Source: http://docplayer.fi/40633646-Naulakankaan-tuulivoimahanke-vaala.html
Timestamp: 2018-11-18 09:06:59+00:00
Document Index: 1786585

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala - PDF
Download "Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala"
1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26595
2 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (10) Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus Raja- ja ohjearvot MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Nykytilanne Naulakangas 6 x G132 x HH Matalataajuiset melutasot Nykytilanne Naulakangas 6 x G132 x HH Varjostusmallinnusten tulokset Nykytilanne Naulakangas 6 x V136 x HH Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot... 1 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case... 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 2 (10) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Vaalan kunnan alueelle suunnitteilla olevan Naulakankaan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset lähiseudun ympärivuotiselle ja vapaa-ajan asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on mallinnettu WindProohjelmalla voimalapaikkojen alustavien sijoitusten mukaisesti. Melumallinnukset on marraskuussa 2015 laatinut DI Paulina Kaivo-oja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Tämän jälkeen on voimaloiden napakorkeus ja roottorin halkaisija muuttunut ja mallinnukset on päivitetty muutosten mukaisiksi. Päivitykset on tehnyt DI Elina Salmeskari. Laaduntarkistuksen on suorittanut Ins. Johanna Harju. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPROlaskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti. Ympäristöhallinnon tuulivoimaloiden melun mallintamista koskevan ohjeen 2/2014 mukaisesti tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa, ilman suhteellisena kosteutena 70 % ja maanpinnan kovuutena arvoa 0,4. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Naulakankaan hankkeen äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 180 m korkeita voimaloita. Lähtötietona eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Gamesan G132 voimalaa, jonka roottorin halkaisija on 132 m. Napakorkeudessa vallitseva tuulennopeus (kun 10 m korkeudessa tuulennopeus on 8 m/s) on arvioitu ympäristöministeriön ohjeen 4/2014 mukaan. Valmistajan ohjeistuksen mukaisesti, on valmistajan ilmoittamiin äänitehotasoihin lisätty 2 db, jotta voidaan katsoa käytetyn takuuarvoa. Edellä mainitut asiat huomioiden, on laskelmissa tuulivoimalan äänitehotasona (LWA) näin ollen käytetty 107,5 db (Taulukko 1). Melun leviämismallinnuksen tulokset ovat liitteessä Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajalta saatuja arvioita voimalan äänitehotasoista. Valmistajan ohjeistuksen mukaisesti, on valmistajan ilmoittamiin äänitehotasoihin lisätty 2 db, jotta voidaan katsoa käytetyn takuuarvoa. (Taulukko 1). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 545/2015 antaa matalataajuiselle melulle toimenpiderajat asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin toimenpiderajoihin. Tulokset on esitetty taajuuskohtaisena taulukkona hankealuetta ympäröiville taloille. Kohdekohtaiset tulokset on liitetty raporttiin (Liite 2). Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 3 (10) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Gamesa Tyyppi: G132 Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 5,0 MW Napakorkeus:180 m Roottorin halkaisija:132 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: - Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin GD252261_R1_MCG_NOISE_SPECTRUM_G MW, Doc. no.: GD en, Rev 01, Oktaaveittain [Hz],dB(A) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31, , , , , , , , ,5 31,5 72, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 107,5 db(a) , ,1 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 4 (10) Taulukko 2. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksessa ei ole huomioitu puuston suojaavaa vaikutusta. Varjostusmallinnuksessa käytettiin lähtötietona eli referenssivoimalana tuulivoimalaitosvalmistaja Vestas V136 x 3.45 voimalaa, jonka roottorin halkaisija on 136 m ja napakorkeus 182 m. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Luulajan sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta- ja nopeusjakaumana käytettiin Merra-tietoa hankealueen läheisyydestä (E25,335 N65,500). Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Tulokset on esitetty liitteessä 3. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Naulakankaan hankkeen aiheuttaman varjostuksen laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit, tuulivoimalatyyppi, napakorkeus (182 metriä) ja roottorin halkaisija (136 metriä) sekä hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 2 metriä ja laskenta-alueen kokona 5,0 x 5,0 metriä. Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 5 (10) Raja- ja ohjearvot Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille on määritelty ohjearvot päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle. Asetus tuli voimaan Mikäli tuulivoimalan melu sisältää tonaalisia, kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja, tai se on selvästi amplitudimoduloitunutta, mallinnustuloksiin tulee ohjeen mukaan lisätä viisi desibeliä ennen ohjearvoon vertaamista. Koska ohjearvo sisältää jo tyypillisen tuulivoimamelun piirteet, edellä mainitut äänenpiirteiden tulee olla tuulivoimalalle epätyypillisen voimakkaita, jotta mallinnustuloksissa täytyy huomioida viiden desibelin lisä äänenvoimakkuuteen. Taulukko 3. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden melutason ohjearvot (Valtioneuvoston asetus 1107/2015). Vaikutuskohde Päivä (7-22) Yö (22-7) Pysyvä asutus 45 db 40 db Loma-asutus 45 db 40 db Hoitolaitokset 45 db 40 db Oppilaitokset 45 db Virkistysalueet 45 db Leirintäalueet 45 db 40 db Kansallispuistot 40 db 40 db Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (545/2015) on annettu matalataajuiselle melulle toimenpiderajat. Asetus tuli voimaan Toimenpiderajat koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Toimenpiderajat koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 db suuremmat arvot. Taulukko 4. Matalataajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso LZeq,1h, db Edellisestä laskettu keskiäänitaso A-painotettuna LAeq,1h, db Lisäksi yöaikainen mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 6 (10) Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa esitetään käytettäväksi muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta (Ympäristöministeriö 2012). Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. Esimerkiksi Ruotsissa suositus on kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia alueella, jossa varjoja tai välkettä mallinnuksen mukaisessa todellisessa tilanteessa ( real case ) esiintyy yli tunti vuodessa. Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 7 (10) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Nykytilanne Naulakankaan pohjoispuolella, noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta, sijaitsee Puronrämeen turvetuotantoalue, joka aiheuttaa melua tuotantoalueen lähiympäristössä tuotantokaudella. Nykytilanteessa alueella ei ole muuta melua aiheuttavaa toimintaa Naulakangas 6 x G132 x HH180 Naulakankaan hankkeen lähimpien asuin- ja lomarakennusten pihapiirissä melutasot alittavat laskelmien mukaan 35 db. Melumallinnuksen tarkemmat laskentatulokset löytyvät liitteestä 1. Kuva 1. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 8 (10) Taulukko 5. Kappalemäärät rakennuksista, jotka sijoittuvat melualueelle 35 db(a). Melu Asuinrakennuksia Lomarakennuksia 35 db(a) 0 kpl 0 kpl 3.2 Matalataajuiset melutasot Nykytilanne Nykytilanteessa alueella ei ole matalataajuista melua aiheuttavaa toimintaa Naulakangas 6 x G132 x HH180 Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukkoon 6 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Taulukko 6. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysasetus sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysasetus sisällä Hz A Asuinrakennus (Mustanmaantie 875) -8, ,7 50 B Asuinrakennus (Mustanmaantie 80) -11, ,9 50 C Lomarakennus (Nikulanojantie 303) -8, ,7 50 Toimenpideraja ei mallinnustulosten mukaan ylity mallinnuskohteiden sisätiloissa eikä niiden piha-alueilla. Enimmillään melu on rakennusten sisätiloissa noin 23 db alle toimenpiderajan taajuudella 50 Hz (kohde A ja C, Asuinrakennus Mustanmaantie 875 ja Nikulanojantie 303). Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1). Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 9 (10) Varjostusmallinnusten tulokset Nykytilanne Nykytilanteessa alueella ei ole varjostusta aiheuttavaa toimintaa Naulakangas 6 x V136 x HH182 Tehdyn varjostusmallinnuksen mukaan >1 h/a varjostusalueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia (Taulukko 7). Tarkemmat tulokset varjostusmallinnuksesta on esitetty liitteessä 3. Varjostusvaikutukset jäävät vielä mallinnusta vähäisemmiksi, mikäli alueella kasvava puusto huomioidaan. Kuva 2. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset. Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 10 (10) Taulukko 7. Kappalemäärät rakennuksista, jotka sijoittuvat varjostusalueelle 1 h/a tai 8 h/a. Varjostus real case 1 h/a 8 h/a Asuinrakennukset 0 kpl 0 kpl Lomarakennukset 0 kpl 0 kpl FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Elina Salmeskari Laatija Johanna Harju Laaduntarkistus/Hyväksyjä Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
13 Project: Naulakangas Description: TuuliWatti Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 6 x G132 x HH ,5 db(a) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs New WTG WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :10 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :10/ Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,0 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 180,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,5 0 db ,0 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 180,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,5 0 db ,4 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 180,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,5 0 db ,0 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 180,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,5 0 db ,6 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 180,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,5 0 db ,3 GAMESA G !O...Yes GAMESA G ,0 180,0 USER Level 0-1/3 octave levels - GD ,0 107,5 0 db Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Asuinrakennus (Mustanmaantie 875) ,7 4,0 40,0 23, Yes B Asuinrakennus (Mustanmaantie 80) ,5 4,0 40,0 18, Yes C Lomarakennus (Nikulanojantie 303) ,5 4,0 40,0 22, Yes Distances (m) WTG A B C WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
14 Project: Naulakangas Description: TuuliWatti Oy WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :10 / 2 DECIBEL - Detailed results Calculation: 6 x G132 x HH ,5 db(a)noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: Sound pressure level at WTG K: Pure tone Dc: Directivity correction Adiv: the attenuation due to geometrical divergence Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption Agr: the attenuation due to ground effect Abar: the attenuation due to a barrier Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Asuinrakennus (Mustanmaantie 875) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,37 107,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,29 107,5 0,00 82, ,00 0,00-0, ,31 107,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,93 107,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,62 107,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,89 107,5 0,00 84, ,00 0,00-0,00 Sum 23,31 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Asuinrakennus (Mustanmaantie 80) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,17 107,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,03 107,5 0,00 85, ,00 0,00-0, ,04 107,5 0,00 86, ,00 0,00-0, ,32 107,5 0,00 87, ,00 0,00-0, ,98 107,5 0,00 87, ,00 0,00-0, ,61 107,5 0,00 88, ,00 0,00-0,00 Sum 18,70 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Lomarakennus (Nikulanojantie 303) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,88 107,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,67 107,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,47 107,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,99 107,5 0,00 83, ,00 0,00-0, ,24 107,5 0,00 84, ,00 0,00-0, ,73 107,5 0,00 85, ,00 0,00-0,00 Sum 22,06 - Data undefined due to calculation with octave data Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :10/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
15 Project: Naulakangas Description: TuuliWatti Oy WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :10 / 3 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: 6 x G132 x HH ,5 db(a)noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :10/ WTG: GAMESA G !O! Noise: Level 0-1/3 octave levels - GD Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :21 Based on doc. GD en, Rev 00. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 180,0 8,0 107,5 No 84,1 92,5 98,6 102,4 102,0 99,0 96,4 92,7 NSA: Asuinrakennus (Mustanmaantie 875)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Mustanmaantie 80)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Nikulanojantie 303)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
16 Project: Naulakangas Description: TuuliWatti Oy WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :10 / 4 DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: 6 x G132 x HH ,5 db(a)noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :10/ Noise [db(a)] 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) km Map: Peruskartta, Print scale 1:60 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 2 Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
19 Terssin emissio L WA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Gamesa G , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Manufacturer, GD en,Rev00, K:\Naulakangas\Matalataajuinen_6xG132chh180m.xlsm Päästögraafit
20 Terssin emissiolw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Gamesa G , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Naulakangas\Matalataajuinen_6xG132chh180m.xlsm Päästögraafit
21 Terssin painottamaton äänitaso L eq db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Asuinrakennus (Mustanmaantie 875), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysasetus db , Terssin keskitaajuus, Hz Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Gamesa G MW, 180 m, 6 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. K:\Naulakangas\Matalataajuinen_6xG132chh180m.xlsm Laskenta
22 Terssin painottamaton äänitaso L eq db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Asuinrakennus (Mustanmaantie 80), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysasetus db , Terssin keskitaajuus, Hz Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Gamesa G MW, 180 m, 6 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. K:\Naulakangas\Matalataajuinen_6xG132chh180m.xlsm Laskenta
23 Terssin painottamaton äänitaso L eq db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Lomarakennus (Nikulanojantie 303), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysasetus db , Terssin keskitaajuus, Hz Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Gamesa G MW, 180 m, 6 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. K:\Naulakangas\Matalataajuinen_6xG132chh180m.xlsm Laskenta
24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 3 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case Naulakankaan melu- ja varjostusmallinnukset docx
25 Project: Naulakangas Description: TuuliWatti Oy SHADOW - Main Result Calculation: 6 x V136 x HH182 "real case, no forest" Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :54 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :53/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LULEA] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,60 2,61 4,18 6,47 8,80 10,60 9,50 6,88 4,22 2,77 1,22 0,17 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E26.668_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Korkeuskäyrät_Naulakangas.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,0 VESTAS V !... Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V !... Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 VESTAS V !... Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V !... Yes VESTAS V ,0 182, , ,6 VESTAS V !... Yes VESTAS V ,0 182, , ,3 VESTAS V !... Yes VESTAS V ,0 182, ,0 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus (Mustanmaantie 875) ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode" B Asuinrakennus (Mustanmaantie 80) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode" C Lomarakennus (Nikulanojantie 303) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus (Mustanmaantie 875) 0:00 B Asuinrakennus (Mustanmaantie 80) 0:00 C Lomarakennus (Nikulanojantie 303) 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
26 Project: Naulakangas Description: TuuliWatti Oy SHADOW - Main Result Calculation: 6 x V136 x HH182 "real case, no forest" Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 VESTAS V !O! hub: 182,0 m (TOT: 250,0 m) (45) 0:00 0:00 2 VESTAS V !O! hub: 182,0 m (TOT: 250,0 m) (46) 0:00 0:00 3 VESTAS V !O! hub: 182,0 m (TOT: 250,0 m) (47) 0:00 0:00 4 VESTAS V !O! hub: 182,0 m (TOT: 250,0 m) (48) 0:00 0:00 5 VESTAS V !O! hub: 182,0 m (TOT: 250,0 m) (49) 0:00 0:00 6 VESTAS V !O! hub: 182,0 m (TOT: 250,0 m) (50) 0:00 0:00 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :54 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :53/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
27 Project: Naulakangas Description: TuuliWatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Calculation: 6 x V136 x HH182 "real case, no forest" A: Asuinrakennus (Mustanmaantie 875) WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :54 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :53/ B: Asuinrakennus (Mustanmaantie 80) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 4:00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Jan C: Lomarakennus (Nikulanojantie 303) 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 10:00 8:00 6:00 4:00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Month Sep Oct Nov Dec Jan WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
28 Project: Naulakangas Description: TuuliWatti Oy SHADOW - Map Calculation: 6 x V136 x HH182 "real case, no forest" WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :54 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :53/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 20 h/a km Map: Peruskartta, Print scale 1:60 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: Korkeuskäyrät_Naulakangas.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
Arvio äänitasoista Mikonkeitaan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevien asuinrakennusten sisällä
Liite 6 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Arvio äänitasoista Mikonkeitaan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevien asuinrakennusten sisällä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.1.16
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.12.214 P16589 Raportti V3 1 (19)