Source: http://docplayer.fi/17064866-12-3-pienjannitekytkinlaitteet.html
Timestamp: 2019-12-09 21:05:11+00:00
Document Index: 1478244

Matched Legal Cases: ['HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

12.3. Pienjännitekytkinlaitteet - PDF Free Download
Download "12.3. Pienjännitekytkinlaitteet"
1 12.3. Pienjännitekytkinlaitteet ABB Control Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat seuraavat turvalliset, käyttövarmat ja helposti asennettavat laatutuotteet pienjännitteelle: - kontaktorit, apureleet, aikareleet A, EH, N ja OKYM, - lämpöreleet E, PATAM ja TA, - moottorinsuojareleet SPEM, - moottorinsuojakytkimet MS, - pehmokäynnistimet PSD, PSHD ja PSS, - kuormankytkimet OETL ja OT, - kytkinvarokkeet OESA ja OS, - jonovarokekytkimet OEPJ ja OEPS, - turvakytkimet OT, OTL, OTP ja OTR, - koteloidut kytkimet OS, OT, OTL, OTP ja OTR, - maadoituskytkimet OETL, - painonapit, merkkilamput, - varokealustat OFAS ja OFAX, - jonovarokealustat OFASJ, - sulakkeet ( gg, am ) OFAA ja OFAM, - liittimet ( Al / Cu ), kosketussuojat OZXB, - pistorasiakotelot OC_, - pistokytkimet, - valokaarivartijat TVOC, - virtamuuntajat KOR_, - moottoriohjaimet OEMO ja - kolmannen yliaallon suodatin THF Esimerkkejä kojevalinnoista moottorilähtöihin on esitetty kojeitten valintataulukoissa. Sulakkeita on käsitelty lähemmin kohdassa
2 Kontaktorit ja käynnistimet IEC Taulukko 12.3a. Kontaktorien ja käynnistimien käyttöluokat. Virtalaji Käyttöluokat Vaihtosähkö Tasasähkö AC- 1 AC- 2 AC- 3 AC- 4 AC- 5 a AC- 5 b AC- 6 a AC- 6 b AC- 7 a AC- 7 b AC- 8 a AC- 8 b DC- 1 DC- 3 DC- 5 DC- 6 Tyypilliset sovellukset Ei-induktiiviset tai lievästi induktiiviset kuormitukset, vastusuunit, sähkölämmitykset ja vedenlämmittimet Liukurengasmoottorit: käynnistys, pysäytys Oikosulkumoottorin käynnistys, pyörivän moottorin pysäytys Oikosulkumoottorin tippakäynnistys ( keskeytyvä käynnistys ), suunnanvaihto ja vastavirtajarrutus Purkauslamppujen kytkentä Hehkulamppujen kytkentä Muuntajien kytkentä Kondensaattoriparistojen kytkentä Lievästi induktiiviset kuormitukset kotitaloussähkölaitteissa ja vastaavissa sovellutuksissa Moottorikuormitukset kotitaloussovellutuksissa Hermeettisten jäähdytysmoottorikompressorien ohjaus, kun ylivirtakuormituslaukaisimen palautus on käsikäyttöinen ( 2 ) Hermeettisten jäähdytysmoottorikompressorien ohjaus, kun ylikuormituslaukaisimen palautus on automaattinen ( 2 ) Ei- induktiiviset tai lievästi induktiiviset kuor mitukset, vastusuunit Sivuvirtamoottorit: käynnistys, vastavirtajarrutus, nykäyskäyttö. Tasasähkömoottorien dynaaminen jarrutus Sarjamoottorit: käynnistys, vastavirtajarrutus, nykäyskäyttö. Tasasähkömoottorien dynaaminen jarrutus Hehkulamppujen kytkentä ( 1 ) AC - 3 -luokkaa voidaan käyttää satunnaiseen nykäyskäyttöön tai vastavirtajarrutukseen rajoitettuina ajanjaksoina kuten koneen asennuksen yhteydessä; tällaisina rajoitettuina ajanjaksoina tällaisten toimintojen lukumäärä ei saisi ylittää viittä minuutissa eikä kymmentä kymmenen minuutin jaksossa. ( 2 ) Hermeettinen jäähdytysmoottorikompressori on yhdistelmä, johon kuuluu kompressori ja moottori, jotka kumpikin on koteloitu samaan tilaan ilman ulkoisia akseleita tai akselitiivisteitä ja moottori toimii jäähdytysaineessa. 16
3 Taulukko 12.3b. Kontaktorien ja käynnistimien sulkemis- ja katkaisukykyjä eri käyttöluokissa. Täydellinen taulukko löytyy IEC standardista. Luokka Sulkemis - ja katkaisuehdot AC- 1 AC- 2 AC- 3 (5) AC- 4 (5) AC- 5 a AC- 5 b AC- 6 a AC- 6 b AC- 7 a AC- 7 b AC- 8 a AC- 8 b I c / I e U r / U e cos Kiinnioloaika ( s ) 1,5 4,0 ( 4 ) 8,0 10,0 3,0 1,5 ( 2 ) Kysy lisätietoja valmistajalta 1,5 8,0 6,0 6,0 0,8 0,65 ( 4 ) 0,45 (2) 0,8 Luokka Sulkemisehdot ( 5 ) Kiinniolotoimintajaksojen lukumäärä AC-3 AC-4 I / I e U / U e cos Kiinniolo aika ( s ) ( 3 ) ( 3 ) Kiinniolo toimintajaksojen lukumäärä I I c I e U U r U e cos = Suljettava virta. = Suljettava ja katkaistava virta ilmaistuna tasavirran arvona tai vaihtovirran tehollisarvon symmetrisenä arvona. = Mitoituskäyttövirta. = Syöttöjännite. = Käyttötaajuinen palaava jännite. = Mitoituskäyttöjännite. = Koepiirin tehokerroin. cos on 0,45 kun I e 100 A ja 0,35, kun I e > 100 A. ( 2 ) Kokeet tulee suorittaa hehkulamppukuormituksella. (3) U/U e :n suhteelle hyväksytään toleranssi 20 % ( 4 ) Esitetyt arvot koskevat staattorikontaktoreja. ( 5 ) Sulkemisehdot käyttöluokille AC - 3 ja AC - 4 tulee myös tarkastaa. 17
4 Taulukko 12.3c. Käynnistimien ja kontaktoreiden toiminnallisia suorituskykyjä. Täydellinen taulukko löytyy IEC standardista. Luokka Sulkemis- ja katkaisuehdot AC- 1 AC- 2 AC- 3 AC-4 AC- 5 a AC- 5 b AC- 7 a AC- 7 b AC- 8 a AC-8 b (5) I c / I e U r / U e cos Kiinniolo aika ( s ) 1,0 2,0 2,0 6,0 2,0 1,0 ( 2 ) 1,0 (4) 1,0 6,0 (3) 0,80 0,65 0,45 (2) 0,80 0,80 0, Kiinniolo toimintajaksojen lukumäärä I c I e U r U e = Suljettava tai katkaistava virta. = Mitoituskäyttövirta. = Käyttötaajuinen tai tasajännitteinen palaava jännite. = Mitoituskäyttöjännite. cos on 0,45 kun I e 100 A ja 0,35 kun I e >100 A. ( 2 ) Kokeet tulee suorittaa hehkulamppukuormituksella. (3)U/U e = 1 sulkemiselle ja U r /U e = 0,17 katkaisulle (4)I/I e = 6,0 sulkemiselle ja I c /I e = 1,0 katkaisulle. ( 5 ) Luokalle AC- 8 b tehtäviin kokeisiin tulee liittää myös luokan AC- 8 a kokeet Apureleet, kontaktorien apukoskettimet IEC Taulukko 12.3d. Kytkinelementtien käyttöluokat. Vaihtovirta käyttäen optoeristystä Virran tyyppi Käyttöluokka AC- 12 AC- 13 AC- 14 AC- 15 Tyypillisiä sovellutuksia Resistiivisten ja jatkuvien kuormien ohjaus. Jatkuvien kuormien ohjaus muuntajaeristyksellä. Pienten sähkömagneettisten kuormien ohjaus ( 72 VA ). Sähkömagneettisten kuormien ohjaus ( 72 VA ). Tasavirta DC- 12 DC- 13 DC- 14 Resistiivisten ja jatkuvien kuormien ohjaus käyttäen optoeristystä. Sähkömagneettien ohjaus. Sähkömagneettisten kuormien ohjaus, kun piirissä on säästövastuksia. 18
5 Taulukko 12.3e. Kytkinelementtien kytkentä- ja katkaisukykyvaatimukset. Täydellinen taulukko löytyy IEC standardista. Käyttöluokka Normaalit käyttöolosuhteet Epänormaalit käyttöolosuhteet Kytkentä Katkaisu Kytkentä Katkaisu I/I e U/U e cos I/I e U/U e cos I/I e U/U e cos I/I e U/U e cos AC , ,9 AC- 13 (2) 2 1 0, , ,1 0,65 1,1 1,1 0,65 AC , ,3 6 1,1 0,7 6 1,1 0,7 AC , ,3 10 1,1 0,3 10 1,1 0,3 I/I e U/U e T 0,95 I/I e U/U e T 0,95 I/I e U/U e T 0,95 I/I e U/U e T 0,95 DC ms ms DC P P 1,1 1,1 6 P 1,1 1,1 6 P DC- 14 (2) ms ms 10 1,1 15 ms 10 1,1 15 ms I =kytkettävä tai katkaistava virta I e =nimellinen käyttövirta U =jännite ennen kytkentää U e =nimellinen käyttöjännite T 0,95 =aika ms, jossa saavutetaan 95% jatkuvan tilan virrasta P =U e I e W = jatkuvan tilan tehon kulutus P max = W, T 300 ms ( 1 ) Milloin katkaisuvirran arvo eroaa kytkentävirran arvosta, päälläoloaika viittaa kytkentävirtaan, jonka jälkeen virta on alennettu katkaisuvirran arvoon sopivaksi ajanjaksoksi, esim. sekunniksi ( normaalit käyttöolosuhteet ). ( 2 ) Koskettimittomilla kytkinlaitteilla tulisi käyttää valmistajan määrittelemää ylikuormitussuojalaitetta epänormaalien olosuhteiden toteamiseksi ( epänormaalit käyttöolosuhteet ) 19
6 Kuormankytkimet, kytkinvarokkeet ja varokekytkimet IEC Taulukko 12.3f. Käyttöluokat. Virtalaji Käyttöluokat Vaihto sähkö Tasa sähkö Usein tapahtuva toiminta Harvoin tapahtuva toiminta Tyypillinen käyttö AC- 20 A AC- 20 B Virraton kytkentä ja katkaisu ( erotinkäyttö ) AC- 21 A AC- 21 B Resistiivisen kuorman kytkentä ja katkaisu AC- 22 A AC- 22 B Resistiivisten ja induktiivisten sekakuormitusten kytkeminen AC- 23 A AC- 23 B Moottorikuormitusten kytkentä ja katkaisu ( AC3 ) DC- 20 A DC- 20 B Virraton kytkentä ja katkaisu DC- 21 A DC- 21 B Resistiivisen kuorman kytkentä ja katkaisu DC- 22 A DC- 22 B Lievästi induktiivisen kuorman kytkentä ja katkaisu DC- 23 A DC- 23 B Induktiivisen kuorman kytkentä ja katkaisu ( esim. sarjamoottorit ) Kytkimeltä vaadittavia ominaisuuksia erotinkäytössä: - avausvälin jännitekestoisuus syöksyjännitteellä 12,3 kv ja vaihtojännitteellä 8,7 kv, - kytkimen vuotovirrat uutena korkeintaan 0,5 ma ja käytettynä 2,0 ma sekä - luotettava asennonosoitus myös ääritilanteissa. Luotettavan turvallisuuden takaamiseksi on turvakytkimissä yms. käytettävä kytkimiä, jotka täyttävät erotinkäytön vaatimukset. ABB Control Oy:n kytkimet ovat mitoitettuja käyttöluokan A mukaan ja soveltuvat erotinkäyttöön. 20
7 Käyttöluokka Taulukko 12.3g. Sulkemis- ja katkaisuehdot eri käyttöluokissa IEC mukaisesti. Mitoituskäyttövirta Sulkemisehdot Katkaisuehdot Toimintajaksojen lukumäärä I/I e U/U e cos I/I e U r /U e cos AC- 20_, -A,-B Kaikki arvot AC- 21_, -A,-B " 1,5 0,95 1,5 0,95 5 AC- 22_, -A,-B " 3 0,65 3 0,65 5 AC- 23_,- A,-B 0 <l e 100 A 10 0,45 8 0,45 5 I e >100 A 10 0,35 8 0,35 3 Käyttöluokka I/I e U/U e L /R (ms) I c /I e U r /U e L / R (ms) DC- 20_, -A,-B Kaikki arvot DC- 21_, -A,-B " 1,5 1 1,5 1 5 DC- 22_, -A,-B " 4 2,5 4 2,5 5 DC- 23_, -A,-B " I = Suljettava virta, joka on tasavirran tai symmetrisen vaihtovirran tehollisarvo. I c = Katkaistava virta. I e = Mitoituskäyttövirta. U = Syöttöjännite. U e = Mitoituskäyttöjännite. U r = Käyttötaajuinen tai tasajännitteinen palaava jännite. Taulukko 12.3h. IEC vaatimukset kytkimen mekaaniselle iälle. Mitoituskäyttö virta I e Mitoituskäyttövirta Toimintajaksojen lukumäärä Toimintajaksojen lukumäärä tuntia kohti Toimintajaksojen lukumäärä A- käyttöluokka AC ja DC B- käyttöluokka AC ja DC yht. virraton virrallinen virraton virrallinen 0 < I e < I e < I e < I e < I e yht. 21
8 Taulukkoa 12.3j. IEC mukaiset koeolosuhteet tutkittaessa kytkimen sähköistä elinikää. Käyttöluokka Mitoituskäyttövirta Katkaisu Sulkeminen I/I e U/U e cos I c /I e U r /U e cos I e AC- 21 A AC- 21 B Kaikki arvot 1 1 0, ,95 AC- 22 A AC- 22 B " 1 1 0, ,8 AC- 23 A AC- 23 B " 1 1 0, ,65 I/I e U/U e L/R (ms) I c /I e U r /U e L/R (ms) DC- 21 A DC- 21 B Kaikki arvot DC- 22 A DC- 22 B " DC- 23 A DC- 23 B " 1 1 7, ,5 I = Suljettava virta, joka on tasavirran tai symmetrisen vaihtovirran tehollisarvo I c = Katkaistava virta I e = Mitoituskäyttövirta U = Syöttöjännite U e = Mitoituskäyttöjännite U r = Käyttötaajuinen tai tasajännitteinen palaava jännite Yleisliittimet Al- ja Cu-johtimia varten Alumiinijohtimia käytettäessä on käytettävä tähän tarkoitukseen soveltuvia liittimiä. Liittimien valinnassa otettava huomioon seuraavat seikat: -johtimien kuormitus- ja oikosulkulämpötilat, -johtimien materiaali ja poikkipinta, -korroosio ja -käytettävissä olevat työkalut. Liittimien jako käyttötarkoituksen mukaan : T1 T2 Liittimet, jotka on tarkoitettu johtimille enintään 80 C käyttölämpötilassa ja oikosulussa enintään 180 C loppulämpötilassa Liittimet, jotka on tarkoitettu johtimille yli 80 C käyttölämpötilassa ja oikosulussa enintään 2 C loppulämpötilassa Alumiinijohtimet saa liittää vain sellaisiin liittimiin, joissa on johdinmetallin merkintä Al tai Alu. Merkintää Al käytetään alumiini-, seosalumiini- ja teräsalumiinijohtimien liitäntään tarkoitetuissa liittimissä ja merkintää Alu yksinomaan alumiinijohdoille tarkoitetuissa liittimissä. Kuparijohtimille tarkoitetut liittimet eivät sovellu alumiinijohtimien liittämiseen. Myöskään alumiinijohtimille tarkoitetut liittimet eivät yleiseti sovellu kuparijohtimien liittämiseen, ellei niitä ole tähän käyttötarkoitukseen erikseen hyväksytty ( merkintä Cu ). Alumiinijohtimia liitettäessä on korroosion syntyminen estettävä ( kosteat ja märät tilat ). Puristusliittimien yhteydessä on käytettävä liitinvalmistajan liittimille tarkoittamaa 22
9 puristusvälinettä ja siihen kuuluvaa leukaa. Eri liitinvalmistajien liittimien ja puristustyökalujen sopivuus käytettäväksi toistensa kanssa on todettava erillisellä kokeella. Tilastojen mukaan sähköisissä piireissä tapahtuvista vikatilanteista n. 20% aiheutuu huonoista kaapeliliitoksista. ABB Control Oy:n OZXB_ liittimet soveltuvat sekä alumiini- että kuparijohtimien liittämiseen ja liitostyön voi suorittaa ilman erikoistyökaluja. Rakenne on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja se on korroosiota kestävä. Liitimen lämpöluokka on T2 ja liitoksen kunto on helppo tarkastaa. Saatavissa on erityyppisiä liitinratkaisuja ja lisäksi koko sarjalle on lisävarusteena hankittavissa kosketussuojaus luokkaan IP Sulakkeeton suojausjärjestelmä Erilaisia käyttötapauksia varten on 3 suoja-automaattityyppiä. V ilmestyneessä standardissa IEC vanhat tyypit on korvattu uusilla tyypeillä B, C ja D. Taulukko 12.3k. Pikalaukaisun standardialueet. Tyyppi Alue B C D Yli 3 I n, enintään 5 I n Yli 5 I n, enintään 10 I n Yli 10 I n, enintään 20 I n Taulukkoa 12.3l. Aika-virtatoimintaominaisuudet. Koe Tyyppi Koevirta Alkutila Laukaisurajat tai sietoaika Vaadittavat tulokset a B,C,D 1,13 I n Kylmä * ) t 1 h (kun I n 63 A ) ei laukaisua t 2 h (kun I n >63 A ) b B,C,D 1,45 I n Heti kokeen t < 1 h (kun I n 63 A ) a jälkeen t < 2 h (kun I n >63 A ) c B,C, D 2,55 I n Kylmä * ) 1s < t < 60 s ( I n 32 A ) 1s < t < 120 s ( I n >32 A ) d B C D 3 I n 5 I n 10 I n Kylmä * ) t 0,1 s ei laukaisua Huomautuksia laukaisu Virtaa kasvatetaan tasaisesti 5 s aikana laukaisu Virta aikaansaadaan sulkemalla apukytkin e B 5 I n Kylmä * ) t < 0,1 s Virta aikaansaadaan sulkemalla n C 10 I D apukytkin 20 I n *Termi kylmä tarkoittaa ilman edeltävää kuormitusta referenssikalibrointilämpötilassa. 23
10 Taulukko 12.3m. Sallitut I 2 t :n ( läpipäästö ) arvot nimellisvirraltaan enintään 16 A katkaisijoilla. Energiarajaluokat Oikosulun nimelliskatkaisukyky (A) I 2 t max I 2 t max I 2 t max (A 2 s) (A 2 s) (A 2 s) B-tyyppi ja C-tyyppi B-tyyppi C-tyyppi B-tyyppi C-tyyppi ei määrättyä rajaarvoa Taulukko 12.3n. Sallitut I 2 t :n ( läpipäästö )arvot nimellisvirraltaan yli 16 A ja enintään 32 A katkaisijoilla. Oikosulun nimelliskatkaisukyky ( A ) Energiarajaluokat I 2 t max I 2 t max I 2 t max (A 2 s) (A 2 s) (A 2 s) B- tyyppi ja C- tyyppi B- tyyppi C- tyyppi B- tyyppi C- t yyppi ei määrättyä rajaarvoa Selektiivisyys Vikatilanteessa on verkosta pystyttävä erottamaan niin pieni osa kuin vain on mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa vian rajoittamista pienelle alueelle, jolloin muu osa verkosta toimii normaalisti. Suojauksen on kuitenkin toimittava siten, että se sallii normaalit käytössä esiintyvät ylivirrat. KUVA 12.3a. Selektiivisyysehdon esimerkkikuva. Selektiivisyysehto toteutuu esimerkkikuvien 12.3a mukaisesti, syötön puolella olevan 160 A sulakkeen sulamisaikaa vastaavan I 2 t -arvon tulee olla suurempi kuin kuorman 24
11 puolella olevan 100 A sulakkeen kokonaistoiminta-aikaa vastaavan I 2 t -arvon. Eli kuvan mukaisesti B 2 > A 1 +B 1. Kokonaistoiminta - aika = sulamisaika + valokaariaika. t s = sulakeliuskan sulamisaika t v = valokaariaika t t = kokonaistoiminta-aika î s = rajoittamaton virran huippuarvo î c = sulakkeen rajoittaman virran huippuarvo I = virta t = aika KUVA 12.3b. Sulakkeen toiminta-ajat. I 2 t -arvot lasketaan sulamis- ja toiminta-aikojen perusteella seuraavien integraalien avulla, joka on virran neliön integraali ajan suhteen. Sulamis- I 2 t laskentakaava: Kokonais- I 2 t laskentakaava: t I 2 s 2 t t sul = I dt I 2 t 2 t kok = I dt 0 0 Tavallisesti käytettävät suojalaitteet ovat: - sarjassa olevat sulakkeet, - sulake ja lämpörele sarjassa, - sulake ja katkaisija sarjassa, - pienjännitesulake ja suurjännitesulake tai -katkaisija sarjassa ja - katkaisijat sarjassa. Sulakkeet sarjassa Sulakkeiden keskinäinen selektiivisyys riippuu vikavirran suuruudesta. Yleensä riittää yhden tai kahden virtaportaan ero sarjassa oleville sulakkeille. Asiaa voidaan tarkastella myös sulamisaikakäyrien perusteella. Sulakkeet ovat selektiivisiä, kun niiden sulamisaikakäyrät eroavat toisistaan. Koska käyrät yleensä ovat keskimääräisiä, on sulamisajoilla hajonnan takia oltava riittävä ero. Kuvan 7.4a sulamisaikakäyrästöstä nähdään, että esim. 200 A ja 2 A sulakkeilla on virralla 1200 A sulamisajoissa eroa 2,5 s, mutta virralla 6000 A vain 0,005 s. Varsinkin suurilla oikosulkuvirroilla on arvioon otettava mukaan myös valokaariaika. Pylväskuvassa 12.3b tummempi osa pylväästä kuvaa valokaariaikaa, kun taas vaalea osa vastaa sulamisaikaa. Yleisesti voidaan todeta, että kaksi sulaketta ( g G ) ovat selektiivisiä keskenään, mikäli niiden nimellisvirtojen suhde on vähintään 1,6:1. Kerroin on riippumaton valmistajasta. 25
12 Sulake ja lämpörele sarjassa Sulake ja lämpörele ovat tavallisesti samassa ryhmäjohdossa Sulakkeen tehtävänä on suojata piiri sellaisilla virroilla, joilla lämpörele ei ole riittävän nopea. Käytännössä tämä raja on suuruusluokkaa 10 kertaa releen nimellisvirta. Sulakkeen suurin sallittu nimellisvirta on merkitty releen arvokilpeen. KUVA 12.3c. Moottorin ylivirtasuojaus. Sulake ja katkaisija sarjassa Sulakkeet ovat yleensä katkaisijan takana ( ryhmäsulakkeet ). Katkaisijan terminen laukaisija asetellaan tavallisesti arvoon, joka on huomattavasti ryhmäsulakkeen nimellisvirtaa suurempi. Selektiivisyys pienillä ylivirroilla on näin ollen varmaa. Suuremmilla oikosulkuvirroilla toimii katkaisijan pikalaukaisija. Katkaisijan toiminta on tavallisesti selektiivistä, jos pikalaukaisija on aseteltu sellaiselle virralle, jolla suurimman ryhmäsulakkeen sulamisaika on korkeintaan 30 ms. Esim. jos katkaisijan takana on suurin ryhmäsulake 400 A ( OFAA ), on pikalaukaisija aseteltava virralle n. 8 ka. Pienjännitesulake ja suurjännitesulake tai katkaisija sarjassa Kun muuntaja on kytketty maasta erotettuun keskijänniteverkkoon, on alajännitepuolen ja yläjännitepuolen sulakkeiden toiminta selektiivistä, jos ne valitaan taulukon 12.3o mukaan. Yläjännitepuolen sulakkeen valinnassa on lisäksi huomioitava muuntajan kytkentävirtasysäys. Yläjännitepuolen katkaisijan toiminta on selektiivistä pienjännitesulakkeen kanssa, jos pikalaukaisijan havahtumisvirta on 2-3 kertaa taulukossa mainittu suurjännitesulakkeen nimellisvirta. 26
13 Taulukko 12.3o. OFAA- ja OFCM-sulakkeiden välinen selektiivisyys. Suurjännitesulake OFCM Luku 12: Kytkinlaitteet ja eristimet Suurin mahdollinen OFAA-sulake Muuntajan yläjännite 10 kv 20kV 10 A 100 A 160 A 16 A 125 A 200 A 25 A 200 A A 315 A 0 A 63 A 0 A 630 A Katkaisijat sarjassa Ilmakatkaisijan ja kompaktikatkaisijan ollessa sarjassa pystytään katkaisijat valitsemaan siten, että ne toimivat selektiivisesti. Pelkkien kompaktikatkaisijoiden ollessa sarjassa selektiivisyys onnistuu vain sellaisissa poikkeustapauksissa, missä oikosulkuvirrat ovat pieniä, mikä merkitsee sitä, että normaaleissa teollisuusolosuhteissa ei selektiivisyyttä saavuteta Teollisuuskäyttöjen kojevalinnat ABB Control Oy panostaa jatkuvasti luotettaviin teollisuuden peruskomponentteihin. Turvallisuus ja luotettava toiminta ovat keskeisiä lähtökohtia komponenttien tuotekehitykselle, jota teemme kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Teollisuuskäyttöjen kojevalinnan helpottamiseksi on tässä yhteydessä esitetty osa ABB Control Oy:n ylläpitämistä komponenttien valintataulukoista moottorikäytöille, joissa tarvitaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojausta sekä erotustoimintoja. Taulukkojen kojevalinnat perustuvat ABB:n LOVAG ( *-laboratorioissa suoritettujen kokeiden tuloksiin ja kattavat nimellisjännitteet 400V ja 690V sekä oikosulkuvirran aina ka :iin asti. Oikosulkusuojaus on taulukoissa toteutettu OFAM- sulakkeilla. Koska am- sulakkeiden nimenomainen käyttötarkoitus on moottorikäyttöjen oikosulkusuojaus, saavutetaan niillä kustannustehokkain kokonaisvalinta. Ylikuormitussuojaus on toteutettu luotettavilla TA- lämpöreleillä. Taulukkojen käynnistimien kojeet on valittu IEC ( EN ) standardin koordinaatiotyypin 2 mukaan, jolloin oikosulkutilanteessa ainoa riski on kontaktorin koskettimien lievä hitsaantuminen. Koskettimet voidaan helposti irroittaa sähköisellä ohjauksella tai käyttämällä tarkoitukseen sopivaa työkalua, jolloin uudelleenkäynnistys on mahdollinen heti välttämättömien tarkastuksien ja sulakkeiden vaihdon jälkeen. Vaadittujen erotustoimintojen saavuttamiseksi tarvitaan IEC ( EN ) standardin mukaiset turvalliset OS / OESA- kytkinvarokkeet ja OT- turvakytkimet. * ) LOVAG = Low Voltage Agreement Group 27
14 Lämpöreleet Moottorin virta johdetaan releestä läpi vastuksen, joka lämmittää kaksoismetalliliuskaa eli bimetalliliuskaa. Lämmön vaikutuksesta liuska taipuu. Kun virta ylittää asetellun arvon, taipuu kaksoismetalliliuska niin paljon, että sen ohjaama kosketin toimii. Kontaktori, joka saa kelavirtansa releen koskettimien kautta, avautuu. Lämpöreleet suunnitellaan standardin IEC mukaan. Releen on toimittava 20 C ympäristön lämpötilassa seuraavasti: Taulukko 12.3p. Lämpöreleen laukaisuajat IEC mukaan. Laukaisuluokka Laukaisuaika T p s 10 A 2 T p T p T p T p 30 ABB:n lämpöreleet ovat mitoitettuja luokan 10 A mukaan. Releiden ominaisuuksia: Kuormitusvirta Laukaisuaika 1,5 x asetteluvirta ( käyttölämmin rele ) maks. 120 s 7,2 x asetteluvirta ( kylmä rele ) s x asetteluvirta ei laukaisua Standardit eivät määrää täysin tarkkaa laukaisuaikaa, vaan eräitä rajoja. Tarkemmin releen toiminta selviää valmistajan ilmoittamista käyristä. Jos moottorin nimellisvirta sattuu kahden relealueen rajalle, on edullista valita näistä virtaalueeltaan pienempi rele. Bi-metallien taipumat ovat tällöin suurempia ja toimintatarkkuus parempi. Perusasetteluvirraksi otetaan usein moottorin nimellisvirta. Jos halutaan olla varovaisia, asetellaan rele kuormitusvirran mukaan. Turhien laukaisujen välttämiseksi on vielä otettava huomioon moottorin ja releen ympäristön lämpötilat sekä niiden keskinäinen ero. Kotelossa, johon rele on sijoitettu, on usein lämpötila + C moottorin ympäristön lämpötilan ollessa huomattavasti pienempi. Ellei rele ole lämpötilakompensoitu se laukaisee liian nopeasti. Releen asetusta on tällöin muutettava. Virtaasetusta ei pidä korjata moottorin nimellisvirtaa suuremmaksi ennen kuin on luotettavasti todettu esim. ampeerimittarilla, että moottori ei todellakaan ota ylivirtaa, vaan releen laukaisu johtuu esim. releen ympärillä olevan ilman liian korkeasta lämpötilasta. On muistettava, että bimetallirele jäähtyy huomattavasti nopeammin kuin moottori. Rele sallii käynnistykset niin lyhyin väliajoin, että moottorin lämpötila saattaa nousta vaarallisen korkeaksi. Tässä tilanteessa elektroninen lämpörele on parempi. 28
15 Elektroninen lämpörele Elektronisen lämpöreleen laukaisukäyrä bimetallireleeseen verrattuna on erittäin tarkka. Elektroninen lämpörele säilyttää tarkkuutensa myös korkeissa lämpötiloissa ja niiden asettelualue on laajempi kuin bimetallireleiden. Elektronisissa lämpöreleissä laukaisuluokka 10, 20 tai 30 voidaan eräissä malleissa valita valintakytkimellä suoraan releen etupaneelista. Releen tarkistus Tarvittaessa releen toiminnan tarkastaminen käyttöpaikalla voidaan tehdä valmistajan ohjeiden mukaan. TAULUKKO 12.3q. Suojauskomponentit moottorilähtöjen eri suojauskohteisiin. Suojauskohde Lämpörele Termistori Elektroninen Elektroninen PATAM, T rele SPEM lämpörele Ylikuorma Pitkä käynnistys ja jarrutusaika Vaihteleva ylikuorma - Suuri käynnistystiheys - Jäähdytyksen estyminen Käynnistys jumitilanteesta - = täydellinen suojaus = suojaus saavutetaan osittain - = suojausta ei saavuteta Kojeiden oikosulkulujuus Taulukko 12.3r. Muutamien tavallisimpien kytkinlaitteiden tyypillisiä oikosulkukestoisuuksia. Koje Oikosulkukestoisuus ka Tulppavaroke 20 Johdonsuojakytkin Kuormankytkin + etusulake 100 Jonovarokekytkin Kytkinvaroke 100 Kahvavaroke
16 MOOTTORIT ABB KESKUKSEN KOJEET KAAPELI In A 400V Hz 3) LÄMPÖRELE 3) SULAKE 3) P 3) 1) ASETTELUALUE kw KONTAKTORI KYTKIN- OFA_ AMCMK r/min r/min r/min r/min TYYPPI TYYPPI MCMK M 7 r/m 1000 r/m 10 r/m 3000 r/m VAROKE A * AXCMK 0,09 0, ,4-0, gG 0,12 0,63 0, ,4-0,63 0,4-0, gG 0,18 0,90 0,75 0,72-0,63-1,0 0,63-1,0 0,63-1,0-2gG 0,25 1,18 0,92 0,83 0,70 1,0-1,4 0,63-1,0 0,63-1,0 0,63-1,0 4gG 0,37 1,60 1,25 1,12 0,93 1,3-1,8 1,0-1,4 1,0-1,4 0,63-1,0 4gG 3X1,5+1,5 0,55 2,4 1,78 1,45 1,33 A9 1,7-2,4 1,3-1,8 1,3-1,8 1,0-1,4 4gG 270 0,75 2,7 2,4 1,90 1,70 2,2-3,1 1,7-2,4 1,7-2,4 1,3-1,8 6gG 210 1,1 3,4 3,3 2,6 2,4 TA25DU 2,8-4,0 2,8-4,0 2,2-3,1 2,2-3,1 OS32 4aM 140 1,5 4,5 4,1 3,4 3,3 3,5-5,0 2,8-4,0 2,8-4,0 2,8-4,0 6aM 180 3X2,5+2,5 2,2 5,9 5,4 4,8 4,5 4,5-6,5 4,5-6,5 3,5-5,0 3,5-5,0 10aM 110 3,0 7,8 6,9 6,5 6,0 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 4,5-6,5 10aM 180 4,0 10,0 8,7 8,6 7,4 A12 7,5-11 7,5-11 7,5-11 6,0-8,5 16aM 3X ,5 13,4 11,9 11,1 10,5 A , aM 120 7,5 18,1 15,4 14,8 13,9 A aM A aM 3X A40 TA42DU aM 18, A OS63 am 3X A63 TA75DU aM > A aM 3X X A95 TA80-/-110DU OS aM A110 TA110DU X A145 TA200DU OS aM 3X A OESA2 160aM A210 TA4DU DV 12PL 200aM 180 3X X(3X120+41) A OESA400 2aM EH T4DU EH370 OESA EH aM 1 T900DU DV 12PL EH aM 2X(3X185+95) * 2X(3X300+88) E2N12/08 PR112-LSI X(3X185+95) 110 Luku 12: Kytkinlaitteet ja eristimet 2) 3) TURVAKYTKIN 1 2 OTP16T3P OTP25T3P OTP16T3P OTP25T3P 80 OTP36T3P OTP36T3P OTP75T3B OT90ALAA3T OTP75T3B OT90AAUA3T 125aM 3X OT125ELAA3T OT125EAUA3T 1 OT160ELAA3T OT160EAUA3T 3X OT200KLAA3T OT200KAUA3T OT2KLAA3T OT2KAUA3T DV 12PL 315aM 2X(3X185+57) 170 OT315KLAA3T OT315KAUA3T aM 2X(3X120+70) 2X(3X240+72) 180 OT400DLAA3T OT400DAUA3T OT630KLAA3T OT630KAUA3T - KOORDINAATIO ON IEC TYPE 2, ka, 400 V. - KÄYNNISTYSAJAN OLLESSA PITEMPI KUIN 5 S ON LÄMPÖRELEEN JA SULAKKEEN TOIMINTA-AJAT TARKISTETTAVA. - SYÖTTÖKAAPELINA kw TEHOILLA ON AL-KAAPELI, CU-KAAPELIA KÄYTETÄÄN VÄLILLÄ TURVAKYTKIN-MOOTTORI ( N. 3m ). A2 ASENNUSTAPA E, KORJAUSKERROIN <= 0,65. 1) RAJAPITUUS JÄNNITEHÄVIÖLLÄ Uh <= 3% NIMELLISKUORMALLA JA <= 10% KÄYNNISTETTÄESSÄ, MIKÄLI MATKA ON PITEMPI ON JÄNNITEHÄVIÖ TARKISTETTAVA. KOSKETUSJÄNNITESUOJAUKSEN TOIMIVUUS TARKISTETTAVA ERIKSEEN. 2) KAAPELILÄPIVIENNIT: SARAKE 1 YLÄ- JA ALAKAUTTA, SARAKE 2 ALAKAUTTA. LAJIMERKIN SISÄLTÖ: KATSO ESITE OT 2 FI. KAAPELOINTI TARVIKKEET: KATSO TIEDOTE OT 21 FI. 3) MITOITUS RIITTÄVÄ SEURAAVALLE TEHOPORTAALLE 200 kw ASTI. ABB Control Oy Pienjännitejärjestelmät KAI PM MOOTTORILÄHTÖJEN KOJEVALINTATAULUKKO 400V KAI 110ZN
17 MOOTTORIT ABB KESKUKSEN KOJEET KAAPELI 2) 3) In A 690V Hz 3) LÄMPÖRELE 3) SULAKE 3) P 3) 1) TURVAKYTKIN ASETTELUALUE kw KONTAKTORI KYTKIN- OFA_ AMCMK r/min r/min r/min r/min TYYPPI TYYPPI MCMK M 7 r/m 1000 r/m 10 r/m 3000 r/m VAROKE A * AXCMK 1 2 0,09 0, ,3-1, gG E16DU ,12 0,37 0, ,3-1,0 0,3-1, gG 0,18 0,52 0,44 0,42-0,4-0,63 0,4-0,63 0,4-0,63-2gG 0,25 0,68 0,53 0,48 0,41 0,63-1,0 0,4-0,63 0,4-0,63 0,4-0,63 2gG 0,37 0,93 0,73 0,65 0,54 0,63-1,0 0,63-1,0 0,63-1,0 0,4-0,63 2gG 3X1,5+1,5 0,55 1,36 1,03 0,84 0,77 1,0-1,4 1,0-1,4 0,63-1,0 0,63-1,0 4gG A9 0,75 1,55 1,37 1,10 0,99 1,3-1,8 1,0-1,4 1,0-1,4 0,63-1,0 4gG OTP16T3P OTP16T3P 1,1 1,98 1,89 1, 1,39 1,7-2,4 1,7-2,4 1,3-1,8 1,3-1,8 4aM 1,5 2,6 2,4 2,0 1,94 2,2-3,1 1,7-2,4 1,7-2,4 1,7-2,4 OS32 4aM 330 2,2 3,4 3,1 2,8 2,6 TA25DU 2,8-4,0 2,8-4,0 2,2-3,1 2,2-3,1 4aM 190 3,0 4,5 4,0 3,8 3,5 3,5-5,0 3,5-5,0 3,5-5,0 2,8-4,0 6aM 230 3X2,5+2,5 4,0 5,8 5,1 5,0 4,3 4,5-6,5 4,5-6,5 4,5-6,5 3,5-5,0 10aM 180 5,5 7,8 6,9 6,4 6,1 6,0-8,5 6,0-8,5 4,5-6,5 4,5-6,5 10aM 320 7,5 10,5 8,9 8,6 8,1 A26 7,5-11 7,5-11 7,5-11 7, aM 220 3X ,6 13,3 12,5 11, aM 200 OTP25T3P OTP25T3P 15 16,8 18,0 16,5 15,4 A aM , ,6 A aM 220 3X10+10 OTP75T3B OTP75T3B A aM 190 TA75DU A OS63 am 210 3X aM 170 OT90ALAA3T OT90AAUA3T A95 TA80DU aM 300 OT125ELAA3T OT125EAUA3T 3X A110 TA80/110DU OS aM 3X OT160ELAA3T OT160EAUA3T aM 220 A145 3X TA200DU aM A OESA2 160aM 3X X A DV 12PL 200aM 3X OT200KLAA3T OT200KAUA3T A260 TA4DU aM 3X OT2KLAA3T OT2KAUA3T A OESA400 2aM 2X(3X120+41) 280 OT315KLAA3T OT315KAUA3T EH DV 12PL 315aM 2X(3X120+70) 2X(3X185+57) 320 OT400DLAA3T OT400DAUA3T T4DU aM EH aM 2X(3X185+95) 2X(3X240+72) 2 OESA aM 270 DV 12PL EH700 T900DU aM EH aM 2X(3X ) * 2X(3X300+88) OT1000BLAA3T OT1000BAUA3T E2N12/08 PR112-LSI X(3X185+95) 4X(3X185+57) E2N12/12 PR112-LSI X(3X ) 4X(3X240+72) KOORDINAATIO ON IEC TYPE 2, ka, 690 V. - KÄYNNISTYSAJAN OLLESSA PITEMPI KUIN 5 S ON LÄMPÖRELEEN JA SULAKKEEN TOIMINTA-AJAT TARKISTETTAVA. - SYÖTTÖKAAPELINA kw TEHOILLA ON AL-KAAPELI, CU-KAAPELIA KÄYTETÄÄN VÄLILLÄ TURVAKYTKIN-MOOTTORI ( N. 3m ). A2 ASENNUSTAPA E. KORJAUSKERROIN <= 0,65. 1) Rajapituus jännitehäviöllä Uh <= 3% nimelliskuormalla ja <= 10% käynnistettäessä, mikäli matka on pitempi on jännitehäviö tarkistettava. Kosketusjännitesuojauksen toimivuus tarkistettava erikseen. 2) Kaapeliläpiviennit: sarake 1 ylä- ja alakautta, sarake 2 alakautta. Lajimerkin sisältö: Katso esite OT 2 FI. Kaapelointitarvikkeet: katso tiedote OT 21 FI 3) Mitoitus riittävä seuraavalle tehoportaalle 4 kw asti. ABB Control Oy KAI MOOTTORILÄHTÖJEN KOJEVALINTATAULUKKO Pienjännitejärjestelmät PM 690 V KAI 110ZN