Source: http://docplayer.fi/325521-Kommentteja-ja-huomioita-seka-muutosesityksia-koskien-lausunnoilla-olevia-suomen-rakentamismaarayskokoelman-osia-d3-ja-d5.html
Timestamp: 2017-01-24 01:56:16+00:00
Document Index: 22848959

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5
Download "KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5"
1 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys Uusiutuvalla omavaraisenergialla kiinteistöön kuuluvalla laitteistolla paikallisista uusiutuvista energialähteistä tuotettua uusiutuvaa energiaa, lukuun ottamatta uusiutuvia polttoaineita. Uusiutuvaa omavaraisenergiaa on esimerkiksi aurinkopaneeleista ja keräimistä tuotettu eneregia, paikallinen tuulienergia ja lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia. Uusiutuvat polttoaineet käsitellään osana uusiutuvaa ostoenergiaa Koska uusiutuva polttoaine käsitellään osana uusiutuvaa ostoenergiaa, tulisi tämän mukaan olla mahdollista uusiutuvan ostoenergian käyttö. Tekstihän tarkoittaa sitä, että osa uusiutuvasta ostoenergiasta on uusiutuvaa polttoainetta, osa jotain muuta. Kielletty toisessa kohdin, esim. D3, kohta , sivu 15 tai ei ainakaan mahdollistettu kuten D3 kuvasta (numeroimaton), sivulla 6 voidaan todeta. Kaaviossa vain uusiutuva omavaraisenergia Muutettava niin, että uusiutuvan ostoenergian käyttö tulee mahdolliseksi ) uusiutuvalla polttoaineella puu ja puupohjaisia sekä muita Tämän mukaan takkapuukin on uusiutuvaa polttoainetta. Tulee voida ottaa huomioon laskelmissa. Selkiytetään tekstiä niin, että on yksiselitteisesti SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 1 / 122 biopolttoaineita, pois lukien turve, joka käsitellään näissä määräyksissä fossiilisena polttoaineena Lämmitysjärjestelmän lämmitysteho mitoitetaan siten, että lämpöolot voidaan ylläpitää rakentamismääräyskokoelman osassa D5 esitetyillä lämmityskauden mitoittavilla ulkolämpötiloilla. Lämmitystehon mitoituksessa sisäisiä ja auringon aiheuttamia lämpökuormia ei oteta huomioon Uusiutuvan omavaraisenergian määrä tai uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun energian määrä tulee olla vähintään 25 % verrattuna rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmityksen energian nettotarpeeseen. Uusiutuva omavaraisenergia tai uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun energian määrä voidaan käyttää hyödyksi missä tahansa rakennuksen järjestelmässä tai se voi olla muualle vietyä energiaa. Miksei voida suoraan samalla viitata taulukkoon L1.1.? Aika selkeästi ja yksiselitteisesti todettu. Puulla takassa tuotettu lämpöenergia voidaan tämän mukaan todeta olevan uusiutuvan energian käyttöä, jonka seurauksena laskennallinen energiamuotokerroin on 0,5 takassa poltetulle puulle. laskettavissa varaavan tulisijan tuottama lämpöenergia uusiutuvana energiana Tulee muuttaa siten, että sisäiset ja auringon aiheuttamat lämpökuormat otetaan täysimääräisenä huomioon. Selkiytettävä Sähkönjakeluverkosta saatavaa uusiutuvista lähteistä tuotettua Sähkönjakeluverkosta saatavan uusiutuvan sähkön käytön Noudattakaamme siis direktiivin sanamuotoja eikä Muutettava teksti direktiivin SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 2 / 123 sähköä ei tässä huomioida. Myös lämpöenergiaa sellaisista passiivisista energiajärjestelmistä, joissa alhaisempi energiankulutus saadaan aikaan passiivisesti rakennuksen rakenneratkaisuilla tai uusiutumattomista lähteistä peräisin olevan energian tuottamalla lämmöllä, esimerkiksi auringon säteily ikkunoiden läpi, ei oteta huomioon uusiutuvana energiana Lämpöpumpuilla saatu geoterminen lämpöenergia ja hydroterminen lämpöenergia otetaan huomioon uusiutuvana energiana sillä edellytyksellä, että lämpöpumpun vuoden keskimääräinen lämpökerroin on vähintään 2, Rakennukset varustetaan lämmönmittauksella, josta saadaan rajaaminen käyttömahdollisuuden ulkopuolelle on vastoin toimintasuunnitelmien mallista annettua komission päätöstä 2009/548/EY (Kohta Rakennukset). Siinä on tarkasti ottaen sanottu seuraavasti: Kun viitataan uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen rakennuksissa, kantaverkosta saatavaa uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä ei tulisi ottaa huomioon. Eli puhutaan ainoastaan kantaverkosta eikä yleisesti sähkönjakeluverkosta. Lisäksi kantaverkostakaan saatavaa uusiutuvaa sähköä ei tulisi ottaa huomioon, tarkoittanee sitä, että perustelluissa tapauksissa tämäkin on mahdollista Tämä selkeästi mahdollistaa ilma ilma lämpöpumpun huomioon ottamisen uusiutuvana energiana (Ilma ilma lämpöpumpun SPFluvut ovat D5, taulukon 6.14 mukaan, sivulla 48 eri säävyöhykkeillä seuraavia: säävyöhykkeellä, I II 2,8; säävyöhykkeellä III 2,8 ja säävyöhykkeellä IV 2,7. Epäselvää mitä tarkoitetaan. Tarkoitetaanko tilojen lämmitykseen poiketa siitä. On selvää, että ennen rakennuskohteen aloittamista toteutettua uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ei saisi huomioida. Sen sijaan direktiivikin tuntuu hyväksyvän sellaisen vaihtoehdon, jossa uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö voidaan hyväksyä, mikäli kyseessä ei ole em. tilanne. Vaadimme että sähköverkosta saatava uusiutuva sähkö on hyväksytävä. Tämä voi olla tarkoitus, kun huomioi kohdat ja toimintasuunnitelman mukaiseksi ja muusta sähköverkosta kuin kantaverkosta saatava uusiutuva energia voidaan ottaa laskelmissa huomioon. Tekstissä kerrottava selkeästi tämä mahdollisuus. Selkiytettävä yksiselitteiseksi SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 3 / 124 tieto rakennuksen koko lämpöenergian kulutuksesta Muut rakennukset kuin erilliset pientalot sekä rivi ja ketjutalot varustetaan lämpimän käyttöveden kulutuksen mittauksella ja tarvittaessa lämpimän käyttöveden kiertopiirin paluun vesivirran ja lämpötilan mittauksella Käyttöaika esittää kuinka monta tuntia vuorokaudessa ja päivää viikossa rakennusta käytetään. Käyttöaste on keskimääräinen valaistuksen ja kuluttajalaitteiden käyttöaste sekä ihmisten läsnäolo rakennuksen käyttöajan aikana. Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden lämpökuormat katsotaan samaksi niiden sähkönkäytön kanssa q 50 = rakennusvaipan keskimääräinen ilmanvuotoluku m 3 / (h m 2 ), kohta Tulisijoja ja ilma ilma tyyppisiä lämpöpumppuja (split laitteita) ei käytettävän energian mittaamista vai mitä? Kun tiedämme, että juuri lämpimän käyttöveden käyttö tulee tulevaisuuden asuinrakennuksissa näyttelemään jopa suurinta yksittäistä energian kulutusta, sen mittaaminen kaikissa tilanteissa ainakin asuinrakennuksissa on varsin perusteltua. Mittauksen pois jättäminen vie mahdollisuuden seurata tätä yksittäistä (ja ehkä suurinta) potentiaalista energiasyöppöä. Tämä tarkoittanee, että ensin lasketaan valaistuksen ja sähkölaitteiden aiheuttama energiankulutus ja sitten samainen kulutus lasketaan kohteeseen vapautuvaksi lämpöenergiaksi? Viittaus kohtaan on viittaus tuntemattomaan, sillä kohtaa ei D3:sta löydy Ilma ilma tyyppisen lämpöpumpun hyödyntämismahdollisuus evätään Lämmön käyttö kiinteistössä mitattava aina. Kuluttajan tulee ehdottomasti saada käyttöönsä tämä tieto, sillä vain siten hän voi seurata omien toimintojensa vaikutusta ja sitä kautta toimia energiaa säästäen. Jos näin, miksi niitä sitten ylipäätään lasketaan? Onko taustalla joku tulevaisuusvisio? Tarkoittaakohan vastaavaa kohtaa kuin esim. D5:n kohta 3.3.3, sivulla 18? Laskelman teko menee arvailuksi. On vastoin direktiivinkin perusajatusta, että evätään Kaikki esitetyt mittaukset toteutettava kaikissa kohteissa ilman poisrajauksia. Asia kuitenkin ok, jos tulkintamme oikea. Korjattava ja tehtävä läpinäkyväksi mitä tarkoitetaan Vaatimuksen mukaisuuden SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 4 / 125 pääsääntöisesti oteta vaatimuksen mukaisuuden osoittamisessa huomioon. Mikäli tulisija on yhdistetty savukaasulämmönsiirtimellä vesikiertoiseen tai ilmalämmitysjärjestelmään, nuodostaen näin päälämmitysjärjestelmän, otetaan se laskennassa huomioon kattilaa vastaavalla tavalla Mikäli asuinhuoneissa on vesikiertoinen lämmitys ja märkätiloissa sähköinen lattialämmitys, on arvioitava tilojen lämmitysenergian nettotarpeen osuudet näille lämmitystavoille. Ellei laskelmin toisin osoiteta, niin 50 % tilojen lämmitysenergian nettotarpeesta kohdistuu märkätilojen lattialämmitykselle ja 50 % asuinhuoneiden lämmitysjärjestelmälle Lämpöpumppujärjestelmissä otetaan huomioon lisälämmityksen (yleensä sähköinen) energiankäyttö ellei maalämpöpumppujärjestelmä pois ilman minkäänlaisia perusteita, vaikka D5, kohdassa 6.6, sivulla 46 ja erityisesti kohdassa 6.6.3, sivulla 47 tämä vaihtoehto on hyväksytty. Lisäksi ilma ilma tyyppinen lämpöpumppu täyttää selkeästi D3, kohdan , sivulla 16 esitetyt vaatimukset SPFluvun suhteen (vaatimus yli 2,0). (Ilma ilma lämpöpumpun SPFluvut ovat D5, taulukon 6.14 mukaan, sivulla 48 eri säävyöhykkeillä seuraavia: säävyöhykkeellä, I II 2,8; säävyöhykkeellä III 2,8 ja säävyöhykkeellä IV 2,7. Käytännössä tällainen tilanne on se, että toteutetaan kohteessa ns. mukavuuslattialämmitys. Sen avulla nostetaan tilan lattian pintalämpötilaa 2 3 C. Se ei pysty nostamaan itse tilan lämpötilaa edes samaa astemäärää. Tilan lämpötila huomioiden tilan lämpötilan nosto lisää energiankulutusta n. 5 % lämpötila astetta kohden. Oikea arvo 50 % sijasta olisikin näin ollen 10 %, maksimissaankin 15 %. Miksi ei huomioida kaikissa järjestelmissä joissa on käytössä sähkövastukset. Tyypillinen käyttö esim. fossiilista polttoainetta ilman minkäänlaisia perusteita yksi energiaa kiistattomasti säästävä toteutusvaihto pois käyttövalikoimasta. Prosenttiluku tulee muuttaa oikeudenmukaiseksi ja todellisuutta vastaavaksi ilman laskennallista prosessia. Korostettava että tarkoitetaan vain kyseistä tilaa. Lämpöpumppujen kohdalla sähkövastusten olemassaolo vaikuttaa liittymän sähkötehon kasvuun. osoittamisessa on voitava käyttää myös ilma ilma tyyppisiä lämpöpumppuja Prosenttiluku tulee muuttaa 10 %:ksi. Mikäli kohteen päälämmitysjärjestelmän yhteydessä on ns. varavastuksia, tulee SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 5 / 126 ole mitoitettu täysitehomitoituksella. Ilma vesi tyyppisten lämpöpumppujen tapauksessa lasketaan aina lisälämmityksen energiankäyttö. Laskennassa otetaan huomioon, että ulkoilmaa lämmönlähteenä käyttävien lämpöpumppujen teho ja lämpökerroin riippuvat olennaisesti ulkolämpötilasta Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa. käyttävissä järjestelmissä on se, että ns. varavastukset eivät ole pelkkiä varavastuksia, vaan niiden avulla hoidetaan lämpimän käyttöveden lämmitys varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella. Tulisikin määritellä lisäksi, että fossiilisten polttoaineiden yhteydessä ainakin 50 % varsinaisen lämmityskauden ulkopuolisesta lämpimän käyttöveden valmistuksesta toteutetaan ns. varavastuksilla, mikäli kohteessa ei ole erillistä vähintään 1000 litran vesivaraajaa. Pientalojen sähkösuunnittelun toteuttaa usein sähköurakoitsija tai urakoitsijapätevyyden omaava sähkösuunnittelija, joten pätevyysvaatimukset tältä osin ovat kunnossa, vaikka niitä ei ole määriteltykään Sähkötehon kasvusta on seurauksena, että liittymän pääsulakekoko pääsääntöisesti kasvaa (Ainakin alle 200 m 2 kohteissa suoralla sähkölämmityksellä toteutetun rakennuksen pääsulakekooksi riittää 3 x 25 A. Saman kohteen lämmitys toteutettuna 3 vaiheisella sähkövastuksella varustetulla lämpöpumpulla nostaa pääsulakekoon 25 A:sta ainakin 35 A:iin. Tämän lisäksi suuritehoisten (yli 3 kw) sähkövastusten päälle kytkeytyminen huipun aikana (jota ei voi tällä hetkellä estää kuin kuivissa sähkölämmitysjärjestelmissä ) johtaa huipputehojen kasvuun ja sitä kautta päästöjen kasvuun. Rakennuksen alussa edellytetään pidettäväksi aloituskokous. Siinä esitetään vaatimukset keiden tulee olla ko. aloituskokouksessa paikalla. Siinä ei edellytetä, että kohteen sähköurakoitsija niiden aiheuttama huipputehon nousu huomioida järjestelmästä riippumatta. Voidaan toteuttaa esim. järjestelmähäviöitä suurentamalla niin, että varavastusten osuus vähentää hyötysuhdetta samalla prosenttimäärällä, kuin mitä varavastusten teho on prosentuaalisesti rakennuksen lämmityksen kokonaistehotarpeesta. Muita rakentamismääräyksen osia muutettava niin, että nämä vaatimukset tulevat huomioiduksi. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 6 / 127 rakentamismääräyskokoelmissa. Jotta asia olisi kuitenkin yksiselitteinen, asian tulisi näkyä myös rakentamismääräyskokoelmissa. vaadittaisiin paikalle aloituskokoukseen. Näin tulisi kuitenkin ehdottomasti olla ja tämä tulee ehdottomasti lisätä kyseisen rakentamismääräyskokoelman sisältöön. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 7 / 128 D5 Rakennuksen energiankulutuksen laskenta ja lämmitystehotarpeen laskenta Kohta Sivu Asia D5:ssä Kommentit Huom! Muutosesitys Uusiutuvalla omavaraisenergialla kiinteistöön kuuluvalla laitteistolla paikallisista uusiutuvista energialähteistä tuotettua uusiutuvaa energiaa, lukuun ottamatta uusiutuvia polttoaineita. Uusiutuvaa omavaraisenergiaa on esimerkiksi aurinkopaneeleista ja keräimistä tuotettu eneregia, paikallinen tuulienergia ja lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia. Uusiutuvat polttoaineet käsitellään osana uusiutuvaa ostoenergiaa Koska uusiutuva polttoaine käsitellään osana uusiutuvaa ostoenergiaa, tulisi tämän mukaan olla mahdollista uusiutuvan ostoenergian käyttö. Tekstihän tarkoittaa sitä, että osa uusiutuvasta ostoenergiasta on uusiutuvaa polttoainetta, osa jotain muuta. Kielletty toisessa kohdin, esim. D3, kohta , sivu 15 tai ei ainakaan mahdollistettu kuten D5 kuvasta 2.2, sivulla 12 voidaan todeta. Kaaviossa vain uusiutuva omavaraisenergia Muutettava niin, että uusiutuvan ostoenergian käyttö tulee mahdolliseksi Laskennassa otetaan huomioon lämmitys ja jäähdytysjärjestelmien tuoton, varastoinnin, jakelun ja luovutuksen lämpöhäviöt, joita ovat esimerkiksi lämmitysputkiston ja pattereiden häviöt sekä kattilan hyötysuhde. Näissä ohjeissa kaikki järjestelmähäviöt käsitellään ilman Tarkoittanee, ettei sähkölämmitteisen lämminvesivaraajan häviölämpöä voida laskelmissa hyödyntää? Vähintäänkin epäselvyyttä ja ristiriitaa D3:n kanssa. Selkiytettävä tekstiä niin, että lämminvesivaraajan häviölämpö on yksiselitteisesti otettavissa mukaan lämpökuormana. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 8 / 129 ja 11 hyödynnettävää osuutta, mikä tarkoittaa, että kaikki järjestelmähäviöt menevät hukkaan eikä näistä tule lämpökuormia rakennukseen 12 kohtainen lista laskennan vaiheittain etenevästä toteuttamisesta Kuva 2.1 Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet Lista ja kaaviokuva eivät näyttäisi oikein täsmäävän tai aiheuttaa ainakin epäselvyyttä Kuva 2.2 Kuvasta puuttuu uusiutuvan ostoenergian käyttö, joka kuitenkin on mahdollistettu kohdassa Henkilöiden lämpökuormana voidaan käyttää rakentamismääräyskokoelman osassa D3 taulukossa 3 esitettyjä lämpökuormien W/m2 arvoja ellei tarkempia arvoja ole käytettävissä Valaistuksen ja sähkölaitteiden lämpökuormana voidaan käyttää rakentamismääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä arvoja, joissa on oletettu, että valaistuksen ja laitteiden sähkönkulutus tulee kokonaisuudessaan lämpökuormaksi rakennukseen Ikkunoiden kautta rakennukseen tulevan auringon säteilyenergia Nämä henkilöiden luovuttamat lämpökuormat voitaneen vähentää suoraan rakennuksen tarvitsemasta lämmitystehotarpeesta? Voiko tämän kohdan tulkita siten, että ensin lasketaan valaistuksen ja sähkölaitteiden aiheuttama energiankulutus ja sitten samainen kulutus lasketaan kohteeseen vapautuvaksi lämpöenergiaksi? Mikä on todellinen vaikutus pientaloissa? Voisiko homman hoitaa yksinkertaistettuna? Jos kuva ja tekstit olisivat identtiset, helpottaisi se kokonaisuuden ymmärtämistä. Koska kaksi vaihtoehtoista tapaa laskea, voi aina käyttää haluamaansa vaihtoehtoa? Eli mikä on kulloinkin edullisinta. Jos näin, miksi niitä sitten ylipäätään lasketaan? Onko taustalla joku tulevaisuusvisio? Turhan tieteellisyyden voisi ehkä unohtaa ainakin pientaloissa, joissa ei tarvita jäähdytyslaskelmia. Täydennettävä kuva niin, että kaikki vaiheet näkyvät myös laaditussa kuvassa Lisättävä kuvaan uusiutuvan ostoenergian käyttö Tulee kertoa tämä mahdollisuus myös itse teksteissä. Jos tulkinta oikea, ei tarvita muutoksia Annetaan pientaloja varten arvo, jota voidaan käyttää SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 9 / 1210 Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin kohdan 6.3 mukaan lasketuista häviöistä lämpökuormaksi tuleva osuus on 50 %. Tässä neuvotaan huomioimaan lämpimän käyttöveden varastoinnin luovuttama lämpökuorma tiloihin, mutta samainen asia on kielletty kohdassa 2.1.2, sivulla Taulukko 6.1 Ainakin sähkölämmityksien osalta lukuun ottamatta ikkunalämmitystä vuosihyötysuhteet ovat liian alhaisella tasolla. Sähkölämmitteisissä järjestelmissä apulaitteiden ominaiskulutukset virheellisiä eli liian suuria Käyttöveden lämmitys aurinkoenergialla lasketaan taulukon 6.8 lukuarvoilla kertomalla taulukon arvo keräinten pinta alalla ja huomioimalla suuntauksen mukainen korjauskerroin, kaava 6.8. Aurinkoenergian osuus lämpimän käyttöveden lämmitysenergiasta saa laskelmissa kuitenkin olla korkeintaan 30 Miksi tällainen rajoitus? Jos kerran laskelmin voidaan osoittaa aurinkoenergian osuudeksi suurempi määrä kuin 30 %, se tulisi ilman muuta hyväksyä. Ristiriitaista Sähköisten lämmitysjärjestelmien apulaitteiden kuluttama energia on tämän päivän laitteilla, korkeintaan 1/4 osa esitetystä määrästä. Lisäksi osat sähkölämmitteisistä järjestelmistä eivät vaadi mitään sähköä kuluttavia apulaitteita. Kaikkialla direktiivistä lähtien korostetaan innovatiivisuuden ja uusien teknologioiden hyväksikäytön edistämistä. Ehdotetaan 30 % rajoitus poistettavaksi. sellaisenaan auringon tuomana lämpökuormana rakennukseen Viitataan kohtaan Sähkölämmityksissä hyötysuhde nostettava kaikissa, ikkunalämmitystä lukuun ottamatta 0,03 yksikköä. Sähkölämmityksien apulaitteiden ominaiskulutus muutettava arvoon 0,25. Poistetaan rajoitus SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 10 / 1211 % Taulukko Ulkoilmalämpöpumpun (ilma ilma) suhteellisen lämpöenergian osuus (Q lp /Q tot ) taulukoituna suhteellisen lämpötehon (Ø lpn /Ø totmax ) suhteen eri säävyöhykkeillä. Lämpöpumpun nimellisteho Ø lpn annetaan toimintapisteessä T ulko /T sisä +7/21 C Lämpöpumppu otetaan huomioon lämmityksen sähköenergiankulutusta laskettaessa vain sen ajanjakson osalta, jonka aikana lämpöpumppua käytetään. Lämmityskäytössä olevan lämpöpumpun sähköenergiankulutus E LP,lämmitys voidaan laskea kaavalla 6.13 Tämän taulukon mukaan otto osoittaa selkeästi, että myös ilma ilma lämpöpumppu voidaan huomioida laskennassa. Jos ilma ilma lämpöpumpun sähköenergian kulutuskin voidaan laskea, miksei myös tuotto vastaavana aikana? Asia jää kokonaisuutena kuitenkin hieman epäselväksi. Sama mahdollisuus pitää antaa selkeästi myös D3:ssa. Selkiytettävä Ulkoilmalämpöpumpun (ilma ilma) sähköenergiankulutus lasketaan kaavalla (6.13) käyttäen ainoastaan niiden tilojen lämmitysenergian kulutusta, jotka ovat lämpöpumpun vaikutuspiirissä. Tällöin näiden tilojen lämmitysenergian kulutus on laskettava erikseen Maalämpöpumpun käyttö rakennuksen jäähdytykseen nostaa maaperän lämpötilaa ja vähentää maaperän Pientaloissa, joissa on koneellinen tuloja poistoilma, vakiokäytäntönä on käyttää hyväksi puhtaiden tilojen poistoilmaa kiertoilmana. Sijoittamalla ulkoilmalämpöpumppu (ilma ilma) tällaiseen tilaan, josta poistoilma hyödynnetään kiertoilmana, mitään erillisiä tilakohtaisia lämmitysenergian kulutuksia ei tarvinne laskea? Eli käänteisesti ilmaistuna tarkoittanee sitä, että jos maalämpöpumppua ei käytetä jäähdytykseen lainkaan, pitkällä Luulisi tässäkin mielessä olevan mahdollista hyödyntää kohteissa ulkoilmalämpöpumppua (ilma ilma) Pitäisi ilmeisesti laskelmissa ottaa huomioon. Selkiytettävä Huomioidaan laskelmissa ja tästä ohjeistus SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 11 / 1212 jäähtymisen riskiä pitkällä aikavälillä. Tällöin maalämpöpumpun käyttö myös jäähdytykseen parantaa lämpöpumpun toimintaedellytyksiä lämmityskäytössä pitkällä aikavälillä Taulukko Ulkoilmalämpöpumppujen SPF lukuja. Ilma ilma SPF luku; säävyöhykkeellä, I II 2,8; säävyöhykkeellä III 2,8 ja säävyöhykkeellä IV 2,7. Ilma vesi (käyttöveden lämmitys, 60 C) SPF luku; säävyöhykkeellä, I II 1,8; säävyöhykkeellä III 1,6 ja säävyöhykkeellä IV 1,3. aikavälillä maalämpöpumpun toimintaedellytykset heikkenevät? Ilma ilma lämpöpumpun SPF luku on yli 2,0, sen sijaan ilma vesi lämpöpumpun SPF luku käyttöveden lämmityksessä on alle 2,0 Ei tarvinne muutoksia SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sivu 12 / 12 Samankaltaiset tiedostot
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot 5/13 Ympäristöministeriön asetus
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi- Lisätiedot RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike- Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari 7, talo Veteraanintie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4- Rakennuksen valmistumisvuosi: 985 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Silva, talo A Aholahdentie 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 996 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C Lisätiedot Miten kaasuala vastaa uusiin rakentamis ja energiatehokkuusvaatimuksiin? Gasum 13.9.2011 Petri Nikkanen
Miten kaasuala vastaa uusiin rakentamis ja energiatehokkuusvaatimuksiin? Gasum 13.9.2011 Petri Nikkanen TAUSTAA Uusi rakennusmääräyskokoelman osa D3 Rakennusten energiatehokkuus on annettu maaliskuun 30.2011 Lisätiedot Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä
Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset Lisätiedot Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään
Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy
Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään Lisätiedot Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.
Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot Lämpöpumppujen energialaskentaopas
Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ESIPUHE Lisätään myöhemmin (oppaan laatimiseen ovat osallistuneet tutkija Lari Eskola, erikoistutkija Juha Jokisalo sekä professori Kai Sirén Aalto-yliopistosta.) Lisätiedot Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010
Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset Lisätiedot Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009
Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio Lisätiedot Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan Lisätiedot Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen Lisätiedot Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi
Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Miten aloittaa energiankäytön tehostaminen? Energiankäytön Lisätiedot Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1
Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Lisätiedot FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta
FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta Jarek Kurnitski FinZEB -tulosseminaari 5.2.2015 5.2.2015 1 Tausta Lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen on luonut tarpeen kehittää Lisätiedot 3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa!
Tervetuloa! Maalämpö 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy Mustertext Titel Vorlage 1 01/2006 Viessmann Werke Ennen aloitusta... Tervetuloa! Osallistujien esittely. (Get to together) Mitä omia kokemuksia Lisätiedot Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset
FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset 15.9.2014 Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa, A Tyni 1 Ohjeet tämän aineiston lukijalle: Tässä materiaalissa käytetään käsitteitä Lisätiedot Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen Lisätiedot Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen
ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Lisätiedot Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy
Tehokas lämmitys TARMOn lämpöilta taloyhtiöille Petri Jaarto 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy 1 Tekninen kunto Ohjaavana tekijänä tekninen käyttöikä KH 90 00403 Olosuhteilla ja kunnossapidolla suuri merkitys Lisätiedot 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY
0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa Lisätiedot ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.
ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän Lisätiedot Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit Lisätiedot RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307 Lisätiedot ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA. Pentti Kuurola, LVI-insinööri
ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA Pentti Kuurola, LVI-insinööri Tavoitteet ja termejä Tavoite Ylläpitää rakennuksessa terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto Lämmitysjärjestelmän mitoitetaan Lisätiedot Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla
Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten Lisätiedot Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili
Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Energiaa käytetään Taloteknisten palvelujen tuottamiseen Lämpöolosuhteet Sisäilmanlaatu Valaistusolosuhteet Äänilosuhteet Lisätiedot Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy
Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk Lisätiedot Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa
Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- Lisätiedot Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;
Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus- Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010
Ilmankos Energiailta Timo Routakangas 12.10.2010 C 2 H 5 OH Esittely Timo Routakangas Yrittäjä Energiamarket Tampere Oy Energiamarket Turku Oy Energiamarket Tyrvää Oy RM Lämpöasennus Oy 044 555 0077 timo.routakangas@st1energiamarket.fi Lisätiedot Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011
Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennustyyppi: Osoite: Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: Lämmitystapa: Ilmastointi: Pientalo Valmistumisvuosi: 2008 Pientalonkuja Lisätiedot Aurinkolämpöjärjestelmät
Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli Lisätiedot ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN
176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan Lisätiedot Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ
Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ Ilkka Tyynelä Opinnäytetyö Lisätiedot Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.
KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä Lisätiedot ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)
ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen Lisätiedot Lämmitysjärjestelmät vanhassa rakennuksessa 1
Lämmitysjärjestelmät vanhassa rakennuksessa 1 Erilaiset lämmitysjärjestelmät pientaloille ja vastaaville: Puulämmitys- sovellus/puukeskuslämmitys takkasydän Savumax - Aurinkolämmitys - pellettilämmitys Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus: Lisätiedot Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy
Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen Lisätiedot Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia
Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti Lisätiedot Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä Lisätiedot Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA
Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Rakennusten lämmitystekniikka Perusvaatimukset Rakennusten lämmitys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että: saavutetaan hyvä sisäilmasto ja Lisätiedot LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?
LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana Lisätiedot ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS
ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute