Source: http://docplayer.cz/17387484-Pozarne-bezpecnostni-reseni-rozsireni-ms-stratov-na-28-mist-stratov-c-p-90-289-22-lysa-nad-labem-pozemek-c-1-1-projekt-pro-stavebni-povoleni.html
Timestamp: 2019-11-20 17:29:46+00:00
Document Index: 1205159

Matched Legal Cases: ['čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 7', 'čl. 5', 'čl. 7', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl.9', 'čl. 6', 'čl.9', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl.7', 'čl.7', 'čl.5', 'čl.4', 'čl. 6', 'čl.6', 'čl. 12']

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení - PDF Free Download
Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení
Download "Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení"
1 Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební povolení Požárně bezpečnostní řešení Vypracoval: Konývková Ivanka I. č.: Zakázka č.: 053/13 Datum: duben 2013
2 - 2 - A. Úvod Předmětem tohoto posouzení jsou stavební úpravy objektu č.p. 90 ve Stratově, které vyplynuly z ožadavku rozšíření mateřské školky na počet 28 dětí. Zásady požární ochrany jsou v této zprávě navrženy dle ČSN , ČSN , ČSN souvisejících a vyhlášky č. 23 ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. B. Řešení požární bezpečnosti vyhl. MV 246/2001 Sb. o požární prevenci Seznam použitých podkladů pro zpracování ( 41 odst. 2a ) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu Vyhláška MMR č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ČSN /2009 PBS Nevýrobní objekty ČSN /2011 PBS Změny staveb ČSN /2009 PBS Společná ustanovení ČSN /1997 PBS Osazení objektů osobami ČSN /2003 PBS Zásobování požární vodou ČSN ed 2/2007 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí Projektová dokumentace Stručný popis stavby, konstrukce, využití, výška, umístění, atd. ( 41 odst. 2b ) Stávající objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a podkrovní prostor, který není využíván. Má valbovou střechu, jednopodlažní přístavek, předsunuté schodiště a nástavba skladu mají pultové střechy. Vstup i vjezd na pozemek je z jižní strany z komunikace Lysá nad Labem Kostomlaty nad Labem. Veškeré svislé konstrukce jsou provedeny z pálených cihel, stropy jsou dřevěné trámové, nad 1. PP cihelná klenba, krov dřevěný klasický, střešní krytina z asfaltových šindelů na dřevěném záklopu, schodiště železobetonové. Stavební úpravy v 1. PP a 1. NP spočívají pouze ve výměně vstupních dveří do podzemního podlaží, do prostorů OÚ a do prostorů zdravotního střediska za požární uzávěry a v úpravě schodiště předsunutím. Stavební úpravy v 2. NP ( stávající prostor MŠ ) spočívají v oddělení všech prostorů MŠ od schodišťového prostoru a tím vytvoření samostatného požárního úseku dle ČSN příloha C. Dále bude provedena nástavba severovýchodního rohu, kde bude vytvořena skladová plocha pro potřeby MŠ, posunutí schodiště, otvor pro nouzový východ na venkovní ocelové schodiště. Původní interiér MŠ bude přizpůsoben zvýšené kapacitě na 28 dětí. Zvětšena bude plocha herny o jednu místnost odstraněním části příčky i ložnice. Ostatní prostory budou úměrně přizpůsobené doplnění kapacity záchodů a umyvadel, doplnění nábytku v šatně. Bude vytvořeno zázemí v přípravně jídel ve formě přístavby skladu. Dále bude provedena výměna podlah, podhledů, obkladů stěn, úprava instalací, bude umístěn hydrantový systém. V 3. NP ( půdě ) se provede pouze ohraničení schodiště požární sádrokartonovou stěnou s požárním uzávěrem. Vytápění řešených prostorů je ústřední, teplovodní, stávající kotel na tuhá paliva je umístěn v samostatném přístavku v severozápadním rohu objektu. Konstrukční systém objektu se uvažuje jako smíšený. Výška objektu dle ČSN je 8,14 m.. Zatřídění změny stavby ČSN čl NP prostory MŠ dle přílohy C, čl. C.3 zatřídění změny stavby skupiny II ( počet dětí v MŠ > 12 ).
3 Rozdělení stavby do požárních úseků ( čl a ) P celé podlaží - neřešeno N 1. 02/N 3 schodišťový prostor N prostory OÚ - neřešeno N prostory zdravotního střediska - neřešeno N celá řešená část oddělení MŠ dle ČSN příloha C, článek C.1 N půda - neřešeno C. Technické požadavky na změny staveb skupiny II ČSN , kapitola 5 a příloha C 1. Rozdělení stavby do požárních úseků ( čl a ) N celá řešená část oddělení MŠ 2. Konstrukční systém objektu ( čl ) Konstrukční systém řešeného objektu je smíšený. 3. Požární zatížení ( čl. 5.2 ) Řešení požární bezpečnosti podle ČSN , květen npn = 3 npp = 1 np = POŽÁRNÍ ÚSEK: N Změna stavby skupiny II podle ČSN , březen 2011 Požární výška h [m] = 8,14 Výšková poloha hp [m] = 4,10 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl b1/b2) Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží Počet podlaží úseku z = 1 Nejníže umístěné podlaží = 2 Nejvýše umístěné podlaží = 2 Počet užitných podlaží = 1 Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] chodba 28,7 5,0 0,80 7, šatna personál 3,5 15,0 0,70 2, WC personál 1,9 5,0 0,70 5, úklid 4,8 5,0 0,70 5, kuchyňka 19,0 30,0 0,95 10, sklad 29,6 60,0 1,10 10, herna 85,9 35,0 0,90 10, ložnice 49,0 35,0 0,90 10, ředitelna 12,9 40,0 1,00 10, šatna 21,1 75,0 1,10 10, umývárna, záchody 11,1 5,0 0,70 5,0
4 Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] ,6 1,1 1 sever 0,6 1,1 1 sever 1,8 1,8 1 východ 1,8 1,8 1 východ 2,9 2,8 1 východ 1,8 1,8 4 jih 1,8 1,8 2 jih 1,8 1,8 1 jih 1,8 1,8 1 západ 0,6 1,1 2 sever 1,8 1,8 1 západ POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 267,51 So [m2] = 25,26 ho [m] = 1,84 hs [m] = 3,27 Sm [m2] = 85,88 p [kg.m-2] = 44,56 an = 0,975 a = 0,959 b = 1,108 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p. a. b. c = 47,35 4. Stupeň požární bezpečnosti ( čl. 5.3 ) Stupeň požární bezpečnosti ( čl. 7.2 ) = IV. SPB ( podle výpočtů pv) byl snížen podle čl ČSN Součinitel an ( čl a) až c) ) = 0,975 SPB ( po snížení ) = III 5. Velikost požárních úseků ( čl. 5.4 ) Velikost požárního úseku ( čl. 7.3 ) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 52,43 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 36,22 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 1898,93 < S vyhovuje Největší počet užitných podlaží z = 3 6. Stavební konstrukce a prvky ( čl. 5.5 ) SPB ( podle výpočtů pv ) = IV. SPB ( podle výpočtů pv ) byl snížen podle čl ČSN Součinitel an ( čl a) až c) ) = 0,975 SPB ( po snížení ) = III.ČSN čl a) 1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a v nadzemních podlažích (NP) : 45+
5 - 5-2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz v nadzemních podlažích (NP) : 30 DP3 3 Obvodové stěny, viz a zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v NP : Nosné konstrukce střech, viz nosné konstrukce střech : 30 5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz a v nadzemních podlažích : konstrukce označené křížkem (+) viz v ČSN :2009 Zhodnocení požární odolnosti a hořlavosti použitých stavebních konstrukcí požární stěny mezi PÚ cihla plná min. tl. 450 mm dle eurokódů PO = REI 180 DP1 porobeton tl. 100 mm dle eurokódů PO = REI 120 DP1 požární strop strop dřevěný trámový ( původní s rákosovou omítkou ) PO dle ČSN čl = REI 45 DP2 ( vyhovuje vyhl. 23/ , odst. 3 ) sádrokartonový podhled s minerální izolací, KNAUF