Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-d56-2009.html
Timestamp: 2017-08-23 10:12:46
Document Index: 9851810

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 3', 'artículo 8', 'Artículo 4', 'artículo 16', 'Artículo 5', 'artículo 20', 'Artículo 6', 'artículo 21', 'Artículo 7', 'artículo 24', 'Artículo 8', 'artículo 27', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 21']

Publicado en BOC núm. 132 de 10 de Julio de 2009
Vigencia desde 11 de Julio de 2009
Artículo 1 Se modifica el apartado 1 del artículo 4 que pasa a tener la siguiente redacción
Artículo 2 Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 5 que pasan a tener la siguiente redacción
Artículo 3 Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 8 que pasan a tener la siguiente redacción
Artículo 4 Se modifica el apartado 1 del artículo 16 que pasa a tener la siguiente redacción
Artículo 5 Se modifica el apartado 4 del artículo 20 que pasa a tener la siguiente redacción
Artículo 6 Se da nueva redacción al artículo 21 que pasa a tener la siguiente redacción
Artículo 7 Se modifica el apartado 2.e) del artículo 24 que pasa a tener la siguiente redacción
Artículo 8 Se modifica el artículo 27 que pasa a tener la siguiente redacción
Artículo 9 Se introduce una nueva Disposición Transitoria Tercera con la siguiente redacción
Artículo 10 Se modifica la tabla 2 del anexo II que pasa a tener la siguiente redacción
Artículo 11 Se modifican los valores referentes a los siguientes parámetros de la tabla 4 del anexo II que pasan a tener la siguiente redacción
El Decreto 72/2008, de 24 de julio por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, fue publicado el día 15 de octubre de 2008, entró en vigor al día siguiente de su publicación. En el período de tiempo trascurrido se ha observado que, dada la enorme casuística del objeto que se regula, procede llevar a cabo algunas modificaciones en determinados artículos.
En concreto, se modifican las características que deben tener las superficies de las instalaciones, al considerar que materiales ampliamente utilizados en la construcción de los vasos no presentan la condición de ser ignífugos. Se amplía la posibilidad de utilizar, en los vasos de menos de 200 metros cuadrados de lámina de agua, sistemas de recirculación y homogeneización del agua diferentes al rebosadero, siempre que sean de reconocida eficacia. Se matizan algunas cuestiones en relación con la temperatura ambiental de los recintos que albergan vasos cubiertos. Por otro lado, al existir medios técnicos que permiten mantener la calidad sanitaria del agua de los vasos, sin necesidad de llevar a cabo el vaciado completo del mismo, y considerando la importancia del ahorro del agua, se elimina la obligación del vaciado del vaso anual. Se introduce una excepción a la presencia obligatoria de socorristas regulada en el artículo 20. Y se otorga un plazo para la realización de reformas estructurales en aquellas piscinas de uso colectivo de comunidades de propietarios que vayan a acogerse a la excepción contemplada en el artículo 21, incorporando una Disposición Transitoria Tercera. También se han introducido excepciones respecto a la obligatoriedad de comunicación de reapertura de las piscinas y en relación a la frecuencia analítica establecida en el programa de autocontrol. Por último, procede la corrección de errores del anexo II, en concreto en la tabla 2 y en la tabla 4 y la supresión de un parámetro microbiológico.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de julio de 2009,
«Las superficies de todos los elementos que integran las instalaciones y los equipamientos de las piscinas serán de materiales resistentes a los agentes químicos y de fácil limpieza y desinfección»
«6. Todos los vasos de nueva construcción o que sean reformados de forma sustancial, con una superficie de lámina de agua igual o superior a 200 m², deberán contar con un rebosadero perimetral. Los vasos de inferior tamaño, al menos dispondrán de rebosaderos discontinuos (skimmers), en nº igual o superior a 1 skimmer por cada 25 m² de lámina de agua, u otro sistema que garantice la recirculación completa del agua del vaso.»
«7. Cuando el vaso esté en uso, el nivel del agua debe mantenerse coincidente con el borde del rebosadero, si lo hubiera. El canal del rebosadero del agua debe ser accesible para su limpieza y mantenimiento, y estar protegido de forma que se eviten accidentes.»
«4. La temperatura del agua de los vasos estará comprendida entre 24 y 28ºC, la temperatura ambiental será aproximadamente 2ºC superior. En el caso de que la piscina albergue vasos de diferentes temperaturas, la de referencia será la del vaso de lámina de agua de mayor superficie»
«5. En los vasos destinados a usos concretos, la temperatura del agua tendrá el valor que determinen las condiciones de uso de cada tipo de vaso»
«1. Al menos una vez al año se realizará una revisión y limpieza del vaso para lo cual no será obligatorio su vaciado completo. Antes de volver a utilizar el vaso, el titular realizará un análisis de los parámetros de calidad del agua recogidos en el anexo II. Cuando se produzca incumplimiento de los parámetros de la tabla 2 del anexo II, será obligatorio el vaciado del vaso»
«4. En el supuesto de que la separación física entre los vasos no permita una vigilancia eficaz de los mismos, será obligatoria la presencia de socorristas en cada vaso o grupo de vasos que puedan ser vigilados simultáneamente. En el caso de que exista un único vaso aislado, que cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 21, el titular podrá acogerse a la excepción regulada por este artículo para ese vaso, siempre que establezca restricciones de uso del mismo u otras condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios»
«Artículo 21 Excepción del servicio de salvamento y socorrismo acuático
Queda excluidas de la obligatoriedad de la presencia de socorrista, las piscinas de uso colectivo de comunidades de propietarios y las de alojamientos turísticos para uso exclusivo de sus clientes, que cumplan, simultáneamente los siguientes requisitos:
b) Profundidad: Igual o interior a 1,6 metros, o en su caso 0,5 metros para las infantiles.
c) Protección de la zona de baño, de forma que se impidan las caídas accidentales o el acceso involuntario al vaso, mediante valla de altura igual o superior a 1.2 metros y otro medio físico adecuado. d) Instalación de salvavidas: Al menos 2, uno en cada lado de cada uno de los vasos de la piscina.»
«e) Análisis del agua de cada uno de los vasos, con la siguiente frecuencia de determinaciones:
- En las piscinas de uso colectivo de comunidades de propietarios, la frecuencia de las anteriores determinaciones será la establecida en su programa de autocontrol para garantizar la calidad sanitaria del agua.
Las muestras se recogerán a la hora de mayor afluencia de público. En caso de sospecha de contaminación por gérmenes patógenos específicos, algas u otros contaminantes que impliquen un riesgo para la salud no incluidos expresamente en el anexo II, habrán de ser analizados a fin de tomar las medidas correctoras oportunas. Los últimos controles sobre la calidad del agua se expondrán en lugar visible y fácilmente accesible a los usuarios, haciendo referencia a los valores máximos del anexo II."
En las piscinas de uso colectivo cuya apertura sea continuada, que obtengan resultados conformes en los análisis de los parámetros de las tablas 2 y 3, durante al menos un año, el titular podrá reducir la frecuencia analítica a trimestral.»
Cuando la inactividad de las piscinas sea superior a 6 meses, el titular deberá presentar a la Dirección General de Salud Pública un documento firmado y fechado en el que expondrá el período de apertura de la piscina, así como si se han realizado modificaciones en la infraestructura, excepto en el caso de las piscinas de uso colectivo de comunidades de propietarios y de alojamientos turísticos para uso exclusivo de sus clientes»
Las piscinas de uso colectivo de comunidades de propietarios ya construidas, que pretendan acogerse a la excepción contemplada en el artículo 21, dispondrán de plazo hasta el 1 de junio de 2010 para realizar las reformas necesarias para adaptarse a los requisitos contemplados en los apartados a) y b), no siendo aplicable este plazo para el cumplimiento de los demás apartados del citado artículo.»
«Tabla 2: Parámetros microbiológicos
Parámetro Unidades Valor límite
Aerobios totales a 37ºC UFC/1 ml 200
Escherichia coli UFC/100 ml ausencia
Staphylococus aureus UFC/100 ml ausencia
Pseudomona aeruginosa UFC/100 ml ausencia
Legionella spp. (1) UFC/1 L ausencia»
«Tabla 4: Parámetros relativos al tratamiento aplicado
Parámetro Unidades Valores comprendidos (2)
Cloro residual combinado mg/l Menor o igual a 0,6
Acido isocianúrico mg/l Menor o igual 75
Se determinará únicamente en los vasos termales y de relajación