Source: http://docplayer.cz/393748-Odberatel-magistrat-mesta-ceske-budejovice-nam-premysla-otakara-ii-c-1-2-370-92-ceske-budejovice-inspekcni-zprava.html
Timestamp: 2016-12-09 14:05:52+00:00
Document Index: 42241704

Matched Legal Cases: ['soud ', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 133', 'zákona č. 186']

⭐Odběratel: Magistrát města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Odběratel: Magistrát města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Download "Odběratel: Magistrát města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2 370 92 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA"
1 Inspekční orgán č akreditovaný ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 Odběratel: Magistrát města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí a analýza rizik v objektech ZŠ Máj I a Máj II, ulice M. Chlajna 1319/21 a 1347/23, České Budějovice 2 Zpracováno podle inspekčního postupu IP Zakázkové číslo (číslo zprávy): 120/119/11 V Praze dne: Situace. Vyznačení objektů/pavilónů, které byly předmětem inspekce. Přílohy: 1. Protokol č. 317/11 zkušební laboratoře č akreditované ČIA vzorky stavebních a jiných materiálů s přesnou lokalizací míst odběrů Zhotovitel: Foster Bohemia s.r.o., Inspekční orgán Mezi Rolemi 54/10, Praha 5, Jinonice Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 1 Číslo účtu (ABO): /800, CZK DIČ: CZ ; Městský soud v Praze, oddíl C, vložka2 A. ÚVOD A.1. Terminologie užívaná ve zprávě; legislativa a další předpisy ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) IO - Inspekční orgán č akreditovaný ČIA ZL - Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA IP označení inspekčního postupu, který byl v tomto případě proveden. Inspekční postup zjišťuje v objektu nebo části objektu výskyt resp. možnost výskytu materiálů s obsahem azbestu nebo jiných nebezpečných vláken (vytypování podezřelých materiálů bez vzorkování). Azbestová vlákna - řadíme mezi anorganická nekovová (silikátová) vlákna: /pro následující klasifikaci minerálů použit mineralogický systém podle Bernarda, Rosta a kol. (1992)/ TŘÍDA SILIKÁTY A/ Oddělení FYLOSILIKÁTY Skupina kaolinitu-serpentinu: chryzotil (CAS č ) B/ Oddělení INOSILIKÁTY Skupina amfibolů: aktinolit (CAS č ) amozit (CAS č ) antofylit (CAS č ) krokydolit (CAS č ) tremolit (CAS č ) Ostatní anorganická vlákna - nekovová (silikátová) vlákna, resp. vláknité částice. ZŠ Máj I - základní škola na adrese M. Chlajna 1319/21, České Budějovice 2 ZŠ Máj II - základní škola na adrese M. Chlajna 1347/23, České Budějovice 2 NP - nadzemní podlaží (1.NP = přízemí, 2.NP = 1. patro, 3.NP = 2. patro, 4.NP = 3. patro) PP - podzemní podlaží (suterén) VZT - vzduchotechnické, ventilační nebo odvětrávací potrubí, zařízení nebo soustrojí Azbestový/neazbestový materiál (deska, roura, těsnění, izolace atd.) - zjednodušený výraz pro materiál s/bez obsahu azbestu. Arch. č. - archivní číslo vzorku materiálu ZL pro stanovení přítomnosti anorganických resp. azbestových vláken. - červenou barvou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky s obsahem azbestu na obrázcích a případně v textu této inspekční zprávy. - červenou čárkovanou šipkou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky s možným / předpokládaným obsahem azbestu na obrázcích této inspekční zprávy. Přítomnost azbestu nebylo možno ověřit vzorkováním. 2 / 233 - zelenou barvou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky bez obsahu azbestu na obrázcích a případně v textu této inspekční zprávy Inspekce se provádí ve vztahu k následujícím specifikacím legislativě a dalším předpisům: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ze dne Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ze dne Příloha č. 4 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ze dne VDI 3866 (směrnice SRN) - Určování azbestu v technických produktech; Zásady; Odběr a úprava vzorků. A.2. Informace o nebezpečnosti azbestu Azbest je obecný název pro skupinu přirozeně se vyskytujících vláknitých silikátů, které se nacházejí v horninách. Azbesty řadíme do dvou základních skupin viz bod A.1. této zprávy. Azbest má mimořádné chemické a fyzikální vlastnosti jako např. odolnost vůči vysokým teplotám, oxidaci, korozi atd., díky tomu byl v minulosti velmi hojně používán (stavební, izolační a těsnící materiály aj.). Historie používání azbestu sahá hluboko do minulosti. Cílevědomá těžba azbestu začíná