FIREBOARD na OK, typ D 112, tl. desky 1x 15 mm katalog výrobce PO = EI 45 požární uzávěr dveře do schodišťového prostoru EI 30 DP3-C obvodové stěny ( stávající ) cihla plná min. tl. 600 mm dle eurokódů PO = REI 180 DP1 ( nové ) POROTHERM tl. 300 mm dle eurokódů PO = REI 90 DP1 nosné konstrukce střech u nástavby nemusí vykazovat požární odolnost, jsou nad požárním podhledem s požadovanou požární odolností nosné konstrukce uvnitř PÚ dle pol. 5 cihla plná min. tl. 300 mm dle eurokódů PO = REI 180 DP1 Důležité upozornění : Provedení sádrokartonových systému musí odpovídat požadavkům současně platných předpisů na oprávněnost jejich realizačního provedení. Systémy budou odpovídat technickým požadavkům výrobce a budou provedeny subjektem, který je k tomu výrobcem oprávněn. Provedení těchto systémů bude doloženo : - dokladem od subjektu, který montáž prováděl, z něhož bude patrný způsob provedení, včetně přesné skladby a typu použitých prvku systému, resp. katalogové specifikace výrobce, - dokladem o autorizaci subjektu provádějícího montáž výrobcem nebo dodavatelem systému, - prohlášením, resp. ujištěním o shodě, (příp. certifikáty autorizovaných osob, zkušební protokoly) výrobce nebo dodavatele systému. Klasifikace stavebních výrobků ČSN Cihlové zdivo A1 Porobeton A1 Asfaltový šindel E Komín zděný A1 Konstrukční řezivo D-s2 OSB deska D-s2 Sádrokartonový podhled A2 Podhled ECOPHON GENINA TM A - A2-s1,d0 Minerální izolace A2 Podlahoviny A1 FL, E fl Fasádní polystyrén E až B
6 - 6 - Zateplení objektu ČSN čl a) požární výška objektu < 12 m b) tepelná izolace tvoří ucelený celek kontaktně spojený s obvodovou stěnou, třída reakce na oheň musí být nejméně E c) povrchová vrstva má dle ČSN pol. 1.1 nebo 1.2 index šíření plamene i s = 60 až 85 mm/min < 100 mm/min d) požární pásy se nepožadují Pro požadavky III. SPB posuzované stavební konstrukce vyhovují. 7. Únikové cesty ( čl. 5.6 ) Z řešeného PÚ je jeden východ chráněná úniková typ A vedoucího do volného prostoru N 1.02 / N3. Dle ČSN příloha C čl. C.5 musí být z požárního úseku MŠ dvě únikové cesty ( počet dětí = 28 ). Tato podmínka je řešena nouzovým venkovním ocelovým schodištěm na východní stěně objektu. Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN , červenec Údaje z projektu Údaje z tabulky Místn. Druh Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl. číslo místnosti v m2 osob na os. či- osob 6.2 proj. v m2 nitel šatna personál 3, ,0 1,35 4 Ne 207 herna 85, ,0 1,30 36 Ne 209 ředitelna 12, ,0 0,00 3 Ne Úniková cesta uvnitř PÚ Součinitel a = 0,959 Započitatelný počet osob podle ČSN = 43 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 6,2 Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,4 Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min. e. č.p. Typ tu l,max l u,min u E.s K Ev. Únik Vyhovuje [min] [m] [1=0.55 m] [osob] NÚC 2,1 42,0 17,0 1,0 1, S rov. Ano N 1. 02/N3 Schodišťový prostor je dle ČSN příloha C čl. C.5 posuzován jako částečně chráněná úniková cesta dle čl b) bod 4 požárním úsekem bez požárního rizika větraným podle čl Požadavky na částečně chráněnou únikovou cestu Požární výška h [m] = 8,10 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl b1/b2) Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží Počet podlaží úseku z = 3 Nejníže umístěné podlaží = 1 Nejvýše umístěné podlaží = 3
7 - 7 - Počet užitných podlaží = 3 Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku: č.p. S Spno Spno,max osoby NÚC užitné podle [m2] [m2] [m2] ,2 0,0 0,0 0 Ne Ano a 2 19,5 0,0 0,0 0 Ne Ano a 3 19,5 0,0 0,0 0 Ne Ano a Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] úniková cesta 33,0 5,0 0,80 5, úniková cesta 8,2 5,0 0,80 2, úniková cesta 19,5 5,0 0,80 5, úniková cesta 19,5 5,0 0,80 5, Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: So ho Počet Umístění [m2] [m] ,8 1,8 2 sever 1,1 1,1 2 sever POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 80,20 So [m2] = 5,80 ho [m] = 1,53 hs [m] = 3,80 Sm [m2] = 33,00 p [kg.m-2] = 9,69 an = 0,800 a = 0,848 b = 0,908 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p. a. b. c = 7,47 < 7,5 => prostor bez požárního rizika ( ČSN čl. 6.7 ) Částečně chráněná úniková cesta bude trvale volný komunikační prostor, tvořit samostatný požární úsek oddělený požárně dělícími konstrukcemi projekt řeší v 2. NP novou porobetonovou příčku a oddělení půdního prostoru sádrokartonovou příčkou tl. 100 mm KNAUF WHITE na OK, typ W 111 na OK, tl. desky 1x 12,5 mm s požárními uzávěry EI a požadovanou požární odolností. Podhled v PNP únikové cesta bude tvořen sádrokartonem KNAUF FIREBOARD na OK, typ D 112, tl. desky 1x 15 mm PO = EI 45. Částečně chráněná úniková cesta musí být odvětrána dle ČSN příloha C čl. C.5 podle čl Projekt řeší přirozené větrání schodiště okenními otvory na mezipodestách ( 3,6 m 2 a 2,2 m 2 > 1,5 m 2 ) a vstupními dveřmi ( 3,36 m 2 > 1,5 m 2 ) - vyhovuje. Počet osob dle čl b) projektované 31 osob zvýšené o 30 % = 41 osob Mezní doba evakuace dle čl , tab. 1, pol b4), více ÚC, t u,max = 7,0 minut
8 - 8 - Součinitel a = 0,848 Započitatelný počet osob podle ČSN = 42 Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] = 2,0 Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] = 2,9 Výpočet doby evakuace tu z hodnot l,max a u,min. t u = ( 0,75. l u / v u ) + ( E. s / K u. u ) = 0,70 + 0,79 = 1,49 minut l u = max. 28,0 m v u = 30 m/min. ČSN tab. 23, po schodech dolů E = 42 osob ČSN tab. 1, pol s = 1,5 ČSN tab. 21, pol. 2 K u = 40 osob/min. ČSN tab. 23, po schodech dolů u = min. 2 únik. pruhy t u max = 7,0 minut ČSN čl , tab. 1, pol b4) t u max > t u vyhovuje Dle ČSN čl musí mít částečně chráněná úniková cesta min. šířku 1,5 únikových pruhů a dveře ústící do této cesty musí být samozavírací - projekt řeší osazení dveří do 1. PP, prostorů OÚ, prostorů zdravotního střediska, prostorů mateřské školky a půdy typ EI 30 DP3-C vyhovuje. Šířka schodišťového ramene je min. 1,3 m, šířka dveří 0,90 m vyhovuje. Označení únikových cest ČSN Dle čl se musí zřetelně označit směr úniku podle ČSN ISO 3864 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Dále musí být označena cesta k hlavnímu vypínači el. proudu. Poznámky k únikovým cestám - dveře z místností hygienického příslušenství musí být opatřeny kováním, které i bez speciálního nářadí umožňuje otevřít zvenčí dveře zevnitř zajištěné - podlaha na obou stranách dveří musí být do vzdálenosti alespoň šíře únikové cesty v jedné výškové úrovni ( kromě dveří na volné prostranství ) - projekt respektuje - únikové cesty musí být dostatečně osvětleny alespoň během provozní doby, nouzové osvětlení se doporučuje je řešeno umělé i denní osvětlení 8. Požárně bezpečnostní zařízení ( čl. 5.7 ) Řešení požárně bezpečnostních zařízení a opatření ČSN a) elektrická požární signalizace čl h < 22,5 m = > nepožaduje se b) samočinné stabilní hasicí zařízení čl S < 4000 m = > nepožaduje se c) samočinné odvětrací zařízení čl h p < 45 m, E < 150 osob, doba evakuace čl se nepožaduje Dle ČSN příloha C, čl. C.6 musí být v požárním úseku mateřské školky instalovno zařízením autonomní detekce a signalizace ( hlásič kouře se zvukovým alarmem ) dle ČSN EN Toto zařízení doporučuji instalovat v prostoru ložnice, herny a v šatně. 9. Vzduchotechnické zařízení ( čl. 5.8 ) Nezřizuje se. 10. Odstupy ( čl. 5.9 ) Dle ČSN čl se odstupové vzdálenosti nestanovují od původních požárně otevřených ploch ( obestavěný prostor se zvětšuje, požárně otevřené plochy stávající, součin p. c se nezvyšuje o více než 30 kg/m 2 ). Stanovení požárně nebezpečného prostoru se týká pouze předsunuté schodiště ( S ) a stěny s nouzovým schodištěm a nástavby ( V ).
9 - 9 - Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN N 1. 02/N3 pv [kg.m-2] = 12,5 hodnota pv zvýšena o 5 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) č. l hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d d* Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] [m] ,0 3, ,13 1,64 53,17 0,71 0, a (čl ) 2 1,0 1, ,13 1,64 53,17 0,99 0, a 3 1,3 2, ,13 1,64 53,17 0,78 0, a 4 3,0 2, ,13 1,64 53,17 0,61 0, a (čl ) 5 1,0 1, ,13 1,64 53,17 0,80 0, a Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40% sever 2.NP 2 - úprava 3 - sever 1.NP 4 - sever 3.NP 5 - úprava N pv [kg.m-2] = 52,4 hodnota pv zvýšena o 5 kg.m-2, čl :čl.7.2.8b) č. l hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d d* Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] [m] ,8 3, ,51 0,75 116,77 3,63 0, a (čl ) 2 1,0 1, ,51 0,75 116,77 1,71 1, a 3 1,1 2, ,51 0,75 116,77 2,12 2, a ( 1,71+ 2,12 ). 0,6 = 2,298 m > 1,610 m Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40% východ 2 - úprava 3 - úprava Požárně nebezpečný prostor zasahuje na vlastní pozemek což ČSN připouští. 11. Zařízení pro protipožární zásah ( čl ) Příjezdy a přístupy, zásahové cesty stávající, nejsou změnou dotčeny Zásobování vodou pro hašení podle ČSN , červen 2003 Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN ) Druh objektu: nevýrobní objekt Položka č. 2 v tab.1 a 2
10 Typ odběrního Vzdálenosti[m] DN v Q Obsah místa od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1 nádrže m Hydrant ,8 6, Stávající řešení, nejsou změnou dotčena ( podzemní hydranty na vodovodním řadu ) vyhovuje Vnitřní odběrní místa ČSN čl.4.4b)1) S [m2] = 267,5 p [kg.m-2] = 44,6 Součin p. S = 11921,0 Výška objektu h [m] = 8,1 S. p = 11921,0 > vnitřní odběrní místa se požadují. Hadicový systém (čl. 6.1) Světlost[mm] Max.vzdálenost[m] tvarově stálá hadice Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8) Přetlak (hydrodynamický) = min. 0,2 MPa Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1 Dle ČSN musí být v požárním úseku instalován vnitřní požární vodovod s jedním odběrním místem hydrantového systému D 25, přičemž umístění odběrního místa musí být provedeno tak, aby nejodlehlejší místo PÚ bylo ve vzdálenosti max. 30 m od hydrantové skříně ( uvažuje se s délkou hadice 20 m + dostřik 10 m ). Hydrantová skříň musí být vybavena tvarově stálou hadicí. Na tomto odběrním místě musí být zajištěn minimální přetlak 0,2 MPa. Hydrantová skříň musí být dále vybavená proudnicí se třemi polohami zavřeno, skrápění, kompaktní proud. Hydrantový systém D 25 je navržen v chodbě vedle dveří do schodišťového prostoru, nejvzdálenější místo v požárním úseku MŠ je cca 17 m < 30 m => vyhovuje. 12. Přenosné hasicí přístroje ( čl ) ČSN , přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů n r = 3,0 ( 2,4 ) Počet hasicích jednotek hasicích přístrojů n HJ = 6. n r = 18,0 HJ1 Třída požáru A dle ČSN EN 2 Vyhl. č. 23/2008 Sb., příloha 4, tab. 2 - PG6 = 6 HJ2 => 18,0 : 6 = 3,0 => 3 ks PHP ( HJ2 = HJ1 ) Požární úsek bude osazen 3 ks PHP práškový a hasicí schopností 21 A, typ PG6LE. Přístroje budou vhodně umístěny v požárním úseku tak, aby byly trvale přístupné, budou zavěšeny na věšáku ( výška připevnění bude 1500 ± 50 mm ) a bude dodržen jejich požadovaný obsah náplně 6 kg prášku. V případě užití přístrojů s menším obsahem náplně bude počet přiměřeně zvětšen. 13. Zhodnocení technických, popř. technologických zařízení stavby ( 41 odst. 2l ) Elektrická instalace úprava instalace musí být provedena v souladu s platnými ČSN pro daný druh a prostředí v souladu s platnými ČSN. Ke dni kolaudace bude doložena revizní zpráva pro daný účel využívání stavby. Vytápění vytápění celého objektu včetně prostorů MŠ je stávající ústřední, teplovodní, kotlem na tuhá paliva v centrální kotelně.
11 Plynofikace neřešeno Prostupy případné prostupy rozvodů technických zařízení (el. kabelů, spár okolo potrubí apod.) požárně dělícími konstrukcemi zdmi a stropy, budou požárně utěsněny a mít požární odolnost dle konstrukce kterou prostupují, max. ale 30 minut Provedení prostupů bude zajištěno odbornou montážní firmou, která doloží způsob jejího provedení (zejména požární odolnost, druh a typ ucpávky, datum provedení, firma s adresou a jméno zhotovitele, označení výrobce systému). Vzduchotechnika neřešeno Hromosvody neřeší se, stávající stav C. Závěr K zajištění požární bezpečnosti stavby musí být splněny všechny podmínky vyplývající z obsahu tohoto řešení. Při dodržení všech uvedených podmínek vyhovuje provedení stavby, až na zásah požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek, podmínkám požární bezpečnosti staveb. Toto řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby a podmínky v něm stanovené musí být zapracovány do všech jejich částí v rozsahu v jakém to toto řešení ukládá.
Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009 ------------------------------------------------------------------- npn = 2 npp = 0 np = 2
Zakázka : Přístavba ZŠ Hrochův Týnec Číslo : 164 Žadatel : Obec Hrochův Týnec Zpracovatel : Jaroslav Bíža Účel stavby : učebny a družina Stavební objekt : 164-přístavba ZŠ Hrochův Týnec Požární výška h
Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika
vec!our i Investor: Město Rokytnice v Orlických horách Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách Česká Republika Dokumentace pro stavební povolení B.PBS - Požární bezpečnost stavby Květen 203 SEZ
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární
FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 351, strakonice@farmtec.cz Stavba přístřešku pro telata ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k. ú. Buzice, p. p. č. 733/2