Source: http://docplayer.fi/3383627-Kayttoohjeet-siirrettava-ilmastointilaite-erillisella-lauhduttimella-r22-r-407-c.html
Timestamp: 2016-10-28 18:00:46+00:00
Document Index: 22054876

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

⭐KÄYTTÖOHJEET. SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE erillisellä lauhduttimella R22 R 407 C
Download "KÄYTTÖOHJEET. SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE erillisellä lauhduttimella R22 R 407 C"
1 KÄYTTÖOHJEET R R 07 C SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE erillisellä lauhduttimella2 FIN SISÄLTÖ TUOTTEEN KUVAUS... KOJETAULU... ENNEN KÄYTTÖÄ... ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS... KÄYTTÖ Jäähdytys... Vain puhallin... ILMAVIRRAN SUUNNAN ASETUS... LISÄLAITTEET (TOIMITETAAN PYYNNÖSTÄ)... 6 Ilmanpuhdistussuodatin...6 Ulkolaitteen kehikko tai seinätuki...6 HUOLTO JA PUHDISTUS... 7 HYÖDYLLISTÄ TIETÄÄ... 7 KYTKENTÄKAAVIOT... 8 TUOTTEEN KUVAUS YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS Tämä tuote on saanut -merkinnän koska se noudattaa EU-direktiivejä: Pienjännite no. 7/ EEC ja 9/68 EEC. Elektromagneettinen yhteensop.no. 89/6 ECC, 9/ EEC ja 9/68 EEC. Tämän vakuutuksen voimassaolo lakkaa, mikäli laitetta käyetään väärin ja/tai valmistajan asennus- ja käyttöohjeita ei noudateta. 7 KEHIKKO 9 8 SEINÄTUKI 6 0. Kojetaulu 0. Tuloilman ohjain,. Kantokahva (molemmilla puolilla) 0. Ilman sisäänottoritilä 0. Renkaat 06. Erillinen lauhdutin 07. Joustava letku 8. Kahva (Kantamiseen ja ripustukseen) 09. Ilmasuodatin 0. Sähköjohto,jossa pistoke. Ripustin ulkolaitteen kiinnitykseen. Kondenssiveden poistoletku. Ulkolaitteen kehikko ja seinätuki KOJETAULU 0 Toimintarajat: Huoneen lämpötila: Ulkolämpötila: MIN: C D.B. / C W.B. MIN: C D.B. MAX: C D.B. / C W.B. MAX: 6 C D.B.. ON/OFF-näppäin. Jäähdytystoiminnon näppäin. Puhallinnopeuden säätönäppäin. Sähkötermostaatin nappula. Jäähdytyksen merkkivalo 6. Korkean puhallinnopeuden merkkivalo 7. Matalan puhallinnopeuden merkkivalo 8. VEDENTASON HÄLYTYS (PUN) Syttyy jos kondenssiveden poistojärjestelmässä on häiriö. 9. Kojetaulun suojaläppä. 0. Tuloilman ohjain pystyasennossa3 ENNEN KÄYTTÖÄ Tarkasta,että ilmastointilaitteen käyttöpaikan jännite on 0-0V ~ 0Hz. Varmista,että käyttämäsi virtalähde pystyy jatkuvasti tuottamaan ilmastointilaitteen vaatiman määrän virtaa muiden käytössä olevien sähkölaitteiden lisäksi (kodinkoneet,valaistus,jne). Tarkasta maksimivirransyöttö ilmastointilaitteen sivussa olevasta teknisten tietojen kyltistä. On suositeltavaa käyttää 0 A:n hidasta sulaketta. SISÄLAITE Laitteen kytkennät on tehtävä paikallisten sähköalan määräysten mukaisesti. Varmista,että katkaisijoiden, sulakkeiden,jne. tehot ovat riittävät kestämään A:n käynnistysvirran (kestää yleensä alle sekunnin). Älä asenna ilmastointilaitetta sellaiseen paikkaan,jossa vesipisarat mahdollisesti pääsisivät vahingoittamaan sitä (esim. pesulat). Varmista,että ilmastointilaitteen kojetaulun ON/OFF-näppäin on OFF-asennossa. Ennen kuin kytket ilmastointilaitteen sähköpistorasiaan,varmista, että pistorasia on maadoitettu paikallisten määräysten mukaisesti. Älä milloinkaan käytä sähköpistoketta kytkeäksesi laitteen päälle tai päältä pois: käytä aina ilmastointilaitteen ON/OFF-näppäintä. 000 VAROITUS! Älä työnnä laitteen ilmanpoistoaukoista mitään sisään. Puhaltimen korkean pyörimisnopeuden vuoksi tällainen menettely on erittäin vaarallista. VAROITUS! Ilmastointilaitteessa on ajastinsuojaus,joka ei salli laitteen käynnistämistä uudelleen ennen kuin vähintään kolme minuuttia on kulunut edellisestä pysäytyksestä. Vältä siis liikuttamasta termostaatin nappulaa kumpaankaan suuntaan laitteen ollessa käynnissä. Varmista,että sisäyksikön ympärillä ei ole mitään,mikä estäisi vapaan ilmankierron. Älä peitä ilmavirtausta laitteeseen tai laitteesta pois verhoilla tai millään muulla tavaralla. Älä milloinkaan aseta laitteen päälle mitään esineitä. Mikäli turvallisuusmääräyksiä tai paikallisia asetuksia ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista. TÄRKEITÄ OHJEITA.Liikutellessasi ilmastointilaitetta talosi sisällä,ripusta ulkoyksikkö sille tarkoitettuun kannattimeen laitteen takaosassa. Varo,ettet taita joustavaa letkua liikaa..siirtäessäsi ulkoyksikköä,pidä aina kahvasta kiinni,äläkä koskaan vedä joustavasta letkusta..älä milloinkaan anna ulkoyksikön roikkua letkun varassa..ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön,valuta siitä kaikki jäljellä oleva lauhdevesi kallistamalla kuvan osoittamalla tavalla. EI! KORKEUSERON RAJAT VAROITUS Irrota laite aina pistorasiasta ennen kuin siirrät sitä tai puhdistat sen. Jotkut laitteen reunoista ja puhaltimen lamelleista ovat teräviä ja voivat väärin käsiteltäessä aiheuttaa vahinkoa; Noudata erityistä huolellisuutta puhdistaessasi näitä osia. EI!4 ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS Ilmastointilaite koostuu kahdesta yksiköstä,jotka on liitetty Toisiinsa letkulla. Liikuteltava sisäyksikkö tulee sijoittaa ikkunan tai parvekkeen oven lähelle,siihen huoneeseen,jonka lämpötilaa sen on tarkoitus jäähdyttää. Ulkoyksikkö,jonka kautta lämpö ja kondenssivedet poistetaan, täytyy sijoittaa ulkotiloihin ikkunalaudalle,parvekkeelle tai seinälle ripustettettuna. M6 x 0 M6 x 0 Min. cm. ULKOYKSIKÖN SIJAINTI Ulkoyksikön tulee aina olla pystyasennossa ja tasaisella pinnalla. Varmista,että laitteen ympärillä ei ole ilman vapaata kiertokulkua haittaavia tekijöitä. Laitteen takaosan alareunassa oleva uloke varmistaa,että laite on riittävän kaukana seinästä ( cm). Sivusuunnassa laitteen minimietäisyys seinistä tulee olla cm, edestä päin 80cm. TAPA A ASENNUS,TAPA A Jos huoneessasi on parveke tai riittävän syvä ikkunalauta, (min. cm) voit vapaasti asettaa laitteen siihen. Turvallisuuden vuoksi,voit kiinnittää laitteen ikkunalautaan M6 x 0 paisuntapulteilla hyödyntäen laitteen alaosan ulokkeessa olevia aukkoja. Yksiköiden välinen letku voi helposti kulkea raollaan olevien parvekkeen ovien tai ikkunoiden välistä TAPA B KEHIKKO ASENNUS,TAPA B (KEHIKKOA KÄYTTÄMÄLLÄ). Kiinnitä kehikko seinään,ikkunalaudan alapuolelle.. Aseta laite kehikkoon ja varmista,että se on vakaa. ASENNUS,TAPA C (TUKEA KÄYTTÄMÄLLÄ). Kiinnitä tuen ohjain seinään,ikkunalaudan alapuolelle.. Aseta tuki ulkoyksikön kädensijaan ja käännä laite ylösalaisin kuvan osoittamalla tavalla.. Aseta tuki ja varmista kiinnitys ruuveilla laitteen reunoista.. Aseta laitteeseen kiinnitetty tuki seinässä olevaan ohjaimeen.varmista, että asennus on vakaa ja tasainen. ø 0 aukkoa tuen ohjain 0 00 min. 00 TAPA C5 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS Aseta ulkoyksikkö ulos ja kytke virtajohto pistorasiaan. Käännä termostaatin nappulaa () oikealle,kunnes se on maksimijäähdytyksen asennossa. Käynnistä ilmastointilaite painamalla ON/OFF-näppäintä (). Edellisten toimintojen valot näkyvät näytössä. Valitse jäähdytystoiminto painamalla jäähdytysnäppäintä (). Merkkivalo () syttyy. Valitaksesi puhallinnopeuden,paina säätönäppäintä (). Nopeuden merkkivalo (6) syttyy. Kun huoneen lämpötila on haluamallasi tasolla,paina puhallinnopeuden säätönäppäintä () uudelleen valitaksesi matalan puhallinnopeuden. Merkkivalo (7) syttyy. Käännä tämän jälkeen termostaatin nappulaa hitaasti vasemmalle, kunnes kompressori pysähtyy. Näin ilmastointilaite on asetettu automaattitoiminnolle sähköisen termostaatin ohjaamana.toiminto säilyttää huoneen lämpötilan asetusarvossa. Sammuttaaksesi ilmastointilaitteen paina uudelleen ON/OFF-näppäintä (). VAIN PUHALLIN Tätä toimintoa varten ulkoyksikkö voidaan joko asettaa ulos (ikkunalaudalle tai kiinni seinään) tai sisälle, sisälaitteeseen ripustettuna Ilmastointilaite on jäähdytystoiminnossa. Paina jäähdytysnäppäintä () pysäyttääksesi kompressorin.merkkivalo () vapautuu (sammuu). Valitse puhallinnopeus painamalla säätönäppäintä (). Ilmastointilaitteen käynnistys vain puhallintilaan. Käynnistä ilmastointilaite painamalla ON/OFF-näppäintä (). Varmista,että merkkivalo () on vapautettu (sammunut). Valitse puhallinnopeus painamalla säätönäppäintä (). ILMAVIRRAN SUUNNAN ASETUS Säätääksesi ilmavirran suuntaa,tartu ohjaimen siivekkeisiin molemmin käsin ja vedä itseesi päin. Pystyvirtaus Vaakavirtaus6 LISÄLAITTEET (TOIMITETAAN PYYNNÖSTÄ) ILMANPUHDISTUSSUODATIN Lue nämä ohjeet ennen kuin aloitat suodattimen poiston. Tämä ilmanpuhdistussuodatin kerää pölyn ja raikastaa ilman. standardisuodatin HUOM.Tämä pakkaus sisältää ilmanpuhdistussuodattimen, jousen ja värimittaritarran suodattimen vaihtotarpeen määrittämiseksi..avaa pussi juuri ennen ilmanpuhdistussuodattimen asennusta. Jos pussi avataan liian varhain,suodattimen käyttöikä sekä tehokkuus laskevat. ilman sisäänottoritilä Suodattimen asennus: Avaa ilman sisäänottoritilä ja poista standardisuodatin.aseta "värimittaritarra paikkaan,josta se on helposti nähtävissä (Kojetaulun suojaläpän sisäpuolelle). Kiinitä jousi standardisuodattimeen: Kiinnitä jousi suodattimeen sen alaosasta,"front"-merkinnällä merkityn puolen uraan (asennuksen helpottamiseksi ruuvimeisselin käyttö on suositeltavaa). standardisuodatin jousi Varmista ilmanpuhdistussuodattimen kiinnitys standardisuodatti- meen kohdassa kiinnitetyn jousen avulla. Aseta standardisuodatin paikoilleen laitteseen FRONT -merkitty puoli itseesi päin ja sulje ilman sisäänottoritilä. Ilmanpuhdistussuodattimen vaihtaminen Ilmanpuhdistussuodatin on kertakäyttöinen. Älä hävitä suodattimen kehikkoa tai jousta. Suodatinta ei voida käyttää uudelleen edes puhdistuksen jälkeen. Vaihdettavia suodattimia voit ostaa lähimmästä alan liikkeestä. Tarkasta suodattimen puhtaus vähintään kerran kahdessa viikossa.vaihda suodatin kun sen väri alkaa muistuttaa "värimittaritarran väriä. ilmanpuhdistussuodatin standardisuodatin: valkoinen (pölynkeruusuodatin) jousi:musta (raikastava suodatin) standardisuodatin ULKOYKSIKÖN KEHIKKO TAI SEINÄTUKI Jos haluat hyödyntää ilmastointilaitettasi useissa huoneissa, voit ostaa lisäkehikkoja tai seinätukia ulkoyksikön asennusta varten. jousi KEHIKKO ø 0 aukkoa tuen ohjain 00 min. 00 SEINÄTUEN OHJAIN 67 HUOLTO JA PUHDISTUS VAROITUS! Turvallisuussyistä,varmista,että ilmastointilaite on suljettu ja sen virtajohto on irti pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.. Suodattimen puhdistus Suodatin täytyy tarkastaa jokaisen kahden viikon käytön jälkeen. Likaisen suodattimen käyttö madaltaa ilmastointitehokkuutta ja aiheuttaa vakavia laitevikoja. Suodatin on sijoitettu ilman sisäänottoritilän takaosaan ilmastointilaitteen etuosassa ja se poistetaan laitteen yläpuolelta käsin. Voit käyttää imuria kevyen pölyn poistamiseen. Jos suodattimessa on tarttuvaa pölyä,pese se haalealla saippuavedellä, huuhtele puhtaaksi kylmällä vedellä ja kuivaa se ennen kuin asetat sen uudelleen paikoilleen.. Laitteen ulkokuoren ja ritilän puhdistus. Voit puhdistaa ilmastointilaitteen ulkokuoren pyyhkimällä kevyesti pehmeällä ja kostealla pesuliinalla. Mikäli liina tahraantuu,kastele saippuavedellä. Älä milloinkaan käytä liuotteita,vahvoja kemikaaleja tai kuumaa vettä. Älä myöskään kaada vettä laitteen päälle,sillä se vaurioittaa laitteen sisäisiä osia ja voi aiheuttaa sähköshokin vaaran.. Varastointi. Jos et aio käyttää ilmastointilaitetta pitkään aikaan,puhdista suodatin ja poista kaikki sisälaitteen lauhdevedet pois takaosan tyhjennysputken kautta ja ulkolaitteen lauhdevedet kaatamalla ennen kuin laitat laitteen varastoon. Säilytä laitetta aina pystyasennossa ja ripusta ulkolaite ripustimestaan sisälaitteen takaosaan. Älä laita laitteen päälle raskaita esineitä ja suojaa laite varastossa kankaalla tai muovipussilla.. Kuljetus. On suositeltavaa,että pidät laitteen pystyasennossa kuljetuksen aikana. Jos tämä ei ole mahdollista,kaada laite kyljelleen ja määränpäähäsi saavuttuasi aseta laite jälleen pystyasentoon. Odota vähintään 0 minuuttia ennen kuin käynnistät. laitteen.. Tarkasta laitteen sähköjohdot oman turvallisuutesi vuoksi säännöllisin väliajoin. Mikäli huomaat johdoille sattuneen käytöstä aiheutunutta vahinkoa,soita lähimpään asiakaspalveluumme ja vaihdata johto. Ilmastointilaitteen sähköjohto on M-mallia,koodi nr:o SUODATTIMEN PUHDISTUS PETROL EI! HYÖDYLLISTÄ TIETÄÄ Jos ilmastointilaitteessasi on jokin vika,tarkasta seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä korjaajiin: sähköjohto on oikein kytketty pistorasiaan; katkaisija on ON-asennossa eikä sulakkeita ole palanut; suodatin ei ole tukossa; joustava letku on oikein kiinnitetty eikä se ole taittunut tai litistynyt; termostaattinappula on oikeassa asennossa haluamaasi lämpötilaa varten (jos käännät sitä myötäpäivään,kompressori käynnistyy uudelleen lyhyen viiveen jälkeen); huoneen lämpötila on yli C; olet seurannut tässä oppaassa olevia ohjeita huolellisesti; Varoitusvalon syttyminen yhdessä laitteen pysähtymisen kanssa merkitsee sitä,että lauhdutinpumppu ei toimi tai lauhdeveden joustava tyhjennysputki on tukossa. Ota tällöin yhteys asiakaspalveluumme. Hätätapauksessa ilmastointilaite voi tyhjentää lauhdevedet takaosan pienestä putkesta pieneen astiaan;vedä pieni putki ulos ja poista sen korkki. (Katso kuvaa) 7 Samankaltaiset tiedostot
Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n Lisätiedot SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE
FI SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai kunnossapitoon liittyvien toimenpiteiden suorittamista. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita - ohjeiden Lisätiedot NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje
NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje. Lisätiedot KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN
KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa Lisätiedot NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje
NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje. Lisätiedot ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin
ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen. Lisätiedot KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T Lisätiedot KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.
KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö Lisätiedot LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa
LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen Lisätiedot RAS-35YH6 / RAC-35YH6
MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1
KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB Lisätiedot MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA
MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing Lisätiedot KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU
R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU ILMANPUHDISTIN kostutustoiminnolla KÄYTTÖOPAS SUOMI Tämänmerkkinen laite on Sharp Corporationin tavaramerkki. Plasmacluster on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki Lisätiedot SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA
KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 Lisätiedot POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE
POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö Lisätiedot KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU
KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain... Lisätiedot Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin
Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää Lisätiedot Varoituksia. Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.
Varoituksia Ilmastointilaitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa ei ole voitu kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita, joita voi syntyä laitteen käytön Lisätiedot MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306
Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje Lisätiedot DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46
DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual Lisätiedot DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B
DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8 Lisätiedot Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi
Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi Lisätiedot WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.
WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia........................................... Lisätiedot 1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2
ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.
KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta Lisätiedot Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732
electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas 2 electrolux keskuspölynimurit Sisällysluettelo Putkisto Keskusyksikön sijainti...3 Putkiston suunnittelu...3 Imurasioiden sijainti...3 Tyypillisiä Lisätiedot KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ
A S E N N U S - J A K Ä Y T T O H J E KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI WX10-60 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi Lisätiedot SP1731 - SP1735 - SP1753
SP1731 - SP1735 - SP1753 6 3 4 u 1 : = TR BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 Lisätiedot Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE
Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute