Source: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117437
Timestamp: 2019-04-24 10:56:16
Document Index: 18757268

Matched Legal Cases: ['§7', '§8', '§19', '§23', '§25', '§30']

(3) A vízkárelhárítás és a vízhasznosítás célját szolgáló vízilétesítmények kialakítását, méreteit, valamint a mederszabályozási munkák irányadó méreteit – amennyiben rendelkezésre áll – az árvízi kockázati térkép, illetve a kezelési terv figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a létesítmény a mértékadó vízhozamnak az előírt biztonság melletti szállítására, lebocsátására, illetve lehetőség szerinti visszatartására alkalmas legyen. A rendeltetésszerű működéshez szükséges fenntartási tevékenységet – a víz minőségét érintő hatásokat is figyelembe véve – olyan részletességgel kell tervezni, hogy az az üzemeltetési engedélybe belefoglalható legyen.
3. § A vízilétesítmények és vízimunkák magassági adatait – a Fertő tó kivételével – a Balti alapszintre kell megállapítani. A térbeli elhelyezkedés beazonosíthatósága érdekében a jellemző pontok Y, X koordinátáit az Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) kell meghatározni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vízilétesítményeknél – a vízjogi engedélyben foglaltak szerint – gondoskodni kell arról, hogy
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vízilétesítmények egymástól való távolságát úgy kell meghatározni, hogy az azonos vízadó szintekre települt kutak együttes üzemeltetése esetén – ugyanazon üzemi vízszinthez tartozó – kialakuló vízhozamcsökkenés mértéke ne haladja meg az eredeti, üzemszerűen kitermelhető vízhozam 10%-át. A távolság elfogadható mértékének meghatározásánál figyelembe kell venni a helyi adottságokat, a vízhozam csökkenését, a vízszintben, nyomásviszonyokban, vízminőségben és vízhőmérsékletben bekövetkezett változásokat.
(5) Sekély, nagy párolgási és szivárgási veszteségű, elmocsarasodásra hajlamos tározót – belvíztározó, ideiglenes tározó, árvízi tározó, hűtőtó, valamint természetvédelmi érdekből mesterségesen kialakított vizes élőhely kivételével – tilos kialakítani.
8. § (1)1 Felszíni vizek igénybevételének tervezésekor a vízháztartási mérleg készítésére mértékadó időszak az augusztus hónap. A mértékadó vízhozam statisztikai jellemzője a 80%-os tartósságú középvízhozam, vagy, ha rendelkezésre állnak adatok, a napi középvízhozam. Rendkívüli esetben, amikor a vízigény egyéb hónapban is meghaladja ezen értéknek a 25%-át, ettől el lehet térni azzal, hogy ebben az esetben a szűkebb mérleget mutató időszak a mértékadó.
(3)2 Vízellátó távvezeték létesítése során törekedni kell a tartósan vagy gyakran vízzel borított területek elkerülésére. Ilyen területen átvezetett vezetékszakasz csak a legmagasabb vízállás idején is biztonságosan kezelhető elzárószerelvénnyel, leürítővel ellátva helyezhető el.
(4)3 A vezetékek, víztárolók, víztornyok leürítésekor, valamint túlfolyóvezetékeik üzembelépése esetén a víz kártétel nélküli elvezetéséről gondoskodni kell.
(9) Az ivóvízellátó rendszer aknáit – az ellátás biztonsága érdekében – zárható fedlappal kell lezárni.
(5)4 Olyan használt termálvizet, amelynek hatására a közcsatorna falán vízkő válhat ki, tilos közvetlenül a közcsatornába vezetni.
(2)5 A közüzemi szennyvíztisztító telep tervezése, megvalósítása vagy bővítése során meg kell vizsgálni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadási feltételeit, beleértve a kezelési feltételeket is.
(4)6 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása során annak mennyiségét, minőségét és származási helyét dokumentálni kell.
16/A. §7 (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott egyedi szennyvízkezelő létesítményt akkor lehet létesíteni, ha az biztosítja, hogy a tisztított szennyvíz szennyezőanyag-tartalma nem haladja meg a 4. számú mellékletben meghatározott mértéket.
23. §8 Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 méteren, a mentett oldalon pedig 110 méteren belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság), települési önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.
24. § (1)9 Az árvízvédelmi vonal folytonosságát megszakító átvágás vagy a védőképességet jelentősen érintő megbontás előtt ideiglenes árvízvédelmi vonalat kell létesíteni és árvízvédelmi tervet kell készíteni.
