Source: https://lagen.nu/2013:252
Timestamp: 2019-04-24 18:27:37+00:00
Document Index: 23558324

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§\n84', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 1']

Definitioner (2 - 14 §§)
Undantag från förordningen (15 §)
Villkor i tillstånd och förelägganden (16 §)
Krav på utsläpp genom en skorsten (17 §)
Driftstörningar och haverier i reningsutrustningen (18 - 20 §§)
Kontinuerlig kontroll av utsläpp (21 - 23 §§)
Annan kontroll av utsläpp (24 - 25 §§)
Kvalitetssäkring av utsläppskontrollen (26 - 33 §§)
Provtagnings- och mätpunkter (34 - 35 §§)
Sammanlagda utsläpp från flera förbränningsanläggningar (36 §)
Begränsningsvärden och beräkning av utsläpp (37 - 40 §§)
Krav för utsläpp till luft (41 - 43 §§)
Svaveldioxid från 2013-anläggningar (44 - 49 §§)
Svaveldioxid från nya förbränningsanläggningar (50 - 54 §§)
Kväveoxider och kolmonoxid från 2013-anläggningar (55 - 62 §§)
Kväveoxider och kolmonoxid från nya förbränningsanläggningar (63 - 67 §§)
Stoft från 2013-anläggningar (68 - 70 §§)
Stoft från nya förbränningsanläggningar (71 - 73 §§)
Flerbränsleanläggningar (74 - 79 §§)
Anläggningar som ändras (80 - 81 §§)
Dispenser på grund av avbrott i bränsleförsörjningen (82 - 83 §§)
Dispenser för anläggningar med kort återstående livstid (84 - 88 §§)
Dispens för fjärrvärme (89 - 92 §§)
Information till Europeiska kommissionen (93 §)
Uppgifter i miljörapporten (94 §)
Uppgifter till Naturvårdsverket (95 §)
SFS 2013:252
SFS 2016:662
SFS 2013:252 i lydelse enligt SFS 2016:662
vegetabiliskt material som kommer från jord- eller skogsbruk och som kan användas som bränsle för utvinning av materialets energiinnehåll,
vegetabiliskt jord- eller skogsbruksavfall,
vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin, om den energi som alstras vid förbränningen tas till vara,
vegetabiliskt fiberhaltigt avfall som har uppkommit vid produktion av nyfiberpappersmassa eller vid pappersproduktion från massa, om avfallet samförbränns på produktionsplatsen och den energi som alstras vid förbränningen tas till vara,
träavfall, dock inte träavfall som kan innehålla organiska halogenföreningar eller tungmetaller till följd av behandling med träskyddsmedel eller till följd av ytbehandling.
fick sitt första tillstånd före den 27 november 2002 och har tagits i drift före den 27 november 2003, eller
omfattas av en komplett ansökan om tillstånd som gavs in till tillståndsmyndigheten före den 27 november 2002 och har tagits i drift före den 27 november 2003.
en förbränningsanläggning där förbränningsprodukterna används för direkt uppvärmning, torkning eller annan behandling av föremål eller material,
en förbränningsanläggning för rening av gaser genom förbränning och som inte används som separat förbränningsanläggning (efterförbränningsanläggning),
en anordning för regenerering av katalysatorer för katalytisk krackning,
en anordning för omvandling av vätesulfid till svavel,
en reaktor som används inom den kemiska industrin,
ett koksugnsblock,
en cowperapparat,
en teknisk anordning som används för att driva fordon, fartyg eller flygplan,
en gasturbin eller ottomotor som används på en offshoreplattform, eller
en förbränningsanläggning där det bränsle eller de bränslen som används utgörs av annat fast eller flytande avfall än sådant som avses i 3 § 2–6.
se till att förbränningsanläggningen inte drivs utan fungerande reningsutrustning i mer än sammanlagt 120 timmar under en tolvmånadersperiod, och
underrätta tillsynsmyndigheten inom 48 timmar.
begränsa eller upphöra med driften, om den normala driften inte kan återupptas inom 24 timmar, eller
driva förbränningsanläggningen med bränslen som har ett lågt innehåll av föroreningar.
1 § 2 st, 20 §
det behövs för att upprätthålla energiförsörjningen och detta behov är tvingande, eller
förbränningen annars skulle komma att ersättas med förbränning i en annan anläggning och detta skulle medföra större utsläpp av föroreningar.
om förbränningsanläggningens återstående livslängd är kortare än 10 000 drifttimmar,
i fråga om svaveldioxid och stoft från förbränning av naturgas,
i fråga om svaveldioxid från förbränning av en olja vars innehåll av svavel är känt, om förbränningsanläggningen saknar utrustning för svavelrening, eller
i fråga om svaveldioxid från förbränning av biomassa, om verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen av svaveldioxid under inga omständigheter kan överskrida det gällande begränsningsvärdet.
halterna av svaveldioxider, kväveoxider och stoft i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad,
halten av kolmonoxid i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad, om bränslet är gasformigt, och
utsläppen av totalkvicksilver via rökgasen mätas minst en gång varje år om bränslet är stenkol.
mätning av driftsparametrar,
kväveoxider högst 20 procent av begränsningsvärdet, och
stoft högst 30 procentandelar av begränsningsvärdet.
kväveoxider med 0,80, och
stoft med 0,70.
övg. best. SFS 2013:252 3 p, 1 § 2 st, övg. best. SFS 2013:252 2 p, 35 §
rökgaser från förbränningsanläggningarna släpps ut genom en gemensam skorsten, eller
förbränningsanläggningarna har fått sina första tillstånd den 30 juni 1987 eller senare och är installerade så att det med hänsyn till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna skulle vara möjligt att släppa ut rökgaser från förbränningsanläggningarna genom en gemensam skorsten.
1 § 2 st, 6 §, 38 §
syrehalten 6 procent, om bränslet är ett fast bränsle,
syrehalten 3 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och inte används i en gasturbin eller ottomotor, och
syrehalten 15 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och används i en gasturbin eller ottomotor.
inget validerat månadsmedelvärde överskrider begränsningsvärdet,
inget validerat dygnsmedelvärde överskrider 110 procent av begränsningsvärdet,
minst 95 procent av de validerade timmedelvärdena understiger 200 procent av begränsningsvärdet, och
inget dygnsmedelvärde överstiger 150 procent av begränsningsvärdet, om bränslet är kol i förbränningsanläggningens alla pannor och ingen av pannorna har en installerad tillförd effekt som överstiger 50 megawatt.
en dispensperiod som avses i 82 eller 83 §,
en period som avses i 18, 19 eller 20 § då förbränningsanläggningens reningsutrustning havererat eller det inträffat en driftstörning, eller
en start- eller stopperiod.
84 §, 75 §, 37 §, 48 §, 89 §, 39 §, 76 §, 40 §, 83 §, 38 §, 75 § 1 st 1 p, 78 § 1 st 1 p, 74 §
mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt, eller
mer än 300 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 300 megawatt.
mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,
mer än 250 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller
mer än 400 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.
mer än 350 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.
högst 800 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är fast,
högst 400 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är flytande och anläggningseffekten är större än 300 megawatt, eller
högst 850 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är flytande och anläggningseffekten inte överstiger 300 megawatt.
rökgaserna från förbränningsanläggningsdelen leds ut genom en eller flera rökgaskanaler genom en gemensam skorsten, och 2. utsläppen genom var och en av rökgaskanalerna mäts separat.
mer än 5 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en flytande gas,
mer än 400 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en gas med lågt värmevärde från en koksugn,
mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en gas med lågt värmevärde från en masugn, eller
mer än 35 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är någon annan gas än de som avses i 1–3.
84 §, 89 §, 76 §, 78 § 1 st 1 p
mer än 150 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt, eller
mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 300 megawatt.
mer än 150 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen inte sker i en fluidiserad bädd,
mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen sker i en fluidiserad bädd,
mer än 250 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt och förbränningen sker i en fluidiserad bädd, eller
mer än 300 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om
anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt och förbränningen inte sker i en fluidiserad bädd, eller
anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.
mer än 150 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen inte sker i en cirkulerande eller trycksatt bädd,
mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om
anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen sker i en cirkulerande eller trycksatt bädd, eller
anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller
mer än 150 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,
mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller
mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en gas med lågt värmevärde från en koksugn,
mer än 400 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en gas med lågt värmevärde från en masugn, eller
mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,
mer än 250 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller
mer än 300 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.
84 §, 89 §, 76 §, 78 § 1 st 1 p, 59 §
mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt,
mer än 300 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt och förbränningen inte utgörs av pulvereldning av brunkol, eller
mer än 450 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt och förbränningen utgörs av pulvereldning av brunkol.
mer än 150 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,
mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller
mer än 450 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.
bränslet är ett flytande raffineringsrestbränsle, eller
förbränningsanläggningen är belägen i en kemisk anläggning och bränslet är ett icke-kommersiellt bränsle som utgörs av flytande rester från produktionen vilka används för egen förbrukning på platsen.
högst 400 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är flytande och förbränningsanläggningen är en 2002-anläggning där anläggningseffekten är större än 500 megawatt,
högst 450 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om
bränslet är fast eller flytande och förbränningsanläggningen är en 2002-anläggning där anläggningseffekten inte överstiger 500 megawatt, eller
bränslet är fast och förbränningsanläggningen är en 1987-anläggning där anläggningseffekten är större än 500 megawatt.
mer än 100 milligram kolmonoxid och 90 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är ett flytande bränsle som är ett lätt eller medeltungt destillat,
mer än 100 milligram kolmonoxid och 75 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är naturgas och gasturbinen
används för en mekanisk drivanordning,
används i ett kraftvärmesystem och har en total ISO-verkningsgrad som överstiger 75 procent, eller
är en gasturbin i kombicykel och har en total elektrisk ISO-verkningsgrad som räknat över året överstiger 55 procent,
mer än 100 milligram kolmonoxid och det antal milligram kväveoxider som bestäms genom att det procenttal som uttrycker gasturbinens ISO-verkningsgrad divideras med talet 35 och kvoten multipliceras med talet 50, om bränslet är naturgas och gasturbinen används i en enkel process och med en ISO-verkningsgrad som överstiger 35 procent och inte omfattas av 2,
mer än 100 milligram kolmonoxid och 50 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är naturgas och gasturbinen inte omfattas av 2 eller 3, eller
mer än 120 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en annan gas än naturgas.
högst 150 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är naturgas, eller
högst 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är flytande eller är en annan gas än naturgas.
mer än 100 milligram kolmonoxid och 100 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om
bränslet är naturgas, eller
förbränningsanläggningen är en ottomotor, eller
mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en annan gas än naturgas och förbränningsanläggningen inte är en ottomotor.
mer än 250 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.
mer än 150 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen inte utgörs av pulvereldning av brunkol,
mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om
anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen utgörs av pulvereldning av brunkol, eller
anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt,
mer än 400 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt och förbränningen utgörs av pulvereldning av brunkol.
mer än 100 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,
mer än 150 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller
mer än 100 milligram kolmonoxid och det antal milligram kväveoxider som bestäms genom att det procenttal som uttrycker gasturbinens ISO-verkningsgrad divideras med talet 35 och kvoten multipliceras med talet 50, om bränslet är gasformigt och gasturbinen används i enkel process och med en ISO-verkningsgrad som överstiger 35 procent, eller
mer än 100 milligram kolmonoxid och 50 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet
är flytande och utgörs av lätta eller medeltunga destillat, eller
är gasformigt och förbränningsanläggningen inte omfattas av 1.
mer än 100 milligram kolmonoxid och 75 milligram kvävoxider per kubikmeter normal torr gas, om förbränningsanläggningen är en ottomotor, eller
mer än 100 milligram kolmonoxid och 100 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om förbränningsanläggningen inte är en ottomotor.
mer än 20 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt, eller
mer än 30 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.
mer än 20 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,
mer än 25 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller
mer än 30 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en gas från stålindustrin som kan användas utanför anläggningen,
mer än 10 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en masugnsgas, eller
mer än 5 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en annan gas än som anges i 1 och 2.
mer än 10 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt, eller
mer än 20 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 300 megawatt.
mer än 10 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är masugnsgas, eller
75 §, 37 §, 40 §, 38 §, 75 § 1 st 1 p, 74 §
84 §, 37 § 2 st, 89 §, 39 §, 79 §
för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen identifiera vilket begränsningsvärde som enligt 44–73 §§ gäller för anläggningseffekten (bränslets ingångsvärde),
för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen multiplicera bränslets ingångsvärde med ett tal som anger den genom bränslet tillförda effekten (effektvärde) och på så sätt få fram bränslets andelsvärde,
för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen dividera bränslets andelsvärde med summan av alla använda bränslens effektvärden och på så sätt få fram bränslets avvägningsvärde, och
addera alla använda bränslens avvägningsvärden och på så sätt få fram det bränslevägda begränsningsvärde (det antal milligram per kubikmeter normal torr gas) som gäller för utsläpp av föroreningen från flerbränsleanläggningen.
74 §, 76 § 2 st
78 §, 77 §
för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen identifiera vilket begränsningsvärde som gäller enligt 44–49, 55–62 och 68–70 §§ (bränslets ingångsvärde),
multiplicera det bestämmande bränslets begränsningsvärde med talet 2 och på så sätt få fram det bestämmande bränslets dubbla ingångsvärde,
minska det bestämmande bränslets dubbla ingångsvärde med det tal som motsvarar det lägsta av de använda bränslenas ingångsvärden och på så sätt få fram det bestämmande bränslets justerade ingångsvärde,
multiplicera det bestämmande bränslets justerade ingångsvärde med ett tal som motsvarar det bestämmande bränslets tillförda effekt (effektvärde) och på så sätt få fram det bestämmande bränslets andelsvärde,
för varje annat bränsle som används i förbränningsanläggningen multiplicera bränslets ingångsvärde med ett tal som motsvarar bränslets tillförda effekt (effektvärde) och på så sätt få fram bränslets andelsvärde,
för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen dividera bränslets effektvärde med summan av alla använda bränslens tillförselvärden och på så sätt få fram bränslets avvägningsvärde, och
79 §, 76 § 2 st
mer än 1 000 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningen är en 2002-anläggning, eller
mer än 600 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas i övriga fall.
84 §, 37 § 2 st, 89 §, 74 §
det enda bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen är en gas,
ett plötsligt avbrott i gasförsörjningen gör att det i förbränningsanläggningen undantagsvis behöver användas en annan typ av bränsle som skulle innebära att förbränningsanläggningen vid en normal användning av det bränslet skulle behöva vara utrustad med rökgasrening.
det bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen har en låg svavelhalt,
begränsningsvärdet inte kan följas på grund av ett avbrott i försörjningen av lågsvavligt bränsle, och
avbrottet beror på en allvarlig brist i bränslet.
förbundit sig att inte driva förbränningsanläggningen under mer än 17 500 timmar under perioden från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2023, och
angett anläggningseffekten, de typer av bränslen som används i förbränningsanläggningen samt de begränsningsvärden för svaveldioxid, kväveoxider och stoft som enligt denna förordning gäller för förbränningsanläggningen.
88 §, 85 § 2 st, 86 §
produktionen av användbar värme från förbränningsanläggningen helt eller delvis levereras i form av ånga eller varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare,
anläggningseffekten inte överstiger 200 megawatt, och
ansökan om dispens har getts in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2015 och innehåller uppgifter om anläggningens sammanlagda installerade tillförda effekt, de typer av bränsle som används samt gällande begränsningsvärden för svaveldioxid, kväveoxider och stoft.
91 §, 90 § 1 st 1 p
de dispenser som ges enligt 89 §, och
de uppgifter verksamhetsutövaren lämnat i sin ansökan om dispens.
En förbränningsanläggning som vid ikraftträdandet är en 2013-anläggning behöver inte uppfylla andra krav i förordningen än de som anges i 34 § förrän den 1 januari 2016.
För en förbränningsanläggning som avses vara i drift efter den 30 juni 2014 ska ett förslag till placering av provtagnings- och mätpunkter enligt 34 § lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2014.