Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/document.legis?fn=content&docid=legcol&bookmark=bf17082c0b1a47741af9d1597c06ebf9d3anf9&viewid=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 12:06:37
Document Index: 190400316

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 334', 'artículo 365', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ DECRETO 318 DE FEBRERO 13 DE 2003
DECRETO 318 DE 13 DE FEBRERO DE 2003
CONTENIDO:HIDROCARBUROS. SE ESTABLECE UN RÉGIMEN TRANSITORIO PARA EVENTOS DE POSIBLES DESABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES, SEÑALANDO PARA EL EFECTO EN CONCORDANCIA CON LAS EXIGENCIAS PREVISTAS EN LOS DECRETOS 283 DE 1990 Y 353 DE 1991 - REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO TRANSITORIO DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, LLENADERO Y CARGUE DE A.C.P.M.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1210 DE MARZO 15 DE 2003, PG.619
“Por el cual se reglamenta el almacenamiento transitorio de ACPM, en condiciones especiales de abastecimiento”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 1º de la Ley 26 de 1989, y
Que el artículo 334 de la Constitución Política establece que la dirección de la economía está a cargo del Estado. Éste intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes;
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo deber de éste el asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional;
Que el artículo 1º de la Ley 39 de 1987 prevé que la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio público que se prestará de acuerdo con la ley;
Que la Ley 26 de 1989 en su artículo 1º estableció que en razón de la naturaleza del servicio público de la distribución de combustible líquido derivado del petróleo, fijado por la Ley 39 de 1987, el gobierno podrá determinar: horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad, calibraciones, condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás situaciones que influyan en la prestación de ese servicio público;
Que la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, empresa industrial y comercial del Estado, tiene por objeto satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y sus derivados, debiendo contar con planes de contingencia que le permitan evitar al máximo un posible desabastecimiento de combustibles;
Que con la finalidad de minimizar la vulnerabilidad del abastecimiento y mantener una eficiente prestación del servicio público de distribución de hidrocarburos, se hace necesario establecer un régimen transitorio para eventos de posibles desabastecimientos de combustibles, señalando para el efecto —en concordancia con las exigencias previstas en los decretos 283 de 1990 y 353 de 1991— requisitos mínimos de seguridad para el funcionamiento transitorio de instalaciones de almacenamiento, llenadero y cargue de ACPM,
ART. 1º—La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, cuando considere que exista riesgo de desabastecimiento de aceite combustible para motor ACPM, informará lo pertinente al Ministerio de Minas y Energía, quien evaluará los correspondientes hechos y si las circunstancias lo ameritan, podrá autorizar transitoriamente el funcionamiento de instalaciones para el almacenamiento de ACPM, que cumplan los requisitos señalados en el presente decreto.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.2.1. del Ministerio de Minas y Energía)
ART. 2º—Los interesados en obtener del Ministerio de Minas y Energía la autorización para almacenar en forma transitoria ACPM, deberán solicitar una visita de un funcionario de la dirección de hidrocarburos con el fin de que se efectúe una revisión detallada de las instalaciones, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente decreto. Para el efecto, la solicitud deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.2.2. del Ministerio de Minas y Energía)
ART. 3º—Los interesados en obtener del Ministerio de Minas y Energía la autorización para almacenar en forma transitoria ACPM, en sus instalaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos:
b) La distribución de los tanques y demás instalaciones y su separación con respecto a propiedades adyacentes, deberá cumplir con las distancias mínimas indicadas en la tabla siguiente:
Distancias mínimas internas en plantas de abstecimiento y a propiedades adyacentes para el almacenamiento de combustibles diesel
A) Líquidos estables* (presión de operación menor de 0.175 Kg/cm 2 )
Tipo de tanque Protección Distancia mínima en metros desde la pared del tanque al lindero de la propiedad vecina que está o puede ser sometida a construcción, incluyendo el lado opuesto de una vía pública Distancia mínima en metros desde la pared del tanque al lado más próximo de cualquier vía pública o del edificio importante más cercano de la misma propiedad Distancia mínima desde la pared del tanque a equipo contra incendio, casas de bombas y demás equipos principales de la planta Distancia mínima entre tanques adyacentes, medida de pared a pared
Techo flotante Áreas expuestas protegidas ½ diámetro del tanque (mínimo 2 metros) 1/6 diámetro del tanque (mínimo 2 metros) 1 diámetro del tanque ¼ suma de los diámetros de los tanques adyacentes (mínimo 2 metros)
Vertical con techo fijo, suelda débil Áreas expuestas protegidas 1 diámetro del tanque (mínimo 2 metros) 1/3 diámetro del tanque (mínimo 2 metros) 1 diámetro del tanque ¼ suma de los tanques adyacentes (mínimo 2 metros)
Horizontal y vertical con ventilación de alivio para limitar las presiones a 2.5 lb/pulg2 Áreas expuestas protegidas ½ vez la tabla Nº 2 Una vez la tabla Nº 1 1 diámetro del tanque ¼ suma de los tanques adyacentes (mínimo 2 metros)
Capacidad del tanque en galones Distancia mínima desde la pared del tanque al lindero de la propiedad vecina que está o puede ser sometida a construcción, incluyendo el lado opuesto de una vía pública Distancia mínima desde la pared del tanque al lado más próximo de cualquier vía pública o del edificio importante más cercano de la misma propiedad
12,000 o menos 4,57 1,52
12,001 a 30.000 6,09 1,52
30,001 a 50,000 9,14 3,05
50.001 a 100.000 15,23 4,57
100,001 o más 24,37 6,09
f) Todo tanque o grupo de tanques que contengan aceite combustible para motor, ACPM, deberán estar rodeados por un muro de retención impermeabilizado, que deberá construirse en concreto, tierra apisonada e impermeabilizada u otro material adecuado. La altura mínima de dicho muro será de sesenta centímetros (60 cm) y la máxima será de dos metros (2 mts.). Si un recinto rodeado por un muro de retención contiene un solo tanque, su capacidad neta será por lo menos igual a la capacidad del tanque y se calculará como si tal tanque no existiera. Esto último, teniendo en cuenta que en caso de máximo derrame del tanque, quedará en este un nivel líquido igual a la altura del muro de retención. Si el recinto de retención contiene dos o más tanques, su capacidad neta será por lo menos igual a la del tanque de mayor capacidad dentro del recinto, más el diez por ciento (10%) de la capacidad de los otros tanques;
h) En el interior de los muros de contención no debe haber ningún tipo de instalaciones diferentes a las estrictamente necesarias para el manejo seguro del combustible líquido derivado del petróleo (ACPM);
Dos escaleras, con inclinación máxima de cuarenta y cinco grados (45º);
Conexiones a tierra para eliminar la corriente estática, una por cada brazo de llenado;
n) La fecha de calibración de los tanques para el almacenamiento de ACPM no debe superar los cinco (5) años, desde su última calibración. No obstante lo anterior, en tanques que no se encuentren en uso (es decir, aquellos en los que no se esté almacenando ninguna clase de producto), se debe realizar la calibración respectiva, como requisito previo a la obtención de la autorización de que trata el presente decreto.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.2.3. del Ministerio de Minas y Energía)
ART. 4º—El funcionario del Ministerio de Minas y Energía que efectúe la visita a las correspondientes instalaciones, deberá rendir un informe escrito y pormenorizado sobre el resultado de la misma, dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes al de la visita. El Ministerio de Minas y Energía comunicará por escrito —al interesado, propietario y/o representante legal del establecimiento en el que se encuentran las instalaciones— los resultados de la visita y ordenará, si fuere el caso, ejecutar los trabajos u obras necesarias para que dichas instalaciones reúnan todos los requisitos exigidos, con el fin de otorgarle la autorización para el almacenamiento transitorio de ACPM.
PAR.—El solicitante obtendrá, bajo su responsabilidad, las demás autorizaciones, permisos o licencias que requiera para almacenar y distribuir ACPM.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.2.4. del Ministerio de Minas y Energía)
ART. 5º—Cumplidos los requisitos del caso, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía —mediante resolución motivada— autorizará o negará el almacenamiento transitorio de ACPM en las respectivas instalaciones.
PAR. 1º—La autorización del almacenamiento del combustible diesel (ACPM) tendrá vigencia por el tiempo que se señale en el contrato que, para el efecto, suscriba Ecopetrol con el autorizado, pero sin que el mismo sea superior a cuatro (4) meses, prorrogables por un período igual, a juicio de Ecopetrol, previo aviso a la dirección de hidrocarburos. Si transcurrido el término inicial, contado a partir de la entrada en vigencia de dicha resolución, no se ha iniciado el almacenamiento, la autorización precluirá.
PAR. 2º—La autorización a la que se hace referencia no otorga al autorizado para almacenar ACPM la facultad para actuar en calidad de distribuidor mayorista.
PAR. 3º—No se podrá iniciar el almacenamiento de ACPM sin la resolución de aprobación expedida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.2.5. del Ministerio de Minas y Energía)
Dado en Bogotá, D.C., a 13 de febrero de 2003.