Source: http://docplayer.fi/6438251-Palavat-nesteet-tulee-sisatiloissa-sailyttaa-erillisessa-oman-paloteknisen-osaston-muodostavassa-varastotilassa-paloteknisen-tilan-tulee-estaa.html
Timestamp: 2019-04-26 14:28:49+00:00
Document Index: 8209456

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Palavat nesteet tulee sisätiloissa säilyttää erillisessä oman paloteknisen osaston muodostavassa varastotilassa. Paloteknisen tilan tulee estää: - PDF
Download "Palavat nesteet tulee sisätiloissa säilyttää erillisessä oman paloteknisen osaston muodostavassa varastotilassa. Paloteknisen tilan tulee estää:"
1 MITÄ SANOO LAKI? VALTIONEUVOSTON ASETUS 855/01 Palavat nesteet tulee sisätiloissa säilyttää erillisessä oman paloteknisen osaston muodostavassa varastotilassa. Paloteknisen tilan tulee estää: Palon leviäminen varastotilasta muihin tiloihin Palon leviämisen muista tiloista varastotilaan Tilassa on oltava riittävä ilmanvaihto ja kaikki sähköosat EX-luokiteltuja
2 Paloturvakaapit - EN-standardoitua laatua Paloturvakaapit palaville nesteille testataan EN mukaisesti teollisuus- ja laboratoriokäyttöön, sekä SP 369 mukaisesti myymäläkäyttöön. EN kattaa sekä palavien että myrkyllisten nesteiden varastointimääräykset ja varmistaa turvallisen varastoinnin kolme perusedellytystä: minimoi paloriski, estä höyryjen/kaasujen leviäminen sekä kerää vuodot onnettomuustilanteessa. Kemikaaliturvallisuuslaki 390/005 ja asetus 855/01 määrittävät palaville nesteille vaadittavan paloteknisen-osastoinnin. Paloturvakaappimme ovat palokammiotestattuja ja hyväksyttyjä Eurooppalaisten testausnormien mukaisesti. Ne täyttävät ja ylittävät takuuvarmasti kaikki lakisääteiset palosuojauksen vaatimukset. Kaapit toimitetaan käyttövalmiina. Vakiovarustukseen kuuluvat mm. avainta, 3 hyllytasoa, valuma-allas laskutasolla sekä tulipalon aikana itsesulkevat ovet ja ilmanvaihtoaukot. Kaikissa kaapeissa luonnollinen ilmanvaihto, mutta saatavilla lisäksi EX-suojatut ilmanvaihtolaitteet. Muista myös PE-vuoraus aggressiivisille aineille. Paloturvakaapit on luokiteltu palosuojausluokkiin: Type 15, Type 30, Type 60 ja Type 90 Luku kuvastaa minuuttimäärää, jonka kaappi takuuvarmasti suojaa sisältöään tulipalon aikana.
3 Paloluokitellut kemikaalikaapit HUOMIOITAVAA: Käyttökohteeseen soveltuva ja oikein asennettu paloturvakaappi luokitellaan paloteknisesti osastoiduksi tilaksi, joka soveltuu palavien aineiden varastointiin ja säilytykseen lähes kaikissa tiloissa. Paloturvakaapeissa vuotosuoja-allas ja varustettu itsesulkeutuvilla tulo- ja poistoilmakanavilla, joka voidaan varustaa lisäksi ilmanvaihtolaitteella tai liitännällä ilmanvaihtojärjestelmään. Kaapit valmistettu sekä testattu EN standardin mukaisesti ja hyväksytty palavien ja vaarallisten aineiden varastointiin. Palosuojaluokka määritetään palosuoja-ajalla 15 / 30 / 60 / 90 minuuttia jotka vastaavat EI 15, EI 30, EI 60 ja EI 90 luokituksia Palo-osastoidut suojakaapit myymäläkäyttöön on testattu SP 369 mukaisesti. Ne tarjoavat paloeristetyn varastotilan n. EI 30 luokituksella. SP 369 hyväksytyt kaapit soveltuvat avaamattomien myyntipakkauten varastointiin myymälätiloissa. Niitä ei ole varustettu ilmanvaihdolla, joten ne eivät sovellu laboratorio- tai teollisuuskäyttöön. ILMANVAIHTO Useimmat käyttökohteet vaativat että kaapissa on riittävä ilmanvaihto. On tärkeää että ilma kiertää koko kaapissa. Tämä vaatii myös että hyllytasot mahdollistavat ilmankierron (ritilätasot/ilmareiät tms.), sekä ilmanvaihtoaukkojen sijoittelun vastakkaisiin nurkkiin ilmankierron takaamiseksi. Ikaros suosittelee varustamaan kaapit tarpeen vaatiessa myös CE-merkityllä ja EX-luokitellulla ilmanvaihtojärjestelmällä: Kun varastoidaan palavia nesteitä avonaisissa säiliöissä Kun varastoidaan vahvasti aromaattisia aineita Kun kaappi luokitellaan EX-tilaksi Tuloilma Poistoilma
4 Paloturvakaapit Saksalaisen LaContin Ikarokselle valmistamat EN mukaiset paloturvakaapit palaville nesteille. Nykyaikainen muotoilu ja uusin teknologia yhdistyvät huippuluokan palosuojaukseen. GS-sertifioitua turvallisuutta Hyväksytty EN / ISO 3864 mukaisesti Korkealaatuinen kestävä pinnoite RAL 7035 vaalea harmaa Eristetty ympäristöystävällisillä A-luokitelluilla materiaaleilla (DIN 410) Sisäosat korkeapainelaminaattilevyä RAL 7035 vaalea harmaa Lukittavat ovet maalattu RAL 7035 vaalea harmaa tai RAL 1007 keltainen Jokaiseen lukkoon avainta Ovi voidaan lukita avoinaisiksi Erikoisvalmisteiset suojalistat turpoavat tulipalon aikana Katossa ilmanvaihtoliitäntä DN 80 putkeen 3 hyllytasoa sekä luonnollinen ilmanvaihto kaikissa hyllyissä Hyllytasot säädettävissä 64 mm välein Valuma-allas laskutasolla, 3 mm terästä Maadoitusvalmius staattisen sähkön estämiseksi Lisävarusteena PE-vuoraus aggressiivisille nesteille Pohjalevy ruostumatonta terästä Säätöjalat epätasaisille pinnoille Automaattinen sulkumekanismi lämpötilatunnistimella: Ovet sulkeutuvat lämpötilan noustessa 50 C, 0 sekunnissa Tulo- ja poistoilmakanavat sulkeutuvat lämpötilassa 70 C (±10 C) Dokumentaatio: Suomenkielinen käyttöohje / manuaali Testiraportit ja hyväksynnät Palokammiotesti-todistus GS-merkinnät
5 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 30) PALOSUOJAKAAPPI 30 MINUUTIN PALOSUOJA-AJALLA, PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Vakiona oikeakätinen ovi (saatavilla myös vasenkätisenä). Kaapin varustus: 1 x valuma-allas 3L, jossa perforoitu laskutaso, 3 x hyllytaso (maks. kuorma 75 kg/hyllytaso). Palavat nesteet (H4-6 GHS mukaisesti) voidaan säilyttää kaikissa storelab kaapeissa. UUTUUS! B & B toimitetaan lasiovilla valvonnan helpottamiseksi B B Muut lisävarusteet, s SISÄOSAT OVET B V.harmaa RAL x 595 x 1935 mm 480 x 519 x 1660 mm 1 oikea 175 kg B V.harmaa RAL 7035/kelt.ovi 595 x 595 x 1935 mm 480 x 519 x 1660 mm 1 oikea 175 kg B V.harmaa RAL x 595 x 1935 mm 480 x 519 x 1660 mm 1 oikea 190 kg 100 B V.harmaa RAL 7035/kelt. ovi 595 x 595 x 1935 mm 480 x 519 x 1660 mm SISÄOSAT OVET B /1100 V.harmaa RAL x 570 x 635 mm 986 x 494 x 45 mm 110 kg 1450 B Lisähylly malleille 601 & oikea 190 kg 100
6 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 30) PALOSUOJAKAAPPI 30 MINUUTIN PALOSUOJA-AJALLA, PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Kaapin varustus: 1 x valuma-allas 33L, jossa perforoitu laskutaso, 3 x hyllytaso (mask. kuorma 75kg/hyllytaso). Palavat nesteet (H4-6 GHS mukaisesti) voidaan säilyttää kaikissa storelab kaapeissa UUTUUS! B & B toimitetaan lasiovilla valvonnan helpottamiseksi. UUSI! 800 B B Muut lisävarusteet, s. 17 SISÄOSAT OVET B V.harmaa RAL x 595 x 1935 mm 1080 x 519 x 1660 mm 84 kg 00 B V.harmaa RAL 7035/kelt. ovi 1195 x 595 x 1935 mm 1080 x 519 x 1660 mm 84 kg 00 B V.harmaa RAL x 595 x 1935 mm 1080 x 519 x 1660 mm lasi 98 kg 800 B V.harmaa RAL 7035/kelt. ovi 1195 x 595 x 1935 mm 1080 x 519 x 1660 mm lasi 98 kg 800 B Lisähylly malleille 600 &
7 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 60) PALOSUOJAKAAPPI 60 MINUUTIN PALOSUOJA-AJALLA, PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Kaapin varustus: 1 x valuma-allas 33L, jossa perforoitu laskutaso, 3 x hyllytaso (maks. kuorma 75 kg/hyllytaso) B SISÄOSAT OVET B V.harmaa RAL x 598 x 1935 mm 1087 x 430 x 1700 mm 505 kg 700 B V.harmaa RAL x 598 x 1935 mm 1087 x 430 x 1700 mm Ruost. teräs VA 505 kg 900 B Keltainen RAL x 598 x 1935 mm 1087 x 430 x 1700 mm 505 kg 700 B Keltainen RAL x 598 x 1935 mm 1087 x 430 x 1700 mm Ruost. teräs VA 505 kg 900 ULKO MITAT (L x S x K) SISÄ MITAT (L x S x K) SISÄOSAT OVET B V.harmaa RAL x 598 x 1315 mm 1087 x 430 x 1080 mm 380 kg 600 B V.harmaa RAL x 598 x 1315 mm 1087 x 430 x 1080 mm Ruost. teräs VA 380 kg 750 B Keltainen RAL x 598 x 1315 mm 1087 x 430 x 1080 mm 380 kg 600 B Keltainen RAL x 598 x 1315 mm 1087 x 430 x 1080 mm Ruost. teräs VA 380 kg 750 Muut lisävarusteet, s B B80-05 Allashylly, 35 B Allashylly, Ruost. teräs VA 90 B80-06 PE-vuoraus allashyllylle 115 B80-07 PE-vuoraus vuotoaltaalle 75
8 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 60) PALOSUOJAKAAPPI 60 MINUUTIN PALOSUOJA-AJALLA, PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Kaapin varustus: 1 x valuma-allas 33L, jossa perforoitu laskutaso, 3 x hyllytaso (maks. kuorma 75 kg/hyllytaso) B B B SISÄOSAT OVET B V.harmaa RAL x 598 x 1935 mm 797 x 430 x 1700 mm 395 kg 600 B V.harmaa RAL x 598 x 1935 mm 797 x 430 x 1700 mm Ruost. teräs VA 395 kg 800 B Keltainen RAL x 598 x 1935 mm 797 x 430 x 1700 mm 395 kg 600 B Keltainen RAL x 598 x 1935 mm 797 x 430 x 1700 mm Ruost. teräs VA 395 kg 800 B V.harmaa RAL x 598 x 1935 mm 49 x 430 x 1700 mm 1 DIN oikealle 306 kg 100 B V.harmaa RAL x 598 x 1935 mm 49 x 430 x 1700 mm Ruost. teräs VA 1 DIN oikealle 306 kg 00 B Keltainen RAL x 598 x 1935 mm 49 x 430 x 1700 mm 1 DIN oikealle 306 kg 100 B Keltainen RAL x 598 x 1935 mm 49 x 430 x 1700 mm Ruost. teräs VA 1 DIN oikealle 306 kg 00 B V.harmaa RAL x 598 x 1315 mm 49 x 430 x 1080 mm 1 DIN oikealle 5 kg B V.harmaa RAL x 598 x 1315 mm 49 x 430 x 1080 mm Ruost. teräs VA 1 DIN oikealle 5 kg 100 B Keltainen RAL x 598 x 1315 mm 49 x 430 x 1080 mm 1 DIN oikealle 5 kg B Keltainen RAL x 598 x 1315 mm 49 x 430 x 1080 mm Ruost. teräs VA 1 DIN oikealle 5 kg 100 Muut lisävarusteet, s. 17 LISÄVARUSTEET MALL. 60/900 MALL. 60/600 Allashylly, teräs B B Allashylly, ruostumaton teräs VA B B PE-vuoraus vuotoaltaalle B B PE-vuoraus allashyllylle B B
9 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN EN MUKAISESTI Vakiona oikeakätinen ovi (saatavilla myös vasenkätisenä). Kaapin korkeus 1935 mm sis. 3 hyllytasoa, 1 valuma-allas, jossa perforoitu laskutaso. Kaapin korkeus 1315 mm sis. hyllytasoa, 1 valuma-allas, jossa perforoitu laskutaso. 50 B B80-59 B80-517: Lukittavat lokerot SF1 Sopii vaarallisten ja erittäin vaarallisten aineiden varastointiin pienissä määrissä StoreLab-kaapeissa. Erottaa esim. syövyttävät aineet palavista nesteistä Ovessa sylinterilukko Jauhemaalattu teräslevy, RAL v.harmaa Sis. asennustarvikkeet, kiinnitetään hyllytasoon 10 B VÄRI B Paloturvakaappi SiS Type 90/600, Teräs 595 x 598 x 1935 mm 49 x 430 x 1700 mm 306 kg 50 B80-57 Paloturvakaappi SiS Type 90/600, RT 595 x 598 x 1935 mm 49 x 430 x 1700 mm 306 kg 400 B Paloturvakaappi SiS Type 90/600, Teräs 595 x 598 x 1935 mm 49 x 430 x 1700 mm Keltainen 306 kg 50 B80-58 Paloturvakaappi SiS Type 90/600, RT 595 x 598 x 1935 mm 49 x 430 x 1700 mm Keltainen 306 kg 400 B80-59 Paloturvakaappi SiS Type 90/ , Teräs 595 x 598 x 1315 mm 49 x 430 x 1080 mm 5 kg 050 B Paloturvakaappi SiS Type 90/ , RT 595 x 598 x 1315 mm 49 x 430 x 1080 mm 5 kg 150 B Paloturvakaappi SiS Type 90/ , Teräs 595 x 598 x 1315 mm 49 x 430 x 1080 mm Keltainen 5 kg 050 B80-53 Paloturvakaappi SiS Type 90/ , RT 595 x 598 x 1315 mm 49 x 430 x 1080 mm Keltainen 5 kg 150 B Turvalokerikko SF x 370 x 436 mm 10 B Hyllytaso, 35 B Hyllytaso, Ruostumaton teräs VA 75 B PE-vuoraus lattia-altaaseen 85 B PE-vuoraus hyllytasolle kg
10 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN EN MUKAISESTI Ovet harmaa RAL 7035 tai keltainen RAL 1007 Palavat nesteet (H4-6 GHS mukaisesti) voidaan säilyttää kaikissa storelab kaapeissa. Sisäpuolen varustus: 1 kpl valuma-allas 9 L, jossa perforoitu laskutaso, 3 kpl hyllytasoa. 750 B80-51 B80-517: Lukittavat lokerot SF 1 Sopii vaarallisten ja erittäin vaarallisten aineiden varastointiin pienissä määrissä StoreLabkaapeissa. Erottaa esim. syövyttävät aineet palavista nesteistä Ovessa sylinterilukko Jauhemaalattu teräslevy, RAL v.harmaa Sis. asennustarvikkeet, kiinnitetään hyllytasoon 10 B VÄRI B Paloturvakaappi SiS Type 90/900, Teräs 900 x 598 x 1935 mm 797 x 430 x 1700 mm 395 kg 750 B80-50 Paloturvakaappi SiS Type 90/900, RT 900 x 598 x 1935 mm 797 x 430 x 1700 mm 395 kg B80-51 Paloturvakaappi SiS Type 90/900, Teräs 900 x 598 x 1935 mm 797 x 430 x 1700 mm Keltainen 395 kg 750 B80-5 Paloturvakaappi SiS Type 90/900, RT 900 x 598 x 1935 mm 797 x 430 x 1700 mm Keltainen 395 kg B Turvalokerikko SF x 370 x 436 mm 10 B80-53 Hyllytaso, 40 B80-54 Hyllytaso, Ruostumaton teräs VA 95 B80-55 PE-vuoraus allashyllylle 105 B80-56 PE-vuoraus vuotoaltaalle kg 157
11 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Ovet harmaa RAL 7035 tai keltainen RAL 1007 Palavat nesteet (H4-6 GHS mukaisesti) voidaan säilyttää kaikissa storelab kaapeissa. Paloturvakaappi täydellisellä varustuksella: 1 kpl valuma-allas 33L, jossa perforoitu laskutaso 3 kpl hyllytaso (type 90/ hyllytasoa) 850 B80-10 Lukittavat lokerot SF 1 & SF Sopii vaarallisten ja erittäin vaarallisten aineiden varastointiin pienissä määrissä StoreLab-kaapeissa. Erottaa esim. syövyttävät aineet palavista nesteistä Ovessa sylinterilukko Jauhemaalattu teräslevy, RAL v.harmaa Sis. asennustarvikkeet, kiinnitetään hyllytasoon 435 B VÄRI B80-00 Paloturvakaappi SiS Type 90/100, Teräs 1190 x 598 x 1935 mm 1087 x 430 x 1700 mm 505 kg 850 B Paloturvakaappi SiS Type 90/100, RT 1190 x 598 x 1935 mm 1087 x 430 x 1700 mm 505 kg B80-10 Paloturvakaappi SiS Type 90/100, Teräs 1190 x 598 x 1935 mm 1087 x 430 x 1700 mm Keltainen 505 kg 850 B Paloturvakaappi SiS Type 90/100, RT 1190 x 598 x 1935 mm 1087 x 430 x 1700 mm Keltainen 505 kg B80-51 Paloturvakaappi SiS Type 90/ , Teräs 1190 x 598 x 1315 mm 1087 x 430 x 1080 mm 380 kg 850 B Paloturvakaappi SiS Type 90/ , RT 1190 x 598 x 1315 mm 1087 x 430 x 1080 mm 380 kg 3 50 B Paloturvakaappi SiS Type 90/ , Teräs 1190 x 598 x 1315 mm 1087 x 430 x 1080 mm Keltainen 380 kg x 430 x 1080 mm B Paloturvakaappi SiS Type 90/ , RT 1190 x 598 x 1315 mm Keltainen 380 kg 3 50 B Turvalokerikko, SF1, 1 ovi 447 x 370 x 436 mm 15 kg 10 B Turvalokerikko, SF, ovea 1000 x 370 x 436 mm 5 kg 435 B80-05 Hyllytaso 35 B Hyllytaso Ruost. teräs VA 90 B80-06 PE-vuoraus allashyllylle 115 B80-07 PE-vuoraus vuotoaltaalle 75
12 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Ovet harmaa RAL 7035 tai keltainen RAL 1007 Palavat nesteet (H4-6 GHS mukaisesti) voidaan säilyttää kaikissa storelab kaapeissa. Paloturvakaappi täydellisellä varustuksella: 1 kpl valuma-allas 33L, jossa perforoitu laskutaso 3 kpl hyllytaso (type 90/ hyllytasoa) 3450 B VÄRI B Paloturvakaappi SiS Type 90/1400, Teräs 1400 x 598 x 1935 mm 197 x 430 x 1700 mm 615 kg B80-70 Paloturvakaappi SiS Type 90/1400, RT 1400 x 598 x 1935 mm 197 x 430 x 1700 mm 615 kg B Paloturvakaappi SiS Type 90/1400, Teräs 1400 x 598 x 1935 mm 197 x 430 x 1700 mm Keltainen 615 kg B Paloturvakaappi SiS Type 90/1400, RT 1400 x 598 x 1935 mm 197 x 430 x 1700 mm Keltainen 615 kg B Hyllytaso 60 B Hyllytaso Ruost. teräs VA 135 B PE-vuoraus allashyllylle 115 B PE-vuoraus vuotoaltaalle
13 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Vaarallisten aineiden varastointiin isoissa säiliöissä. Mahdollistaa varastoinnin käyttöpaikkojen lähellä, säästäen aikaa ja turhaa siirtelyä. Allas 1 kpl 00 L tynnyrille. Ritilähyllytaso pienille säiliöille (B80-873) saatavilla lisävarusteena B B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/900-EW 900 x 900 x 1935 mm 797 x 735 x 190 mm 535 kg 3950 B Hylly, maks.kuormitus 75 kg, vain kaappiin B B PE-vuoraus vuotoaltaalle, aggressiivisille aineille 30 B Alle ajettava sokkeli, palokammiotestattu, 900 x 900 x 113 mm 745
14 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Erinomainen ratkaisu 60 L tynnyreiden varastointiin ja annosteluun. Saatavilla 4 eri varustuksella: 3 x 60 L säiliöille x 60 L säiliöille ja 1 hyllytaso pienille säiliöille 1 x 60 L säiliölle ja hyllytasoa pienille säiliöille 3 hyllytasoa pienille säiliöille. Sopii sekä passiivi- että aktiivivarastointiin (=avatut astiat/annostelu) ilmanvaihdolla 450 B B B B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ x 900 x 1935 mm B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ GR 900 x 900 x 1935 mm B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ GR 900 x 900 x 1935 mm B80-87 Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/900 KG-GR 900 x 900 x 1935 mm 797 x 735 x 1580 mm 530 kg x 735 x 1580 mm 530 kg x 735 x 1580 mm 530 kg x 735 x 1580 mm 530 kg
15 B B B B Katso lisää uutuuksia
16 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI eri mallia: 1. Valuma-allas seisontajaloilla, mahdollista nostaa trukilla. Valuma-allas ilman maavaraa Oviaukko 1310 mm Sisäpuolella hätäavausmekanismi Sopii x 00 L tynnyreille ja pienille säiliöille Allastilavuus 0 L 5300 B B Alle ajettava sokkeli B Irroitettava sokkeli 5300 B Ritilähylly pienille säiliöille lisävarusteena (max 75 kg) B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/1550-CW 1550 x 105 x 00 mm B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/1550-EW 1550 x 105 x 00 mm B80-85 Ritilähylly (max. kuorma 75 kg) 155 B PE-vuoraus vuotoaltaalle 55 B Alle ajettava sokkeli, palokammiotestattu (1550 x 105 x 133 mm) x 870 x 1645 mm 1030 kg x 870 x 1745 mm 1030 kg
17 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Keräystilavuus 0 litraa Altaan etuosassa laskutaso hyllyn edessä Kaikki hyllyosat sinkitty Valmiina varastopaikat 9x 60 L vaakatynnyreille ja vaihtoehtoisesti ritilähyllyt piensäiliöille tms. Hyllytasojen korkeus säädettävissä 5 mm välein Hyllyjen kantokyky 00 kg/hylly Oviaukon leveys 1310 mm Sisäpuolella hätäavausmekanismi 5800 B B B ALLASTILAVUUS B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ x 105 x 00 mm 1450 x 870 x 1645 mm 0 L 1040 kg B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ GR 1550 x 105 x 00 mm 1450 x 870 x 1745 mm 0 L 1040 kg B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ GR 1550 x 105 x 00 mm 1450 x 870 x 1745 mm 0 L 1040 kg B Alle ajettava sokkeli, palokammiotestattu (1550 x 105 x 133 mm)
18 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) PIENILLE SÄILIÖILLE SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Keräystilavuus 80 litraa Kaikki hyllyosat sinkitty Ritilähyllytasojen kantavuus 00 kg tasaisella kuormalla Hyllytasojen korkeus säädettävissä 5 mm välein Oviaukon leveys 1310 mm Sisäpuolella hätäavausmekanismi 5700 B ALLASTILAVUUS B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/1550 KG-GR 1550 x 105 x 00 mm 1450 x 870 x 1955 mm 80 L 1000 kg 5700 B Alle ajettava sokkeli, palokammiotestattu (1550 x 105 x 133 mm) 745 B Ritilähylly
19 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Keräystilavuus 0 litraa Oviaukon leveys 1310mm Sisäpuolella hätäavausmekanismi Soveltuu 4x 00 L tynnyreille, myös annosteluun (aktiivivarastointi) B B Ritilähylly pienille säiliöille lisävarusteena (max 70 kg)
20 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Sisäpuolella hätäavausmekanismi Keräystilavuus 0 tai 1000 litraa Oviaukon leveys 1310 mm PE-vuoraus valuma-altaalle, syövyttäville aineille 8050 B ALLASTILAVUUS B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ x 1430 x 315 mm 1450 x 175 x 1761 mm 0 L 1450 kg B80-98 Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ H 1550 x 1430 x 315 mm 1450 x 175 x 1761 mm 0 L 1485 kg B Paloturvakaappi SiS-FAS Type 90/ K 1550 x 1430 x 315 mm 1450 x 175 x 176 mm 1000 L 160 kg SOPIVUUS B80-85 Ritilähylly, maks.kuormitus 75 kg x 500 mm B B PE-vuoraus vuotoaltaalle B80-981, B B PE-vuoraus vuotoaltaalle B
21 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) PIENILLE SÄILIÖILLE SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Sisäleveys ulosvedetyllä laatikolla n. 30 mm Kantavuus maks. 30 kg / hylly tasaisesti jaetulla painolla Paloturvakaappi täydellisellä varustuksella: AUS Type 90/600 FT ja AUS 90/600 SF 1 kpl valuma-allas (keräystilavuus 1 litraa) 1 kpl perforoitu laskutaso ensimmäisessä kerroksessa 1350 B B Kuvassa perforoidulla sokkelilla (lisävarusteena) SAATAVANA MYÖS 500 MM SYVÄNÄ SEKÄ KELTAISELLA OVELLA 168 B Paloturvakaappi AUS type 90/600 FT (Teräs) 577 x 570 x 600 mm 485 x 43 x 514 mm 9 kg B Paloturvakaappi AUS type 90/600 FT (Rosteri) 577 x 570 x 600 mm 485 x 43 x 514 mm 9 kg B Paloturvakaappi AUS type 90/600 SF (Teräs) 577 x 570 x 600 mm 485 x 43 x 514 mm 95 kg B80-90 Paloturvakaappi AUS type 90/600 SF (Rosteri) 577 x 570 x 600 mm 485 x 43 x 514 mm 95 kg SOPIVUUS B80-80 Hylly, B80-800, B B Hylly, Ruostumaton teräs VA B80-800, B B Sokkeli, korkeus 35 mm B80-800, B80-919, B80-801, B B Sokkeli, korkeus 35 mm, perferoitu B80-800, B80-919, B80-801, B B80-97 Lisälaatikko, B80-801, B B80-98 Lisälaatikko, Ruost. teräs VA B80-801, B
22 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) PIENILLE SÄILIÖILLE SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Sisäleveys ulosvedetyllä laatikolla n. 50 mm Kantavuus maks. 30 kg / hylly tasaisesti jaetulla painolla Valuma-altaiden keräystilavuudet: Type FT & SF 1 x 6 liter, Type FT SF & SF SF x 1 litraa, Altaan päällä perforoitu laskutaso 1903 B B B SAATAVANA MYÖS 500 MM SYVÄNÄ SEKÄ KELTAISELLA OVELLA B Paloturvakaappi AUS Type 90/880 FT (Teräs) 877 x 570 x 600 mm 785 x 43 x 514 mm 133 kg B Paloturvakaappi AUS Type 90/880 FT, (Rosteri) 877 x 570 x 600 mm 785 x 43 x 514 mm 133 kg 000 B Paloturvakaappi AUS Type 90/880 SF (Teräs) 877 x 570 x 600 mm 785 x 43 x 514 mm 138 kg B Paloturvakaappi AUS Type 90/880 SF, (Rosteri) 877 x 570 x 600 mm 785 x 43 x 514 mm 138 kg B Paloturvakaappi AUS Type 90/880 FT SF (Teräs) 877 x 570 x 600 mm 374/374 x 43 x 514 mm 135 kg B Paloturvakaappi AUS Type 90/880 FT SF, (Rosteri) 877 x 570 x 600 mm 374/374 x 43 x 514 mm 135 kg B Paloturvakaappi AUS Type 90/880 SF SF (Teräs) 877 x 570 x 600 mm 374/374 x 43 x 514 mm 135 kg 90 B Paloturvakaappi AUS Type 90/880 SF SF, (Rosteri) 877 x 570 x 600 mm 374/374 x 43 x 514 mm 135 kg 490 SOPIVUUS B Hylly, B80-864, B B Hylly, Ruostumaton teräs VA B80-864, B B Hylly, B80-914, B B Hylly, Ruostumaton teräs VA B80-914, B B Lisälaatikko, B80-865, B B Lisälaatikko, Ruost. teräs VA B80-865, B B Lisälaatikko, B80-914, B80-947, B80-916, B B80-95 Lisälaatikko, Ruost. teräs VA B80-914, B80-947, B80-916, B B Sokkeli, korkeus 35 mm B80-864, B80-945, B80-865, B80-946, B80-914, B80-947, B80-916, B B Sokkeli, korkeus 35 mm, perferoitu B80-864, B80-945, B80-865, B80-946, B80-914, B80-947, B80-916, B
23 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Sisäleveys ulosvedetyllä laatikolla n. 30 mm Kantavuus maks. 30 kg / hylly tasaisesti jaetulla painolla Sisäosat saatavana joko teräs tai ruostumaton teräs 1850 B Valuma-altaiden keräystilavuudet eri malleilla: Type FT & SF 1 x 6 litraa, Type FT SF & SF SF x 1 litraa, Perforoitu laskutaso ensimmäisessä kerroksessa 390 B B B SAATAVANA MYÖS 500 MM SYVÄNÄ SEKÄ KELTAISELLA OVELLA 170 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1100 FT (Teräs) 1100 x 570 x 600 mm 1008 x 43 x 514 mm 15 kg B Paloturvakaappi AUS Type 90/1100 FT (Rosteri) 1100 x 570 x 600 mm 1008 x 43 x 514 mm 15 kg 100 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1100 SF, (Teräs) 1100 x 570 x 600 mm 1008 x 43 x 514 mm 155 kg B Paloturvakaappi AUS Type 90/1100 SF, (Rosteri) 1100 x 570 x 600 mm 1008 x 43 x 514 mm 155 kg 000 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1100 FT SF (Teräs) 1100 x 570 x 600 mm 484/484 x 43 x 514 mm 154 kg 390 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1100 FT SF (Rosteri) 1100 x 570 x 600 mm 484/484 x 43 x 514 mm 154 kg 550 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1100 SF SF (Teräs) 1100 x 570 x 600 mm 484/484 x 43 x 514 mm 155 kg 450 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1100 SF SF (Rosteri) 1100 x 570 x 600 mm 484/484 x 43 x 514 mm 155 kg 550 SOPIVUUS B80-80 Hylly, B80-808, B B Hylly, Ruostumaton teräs VA B80-808, B B Hylly, B80-806, B B Hylly, Ruostumaton teräs VA B80-806, B B80-81 Sokkeli, korkeus 35 mm B80-806, B80-955, B80-807, B80-956, B80-808, B80-957, B B Sokkeli, korkeus 35 mm, perferoitu B80-806, B80-955, B80-807, B80-956, B80-808, B80-957, B B Lisälaatikko, B80-807, B B Lisälaatikko, Ruost. teräs VA B80-807, B B80-97 Lisälaatikko, B80-808, B80-957, B B80-98 Lisälaatikko, Ruost. teräs VA B80-808, B80-957, B
24 PALOTURVAKAAPPI (TYPE 90) SÄILYTYKSEEN TYÖPAIKALLA EN MUKAISESTI Sisäleveys ulosvedetyllä laatikolla n. 30 mm Kantavuus maks. 30 kg / hylly tasaisesti jaetulla painolla Sisäosat saatavana joko teräs tai ruostumaton teräs Valuma-altaiden keräystilavuudet eri malleilla: Valuma-allas (keräystilavuus) Type FT, FT SF & SF SF 1 x 18 litraa, 1 x 1 litraa; Type SF x 11 litraa, 1 x 1 litraa; Perforoitu laskutaso ensimmäisessä kerroksessa 500 B B B SAATAVANA MYÖS 500 MM SYVÄNÄ SEKÄ KELTAISELLA OVELLA B Paloturvakaappi AUS Type 90/1400 SF, Teräs 1400 x 570 x 600 mm 785/485 x 43 x 514 mm 01 kg 500 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1400 SF, RT 1400 x 570 x 600 mm 785/485 x 43 x 514 mm 01 kg 750 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1400 SF, Teräs 1400 x 570 x 600 mm 374/374/485 x 43 x 514 mm 08 kg 650 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1400 SF, RT 1400 x 570 x 600 mm 374/374/485 x 43 x 514 mm 08 kg 900 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1400 FT SF, Teräs 1400 x 570 x 600 mm 785/485 x 43 x 514 mm 0 kg 500 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1400 FT SF, RT 1400 x 570 x 600 mm 785/485 x 43 x 514 mm 0 kg 700 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1400 SF SF, Teräs 1400 x 570 x 600 mm 785/485 x 43 x 514 mm 08 kg 500 B Paloturvakaappi AUS Type 90/1400 SF SF, RT 1400 x 570 x 600 mm 785/485 x 43 x 514 mm 08 kg 750 SOPIVUUS B Lisähylly, vasen, B80-917, B80-975, B80-814, B B80-80 Lisähylly, oikea, B80-917, B B Lisähylly, vasen, Ruostumaton teräs VA B80-917, B80-975, B80-814, B B Lisähylly, oikea, Ruostumaton teräs VA B80-917, B B Lisälaatikko (vasen + type SF) B80-918, B B Lisälaatikko (vasen + type SF) B B80-97 Lisälaatikko, oikea B80-918, B80-976, B80-814, B80-977, B B80-95 Lisälaatikko (vasen + type SF) Ruostumaton teräs VA B80-918, B B Lisälaatikko (vasen + type SF) Ruostumaton teräs VA B B80-98 Lisälaatikko, oikea B80-918, B80-976, B80-814, B80-977, B B Sokkeli, korkeus 35 mm Kaikki ylläolevat 85 B Sokkeli, korkeus 35 mm, perferoitu Kaikki ylläolevat
25 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT KEMIKAALEJA, PALAVIA JA RÄJÄHTÄVIÄ AINEITA SEKÄ HAPPOJA JA LIPEÄÄ SISÄLTÄVIEN KAAPPIEN ILMANVAIHTOON Vaarallisten aineiden säilytykseen tarkoitetussa turvakaapeissamme on DN 80 poistoilmaliitäntä. (SLS-malleissa DN 75) Mekaaninen ilmanvaihto voidaan järjestää joko standardin mukaisilla tuulettimillamme tai sopivalla yrityksen omalla ulkoisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Kaikissa tuulettimissa on erittäin alhainen melutaso, joka ei häiritse työtiloissa. Poistoilma on poistettava rakennuksesta riskittömään ympäristöön. Jos kaappia käytetään ilman mekaanista ilmanvaihtoa, on kaapin ympärille järjestettävä asianmukaisesti huollettava EX-alue (Alue ):,5 m etäisyys kaapin ympärillä ja 50 cm yläpuolella. Malli Ilmanvaihto yksittäisissä turvakaapeissa Asennetaan suoraan storelab turvakaappeihin monimutkaisia liitäntöjä imutuulettimesta turvakaappiin ei enää tarvita! Ei sovi työtasojen alle sijoitettaviin kaappeihin Asennuslevyllä helppo asennus kaapin katolle - imupuoli valmiiksi liitettynä Malli Malli Ilmanvaihto useista turvakaapeista Tuulettimessa asennuspohja, asennetaan kaappien viereen (esim. huoneen seinälle) tai turvakaapin päälle. Sopii kaikkiin storelab turvakaappeihin Asennuslevyllä helppo asennus kaapin katolle Malli Malli Pistorasialla varustetut mallit Imutuuletin (sisäilmapuoli) helppo liittää, DN 80 joustavat alumiiniputket, maadoitettu pistorasia ja m liitosjohto. Ei sovi työtasojen alle sijoitettaviin kaappeihin Asennetaan kaapin katolle Malli 8 Tuuletuksen valvontatoiminto: Valvoo imutuulettimen toimintaa seuraamalla ilmavirtaa Äänimerki ilmoittaa jos imuri pysähtyy tai jos turvakaapin tuuletusaukot tukkeutuvat Malli EX-LUOKITELTU VOLTTIA ASENNUSLAATTA B Malli 1 Ei 30 V On 6 kg 440 B Malli 3 On 400 V On 6 kg 690 B Malli 8 (sis. valvonnan) Ei 30 V Ei 7,5 kg 850 B Malli 5 Ei 30 V Ei 6 kg 450 B Malli 7 On 400 V Ei 6 kg 690 B Malli 9 On 400 V On 6 kg 950 B80-84 Malli 4 Ei 30 V Ei 7,5 kg 840 B Malli 10 On 30 V On 6 kg 950
26 SUODATINSARJA PALOTURVAKAAPPEIHIN VAARALLISTEN AINEIDEN SUODATTAMISEEN LACONT suodatinsarja vaarallisille aineille GFA Basic toimii mekaanisella ilmankierrolla ja käytetään StoreLAB Type 30/Type 90 paloturvakaappien EN mukaiseen tekniseen ilmanvaihtoon paloherkkien nesteiden varastoinnissa. Alhaisen melutasonsa ansiosta Lacont suodatinsarja GFA Basic on ihanneratkaisu käytettäväksi missä tahansa toimitiloissa. Toiminta, näyttö ja käyttö: LACONT Suodatinsarja GFA Basic reagoi partikkelisaasteisiin (pöly ym.) sekä vahvoihin pitoisuuksiin hiilivetyhöyryihin ja kaasuihin. Täyttyvä suodatin ilmaistaan varoitusmerkkivalolla. Hiilivetyhöyryt poistetaan poistoilmasta kierrättämällä ne aktiivihiilisuodattimen läpi siten, että poistoilma voidaan poistaa suoraan huoneilmaan. Erikoisvalmisteinen kaksoissuodatinjärjestelmä takaa jatkuvan toiminnan. Jos ensisijainen suodatin on täynnä, toissijainen suodatin jatkaa toimintaa 100% jopa 14 päivän ajan. Takaaksemme 100% toimivuuden ja riskivapaan työympäristön, suosittelemme suodatinsarjan huollattamista ainakin kerran vuodessa. Samalla vaihdetaan kaksoishiilisuodattimet. TEKNISET TIEDOT Ulkopinta Jauhemaalattu pelti, RAL 7035, v.harmaa Ulkomitat (leveys x syvyys x korkeus) 310 x 510 x 10 mm Moottoeiteho 0,03 kw Nimellisjännite 30 V Frekvenssi 50 Hz Virrankulutus 0, A Melutaso <4 db (A) Nettopaino (ilman filtteriä) 10 kg Aktiivihiilisuodattimen paino 3 kg Virtaustilavuus (kaapissa) 5 m3/h Etuja: Kun käytetään LACONT suodatinsarjaa GFA Basic ei ole enää välttämätöntä varata ATEX-varmuusaluetta paloturvakaapin ympärille räjähdyksen varalta, minkä todistaa testiraportti tunnetulta testaus-, valvonta- ja sertifiointivirastolta (testilaboratorion akkreditoinut German Accreditation Council DAR). Poistoilmalinjaa ei tarvitse viedä ulkoilmaan, mikä helpottaa asennusta! Huoneilma ei enää saastu, liuotinhöyryjen 100% suodatuksen ansiosta, mikä edistää työterveyttä! Alentaa huoltokuluja. B Suodatinsarja GFA Basic B Pika-adapteri storelab Type 30/90 kaappiin 50 B Pika-adapteri storelab CHS 950 / SiBox 50 B Pika-adapteri storelab SiS-FAS Type 90/ B80-88 Aktiivihiilisuodatin GFA Basic Pika-adapteri storelab SiS-FAS Type 90/1550 Sisältyy
27 VARASTOINTI & VUOTOSUOJAUS PALOTURVA- & KEMIKAALIKAAPIT PALO-OSASTOITU TURVAKAAPPI PALAVILLE NESTEILLE PARAS RATKAISU PALAVIEN NESTEIDEN VARASTOINTIIN JA ESILLEPANOON MYYMÄLÖISSÄ. HUOLTOASEMILLE, MAALIKAUPPOIHIN JNE. HYVÄKSYTTY JA SERTIFIOITU SP 369 LUOKKA 1 MUKAISESTI Palo-osastoidut kaapit SP 369 mukaisesti. Saatavissa myös valaistusjärjestelmällä. Täyttävät uusimmat lakisääteiset vaatimukset palavien nesteiden myyntipakkausten säilytyksestä myymälätiloissa. Toiminta ja muotoilu: Maksimaalista turvallisuutta asiakkaille ja henkilöstölle Ei teräviä kulmia, vähentää riskiä. Ovessa tukevat kahvat ja sulkijapumput. Jauhemaalattu pinta on kestävä ja helppo puhdistaa Säätöjalat epätasaisille pinnoille. Kaapissa korkeussäädettävät hyllytasot. 50 FF FF 10 * Kapasiteetti: 386 kpl 1 L PET-pulloja Hyväksytty säilytystilavuus SP 500 L * Kapasiteetti: 66 kpl 1 L PET-pulloja Hyväksytty säilytystilavuus SP 370 L 174 MITAT (L x S x K) HYLLYT OVET FF 90 Turvakaappi palaville nesteille 861 x 570 x 1850 mm FF 10 Turvakaappi palaville nesteille 1156 x 570 x 1850 mm
28 UUSI! PALOTURVAKAAPPI PYROTEKNISILLE TUOTTEILLE (TYPE 90) HUOLTOASEMILLE, MAALIKAUPOILLE YMS. TÄYTTÄÄ KEMIKAALITURVALLISUUSLAIN 390/005 JA ASETUKSEN 855/01 VAATIMUKSET RÄJÄHTÄVIEN JA PALAVIEN AINEIDEN SÄILYTYKSESTÄ Koko rakenne räjähdetestattu ja hyväksytty BAM Berlin toimesta. Hyväksytty turvatyynyjen ja turvavyönkiristinyksiköiden varastointiin luokkien PT1 ja PT ja pyroteknisten tuotteiden varastointiluokan 1.4 mukaisesti. Räjähdesuojattua turvallisuutta Rungossa korkealaatuinen teollisuuspinnoite RAL 7035 v.harmaa Eristetty ympäristöystävällisillä A-luokitelluilla materiaaleilla (DIN 410) Sisäosat korkeapainelaminaattilevyä RAL 7035 v.harmaa Lukittavat ovet jauhemaalattu RAL1007 keltainen Jokaiseen lukkoon avainta Ovi voidaan lukita auki-asentoon Erikoisvalmisteiset eristelistat laajenevat tulipalon aikana Ilmanvaihtoliitäntä katossa DN 80 putkeen 4 hyllytasoa, säädettävissä 5 mm välein Maadoitusvalmius staattisen sähkön estämiseksi Pohjalevy ruostumatonta terästä Säätöjalat epätasaisille pinnoille Tulipalon yhteydessä automaattisesti sulkeutuvat mekanismit: Ovi sulkeutuu lämpötilan noustessa 50 C, 0 sekunnissa Tulo- ja poistoilmakanavat sulkeutuvat 70 C (±10 C) Täyttää myös MSB käsikirjan vaatimukset Pyroteknisten varusteiden varastoinnista (PU) 5000 B B Paloturvakaappi type 90/900 AIR 900 x 900 x 1935 mm 797 x735 x 1580 mm 530 kg MITAT (L x S x K) B Alle ajettava sokkeli, palokammiotestattu 900 x 900 x 113 mm B Extra ritilähylly kg kg