26. § (1)10 Az árvízvédelmi töltés és fal keresztmetszeti méreteit, alakját és szerkezetét a védmű anyagának, a védművel együtt dolgozó altalaj rétegződésének, talajmechanikai és hidrogeológiai tulajdonságának, a mértékadó magasságú árvízszintek és a talajok telített állapotához tartozó talajfizikai jellemzők figyelembevételével, méretezés és ellenőrző számítások útján kell kialakítani.
(2)11 Új árvízvédelmi töltések esetén, amennyiben a védképesség számításokkal igazolt, az Országos Vízügyi Hatóság engedélyével az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakvéleménye alapján el lehet térni az 1. számú melléklet 1. pont a) alpontjában meghatározott szélességtől az 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott szélességig.
28. § (1)12 Földtöltés – egyszerű hozzáépítéssel történő – mentett oldali erősítéséhez a meglevő földmű anyagánál csak kevésbé vízzáró vagy azzal azonos minőségű talajt lehet beépíteni. Ha a hozzáépítés a meglévőnél vízzáróbb háttöltést eredményezne, csak a régi és az új töltéstest határfelületére megépített szivárgóhoz csatlakozóan valósítható meg a szelvény erősítése.
(2)13 Ha a töltés és altalajának anyaga vagy a töltés mérete miatt árvíz esetén biztonságot veszélyeztető szivárgások keletkezhetnek, akkor az állékonyság megteremtésére
a)14 a víz felőli oldalon vízzáró burkolatot, vízzárást javító megoldást, agyagéket, szádfalat vagy résfalat, valamint
kell készíteni. Kötött talajú mentett oldali feltöltés csak drénezett kivitelben készíthető.
(3)15 Árvízvédelmi töltést építeni kötött talajból a november 15. és március 1. közötti időszakban tilos. Ez alól felmentést egyedi elbírálás alapján a meteorológiai viszonyok figyelembevételével az Országos Vízügyi Főigazgatóság adhat.
(2)16 Az árvízvédelmi vonalat legfeljebb kétszáz méterenként szelvénykövekkel kell ellátni, amelyeket időjárásálló módon, számozással meg kell jelölni.
(3) A töltéskoronán és rézsűn, illetve a mentett és vízoldali védősávokban csak a töltéstartozékok és – szükség esetén – az árvízvédelmi mű infrastrukturális létesítményei helyezhetők el.
34. § (1) Ha a hullámverés veszélye olyan mértékű, hogy a gyepesített földrézsűben kárt okozhat, akkor az árvízi meder lefolyási viszonyait, illetve a hullámtér szélességét és az árvízlevezetés egyéb szempontjait figyelembe véve, a töltés elé – lehetőleg a területre jellemző, őshonos fajokból álló – véderdőt vagy egyéb biológiai hullámtörő sávot kell telepíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, a földrézsűt egyéb műszaki védelemmel kell ellátni.
(2) A hullámtéri véderdőben, a védekezéskor szükséges vízi szállítás és a kikötés céljára – a helyi viszonyoknak megfelelően – legalább 50 m szélességű nyiladékot kell biztosítani.
(2) Az útfeljárót – a keresztező út jellegének figyelembevételével – a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kialakítani.
(3)17 Az árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozására, ha azon egyébként nincs kijelölt közforgalmú út, a helyi viszonyoknak megfelelő közlekedést szabályozó töltéstartozékokat, így sorompókat, kerékvetőket és tiltó táblákat kell elhelyezni. A közforgalmú útnak nem minősülő töltések használata az árvízvédelmi töltés fenntartója által szabályozottan történhet.
36. § (1)18 Amennyiben az elsőrendű árvízvédelmi vonalon szilárd burkolatú út vagy kerékpárút létesül, az útalap szerkezete és a burkolat beleszámít a mértékadó árvízszint feletti magassági biztonságba. Ha az út rétegrendje tartalmaz vízáteresztő réteget, akkor az csak a vízoldali vízbejutást tartósan megakadályozó szigeteléssel ellátott módon építhető meg. Az útpálya csak olyan szélességi és szerkezeti kialakítással készülhet, amely alkalmas a fenntartási, védekezési munkák elvégzéséhez szükséges gépek árvízi művön történő közlekedésére.
41. §19 A nagyvízi mederben történő terepalakításhoz (gödör nyitása, feltöltés) az igazgatóság hozzájárulása szükséges. A hullámtéri anyaggödröt lehetőség szerint be kell kötni a főmederbe.
(3) Ahol a rendelkezésre álló hely, a tulajdoni és a morfológiai viszonyok lehetővé teszik, természetközeli – a természetes folyóvízi élőhelyeket utánzó – megoldást kell alkalmazni.
(2) Az elő- és utócsatorna hosszát – ha szükséges, modellkísérlettel – úgy kell megállapítani, hogy a víziút osztályának megfelelő hajó, bárka és tolt kötelék a hajózsilipkamrába biztonságosan behajózhasson.
(4)20 Nagyvizek levezetésével kapcsolatos beavatkozások tervezése során törekedni kell árvízcsúcs-csökkentő tározók és záportározók létesítésére, és az időszakosan vízjárta területek vízvisszatartásba történő bekapcsolása lehetőségének biztosítására.
53. § Az oldalműtárgy fenntartása és üzemeltetése – ha jogszabály vagy vízjogi engedély másképp nem rendelkezik – az oldalág kezelőjének feladata. Amennyiben a torkolati műtárgy a befogadó kezelőjének területére esik, a torkolati műtárgy fenntartását, üzemeltetését a befogadó kezelőjének mederkezelői hozzájárulásában rögzített előírások alapján kell végezni.
(4)21 Vízfolyások kiépítettségének meghatározásánál tavak, tározók árvízcsúcs-csökkentő hatását csak akkor szabad figyelembevenni, ha azok folyamatos működtetése biztosított, vagy megszüntetésük esetén a pótló beavatkozások a vízjogi engedélyben meghatározásra kerültek.
56. § Töltéssel ellátott befogadó esetében a vízfolyás alsó szakaszán, a befogadó visszaduzzasztásának határáig – a befogadó vízfolyás árvízvédelmi követelményeinek megfelelő – töltéseket kell létesíteni, vagy az árvízvédelmi biztonságot kielégítő torkolati műtárgyat kell építeni.
58. § (1)22 A felszíni víz elvezető-csatornák és az átemelő telepek teljesítőképessége megállapításakor a töltéseken átszivárgó, valamint a fakadó, belterületi csapadék- és egyéb használt vizek mennyiségét is számításba kell venni. A felszíni víz elvezető-csatornahálózat, a torkolati művek, az átemelőtelepek és tározók teljesítőképességét össze kell hangolni.
69. §23 (1)24 Az öntözés céljából történő vízkivételek során a kivett víz mennyiségét meg kell határozni vízbeszerzési létesítményenként
69/A. §25 (1) Az öntözőtelep létesítményeit – a vízkorlátozási időszakot kivéve – úgy kell kialakítani, hogy az ellátandó terület tervezett vízszükséglete a szükséges időben és vízszintmagassággal biztosítható legyen.
72. § (1)26 A csepegtető vagy mikroszórófejes öntözőtelepek szárnyvezetékeit és felszálló ágát úgy kell elhelyezni, hogy a talajművelést ne akadályozzák, a talajművelő gépek ne okozzanak mechanikai sérülést, ne tegyenek kárt a csepegtető csövekben, testekben, szórófejekben, tartószerkezetekben.
(2)27 A szűrő és tápoldatozó központokat úgy kell tervezni, illetve kialakítani, hogy a csepegtető testekhez, szórófejekhez ne kerüljön szennyeződés.
(3) A töltésbe és a töltéslábtól számított 10 m távolságon belül – hullámvédelmi célt szolgáló őshonos fa- és cserjefajok kivételével – nem szabad fát vagy bokrot ültetni.
(3)28 Tó belvízvédelmi készültség időszakában történő leürítését a belvízvédelmi szakasz védelemvezetője engedélyezi.
(4) A halastó gátjába épített műtárgyat – kivéve az árapasztót – úgy kell kialakítani, hogy a halak áthaladása megakadályozható legyen.
(2) Annál a tónál, amelyen élővíz folyik át, a feltételezett töltésszakadás következményeit számítással meghatározva, az árapasztó műtárgyat és a levezető csatornáját legalább a 3–10%-os előfordulási valószínűségű árvízhozamra kell méretezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti partvédő műhöz csatlakozó feltöltés víz felőli oldalát 3–5%-os gyepesített rézsűvel vagy más, a hullámverésnek ellenálló módon kell kiképezni.
(4) A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A hévízkutat a hévíz-készlettel való takarékos gazdálkodás érdekében olyan kútfej-szerelvénnyel kell ellátni, amely lehetővé teszi a vízkivétel mértékének igény szerinti szabályozását, a termálvíztestekre meghatározott vízkészleteket figyelembe vevő, fenntartható, dinamikus vízkészlet-gazdálkodást.
(3) A hévízkutat, a vezetéket és a kezelőberendezést úgy kell kialakítani, hogy a vízkő ne váljon ki, illetve a lerakódott vízkő eltávolítható legyen.”
(5) Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A hévízművek üzemeltetéséhez üzemeltetési szabályzat szükséges.
(9) A termelő-, visszatápláló- és megfigyelő kutakon elvégzett rendszeres üzemi méréseket évente értékelni kell, és azt a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnak, valamint a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni.
(10) Amennyiben a termelési és visszatáplálási adatokban év közben nem várt változás következik be, az értékelést soron kívül el kell végezni. A változás mértékére vonatkozó szakmai megítélés körülményeit, illetve azok figyelembevételét az üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni.”
(6) Az R. – (5) bekezdéssel módosított – 10. §-ának megfelelően az érvényes üzemeltetési engedélyeket 2011. január 1. napjáig módosítani kell.
91. §30 A 16/A. § valamint a 4. számú melléklet tervezete a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
b)31 másodrendű árvízvédelmi műnél 4 m,
2. számú melléklet a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelethez32
Végleges szabályozás
Ideiglenes szabályozás
partvédő mű felső éle
1. A Fertő-tó egységes kezelése érdekében a jogi partvonalon belül a nyilvántartási magassági értékek az osztrák nyilvántartási alapszintre (mOAf.) vonatkoznak, jogi partvonalon kívül a Balti (mBf.) alapszint használata kötelező. A kapcsolódó területek, létesítmények és vízrendszerek esetén a terveken mindkét alapszintet fel kell tüntetni. A Balti alapszint az Osztrák alapszintnél 0,585 m-rel alacsonyabban van (kiszámítás: mBf = mOAf–0,585m).
(okt. 1.–febr. 28., ill. 29.) 115,60 mOAf
(április 1.–aug. 31.) 115,70 mOAf
4. számú melléklet a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelethez33
Mintavétel típusa
Felszíni vízbe történő beve-
zetés esetén határ-
Dikromátos oxigénfogyás KOIk
Ammónia-ammónium-nitrogén NH4-N
fokozottan érzékeny és magas talajvízállású területen
Dikromátos
oxigén- KOIk
Ammónia-
ammónium- NH4-N
szervetlen öNásv
1 A 8. § (1) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
2 A 10. § (3) bekezdését a 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.
3 A 10. § (4) bekezdését a 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.
4 A 15. § (5) bekezdését a 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.
5 A 16. § (2) bekezdése a 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.
6 A 16. § (4) bekezdése a 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.
7 A 16/A. §-t a 115/2012. (XI. 16.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.
8 A 23. § a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
9 A 24. § (1) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
10 A 26. § (1) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
11 A 27. § (2) bekezdése a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 13. §-a, a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet 27. §-a szerint módosított szöveg.
12 A 28. § (1) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
13 A 28. § (2) bekezdés záró szövegrésze a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
14 A 28. § (2) bekezdés a) pontja a 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.
15 A 30. § (3) bekezdését a 67/2014. (XII. 17.) BM rendelet 25. §-a iktatta be.
16 A 32. § (2) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (7) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.
17 A 35. § (3) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
18 A 36. § (1) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
19 A 41. § a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (7) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.
20 Az 52. § (4) bekezdését a 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 8. §-a iktatta be.
21 Az 55. § (4) bekezdését a 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.
22 Az 58. § (1) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (7) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.
23 A 69. § a 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.
24 A 69. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (7) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.
25 A 69/A. §-t a 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet 13. §-a iktatta be.
26 A 72. § (1) bekezdése a 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet 14. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.
27 A 72. § (2) bekezdése a 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet 14. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
28 A 80. § (3) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
29 A 84. § (5) bekezdését a 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.
30 A 91. §-t a 115/2012. (XI. 16.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.
31 Az 1. melléklet 1. pont b) alponja a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelet 4. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.
32 A 2. számú melléklet a 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.
33 A 4. számú mellékletet a 115/2012. (XI. 16.) VM rendelet 3. §-a iktatta be.