Source: http://docplayer.fi/913650-Ymparistolupapaatos-annettu-julkipanon-jalkeen.html
Timestamp: 2016-10-23 12:37:56+00:00
Document Index: 8572000

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen
Download "YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen"
1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Westenergy Oy AB:n jätteenpolttolaitoksen toimintaa. Kyseessä on uusi toiminta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Westenergy Oy Ab PL Vaasa Liike- ja yhteisötunnus Westenergy Oy Ab, jätteenpolttolaitos Energiatie Koivulahti Stormossenin alueen asemakaavan mukaisesta korttelista on muodostettu kiinteistö, jonka kiinteistörekisteritunnus on LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain mukaan jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely (28 :n 2 momentin 4-kohta) ja toiminta, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (ympäristönsuojeluasetus 1 1. mom. 13 c) ovat ympäristölupavelvollisia. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 6 :n 2 momentin 12 b kohdan mukaan alueellinen ympäristökeskus ratkaisee jätteenpolttolaitoksen lupahakemuksen. HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENNYKSET Asia on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa Hakemusta on täydennetty , , , , , ja Koulukatu 19 PL 262, Vaasa / Skolhusgatan 19 PB 262, Vasa Puh. / Tfn Torikatu 40 PL 77, Kokkola / Torggatan 40 PB 77, Karleby Puh. / Tfn Torikatu 16 PL 156, Seinäjoki / Torikatu 16 PB 156, Seinäjoki Puh. / Tfn2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTI- LANNE Kyse on uudesta toiminnosta. Toiminnalle ei ole aikaisempia lupia. Ennen toiminnan aloittamista hakija ottaa ympäristövahinkovakuutuksen. Ympäristövaikutusten arviointi Westenergy Oy Ab:n jätteen energiakäyttöhankkeesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA). Yhteysviranomaisena toiminut Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut arviointiselostuksesta lausuntonsa , drno LSU-2007-R-41(531). Arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen kahta toteuttamisvaihtoehtoa ja toteuttamatta jättämistä. Arviointiselostuksesta annettiin viisi lausuntoa. Arviointiselostuksessa hanke todettiin toteuttamiskelpoiseksi. Seutukaava Alueella on voimassa Vaasan rannikkoseudun seutukaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Seutukaavassa on Stormossenin alueelle osoitettu kalliokiviaineksen ottamisalue kohdemerkinnällä EO-4. Maakuntakaava Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan ja se on toimitettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi, jonka jälkeen maakuntakaava on lainvoimainen. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu merkinnällä EJ, jätteenkäsittelyalue/jätekeskus. Määritelmän mukaan merkinnällä osoitetaan maakunnallisten ja ylikunnallisten jätekeskusten alueet. Jätekeskusten alueisiin sisältyy jätteiden käsittelyssä, varastoinnissa tai loppusijoituksessa tarvittavat alueet. Alueelle voidaan sijoittaa energiantuotantoon tarkoitettu jätteenpolttolaitos. Alueelle on lisäksi osoitettu kohdemerkinnällä ej-1 jätteenkäsittelyalue/energiahuollon jätealue. Määritelmän mukaan merkinnällä osoitetaan voimalaitoksen sivutuotteiden välivarastointiin ja loppusijoitukseen varatut alueet. Yleiskaava Alueella on voimassa Sepänkylän osayleiskaava, jonka Mustasaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt Yleiskaavan mukaan suunnittelualue on jätteenkäsittelyaluetta (EJ). Alueelle on osoitettu yhdystie valtatieltä 8. Jätteenkäsittelyaluetta ympäröi suojaviheralue (EV). Asemakaava Mustasaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt Stormossenin alueen asemakaavan. Jätteenpolttolaitokselle on osoitettu Stormossenin alueen eteläosasta korttelialue merkinnällä ET-1, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. Jätteenpolttolaitokselle varatun korttelialueen pinta-ala on noin 7,1 hehtaaria, josta rakennusalaa on noin 4,5 hehtaaria. Asemakaavan mukaan alueelle saadaan rakentaa myös muita laitoksen toimintaan liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä tarvittavia yhdyskuntateknisiä laitteita.3 3 Asemakaavasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus koskee kaava-alueen pohjoisosan Sepänkylän ohitustien osuutta. Mustasaaren kunnanhallitus on päättänyt ( ) päättänyt, että Stormossenin alueen asemakaava tulee kokonaisuudessaan voimaan heti, koska kaavasta tehtyä valitusta ei voida katsoa kohdistuvan Stormossenin alueen asemakaavaan. Kunnanhallituksen päätös on annettu tiedoksi valittajille ja Vaasan hallinto-oikeudelle. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti ja maankäyttö Polttolaitos rakennetaan Stormossenin jätehuoltokeskuksen alueen eteläosaan Mustasaaren kuntaan. Stormossenin jätehuoltokeskuksen alueella on mm. biokaasulaitos ja laitoksen kompostointikenttä, lajitteluasema, kierrätyskelpoisen jätteen varastoalue, yhdyskuntajätteen suljettu ja käytössä oleva kaatopaikka sekä ongelmajätteen loppusijoitusalue. Jätehuoltokeskuksen alueen läheisyydessä sijaitsee myös kalliolouhoksia ja asfalttiasema. Jätteenpolttolaitoksen alue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä, valtatie 8 eteläpuolella. Westenergy Oy Ab:n läheisyydessä ei sijaitse asutusta, etäisyyttä lähimpään asutukseen on noin kaksi kilometriä. Lintuvuoren teollisuusalue sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä jätekeskuksesta sen länsipuolella ja jätteenpolttolaitoksesta on teollisuusalueelle matkaa noin 1400 metriä. Aluetta ympäröivät metsät ovat pääosin talouskäytössä lukuun ottamatta jätekeskusalueen kaakkoispuolella sijaitsevaa Vedahuggetin Natura-aluetta. Polttolaitoksen alueelta on yli kolme kilometriä Sepänkylän kuntakeskukseen. Sepänkylän kuntakeskuksessa sijaitsevat mm. Sepänkylän koulu ja terveyskeskus. Maa- ja kallioperä Alueen maaperä on moreenia. Alue on kivikkoista ja siirtolohkareita on runsaasti. Alueella ei sijaitse arvokkaaksi luokiteltuja kallioalueita. Pohja- ja pintavedet Jätteenkäsittelykeskuksen alueella muodostuu vain vähäisiä määriä pohjavettä moreenipeitteisillä rinnealueilla. Täältä vedet virtaavat kohti alavia suopainanteita. Soistuneessa maaperässä tai kalliolouhosalueilla ei käytännössä muodostu pohjavettä. Alueen länsipuolella sijaitsevat I- luokan pohjavesialueet (Sepänkylä ja Kappelinmäki) ovat lähimmillään noin kahden kilometrin etäisyydellä Westenergyn alueesta. Alueen läheisyydessä ei ole talousvesikaivoja. Laitosaluetta lähimmät pintavesialueet ovat laitosalueen itäpuolella sijaitseva Storträsket, jonne on tontin rajalta matkaa noin 530 metriä ja laitosalueen lounaispuolella sijaitseva Pilvilampi, jonne tontin rajalta on matkaa noin 2,2 kilometriä. Pinta- ja pohjavesien laatu Stormossenin jätehuoltokeskuksen toiminnasta aiheutuvien suotovesien vaikutus on näkynyt alueen pinta- ja pohjavesien virtaussuuntaan nähden alapuolisessa näytepisteessä mm. pohjaveden kohonneena ammoniumtyppipitoisuutena, sähkönjohtavuutena, metallipitoisuutena (rauta, lyijy) ja liuottimien esiintymisenä vedessä.4 4 Jätteenpolttolaitoksen käyttöönotto vähentää Stormossenin jätekeskuksen jätteen penkkasijoitusta merkittävästi. Lupahakemuksen mukaan on odotettavissa, että polttolaitoksen ansiosta sekä käsittelyä vaativien alueella syntyvien jätevesien määrä vähenee. Ilman laatu Stormossenin alueen nykyiseen ilmanlaatuun vaikuttavat pääasiassa kaatopaikkakaasut, jotka ovat ns. kasvihuonekaasuja. Kaatopaikkakaasut kerätään talteen ja hyödynnetään biokaasulaitoksen yhteydessä olevassa lämminvesikattilassa. Muita Stormossenin ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat liikenteen pakokaasupäästöt sekä lähellä sijaitsevien louhinta-alueen ja asfalttiaseman pölypäästöt. Vaasan alueen ilmanlaadun tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna, johon osallistuvat Vaasan, Mustasaaren ja Maalahden lisäksi näiden kuntien alueilla olevat ilmalupavelvolliset laitokset ja laitokset, joiden ympäristöluvissa on laitoksia velvoitettu osallistumaan ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Yhteistarkkailussa on kaksi jatkuvatoimista mittausasemaa ja joka viides vuosi toteutetaan bioindikaattoriselvitys. Ilmanlaadun jatkuvatoiminen mittaus on aloitettu Nykyisin jatkuvatoimisia mittausasemia on kaksi. Keskustan (Vaasanpuistikko, liikennemäärä ajoneuvoa/vuorokausi) mittausasemalla mitataan typen oksideja, hengitettäviä hiukkasia (< 10 μm) ja pieniä hiukkasia (< 2,5 μm). Vesitornin mittausasemalla (kaupunkitausta-asema) mitataan otsonia, hengitettäviä hiukkasia (< 10μm) ja pieniä hiukkasia (< 2,5μm). Ilmanlaatuindeksin perusteella arvioituna ilmanlaatu oli Vaasassa 2007 yleisimmin tyydyttävä. Vaasan alueen viimeisin ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus on toteutettu vuosina Vaasan seudulla tutkittiin ilman epäpuhtauksien vaikutuksia männyn elinvoimaisuuteen, männyn runkojäkäliin, männyn neulasten alkuainepitoisuuksiin sekä maaperän ominaisuuksiin. Tutkimukseen osallistuivat Vaasan ilmanlaadun yhteistarkkailuun osallistuvien lisäksi Isonkyrön ja Jurvan kunnat. Bioindikaattoritutkimuksen tuloksia on verrattu vuosina 1990, 1995 ja 2000 toteutettujen bioindikaattoritutkimusten tuloksiin sekä eri puolilla Suomea tehtyjen bioindikaattoritutkimusten tuloksiin. (Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus, 2008) Vedahuggetin Natura-alue Vedahuggetin 40 hehtaarin laajuinen Natura-alue (SCI, FI ) sijaitsee lähimmillään noin 180 metrin etäisyydellä jätteenpolttolaitoksen alueen rajasta sen kaakkoispuolella. Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO100515). Natura-alueen eteläosassa on kolmen hehtaarin suuruinen Vedahuggetin yksityinen luonnonsuojelualue (YSA201872), jonne polttolaitosalueen rajalta on matkaa noin 620 metriä. Valtaosa Vedahuggetin alueesta on hankittu valtiolle ja aluetta hallinnoi Metsähallitus. Muiden maanomistajien tiloja on alueen pohjoiskärjessä. Natura-alueen suojeltava luontotyyppi on boreaalinen luonnonmetsä, joka on priorisoitu luontotyyppi. Vedahuggetin Natura-alueen metsät ovat pääasiassa tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsiä, joissa kuusen lisäksi esiintyy myös haapoja ja koivuja. Puusto on varttunutta ja maasto paikoitellen kivikkoista. Alueella on useita liito-oravalle soveltuvia kolopuita. Alueella esiintyvään kääpälajistoon kuuluvat mm. ruostekääpä ja rusokantokääpä. Natura-alueen ja Westenergyn alueen välissä sijaitsee avohakkuualue ja nuorta kasvatusmetsää.5 5 Vedahuggetin alueella tavataan luontodirektiivin liitteen IV(a) eliölajeista liito-oravaa. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa liito-orava kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU) (Rassi ym. 2001). Vedahuggetin alueella tavattuihin uhanalaisiin eliölajeihin kuuluvat myös haavanhyytelöjäkälä (VU) ja lakkakääpä (valtakunnallinen luokitus LC, ei alueellisesti uhanalainen suunnittelualueella). Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueelle tavataan mm. pohjantikkaa, mehiläishaukkaa, varpuspöllöä ja pyytä. Lintuvesien suojeluohjelma-alueet Alueen luoteispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsee lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva Karperöfjärden (LVO100219). Suojeluohjelmaan kuuluvan alueen pinta-ala on noin 168 hehtaaria. Karperöfjärden on entinen merenlahti, jonka laskuoja on padottu. Alueen vesilinnusto on runsas ja alueella on tavattu pesivänä useita EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus jätteenpolttolaitoksen toiminnasta Ympäristölupaa haetaan yhdyskuntajätteen polttolaitokselle. Laitos on perinteinen arinakattilalaitos. Laitos tulee ympärivuotiseen, jatkuvaan käyttöön. Polttolaitos hyödyntää syntypaikkalajiteltua kotitalouksien, yritysten ja teollisuuden jätettä ja rakennusjätettä energiaksi (höyryksi) yhteensä noin tonnia vuodessa. Laitoksen vastaanottobunkkerissa on normaalitilanteessa noin 7 10 päivän jätevarasto, mikä tarkoittaa tonnin jätemäärää Jätebunkkerissa voidaan varastoida maksimissaan kolmen viikon jätemäärä. Kuljetuksia ei tehdä sunnuntaisin. Arkipäivinä ja lauantaisin kuljetukset toteutetaan kello Arkipäiville sijoittuvien juhlapyhien aikana suoritetaan välttämättömät kuljetukset. Erilaisten poikkeus- ja häiriötilanteiden kuljetukset suoritetaan niiden edellyttämällä tavalla. Tieyhteys alueelle tulee Stormossenin jätealueen kautta eikä tien läheisyydessä ole häiriintyviä kohteita. Tuotteet, tuotanto ja tuotantokapasiteetti Polttolaitos tuottaa polttokapasiteettiin (suunnitteluarvo 20 tonnia / tunti) ja jätteen lämpöarvoon (11 MJ/kg) sidotun määrän höyryä. Vaasan Sähkö Oy käyttää höyryä sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Jätteenpolttolaitos toimii Vaasan Sähkö Oy:n peruskuormalaitoksena Vaasan kaupungin kaukolämpöverkossa. Jätteenpolttolaitoksen polttoaineteho tulee olemaan 67 MW, sähköteho 15 MW ja kokonaishyötysuhde noin 85 %. Laitoksen huipun käyttöaika on keskimäärin tuntia / vuosi ja vuosittainen käyttöaika keskimäärin tuntia / vuosi. Laitoksen sähköntuotanto on 85 GWh / vuosi ja kaukolämmön tuotanto 260 GWh / vuosi. Jätepolttoaineiden ja muiden polttoaineiden käyttö Polttolaitokselle toimitettava jäte kerätään Westenergy Oy Ab:n osakkaina olevien jätehuoltoyhtiöiden toiminta-alueelta sekä erikseen sovituilta osin ko. alueiden ulkopuolelta taulukon 1 mukaisesti. Mahdollisesti mukaan tulevat muut yhtiöt voivat vaikuttaa jätemäärien jakautumiseen yhtiöiden kesken, mutta jätteen kokonaismäärä pysyy taulukossa esitetyissä rajoissa.6 6 Taulukko 1. Arvioitu jätemäärä tonnia/vuosi polttoon yhtiöittäin. Yhtiö Jätemäärä tonnia/vuosi Botniarosk Lakeuden Etappi Millespakka Stormossen Vestia Teollisuuden jätejakeet YHTEENSÄ Jätteenpolttolaitoksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa sen jälkeen, kun laitoksen rakentamiseen on saatu tarvittavat luvat. Rakentaminen alkaa vuoden 2009 aikana, laitoksen koekäyttö alkaa syksyllä 2012 ja sähkön ja lämmön tuotanto alkaa Käytettävät polttoaineet Taulukossa 2 on esitetty käytettävä polttoaine. Jätteenpolttolaitos ei polta ongelmajätteitä. Taulukko 2. Jätteenpolttolaitoksessa käytetään seuraavia polttoaineita. Polttoaine Jäteluokka (2 Määrä, Syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte ja vastaava , , , , , , , Maatalousjätteet , , , Puun, massojen ja kartongin käsittelyn jätteet Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet , , , , , (1, ( Pakkausjätteet , , tonnia/vuosi Epäkurantit tuotteet ja käyttämättömät , <1 000 tuotteet Rakennusten purkujätteet , 1 0007 Kiinteiden jätteiden an- ja aerobisessa <1 000 käsittelyssä syntyvät jätteet Mekaanisen jätteiden käsittelyn , , jätteet , , (1 Näiden erikseen merkittyjen jätejakeiden polttaminen edellyttää koepolttojen toteuttamista. Koepoltoin selvitetään näiden jakeiden polton vaikutukset savukaasupäästöihin ja lopputuotteisiin. (2 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 1129/2001 Käytettävät tukipolttoaineet Laitoksen apu- ja tukipolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä tai nestekaasua, jolla saadaan nostettua polton lämpötila tarvittaessa nopeasti ja luotettavasti riittävän korkeaksi. Apu- ja tukipolttoaineiden varastosäilöt ovat maanpäälisiä ja ne varustetaan asianmukaisilla varoaltailla. Kevyen polttoöljysäiliön varastosäiliön koko on noin 50 m 3. Jätteiden vastaanotto Poltettavien jätteiden kuormat punnitaan Oy Stormossen Ab:n vaaka-asemalla ja tarkastetaan visuaalisesti vastaanottovarastossa (jätebunkkerissa). Jätebunkkerista poistetaan suuret esineet. Jätepolttoaineiden kulutus mitataan mm. vastaanotetun polttokelpoisen jätteen ja poiskuljetetun polttoon soveltumattomien jäte-erien punnitusten perusteella (punnitusasema, autovaaka). Siltanosturissa tulee myös olemaan vaaka. Jätebunkkeri mitoitetaan siten, että laitokselle riittää polttoainetta noin viikon höyryntuotantoa varten. Jätebunkkeri varustetaan murskaimella, jolla voidaan murskata palakooltaan liian suuri jäte. Murskattu jäte sekoitetaan muuhun poltettavaan jätteeseen. Jätteiden poltto Polttolaitoksen polttoprosessi on arinapoltto, jossa polttolämpötila on yli 1000 o C. Jätteen sekoittaminen bunkkerissa suoritetaan kahdella kahmarinosturilla. Jäte siirretään vastaanottobunkkerista polttoon erilliselle syöttösuppilolle kahmarinostureiden avulla. Polttoaineen syöttökuilu arinalle sijaitsee syöttösuppilon alla. Syöttösuppilo varustetaan pinnankorkeuden mittauksella. Polttoaine syötetään syöttökuilusta polttoarinan ensimmäiselle osalle (polttoaineen kuivumisen alue). Polttoaineen syötin toimii hydraulisesti työntö - periaatteella. Polttoaineen syöttöä arinalle ohjataan tuotetun energian määrän mukaan. Arina jaetaan useisiin erillisesti säädettäviin arinavyöhykkeisiin. Jätteet palavat arinalla ja arinan yläpuolisella tulipesän osuudella. Tulipesässä on kostean polttoaineen palamisen alueet: kuivumis-, pyrolyysi- ja kaasuuntumisvyöhykkeet sekä palamisvyöhyke. Lopuksi on hiiltojäännöksen palamisalue (loppuunpalamisarina). Jätteenpolton savukaasujen lämpötilan on oltava vähintään 850 C kahden sekunnin ajan viimeisen ilmansyötön jälkeen (sekundääri-vyöhykkeessä) kaikissa ajotilanteissa, myös häiriötilanteissa. Sekundääri-ilmamäärää säädetään tavallisesti säätöpelleillä, jotka on sijoitettu jokaiselle suutintasolle.8 8 Jätteenpolttokattila varustetaan kahdella lisäpolttimella, jotka kytkeytyvät päälle automaattisesti, kun savukaasujen lämpötila laskee polttoilman viimeisen syötön jälkeen alle 850 C. Lisäpoltinta on käytettävä myös laitoksen käynnistys- ja pysäytystoimien aikana edellä mainitun lämpötilan ylläpitämiseksi niin kauan kuin arinassa on polttamatonta jätettä. Lisäpolttimien polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä tai nestekaasua. Poltossa syntyvä pohjakuona ja tuhka poistetaan arinalta tuhkanpoistosuppilon ja -kuilun kautta kuona-altaaseen, joka on täytetty vedellä. Pohjatuhkaa ( ) arvioidaan muodostuvan % vastaanotettavan jätemäärän painosta. Poltettaessa tonnia jätettä vuodessa pohjatuhkaa muodostuu noin tonnia vuodessa. Jätteenpolttolaitoksen periaatekaavio on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Jätteenpolttokattilan poikkileikkaus. Savukaasujen puhdistus Savukaasujen kuivassa ja puolikuivassa puhdistusjärjestelmässä savukaasun happamat komponentit; suolahappo (HCl), vetyfluoridi (HF), rikkidioksidi (SO 2 ) reagoivat kalkin tai kalkkimaidon (kalkki vesi seos) kanssa. Happamien epäpuhtauksien sidonta-aine (kalkki CaO, kalkkimaito, natriumhydroksidi tai natriumbikarbonaatti NaHCO 3 ) puhalletaan kuivana tai kostutettuna savukaasukanavaan tai reaktoriin ennen kangassuodinta. Metallisten ja haitallisten orgaanisten epäpuhtauksien poistoon tarkoitettu aktiivihiili tai sitä vastaava ns. HOK (Herd Ofen Koks) voidaan annostella savukaasujen puhdistusprosessiin joko kalkin tai kalkkimaidon seassa tai vasta reaktorin jälkeen. Kangassuodin toimii prosessissa myös kemiallisesti aktiivisena puhdistimena. Savukaasu kulkee suotimessa erottuvan vielä reagoimatonta kalsiumhydroksidia (sorbenttia) sisältävän pölykerroksen läpi. Savukaasun puhdistusjärjestelmän loppupäähän sijoitettu kangassuodin (letkusuodin) on erittäin tehokas hiukkasten ja reaktiotuotteiden kerääjä. Kangassuotimen puhdis-9 9 tus toteutetaan paineilmapulsseilla, mistä ei aiheudu katkoksia itse puhdistusprosessiin. Savukaasun puhdistusprosessin tehostamiseksi osa puhdistusjätteestä kierrätetään kangassuotimen pohjasuppilosta kostutusruuvilla uudelleen savukaasukanavaan, jolloin reagoivan kemikaalin sekä, valitusta prosessista riippuen, veden kulutusta voidaan pienentää. Kuiva ja puolikuiva savukaasujen puhdistusmenetelmä eivät tuota jätevesiä eivätkä ne vaadi jäteveden käsittelyä. Puhdistusjärjestelmään kuuluvat reagoivien kemikaalien (kalkki, sammutettu kalkki, natriumbikarbonaatti, aktiivihiili, HOK, jne.) säiliöt ja kuljetusjärjestelmät sekä kalkin sammutin, kalkin tai kalkkimaidon sumutinjärjestelmä ja eri puhdistusjätteille omat kuljetusjärjestelmät sekä siilot (Kuva 2). Kuva 2. Savukaasujen puhdistusjärjestelmä. Savukaasut johdetaan maanpinnasta 75 metriä korkean savupiipun kautta ulkoilmaan. Savukaasun virtausnopeus piipun suulla on täydellä kuormalla 20 metriä / sekunti ja lämpötila 140 o C. Se osa savukaasun puhdistusjätteestä, jota ei kierrätetä, johdetaan pohjasuppilosta purkuruuvilla lopputuotesiiloon. Lentotuhkan ja savukaasun puhdistuksen lopputuotteen (APC -jätteen, ) seosta muodostuu noin 3 4 % vastaanotetun jätemäärän painosta, noin tonnia vuodessa, kun jätettä poltetaan tonnia vuodessa. Lentotuhkan ja APC -jätteen seos luokitellaan yleensä ongelmajätteiksi. Muodostuvan lentotuhkan määrä on riippuvainen valittavasta savukaasujen puhdistusjärjestelmästä. Kattilatuhka ( ) on lämmönsiirtopinnoilta erottunutta tuhkaa. Tätä jätettä muodostuu noin 1-2 % vastaanotetun jätemäärän painosta. Muodostuvan tuhkan määrä on noin tonnia vuodessa, kun jätettä poltetaan tonnia vuodessa. Savukaasujen typen oksidien poistoon käytetään selektiivistä ei-katalyyttistä typen oksidien poistoa (Selective Non Catalytic Reduction, SNCR), jossa ammoniakkiveden (NH 4 OH, 25% NH 3 ) tai urean vesiliuoksen ((NH 2 ) 2 CO) ruiskutuksella kattilan jälkipalotilaan saadaan aikaan toivottu kemiallinen reaktio. Savukaasussa olevat typenoksidit reagoivat ammoniakin ja hapen kanssa ja reaktiotuotteena on typpikaasua ja vettä. Prosessissa käytetty ylimääräinen ammoniakki poistetaan savukaasuvirrasta haju- ja terveyshaittojen vuoksi joko märkäpesurilla tai erillisellä ammoniakin poistolaitteistolla ( ammonia stripper ).10 10 Veden käyttö ja viemäröinti Jätteenpolttolaitoksen tarvitsema vesi hankitaan alueen vesijohtoverkostosta. Jätteenpolttolaitoksen vuotuisen prosessiveden tarpeen arvioidaan olevan noin m 3 / vuosi. Prosessivesiä ovat mm. kattilavesi, savukaasupesurissa käytettävä vesi ja kuonan sammutusaltaan vesi. Suurin osa käytettävästä vedestä menee savukaasupesuriin, josta vesi haihtuu savukaasujen mukaan. Savukaasupesurissa voidaan käyttää puhtaan veden lisäksi myös laitoksen muista kohteista muodostuvia vesiä. Saniteettivesien määrän arvioidaan olevan noin m 3 / vuosi. Jätteenpolttolaitoksen kuonan sammutusaltaan jäähdytysvetenä voidaan käyttää joko vesijohtovettä tai laitoksen muista kohteista muodostuvia vesiä. Käytettävät kemikaalit Laitoksella käytettävät kemikaalit, niiden luokittelu ja mm. käyttötarkoitus on esitetty taulukossa 3. Laitoksen kemikaalivarastot mitoitetaan siten, että noin 14 päivän yhtäjaksoinen polttolaitoksen käyttö on mahdollista. Laitoksen tarvitsemat kemikaalit säilytetään tarkoitukseen suunnitelluissa varastosäiliöissä tai myyntipakkauksissaan kemikaalivarastossa. Varastosäilöt ko. materiaaleille ovat maanpäälisiä ja ne varustetaan asianmukaisilla varolaitteilla. Kaukolämpöveden valmistusta ei tule laitokselle vaan Vaasan Sähkö jatkaa kaukolämpöveden valmistusta Palosaaren sillan vieressä sijaitsevalla laitoksella (Kirkkokatu 0). Taulukko 3. Jätteenpolttolaitoksen kemikaalit, kemikaalien luokitus, käyttö- ja varastomäärät sekä käyttötarkoitus. Kemikaali tai Luokitus tai Keskimääräinen Enimmäismäärä Käyttötarkoitus valmiste lausekkeet käyttö (t/vuosi) prosessissa tai tai kohde varastossa (t) Ammoniakki C; R34, N; R DeNOx (tai urea) 50 Kalsiumhydroksidi X; R37/38, Savukaasun R41 puhdistus HOK Savukaasun puhdistus Kevyt polttoöljy R tukipolttoaine YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Taulukossa 4 on verrattu jätteenpolttolaitoksen ilmapäästöjä Vaasan seudulla yhteistarkkailuun kuuluvien laitosten toteutuneisiin ilmapäästöihin Jätteenpolttolaitoksen päästölaskennassa on käytetty valtioneuvoston asetuksessa jätteiden poltosta (VNa 362/2003) esitettyjä rajaarvoja.11 11 Taulukko 4. Jätteenpolttolaitoksen ilmapäästöjen keskimääräinen vuosipäästö, suurin tuntipäästö, keskimääräinen tuntipitoisuus, suurin tuntipitoisuus ja Vaasan ilmanlaadun yhteistarkkailuun kuuluvien laitosten ilmapäästöt Päästökomponentti Vuosipäästö, tonnia/ vuosi Suurin tuntipäästö, kg/tunti Keskim. tuntipitoisuus, mg/nm 3, 11%O 2 Suurin tuntipitoisuus, mg/nm 3, 11%O 2 (1 Vaasan yhteistarkkailuun kuuluvien laitosten päästöt 2007, tonnia / vuosi Rikkidioksidi, SO ,5 < 25 < Typenoksidit ,0 < 100 < NO 2 :na Hiukkaset 10,4 1,3 < 5 < Hiilidioksidi, CO FOSS (foss + bio) Hiilidioksidi, CO BIO Kloorivety, HCl 10 1,3 < 5 < 10 Fluorivety, HF 1 0,1 < 0,5 < 1 Orgaanisen hiilen 10,4 < 5 < 10 kokonaismäärä, TOC Hiilimonoksidi, CO 52 6,5 < 25 < mg 0,001mg < 0,05 < 0,1 ng/nm 3 Dioksiinit ja furaanit ng/nm 3 I- I-TEQ TEQ Cd + Tl 0,05 0,01 < 0,02 < 0,05 Elohopea, Hg 0,05 0,01 < 0,02 < 0,05 Sb + As + Pb+ Cr + 0,5 0,06 < 0,2 < 0,5 Co+ Cu + Mn + Ni + V (1 Suurin tuntipitoisuus on sama kuin jätteenpolttoasetuksen raja-arvo, mg/nm 3, 11%O 2 Hajupäästöt Jätteenpolttolaitoksen vastaanottoasema ja jätebunkkeri rakennetaan siten, että hajuhaitat ja ympäristöön pääsevien haihtuvien aineiden määrä voidaan minimoida. Polttoaineiden vastaanottoon, esikäsittelyyn ja siirtoon liittyvät järjestelmät ovat automatisoituja, suljettuja ja ilmastoituja. Polttolaitoksen käytön aikana palamisilma otetaan jätebunkkerin kautta, jolloin hajukaasut eivät pääse ympäristöön. Pidempiaikaisten seisokkien aikana laitoksella ei varastoida jätteitä. Seisokkien aikana jätebunkkerin ovet pidetään suljettuina. Päästöt vesiin ja viemäriin Jätteenpolttolaitoksessa syntyy seuraavia vesiä: prosessivedet, pesu- ja mahdolliset sammutusvedet, hulevedet ja saniteettivedet. Laitos suunnitellaan siten, että käsittelemättömiä laitosalueelta peräisin olevia vesiä ei pääse ympäristöön.12 12 Prosessivedet Jätteenpolttolaitos ja sen prosessit suunnitellaan siten, että mahdolliset prosessien jätevedet varastoidaan ja hyödynnetään laitoksen muissa järjestelmissä tai käsitellään erillisessä prosessissa. Prosessijätevesiä ei johdeta paikalliseen viemäriverkkoon. Mahdolliset vähäiset prosesseista syntyvät jätevedet varastoidaan jätebunkkeriin ennen hyötykäyttöä muissa prosesseissa tai vedet voidaan johtaa esimerkiksi noin 10 m 3 säiliöön, josta vedet siirretään muihin prosesseihin. Käsittelyä vaativien vesien varastointi on lyhytaikaista. Jäähdytysvedet, lauhdevedet Laitos ei tuota jäähdytysvesiä. Kesäaikainen kaukolämmön tarve Vaasan alueen kaukolämpöverkossa (ajanjakso kesäkuun puoliväli elokuun puoliväli) on toistaiseksi liian pieni ottamaan vastaan kaiken jätteenpolttolaitoksen tuottaman lämmön. Ylimääräinen lämpö poistetaan (lauhdutetaan) jätteenpolttolaitoksella sinne sijoitettavien ilmalauhduttimien avulla ilmakehään. Prosessialueiden pesu- ja mahdolliset palonsammutusvedet Jätteenpolttolaitoksen vesiä sisältävät prosessit ovat suljettuja. Näistä suljetuista prosesseista (esimerkiksi savukaasunpuhdistuksen reaktori) muodostuu huoltotöiden yhteydessä vähäisiä määriä käsittelyä vaativia jätevesiä. Tämän lisäksi käsiteltäviä jätevesiä muodostuu polttolaitoksessa erilaisista pintojen pesuvesistä sekä kuonan sammutusaltaan vesistä. Poistettavien ja erikseen käsiteltävien prosessi- ja pesuvesien määrän arvioidaan olevan vuodessa noin m 3. Nämä vedet käsitellään polttolaitoksen muissa prosesseissa, mikä tarkoittaa veden käyttämistä esimerkiksi puolikuivan pesurin kalkkimaidon valmistuksessa tai typenpoistojärjestelmän (SNCR) käyttövetenä. Hulevedet Polttolaitoksen tontilta asfaltoitujen alueiden ulkopuolelta muodostuvat puhtaat vedet imeytyvät maastoon tai ne johdetaan maastoon. Tontin ulkopuoliset vedet johdetaan niskaojilla alueen ohitse. Katoilta muodostuvat puhtaat sade- ja sulamisvedet (2440 m 3 /vuodessa) johdetaan suoraan alueen koillispuolella sijaitsevaan ojaan (Stormossutfallet). Paikoitus- ja normaaleilta liikennöintialueilta sadevedet (5500 m 3 /vuosi) johdetaan öljynerottimen ja tarkastuskaivon kautta samaan purkupaikkaan puhtaiden kattovesien kanssa. Liikennöintialueelta muodostuvat vedet eivät poikkea laadultaan muista taajama-alueiden hulevesistä ja ovat verrattavissa raskaan ajokaluston terminaalin piha-alueen hulevesiin, jotka normaalista lasketaan öljynerottimen kautta maastoon. Laitosalueen kuormaus- ja purkualueet ovat tiiviitä ja viemäröityjä. Jäteautojen liikennöintialueiden sadevedet (2700 m 3 /vuosi) johdetaan öljynerottimen kautta ja Stormossenin puhdistamolle, jonne johdetaan myös laitoksen saniteettivedet (3000 m 3 /vuosi). Näiden vesien määrän tarkkailun lisäksi ei ole muuta tarkkailua. Jäteautojen liikennöintialueen toiminta ei poikkea muusta liikennöintitoiminnasta, joten vedet laimentavat jonkin verran saniteettivesiä. Stormossenin puhdistamolle johdettavien jätevesien osalta käytetään II luokan öljynerotinta, jonka erottelukyky on 100 mg/litra. Maastoon johdettavien vesien osalta käytetään I luokan erotinta, jonka erottelukyky on 5 mg/litra. Molemmissa öljynerotinjärjestelmässä käytetään virtauksensäätökaivoa, jolla rankkasateiden aikana ohitetaan öljynerotinjärjestelmä, kuitenkin vuotuisesta sadannasta käsitellään 95 % erottimen kautta. Järjestelyllä pyritään pitämään öl-13 13 jynerottimen koko järkevänä. Stormossenin tasausaltaan kapasiteetti on m 3, joten se pystyy vastaanottamaan myös rankkasateen aikana muodostuvat vedet. Stormossenin vesienkäsittelyjärjestelmällä on ympäristölupa ( , 0800Y0626). Rakennusaikaiset pintavedet Ulkopuolisten vesien pääsy alueelle estetään niskaojin ja ulkopuoliset vedet johdetaan alueen ohitse. Rakentamisen aikana alueelta muodostuvat vedet johdetaan tasausaltaan kautta alueen koillispuolelle. Tasausallas on mitoitettu käsittelemään alueen pintavedet ja vaihtoehtoisesti allas voidaan sijoittaa tontin kaakkoissivulle, jos työt sitä vaativat. Melupäästöt sekä tärinä Ympäristömelun kannalta merkittävää melua muodostuu jäteautojen liikenteestä ja jätekuormien tyhjennyksestä. Tyhjennyksistä aiheutuva melu on osin iskumaista ja osin autojen peruutuksesta muodostuvaa lyhytaikaista hälytysääntä. Laitos sijoitetaan siten, että raskasliikenne lentotuhkan lastaamista lukuun ottamatta tapahtuu Natura-alueeseen nähden rakennuksen toiselta puolelta. Prosessiteknisistä syistä lentotuhka on purettava ajoneuvoihin laitoksen Naturaalueen puolelta. Polttolaitoksen laitteista syntyvä melu on luonteeltaan normaalia voimalaitosmelua. Melua aiheuttavat mm. ilmastointipuhaltimet ja avoimista oviaukoista kantautuva sisämelu, joiden aiheuttama ympäristömelu on vähäistä. Normaalikäytön aikaisesta melusta poikkeavaa melua syntyy ulospuhallusventtiileissä jätteenpolttolaitoksen käynnistämisen, vuosihuollon sekä häiriötilanteiden yhteydessä. Häiriötilanteita sattuu keskimäärin harvemmin kuin kerran vuodessa. Tarvittaessa melulähteitä voidaan eristää suojakotelointien avulla. Merkittävimmät melunlähteet, kuten ulospuhallusventtiilit ja suuret puhaltimet, varustetaan äänenvaimentimin. Tärinää voidaan vaimentaa sijoittamalla tärisevät laitteet joustaville alustoille. Päästöt maaperään Laitoksen normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. Aiemmasta toiminnasta johtuvia päästöjä suunnitellulta laitosalueelta maaperään ei ole. Laitosalueen tekniset alueet sekä kuormaus- ja purkualueet ovat tiiviitä ja viemäröityjä. Jätteet ja niiden käsittely Poltossa muodostuvat pohjatuhka, kattilatuhka ja savukaasujen puhdistamisesta syntyvät jätteet toimitetaan vastaanottopaikkaan (vastaanottajalle), jolla on ympäristölupa käsitellä ja loppusijoittaa kyseisiä jätteitä. Pohjatuhka varastoidaan suljettuihin kontteihin laitosalueella ennen sen poiskuljetusta. Lentotuhkat ja kattilatuhka varastoidaan siiloon, joka tyhjennetään säännöllisesti säiliöautoon ja kuljetetaan käsittelyyn. Pohjatuhkasta, kattilatuhkasta ja savukaasujen puhdistamisesta syntyvistä jätteistä tehdään VNp kaatopaikoista 861/1997 liitteen 2 mukaiset perusmääritykset. Perusmäärittelyyn kuuluu jätemateriaalin testaus liukoisuustutkimuksella (läpivirtaustesti ja kaksivaiheinen ravistelutesti). Tämän perusteella määritellään mahdollisuus sijoittaa jätettä tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikalle, ongelmajätteen kaatopaikalle tai muuhun käsittelyyn. Vastaavuustestaus ehdotetaan tehtäväksi kaksi kertaa vuodessa polttolaitoksen ensimmäisen toimintavuoden aikana ja tämän jälkeen kerran vuodessa VNp 861/199714 14 mukaisesti. Pohjatuhkan, kattilatuhkan ja savukaasujen puhdistamisesta syntyvien jätteiden koostumuksen selvittämiseksi jätteistä tutkittaisiin em. mukaisesti ensimmäisen toimintavuoden aikana kaksi kertaa tuhkan haitta-aineiden kokonaispitoisuudet sekä liukoisuudet. Tutkimukset ehdotetaan tehtäväksi kokoomanäytteestä. Muut toiminnasta syntyvät jätteet Polttolaitoksen omasta toiminnasta syntyvät muut jätteet kerätään asianmukaisesti, lajitellaan laitosalueella, ja ohjataan asianmukaiseen käsittelyyn, joka voi olla kierrätys, uusiokäyttö, biologinen tai terminen käsittely ja edelleen loppusijoitus Oy Stormossen Ab:n loppusijoitusalueelle. Polttolaitoksen toiminnasta ei odoteta merkittäviä muita jätemääriä. Jätteenpolttolaitokseen tulevasta jätteestä joudutaan poistamaan polttoon kelpaamattomia jakeita kuormien tarkastuksen yhteydessä. Poistettavat jakeet muodostuvat useimmiten polttolaitoksen tekniikkaa haittaavasta materiaalista esimerkiksi joustinpatjoista, jotka suurina kappaleina haittaavat jätteen syöttöä polttoon. Jätteenpolttolaitos varustetaan murskaimella ylisuurten kappaleiden pilkkomiseksi polttokelpoiseen muotoon. Polttoon kelpaamattomat jätejakeet poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn Stormossenin kautta. Polttoon kelpaamattomien jätejakeiden määrän arvioidaan olevan merkittävästi alle 0,1 % koko poltettavasta jätemäärästä. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Maisema / luonto Jätteenpolttolaitoksen piippu tulee näkymään maisemassa. Kaukomaisemassa piippu on maisemasta erottuva elementti metsätalousalueella. Laitos ei kuitenkaan sijoitu maisemallisesti arvokkaiden alueiden läheisyyteen, eikä sillä ole vaikutusta maisema- tai kulttuurialueisiin. Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintö Laitosalueen läheisyydessä sijaitsee kaksi muinaismuistolain (295/63) rauhoittamaa muinaisjäännöstä. Koppargruvan ( ) on 1560-luvulta peräisin oleva kuparikaivoskuoppa, joka sijaitsee laitosalueen eteläpuolella. Toinen muinaisjäännös on Djupsjön ( ), joka on historiallinen työ- ja valmistuspaikka. Djupsjön sijaitsee laitosalueelta kaakkoon, noin 750 metrin etäisyydellä laitosalueen rajasta. Laitoksen läheisyydessä ei sijaitse rakennettuun kulttuuriperintöön kuuluvia kohteita. Etäisyyttä lähimpään valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen kohteeseen on yli kolme kilometriä. Tämä laitoksen itäpuolella sijaitseva kohde on Koivulahden kirkonseutu ja Kyrönjoen kulttuurimaisema. Hakijan arvion mukaan laitoksen toteutus ei vaaranna muinaisjäännösten olemassaoloa. Laitoksella ei myöskään ole rakennettuun kulttuuriperintöön tai kulttuurimaisemaan kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutukset Vedahuggetin Natura-alueeseen Polttolaitos sijoittuu Vedahuggetin Natura-alueen välittömään läheisyyteen. Polttolaitoksesta aiheutuva laitoksen toiminnan aikainen melu kohoaa Vedahuggetin Natura-alueen länsilaidalla15 15 hieman yli luonnonsuojelualueille asetetun melun ohjearvon, joka on päiväaikaan 45 db. Polttolaitoksen rakentamisen ja louhinnan aikana melutason ohjearvot ylittyvät huomattavasti laajemmalla alueella. Polttolaitos lisää mallinnusten mukaan ilman epäpuhtauksia myös Naturaalueella, vaikka pitoisuudet ovatkin pieniä ja jäävät kauas ilmanlaadun raja-arvoista. Vedahuggetin Natura-alueen suojeltava luontotyyppi on boreaalinen luonnonmetsä. Edellä esitellyt hankkeen vaikutukset eivät olennaisesti muuta Vedahuggetin luonnontilaisten kuusimetsien rakenteellisia ja toiminnallisia ominaispiirteitä. Vaikutukset luontodirektiivin ja lintudirektiivin sekä uhanalaisiin lajeihin Hakemuksen mukaan hankkeen aiheuttamat häiriöt ovat suurimmillaan rakentamisvaiheessa. Tällöin etenkin louhinnan aikainen melu voi häiritä eläimistöä myös Vedahuggetin Naturaalueella. Häiriötä eläimistölle voidaan vähentää louhintatyön ajoittamisella talvikauteen. Liito-orava esiintyy yleensä kuusivaltaisissa järeitä haapoja sekä koivua kasvavissa sekametsissä, joissa on eri-ikäistä puustoa sekä kolopuita. Kokemukset ovat osoittaneet että liitooravaa esiintyy myös tiiviin kaupunkirakenteen tuntumassa meluisillakin alueilla sekä liikenneväylien reunalla (Jokinen ym. 2007). Hankkeen eri toteutusvaihtoehdot eivät tule olennaisesti heikentämään alueen ekologisia olosuhteita siten, että liito-oravan elinolosuhteet Vedahuggetin alueella katoaisivat. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueelle tavataan mm. pohjantikkaa, mehiläishaukkaa, varpuspöllöä ja pyytä. Lajien vaatimat elinympäristöt Natura-alueella säilyvät, mutta hankkeen aiheuttamat kohonneet melutasot voivat aiheuttaa muutoksia lajien pesien sijoittumisessa Natura-alueen eri osiin. Hankkeella ei oleteta olevan merkittäviä muutoksia näiden lajien elinoloihin alueella. Vedahuggetin alueella esiintyy uhanalaista haavanhyytelöjäkälää. Yleisesti jäkälät ovat herkkiä ilman epäpuhtauksille ja ne reagoivat niihin jo ennen kuin pitoisuudet ovat haitallisia ihmisten terveydelle. Eri jäkälälajien herkkyys epäpuhtauksille vaihtelee. Liikenne Valtatien 8 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ( ) Stormossenin alueen kohdalla on noin 8730 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 600 autoa eli vajaa 7 %. Edestakainen liikenne huomioiden Stormossenin alueen keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne on nykyisin meno- ja paluukuljetuksineen noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja henkilöautoliikenteen on arvioitu olevan arkisin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Jätekuljetusten on arvioitu kasvavan hankkeen johdosta noin kymmenellä ajoneuvoyhdistelmällä vuorokaudessa. Paluukuljetuksia pyritään hyödyntämään mahdollisimman suuressa määrin esim. pohjatuhkan osalta. Jätteenpolttolaitoksesta aiheutuva liikennemäärän lisäys on nykyisiin liikennemääriin verrattuna vähäinen eikä hankkeesta aiheutuvasta liikennemäärän lisäyksestä aiheudu merkittävää vaikutusta alueen liikennejärjestelyihin. Ilman laatu Jätteenpolttolaitoksen savukaasupäästöjen leviämismallilaskelmat tehtiin Ilmatieteen laitoksella (Buyukay, Lappi, Pietarila, 2008). Savukaasupäästöt arvioitiin jätteenpolttoasetuksessa mää-16 16 ritettyjen päästörajojen mukaan. Leviämislaskelmien tuloksina saatuja rikkidioksidin, typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia verrattiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Päästöjen leviämislaskelmiin käytettiin Ilmatieteen laitoksella kehitettyä ilman epäpuhtauspäästöjen leviämistä kuvaavaa kaupunkimallia. Leviämislaskelmat tehtiin laskentapisteeseen 7 km 7 km kokoiselle tulostusalueelle maanpintatasoon. Tulostuspisteet sijaitsivat tiheimmillään 50 metrin etäisyydellä toisistaan 2 km x 2 km kokoisella alueella jätteenpolttolaitoksen ympäristössä ja harvimmillaan 200 metrin etäisyydellä toistaan tulostusalueen reunoilla. Laskenta-alueen topografia huomioitiin mallilaskelmissa maanmittauslaitoksen maastonkorkeusmallin mukaisesti. Pitoisuuksien muodostumista tutkimusalueelle tarkasteltiin kolmen vuoden ajanjakson kaikissa tunneittaisissa ilmastollisissa tilanteissa. Mallilaskelmien meteorologisina tietoina käytettiin tutkimusalueen ilmastollisia olosuhteita edustavaa vuosien havaintoaineistoa. Leviämismallilaskelmissa huomioitiin paikalliset päästöjen kulkeutumiseen ja sekoittumiseen vaikuttavat tekijät, joita ovat mm. topografia ja laskenta-alueen maaston sekä asutuksen aiheuttamat leviämisalustan rosoisuuserot. Mallissa rannikon erityisolosuhteet on huomioitu mallin lähtötietoina käyttämässä säädatassa. Leviämislaskelmien tulosten mukaan Westenergyn jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat rikkidioksidi-, typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuudet alittaisivat selvästi maassamme voimassa olevat terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia koskevat raja- ja ohjearvot. Leviämislaskelmien tulosten perusteella voidaan arvioida, että päästöt aiheuttaisivat jätteenpolttolaitoksen lähialueelle niin pieniä ilman epäpuhtauspitoisuuksia, ettei niiden nykytietämyksen perusteella oleteta aiheuttavan ihmisille terveydellistä haittaa. Ilmatieteen laitos (Lappi, Alaviippola, Ranta, Pietarila, 2008) on laatinut Westenergyn jätteenpolttolaitoksen raskasmetalli-, dioksiini- ja furaanipäästöjen leviämismallilaskelmat. Tutkimuksessa arvioitiin Mustasaareen suunnitellun Westenergyn jätteenpolttolaitoksen raskasmetallipäästöjen aiheuttamia ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia ja laskeumaa jätteenpolttolaitoksen ympäristössä. Pitoisuuksia ja laskeumia arvioitiin myös Pilvilammen alueelle, missä sijaitsee Vaasan alueen raakavedenottamo. Pilvilammen alueelle pitoisuuksia ja laskeumia määritettiin noin 300 tulostuspisteeseen, jotka sijaitsivat 50 metrin etäisyydellä toisistaan. Valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta (VNA 711/2001) on annettu EU:n ilmanlaadun ensimmäisen tytärdirektiivin (1999/20/EY) mukainen lyijyn vuosikeskiarvopitoisuutta koskeva raja-arvo. Valtioneuvoston asetuksessa ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (VNA 164/2007) on määritetty EY:n ilmanlaadun neljännen tytärdirektiivin (2004/107/EY) mukaisesti raskasmetalleille tavoitearvoja, eli pitoisuuksia, jotka eivät saa ylittyä määritellyn ajankohdan jälkeen. Tässä ns. metalliasetuksessa määritellään arseenin, kadmiumin ja nikkelin vuosikeskiarvopitoisuuksille tavoitearvot, jotka eivät saa ylittyä vuoden 2012 jälkeen. Lyijyn, arseenin, kadmiumin, nikkelin ja elohopean sekä dioksiinien ja furaanien mallinnetut vuosikeskiarvopitoisuudet ja laskeuma sekä vertailu ns. metalliasetuksen tavoitearvoihin ja WHO:n suositusarvoon on esitetty taulukossa 5.17 17 Taulukko 5. Eräiden raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien mallinnetut korkeimmat vuosikeskiarvopitoisuudet ja laskeumat sekä ns. metalliasetuksen (VNA 264/2007) tavoitearvot ja WHO:n suositusarvot. Haitta-aine Westenergyn jätteenpolttolaitoksen mallinnettu korkein vuosikeskiarvo Ns. metalliasetuksen (VNA 164/2007) tavoitearvot WHO:n suositusarvo laskeuma pitoisuus tavoite-arvo laskentaaika Lyijy, Pb 32,2 0,16 ng/m ng/m 3 kalenterivuosi µg/m 2 /vuosi Arseeni, As 32,2 0,16 ng/m 3 6 ng/m 3 kalenterivuosi µg/m 2 /vuosi Kadmium, 12,4 0,16 ng/m 3 5 ng/m 3 kalenterivuosi Cd µg/m 2 /vuosi Nikkeli, Ni 32,2 0,16 ng/m 3 20 ng/m 3 kalenterivuosi µg/m 2 /vuosi Elohopea, 25,3 0,13 ng/m ng/m 3 Hg µg/m 2 /vuosi Dioksiinit ja furaanit 0,05 ng/m 2 /vuosi 0,0003 pg/m 3 0,3 pg/m 3 Piipunkorkeudelle 75 metriä korkeimmat vuosikeskiarvot olivat mallinnuksen mukaan polttolaitoksen koillispuolella, noin 700 metrin etäisyydellä laitoksesta. Mallinnuksen mukaan arseenipitoisuudet olisivat korkeimmillaan noin 3 % arseenin, kadmiumpitoisuudet 1 3 % ja nikkelipitoisuudet 1 2 % ns. metalliasetuksen tavoitearvoista. Korkeimmat lyijypitoisuudet olisivat alle 0,1 % lyijyn vuosiraja-arvosta. Elohopean korkein vuosipitoisuus olisi noin 0,01 0,03 % WHO:n määrittelemästä suositusarvosta. Dioksiinien ja furaanien pitoisuudet olisivat 0,1 0,2% WHO:n suositusarvosta. Raskasmetallipitoisuuksia ja -laskeumia arvioitiin myös Pilvilammen alueelle, missä sijaitsee Vaasan alueen raakavedenottamo. Pilvilammen alueelle muodostuvat pitoisuudet olisivat noin kymmenesosa tutkimusalueen korkeimmista pitoisuuksista. Esimerkiksi arseeni-, kadmium- ja nikkelipitoisuudet olisivat Pilvilammen alueella alle 1 % ns. metalliasetuksen (164/2007) tavoitearvoista. Mallinnettuja raskasmetallipitoisuuksia verrattiin myös Ilmatieteen laitoksen Kittilän ilmanlaadun tausta-asemalla mitattuihin taustapitoisuuksiin. Korkeimmat arseenipitoisuudet olisivat samaa suuruusluokkaa, lyijypitoisuudet olisivat alle neljäsosa ja kadmiumpitoisuudet muodostuisivat vähän taustapitoisuutta suuremmiksi kuin Kittilän tausta-asemalla mitatut pitoisuudet. Polttolaitoksen aiheuttama arseeni- ja kadmiumlaskeumat olisivat suuruudeltaan puhtailta tausta-alueilta mitattujen raskasmetallilaskeumien luokkaa. Lyijylaskeuma olisi selvästi taustaalueiden lyijylaskeumia alhaisempi. Ilmatieteen laitoksen raportin (Lappi, Alaviippola, Ranta, Pietarila, 2008) elohopean vuosikeskiarvolaskeuma piipunkorkeudella 75 metriä aiheuttaa Pilvilammen alueella alle 5 µg laskeuman (µg/m 2 /vuosi). Kun otetaan huomioon Pilvilammen pinta-ala (1,5 hehtaaria) ja veden vaihtuminen Pilvilammessa (4 kuukauden aikana m 3 ), vaikuttaisi elohopealaskeuma 5 µg/m 2 /vuosi Pilvilammen veden elohopeapitoisuuteen alle 0,00132 µg/litra. Yksi mikrogramma (µg) on gramman miljoonasosa.18 18 Melu Nykytilanteessa Stormossenin alueen merkittävin melua tuottava toiminta on kiviaineksen ottaminen Rudus Oy:n ja Lemminkäinen Infra Oy:n louhinta-alueilta. Jätteenkäsittelyn toiminnoista ja liikenteestä aiheutuva melu on selkeästi vähäisempää. Stormossenin jätekeskusalueen melun vaikutusalueella ei ole asutusta. Läheisellä Natura-alueella jätekeskusalueen toiminnoista ja liikenteestä aiheutuva melutaso jää alle L Aeq db. Rakentamisvaiheessa melua syntyy maarakennustöistä, jätebunkkerin louhinnasta, kiviaineksen käsittelystä, varsinaisesta laitoksen rakennustöistä sekä maa-ainesten ja materiaalien kuljetuksista. Eniten melua syntyy bunkkerin louhinnasta ja kiviaineksen murskauksesta, joka kestää kuitenkin melko lyhyen ajan. Rakennusaikaiset louhinnat ja murskaustyöt on tarkoitus aloittaa loppusyksystä 2009, jolloin mm. lintujen pesintäaika on ohi. Tarvittaessa murskausta voidaan tehdä Stormossenin alueella. Terveys YVA arviointiselostuksessa terveysvaikutuksilla tarkoitetaan suoraan fyysiseen terveyteen kohdistuvia vaikutuksia. Terveysvaikutuksia voi aiheutua juoma- tai talousvetenä tai virkistykseen käytettävään vesistöön tai pohjaveteen ja hengitysilmaan kohdistuvista päästöistä sekä melusta. Ilmapäästöjen ja melun mallintamisien perustella kohteiden ympäristöön ei aiheudu ihmisten terveyteen tai viihtyvyyteen liittyviä haittoja. Vaikutukset pohjaveteen Moreeniharjanteiden välisessä maastossa virtausmatkat ovat lyhyitä, sillä pohjavesi purkautuu aina lähimpiin ojiin ja suopainanteisiin. Jos maaperään kulkeutuu suotovettä, siinä olevat metallit suodattuvat melko nopeasti maaperään. Vaikutusalue jää tällöinkin kapeaksi. Vaasan kaupungin raakavedenottamona toimivaan Pilvilampeen ei hankkeen seurauksena ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia pohjavesivirtauksen kautta. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Käyttötarkkailu on normaalia laitoksella tehtävää prosessien tarkkailua. Käyttötarkkailun tavoitteena on huolehtia prosessien häiriöttömästä käynnistä ja eliminoida häiriötilanteet. Tuotannon ja toiminnan käyttötarkkailu sekä huollot Prosessin valvontajärjestelmään tallentuvat mm. polttoaineen laatu ja kulutus, tulipesän ja savukaasujen lämpötilat, savukaasun happipitoisuus, savukaasun epäpuhtaudet (VNa 362/2003), tarvittavat muut prosessitiedot sekä kattilan ja puhdistinlaitteiden toiminta-ajat. Valvontajärjestelmän tiedoista lasketaan mm. vuosituotanto ja polttoaineen kulutus sekä päästöt. Automaattisen järjestelmän prosessia tarkkaillaan manuaalisesti. Laitoksen perushuolto tehdään vuosittain.19 19 Vastaanotettavien jätteiden tarkkailu Vastaanotettavat jätekuormat punnittaan, tarkastetaan visuaalisesti vastaanottovarastossa ja jätebunkkerissa. Westenergy Oy Ab on täydentänyt lupahakemustaan vastaanotettavien jätteiden tarkkailulla seuraavasti: Jätteen toimittajilla on laadunvarmistusjärjestelmä (kunnalliset jätehuoltoyhtiöt). Materiaali tulee sopimuskuljettajilta ja uusilta toimittajilta otetaan jäte vastaan aina siirtokuormauksen ja tarkistuksen kautta. Westenergyn alueella jätehuolto perustuu syntypaikkalajitteluun. Syntypaikkalajittelulla tarkoitetaan jätteiden lajittelua ja erillään pitämistä niiden syntypaikoilla. Suuremmissa taloyhtiöissä, teollisuudessa ja kaupan alalla kiinteistöillä on omat jäteastiat eri jätejakeille. Kiinteistöillä jätteet kerätään omiin jäteastioihinsa (biojäte, paperi, pahvi, muovi, pienmetalli ja ongelmajätteet), joista ne toimitetaan hyötykäyttöön. Jäljelle jäävä osa jätteestä toimitetaan loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Pienemmiltä talouksilta kerätään lähinnä kaatopaikalle menevät jätteet. Kierrätettäville jätejakeille on järjestetty eko- ja hyötykäyttöpisteitä, joihin kotitalouksien on mahdollista tuoda kyseiset jätejakeet ilmaiseksi. Eko- ja hyötykäyttöpisteiden lisäksi alueella järjestetään ajoittain keräyskampanjoita, joissa kerätään ongelmajätteitä, metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Osassa kotitalouksissa biojäte kompostoidaan kiinteistöllä. Stormossenin ja Botniaroskin alueelle ei kerätä erikseen biojätettä kotitalouksista. Biojäte ja pakkausmateriaalit kerätään samaan pussiin/keräysastiaan ja biojäte erotellaan pakkauksista Stormossenin biokaasulaitokselle (MBT-laitos). Stormossenin biokaasulaitoksella syntyvästä mädätysjäämästä jalostetaan maanparannuskompostia. Erikseen kerättävä RDF-jae poltetaan sivupolttoaineena muualla sijaitsevissa laitoksissa ja rejekti sijoitetaan kaatopaikalle. Jätevoimalan käynnistyttyä ekopisteiden ja hyötykäyttöasemien toiminta jatkuu samankaltaisena ja sitä kautta toimitetaan jatkossakin suuret määrät jätettä materiaalihyötykäyttöön. Jatkuvalla tiedottamisella ja neuvonnalla pyritään materiaalihyötykäyttöön soveltuvien jätteiden erilliskeräyssaanto pitämään hyvällä tasolla. Kotikompostointia tullaan jatkossakin suosittelemaan kotitalouksille. Suurin osa jätteestä pystytään jatkossa hyödyntämään jätevoimalassa ympäristöä rasittamatta. Palamaton jäte ohjataan kaatopaikalle ja suuret määrät biojätettä erilliskerätään mädätyslaitoksille. Alueella on olemassaolevia biojätettä käsitteleviä laitoksia ja alueella järjestetään jatkossakin biojätteen keräystä sillä tehokkuudella kuin käsittelevät laitokset pystyvät vastaanottamaan biojätettä. Polttoon toimitettavan jätteen laatua tullaan tarkkailemaan tutkimalla satunnaisesti valittujen kuormien jätteiden sisältöä luokittelemalla jätteet palaviin (muovi, puu, paperi jne.), palamattomiin (metallit, lasi jne.) ja ongelmajätteisiin. Tuhkien laaduntarkkailu Laitoksessa muodostuvat polton sivutuotteet, tuhkat, kuuluvat jätekirjanpidon piiriin. Tuhkista tehdään laatuanalyysit, joiden perusteella suunnitellaan jakeiden käsittely.20 20 Ilmapäästöjen tarkkailu Jätteenpolttolaitoksessa ilmaan johdettavia päästöjä mitataan seuraavasti: 1) Jatkuvat mittaukset: typenoksidit (NOx), hiilimonoksidi (CO), hiukkasten kokonaismäärä, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), suolahappo (HCl), fluorivety (HF) ja rikkidioksidi (SO 2 ); 2) prosessin toimintaan liittyvät muuttujat: - lämpötila uunin sisäseinän läheisyydestä taikka muusta ympäristöluvassa tai siinä määrätyssä tarkkailusuunnitelmaa koskevassa päätöksessä määritellystä palamiskammion edustavasta kohdasta - savukaasun happipitoisuus, paine, lämpötila ja vesihöyrysisältö sekä 3) vähintään kahdesti vuodessa mittaukset raskasmetalleista, dioksiineista ja furaaneista, kuitenkin siten, että polttolaitoksen ensimmäisen 12 käyttökuukauden aikana mittaukset on tehtävä vähintään joka kolmas kuukausi. Savukaasujen viipymäaika, vähimmäislämpötila ja happipitoisuus on todennettava asianmukaisesti vähintään kerran polttolaitoksen käyttöönoton aikana ja epäedullisimmiksi ennakoiduissa käyttöolosuhteissa. Päästötarkkailu toteutetaan jatkuvatoimisella päästömittauslaitteistolla. Päästömittaustulokset tallentuvat tiedonkeruuyksikköön ja ne tulostetaan raportointiohjelmiston kautta. Tulokset näkyvät reaaliaikaisesti polttolaitoksen valvomon näytöillä. Päästömittausten laadunvarmennus Päästömittausten laadunvarmennus tehdään standardin EN mukaisesti. Ilmaan johdettavien päästöjen seurantaan käytettävä automaattisen mittauslaitteiston (varajärjestelmineen) asentaa jätteenpolttolaitokselle laitteiston valmistaja. Laitteiston määräaikaista huoltoa ja kalibrointia varten tehdään erillinen huoltosopimus laitetoimittajan kanssa. Tämä laitteisto kalibroidaan ja sen toiminta tarkastetaan rinnakkaismittauksilla kerran vuodessa. Vertailumittaajana toimii ulkopuolinen akkreditoitu mittausryhmä, joka käyttää CEN, ISO tai SFS-standardoituja referenssimenetelmiä tai mikäli näitä ei ole saatavilla, muita vastaavan tason menetelmiä. Käytetyt mittalaitteet tulee kalibroida ja niiden tulee täyttää ISO ja EN mukaiset vaatimukset. (VNa 362/2003 määräysten ja CEN-standardien mukaan). Ilmanlaadun tarkkailu Westenergy Oy Ab tulee osallistumaan Vaasan seudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun ja bioindikaattoriseurantaan. Pohja- ja pintavesien tarkkailu Jätteenpolttolaitokselta muodostuvat kattojen puhtaat vedet johdetaan suoraan alueen koillispuolella sijaitsevaan ojaan (Stormossutfallet). Paikoitus- ja liikennöintialueiden vedet johdetaan öljynerottimen ja tarkastuskaivon kautta samaan kohtaan puhtaiden kattovesien kanssa. Vesien purkukohdassa sijaitsee Stormossenin tarkkailupiste (PV3), josta vesinäytteet otetaan Stormossenin tarkkailuohjelman mukaisesti (Westenergy Oy Ab osallistuu tarkkailuohjel- Näytä lisää
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin Lisätiedot Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013
Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa
52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä Lisätiedot LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.
LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1. Lisätiedot Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.
Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä Lisätiedot Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi
PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy Lisätiedot Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.
78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen Lisätiedot JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007
1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA Lisätiedot Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010
Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Lisätiedot Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman
Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista, Lisätiedot Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio
Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti Lisätiedot Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden Lisätiedot LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003
LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus Lisätiedot Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310
Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Lisätiedot Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011
Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Lisätiedot No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen Lisätiedot ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).
Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa Lisätiedot Helsinki 21.10.2009. No YS 1292
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan Lisätiedot YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen Lisätiedot OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET
OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena Lisätiedot Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki
Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen Lisätiedot Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014
Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio Lisätiedot Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa
S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN Lisätiedot Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,
Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion Lisätiedot 52K30045.50 10.12.2010. VANTAAN ENERGIA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa
52K30045.50 VANTAAN ENERGIA Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia jätevoimalassa Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Management Lisätiedot Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009
Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon Lisätiedot Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue
Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K Lisätiedot ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011
1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi Lisätiedot Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012
Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen Lisätiedot RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA
RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute