Source: https://vivreensecurite.vincotte.be/fr/faq/tags/signification-des-codes-installations-delectricite
Timestamp: 2019-03-21 17:55:59+00:00
Document Index: 234916167

Matched Legal Cases: ['art.20', 'art.70', 'art.16', 'art.269', 'art.86', 'art.72', 'art.116']

FAQ: Signification des codes installations d'électricité
Isolation (1101, 1104)
1101: La valeur de la résistance d'isolement général pour les parties de l'installation construites avant le 24/06/2000 est insuffisante, celle-ci doit être au minimum de 25.000 Ohm (art.20 du RGIE)....
Appareillage (1091, 1822, 1902 à 1917)
1091: Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer. 1822: Réaliser les connexions dans des coffrets, tableaux , boîtes de jonction ou de dérivation, aux bornes...
Code couleurs et canalisations (1081, 1083, 1801, 1802, 1809, 1810, 1811, 1813, 1815, 1818, 1819)
1081: Nous conseillons de supprimer les canalisations hors d'usage. 1083: Les conducteurs non utilisés sont à éliminer ou à isoler à leurs extrémités. 1801: Remplacer le conducteur isolé vert/jaune...
Conducteur de protection (1214, 1215, 1216, 1218, 1219)
1214: Le conducteur de protection (PE) est à distribuer dans toute l'installation (art.70.06, 86.02, 86.04 du RGIE). 1215: Prévoir un (des) conducteur(s) de protection (PE) vert/jaune d'une section...
Tableau électrique (1061, 1062, 1414, 1506, 1601 à 1612, 1702 à 1709, 1805 à 1808)
1061: La tension nominale doit être affichée de manière apparente en un endroit judicieusement choisi. 1062: Le pictogramme 'danger électrique' doit être apposé de façon durable sur le tableau. 1414:...
Schemas (1501 à 1505)
1501: Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire(s) de l'installation (art.16, 268-269 du RGIE). 1502: Prévoir le(s) schéma(s) de position de l'installation (art.269 du RGIE). 1503: Adapter le(s) schéma(s)...
Differentieel (1401, 1402, 1405, 1406, 1407, 1409)
1401: Prévoir un interrupteur différentiel général, muni d'un dispositif de plombage, à l'origine de l'installation (art.86.07 du RGIE). 1402: Prévoir un interrupteur différentiel général d'une...
Liasons equipotentielles (1301à 1310)
1301: Réaliser les liaisons équipotentielles principales et leurs connexions (art.72, 78.05 du RGIE). 1302: Compléter les liaisons équipotentielles principales (eau, gaz, arrivée et départ chauffage)...
Prise de terre (1021, 1201 à 1211)
1021: Les connexions à la borne principale de terre de l'installation doivent être réalisées, côté amont pour les conducteurs de protection et/ou les liaisons équipotentielles et côté aval, pour le...
Protection incendie (1712, 1921, 1922, 1925)
1712: Prévoir une protection de surcharge au secondaire du transformateur (art.116, 127 du RGIE). 1921: La dissipation de la chaleur produite en service normal par le transformateur, est gênée du...