počátkem 20. století. V 70. letech dvacátého století dosáhla světová produkce těžby azbestu svého maxima. Přes 90 % všeho vytěženého azbestu bylo použito ve stavebnictví. Již od roku 1900 byly používány azbestocementové krytiny (př. Eternit), azbestocementové roury, azbestocementové desky, azbestové malty, těsnící šňůry apod. Azbest řadíme mezi škodliviny pracovního a životního prostředí (azbestový prach, respirabilní azbestová vlákna). Působí negativně zejména na orgány dýchacích cest (azbestóza, karcinom plic). Všechny typy azbestu jsou podle WHO (Světové zdravotnické organizace) řazeny do I. skupiny karcinogenních látek. Vzhledem k tomu, že není možné stanovit zdravotně nezávadnou koncentraci (prahovou hodnotu) azbestových vláken, je nutné zamezit uvolňování azbestových vláken do prostoru a tím koncentraci azbestových vláken minimalizovat. Zdravotní riziko vzrůstá zvláště s koncentrací azbestových vláken v prostoru a s dobou jejich působení na osoby (doba expozice). 3 / 234 A.3. Popis objednané inspekční práce Odběratel požadoval na základě objednávky č. OBJ/1120/2011/110 ze dne provedení inspekce výskytu azbestu v objektech ZŠ Máj I a ZŠ Máj II. Předmětem inspekce byly následující objekty/pavilóny č.: 231, 232, 234, 235, 236, 423, 424, 426. V této fázi inspekce bylo dohodnuto provést inspekci podle nejjednoduššího inspekčního postupu IP01-3.1, a to s ohledem na nutnost rychlého řešení vzniklé situace. A.4. Datum inspekce na místě a A.5. Identifikace zařízení použitého pro měření nebo zkoušení a informace o odběrech vzorků Odběr a vyhodnocení vzorku stavebního materiálu provedli pracovníci akreditované zkušební laboratoře č. 1150, a to podle směrnice VDI 3866, část 1 a 5. Všechna použitá zařízení jsou kalibrována. B. ROZDÍLY OPROTI DOHODNUTÉMU ROZSAHU B.1. Identifikace inspekčního postupu s uvedením odchylných, dodatečných nebo vynechaných částí dohodnutých metod či postupů Nad rámec inspekčního postupu IP byly odebrány vzorky typových nejproblematičtějších materiálů. Žádný z dohodnutých postupů nebyl vynechán. B.2. Parametry prostředí - nebyly zjišťovány. C. PRŮBĚH INSPEKCE 1. Rozsah prováděných prací v této fázi inspekce: Rámcový stavebně technický průzkum se zaměřením na vytypování a zjištění přítomnosti materiálů s obsahem azbestu, fotodokumentace podezřelých míst, konstrukčních prvků a důležitých stavebních konstrukcí a zanesení zjištěných údajů do pracovních dokumentů, dokumentace míst odběru vzorků materiálů (fotodokumentace, vyplnění terénního odběrového protokolu, zanesení zjištěných údajů do pracovních dokumentů), laboratorní analýzy odebraných vzorků - viz Protokol č. 317/11 v Příloze 1, stanovení výskytu resp. možnosti výskytu azbestu, zhodnocení výskytu azbestu - závěry. 2. Kontaktní osoba odběratele: Ing. Zdeňek Šeda, vedoucí investičního odboru. 4 / 235 3. Kontaktní osoby ZŠ Máj I: Mgr. Staněk, ředitel a pan Polášek, školník poskytovali důležité informace, provázeli naši pracovnici a zajišťovali technickou pomoc při inspekci. Za jejich čas a spolupráci děkujeme. 4. Kontaktní osoby ZŠ Máj II: Paed.Dr. Nedvědová, ředitelka a pan Váňa, školník poskytovali důležité informace a zajišťovali technickou pomoc při inspekci. Pan Váňa provázel naši pracovnici. Za jejich čas a spolupráci děkujeme. 5. Omezení: Zjišťování výskytu azbestových materiálů zahrnovalo vizuální prověření typových přístupných prostor/míst. Zhodnocení bylo závislé na rozsahu postřehů inspektora o možném výskytu azbestových materiálů, vycházejících z jeho znalosti využití budovy nebo její části, vizuálním zhodnocení těchto materiálů a informací zjištěných od kompetentních osob v místě inspekce. Nebyl prováděn nadměrný invazivní průzkum. Takovéto činnosti by potenciálně mohly vytvářet výrazné riziko uvolňování azbestových vláken nebo výrazně poškodit povrchové úpravy resp. stavební konstrukce. Odběr vzorků byl omezen na potvrzení nebo vyloučení přítomnosti azbestu v určitých místech / konstrukcích budovy vymezených předmětem inspekce. Ač bylo během zjišťování vynaloženo veškeré úsilí, vzhledem k typu zjišťování a příslušným omezením, nemůžeme zaručit, že výsledky zjištění jsou definitivní. V objektu mohou být přítomny některé azbestové materiály, které mohou být odhaleny pouze během větších rekonstrukcí nebo při demoličních činnostech. V důsledku toho mohou některé azbestové materiály zůstat neodhaleny, např. vnitřní obložení nebo těsnění strojů a zařízení, skryté dutiny, instalační šachty, komíny, rozvaděče a elektrické přístroje pod proudem, těsnění potrubí, zakopané předměty, předměty pod nebo v konstrukci podlah či stěn, oblasti pod koberci a podlahovými krytinami, předměty v nepřístupných výškách či prostorech. 6. Podklady: Výkresy většiny podlaží předmětných objektů v PDF formátu zpracované společností MANE engineering s.r.o. 5 / 236 D. POPIS OBJEKTŮ 1. ZŠ Máj I byla postavena v roce Sestává z následujících objektů/pavilónů č.: stupeň, stupeň, vstup se šatnami společný pro ZŠ Máj I a II, tělocvičny a jejich zázemí, kuchyň, jídelna, dílny a technické prostory (společný pro ZŠ Máj I a II) viz Situace na titulní straně inspekční zprávy. V průběhu let prošla ZŠ Máj I řadou větších či menších rekonstrukcí, z nichž poslední byla v roce 2011 a týkala se zejména výměny a zateplení obvodových plášťů některých objektů. Hlavní nosné konstrukce objektů jsou železobetonové v kombinaci s vyzdívkami, u nástavby pavilónu 231 z roku 1995 jsou ocelové. Obvodové pláště jsou různých typů: původní s meziokenními vložkami tzv. MIFKY, původní ze sendvičových tzv. boletických panelů, vyzdívané nebo z betonových panelů v kombinaci s velkoplošnými okny. Střechy jsou ploché, zateplené s novou krytinou ze svařované fólie na bázi gumy. Střecha objektu č. 231 je valbová s taškovou krytinou. Stropy jsou většinou betonové, někde obložené izolačními vláknitými deskami typu AKUMIN. Příčky jsou většinou vyzdívané, výjimečně ze sádrokartonu nebo z dřevovláknitých desek. Někde jsou příčky navíc obložené dřevem, izolačními deskami typu AKUMIN, koberci atd. 2. ZŠ Máj II byla postavena v letech 1990 a Sestává z následujících objektů/pavilónů č.: pavilón, pavilón, vstup se šatnami společný pro ZŠ Máj I a II, tělocvičny a jejich zázemí, kuchyň, jídelna, dílny a technické prostory (společný pro ZŠ Máj I a II) viz Situace na titulní straně inspekční zprávy. Tzv. domeček, který se nachází mimo hlavní areál, nebyl předmětem inspekce. V průběhu let prošla ZŠ Máj II řadou větších či menších rekonstrukcí, z nichž poslední byla v roce 2011 a týkala se zejména výměny a zateplení obvodových plášťů některých objektů. Hlavní nosné konstrukce objektů jsou železobetonové v kombinaci s vyzdívkami, u nástavby pavilónu 423 z roku 1995 jsou ocelové. Obvodové pláště jsou různých typů: původní s meziokenními vložkami tzv. MIFKY, původní ze sendvičových tzv. boletických panelů, vyzdívané nebo z betonových panelů v kombinaci s velkoplošnými okny. Střechy jsou ploché, zateplené s novou krytinou ze svařované fólie na bázi gumy. Střecha objektu č. 423 je valbová s taškovou krytinou. Stropy jsou většinou betonové, někde obložené izolačními vláknitými deskami typu AKUMIN. Příčky jsou většinou vyzdívané, výjimečně ze sádrokartonu nebo z dřevovláknitých desek. Někde jsou příčky navíc obložené dřevem, izolačními deskami typu AKUMIN, koberci atd. 6 / 237 E. VÝSLEDKY INSPEKCE E.1. ZŠ Máj I. 1. Odebrané vzorky arch. č.: 204/11 - bezazbestový nástřik v horní části stěny ve 4.NP pavilónu 231; 205/11 azbestová těsnící šňůra v přírubě VZT potrubí v pavilónu 232; 206/11 - bezazbestový obklad stěny ve 3.NP pavilónu 232 (deskový materiál typu AKUMIN); 207/11 - bezazbestová volně ložená deska (materiál použitý na obklad stěny chodby k dílně a obklad stěny dílny v 1.PP pavilónu 236); 208/11 - bezazbestový demontovaný list protipožární klapky velkého rozměru v 1.PP pavilónu 236; 209/11 - bezazbestový obklad stropu učebny ve 2.NP pavilónu 231 (deskový materiál typu AKUMIN); 210/11 - bezazbestový obklad stropu učebny v 1.NP pavilónu 231 (deskový materiál typu AKUMIN); 211/11 azbestová interiérová deska na vnitřní straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 236 (1. vrstva); 212/11 bezazbestová deska na vnitřní straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 236 (2. vrstva); 213/11 azbestová deska na vnitřní straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 236 (3.vrstva); 214/11 azbestový tmel v konstrukci obvodového pláště 1.NP pavilónu Nalezené azbestové materiály: a) Obvodový plášť ze sendvičových tzv. boletických panelů má ocelovou nosnou konstrukci, na které jsou upevněny jednotlivé vrstvy viz Detailní Foto v Protokole č. 317/11. Spáry jsou izolovány/těsněny minerální vatou a azbestovým tmelem. Z vnitřní strany má panel následující skladbu (ověřeno v 1.NP pavilónu 236 ve strojovně VZT): azbestová interiérová deska (1. vrstva) bezazbestová deska (2. vrstva) azbestová deska (3. vrstva) vzduchová mezera azbestocementová deska skleněná deska na vnější straně obvodového pláště. Místa výskytu: 1.NP pavilónu 236 viz Foto č. 1, 3, 4 a 28. b) Těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí. V objektech se nalézají různé typy vzduchotechnických, ventilačních, odvětrávacích potrubí (dále jen VTZ). Dle typů a stáří VZT se liší i používaná těsnění - azbestové šňůry, molitanové proužky, guma, tmely atd. viz Foto č. 2 a 5. Skutečný typ těsnícího materiálu je však většinou možné určit až při demontáži příruby, mechanickým narušením těsnícího materiálu a analýzou odebraného vzorku. Místa největšího výskytu: pavilón 236 a strojovny v jednotlivých pavilónech. 7 / 238 3. Předpokládaný/možný výskyt azbestových materiálů (nebylo možno ověřit vzorkováním): a) Protipožární klapky (dále jen PK) viz Foto č. 7. V systému VZT se nachází větší množství různých typů PK, které jsou pravidelně kontrolovány odbornou firmou a do jejich konstrukce je možno zasahovat jen se svolením revizního technika. Deskové materiály v konstrukci PK mohou tvořit: List protipožární klapky, který je skryt uvnitř konstrukce PK, je možné posoudit při odkrytí montážního otvoru viz Foto č. 7. Poznámka. Vzhledem k výše uvedeným omezením byl vzorek odebrán z demontované PK a azbest zde nebyl potvrzen. V některých případech kryt páky klapky viz Foto č. 22. Vizuálně byly posouzeny také kryty plechové viz Foto č. 7. V některých případech i těsnění příruby klapky resp. VZT potrubí, ve kterém je PK usazena viz Foto č. 22. Těsnění bývá většinou skryto ve stavebních konstrukcích (stěnách, podlahách a obkladech) viz Foto č. 7. Z našich zkušeností vyplývá, že použité deskové materiály mohou být z různých typů vláknitých materiálů. Není vyloučeno i použití materiálu azbestového a to zejména u PK staršího data výroby cca do roku b) Desky kryjící části stropních průvlaků obou tělocvičen viz Foto č. 8. Vzhledem k jejich umístění nebylo z bezpečnostních důvodů možno vzorek odebrat. c) Podkladové desky a destičky pod elektroinstalacemi (déle jen podložky) viz Foto č. 9 a 10. Podložky se mohou také nacházet i pod novými zářivkami v učebnách jako v ZŠ Máj II viz Foto č. 25. Vzhledem k různorodosti nalezených typů materiálů se odběr vzorků v této fázi inspekce jevil jako neefektivní. d) Azbestocementové roury jako odvětrání kanalizačních stoupacích potrubí bylo možno vizuálně posoudit jen na několika místech. V ostatních případech jsou pravděpodobně zabudovány ve stavebních konstrukcích a nejsou viditelné. Azbestocementové roury jsou kombinovány s rourami litinovými viz Foto č. 11. e) Desky tvořící podbití střešních a okenních říms nástavby pavilónu 231 viz Foto č. 13 a 14. Vzhledem k jejich umístění nebylo z bezpečnostních důvodů možno vzorek odebrat. f) Meziokenní sendvičové vložky tzv. MIFKY na původním obvodovém plášti pavilónu 234 viz Foto č. 12 a 17. V této fázi inspekce byly vizuálně posouzeny pouze vnitřní a vnější deskové materiály, které se jeví jako bezazbestové. Celkovou skladbu meziokenní vložky by bylo možné posoudit jen při její kompletní demontáži. 8 / 239 g) Plochá těsnění. Uvnitř objektů, a to zejména v technických prostorách viz Foto č. 4, 6 a 15, se nalézají různé typy tlakových potrubí, armatur a soustrojí. Dle typu média a stáří potrubí se liší i typy používaných plochých těsnění. Skutečný typ těsnícího materiálu je většinou možné určit až při demontáži příruby, mechanickým narušením těsnícího materiálu a analýzou odebraného vzorku. h) Brzdové destičky hnacích zařízení 3 nákladních výtahů v pavilónu 236 viz Foto č. 16. Pavilón 236 obvodový plášť z tzv. boletických panelů Foto č. 1 Zadní část areálu ZŠ Máj I. Foto č. 2 - Pavilón 236, 1.NP, část jídelny ZŠ Máj I. VZT potrubí krytá kovovým tzv. Feal podhledem. 9 / 2310 Foto č. 3 Pavilón 236, 1.NP, část jídelny ZŠ Máj I u únikového východu na schodiště. Obvodový plášť z tzv. boletických panelů krytý dřevěným obkladem a tapetou. Foto č. 4 Pavilón 236, 1.NP, strojovna VZT. Vnitřní strana obvodového pláště z tzv. boletických panelů. Těsnění v přírubách VTZ potrubí a tlakových potrubí. Foto č. 5 - ZŠ Máj I, pavilón 232, 3.NP, strojovna VZT, č.d Detail uložení azbestové těsnící šňůry v přírubě VZT potrubí. Foto č. 6 ZŠ Máj I, pavilón 231, strojovna topení. Velké množství tlakových potrubí s přírubami těsněnými různými typy plochých, pravděpodobně i azbestových těsnění. 10 / 2311 Foto č. 7 - ZŠ Máj I, pavilón 231, 4.NP - nástavba, sklad. Protipožární klapky. Kryt páky PK je plechový. Foto č. 8 - ZŠ Máj I, pavilón 235, 1NP, tělocvična 1. VZT potrubí. Desky kryjící části stropních průvlaků. 11 / 2312 Foto č. 9 - ZŠ Máj I, pavilón 231, nástavba, půdní prostor. Podložky pod elektroinstalacemi. Foto č ZŠ Máj I, pavilón 235, chodba u šaten tělocvičny 1. Podložka pod vypínačem. Foto č. 11 Pavilón 236, 1.NP, sociální zázemí vedle schodiště u nákladních výtahů. Azbestocementové roury. Foto č. 12 Pavilón 234, 1.NP, šatny. Původní obvodový plášť s meziokenními vložkami tzv. MIFKY. 12 / 2313 Foto č. 13 ZŠ Máj I, pavilón 231. Podbití střešní římsy. Foto č. 14 ZŠ Máj I, pavilón 231. Detail podbití okenní římsy. Foto č. 15 Detail uložení plochého těsnění v přírubě teplovodního potrubí. 13 / 2314 Foto č Pavilón 236, 1.PP, chodba před výtahy. Brzdové destičky hnacích zařízení nákladních výtahů. 14 / 2315 E.2. ZŠ Máj II. 1. Odebrané vzorky arch. č.: 215/11 - bezazbestový obklad stropu učebny ve 2.NP pavilónu 423 (deskový materiál typu AKUMIN); 216/11 - azbestová interiérová deska na vnitřní straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 423 (šatny); 217/11 - azbestocementová deska na vnější straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 423 (šatny); 218/11 - bezazbestový nástřik nosníku schodiště mezi 3.NP a 4.NP pavilónu 424; 219/11 bezazbestový obklad příčky učebny ve 4.NP pavilónu 424 (deskový materiál typu AKUMIN). 2. Nalezené azbestové materiály: a) Obvodový plášť ze sendvičových tzv. boletických panelů má ocelovou nosnou konstrukci, na které jsou upevněny jednotlivé vrstvy viz Detailní Foto v Protokole č. 317/11. Spáry jsou pravděpodobně izolovány/těsněny minerální vatou a azbestovým tmelem jako v ZŠ Máj I. Z vnitřní strany má panel následující skladbu: azbestová interiérová deska (1. vrstva) viz Foto č. 18 a 19 bezazbestová deska - 2.vrstva (v ZŠ Máj II nebylo možno ověřit) azbestová deska - 3.vrstva (v ZŠ Máj II nebylo možno ověřit) vzduchová mezera azbestocementová deska skleněná deska na vnější straně obvodového pláště viz Foto č. 17. Místa výskytu: pavilón 236 a Předpokládaný/možný výskyt azbestových materiálů (nebylo možno ověřit vzorkováním): a) Těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí. V objektech se nalézají různé typy vzduchotechnických, ventilačních, odvětrávacích potrubí (dále jen VTZ). Dle typů a stáří VZT se liší i používaná těsnění - azbestové šňůry, molitanové proužky, guma, tmely atd. viz Foto č. 18, 19, 20, 21 a 24. Vizuálně byla nalezena/posouzena těsnění gumová nebo molitanová. Skutečný typ těsnícího materiálu je však většinou možné určit až při demontáži příruby, mechanickým narušením těsnícího materiálu a analýzou odebraného vzorku. Místa největšího výskytu VZT potrubí: pavilón 236 a strojovny VZT v jednotlivých pavilónech. b) Protipožární klapky (dále jen PK). V systému VZT se nachází větší množství různých typů PK viz Foto č. 22 a 23, které jsou pravidelně kontrolovány odbornou firmou a do jejich konstrukce je možno zasahovat jen se svolením revizního technika. Deskové materiály v konstrukci protipožárních klapek mohou tvořit: List protipožární klapky, který je skryt uvnitř konstrukce PK, je možné většinou posoudit při odkrytí montážního otvoru viz Foto č. 22 a / 2316 V některých případech kryt páky klapky viz Foto č. 22. Vizuálně byly posouzeny také kryty plechové viz Foto č. 23. V některých případech i těsnění příruby klapky, resp. VZT potrubí, ve kterém je PK usazena viz Foto č. 22. Těsnění bývá většinou skryto ve stavebních konstrukcích (stěnách, podlahách a obkladech). Z našich zkušeností vyplývá, že použité deskové materiály mohou být z různých typů vláknitých materiálů. Není vyloučeno i použití materiálu azbestového, a to zejména u PK staršího data výroby cca do roku c) Desky kryjící části stropních průvlaků obou tělocvičen viz Foto č. 24. Vzhledem k jejich umístění nebylo z bezpečnostních důvodů možno vzorek odebrat. d) Podkladové desky a destičky pod elektroinstalacemi (déle jen podložky) se nacházejí zejména pod původními viz Foto č. 25, ale i novými zářivkami, kde jsou však těžko viditelné. Vzhledem k různorodosti nalezených typů materiálů, se odběr vzorků v této fázi inspekce jevil jako neefektivní. e) Azbestocementové roury jako odvětrání kanalizačních stoupacích potrubí, bylo možno vizuálně posoudit jen na několika místech. V ostatních případech jsou pravděpodobně zabudovány ve stavebních konstrukcích a nejsou viditelné. Azbestocementové roury jsou kombinovány s rourami litinovými viz Foto č. 26. f) Desky tvořící podbití střešních a okenních říms nástavby pavilónu 423 viz Foto č. 17 a viz Foto č. 14. Vzhledem k jejich umístění nebylo z bezpečnostních důvodů možno vzorek odebrat. g) Meziokenní sendvičové vložky tzv. MIFKY na původním obvodovém plášti pavilonů 234 a části 423 viz Foto č. 12 a 17. V této fázi inspekce byly vizuálně posouzeny pouze vnitřní a vnější deskové materiály, které se jeví jako bezazbestové. Celkovou skladbu meziokenní vložky by bylo možné posoudit jen při její kompletní demontáži. h) Plochá těsnění. Uvnitř objektů, a to zejména v technických prostorách, se nalézají různé typy tlakových potrubí, armatur a soustrojí viz Foto č. 27 a detailní Foto č. 15. Dle typu média a stáří potrubí se liší i typy používaných plochých těsnění. Skutečný typ těsnícího materiálu je většinou možné určit při demontáži příruby, mechanickým narušením těsnícího materiálu a analýzou odebraného vzorku. i) Brzdové destičky hnacích zařízení 3 nákladních výtahů v pavilónu 236 viz Foto č / 2317 Pavilón 423, nástavba desky tvořící podbití střešní římsy Pavilón 234 obvodový plášť s meziokenními vložkami tzv. MIFKY Pavilón 423 obvodový plášť z tzv. boletických panelů Foto č. 17 Nádvoří před hlavními vstupy do obou ZŠ. Foto č. 18 Pavilón 236, 1.NP, část jídelny ZŠ Máj II. Obvodový plášť z tzv. boletických panelů krytý dřevěným obkladem a tapetou. VZT potrubí krytá kovovým tzv. Feal podhledem. 17 / 2318 Foto č. 19 Pavilón 236, 1.NP, část jídelny ZŠ Máj II. Obvodový plášť z tzv. boletických panelů krytý dřevěným obkladem a tapetou. VZT potrubí krytá kovovým tzv. Feal podhledem. Foto č ZŠ Máj II, pavilón 424, 3.NP, laboratoř. VZT potrubí odsávající vzduch z laboratoře. 18 / 2319 Foto č ZŠ Máj II, pavilón 424, 3.NP, učebna chemie. VZT potrubí kryté kovovým tzv. Feal obkladem. Kryt páky PK List PK přístupný montážním otvorem Těsnění příruby PK Foto č. 22 ZŠ Máj II, pavilón 424, laboratoř. Protipožární klapka staršího typu. 19 / 2320 Foto č. 23 ZŠ Máj II, pavilón 424, 1.NP, strojovna VZT naproti učebně č.d. 5. VZT potrubí a protipožární klapky novějšího typu. Foto č. 24 ZŠ Máj II, pavilón 426, tělocvična 2. VZT potrubí. Desky kryjící části stropních průvlaků. 20 / 2321 Foto č. 25 ZŠ Máj II, pavilón 423, učebna, č.d. 17. Původní zářivky s podložkami. Foto č Pavilón 236, 1.NP, umývárna před vchodem do části jídelny ZŠ Máj II. Azbestocementová roura navazující na rouru litinovou. 21 / 2322 Foto č ZŠ Máj II, pavilón 423, 1.NP, výměník. Velké množství tlakových potrubí s přírubami těsněnými různými typy plochých pravděpodobně i azbestových těsnění. Pavilón 236, jídelna obvodový plášť z tzv. boletických panelů Nové střešní krytiny na bázi gumy Pavilón 424 nový vyzdívaný obvodový plášť a nová střešní krytina na bázi gumy Pavilón 423 obvodový plášť s meziokenními vložkami tzv. MIFKY Foto č. 28 Pohled na střechy některých pavilónů. 22 / 2323 F. ZÁVĚRY 1. V ZŠ Máj I a II byly nalezeny následující materiály resp. konstrukční prvky, které obsahují azbest (ověřeno vzorkováním): a) obvodové pláště ze sendvičových tzv. boletických panelů, b) těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí. 2. V ZŠ Máj I a II mohou obsahovat azbest následující materiály resp. konstrukční prvky (nebylo možno ověřit vzorkováním): a) protipožární klapky, b) podkladové desky a destičky pod elektroinstalacemi, c) desky kryjící části stropních průvlaků tělocvičen, d) azbestocementové roury, e) desky tvořící podbití střešních a okenních říms nástaveb, f) meziokenní sendvičové vložky tzv. MIFKY na původních obvodových pláštích, g) plochá těsnění tzv. klingerit v přírubách tlakových potrubí, h) brzdové destičky hnacích zařízení nákladních výtahů. 3. Poznámka. Uvolňování azbestových vláken do vzduchu hrozí při narušení azbestových materiálů (lámání, vrtání, broušení, trhání atd.), při neodborné manipulaci s nimi a zejména při neodborném odstraňování/sanaci prováděném odborně nezpůsobilou osobou/firmou. Uvolňování azbestových vláken do vzduchu hrozí také v případě neodborně prováděných rekonstrukcí, zasahujících byť jen částečně do konstrukcí obsahujících azbestové materiály. Pokud nejsou azbestové materiály nijak narušovány, je pravděpodobnost uvolňování azbestových vláken do vzduchu malá. G. INSPEKČNÍ NÁLEZ Inspekce provedená v ZŠ I a II na výše uvedených adresách, jejíž jednoznačné závěry jsou uvedeny v bodě F, byla ve shodě s inspekčním postupem IP a specifikacemi vyjmenovanými v bodě A.1. této inspekční zprávy. Inspekční zprávu nelze, bez souhlasu zhotovitele a odběratele, reprodukovat jinak než jako celou. Inspekci provedla: Ing. Zuzana Doležalová, inspektor Schválila: Ing. Zuzana Doležalová vedoucí inspekčního orgánu Podpis: 23 / 23 Podobné dokumenty
1 Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Zkušební laboratoř č. 1150 akreditovaná ČIA Testing Laboratory Více Dekontaminace objektu základní školy, měření koncentrace azbestových a minerálních vláken
Dekontaminace objektu základní školy, měření koncentrace azbestových a minerálních vláken Mgr. Petr Lebenhart MUDr. Jarmila Rážová, PhD. Hygienická stanice hl.m. Prahy Konzultační den SZÚ 11.1.2012 Stavba Více INSPEKČNÍ ZPRÁVA. v areálu ZŠ, Na Šutce 28/440, 182 00 Praha 8. Zpracováno podle inspekčního postupu IP02
Inspekční orgán č. 4036 akreditovaný ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 Odběratel: Městská část Praha 8 Zenklova 35 180 48 Praha 8 - Libeň INSPEKČNÍ ZPRÁVA Inspekce účinnosti sanace azbestu a jiných Více RÁMCOVÝ PROJEKT SANACE AZBESTU
RÁMCOVÝ PROJEKT SANACE AZBESTU v objektech ZŠ Máj I a ZŠ Máj II, M. Chlajna 1319/21 a 1347/23, 370 05 České Budějovice 2 Protiatomový kryt 236 426-235 424 234 423 232 423 231 Situace. Vyznačení objektů/pavilónů, Více INSPEKČNÍ ZPRÁVA. v objektu polikliniky, Hvězdova 1601, 140 00 Praha 4, Pankrác
Inspekční orgán č. 4036 akreditovaný ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 Odběratel: LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných Více PRŮZKUMY STAVEB A ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU Z RŮZNÝCH TYPŮ STAVEB. Mgr. Rudolf Jászay
PRŮZKUMY STAVEB A ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU Z RŮZNÝCH TYPŮ STAVEB Mgr. Rudolf Jászay Zdravotní rizika nakládání s azbestovými materiály Azbest je dle našich předpisů řazen mezi závažné karcinogeny Více K a r e l L a c h. Seminář A Z B E S T - PRAXE KROK ZA KROKEM, Hradec Králové, 22. října 2013 1
K a r e l L a c h E d u a r d J e ž o V l a d i m í r M i č k a Seminář A Z B E S T - PRAXE KROK ZA KROKEM, Hradec Králové, 22. října 2013 1 Azbest a jeho vlastnosti: Azbest (osinek) je přírodní vláknitý Více Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení
Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny Více TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE
TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1 Více TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE
TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu Více PASPORTIZACE STATIKY
STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec Více D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně Více Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace Více INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Máj I a Máj II, M. Chlajna 1319/21 a 1347/23, 370 05 České Budějovice 2
Inspekční orgán č. 4036 akreditovaný ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 Odběratel: Magistrát města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2 370 92 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Inspekce Více P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í
-1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 Více Tabulka 5 Specifické prvky
Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené Více D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Více bytových jednotek a společných prostor
Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton Více věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební
-1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Více » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku
BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru» Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář Více SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy Více Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)
Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské Více TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení
EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení Více -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech
-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Více SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.
-1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U Více k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-
-1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice, Více A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému Více PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )
dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ Více Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)
Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586
TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město Více Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR
Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem Více Icynene chytrá tepelná izolace
Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí Více TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek
ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: Více AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice
U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří Objednatel Více Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.
autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána Více Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů
i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, Více Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM
INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily Více Termografická diagnostika pláště objektu
Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO Více Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení Více Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)
Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v Více Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru
Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební Více Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR
Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem Více Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com
Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05 Více STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32
STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci Více Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře Více Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK
INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana Více K A T A L O G DŘEVOSTAVBY
K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj: Více VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt: Více PAVUS, a.s. ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK. chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1)
e a PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBAAO 216 Číslo zakázky: 512059/ O / Z220120143 v,v,, o v ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK z hlediska chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1) Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Datum Srpen 2014 Akce: MŠ Dobrovského 66, Brno zateplení objektu Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby Adresa: Dobrovského 1311/66, 612 00 Brno Královo Pole pozemek parc. Více č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-
-1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Více STAŽENO z www.cklop.cz
11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých Více Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:
Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02 Více SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Více Ing. Zbyněk Valdmann &
Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární Více DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY
DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru. Více VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ Více SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM
SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM Název: Investor: Kreslil, psal: Datum: Popis prací, výkaz výměr sanace stavby občanské Více CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor Více Použitá technologie pro výstavbu RD :
Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK Více VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska
VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno Více PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)
PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST Více SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova Více A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného Více P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky
P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Více POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ
POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad: Více D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM KOTLÁŘSKÁ 650, 39501 PACOV 07/2014 v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů OBSAH A. ARCHITEKTONICKÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ Více Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01
Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem Více ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA Více Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )
Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor Více Ing. Alexander Trinner
Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz Více K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály
K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25 Více ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj: Více Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní Více [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)
[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel: Více Vzorový postup odstraňování azbestu
Vzorový postup odstraňování azbestu 1. Praktické provádění odstranění azbestu. 2. Chronologie prací. 3. Požadavky na technické vybavení. Mgr. Rudolf Jaszay TREPART s.r.o. 1. Hlavní předpoklady pro výběr Více Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na části : Část Více Termografická diagnostika pláště objektu
Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO Více Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips
Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti............................................................... Více PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ
SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ, Více WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.
2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj: Více INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady
INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Více Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík
Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového Více V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.
PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem Více KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V LI BERCI 4/2015 VYPRACOVAL: ING. KAREL VITOUŠ Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stavebnětechnický Více převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000
Při hodnocení naměřených hodnot je nutno vždy vzít v úvahu možnost expozice žáků. Tzn. v jiné rovině přistupovat k nálezu nadlimitních počtů respirabilních ve třídách a v ch standardně přístupných prostorách Více Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav
Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky Více po chrysotilu ve vnitřním prostředí totiž nastupuje na scénu aktinolit
1 po chrysotilu ve vnitřním prostředí totiž nastupuje na scénu aktinolit Ca 2 (Mg,Fe 2+ ) 5 {(OH) Si 4 O 11 } 2 je jednoklonný minerál ze skupiny klinoamfibolů. Člen skupiny důležitých horninotvorných Více A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Nemocnice v Karlových Varech Studie plicního oddělení Studie. Akce:
Akce: Investor: Nemocnice v Karlových Varech Studie plicního oddělení Studie Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PLICNÍ ODDĚLENÍ: Zřízení nástavby Více B.Souhrnná technická zpráva
B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní Více AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice
Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel Více Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012
K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti Více DODATEČNÉ INFORMACE k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1
Určeno zájemcům o veřejnou zakázku DODATEČNÉ INFORMACE k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1 Název veřejné zakázky: Zadavatel: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Modernizace Více DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění Více 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153 Více F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby
Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Více Technická zpráva požární ochrany
1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738, Více Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář