Source: http://docplayer.fi/3523635-Lvis-tekninen-kuntoarvio.html
Timestamp: 2016-10-25 14:15:47+00:00
Document Index: 14780366

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
1 LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy Jyrki Lukkari LVI-tekniikka Kari Törnström sähkötekniikka2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTOARVIO 1 YHTEENVETO LVI-TEKNIIKKA SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ENERGIATALOUS VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET LISÄTUTKIMUKSET KIINTEISTÖN PTS-EHDOTUS Yhteenveto LVI-tekniikka Sähkötekniikka KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA KOHTEEN TIEDOT ASIAKIRJATILANNE KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI ENERGIATALOUS SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT TURVALLISUUTEEN JA YMPÄRISTÖRISKEIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G11 Lämmöntuotanto G12 Lämmönjakelu G13 Lämmönluovutus G14 Eristykset G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT G21 Vedenkäsittelylaitteet G22 Vesijohtoverkosto G23 Jätevesien käsittely G24 Viemäriverkostot G25 Vesi- ja viemärikalusteet G26 Eristykset G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G31 Ilmastointikoneet G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat G33 Kanavistot G34 Pääte-elimet G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT G71 Alkusammutuskalusto SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET H22.1 Pääkeskukset H3 JOHTOTIET H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot H33 Kaapeliläpiviennit H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET H41 Liittymisjohdot H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot H45 Valaistusryhmäjohdot H5 VALAISIMET H51 Vakiovalaisimet H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 2 (34)3 J1 PUHELINJÄRJESTELMÄT J11 Yleisiin puhelinverkkoihin liitettävät puhelinjärjestelmät J2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT J4 KIINTEISTÖN ATK-JÄRJESTELMÄT J41 KIINTEISTÖN ATK-VERKKO J5 TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT J51 Paloilmoitusjärjestelmät J56 Muut turva- ja valvontajärjestelmät J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT J62 Säätö- ja alakeskukset J64 Kenttälaitteet LISÄTUTKIMUKSET VÄLITTÖMÄSTI TEHTÄVÄT LISÄTUTKIMUKSET ENNEN KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET ENNEN KORJAUSSUUNNITTELUA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 3 (34)4 Johdanto KUNTOARVIO Tämä kuntoarvioraportti on tehty kiinteistöön tehdyn kiinteistökatselmuksen perusteella. Kuntoarvion eri osioiden suorittajina ovat toimineet oman alansa asiantuntijat: Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääosin Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta (suoritusohje KH ). Kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muutosja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus on esitetty raportin PTSehdotuksissa. Kustannusarvioissa on käytetty tarkastushetken alun kustannustasoa ja kokemusperäistä kustannustietoa (ATOP PTS). Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 22 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset (ellei erikseen ole muuta mainittu), esimerkiksi putkisaneeraustyöt sisältävät välittömästi putkitöistä aiheutuvat rakennustekniset työt ja niiden kustannukset. Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Kiireelliset korjaustyöt on sisällytetty kuluvan vuoden kustannuksiin. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein. Kiinteistön energiatalous osiossa on energiakulutustasoja tarkasteltu tilaajan ilmoittamien vuosikulutusarvojen perusteella ja saatuja kulutusarvoja on verrattu vastaavanlaisten kiinteistöjen kulutusarvoihin. Energiansäästömahdollisuudet voidaan selvittää tarkemmin kiinteistöön tehtävällä energiakatselmuksella. Raportin PTS-taulukossa on käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Kuntoarvion vastuuhenkilönä on toiminut Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy:stä Jyrki Lukkari. Tampereella Jyrki Lukkari Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 4 (34)5 1 YHTEENVETO Asiakirjojen mukaan rakennus on rakennettu vuonna Rakennus on toiminut nykyisessä käyttötarkoituksessa valmistumisesta asti. Rakennus on päiväkoti. 1.1 LVI-tekniikka Kiinteistön LVI- tekniikka on pääosin vuonna 1985 asennettua alkuperäistä tekniikkaa ja kunnoltaan välttävää. Lämpö tuotetaan viereisessä rakennuksessa. Patteriventtiilit ovat valtaosin välttävässä kunnossa (alkuperäisiä) ja niiden uusiminen on ajankohtaista tarkastelujakson alkupuolella. Samassa yhteydessä suoritetaan verkoston perussäätö. Käyttövesi- ja viemäriverkoston puolella kustannuksia tulee aiheutumaan sekoittajien uusinnasta ja WC- laitteiden huollosta / korjauksesta. Toimenpiteet tulevat ajoittumaan tarkastelujakson alkupuolelle. Ilmanvaihtojärjestelmien osalta suurimmat korjaustarpeet liittyvät koneen huoltokunnostukseen, jossa tulo- ja poistoilmakoneet huoltokunnostetaan. Koneiden huoltokunnostus ajoittuu tarkastelujakson puoliväliin. Ilmastointikanavien nuohouksesta ei ollut tietoa, nuohous tulisi suorittaa ennen tarkastelujakson puoliväliä, tai vaihtoehtoisesti tarkastaa kanavien puhtaus ja tarkastuksen perusteella määritetään kanavien nuohoustarve tarkemmin. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 5 (34)6 1.2 Sähköjärjestelmät Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä tyydyttäväkuntoisia nelijohdinjärjestelmiä. Sähköjärjestelmät toimivat huollettuina tyydyttävästi. Päiväkodin sähköjärjestelmän pääsulakkeet ovat sähköjärjestelmän maksimikulutukseen nähden riittävät. Sähkölaitteet (keittiön lämpölaitteet, kylmälaitteet ja kuivauskaapit) ovat yleisesti tyydyttäväkuntoisia, laitteita tulee uusia tarpeen mukaan. Sähköjärjestelmä ei sisällä vikavirtasuojakytkimiä ja ne tulee asentaa tilojen mahdollisen saneerauksen yhteydessä. Yleisten tilojen valaistus ja sähkökalusteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa, mutta laitteet ovat teknisen käyttöikänsä lopuilla ja niiden huoltotarve on lisääntynyt. Rakennukseen ei ole asennettu palovaroittimia nykyisten suositusten mukaisesti. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset, joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein. 1.3 Energiatalous Kiinteistön energiataloutta ei käsitellä kuntoarvioraportin yhteydessä. 1.4 Välittömästi korjattavat puutteet - Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus ja mahdollinen uusinta - Ilmastointikanavien puhdistustarpeen tarkastus - Asennetaan palovaroittimet nykyisten suositusten mukaisesti. 1.5 Lisätutkimukset - Lämpöjohtoverkoston ja lämpöpattereiden kuntotutkimus - Käyttövesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 6 (34)7 1.6 Kiinteistön PTS-ehdotus Yhteenveto KUNTOARVIO VANTAAN KAUPUNKI, Kiinteistön perustiedot: Tilavuus: - m 3 Pinta-ala 350 m 2 Rak.vuosi: 1985 Raportin Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi luku Yhteenveto Yht. 4 LVI-työt Sähkötyöt Yhteensä Yhteensä ( /m 2 /kk) 1,00 5,24 0,12 0,12 0,12 3,69 0,12 0,12 0,12 1,31 0,12 12, x Sähkötyöt LVI-työt Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 7 (34)8 1.6.2 LVI-tekniikka VANTAAN KAUPUNKI, Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2020 koodi LVI-tekniikka 2029 G1 G2 G3 G7 Lämmitysjärjestelmät Vanhojen patteriventtiilien, sulku- ja linjasäätöventtiileiden uusinta sekä verkoston perussäätö 3 1 erä 85 LJ-verkoston kuntotutkimus 2 1 erä 25 Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesi- ja viemärikalusteet tulee tarkastaa ja pikaista korjausta vaativat puutteet tulee korjata välittömästi 4 1 erä 10 Vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen 3 1 erä 100 Käyttövesi- ja viemäriputkiston kuntotutkimus 2 1 erä 25 Ilmastointijärjestelmät Ilmastointikanavien puhtauden tarkastus 4 1 erä 5 Ilmastointikanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö (samassa yhteydessä puhdistetaan myös pääteelimet) 3 1 erä 30 Ilmastointijärjestelmän uusiminen keskitetyksi, LTO:lla varustetuksi järjestelmäksi 3 1 erä 150 Palontorjuntajärjestelmät Sammuttimien tarkastus 3 11 erää LVI-työt yhteensä Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 8 (34)9 1.6.3 Sähkötekniikka VANTAAN KAUPUNKI, Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2020 koodi Sähkötekniikka 2029 H1 Aluesähköistys Tarkastetaan ulkoalueen valaisimet ja korjataan rikkinäiset. 2 1 erä 2 H2 H4 H5 Kytkinlaitteet ja jakokeskukset Keskukset perushuolletaan, keskustilat siivotaan. 2 1 erä 4 Johdot ja niiden varusteet Potentiaalintasaukset tarkastetaan keskushuollon yhteydessä ja puutteet korjataan. 2 1 erä 2 Valaisimet Korjataan valaisimia tarpeen mukaan. 2 1 erä 2 H6 J5 Lämmittimet kojeet ja laitteet Uusitaan/korjataan kiinteistön sähkölaitteita tarpeen mukaan. 2 1 erä 3 Turva- ja valvontajärjestelmät Asennetaan palovaroittimet. 4 1 erä 5 Huolletaan/koestetaan LVIhälytysjärjestelmä. 4 1 erä 4 Sähkötyöt yhteensä Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 9 (34)10 2 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 2.1 Kohteen tiedot Tilaaja: Tutkimuskohde: Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn Kielotie VANTAA Myyrilän päiväkoti Kivikirveenkuja VANTAA Tyyppi: päiväkoti Rakennuksia: 1 kpl Portaita: - Asuntoja: - Liiketiloja: - Tilavuus: - Bruttopinta-ala: n. 350 m 2 Kerrosala: - Rakennusvuosi: 1985 Saneerausvuosi: - Kiinteistön huoltoyhtiö: Vantaan kaupunki Kiinteistön isännöitsijä: Vantaan kaupunki 2.2 Asiakirjatilanne Kohteesta ei ollut käytettävissä mitään piirustuksia kuntoarvion aikana. Sähköpiirustukset tulisi hankkia ja säilyttää pääkeskustilassa. Piirustukset olisi syytä siirtää CAD-muotoon, jotta niiden päivittäminen olisi helpompaa ja samalla piirustukset säilyisivät paremmin. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 10 (34)11 2.3 Käyttäjäkyselyn palaute KUNTOARVIO Kuntoarvioon sisältyi rakennuksen käyttäjille ja huoltohenkilöstölle tehty käyttäjäkysely, josta selvisi seuraavaa: Koko piha tarvitsee täydellisen remontoinnin. Kattoikkunan tiivisteet roikkuvat. Ikkunat ja ulko-ovet ovat epäkäytännöllisiä ja huonokuntoisia. Lattiat ovat kylmät ja muurahaisia sisällä. Tilat ovat puutteelliset toimintaan nähden. Ryhmätiloista ulostulo on vaarallista liikennöidyn kävelytien vuoksi. 2.5 Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Teknisimmät huoltokohteet (LVIS) tarvitsevat alan asiantuntijan huoltoa. Kiinteistössä suoritetuista huolloista ei ollut saatavissa tietoja, huoltoja ei ollut kirjattu. Kiinteistölle tulisi laatia huoltokirja (esim. peruskorjauksen yhteydessä). Huoltokirjan avulla voidaan ohjata huoltotyötä siten että tarpeelliset työt tulevat tehdyksi. Huoltokirja tarkentaa myös PTS-suunnitelmaa, jolloin budjetointitarkkuus ja taloudenpito on paremmin suunniteltavissa ja ennakoitavissa. Se mahdollistaa myös huoltotoimen tasavertaisen kilpailuttamisen. Huoltokirja auttaa kiinteistöstä vastaavaa tahoa valvomaan huoltotoimenpiteiden toteuttamista. 2.6 Energiatalous Energian kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarvion teon yhteydessä. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 11 (34)12 2.7 Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot Lämpötila ja ilman vaihtuvuus Kiinteistökierroksella tehtyjen mittausten perusteella huonelämpötilat vaihtelivat 20,9 ja 22,7 asteen välillä (ulkolämpötila yli 19 astetta). Ilmamäärät mitattiin pienenä otoksena pääte-elinkohtaisesti. Mittausten perusteella ilmamäärät olivat pääosin melko tasaiset huonetiloittain. Päiväkodin ilmamäärät on syytä tasapainottaa nuohousten yhteydessä. Sisäilman epäpuhtaudet Tarkastuskierroksella ei havaittu epäpuhtauksia sisäilmassa. 2.8 Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot Rakennukseen ei ole asennettu palovaroittimia nykyisten suositusten mukaisesti ja poistumistievalaistusjärjestelmälle ei ole laadittu huolto ja kunnossapitosuunnitelmaa. Poistumistievalaistusjärjestelmän mahdollisia huoltoja ei ole merkitty huoltokirjaan. 2.9 Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot Ei havaintoja. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 12 (34)13 3 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO G1 Lämmitysjärjestelmät Kiinteistöön tuodaan lämpö naapurirakennuksesta. G11 Lämmöntuotanto Lämmöntuotantolaitteita ei voitu tarkastaa, joten niitä ei käsitellä tämän raportin yhteydessä. G12 Lämmönjakelu Päiväkodin lämpöjohdot on rakennettu teräsputkesta kierre- ja hitsausliitoksin. Runkojohdot kulkevat pääosin alaslasketun katon yläpuolella piilossa. Hajotukset kulkevat osin verhokoteloissa piilossa ja osin seinillä näkyvillä. Runkolinjojen sulku- ja linjasäätöventtiilit on tarkastetuin osin alkuperäisiä vinoistukkaventtiileitä, joiden sulkuominaisuudet ovat välttävässä kunnossa. Putkistojen kunto on vielä tyydyttävä, mutta putkiston kunto ja jäljellä oleva käyttöikä on syytä selvittää putkiston kuntotutkimuksella, joka tulisi suorittaa tarkastelujakson loppupuolella. Yleisesti ottaen lämpöjohtoverkoston kriittisimpinä kohtina voidaan pitää kosteiden tilojen tai maanvaraisen lattian rakenteissa kulkevia putkia, jotka voivat joutua tekemisiin ulkopuolisen kosteuden kanssa ja syöpyä ulkopuolisesti. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 13 (34)14 G13 Lämmönluovutus Päiväkodin lämmitys on toteutettu alkuperäisillä teräslevypattereilla. Patterit ovat teknisen ikänsä perusteella kunnossa. Lämpöpatterit on varustettu pääosin alkuperäisillä OSY:n termostaattisilla patteriventtiileillä (LVI-kuva 1). Patteriventtiilit ovat korkeintaan välttävässä kunnossa. Patteriventtiilit on syytä uusia tarkastelujakson alkupuolella. G14 Eristykset Lämpöjohtoverkosto on eristetty tarkastetuin osin villaeristein, jonka pinnoitteena on foliopaperia. Eristeet ovat valtaosin kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Patteriventtiilien uusiminen Päiväkodin patteriventtiilien uusiminen tulee suorittaa viimeistään vuonna Lämpöjohtoverkoston perussäätö Patteriverkostoille tulee suorittaa perussäätö patteriventtiilien uusimisen yhteydessä. Verkostojen uusille patteriventtiileille määritetään vesivirrat, linjoille määritetään vesivirrat sekä linjasäätöventtiileille esisäätöarvot. Lisäksi säädetään patteri- ja linjakohtaiset vesivirrat sekä huonetilojen lämpötilatasot tarkastetaan ja esisäätöarvot hienosäädetään. Lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus Päiväkodin lämpöjohtoverkostolle tulee tehdä kuntotutkimus, jolla selvitetään verkoston todellinen kunto. Tutkimus on syytä tehdä tarkastelujakson loppupuolella. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 14 (34)15 G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät KUNTOARVIO Kiinteistöön tuodaan vesi naapurirakennuksesta. G21 Vedenkäsittelylaitteet Vedenkäsittelylaitteita ei voitu tarkastaa, joten niitä ei käsitellä tämän raportin yhteydessä. G22 Vesijohtoverkosto Käyttövesiputkistot on rakennettu kupariputkista, jotka on liitetty kapilaariosin ja fosforikuparijuotoksin. Runkolinjat kulkevat pääosin alaslasketun katon yläpuolella piilossa ja hajotukset osin seinillä näkyvillä. Käyttöveden sulkuventtiilit ovat tarkastetuin osin, tyydyttävässä kunnossa olevia palloventtiileitä. Käyttövesiverkoston kunto on tyydyttävää tasoa ja verkoston todellinen kunto on kuitenkin syytä selvittää putkiston kuntotutkimuksen avulla tarkastelujakson loppupuolella. G23 Jätevesien käsittely Jäte- ja sadevesikaivot ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä betonirengaskaivoja. G24 Viemäriverkostot Kiinteistössä on jätevesiviemäriverkosto. Pohjaviemärit on rakennettu tarkastetuin osin muoviputkesta. Pohjaviemärit kulkevat rakennuksen alla. Viemäreiden kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä. Verkostojen todellinen kunto on kuitenkin syytä selvittää kuntotutkimuksella tarkastelujakson loppupuolella. G25 Vesi- ja viemärikalusteet Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan vesikalusteet ovat pääosin alkuperäisiä 1-otesekoittajia (LVI- kuva 2). WC-laitteet ovat pääosin 6 dm 3 huuhtelusäiliöllä varustettuja laitteita (LVI- kuva 3). Yhteenveto Päiväkodin vanhat vesi- ja viemärikalusteet ovat välttävässä kunnossa. Vesi- ja viemärikalusteissa on havaittavissa monin paikoin jo kulumista. Vesi- ja viemärikalusteiden kokonaisvaltainen uusinta on edessä tarkastelujakson alkupuolella. Kalusteet tulisi tarkastaa ja käydä läpi kokonaisuudessaan ja korjata niissä havaitut puutteet (mm. kiinnitykset ja rikkinäiset laitteet yms.). Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 15 (34)16 G26 Eristykset Käyttövesiverkosto on eristetty pääosin villaeristein. Eristeet olivat tarkastetuin osin kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus Vesi- ja viemärikalusteet tulee tarkastaa ja pikaista korjausta vaativat puutteet tulee korjata välittömästi. Vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen Vesi- ja viemärikalusteet tulee uusia massavaihtona. Toimenpide on suositeltavaa suorittaa lähivuosien aikana. Käyttövesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimus Päiväkodin käyttövesi- ja viemäriverkostoille tulee tehdä kuntotutkimus, jolla selvitetään verkostojen todellinen kunto. Tutkimus on syytä tehdä tarkastelujakson loppupuolella. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 16 (34)17 G3 Ilmastointijärjestelmät Päiväkotia palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanjako on toteutettu pääosin sekoittavana. Tuloilmakoneet sijaitsevat sisäänkäyntien edessä alaslasketun katon yläpuolella. Poistoilmakoneet ovat huippuimureita ja ne sijaitsevat vesikatolla. Päiväkodin tuulikaappeja palvelevat vesikiertoiset kiertoilmakoneet. Koneet olivat tarkastushetkellä toimintakuntoisia, mutta koneet tulee puhdistaa ja huoltaa vuosittain. G31 Ilmastointikoneet Tulo- ja poistoilmakoneet ovat alkuperäisiä (LVI-kuva 4). Tuloilmakone on varustettu sulkupellillä, suodatinyksiköllä, lämpöpatterilla ja puhallinyksiköllä. IV-koneet ovat tehtyjen havaintojen mukaan huollettu, mutta niiden tekninen käyttöikä alkaa olla lopussa. Lämmöntalteenoton puuttuminen heikentää energiatehokkuutta merkittävästi, joten ilmastointijärjestelmän muuttaminen keskitetyksi, lämmöntalteenotolla varustetuksi järjestelmäksi on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua. G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat Tulo- ja poistoilmakoneita ohjataan rakennusautomaation avulla. G33 Kanavistot Ilmanvaihtokanavat on rakennettu sinkitystä peltikanavasta (kierresaumaputki ja kanttikanava) ja ne kulkevat pääosin alaslasketun katon yläpuolella piilossa. Kanavien tiiveys vaikutti olevan kunnossa. Kanavanuohouksen ajankohdasta ei ole tietoa. Kanavanuohousten tulee jatkossa olla säännöllistä (suositeltava nuohoususväli on noin 10 vuotta ja tarkastusväli on noin 5 vuotta). Nuohouksen yhteydessä ilmamäärät tulee säätää suunnitelluiksi. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 17 (34)18 G34 Pääte-elimet Poistoilmaventtiilit ovat mm kartiomallisia lautasventtiileitä. Tuloilmaventtiilit ovat lähinnä kattoon asennettuja hajottajia, jotka ovat kunnossa. Pääte-elimet olivat monin paikoin likaiset (LVI-kuva 5). Pääte-elimien puhdistaminen ja säätäminen tulee suorittaa vähintään kanavanuohouksen yhteydessä. Pääte-elinten uusinta ei ole tarpeellista nykyjärjestelmässä. Toimenpide-ehdotukset IV- kanavien puhtauden tarkastus IV- kanavat tulee tarkastaa ja sen perusteella määrittää nuohoustarve. Toimenpide tulisi suorittaa vuonna IV- kanavien nuohous IV- kanavat tulee puhdistaa ja samassa yhteydessä tulee säätää ilmamäärät suunnitelluiksi. Toimenpiteet tulee tehdä tarkastuksen perusteella, kuitenkin viimeistään vuonna Ilmastointijärjestelmän uusiminen Ilmastointijärjestelmä on suositeltavaa muuttaa keskitetyksi tulo/poistojärjestelmäksi, joka varustetaan lämmöntalteenotolla. Toimenpide olisi suositeltavaa suorittaa viimeistään vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 18 (34)19 G7 Palontorjuntajärjestelmät KUNTOARVIO G71 Alkusammutuskalusto Kiinteistössä on pikapaloposteja ja jauhesammuttimia. Sammuttimet on merkitty ja tarkastettu asianmukaisesti. Toimenpide-ehdotukset Sammutuskaluston tarkastus Pikapalopostit ja jauhesammuttimet tulee tarkastaa säännöllisesti. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 19 (34)20 4 SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO Rakennuksen sisäänkäyntien yhteyteen on asennettu valaisimet, joissa on valonlähteenä hehkulamput (S-KUVA 1). Piha-alueella on pylväsvalaisimia, joissa valonlähteenä ovat HQL- lamput. Pylväät ovat 4 m korkeita al- pylväitä (S-KUVA 2). Ulkovalaistusta ohjataan hämäräkytkin ohjauksella. Ulkovalaistus on tyydyttävässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Tarkastetaan ulkoalueen valaisimet ja korjataan rikkinäiset. H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset H22.1 Pääkeskukset Sähköpääkeskus on sijoitettu rakennuksen sisääntulon yhteyteen käytävälle komeroon. Pääkeskus on mallia Puolimatka Oy tulppavarokekeskus (S-KUVA 3). Pääkeskuksen pääsulakkeet ovat 3x125A. Pääkeskuksen yhteydessä on kiinteistökeskus. Pääkeskus on tyydyttävässä kunnossa, mutta keskustilaan on varastoitu tavaraa. Rakennuksen sähköjärjestelmän keskus on tyydyttävässä kunnossa ja se palvelee tyydyttävästi nykyisiä kulutus ja käytettävyystarpeita. Keskus ei sisällä nykyisiä turvallisuusvarusteita kuten vikavirtasuojakytkimiä ja ne joudutaan lisäämään mahdollisten saneerausten yhteydessä. Vikavirtasuojakytkimien lisääminen olemassa olevaa keskukseen on hankalaa, koska keskuksessa ei ole tilavarauksia kyseisille laitteille. Toimenpide-ehdotukset Keskus perushuolletaan, keskustila siivotaan. H3 Johtotiet H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot Varastotiloissa asennukset ovat pinta-asennuksia, muualla uppoasennuksia. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. H33 Kaapeliläpiviennit Rakennuksessa ei ole varsinaisia kaapeliläpivientejä. Toimenpide-ehdotukset Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 20 (34)21 Ei toimenpide-ehdotuksia. H4 Johdot ja niiden varusteet H41 Liittymisjohdot Rakennus on liitetty jakeluyhtiön pienjänniteverkkoon maakaapelilla. H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset Potentiaalintasausjohtimet on yhdistetty pääkeskustilassa potentiaalintasauskiskoon. H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot Kaapelit ovat pääosin MCMK-, MMJ- ja MK/ML- tyyppisiä kaapeleita ja johtimia. Kaapeloinnit on tehty 4-johdinjärjestelmänä. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. H45 Valaistusryhmäjohdot Kaapelit pääosin MMJ- ja MK/ML-tyyppisiä kaapeleita ja johtimia. Järjestelmän kalusteet ovat pääosin Strömforsin valmistamia alkuperäisiä kalusteita. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Potentiaalintasaukset tarkastetaan keskushuollon yhteydessä ja puutteet korjataan. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 21 (34)22 H5 Valaisimet H51 Vakiovalaisimet Varastotilojen valaisimet ovat alkuperäisiä loiste- ja hehkulamppuvalaisimia Valaisimet ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa. Huoneiden valaisimet ovat 1-2x36W loistelamppuvalaisimia, valaisimet on asennettu pinta asennuksena (S-KUVA 4). Valaisimet ovat tyydyttävässä kunnossa. Käytävä ja aulatilojen valaisimet ovat loistelamppuvalaisimia, valaisimet on asennettu asennettuna alakattoon (S-KUVA 5). Sali ja huonetiloissa on pinta-asennettuja loistelamppu- ja hehkulamppuvalaisimia (S- KUVA 6). Valaisimet ovat tyydyttävässä kunnossa. WC-tilojen valaisimet ovat 36W loistelamppuvalaisimia ja 2x40W hehkulamppuvalaisimia (S-KUVA 7). Työpistevalaisimet ovat loistelamppuvalaisimia. Keittiön valaisimet ovat 2x36W loistelamppuvalaisimia (S-KUVA 8). Valaisimet ovat tyydyttävässä kunnossa, mutta muutamasta valaisimesta on kupu rikki. Valaistustasot ovat yleisesti hyvällä tasolla ja käytössä olevat valaisimet käyttötarkoitukseensa sopivia. Valaisimet ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa mutta pääosin valaisimet ovat teknisen käyttöikänsä lopuilla ja niiden huoltotarve on lisääntynyt. Rakennuksen hehkulamppuvalaisimissa tulisi käyttää energiansäästölamppuja. Toimenpide-ehdotukset Korjataan tilojen valaisimia tarpeen mukaan. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 22 (34)23 H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet KUNTOARVIO Pesu/WC tilojen pistorasiakalusteissa ei ole vikavirtasuojakytkimiä, vikavirtasuojakytkimet tulee asentaa tilojen mahdollisen saneerauksen yhteydessä. Vikavirtasuojakytkin on pakollinen turvavaruste vuoden 2000 jälkeen saneeratuissa pesutilojen lattialämmityksissä, pesutilojen pistorasioissa ja ulkopistorasioissa. Vikavirtasuojakytkin tulee asentaa kaikkiin saneerattaviin sähköasennuksiin kyseisille laitteille. Sähkösaneerauksista tulee vaatia käyttöönottotarkastuspöytäkirjan kopio arkistoon, tällä varmistetaan saneerauksen määräystenmukaisuus. Päiväkodin tuulikaappeihin on asennettu kuivauskaappeja jotka ovat mallia Lival ja Husqvarna (S-KUVA 9). Laitteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Keittiön kylmälaitteet ovat mallia Rosenlew, liesi on mallia Rosenlew ja astianpesukone on mallia Metos (S-KUVA 10). Laitteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksen vaatehuoltohuoneeseen on asennettu pesukone ja kuivausrumpu (S-KUVA 11). Laitteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Uusitaan/korjataan kiinteistön sähkölaitteita tarpeen mukaan. J1 Puhelinjärjestelmät J11 Yleisiin puhelinverkkoihin liitettävät puhelinjärjestelmät Puhelinverkko ja sen laitteet ovat alkuperäisiä. Sisäverkko on MHS- tyyppisellä kaapelilla kaapeloitu verkko. Puhelinjärjestelmä palvelee tyydyttävästi nykyisiä käyttötarpeita. J2 Antennijärjestelmät Kenttäkäynnillä suoritetun kyselyn mukaan digi- laitteiden toiminnassa ei ole puutteita. J4 Kiinteistön ATK-järjestelmät J41 Kiinteistön ATK-verkko Tässä kuntoarvioraportissa ei tarkemmin oteta kantaa järjestelmän uusimistarpeisiin, koska uusimistarve perustuu järjestelmien käyttäjien vaatimuksiin. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 23 (34)24 J5 Turva- ja valvontajärjestelmät J51 Paloilmoitusjärjestelmät KUNTOARVIO Rakennukseen ei ole asennettu paloilmoitinjärjestelmää eikä palovaroittimia ole asennettu nykyisten suositusten mukaisesti. J56 Muut turva- ja valvontajärjestelmät Hälytysjärjestelmän huolloista/koestuksista ei ole tietoja. Toimenpide-ehdotukset Asennetaan palovaroittimet nykyisten suositusten mukaisesti. Huolletaan/koestetaan LVI-hälytysjärjestelmä. J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät J62 Säätö- ja alakeskukset Lämmönjaon rakennusautomaatiojärjestelmä on sijoitettu eri rakennukseen. J64 Kenttälaitteet Lämmönjaon kenttälaitteet on sijoitettu eri rakennukseen. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 24 (34)25 5 LISÄTUTKIMUKSET KUNTOARVIO 5.1. Välittömästi tehtävät lisätutkimukset 5.2. Ennen kunnossapitosuunnittelua tehtävät tutkimukset 5.3. Ennen korjaussuunnittelua tehtävät tutkimukset - Lämpöjohtoverkoston ja lämpöpattereiden kuntotutkimus - Käyttövesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 25 (34)26 6 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA LVI-kuva 1. Alkuperäinen patteriventtiili. LVI-kuva 2. Yleiskuva vesikalusteista. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 26 (34)27 LVI-kuva 3. Yleiskuva wc-isutimista. LVI-kuva 4. Yleiskuva tuloilmakoneesta. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 27 (34)28 LVI-kuva 5. Pääte-elimet ovat paikoin likaisia. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 28 (34)29 S-KUVA 1. Sisäänkäynnin valaistus S-KUVA 2. Pylväsvalaisin Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 29 (34)30 S-KUVA 3. Sähköpääkeskus S-KUVA 4. Huoneiden valaistus ja palovaroitin Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 30 (34)31 S-KUVA 5. Käytävän valaistus S-KUVA 6. Salin valaistus Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 31 (34)32 S-KUVA 7. WC- tilojen valaistus, valaisimen kupu on rikki S-KUVA 8. Keittiön valaistus Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 32 (34)33 S-KUVA 9. Kuivauskaappi S-KUVA 10. Keittiön kylmälaitteet Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 33 (34)34 S-KUVA 11. Vaatehuollon kuivausrumpu Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 34 (34) Samankaltaiset tiedostot
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 19.5.2010 Raportin päiväys: 10.8.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Lisätiedot Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi
Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!! Lisätiedot KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:
KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka: Lisätiedot KIMOKUJAN KOULU. KUNTOARVIO JA PTS-suunnitelma Rakenteet, LVISA -tekniikka 23.12.2010. Kimokuja 5, 01200 Vantaa. Projekti 302762
Projekti 302762 KUNTOARVIO JA PTS-suunnitelma Rakenteet, LVISA -tekniikka KIMOKUJAN KOULU Kimokuja 5, 01200 Vantaa 23.12.2010 KUNTOARVIO 23.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...1 1 YHTEENVETO...2 1.1 Yhteenveto Lisätiedot EVITSKOGIN KOULU Evitskogintie 825, 02400 Kirkkonummi KIINTEISTÖN KUNTOARVIO JA PTS RAPORTTI
, 02400 Kirkkonummi KIINTEISTÖN KUNTOARVIO JA PTS Tarkastuspäivä 15.10.2010 2/51 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1. Rakennustekniikka... 7 2.2. Välittömästi korjattavat rakennustekniset Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... Lisätiedot KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi
, 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka Lisätiedot Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009
Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012
RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio 2/39 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... Lisätiedot www.nexonconsulting.fi
NEXON CONSULTING OY Sinikalliontie 3B 02630 ESPOO MALLIRAPORTTI Kiinteistön Kuntoarvio + PTS Avoimuus Luotettavuus - Laatu Malliraportti Sivu 2 (47) 1. JOHDANTO...4 2. YHTEENVETO...5 2.1. Rakennustekniikka...5 Lisätiedot KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SAUNARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola
KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SAUNARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 13.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset Lisätiedot KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola
KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4 Lisätiedot KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, KURSSIHOTELLI. Lampikatu 5, 18100 Heinola
KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, KURSSIHOTELLI Lampikatu 5, 18100 Heinola 15.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011
RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI Lisätiedot RS 15 Kuntoarvio. Täktomin koulu Täktomintie 432 10900 HANKO. Tarkastus pvm 6.5.2011
RS Kuntoarvio Täktomin koulu Täktomintie 432 10900 HANKO Tarkastus pvm 6.5.2011 RS Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 6 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 Lisätiedot KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, HALLINTORAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola
KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, HALLINTORAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 15.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset Lisätiedot KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SEMINAARIRAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola
KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SEMINAARIRAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 13.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja Lisätiedot KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, PÄÄRAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola
KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, PÄÄRAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 13.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset Lisätiedot JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI
JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I Lisätiedot KUNTOARVIO 9 / 2014. Rovaniementie 6 98100 Kemijärvi
KUNTOARVIO 9 / 2014 Rovaniementie 6 98100 Kemijärvi INSINÖÖRITOIMISTO LAPIKAS OY 1 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTOARVION PERIAATTEET... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1 Rakennustekniikka... 4 2.2 LVI-tekniikka... Lisätiedot AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46
AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka... Lisätiedot AS OY KAHISEVANRINNE
AS OY KAHISEVANRINNE Kahisevantie 13 02710 ESPOO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 17.7.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 Lisätiedot ILMASTOINTI- JA VIEMÄRIHAJUONGELMIEN TUTKIMUS
LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTI- JA VIEMÄRIHAJUONGELMIEN TUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 8 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 11 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot HIEKKAHARJUN PALOASEMA POHJAVIEMÄREIDEN SISÄPUOLINEN TV-KUVAUS JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
HIEKKAHARJUN PALOASEMA POHJAVIEMÄREIDEN SISÄPUOLINEN TV-KUVAUS JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 16-22 / 2006 Raportin päiväys: 31.05.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Lisätiedot Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013
Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3. Lisätiedot AsOy Rappu PL 323 40101 JYVÄSKYLÄ. Kiinteistön Kuntoarvio + PTS RAPORTTI
Kiinteistön Kuntoarvio + PTS JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tulostettu Rappu.net järjestelmästä. Kuntoarvioraportin sisältö on Asuinkiinteistön kuntoarvio, KH 90-00490 suoritusohjeen mukainen. Raportissa Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute