Source: http://docplayer.it/17114105-Societa-a-responsabilita-limitata.html
Timestamp: 2019-03-25 06:07:11+00:00
Document Index: 141269176

Matched Legal Cases: ['art. 8', 'art. 20', 'art. 38', 'art. 2', 'art. 9', 'art. 8', 'art. 38', 'art. 1', 'art. 8', 'art. 3', 'art. 8', 'art. 1', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 6', 'art. 20', 'art. 24', 'art. 25', 'art. 20', 'art. 2', 'art. 3']

1 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA I ANCONA VIALE DELLA VITTORIA, 49 - ISDN FAX CCIAA REA n PARTITA IVA REGIONE MARCHE PROVINCIA DI ANCONA COMUNE DI MONSANO PROVINCIA DI ANCONA ai sensi della Legge Quadro 447/95 Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 D.G.R. n.896 del 24/6/2003 REGOLAMENTO TECNICO SETTEMBRE 2004
2 Indice degli Argomenti 1. RIFERIMENTI NORMATIVI 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO 3.1. CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO 3.2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO 4.1. CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 5. CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI 5.1. CERTIFICATO ACUSTICO PREVENTIVO DI PROGETTO 5.2. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 5.3. REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI DEI COMPONENTI EDILIZI ISOLAMENTO DA RUMORE AEREO ESTERNO ISOLAMENTO DA RUMORE AEREO INTERNO ISOLAMENTO DA RUMORE IMPATTIVO RUMORE DA IMPIANTI RUMORE DA IMPIANTI INTERNI ALL'EDIFICIO RUMORE DA IMPIANTI ESTERNI ALL'EDIFICIO RUMORE DA IMPIANTI INTERNI ALL'AMBIENTE RIVERBERAZIONE SONORA 5.4. MODALITÀ DI CONTROLLO 6. NORME APPLICATIVE 6.1. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI IMPIANTI CRITERI GENERALI INSTALLAZIONE E USO DI MACCHINE E STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI LABORATORI ARTIGIANALI DI PICCOLE DIMENSIONI CENTRI COMMERCIALI, MAGAZZINI E DEPOSITI INSTALLAZIONE DI PICCOLE APPARECCHIATURA AUSILIARIE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO INSTALLAZIONE ED USO DI AERATORI E CONDIZIONATORI D'ARIA 6.2. NORME EDILIZIE COSTRUZIONI IN PROSSIMITÀ DI SORGENTI SONORE COSTRUZIONI IN PROSSIMITÀ DI INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI ORIENTAMENTO DEGLI IMMOBILI ORIENTAMENTO DEI LOCALI SENSIBILI 6.3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIBRAZIONI CAMPO DI APPLICAZIONE DISCIPLINA DEGLI EDIFICI DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI DISCIPLINA DEI CANTIERI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI MEZZI PESANTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAFFICO LIMITI VIBRAZIONALI MASSIMI CONSENTITI MODALITÀ DI MISURA pag. 2 di 48
3 1. RIFERIMENTI NORMATIVI L. 447/95 LEGGE QUADRO SULL INQUINAMENTO ACUSTICO Art. 8 comma 2, 3, 4 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. E' fatto obbligo di produrre UNA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. pag. 3 di 48
4 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. L.R. N. 28 DEL 14/11/2001 NORME PER LA TUTELA DELL AMBIENTE ESTERNO E DELL AMBIENTE ABITATIVO DALL INQUINAMENTO ACUSTICO. Art. 5 comma 1, lettera b) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto: b) i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995 nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività; pag. 4 di 48
5 2 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico di cui all art. 8 della Legge 26/10/1995, compresi i criteri per la certificazione acustica degli edifici di cui all art. 20 della L.R. 28/01, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa all atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o autorizzazione all esercizio di attività. L ufficio preposto al ricevimento della documentazione è individuato nello Sportello Unico per l Edilizia. La documentazione in materia di impatto acustico può essere suddivisa in due distinte categorie: - la documentazione tecnica presentata prima della realizzazione dell opera di cui si richiede autorizzazione o concessione; la relazione tecnica conterrà una previsione dell impatto acustico dell opera a partire dai dati di progetto della stessa al fine di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui viene inserita. - documentazione tecnica presentata dopo la realizzazione dell opera. In tale caso, l opera, o le sorgenti di rumore, sono già esistenti e funzionanti e la relazione tecnica conterrà una valutazione di impatto acustico il cui obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico a valle della realizzazione del progetto, mediante misurazioni e verifiche acustiche della propagazione sonora delle sorgenti apportate sul luogo e presso i ricettori potenzialmente sensibili. Per gli scopi di cui sopra, il presente regolamento è suddiviso in 5 parti relative alla modalità di presentazione della seguente documentazione: 1. Relazione previsionale di impatto acustico; 2. Relazione di valutazione di impatto acustico; 3. Relazione di valutazione di clima acustico; 4. Certificato acustico preventivo di progetto; 5. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici; Le relazioni di cui ai punti 1 e 4, sono relative a stime di progetto pag. 5 di 48
6 (previsione di impatto acustico e delle prestazioni acustiche degli edifici) da effettuarsi prima della realizzazione delle opere. Le relazioni di cui ai punti 2, 3 e 5 contengono i risultati delle verifiche in opera mediante misurazioni delle stime previsionali di progetto (2, 5) o caratterizzazioni del clima acustico esistente in una determinata area. A seconda dei casi indicati nel seguito, il soggetto proponente presenta allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune con le modalità di cui all art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/00, la richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività o di altra autorizzazione, allegando la documentazione tecnica di cui al presente atto. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica come definito dall art. 2 della L. 447/95, regolarmente iscritto nell Elenco della Regione Marche o in uno degli altri elenchi regionali. Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all ASL e all ARPAM per gli ambiti di relativa competenza. Per le opere e le attività ricadenti nell ambito di parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere preventivo dell ARPAM in merito allo studio di previsione di impatto acustico come disposto dall art. 9 comma 2, della L.R. 28/01. Gli accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo rilasciato dal Sindaco. I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che pur ricadendo nell ambito di applicazione dell art. 8 commi 1, 2, 4, della Legge 447/95 non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell art. 38 del DPR n. 445/00. pag. 6 di 48
7 3 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicate, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, presentano al Comune di competenza, la Relazione Previsionale di Impatto Acustico di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge , n Opere soggette a RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale; 2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate: - aeroporti, aviosuperfici, eliporti; - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni; - discoteche; - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; - impianti sportivi e ricreativi; - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. pag. 7 di 48
8 Per le opere di cui al presente punto, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale o Regionale, il Comune richiede la presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico. Presentano analoga Relazione Previsionale di Impatto Acustico, i soggetti che richiedono il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l abilitazione all utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all esercizio di attività produttive. Per le domande di autorizzazione all esercizio di attività di cui al punto 3, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, in relazione alla Classe Acustica di appartenenza del sito definita dalla Classificazione acustica del territorio comunale, la relazione dovrà contenere l indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall attività o dagli impianti. In tali casi, la realizzazione dell opera sarà soggetta al rilascio del NULLA OSTA da parte dell Ufficio competente per l Ambiente del Comune in cui debbono essere fissati, a discrezione dell Ufficio e relativamente alla tipologia di opera in progetto ed al suo impatto sull area e sui ricettori potenzialmente sensibili ubicati nell intorno significativo, i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata. Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opera realizzata devono essere raccolte, dal proponente, in una apposita Relazione di Valutazione di Impatto Acustico in cui si evidenzi il rispetto dei valori limite previsti per l area in oggetto. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al DM 11/12/96, la Relazione Previsionale di Impatto Acustico deve dimostrare il rispetto del criterio differenziale di immissione. Per tali impianti il Comune, contestualmente al rilascio della concessione prevista, stabilisce i tempi e le modalità di verifica da parte dei proponenti, del rispetto dei limiti ad opera realizzata. pag. 8 di 48
9 Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opere ultimate deve essere raccolta in una apposita Relazione di Valutazione di Impatto Acustico in cui risulti evidente, anche tramite misurazioni in facciata agli edifici destinati a residenza più esposti, il rispetto dei limiti differenziali di immissione diurni e notturni. Nei casi di rilascio di NULLA OSTA e di analisi di Relazioni di Valutazione di Impatto Acustico, il Comune deve richiedere parere preventivo agli uffici locali dell ASL e dell ARPAM per i rispettivi ambiti di competenza. Il Sindaco, sentiti i pareri dell ASL e dell ARPAM, richiedere contestualmente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni previste, una verifica ad opera realizzata, del rispetto dei limiti di immissione ed emissione. Le risultanze delle verifiche, da effettuarsi con misure sul campo, a carico dei soggetti titolari dei progetti, devono essere raccolte dagli stessi in una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico. 3.1 CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO Criteri generali La Relazione Previsionale di Impatto Acustico deve dimostrare come, la realizzazione dell opera o il suo esercizio, non incrementi nell ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali. Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc..). Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne dovrà essere valutata l immissione e l emissione anche nel periodo di riferimento notturno. Le previsioni di impatto acustico che mostreranno un potenziale superamento dei limiti differenziali di immissione o dei limiti assoluti di qualità, dovranno richiedere apposito NULLA OSTA e presentare all Ufficio Competente del Comune, apposita Relazione di Valutazione di Impatto Acustico con misure presso la sorgente entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui al pag. 9 di 48
10 comma 4 dell art. 8 della legge n. 447/95. REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER TUTTI I PROGETTI E LE OPERE SOTTOPOSTE A PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO A. Dati di progetto Generalità del richiedente, tipologia di attività svolta e relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall ISTAT; Descrizione generale della tipologia della nuova opera o attività; Definizione su cartografia e su scala adeguata dei confini di proprietà dell attività in progetto (inquadramento generale scala non inferiore a 1:2000). La cartografia presentata dovrà permettere di identificare i principali recettori, la destinazione d uso delle aree attigue e le caratteristiche morfologiche del sito; Classificazione acustica dell area interessata al progetto e di quelle circostanti. Indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità, in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo insediamento; Descrizione del ciclo produttivo e/o tecnologico degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo. In particolare se l impianto rientra nell ambito di applicazione del DM 11/12/96, deve essere esplicitamente dichiarato; Nel caso in cui l attività preveda l utilizzo in ambiente esterno di impianti, apparecchiature, attrezzi e macchine di ogni genere, dovrà essere dimostrata, per ciascuno di essi la conformità a quanto previsto dalla Normativa dell Unione Europea per le macchine destinate a funzionare all aperto (Direttiva 14/CE/00); Per ciascuno degli impianti o macchinari destinati a funzionare all aperto e per quelli ubicati all interno di strutture edilizie non dedicate esclusivamente all attività oggetto dell autorizzazione, devono essere indicati i dati di pag. 10 di 48
11 potenza acustica almeno per banda di ottava, in base alla certificazione già esistente, alla determinazione in opera, o al calcolo. Se la potenza acustica non è definibile, è necessaria almeno la conoscenza dei livelli di emissione in pressione sonora nelle diverse situazioni di contorno e di operatività di ogni singola sorgente, in base a rilievi eseguiti in situazioni analoghe o desunti da previsione con norme di buona tecnica. Qualora determinanti, è necessario riportare le caratteristiche di direzionalità di ogni singola sorgente in rapporto ai recettori; Indicazione dei dati tecnologici dei corpi edilizi: pianta e profili quotati degli edifici e degli eventuali ostacoli alla propagazione acustica. Nel caso di sorgenti sonore ubicate all interno di strutture edilizie, dovranno essere indicati i dati di isolamento acustico in facciata degli involucri edilizi (almeno in bande di ottava), tenendo conto delle eventuali aperture e discontinuità. Nei casi in cui nelle strutture edilizie siano presenti ambienti non appartenenti al soggetto richiedente, dovranno essere indicati i valori di isolamento al calpestio e del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (in bande di ottava). I dati e le informazioni sulle caratteristiche acustiche dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera, con particolare riferimento a quelli delle strutture di confine, possono essere stimati partendo dai valori certificati dei manufatti utilizzati, o assunti in base a criteri di buon tecnica oppure utilizzando misure in opera di situazioni analoghe; Individuazione di altre sorgenti di rumore insistenti sulla medesima area e descrizione delle caratteristiche di emissione. In particolare dovrà essere fornita indicazione in merito alla densità e alle caratteristiche del traffico veicolare in transito sulle strutture viarie esistenti; Planimetria dell'area ove sarà insediata la nuova opera o attività, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti, all individuazione dei confini di proprietà e all ubicazione dei recettori più esposti (inquadramento di dettaglio: scala non inferiore a 1:500). La planimetria dovrà garantire una chiara individuazione degli interventi e dovrà essere opportunamente corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali atti a consentire l'esame pag. 11 di 48
12 complessivo delle sorgenti acustiche. B. Valutazione del clima acustico ante - operam Tra i dati di progetto devono essere valutati i livelli di rumore esistenti in zona ante-operam. Le misure, da effettuarsi sul campo, devono essere eseguite, almeno nei punti ricettori esistenti ed in quelli di prevedibile insediamento in ragione delle vigenti pianificazioni urbanistiche, individuando le principali sorgenti già insediate che concorrono a determinare i livelli globali di immissione. C. Previsione dell impatto acustico post - operam La previsione dell impatto acustico post-operam è volta a quantificare i livelli di rumore ai confini di proprietà dell attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti. I punti in cui si effettua la previsione, definiti punti di controllo, devono essere riportati su una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali recettori. La previsione può essere effettuata con due differenti metodologie: utilizzo di software commerciali di calcolo o utilizzo di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali (UNI, ISO, etc..). Nel primo caso, la relazione deve contenere l identificazione del software impiegato, il principio del calcolo e gli algoritmi utilizzati. Alla relazione deve essere allegata la puntuale elencazione e la sequenza di tutti i dati in ingresso utilizzati e deve essere data spiegazione delle scelte operate nel caso di opzioni che il programma propone. Nel caso di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali, la relazione deve contenere l esatta bibliografia dei riferimenti normativi utilizzati e deve motivare e giustificare le eventuali variazioni o approssimazioni introdotte nel calcolo. In ogni caso dovrà essere indicata l accuratezza della stima dei valori dei livelli sonori ottenuti dal calcolo previsionale. Se le sorgenti sonore sono collocate all interno di edifici a prevalente destinazione d uso residenziale, occorre utilizzare procedure di calcolo per valutare il rispetto dei limiti differenziali di immissione negli alloggi pag. 12 di 48
13 confinanti. In tal caso il processo di calcolo dovrebbe partire dall analisi del livello sonoro nel locale emittente, per poi valutare la trasmissione per via aerea e per via strutturale. In entrambi i predetti casi, la previsione d impatto dovrà tener conto del clima acustico valutato ante-operam e degli eventuali incrementi dovuti al nuovo insediamento. Dovrà essere valutata la rumorosità delle aree destinate al parcheggio ed alle attività di carico/scarico delle merci, con particolare riferimento alle manovre dei veicoli pesanti. D. Confronto con i limiti di riferimento I valori di livello sonoro previsti dovranno essere analizzati, corretti se ricorrono i casi di cui agli allegati A e B del DM 16/03/98, rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati relativamente alla classificazione acustica dell area in esame e delle aree confinanti, con: - Livelli di rumore ambientale assoluti di immissione; - Livelli di rumore ambientale assoluti di emissione; - Livelli di rumore ambientale differenziali di immissione; - Valori di rumore ambientale di qualità; Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la stima del valore incrementale dovuta a sorgenti ubicate all esterno dell edificio ricettore può essere effettuata in facciata all edificio maggiormente disturbato. In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra, la relazione previsionale dovrà contenere l indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività e dagli impianti. In tal caso l autorizzazione sarà accompagnata da apposito nulla-osta da parte del Comune e da successiva verifica con misure dopo la realizzazione dell opera (Relazione di Valutazione di Impatto Acustico) E facoltà del Comune richiedere le integrazioni ritenute necessarie. E. Casi particolari Aree destinate al volo sportivo e da diporto Per i progetti di aree destinate al volo sportivo e da diporto, devono essere forniti anche i seguenti dati: - l indicazione della Circoscrizione e della Direzione Aeroportuale, della pag. 13 di 48
14 classificazione ICAO dell infrastruttura; - le stime previsionali e le misurazioni devono essere condotte anche in riferimento al DM 31/10/97; - le stime previsionali, effettuate con software adeguati, devono essere condotte sui seguenti scenari: operazioni previste nel normale esercizio, operazioni previste per il giorno più trafficato (busy day), operazioni previste dopo 5 anni dell entrata in esercizio e nelle condizioni di massimo sviluppo; - devono essere elencate le tipologie di velivoli impiegate nelle operazioni di volo dell infrastruttura. - devono essere individuate su cartografia in scala opportuna le aree corrispondenti alle curve di isolivello 60, 65, 75 di L VA sulla base dei vari scenari proposti. - nelle aree destinate a residenza, interessate dalla ricaduta acustica dell infrastruttura, deve essere valutato il rispetto dei valori limite di immissione ed emissione. - deve essere riportata l elencazione delle norme legislative, regolamentari e tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione. 3.2 CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO Criteri generali La Relazione di Valutazione di Impatto Acustico è un documento tecnico richiesto e redatto ad opera realizzata, allo scopo di verificare la compatibilità acustica del manufatto con il contesto in cui lo stesso è stato realizzato. Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente. CONTENUTI MINIMI PER LA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A. Dati di progetto Tutti i dati di progetto previsti per la Relazione Previsionale di Impatto Acustico di cui al precedente paragrafo 3.1. pag. 14 di 48
15 Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Acustico sia un documento conseguente ad una Relazione Previsionale di Impatto Acustico già presentata al Comune, per i relativi atti di competenza, tali dati possono essere omessi e deve essere fatto esplicito riferimento ai dati contenuti nella relazione già presentata. Deve essere dichiarata ogni eventuale variazione ai dati di progetto. B. Valutazione del clima acustico ante-operam Tutte le valutazioni previste per la Relazione Previsionale di Impatto Acustico di cui al precedente paragrafo 3.1. Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Acustico sia un documento conseguente ad una Relazione Previsionale di Impatto Acustico già presentata al Comune, per i relativi atti di competenza, tali dati possono essere riportati in via sintetica facendo esplicito riferimento ai dati contenuti nella relazione già presentata. Ogni eventuale variazione delle valutazioni riportate nella relazione previsionale deve essere giustificata e opportunamente documentata. C. Valutazione del clima acustico post-operam La valutazione dell impatto acustico post-operam (clima acustico allo stato uno) è volta a quantificare i livelli di rumore ai confini di proprietà dell attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti. I punti in cui si effettuano i rilievi (punti di controllo) devono essere gli stessi indicati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, se presentata. Negli altri casi i rilievi devono essere effettuati in punti ubicati ai confini della proprietà e presso i recettori maggiormente esposti. Le misure, da effettuarsi sul campo, devono essere preferibilmente individuate anche con documentazione fotografica e comunque riportati su una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali recettori. La valutazione post-operam dovrà tener conto anche di tutti gli incrementi del clima acustico (valutato ante-operam) per effetto del nuovo insediamento (aree destinate al parcheggio a servizio dell insediamento, pag. 15 di 48
16 attività di carico/scarico delle merci, ecc..). Per gli impianti, le opere e le attività collocate all interno di edifici a prevalente destinazione d uso residenziale, la valutazione del rispetto dei limiti differenziali di immissione, potrà essere condotta o direttamente negli ambienti dei recettori, se ne è consentito l accesso, o misurando l effettivo livello sonoro nel locale emittente e verificando la correttezza delle ipotesi di previsione contenute nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, se presentata. In quest ultimo caso, partendo da tale dato deve essere valutato con opportuno metodo di calcolo il rispetto dei limiti differenziali di immissione negli ambienti confinanti tenendo conto della trasmissione per via aerea e per via strutturale. Le Valutazioni di Impatto Acustico che non derivano da precedente presentazione di Relazione Previsionale, dovranno rispettare quanto previsto al paragrafo 3.1, per la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per le previsioni. D. Confronto con i limiti di riferimento I valori di livello sonoro misurati dovranno essere analizzati, corretti se ricorrono i casi di cui agli allegati A e B del DM 16/03/98, rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati, relativamente alla classificazione acustica dell area in esame e delle aree confinanti, con: - Livelli di rumore ambientale assoluti di immissione; - Livelli di rumore ambientale assoluti di emissione; - Livelli di rumore ambientale differenziali di immissione; - Valori di rumore ambientale di qualità; Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la valutazione del valore incrementale dovuto a sorgenti esterne può essere effettuato anche mediante misure in facciata all edificio del recettore sensibile maggiormente disturbato. In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra, la valutazione di impatto acustico dovrà contenere il dettaglio delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività e dagli impianti (piano di risanamento).: pag. 16 di 48
17 In particolare dovranno essere indicate le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all individuazione delle tipologie di interventi e alle modalità di adeguamento previste; Dovrà inoltre essere indicata la descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica, fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori. Deve essere indicata l entità delle riduzioni previste per le varie postazioni rispetto alle quali l intervento di bonifica è stato progettato. Le modalità di previsione devono essere descritte secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 3.1. Dovranno infine essere indicate le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e la specificazione della sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale si prevede di concludere il piano di risanamento. Il Comune, valutate le entità di superamento dei limiti, stabilirà le modalità di concessione dell autorizzazione richiesta, definendo le tempistiche ammesse per il rientro nei limiti e/o inibendo, se del caso, l utilizzo di quei macchinari ritenuti responsabili del superamento dei limiti. pag. 17 di 48
18 4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO I soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, devono presentare al Comune competente la Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico di cui all'art. 8 comma 3 della legge , n Opere soggette a VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO 1. scuole e asili nido; 2. ospedali; 3. case di cura e di riposo; 4. parchi pubblici urbani ed extraurbani; 5. nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di: - aeroporti, aviosuperfici, eliporti; - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni; - discoteche, - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; - impianti sportivi e ricreativi; - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. pag. 18 di 48
19 4.1 CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO Criteri generali La Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico costituisce il documento, previsto per le aree destinate alle tipologie di insediamento sopra esposte, in cui la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione. Le aree in cui sono presenti scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici ed insediamenti residenziali sono infatti preferenzialmente classificate in Classe I secondo lo schema proposto dal DPCM 14/11/97. Scopo della Valutazione Previsionale del Clima Acustico è la caratterizzazione della situazione acustica in essere di una determinata area, da intendersi come la rumorosità propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo. La caratterizzazione deve essere effettuata mediante misurazioni in situ eventualmente affiancate da valutazioni previsionali in punti considerati sensibili. La relazione tecnica, esplicitando la situazione di esposizione al rumore che caratterizza le aree su cui si intendono realizzare gli interventi di cui all art. 8 comma 3 della Legge 447/95, dovrà consentire di effettuare preventive valutazioni sull idoneità dell area alla destinazione ipotizzata, di identificare la presenza di vincoli alla classificazione acustica di progetto da attribuire all insediamento (in particolare nel caso di funzioni residenziali), e di operare le più opportune scelte di assetto planivolumetrico. La Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata anche nei casi in cui le opere di cui all art. 8 comma 3 della legge 447/95, si realizzino per effetto di un cambio di destinazione d uso di un area preesistente e diversamente utilizzata. pag. 19 di 48
20 CONTENUTI MINIMI PER LA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A. Descrizione generale Generalità del richiedente, descrizione sintetica della tipologia di insediamento che si intende realizzare e, nel caso di insediamenti residenziali, elenco delle tipologie di opere di cui all art. 8 comma 2 che si trovano in prossimità dell insediamento stesso. B. Descrizione dell Area di Studio Delimitazione dell area oggetto dello studio e delle aree circostanti su cartografia e su scala adeguata. La cartografia, riguardante la situazione ante operam, deve permettere di identificare le principali sorgenti di rumore presenti nell area di studio o che abbiano ricaduta acustica sull area in studio, le caratteristiche geomorfologiche, la destinazione d uso del territorio, e la classificazione acustica assegnata allo stesso ai sensi della L. 447/95. In assenza di classificazione acustica ci si riferisce ai limiti di accettabilità previsti dal DPCM 1/3/91, art. 6. In quest ultimo caso sarà cura del proponente indicare anche, in via presuntiva, la classe acustica delle aree interessate dal progetto, in base all'uso del territorio e seguendo le indicazioni delle prescrizioni tecniche regionali. Descrizione in dettaglio delle sorgenti di emissione acustica ubicate nell intorno dell area in esame la cui rumorosità abbia ricadute sull area di realizzazione dell insediamento. Dovrà essere posta particolare cura nella descrizione delle caratteristiche di emissione e/o di funzionamento delle infrastrutture dei trasporti (strade e parcheggi, ferrovie e scali ferroviari, aeroporti, ecc. ), degli stabilimenti industriali, degli esercizi commerciali e delle aree o delle attività dedicate allo svago (impianti sportivi o ricreativi, teatri, sale da concerto, teatri all aperto, discoteche, locali pubblici in esercizio durante le ore notturne ecc ). C. Descrizione dell Insediamento: Devono essere descritte le principali caratteristiche dell insediamento che si intende realizzare. In particolare dovranno essere allegate planimetrie concernenti l ubicazione degli edifici e degli spazi aperti in relazione alle sorgenti acustiche individuate nell area in esame, gli assetti pag. 20 di 48
21 planivolumetrici, le tipologie di utilizzo dei locali interni e delle aree esterne, la collocazione degli impianti tecnologici e la descrizione generale dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti previsti nel progetto. D. Caratterizzazione acustica: misure in situ La caratterizzazione acustica dell area dovrà essere effettuata attraverso misurazioni eseguite in situ e/o mediante calcolo previsionale, tenuto conto delle caratteristiche di emissione sonora delle singole sorgenti individuate nella descrizione dell area in studio. La relazione tecnica dovrà contenere la descrizione dei livelli di rumore ambientale, del loro andamento nel tempo, e del livello continuo equivalente ponderato A nei periodi di riferimento diurno e notturno in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l edificio o l area interessata al nuovo insediamento e in corrispondenza delle posizioni spaziali ove sono previsti recettori sensibili (punti di controllo). Dovranno altresì essere compresi tra i punti di controllo, quelli ubicati all interno dei locali destinati al riposo o alla permanenza prolungata di persone o comunità. In tal caso occorrerà effettuare una stima dei livelli di immissione, in relazione ai requisiti acustici passivi di progetto degli edifici dell insediamento. Nei casi in cui la variabilità o le peculiari caratteristiche delle sorgenti di rumore rendano il solo livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo dei fenomeni acustici, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori, quali i livelli percentili LN (preferibilmente L5, L10, L50, L90, L95), le distribuzioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza almeno in bande di ottava. La campagna di misure deve essere predisposta sulla base di quanto previsto dalla L447/95 e relativi applicativi, o utilizzando le norme UNI 9884 o la serie ISO Possono altresì essere utilizzati modelli previsionali o software dedicati avendo cura di esplicitarne le metodologie di calcolo e le scelte adottate. I risultati delle misure devono essere presentati conformemente a quanto prescritto dall allegato D del DM 16/03/98, in aggiunta, deve essere allegato il certificato di taratura della strumentazione utilizzata. pag. 21 di 48
22 E. Compatibilità dell opera I valori rilevati o calcolati nei punti di controllo, riferiti al periodo di riferimento diurno e notturno, devono essere confrontati con i valori limite di immissione e di qualità previsti per la classe di appartenenza dell area in esame o per l ipotesi di classificazione acustica, se ancora non effettuata la zonizzazione. I valori previsti all interno degli edifici devono essere compatibili con l utilizzo che ne viene proposto nel progetto di realizzazione. Qualora la particolare esposizione dei ricettori lo richieda, dovrà altresì valutarsi il rispetto del valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significative nonché dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità. Dovranno essere inoltre descritte le eventuali variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento soprattutto se quest ultimo è collocato in prossimità di aree residenziali o particolarmente protette, prendendo in considerazione anche le modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico indotti dall insediamento previsto. Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. L autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte. pag. 22 di 48
23 5 CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI Al fine di ridurre l esposizione umana al rumore, per effetto dell art. 20 comma 1 della L.R. 28/02, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 380 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito Certificato Acustico Preventivo di Progetto. I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all art. 24 del citato DPR n.380/01, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell opera, rispetto al progetto approvato di cui all art. 25 dello stesso DPR, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97. Tale certificazione costituisce il documento di cui all art. 20 comma 1, della L.R. 28/01. Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e per gli edifici destinati alla residenza di nuova realizzazione, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni. Le Certificazioni di Conformità possono essere sottoscritte solo dai tecnici competenti in acustica ambientale come definiti dall art. 2 della Legge 447/95. pag. 23 di 48
24 5.1 CERTIFICATO ACUSTICO PREVENTIVO DI PROGETTO Il Certificato Acustico Preventivo di Progetto, costituisce la documentazione necessaria a verificare che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica o la ristrutturazione o il recupero delle stesse sia effettuato tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/95 n. 447 e D.P.C.M. 5/12/97. Costituisce di fatto la documentazione preliminare al Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, che verrà presentato ad ultimazione dei lavori e che comprenderà tutte le modifiche apportate in corso d opera al progetto iniziale. Il DPCM 5/12/97 riporta i limiti prestazionali relativi alle caratteristiche acustiche dei prodotti edilizi al fine di ridurre l esposizione umana al rumore. L ambito di applicazione comprende i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli stessi intesi come requisiti da verificare in opera. La corretta progettazione costituisce dunque il fondamento per poter ottenere in opera le prestazioni acustiche più opportune in ragione dell utilizzo e della collocazione della struttura edilizia. La progettazione deve in particolare prendere in considerazione l isolamento acustico dei divisori verticali ed orizzontali, l isolamento al calpestio, il livello di emissione degli impianti sanitari e il rumore degli impianti di servizio. In considerazione del fatto che le prestazioni acustiche in opera di una struttura edilizia possono essere stimate difficilmente in fase progettuale poiché vi sono una molteplicità di fattori che pur avendo una influenza determinate non possono essere previsti con esattezza, la certificazione acustica vera e propria, attestante il rispetto delle prestazioni acustiche dell edificio può essere rilasciata solo a lavori ultimati e mediante collaudo in opera, come previsto dal D.P.C.M. 5/12/97 e norme tecniche ad esso collegate. pag. 24 di 48
25 CONTENUTI MINIMI DEL CERTIFICATO ACUSTICO PREVENTIVO DI PROGETTO Generalità del richiedente Relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1 Studio della collocazione e dell orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell area. Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d uso, per minimizzare l esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne; Studio dell isolamento in facciata dell edificio in relazione alla destinazione d uso; Scomposizione dell edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue; Calcolo dell isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico; Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97 Stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta. Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura. E facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto pag. 25 di 48
26 descrivendone le ipotesi progettuali. Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. L autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte. L autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione delle opere dell attività al fine di accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte. 5.2 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI Il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è l atto conclusivo di certificazione acustica di una struttura edilizia. Tale certificazione, ottenuta sulla base di un collaudo in opera eseguito da Tecnico Competente in acustica, dovrà riportare gli indici di valutazione dei componenti edilizi testati in opera; il Certificato di Conformità accompagnerà l intero immobile o la singola unità immobiliare in tutte le contrattazioni di vendita e di locazione dell immobile. Il Certificato di Conformità ha una validità temporale di 10 anni a partire dalla data del suo rilascio e decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d uso dell immobile. Il collaudo in opera, dovrà essere condotto utilizzando le metodologie previste dal DPCM 5/12/97: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i seguenti parametri: L indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti L indice dell isolamento acustico standardizzato in facciata L indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato Il livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici Il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo pag. 26 di 48