Source: http://docplayer.fi/3202373-Iv-selvitys-korson-paivakoti-merikotkantie-8-01450-vantaa.html
Timestamp: 2017-01-20 12:03:10+00:00
Document Index: 8675989

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, VANTAA
IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, VANTAA
Download "IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA"
1 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ TILAAJA KOHDETIEDOT TOIMEKSIANTO KOHDEKÄYNNIT JA MENETELMÄT MERKINNÄT TUTKIMUSTYÖN / RAPORTOINNIN POHJANA KÄYTETYT PIIRUSTUKSET ILMANVAIHTOKONEET (TEKNINEN TOIMINTA) ILMANVAIHTOKONEIDEN SIJAINTI, VAIKUTUSALUEET JA KÄYNTIAJAT ILMANVAIHTOKONEIDEN TEKNISESSÄ TOIMINNASSA HAVAITUT VIAT / PUUTTEET PÄÄHAVAINNOT (KOKONAISILMANVAIHTO) ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄSTÄ VISUAALISESTI TEHDYT HAVAINNOT ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄSTÄ MITTAAMALLA TEHDYT HAVAINNOT ILMAMÄÄRIEN VERTAILU TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 93 Korson päiväkoti, iv-selvitys Sivu 3 / 9 1 YLEISTÄ 1.1 Tilaaja Vantaan Tilakeskus Hankepalvelut, Rakennuttaminen Kielotie 13, VANTAA 1.2 Kohdetiedot Korson päiväkoti Merikotkantie VANTAA 1.3 Toimeksianto Toimeksiantona oli tutkia ilmanvaihdon toimivuutta päiväkodissa ilmamäärämittauksien ja laitteiden kuntotarkastusten avulla. 1.4 Kohdekäynnit ja menetelmät Kohdekäynnit tehtiin 5.9. ja joiden aikana mitattiin ilmamääriä ja tutkittiin ilmanvaihtokoneiden ja -kanavien kuntoa. Mittauksissa käytettiin TSI DPCalc paine-eromittaria. Ilmamäärät mitattiin joko ilmanvaihtokanavista pitot putkella, kanavien säätöpelleistä tai suoraan pääteelimistä. 1.5 Merkinnät Kaikki mitatut ilmamäärät ovat merkitty tämän raportin liitteenä olevaan mittauspöytäkirjaan. Suunnitellut ilmamäärät ovat laskettu ilmanvaihtopiirustuksista. 1.6 Tutkimustyön / raportoinnin pohjana käytetyt piirustukset Ilmanvaihtolaitteet: - Alustatila ja kellarikerros, piir.no: LVI G kerros, piir.no: LVI G kerros, ilmanvaihtokonehuone, piir.no: LVI G300034 Korson päiväkoti, iv-selvitys Sivu 4 / 9 2 ILMANVAIHTOKONEET (TEKNINEN TOIMINTA) 2.1 Ilmanvaihtokoneiden sijainti, vaikutusalueet ja käyntiajat koneen no, sijainti ja vaikutusalue: ilmavirta: TK01 TF01, tuloilmakone (iv-konehuone 140) - päiväkoti, vanha osa, pieni siipi +390 dm³/s TK01 PF01, poistoilmakone (iv-konehuone 140) - päiväkoti, vanha osa, pieni siipi -330 dm³/s PK 01, huippuimuri (vesikatto) - sos.tilat, vanha osa, pieni siipi -90 dm³/s PK 02, huippuimuri (vesikatto) - radon, vanha osa, pieni siipi (ei käytössä) TK02 TF01, tuloilmakone (tekninen tila 151) - päiväkoti, laajennusosa +320 dm³/s TK02 PF01, poistoilmakone (tekninen tila 151) - päiväkoti, laajennusosa -275 dm³/s TK02 PF02, huippuimuri (vesikatto) - likainen poisto, laajennusosa -70 dm³/s TK03 TF01, tuloilmakone (iv-konehuone 018) - kellaritilat +195 dm³/s TK03 PF01, poistoilmakone (iv-konehuone 018) - kellaritilat -175 dm³/s TK04 TF01, tuloilmakone (iv-konehuone 018) - alustatilat +176 dm³/s TK04 PF01, huippuimuri (vesikatto) - alustatila, laajennusosa -108 dm³/s TK04 PF02, huippuimuri (vesikatto) - alustatila, vanha osa -90 dm³/s PK01 PF01, kanavapuhallin (LJH 013) - lämmönjakohuone -80 dm³/s5 Korson päiväkoti, iv-selvitys Sivu 5 / 9 koneen no, sijainti ja vaikutusalue: ilmavirta: TK05 TF01, tuloilmakone (iv-konehuone 27.6) - päiväkoti, vanha osa dm³/s TK05 PF01, poistoilmakone (iv-konehuone 27.6) - päiväkoti, vanha osa -685 dm³/s TK05 PF02, huippuimuri (vesikatto) - keittiö -460 dm³/s TK05 PF03, huippuimuri (vesikatto) - likainen poisto, vanha osa -80 dm³/s TK05 PF04, huippuimuri (vesikatto) - likainen poisto, vanha osa, kellari ja 1.krs -85 dm³/s Tiedot ovat otettu ja ilmamäärät laskettu ilmanvaihtopiirustuksista. Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat: ilmanvaihtokone täysteho (klo klo) puoliteho (klo klo) TK01 TF01/PF01 ma ti-pe TK02 TF01/PF01 TK02 PF02 ma-pe seuraa pääkonetta muina aikoina TK03 TF01/PF01 ma-pe TK04 TF01/PF01, PF02 jatkuvasti käynnissä TK05 TF01/PF01, PF02 - yötuuletus TK05 PF03, PF04 ma-pe ma-pe seuraavat pääkonetta muina aikoina 2.2 Ilmanvaihtokoneiden teknisessä toiminnassa havaitut viat / puutteet Ilmanvaihtokoneiden teknisessä toiminnassa ei havaittu vikoja eikä puutteita.6 Korson päiväkoti, iv-selvitys Sivu 6 / 9 3 PÄÄHAVAINNOT (KOKONAISILMANVAIHTO) 3.1 Ilmanvaihtojärjestelmästä visuaalisesti tehdyt havainnot Kiinteistön ilmanvaihtokoneet, ilmanvaihtokanavat ja pääte-elimet ovat ehjiä, hyväkuntoisia ja melko puhtaita (kuvat 1 ja 2). Poistoilmakanavat ovat hieman likaantuneet ja varsinkin ns. likainen poisto (wc:t, pesuhuoneet ym.) alkaa olla jo puhdistuksen tarpeessa (kuvat 3 ja 4). Iv-koneiden suodattimet ovat likaiset ja etenkin lähes kaikki raitisilma-suodattimet ovat erittäin likaiset (kuvat 5 ja 6). Koneiden huoltokorteista ei käy ilmi, milloin suodattimet ovat viimeksi vaihdettu. Viimeinen merkintä lähes kaikissa huoltokorteissa on Oleskelutilojen ilmanvaihdon suuntaus vaikutti olevan, ainakin tarkastetuissa tiloissa (105 ja 117 ryhmähuone), hieman pielessä (kuva 7). Tuloilma olisi paras suunnata poispäin poistoilmaventtiileistä, jotta ilmankierto huoneessa saataisiin mahdollisimman kattavaksi. Asia korjattiin ko. huoneissa. Huoneessa 119 (työ/ruokailu) on toinen poistoilmaventtiileistä asennettu kaapin yläpuolelle, mutta niin lähelle kaappia ettei sitä saa poistettua esim. puhdistusta tai säätöä varten (kuva 8). kuva 1 Ilmanvaihtokonepaketti TK03 TF01/PF01 on hyvässä kunnossa. kuva 2 Ilmanvaihtokoneen TK01 PF01 puhallinosa on puhdas. kuva 3 Huippuimurin TK05 PF03 puhallinosa on likainen. kuva 4 Poistokanava (ph / wc 104) on puhdistuksen tarpeessa.7 Korson päiväkoti, iv-selvitys Sivu 7 / 9 kuva 5 Kellaria palvelevan tuloilmakoneen raitisilmasuodatin. kuva 6 Alustatilan tuloilmakoneen raitisilmasuodatin on lähes tukossa. kuva 7 Tuloilman pääte-elimet. Poistoilmaventtiilit. Tuloilman puhallussuunta on oltava poispäin poistoilmaventtiileistä. kuva 8 Poistoilmaventtiili on liian lähellä rakenteita. 3.2 Ilmanvaihtojärjestelmästä mittaamalla tehdyt havainnot Kiinteistössä mitattiin kaikkien pääilmanvaihtokoneiden kokonaisilmamäärät sekä ilmanvaihtokoneen TK05 palvelualueella (vanha osa) joidenkin huonetilojen ilmamääriä. Kaikki mitatut ilmamäärät ovat merkitty mittauspöytäkirjoihin, jotka ovat tämän raportin liitteenä. Päiväkodin vanhempaa osaa palvelevat ilmanvaihtokoneet TK01 ja TK05 (1.krs) sekä TK03 (kellari). Iv-koneen TK01 kokonaisilmamäärät ovat tulopuolella n. 20 % ja poistopuolella n. 10 % yli suunnitelmien. Iv-koneen TK05 ilmamäärät ovat poistopuolella suunnitelmien mukaiset, mutta tulopuolella jäävät reilut 10 % suunnitelmista. Huonekohtaiset mittaukset antavat samansuuntaiset tulokset eli poistopuolella ilmamäärät ovat lähes suunnitelmissa ja tulopuolella niistä jäädään %.8 Korson päiväkoti, iv-selvitys Sivu 8 / 9 Kellaritiloja palvelevan ilmanvaihtokoneen TK03 ilmamäärät ovat eniten epätasapainossa. Tulopuoli jää lähes 40 % alle suunnitelmien kun taas poistoilmamäärä on reilut 10 % yli suunnitelmien. Kellaritila on siis voimakkaasti alipaineinen joka voi mm. aiheuttaa ilmavuotoja alustatilasta kellariin mahdollisten epätiiviyskohtien kautta. Tämä on hyvin todennäköistä varsinkin kun ko. alustatila on ilmanvaihdoltaan ylipaineinen. Laajennusosaa palvelevan ilmanvaihtokoneen TK02 tulo- ja poistopuolen kokonaisilmamäärät ovat molemmat reilut 10 % yli suunnitelmien. Tämä ei ole mikään ongelma, koska alueen ilmanvaihto on kuitenkin lähes tasapainossa. Alustatiloja palvelevat tuloilmakone TK04 TF01 sekä poistoilmakoneet TK04 PF01 (laajennus) ja TK04 PF02 (vanha osa). Molemmat alustatilat ovat suunniteltu alipaineisiksi. Laajennusosan ilmanvaihto on voimakkaasti alipaineinen, sillä tuloilmamäärä on n. 20 % alle suunnitelmien ja poistoilmamäärä lähes 40 % yli suunnitelmien. Vastaavasti vanhemman osan alustatila on ylipaineinen, koska vaikka tulopuoli jää n. 30 % alle suunnitelmien, on poistoilmamäärä lähes 45 % alle suunnitelman. Tuloilmamäärien reilun vajauksen syynä on, ainakin osittain, hyvin likainen raitisilmasuodatin. Poistoilmakoneen TK04 PF02 ilmamäärävajaukseen ei löydetty selkeää syytä. 3.3 Ilmamäärien vertailu Seuraavassa taulukossa on vertailtu eri tilojen nykyisiä, mitattuja ilmamääriä suunniteltuihin ilmamääriin sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 ohjearvoilmamääriin uusissa vastaavissa tiloissa. Tila tuloilma suunniteltu tuloilma mitattu poistoilma suunniteltu poistoilma mitattu ohjearvot D2 tulo / poisto 105 ryhmähuone(43m²) / sali (58 m²) / ryhmähuone(39m²) / työ/ruokailu(17 m²) työhuone käyttö ruokailu käyttö neuvotteluh. -käyttö / / / -65 Suunnitellut ilmamäärät ovat otettu iv-piirustuksista. Ohjearvot ovat laskettu huoneiden pintaalojen mukaan. Kaikki ilmamäärät ovat dm³/s.9 Korson päiväkoti, iv-selvitys Sivu 9 / 9 4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Päiväkodin ilmanvaihto toimii oleskelutilojen osalta lähes suunnitellusti, mutta kellaritiloissa ja alustatiloissa on ongelmia. Asioiden korjaamiseksi olisi syytä tehdä seuraavia toimenpiteitä: - pyritään saamaan kaikki ilmamäärät suunnitelluille tasoille. Tämä koskee etenkin kellaritiloja ja alustatiloja. - alustatilojen ilmanvaihto on oltava alipaineinen. - vaikka ilmanvaihtokanavisto on kokonaisuudessaan melko puhdas, olisi nk. likainen poisto puhdistettava. - ilmanvaihtokoneiden suodattimet olisi vaihdettava vähintään kerran vuodessa, mieluiten kahdesti. Vaihtoajankohdat olisivat kesäkuussa pahimman siitepölykauden jälkeen sekä/tai joulukuussa lehtikelien jälkeen. - Iv-koneiden huoltokortit on pidettävä ajan tasalla. - mikäli huonetilaa 119 (työ/ruokailu) käytetään kokoustilana, on sen ilmamääriä nostettava pääte-elimiä lisäämällä sekä ilmanvaihtokoneen (TK05 TF01/PF01) kokonaisilmamääriä nostamalla. - tuloilman pääte-elinten ilmavirtojen suuntaukset on tarkistettava ja korjattava. DELETE TUTKIMUS OY Helsinki Mikko Mäkinen p LIITTEET - Ilmamäärien mittauspöytäkirja (2 kpl) Samankaltaiset tiedostot
10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 Lisätiedot HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA
23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA
www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Lisätiedot www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA
www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA
IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207 Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA
31.8.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... Lisätiedot Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti
HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus- Lisätiedot www.asb.fi 13.5.2009 IV-kuntotutkimus Hiekkaharjun nuorisotila Leinikkitie 36 01350 VANTAA
www.asb.fi 13.5.2009 IV-kuntotutkimus Hiekkaharjun nuorisotila Leinikkitie 36 01350 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki Lisätiedot Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys
16.1.2008 Korjattu versio. 18.1.2008 Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys Vantaan kaupungintalo Asematie 7 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, Oy IV-Special Ab, Helsinki Ilmanvaihdon toimivuusselvitys / Vantaan Kaupungintalo Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet Lisätiedot LAITE- JA HUOLTOKORTIT Sivu 1/1
: IV02-KSK11... Kiertoilmapuhallin IV02-KSK11... Kiertoilmapuhallin Tuulikaappi 211 Lämmitys Tuloilma LAITE- JA HUOLTOKORTIT 2013 Selite Määrä Yksikkö Valmistaja / KSK... kiertoilmapuhallin 7 kpl Sivu Lisätiedot VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 29 / 2008 Raportin päiväys: 18.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 7492594 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa
Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Lisätiedot LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 39 / 2008 02/2009 Raportin päiväys: 08.01.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 44 / 2008 Raportin päiväys: 07.11.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012
TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta... Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 28.01.2005 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot HÄMEENKYLÄN KOULU IV-RAPORTTI
2012 HÄMEENKYLÄN KOULU IV- 01055 ISS 2.4.2012 1/11 Kohde: Hämeenkylän koulu Varistontie 3, 01660 Vantaa Yleistä Kohteessa sisäilman on koettu olevan huono; käyttäjiltä on tullut palautetta mm. tunkkaisuudesta Lisätiedot SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 42-43 / 2009 Raportin päiväys: 28.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET
TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET Tutkimuksen ajankohta: vko 4-11 / 2008 Raportin päiväys: 14.03.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41-45 / 2006 Raportin päiväys: 22.11.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Ilmanvaihdon mittausraportti
Ilmanvaihdon mittausraportti Mittausvälineistö : AirFlow siipipyöräanemometri Swemaman 80 manometri Ilmanvaihdon mittausraportti Mittauksen tilaaja : Urho Urakoitsija Kohde : Ostoskeskus, liikehuoneisto, Lisätiedot MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS
MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 27-28 / 2008 Raportin päiväys: 08.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Lisätiedot Tähän kirjataan ilmastointijärjestelmän yleisarvioinnin keskeiset tulokset sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi.
1 HR/10.03.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi, raportin malli Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä 1. Johdanto Tämä raporttiluonnos Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014
RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat Lisätiedot KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 22 / 2008 Raportin päiväys: 17.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 7492594 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen Lisätiedot HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 31.3.2014. projekti 305669/100
HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus projekti 305669/100 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 1 2 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Asiakirjatilanne... Lisätiedot AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA
31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 11 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti
IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus Lisätiedot ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA
21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... Lisätiedot KORSON KOULU, ent. lukio ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KORSON KOULU, ent. lukio ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 7-8 / 2009 Raportin päiväys: 20.02.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimus 16.12.2010
16.12.2010 Yrttitien päiväkoti, lisärakennus Aniskuja 1 01300 Vantaa Inspecta Oy, Building Services Käyntiosoite: Y-tunnus: 1787853-0 PL 7 Sentnerikuja 3 Puh: 010 521 600 00441 Helsinki 00440 Helsinki Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet
Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton Lisätiedot PÄHKINÄRINTEEN KOULU OIREILUTILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS
PÄHKINÄRINTEEN KOULU OIREILUTILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 25 ja 27 / 2007 Raportin päiväys: 06.07.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 593 9212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit
Päätelaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (7) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee huonetilassa tai Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit
Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä Lisätiedot Tutkimusraportti YHTENÄISKOULU LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI. Ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus
LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI Tutkimusraportti Ilmastointijärjestelmän kuntotutkimus Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 36 38 / 2009 Raportin päiväys: 15.10.2009 Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy IV- kuntotutkimus Lisätiedot Tutkimusraportti. PUISTOLANRAITIN ALA-ASTEEN KOULU PUISTOLAN RAITIN TOIMIPISTE (ALAKOULU) Puistolan raitti 18 00760 HELSINKI
PUISTOLANRAITIN ALA-ASTEEN KOULU PUISTOLAN RAITIN TOIMIPISTE (ALAKOULU) Puistolan raitti 18 00760 HELSINKI Tutkimusraportti IVA- järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 1-10 / Lisätiedot ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS
LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 32 / 2006 Raportin päiväys: 08.08.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti
Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry
Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia: Lisätiedot Tutkimusraportti. SUUTARILAN MONITOIMITALO Seulastentie 11 00740 HELSINKI. IVA-järjestelmien kuntotutkimukset
Seulastentie 11 00740 HELSINKI Tutkimusraportti IVA-järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 20-22 / 2014 Raportin päiväys: 27.6.2014 IVA-kuntotutkimukset Sivu 2 (83) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot ILMASTOINTI- JA VIEMÄRIHAJUONGELMIEN TUTKIMUS
LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTI- JA VIEMÄRIHAJUONGELMIEN TUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 8 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736
Tutkimusraportti HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 30.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa Lisätiedot RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT
RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde päivämäärä 1.2 Paikkakunta 1.3 Suunnittelija Yhteystiedot: Puhelin Faksi 1.4 Kohde on: saneeraus uudistuotantoa 1.5 Kohde on: Teollisuuskohde Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni Lisätiedot Säätö ja toimivuuden varmistus
Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset Lisätiedot Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa
Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän Lisätiedot HIEKKAHARJUN PALOASEMA POHJAVIEMÄREIDEN SISÄPUOLINEN TV-KUVAUS JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
HIEKKAHARJUN PALOASEMA POHJAVIEMÄREIDEN SISÄPUOLINEN TV-KUVAUS JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 16-22 / 2006 Raportin päiväys: 31.05.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Lisätiedot 2/2006. Leikkipuistorakennusten ilmanvaihtotutkimus. Arto Mäkinen
2/2006 Leikkipuistorakennusten ilmanvaihtotutkimus Arto Mäkinen Helsinki 2006 Leikkipuistorakennusten ilmanvaihtotutkimus Arto Mäkinen Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...1 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUKSET KOHTEISSA...2 Lisätiedot Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa
Hyvinvointia työstä Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen, Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet ja rahoitus Lisätiedot PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI
9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti Lisätiedot PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS
PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 5-6 / 2008 Raportin päiväys: 22.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Lisätiedot Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014
Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Näytesivut. 3.1 Yleistä
3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista Lisätiedot B-siiven kellarikerroksen tiiviysselvitys
27.11.2007 B-siiven kellarikerroksen tiiviysselvitys Vantaan kaupungintalo Asematie 7 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Unto Kovanen Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot 6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.
Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen Lisätiedot HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA
HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ, Lisätiedot 192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä
K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien ilmamäärien mittauspöytäkirja
pöytäkirja Sivu 1 ( 11 ) vaihtojärjestelmien ilmamäärien mittauspöytäkirja Työmaa: Työmaa osoite: Alkutiedot: Järjestelmän tunnus: Hakunilan koulu Hiirakkotie 9, Hakunila, Helsinki Suomen Rakentamismääräyskokoelma Lisätiedot KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.
KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus jne. Miten todetut tekniset Lisätiedot KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA
KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004 Lisätiedot Nykyinen käyntiaika. Kiinteistö, iv-koneiden määrä /v /v nousu % /v nousu % Yläaste, 5 konetta 25 766 43 222 67,7 82 295 219,4
ILMANVAIHDON ENERGIANKULUTUS JA HUOLTOKUSTANNUSVERTAILU ERI KÄYTTÖAJOILLA 10.6.2015 ENERGIA KUSTANNUS käyntiaika käyntiaika + muu käyntiaika + muu aika Kiinteistö, iv-koneiden määrä /v /v nousu /v nousu Lisätiedot Oikean liesikuvun / liesituulettimen valitseminen.
Oikean liesikuvun / liesituulettimen valitseminen. Oikean tuotteen valitsemiseksi pitää olla tiedossa perusasiat nykyisen tai tulevan ilmanvaihdon tai kärynpoiston tavasta. Vaihtoehdot eri tapauksille Lisätiedot TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö, Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot 1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko
LIITE 1 Os 05, Asiantuntijapalvelut, kuntotutkimukset Teemu Männistö 24.2.2006 Vuotava läpivienti Vuotava läpivienti Lämmöneriste pudonnut Läpiviennisssä ilmavuoto 1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko Kuva Lisätiedot keittiön kärynpoiston
Vallox osaa keittiön kärynpoiston Vallox liesikuvut liesituulettimet Vallox liesikuvut ja tuulettimet ovat kiinteälasisia, suomalaiseen keittiöön suunniteltuja keittiön kärynpoistolaitteita. Kaikissa tuotteissa Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen Lisätiedot LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS
LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Climaconsult 0941-9 pvm. 24.5.2010 LVIA-rakennustapaselostus 2 HR 24.5.2010 0941-9 LOGOMO LVIA -RAKENNUSTAPASELOSTUS LUONNOSSUUNNITTELU 1. Yleistä Tässä rakennustapaselostuksessa Lisätiedot EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140
RAIKAS ILMA KEITTIÖÖSI Vallox liesikuvut ja -tuulettimet Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen WWW.VALLOX.COM KEITTIÖN KÄRYNPOISTO VALLOX VIE KÄRYT KEITTIÖSTÄ Hyvään ruokaan kuuluu herkulliset tuoksut. Ruuanlaiton Lisätiedot Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven Lisätiedot Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali
Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt) Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet
Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ulkoilman sisäänottolaitteita Lisätiedot Työpaikkojen radonkorjauksista
Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren Holmgren 26.3.2015 1 TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät Lisätiedot Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736
Tutkimusraportti HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 29.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa Lisätiedot TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA
PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus Lisätiedot SISÄILMAONGELMAN SELVITYS. Veromäen koulu Veromiehenkatu 2 01510 Vantaa
SISÄILMAONGELMAN SELVITYS Veromäen koulu Veromiehenkatu 2 Veromäen koulu, sisäilmaongelman selvitys RAPORTTI 2/18 1. YLEISTÄ Kohde Veromäen koulu Tammenterho Tammirinteentie 2 01760 Vantaa Tilaaja Vantaan Lisätiedot Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.
1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus Lisätiedot Tapanilan ala-aste, Helsinki. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 13.6.2014. projekti 305954
Tapanilan ala-aste, Helsinki Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus projekti 305954 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 1 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT... 2 1.1 Kohteen tiedot... 2 1.2 Asiakirjatilanne... Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute