivní péče. Chceme upozornit, že protipožární prevence je ve své podstatě součástí našeho každodenního života a každý občan má v jejím rámci své specifické postavení a z toho vyplývající práva a povinnosti. S ohledem na nejčastější příčiny požárů a pro zjednodušení orientace a práce s touto publikací je potřeba nejprve určit Vaše právní postavení, ve vazbě na právní vztah k bytu nebo bytovému objektu, podnikatelskou aktivitu nebo stavební činnost, kterou hodláte provádět. Pro každou oblast jsou pak specifikovány požadavky zajištění požární bezpečnosti. Publikace je rozdělena do bloků: Část A: Práva a povinnosti Část B: Stavebně technické podmínky požární bezpečnosti bytových domů Část C: Užívání V závěru jsou uvedeny nejčastější závady, se kterými se v běžném životě setkáváme a rady pro běžné uživatele bytového fondu. Za Českou asociaci hasičských důstojníků a všechny hasiče přejeme Vám i sobě, aby tato publikace pomáhala požární prevenci, tedy předcházení požárům. 69 Část A: PRÁVA A POVINNOSTI 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární bezpečnosti Celkové množství vzniklých požárů je do značné míry ovlivněno působením lidského faktoru a úzce souvisí zejména s obecně nízkou mírou právního vědomí. Převážná většina závad zjištěných při výkonu státního požárního dozoru vyplývá z neznalosti povinností. Proto je potřeba nejprve si uvědomit, v jaké pozici - právním postavení - se nacházíte. Od toho se odvíjí jak Vaše práva, tak především povinnosti z hlediska požární ochrany. Není výjimkou, že jste v pozici více rolí: např. vlastník bytu (nebo družstevník) může být zároveň statutárním orgánem sdružení vlastníků bytových jednotek (družstva) a dále může být také podnikající fyzickou osobou, která má sídlo v bytě nebo nebytovém prostoru bytového objektu. Společenství vlastníků, bytové družstvo nebo fyzická osoba má povinnosti majitele objektu, může části pronajímat k bydlení, garážování vozidel nebo k různé podnikatelské činnosti. Jednotlivé povinnosti je proto potřeba identifikovat z hlediska konkrétní odpovědné osoby a prostoru (bytu, nebytového prostoru v bytovém domě apod.), ke kterému se vztahuje. A následně zajistit jejich komplexní a koordinované plnění, aby nedocházelo k protichůdným krokům a opatřením Povinnosti fyzických osob Fyzická osoba (např. vlastník bytu či rodinného domu, chaty, garáže, družstevník, nájemník, uživatel bytových a nebytových prostor bytového domu) je především povinna: 1 počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení; zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody, topení; plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech; týká se i zákazů a povinností stanovených interními předpisy (např. stanovami, domovním řádem, smlouvou). Kontrola a vymahatelnost jejich plnění přísluší orgánu, který je vydal; obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v potřebném rozsahu; udržovat je v provozuschopném stavu a zajistit k nim přístup a vytvářet podmínky pro zdolání požáru a záchranné práce; dbát na to, aby osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání, nad kterými vykonává dohled, nezpůsobily požár; dodržovat podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností; oznámit bez odkladu příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý v prostorách, které užívá nebo při činnostech, které vykonává. Pokud fyzická osoba je vlastníkem činžovního domu nebo v prostorách bytových domů či přímo v bytě provozuje jakoukoliv podnikatelskou nebo živnostenskou činnost, musí k těmto základním povinnostem zajistit plnění také příslušných dalších povinností - podle míry požárního nebezpečí, které touto činností vzniká Vlastník objektu Majitel vlastník stavby je povinen mj.: Stavební objekt a všechny jeho součásti řádně udržovat k účelu, ke kterému byl zkolaudován, po celou dobu jeho životnosti. Vést dokumentaci skutečného provedení stavby, uchovávat ji po celou dobu jejího užívání; při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby stavebnímu úřadu. 3 V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 1 7, 17, 18, 19 zákona o PO 2 4 zákona o PO stavebního zákona 710 v náležitém stavu, je vlastník povinen pořídit alespoň zjednodušenou dokumentaci pasport stavby. Zodpovídá za dodržování povinností na úseku požární ochrany ve všech společně užívaných prostorách a částech bytového domu. 4 Má právo koordinovat, organizovat a řídit zajištění požární ochrany u všech subjektů, které stavbu s jeho souhlasem užívají. Při provozování bytového domu lze odpovědnost za plnění některých úkolů na úseku požární ochrany zapracovat do vlastních vnitřních dokumentů, např. stanov, domovního řádu, smluv o nájmu a podnájmu apod. V postavení vlastníků bytů, bytových a rodinných domů jsou nejčastěji: Obce, městské části apod. (tzv. obecní byty). Vlastník je v postavení právnické osoby a musí mít určenou osobu statutárního zástupce. Fyzické osoby (restituenti, majitelé rodinných domů, apod.) odpovědnou osobou je konkrétní fyzická osoba. V případě vlastnictví (spoluvlastnictví) bytových domů, které dále pronajímá, se z hlediska povinností na úseku požární ochrany stává podnikající fyzickou osobou s povinnostmi dle příslušné kategorie činnosti. Spoluvlastníci plní úkoly a zodpovídají za požární ochranu společně a nerozdílně. Družstevní vlastnictví a provozování bytového fondu: odpovědnou právnickou osobou je družstvo, za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá statutární orgán, ve smyslu obchodního zákoníku představenstvo družstva. Společenství vlastníků jednotek: odpovědnou právnickou osobou je společenství vlastníků, za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá statutární orgán, kterým je ve smyslu občanského zákoníku a zvláštního zákona výbor společenství vlastníků jednotek nebo pověřený vlastník. Povinnosti vlastníka nelze přenášet na správce objektu! Správa domu je smluvní vztah mezi majitelem a podnikající osobou (jednotlivcem nebo firmou), v rámci které většinou majitel na správci požaduje i zabezpečování některých úkonů z hlediska požární ochrany (např. zajištění kontrol, revizí, prohlídek, dohledu, úklidu, vedení dokumentace, apod.). V rámci těchto smluvních vztahů odpovídá správce majiteli (za kvalitu, obsah, rozsah, lhůty apod.) 5, nenese však jeho právní zodpovědnost za plnění povinností na úseku požární ochrany. Často se zapomíná, že z pohledu zákona o požární ochraně je také správce podnikající osobou. Tudíž musí zajišťovat své povinnosti, dle charakteru své činnosti a požárního nebezpečí z ní vyplývajícího (např. školit své zaměstnance, vybavovat své prostory hasicími přístroji apod.) Členění provozovaných činností Abychom zachovali přehlednost a logickou posloupnost provázanosti všech povinností na úseku požární ochrany, je nyní nutné objasnit pojem provozování činností. Provozovatelem činnosti ve smyslu zákona o PO (činností je i pronájem bytových a nebytových prostor, provozování živnostenské či jiné podnikatelské činnosti v bytových a nebytových částech objektu, správa objektu) je zpravidla právnická osoba (bytové družstvo, společenství vlastníků, právnická osoba), která má statutárního zástupce, nebo podnikající fyzická osoba (vlastník nebo provozovatel na základě smlouvy). Podle míry požárního nebezpečí konkrétní provozované činnosti se člení do kategorií 6 bez zvýšeného požárního nebezpečí: bytové objekty do 15ti nadzemních podlaží; nebytové prostory s nahodilým požárním zatížením do 120 kg/m 2 ; 4 2 zákona o PO 5 řídí se dle příslušného zákona (občanský nebo obchodní zákoník), v jehož režimu byla smlouva uzavřena; 6 4 zákona o PO 811 POZOR! Podzemní hromadné garáže, které mohou v těchto domech být, již vykazují charakteristiku zvýšeného požárního nebezpečí. 7 se zvýšeným požárním nebezpečím: podzemní prostory bytových domů určené pro poskytování služeb nebo obchod s požárním zatížením 15 kg/m 2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob; stavby určené kolaudačním rozhodnutím pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; bytové objekty, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah; dále všechny podnikatelské aktivity provozované ve vymezených částech bytových objektů, které naplňují konkrétní ustanovení 4 odst. 2 zákona o PO. s vysokým požárním nebezpečím: bytové domy i samostatné bytové jednotky v budovách o 15ti a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m a všechny činnosti, které jinak nevykazují charakteristiky vysokého požárního nebezpečí, ale jsou v těchto objektech provozovány! Dle míry požárního nebezpečí, která provozováním činnosti vzniká, respektive začlenění činnosti v souladu s požadavky zákona o PO, jsou odvozeny následující povinnosti provozovatelů těchto činností. Právem vlastníků objektů je plnění těchto povinností koordinovat! Nejvhodnější formou je zakotvit konkrétní povinnosti do nájemních smluv, interních aktů a právně závazných dokumentů (stanov apod.) Povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob Každý provozovatel činnosti při plnění povinností vychází z projektové dokumentace stavby schválené stavebním úřadem, podle které byla stavba nebo její část postavena a zkolaudována, podmínky stanovené v této dokumentaci musí dodržovat! Všichni provozovatelé jsou povinni umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany. Základní povinnosti na úseku požární ochrany (tedy i pro provozovatele činností bez zvýšeného požárního nebezpečí 8 ) jsou: udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, označovat nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku; příjezdové komunikace a nástupní plochy; dodržovat technické podmínky a návody; kontrolovat provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení a přenosných hasicích přístrojů stanoveným způsobem a ve stanovených lhůtách; označovat a udržovat volně přístupné hlavní uzávěry vody, plynu a elektrické energie; zajistit přístupnost a označovat pracoviště popř. ruční ovládání požárně bezpečnostních zařízení bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně; bezodkladně oznamovat každý požár vzniklý při činnostech, které provozují nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají, a to i v případě, že ho sami uhasili. Provozovatel činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím 9 je povinen mj.: stanovit organizaci zabezpečení PO s ohledem na provozované činnosti; 7 18 vyhlášky o požární prevenci 8 5 zákona o PO 9 6, 6a zákona o PO 912 zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení dle stanovených podmínek a lhůt; stanovit požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení; zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací; zpracovat dokumentaci požární ochrany; školit zaměstnance a případně veřejnost, ( školení o požární ochraně pro veřejnost se provádí v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem činností v dokumentaci požární ochrany u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím); Pokud je v domě více provozovatelů, odpovídá každý samostatně za požární bezpečnost v rámci své činnosti a ve společných prostorách plní povinnosti vlastník prostor, pokud se nedohodnou jinak. 10 Některé povinnosti je potřeba zajistit prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí na úseku PO (odborně způsobilá osoba, technik požární ochrany nebo preventista požární ochrany, člen preventivní požární hlídky). Především se jedná o Posouzení požárního nebezpečí 11, které jsou právnické a podnikající fyzické osoby, provozující činnost s vysokým požárním nebezpečím, povinny předložit příslušnému HZS ke schválení. Dále je to provádění pravidelných požárně preventivních kontrol a prohlídek. 12 Odbornou způsobilost na úseku požární ochrany však nesmíme zaměňovat se způsobilostí osob, která je opravňuje vykonávat projektování, montáž, obsluhu, kontrolu, revize a další úkony stanovené dílčími předpisy pro jednotlivé specializované činnosti a konkrétní zařízení Dodavatelsky prováděné činnosti U dodavatelsky - smluvně - prováděných činností (např. při opravách, rekonstrukcích či modernizaci bytového fondu), odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany prováděných prací právnická nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti provádí, není-li smlouvou mezi nimi stanoveno jinak (např. bezpečné provedení svařování). Na požárního technika nebo jinou odborně způsobilou osobu nelze přenést právní odpovědnost v oblasti požární ochrany zákonně stanovenou provozovateli činnosti (společenství, družstvo, apod.). Jsou zodpovědní (dle příslušného právního vztahu) za kvalitu, obsah a rozsah úkonů, ke kterému jsou smluvně zavázáni (zpracování dokumentace požární ochrany, řádnou realizaci preventivních požárních prohlídek atd.). 2. Prohlídky, kontroly, revize Základem řádné péče o majetek je vždy průběžné sledování jeho stavu tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších příčin požárů, vážných až smrtelných zranění a nenahraditelných materiálních škod. Cílem této publikace není byrokratizovat a zatěžovat občany. Chceme jen upozornit, že pokud v zákonem stanovených případech za něco nesete odpovědnost, měli byste být také schopni prokázat, že jste tuto povinnost nezanedbali. Proto považujeme za vhodné ujasnit různé významy tohoto pojmu ve vztahu k povinnostem na úseku požární ochrany zákona o PO 11 6a, zákona o PO, ve vazbě na 29 vyhlášky o požární prevenci zákona o PO 13 porovnej 11 zákona o PO a 5 a 10 vyhlášky o požární prevenci 1013 2.1. Kontrola Kontrola je běžně užívaný pojem, kterým nešetří ani předpisy v oblasti požární ochrany. Kontrola je však i fakticky, často bezděčně, prováděná činnost. Asi každý občas kontrolujeme, jestli se nám nepálí oběd, nekape kohoutek, fungují spotřebiče, zda děti nekouří v seníku. Abychom mohli stanovit obsah kontrol a odpovědnost za jednotlivé úkony, je nutné je rozlišovat dle smyslu zákona o PO a souvisejících předpisů. Státní orgán je oprávněn v zákonech stanovených případech a rozsahu kontrolovat plnění uložených povinností. To tedy znamená, že dojde-li k požáru v majetku a správě fyzické osoby (majitel bytu, rodinného domu, chaty, garáže, nájemník bytové jednotky apod.) bude jako konkrétní odpovědná fyzická osoba muset doložit v rámci zjišťování příčin požáru, že plnil své povinnosti (dokladem o revizích, opravách, údržbě, dodržování návodů a pokynů výrobce apod.) Požární kontrola Ve smyslu zákona o PO se jedná o výkon státního požárního dozoru. 14 Požární kontrolu provádějí příslušníci hasičských záchranných sborů (odborů prevence). Cílem těchto kontrol je prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 15 (viz předcházející články). Tedy, mimo jiné, zda je případně ze strany odpovědné osoby stanoven systém vlastních preventivních požárních prohlídek, jejich rozsah, lhůty a způsob vedení záznamu; péče o technický stav objektu a kontrola požárně bezpečnostních zařízení Preventivní požární prohlídka Preventivní požární prohlídkou 16 je pravidelně kontrolováno dodržování předpisů o požární ochraně a jsou prověřovány příslušné doklady. Zajišťuje je provozovatel činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (např. provozovatel hromadné podzemní garáže, nájemce nebytové části objektů pro bydlení a prostorů k podnikatelské činnosti) prostřednictvím odborně způsobilé osoby (např. preventista požární ochrany, technik požární ochrany, člen preventivní požární hlídky) 17. Provádí se v pravidelných intervalech (nejméně jedenkrát ročně). Dle charakteru provozované činnosti a konkrétní organizace potřeb zajištění požární bezpečnosti je v kompetenci odpovědné osoby stanovit lhůty kratší. V bytových domech do 15 podlaží (45 m výšky) se preventivní požární prohlídky nemusejí vykonávat Prohlídka Prakticky, jak vyplývá z povinností právnických a fyzických podnikajících osob na úseku požární bezpečnosti, musí být zajištěna péče o technický stav budovy a kontrola požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany v ní instalovaných (viz např. požární uzávěry, přenosné hasicí přístroje, požární vodovody), zda jsou volné únikové cesty a nástupní plochy apod. Naplnění těchto požadavků tedy představuje nutnost zajistit pravidelnou prohlídku a dle obsahu jejího zaměření také odborníky (osoby znalé), kteří ji provedou. Není vyžadováno, aby byly prováděny osobou odborně způsobilou dle zákona o PO zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci zákona o PO ve vazbě na 5, 6, 6a, 7 a 17, kterými jsou tyto povinnosti stanoveny; a 13 vyhlášky o požární prevenci zákona o PO 1114 2.5. Kontrola technických a technologických zařízení Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení 18 se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených výrobcem a také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha) Revize Ručně ovládané klapky pro odvod tepla a kouře jsou velmi často nefunkční Revize je kontrola prováděná dle závazných právních a technických předpisů ve stanovených případech. Smí je provádět jen oprávněné osoby, tj. odborně vyškolené a vybavené, které tuto oprávněnost dokládají průkazem nebo osvědčením. Formální náležitosti dokladu o provedené práci tzv. Revizní zprávy a požadavky na rozsah a lhůty jednotlivých revizí jsou stanoveny v dílčích právních a technických předpisech (normách), pokynech výrobců atd. Výsledkem provedené revize je doklad, kterým se osvědčuje, že zařízení je schopné bezpečného a trvalého provozu. Nejčastěji se jedná o rozvody plynu, elektrické energie a vody, některé typy tepelných spotřebičů, komíny, výtahy atd vyhlášky o požární prevenci 1215 V objektech pro bydlení jsou tyto prohlídky, kontroly a revize často podceňovány nebo prováděny nesystémově. Tak se stává, že není zajištěna funkčnost a provozuschopnost jednotlivých zařízení (např. nejdou otevřít požární klapky nad schodišti systém dálkového ovládání táhly; chybí zpětné klapky u nezavodněného požárního potrubí - suchovodů; není zajištěno náhradní napájení pro osvětlení únikových cest apod.). Zároveň se zapomíná na potřebu návaznosti všech těchto zařízení a tím zajištění funkčnosti celého systému (např. vazby větrání a hašení, režimy evakuačních a požárních výtahů, otevírání nouzových východů a naopak zajištění uzavření požárních uzávěrů oddělujících požární úseky, způsob vyhlášení poplachu apod.). Tyto příklady se týkají především současných trendů moderní výstavby v tzv. inteligentních budovách, ale nesmí být přehlíženy ani u starší výstavby. Zvyšovali bychom tak riziko, že při požáru dojde ke zpoždění zjištění vzniku požáru, nevhodnému spuštění jednotlivých zařízení. To vše by znamenalo výrazné zvýšení možnosti rozšíření požáru, ztížení jak evakuace, tak účinnosti zásahu. Doporučujeme: V návaznosti na výše rozvedenou adresnost a rozsah povinností uložených zákonem o PO a souvisejícími právními a technickými předpisy, ve vazbě na stavebně technické provedení a vybavení objektů (viz část B) zpracovat pro každý objekt nebo jeho část, ke které se příslušná povinnost váže (v souladu s požárně bezpečnostním řešením, případně pasportem) plán a harmonogram kontrol, prohlídek a revizí obsahující Co je předmětem kontroly: jaká zařízení, vybavení, součásti stavby, ale také nájemní jednotky apod. je potřeba kontrolovat; Kdo kontrolu provede: sledovat, zda je k této činnosti oprávněn, zaškolen, vybaven; Kdy: v jakých lhůtách, případně za jakých situací je nutno kontrolu provést (kromě pravidelných kontrol také po požáru, po odstávkách a výlukách, při změně podmínek apod.); Jak: zohlednit požadavky jednotlivých předpisů nebo podmínky stanovené výrobcem i návaznost jednotlivých úkonů a dílčích kontrol apod. Veškeré dokumenty a listiny o těchto úkonech se stávají dokumentací požární ochrany a právně odpovědná osoba jimi prokazuje plnění dílčích povinností na úseku požární bezpečnosti. 3. Dokumentace požární ochrany Dokumentaci požární ochrany zpracovávají, zajišťují plnění a vedou v souladu se skutečným stavem právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které svoji činnost s charakteristikami zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí provozují v bytovém domě. Touto dokumentací se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 19 U rodinných domků a běžných bytových domů není dokumentace PO vyžadována. Upozorňujeme, že ale platí požadavek dokladovat plnění povinností viz předchozí kapitola. Také pro provozování hromadné podzemní garáže je nutné, mimo jiné, zpracovat dokumentaci zdolávání požárů. 20 Doporučujeme: Aby se vlastník objektu, který pronajímá prostory v bytovém domě k provozování činností, seznámil s touto dokumentací, případně dojednal možnou kontrolu jejího plnění. Zároveň si smluvně ošetřil koordinaci plnění opatření na úseku požární ochrany ve společně užívaných prostorách a následující, vyhlášky o požární prevenci vyhlášky o požární prevenci 1316 Část B: STAVEBNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ Vzhledem k velkému rozsahu, odborné náročnosti a dynamickému vývoji dílčích právních a technických předpisů upravujících tuto problematiku, jsou zde nastíněna jen základní pravidla pro pochopení systému zajištění požární ochrany v obecné poloze. Pro řešení konkrétních případů je nutné pracovat s plným zněním aktuálních předpisů a norem, ve stanovených případech s osobami odborně způsobilými pro činnost v této oblasti. 1. Obecné požadavky na výstavbu U každé legálně užívané (tedy zkolaudované) stavby jsou uplatněny požadavky požární bezpečnosti odpovídající právním a technickým normám platným v době realizace: 21 Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového přístupu, ochranu proti hluku a úsporu energie a na ochranu tepla. Často se setkáváme s dotazy, zda starší domy a byty, vystavěné v minulých desetiletích či staletích, jsou zajištěné z hlediska požární ochrany. Především je nutné zdůraznit, že nejsou a nesmějí být nebezpečné! Řádně zkolaudovaná a stále k témuž účelu užívaná a udržovaná stavba je z právního hlediska požárně bezpečná, i když v průběhu její životnosti došlo k výrazným změnám v technických předpisech. Důraz je kladen na slovo udržovaná! To znamená, že jsou prováděny pravidelné prohlídky, kontroly a revize, zjištěné závady a nedostatky jsou odstraňovány. Upozorňujeme, že tento požadavek se týká veškerého vybavení a součástí stavby. Tedy i dnes již zastaralých typů elektrické požární signalizace, rozvodů vody, řešení úniků apod. Pokud dochází ke stavebním úpravám, k výměnám vybavení a technologických částí, změně účelu užívání, je vždy nutno postupovat podle platné legislativy 22 a ve stanoveném rozsahu přehodnotit požárně bezpečnostní řešení Požadavky z hlediska zajištění požární bezpečnosti Všechny stavby musí být navrženy, užívány a udržovány tak, aby: zůstala zachována stabilita a únosnost konstrukcí po stanovenou dobu; bránily vzniku a šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby; bránily šíření požáru mimo stavbu (např. na sousední objekt nebo jeho část); byla umožněna bezpečná evakuace osob a zvířat z hořící nebo požárem ohrožené stavby nebo její části na volné prostranství nebo do jiného požárem neohroženého prostoru; umožnily účinný a bezpečný zásah požárních jednotek při hašení požáru a jiných mimořádných událostech. Dodržení všech uvedených požadavků u konkrétního stavebně technického řešení se u zákonně určených stavebních akcí (v podrobnostech viz stavební řád a související právní předpisy) prokazuje Požárně bezpečnostním řešením (dříve Požární zpráva), které podléhá souhlasu příslušného HZS Stavební zákon, zákon o PO, vyhláška o požární prevenci 22 Např. ČSN Požární bezpečnost staveb Změny staveb; vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb; 23 stavební řád a prováděcí vyhlášky, vyhláška o požární bezpečnosti staveb, kodex norem požární bezpečnosti staveb 1417 Bohužel, není ojedinělé, že se stavební úpravy, modernizace, výměny technologických zařízení a celků (stoupačky, výtahy, výměna bytových jader apod.) provádějí v rozporu se stavebním řádem a zákonem o PO. Tedy aniž by byly vyhodnoceny a ošetřeny z hlediska požární bezpečnosti. Mění se původní účel užívání bez řádné rekolaudace, zvyšuje se požární riziko (pronájem původních kočárkáren, sušáren apod.). Zapomíná se na nástupní plochy a vnější zásahové cesty, přístupnost hlavních uzávěrů, jsou rušeny spojovací chodby nebo východy, které byly určeny k úniku. Není zajištěno důsledné a pravidelné prověřování funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení, případně aktuálnosti dokumentace požární ochrany. Dochází tak k výraznému zvýšení ohrožení bezpečnosti osob i majetkových hodnot! Vlastníci objektů a provozovatelé činností často nedisponují potřebnou původní stavebně technickou dokumentací a následnými stavebními úpravami naruší původní koncepci požární ochrany. Nevyužívají možnosti iniciativně zvyšovat úroveň protipožárního zabezpečení a investovat do moderních prvků aktivní i pasivní protipožární ochrany. Snaha o ekonomické úspory na úkor požární bezpečnosti není šetřením na pravém místě a může se velice nepříjemně vymstít! 1.2. Základní předpoklady zajištění požární bezpečnosti objektů pro bydlení Od poloviny sedmdesátých let minulého století je technické řešení požadavků PO předmětem samostatného posuzování dle technických norem kodexu požární bezpečnosti staveb, které se v současné době, v souvislosti s harmonizací předpisů Evropské unie, velmi dynamicky mění. Jak je konkrétní stavba zajištěna se prokazuje Požárně bezpečnostním řešením, při jehož zpracování se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a podmínek vydaného územního rozhodnutí. 24 V podstatě se jedná nejprve o stanovení stupně požární bezpečnosti stavebních objektů, průběhu případné evakuace a možností zásahu, dále pak dimenzování požárně technických charakteristik konstrukcí a prvků do stavby zabudovaných. Pokud se ocitnete v roli investora, zajistěte si smluvně zpracování příslušných dokumentů osobami k této činnosti oprávněnými a dohled nad koordinovanou realizací při výstavbě. 25 Pro potřeby této publikace upozorníme na základní zásady: Zajistit únosnost a stabilitu, bránit šíření požáru a jeho zplodin Základní informace o rozdělení do požárních úseků obsahuje Požárně bezpečnostní řešení stavby. Pokud se jedná o starší výstavbu, realizovanou před účinností kodexu projektových norem požární bezpečnosti staveb a souvisejících předpisů, doporučujeme zahrnout do plánů modernizace a průběžné údržby domu také modernizaci požárního zabezpečení. Lze ji řešit citlivě i z hlediska zachování historických prvků (schodiště, okna, dveře apod.). 26 Vynaložené finanční náklady jsou minimální v porovnání s hodnotami, které chrání. Při změně užívání je nutno přehodnotit i novou míru požárního rizika a porovnat stávající stav s novými požadavky na konstrukční materiály, vybavení požárně bezpečnostním zařízením a věcnými prostředky požární ochrany (hasicí přístroje); stanovit podmínky bezpečného užívání. 27 Umožnit bezpečnou evakuaci osob, zvířat, případně majetku Pro tyto účely je v objektech pro bydlení řešen systém únikových cest, které musí umožnit pohyb a pobyt unikajícím osobám. Člení se na chráněné a nechráněné. 28 Dle typu mají stanovenu maximální délku, šířku (kapacitu), musí mít zajištěno předepsané odvětrání, osvětlení, značení atd vyhlášky o požární prevenci 25 5 vyhlášky o požární prevenci, zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon) 26 ČSN Požární bezpečnost staveb Změny staveb 27 vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 28 ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty, kap.č. 9 1518 Do systému únikových cest patří evakuační výtahy, částečně chráněné únikové cesty a náhradní únikové možnosti. Chráněná úniková cesta musí být oddělena od ostatních požárních úseků předepsanými typy požárních uzávěrů otvorů (z hlediska schopnosti odolávat po stanovenou dobu předpokládaným teplotám popřípadě i kouři; vybavené samozavírači, panikovým kováním apod.). Chráněné únikové cesty je potřeba vybavit nouzovým osvětlením a každá úniková cesta musí být vybavena požárně bezpečnostním značením (směry úniku, evakuační východy apod.). Velmi se osvědčuje fotoluminiscenční značení. Kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a madel zábradlí se v chráněné únikové cestě nesmí nacházet žádné požární zatížení (např. hořlavé obložení, vestavěný dřevěný nábytek, nepotřebné věci apod.). Jednotlivé předměty z hořlavých materiálů zde lze umístit jen výjimečně, za dodržení podmínek stanovených podrobně ve vyhlášce o technických podmínkách požární ochrany staveb 29. Vandalové zapálili nástěnku na chodbě domu Podlahové krytiny z hořlavých hmot nesmí vykazovat index šíření plamene větší než 100 mm/min. Výjimečně a za předem stanovených podmínek smí být v chráněné únikové cestě umístěny volně vedené rozvody hořlavých látek, volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot a volně vedené elektrické rozvody. Často zanedbávanou povinností je zajistit volný přístup a funkčnost mechanizmů otevírání oken, případně dalších otvorů určených pro odvětrání únikových cest. Umožnit účinný protipožární zásah V objektu musí být instalovány přenosné hasicí přístroje pro prvotní zásah 30 - viz samostatná kapitola. Požární vodovody (hydranty) 31 - pro zajištění dostatečného množství vody pro hašení rozlišujeme vnější a vnitřní (včetně systémů suchovodů nezavodněných požárních potrubí) musí 29 vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, Příloha 6, část A Požadavky požární ochrany - používání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, 30 viz část C, kap.2 Hasicí přístroje 31 ČSN Zásobování požární vodou 1619 být přístupné, označené a vybavené dle požadavků požární ochrany. 32 Vlastníci bytových domů a provozovatelé činností musí zajistit jejich kontrolu a údržbu, pokud jsou v jejich majetku a správě. Stávající hydrantový systém bytových domů je často omezeně funkční. Ve většině případů chybí vlastní vyzbrojení hydrantové skříně nebo je hydrantová skříň uzamčena a v bezprostřední blízkosti není viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení. Tím je znemožněn v případě požáru rychlý a účinný zásah. Přístupové komunikace ke každému objektu, který byl postaven po roce 1976, musí vést přístupová komunikace, umožňující příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu nebo až k nástupní ploše. Při stání vozidel na komunikaci musí vždy zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při zastavení alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Pozor! V některých starších panelových domech jsou jako cesty pro vedení požárního zásahu určena okna do chodeb domů. Necitlivými zábory chodeb jsou tyto přístupové cesty znehodnoceny. Parkování neukázněných řidičů na sídlištích často neumožňuje příjezd hasičů na místo požáru 32 vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 1720 Nástupní plochy pro požární techniku od roku 1976 musí být zřízeny u objektů o 6-ti a více NP (12m). Jedná se o zpevněné plochy u průčelí objektu a šířce nejméně 3,5 m, které jsou určené k nástupu požárních jednotek a umístění požární techniky pro vedení protipožárního zásahu a provádění záchranných prací. Nástupní plochy musí být označeny dopravním značením - ZÁKAZ STÁNÍ s doplňkovou tabulkou s textem Nástupní plocha požárních vozidel. V současné době se setkáváme s překážkami bránícími příjezdu požární techniky (např. závory, oplocení, brány na čipové karty). Někteří majitelé pozemků kolem bytových budov tak řeší ochranu svého majetku nebo přímo provozují parkoviště. Chtěli bychom upozornit, že toto jednání je v příkrém rozporu s požadavky požární ochrany a může být příčinou znemožnění rychlé pomoci hasičů a záchranářů. Na označených místech mají být volné nástupní plochy pro hasičskou techniku 1.3. Výstavba, rekonstrukce, stavební úpravy, udržovací práce Nedostatečná péče o technický stav budov je častou příčinou požárů, jak v novějších, tak zejména ve starých bytových objektech. Situace by přitom mohla být mnohem lepší, pokud by byl dodržen základní požadavek pravidelné údržby. Zároveň je nutné si uvědomit, že technický stav objektů, u kterých výstavba probíhala v minulých dobách, již silně pokulhává za současným trendem požární bezpečnosti a vědeckotechnickým pokrokem. Může představovat i skryté riziko vzniku požáru, zbytečně znesnadňovat evakuaci a zhoršovat podmínky rychlého a účinného zásahu. Je smutným faktem, že modernizujeme a kultivujeme své byty (co dříve bylo luxus, je dnes běžným standardem), ale do modernizace protipožárního zajištění se nám investovat nechce. Následující část proto bude věnována problematice technických podmínek částí a součástí staveb, stavebně technickým opatřením požární bezpečnosti, která jsou dnes již nedílnou součástí regenerace bytových domů. Představují minimální míru protipožárního zajištění dle zákonných požadavků: Základní zásada: než se pustíte do jakékoliv stavební akce, seznamte se s výchozími dokumenty (kolaudačním rozhodnutím a souhlasem s užíváním stavby, dokumentací skutečného provedení a požárně bezpečnostním řešením či požární zprávou). Zabrání se tím přijímání protichůdných opatření a narušení smyslu konkrétní koncepce požární bezpečnosti stavby. 18 Zobrazit více
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, Více Zajištění požární ochrany na pracovištích
Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát Více Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství, Více Casto slyšený konejšivý argument "tady horet nikdy nebude" je bohužel
Požární bezpecnost v bytových domech Horí!!! Alarmujícítitulek má upozornit na nebezpecí, jehož podcenení muže vést k tragickým následkum: požární bezpecnost musí být prece jedním ze základních požadavku Více Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence
A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost Více A) (dle 5 zákona o PO)
Příloha požárního řádu č. 1 Povinnosti právnických osob a podnikajících osob A) (dle 5 zákona o PO) (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném Více PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS
PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985 Více POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.) Více Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU
Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění Více Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací
Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice 3. 4. 11. 2009 POŽÁRNÍ OCHRANA v oboru vodovodů a kanalizací Josef Ondroušek, Vodárenská akciová společnost, a.s. Požární ochrana v oboru Více Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák
Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, Více NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,
NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Více Minimální znalosti člena SDH z oblasti prevence v požární ochraně:
Minimální znalosti člena SDH z oblasti prevence v požární ochraně: Základní znalosti člena SDH: 1) Právní úprava na úseku PO 2) Základní povinnosti fyzických osob 3) Činnosti zakázané fyzickým osobám 4) Více Požární řád Města Heřmanův Městec
Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) Více Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek
Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985 Více Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení
Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin Více I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.
TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů Více Povinnosti organizace
Povinnosti organizace Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito předpisy: Zák. o požární ochraně č.133/85 Sb. v platném znění ( 320/02 Sb. ), vyhl. o požární prevenci Více Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb
SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c) Více DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p
- 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní Více SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.
-1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice, Více Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle Více POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA
Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona Více ZÁZNAM Z PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY A KONTROLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
ZÁZNAM Z PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY A KONTROLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ ve smyslu ustanovení 5, odstavce 1, písmene e), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Více Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )
Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt Více Obecně závazná vyhláška č. 4/1997
Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Více čl. 1 Základní ustanovení
DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností Více VYHLÁŠKA č.7/2004 Požární řád města Opočna
VYHLÁŠKA č.7/2004 Požární řád města Opočna Zastupitelstvo města Opočna se na svém zasedání dne 4.2.2004 usneslo vydat na základě ustanovení 29 odst.1, písm.o) zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně ve Více Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení
Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Požární bezpečnost staveb zahrnuje technická, provozní a organizační opatření zajišťující ve sledovaném objektu ochranu osob, zvířat a materiálních hodnot před Více Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014
Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Důvod k sepsání uvedené publikace byl velice prostý. Skutečnost, že máme kolem sebe umístěny hasicí přístroje, Více PRO ROK 2011. Preventista II.
Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou Více HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek 738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264 HZSTX005GWML Č.j. HSOS-6900-1/2014 Výtis k č.: 1 Počet Více Legislativa a systém požární ochrany
5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví Více Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.
autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána Více POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL Více 1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8
ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Požární bezpečnost staveb Fire Safety of Buildings Sídlo společnosti: Pobočka: Jedov 37 U Nemocnice 338 675 71 Náměšť nad Oslavou 503 51 Chlumec nad Cidlinou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení Více Organizační směrnice PO č.1/2015
STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního Více Úvodní ustanovení. b. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu,vody,
1 Návrh: 24.listopadu 2003 Požární řád obce Dymokury Zastupitelstvo obce Dymokury se dne 24.listopadu 2003 usneslo schválit v souladu s 10 písm.a), 84 odst.2, písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Více Výkon SPD v oblasti stavební prevence
Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním Více SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ
Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito Více Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH
Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat Více Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci
OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů Více POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy
Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců Více Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4
Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných Více Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)
D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda, Více Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000
1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní Více MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Více Přehled otázek. Kurz Požární prevence P
Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit Více OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Více Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě Více P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í
-1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 Více ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY
ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky Více https://www.dh.cz/index.php?view=article&catid=33%3avzdelavani&id=3576%3a20...
Stránka č. 1 z 9 Soubor testových otázek - preventista II - 2016 Pondělí, 10 Říjen 2016 12:37 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme Více DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA
Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Více Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice
POŽÁRNÍ ŘÁD Trafostanice Dokument požární ochrany zpracovaný na základě požadavků 27, písmeno d) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. Schvaluje : H U R T A Petr majitel Více TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414
V Praze dne 25. září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Lhůty čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů Více OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Více P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky
P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Více MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno
SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k Více Stavebník. 152 stavebního zákona
Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života Více moderní konstrukce chyby při p
Komíny moderní konstrukce nejčast astější chyby při p projektování a montáži I. Chybějící projektová dokumentace II. Chybně zpracovaná projektová dokumentace : 1. Chybné zpracování umístění sopouchu již Více DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek
DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL Více POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY
POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY por. Roman Holkup, DiS. pracoviště prevence, OOB a KŘ HZS JčK územní odbor Písek 724 178 953, 950 245 151 roman.holkup@jck.izscr.cz PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon 133/1985 Více Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151
Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01 /2015 Požární řád obce Martínkov Zastupitelstvo obce Martínkov Více Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...
Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení Více R o z s a h z n a l o s t í
České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a Více PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011
PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil Více Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení
Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana Více 111/1981 Sb. VYHLÁŠKA
111/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. října 1981 o čištění komínů Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona č. 18/1958 Více PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., Více Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob schváleno: 25. května 2004 účinnost: 10. Více OBEC KAMENEC U POLIČKY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2003. Požární řád Obce Kamenec u Poličky
OBEC KAMENEC U POLIČKY Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád Obce Kamenec u Poličky Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Více POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ
-1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Více Vyhrazená plynová zařízení
5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění Více 9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH
9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah vedený vnějškem nebo vnitřkem objektu, popř. oběma cestami. 9.1 Přístupové komunikace Ve všech případech přístupovou Více MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo Více Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ
Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 16. NAŘÍZENÍ ze dne 4. 10. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada vydává dle ust. 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona Více Jaké máte povinnosti vůči hasičům
Jaké máte povinnosti vůči hasičům Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a Diecézní Více Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo Více Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota
Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. PODKLADY... 2 3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU... 3 3.1 Předmět... 3 3.2 Základní údaje... 3 4. ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ... 3 5. POŽÁRNÍ RIZIKO... 3 6. STAVEBNÍ KONSTRUKCE... Více POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Měšice se na svém zasedání dne 7.1.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších Více Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb
Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní Více Vyhláška č. 23/2008 Sb.,
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Požadavky na vybavení domů a bytů hlásiči požáru a přenosnými hasicími přístroji. Více FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12. Více ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009
ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009 Více Záznam o provedení požární preventivní prohlídky společných prostor v objektu:
Záznam o provedení požární preventivní prohlídky společných prostor v objektu: Provedena v souladu s 12 Vyhlášky MV č. 246/2001 sb. Identifikační údaje: BYTOVÉ DRUŽSTVO ČERČANY HAVLÍČKOVA HAVLÍČKOVA 441, Více MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Více Požárně bezpečnostní řešení
1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván Více NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona Více V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád
V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat Více 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář