Source: http://docplayer.fr/1577143-Methode-de-determination-du-niveau-de-consommation-d-energie-primaire-des-batiments-residentiels-1-references-normatives-4-2-definitions.html
Timestamp: 2016-10-23 01:39:16+00:00
Document Index: 278418915

Matched Legal Cases: ['art 2', 'art 1', 'art 1', 'art 2', 'art 1', 'art 1']

⭐MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU NIVEAU DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE DES BATIMENTS RESIDENTIELS 1 RÉFÉRENCES NORMATIVES DÉFINITIONS...
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU NIVEAU DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE DES BATIMENTS RESIDENTIELS 1 RÉFÉRENCES NORMATIVES DÉFINITIONS...
Download "MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU NIVEAU DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE DES BATIMENTS RESIDENTIELS 1 RÉFÉRENCES NORMATIVES... 4 2 DÉFINITIONS..."
1 Annexe I MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU NIVEAU DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE DES BATIMENTS RESIDENTIELS Table des matières 1 RÉFÉRENCES NORMATIVES DÉFINITIONS SYMBOLES, ABRÉVIATIONS ET INDICES Symboles et abréviations Indices 11 4 STRUCTURE DE LA MÉTHODE SCHÉMATISATION DU BÂTIMENT Principe Subdivision du bâtiment Subdivision du 'volume PER' en secteurs énergétiques Principe Division en secteurs énergétiques Volume et surfaces des parois d'un secteur énergétique NIVEAU DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE BESOINS NETS EN ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE SANITAIRE Principe Besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage des locaux par secteur énergétique Besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire Déperditions de chaleur mensuelles par transmission et ventilation Principe Règle de calcul Gains de chaleur mensuels par ensoleillement et par production interne de chaleur Taux d'utilisation des gains utiles des gains de chaleur mensuels Coefficient de déperditions de chaleur par transmission Principe Annexe I 12 7.7.2 Règle de calcul Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation et par in/exfiltration Principe Règle de calcul Débit d'infiltration et d'exfiltration Débit de ventilation volontaire Surventilation pour des systèmes de ventilation à extraction mécanique Gains de chaleur internes mensuels Principe Règle de calcul Gains solaires mensuels Principe Règle de calcul Gains solaires par une fenêtre Gains solaires par un système d'énergie solaire passive non ventilé 32 8 RISUE DE SURCHAUFFE ET REFROIDISSEMENT Principe Détermination de l'indicateur de surchauffe Probabilité conventionnelle que du refroidissement actif soit installé Refroidissement BESOINS BRUTS EN ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE SANITAIRE Préambule Besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage: Principe Rendement mensuel moyen du système Besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire: Principe Rendement du système pour l'eau chaude sanitaire CONSOMMATION FINALE D'ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE, L'EAU CHAUDE SANITAIRE ET LE REFROIDISSEMENT Préambule Consommation finale mensuelle d'énergie pour le chauffage des locaux Principe Règle de calcul Rendement de production pour le chauffage des locaux et l'humidification Consommation mensuelle d'énergie pour l'eau chaude sanitaire Principe Règle de calcul Rendement de production pour l'eau chaude sanitaire Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique Chauffage des locaux et eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire Consommation d'énergie mensuelle équivalente pour le refroidissement57 Annexe I 23 11 CONSOMMATION MENSUELLE D'ÉNERGIE DES AUXILIAIRES Consommation mensuelle d'énergie pour les fonctions auxiliaires Principe Règle de calcul pour la consommation d'énergie électrique des auxiliaires pour le chauffage des locaux Règle de calcul de la consommation d'énergie des veilleuses Consommation mensuelle d'électricité des ventilateurs Principe Ventilateurs qui servent uniquement pour une ventilation volontaire Ventilateurs qui servent au chauffage par air (en combinaison ou non avec une ventilation volontaire) PRODUCTION MENSUELLE D'ÉLECTRICITÉ DE SYSTÈMES D'ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏUE ET DE COGÉNÉRATION SUR SITE Systèmes d'énergie solaire photovoltaïque Principe Règle de calcul Facteur de réduction RF pv Facteur de correction pour l'ombrage Cogénération Principe Production d'électricité CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE Préambule La consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire La consommation d'énergie primaire pour le chauffage des locaux La consommation d'énergie primaire pour la préparation d'eau chaude sanitaire La consommation d'énergie primaire des auxiliaires La consommation équivalente d'énergie primaire pour le refroidissement L'économie d'énergie primaire des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site L'économie d'énergie primaire résultant d'une installation de cogénération sur site ANNEXE A: TRAITEMENT DES ESPACES CONTIGUS NON CHAUFFÉS ANNEXE B: LE DÉBIT DE VENTILATION VOLONTAIRE ANNEXE C: L'ENSOLEILLEMENT MENSUEL ANNEXE D: LE RENDEMENT D'ÉMISSION ANNEXE E: LES DÉPERDITIONS DE DISTRIBUTION ANNEXE F: RAPPORT DU POUVOIR CALORIFIUE INFÉRIEUR SUR LE POUVOIR CALORIFIUE SUPÉRIEUR DE DIFFÉRENTS COMBUSTIBLES Annexe I 34 MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU NIVEAU DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE DES BATIMENTS RESIDENTIELS Avant-propos La présente annexe décrit la méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire (niveau E w ) d'un bâtiment résidentiel. Le niveau E w tient compte à la fois du bâtiment et des installations de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement ainsi que de l'utilisation d'une énergie durable. Cette combinaison de possibilités constructives, de choix au niveau des techniques d'installation et de production d'énergie durable permet à l'auteur de projet d'adopter les moyens les plus appropriés pour satisfaire aux exigences imposées. 1 Références normatives Les annexes I à V de cet arrêté font référence aux normes suivantes. Seule la version de norme portant la date mentionnée est d'application, à moins que le Gouvernement wallon ne signale explicitement son remplacement par une autre version. Les références normatives de l'annexe VI sont mentionnées dans l'annexe elle-même. ARI Standard 560:2000 ISO 15099:2003 NBN D :1991 NBN EN 308:1997 NBN EN 410:1998 NBN EN 1027:2000 NBN EN :2000 NBN EN :2004 NBN EN :2007 Absorption water chilling and water heating packages (ARI: Air-Conditioning and Refrigeration Institute) Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing Windows and doors - Watertightness - Test method Gas-fired absorption and adsorption airconditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kw - Part 2: Rational use of energy Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices. Solar protection devices combined with glazing. Calculation of solar and light transmittance - Part 1: Simplified method NBN EN :2005 Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method NBN EN 13829:2001 NBN EN 14134:2004 NBN EN 14511:2008 NBN EN :2005 Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation systems Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance Annexe I 45 NBN EN :2007 NBN EN ISO 10211:2008 NBN EN ISO 12241:1998 NBN EN ISO 13789:2008 NBN EN ISO 13790:2004 NBN EN ISO 14683:2008 Photovoltaic devices - Part 1: measurement of photovoltaic current-voltage characteristics. Thermal bridges in building construction Heat flows and surface temperatures Detailed calculations Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for heating (supersedes EN 832) Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values Annexe I 56 2 Définitions Bâtiment résidentiel: bâtiment ou partie de bâtiment destiné au logement individuel ou collectif avec occupation permanente ou temporaire. Besoins bruts en énergie pour le chauffage des locaux : énergie transmise au système de distribution (ou au système de stockage) de chaleur destinée au chauffage des locaux par l'installation de production de chaleur destinée au chauffage. Besoins bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire: énergie transmise au système de distribution d'eau chaude sanitaire par l'installation de production de chaleur destinée à l'eau chaude sanitaire. Besoins nets en énergie pour le chauffage: énergie qui serait nécessaire pour maintenir le volume protégé à température intérieure pendant une certaine période (en l'occurrence 1 mois dans la présente annexe) en cas d'utilisation d'une installation avec un rendement égal à 1 pour le système et la production. Besoins nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire: énergie qui serait nécessaire pour amener l'eau chaude sanitaire à la température souhaitée pendant une certaine période (en l'occurrence 1 mois dans la présente annexe) en cas d'utilisation d'une installation avec un rendement égal à 1 pour le système et la production. Chauffage central: installation de chauffage où un fluide caloporteur transporte la chaleur produite à plus d'un espace à l'intérieur du volume protégé. Chauffage collectif: installation destinée au chauffage de plus d'une unité d'habitation ou plus d'un bâtiment résidentiel. Chauffage local: installation de chauffage où la chaleur est émise dans l'espace où elle est produite. Paroi externe: construction ou partie de construction qui constitue la séparation entre le volume protégé et l'air extérieur, le sol ou l'eau. Paroi intérieure: construction ou partie de construction qui sépare le volume protégé et un espace contigu chauffé ou non. Coefficient de déperditions de chaleur par transmission: déperditions de chaleur par transmission à travers un ensemble de parois pour une différence de température de 1 Kelvin entre les ambiances qu'elles séparent. Coefficient de déperditions de chaleur par ventilation: déperditions de chaleur pour une différence de température de 1 Kelvin résultant du réchauffement du débit d'air qui pénètre dans le volume protégé par ventilation et par infiltration par unité de temps. Coefficient de performance (COP): rapport entre la puissance de chauffe et la puissance absorbée d'une pompe à chaleur (coefficient of performance). Coefficient de performance saisonnière: rapport entre la chaleur émise et l'énergie consommée avec une pompe à chaleur pendant une certaine période. Coefficient de transmission thermique: transmission thermique à travers un élément de construction plan, par unité de surface, unité de temps et unité de différence de température, entre les ambiances des deux côtés de l'élément. Les ponts thermiques linéaires sont caractérisés par un coefficient de transmission thermique linéaire, et les ponts thermiques ponctuels le sont par un coefficient de transmission thermique ponctuelle. Ces deux grandeurs indiquent la quantité de chaleur supplémentaire perdue par unité de temps et unité de différence de température à travers un mètre courant de pont thermique linéaire ou un pont thermique ponctuel en comparaison de la transmission de chaleur à travers une construction plane de référence ne présentant pas de ponts thermiques. Cogénération (PCCE production combinée de chaleur et d'électricité): production combinée d'électricité et de chaleur pour laquelle la fourniture de chaleur reste limitée aux bâtiments de la même parcelle et la chaleur totale à fournir par l'installation peut être établie sans équivoque. Annexe I 67 Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire: consommation annuelle d'énergie primaire pour le chauffage des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement (fictif), les auxiliaires ainsi que l'éclairage dans le cas des bureaux et des écoles, calculée selon la méthode décrite dans la présente annexe pour les bâtiments résidentiels et dans l'annexe II au présent arrêté pour les immeubles de bureaux et les écoles. L'économie d'énergie primaire procurée par l'électricité auto produite à l'aide d'un système photovoltaïque ou d'une installation de cogénération est décomptée. Consommation d'énergie pour le chauffage: énergie finale nécessaire pour couvrir les besoins bruts en énergie pour le chauffage, y compris l'énergie des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation. Consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire: énergie finale nécessaire pour couvrir les besoins bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire. Débit de ventilation: quantité d'air extérieur amenée par ventilation par unité de temps. Débit d'infiltration/exfiltration: quantité d'air extérieur qui pénètre par infiltration dans le volume protégé ou dans un secteur énergétique par unité de temps. Déperditions de chaleur par transmission: déperditions de chaleur résultant de la transmission de chaleur. Déperditions de chaleur par ventilation: déperditions de chaleur résultant du réchauffement du débit de ventilation et d'infiltration dans le volume protégé jusqu'à obtention de la température intérieure imposée par l'annexe. Déperditions de chaleur: quantité de chaleur que perd en moyenne le volume protégé par unité de temps. Espace contigu chauffé: espace contigu situé à l'intérieur d'un volume protégé. Pour la détermination de la performance énergétique, on suppose qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec ce genre d'espaces. On peut distinguer 3 contextes différents: Espace chauffé contigu au volume protégé considéré. Par exemple un espace situé à l'intérieur du volume protégé d'un bâtiment existant sur une parcelle attenante ou à l'intérieur du volume protégé d'une partie de bâtiment existante sur la même parcelle. Ce dernier cas peut s'appliquer, par exemple, lors de l'agrandissement d'un bâtiment. Espace chauffé contigu au 'volume PE' considéré. Par exemple: un espace situé dans un 'volume PE' contigu (à l'intérieur du même volume protégé); ou un autre espace (auquel aucune exigence de performance énergétique n'est imposée) situé à l'intérieur du même volume protégé (par exemple une cage d'escalier commune dans un immeuble à appartements ); ou encore un espace situé dans un volume protégé adjacent. Espace chauffé contigu au secteur énergétique considéré. Par exemple: un espace situé dans un secteur énergétique contigu (à l'intérieur du même 'volume PE'); ou un espace situé dans un 'volume PE' contigu; ou un autre espace situé à l'intérieur du même volume protégé; ou encore un espace situé dans un volume protégé adjacent. REMARUE: voir également 5.2 en ce qui concerne les conventions relatives aux espaces situés dans des bâtiments ou parties de bâtiments existants adjacents. Espace contigu non chauffé: espace contigu situé en-dehors d'un volume protégé et qui est non chauffé. Facteur solaire d'un vitrage: rapport entre le flux d'ensoleillement qui pénètre par un vitrage et le flux d'ensoleillement qui frappe le vitrage. Le facteur solaire inclut aussi bien la transmission directe et diffuse que les gains indirects résultant de l'absorption du flux d'ensoleillement. La comparaison entre systèmes de vitrage utilise le rayonnement direct sur une surface perpendiculaire aux rayons du soleil pour des raisons de technique de mesure. Annexe I 78 Fenêtre: paroi (partiellement) translucide. Fluide caloporteur: liquide ou gaz avec lequel de l'énergie thermique est déplacée d'un endroit à un autre, par exemple l'eau dans un circuit de radiateurs ou une solution antigel dans l'échangeur de chaleur d'une pompe à chaleur. Fourniture de chaleur par des tiers: fourniture de chaleur qui n'est pas produite sur la même parcelle. Gains de chaleur: somme des gains solaires qui pénètrent dans le volume protégé par les parois transparentes/translucides et de la production interne de chaleur. Niveau de consommation d'énergie primaire: rapport entre la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire du volume protégé et une consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de référence, multiplié par 100. Opaque: qui s'oppose au passage des rayons du soleil (antonyme de 'transparant/translucide') Perméabilité caractéristique à l'air: débit d'air pour une différence de pression de 50 Pa, déduit de la courbe caractéristique pression / débit du bâtiment résidentiel considéré ou calculé suivant la méthode par défaut indiquée dans le présent règlement. Production de chaleur interne: chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage, les ventilateurs, les pompes et tous les autres appareils à l'intérieur du volume protégé. Rendement à charge partielle: rendement de production d'une installation à charge partielle. Rendement à pleine charge: rendement de production d'une installation de production de chaleur à la puissance nominale. Rendement de distribution: fraction de la chaleur ou du froid produit, effectivement fournie aux éléments de chauffage. Si, dans le cas d'une production sur site, l'appareil de production ne se trouve pas dans le bâtiment, le rendement de distribution inclut également les déperditions de chaleur des conduites entre l'endroit de production et le bâtiment. Rendement de production: rapport entre la chaleur fournie par un appareil producteur de chaleur et l'énergie utilisée. Rendement du système: fraction de la chaleur utile produite effectivement utilisée. Le rendement du système est subdivisé en rendement de distribution et rendement d'émission. Rendement d'un système d'énergie solaire thermique: rapport entre la contribution énergétique mensuelle utile et l'énergie que le soleil fournit chaque mois au système. Secteur énergétique: partie du volume protégé dotée d'installations techniques homogènes. Les bâtiments résidentiels comportent, dans la plupart des cas, un seul secteur énergétique qui correspond au volume protégé. Surface d'utilisation: la surface au sol, déterminée tel que prescrit au chapitre 2 de l'annexe II au présent arrêté. Surface totale de plancher chauffée ou climatisée : la somme des surfaces de planchers de chaque niveau de la construction situés dans le volume protégé, mesurées entre les faces externes des murs extérieurs. Sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond minimale de 1m50, pour autant que l espace considéré présente au moins en un point une hauteur minimale de 2,20 m. Système d'énergie solaire photovoltaïque: dispositif qui capte l'énergie solaire et la transforme en électricité. Système d'énergie solaire thermique: dispositif qui capte l'énergie solaire et la convertit en chaleur. Taux d'utilisation des gains de chaleur: fraction des gains de chaleur procurés par l'ensoleillement et les sources internes, qui réduit les besoins nets en énergie pour le chauffage du volume protégé. Température extérieure: température moyenne de l'air extérieur mesurée sur une période donnée, en l'occurrence 1 mois dans la présente annexe. Annexe I 89 Transparent/translucide : qui laisse passer en tout ou en partie les rayons du soleil. (antonyme de opaque) Transparent : qui permet de distinguer avec netteté les objets vus au travers. Translucide : qui ne permet pas de distinguer avec netteté les objets. Ventilation mécanique: ventilation réalisée par un ou plusieurs ventilateurs. Ventilation naturelle: ventilation réalisée sous l'effet du vent et de la différence de température entre l'air extérieur et l'air intérieur. Volume PE: un bâtiment ou une partie de bâtiment dont la performance énergétique est évaluée. On distingue 2 types: Volume PER: une habitation ou une unité d'habitation dont la performance énergétique est évaluée selon la présente annexe. Volume PEN : un bâtiment ou une partie de bâtiment de type bureaux ou école dont la performance énergétique est déterminée selon l'annexe II au présent arrêté (Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des immeubles de bureaux et de services et des bâtiments destinés à l'enseignement) Volume protégé: volume de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces contigus qui ne font pas partie d'un volume protégé. Zone de ventilation: partie fermée d'un bâtiment, dotée d'un système indépendant de ventilation. Annexe I 910 3 Symboles, abréviations et indices 3.1 Symboles et abréviations Symbole Signification Unités A surface (projetée) m² A air AOR espace contigu non chauffé B largeur m B fluide antigel (brine) C compacité m C capacité thermique effective J/K COP coefficient de performance d'une pompe à chaleur - (coefficient of performance) E consommation caractéristique annuelle d'énergie MJ primaire E w niveau de la consommation d'énergie primaire - EER Efficacité frigorifique (energy efficiency ratio) - F facteur (de réduction) - H coefficient de déperdition de chaleur W/K I ensoleillement MJ/m² I indicateur (pour la surchauffe) Kh L coefficient de déperdition de chaleur W/K P périmètre m P puissance W P pression Pa quantité de chaleur ou d'énergie MJ R résistance thermique m 2.K/W RF facteur de réduction - SPF coefficient de performance saisonnière - U Tension V U coefficient de transmission thermique W/(m².K) V Volume m 3 V & débit d'air, débit de ventilation m 3 /h W quantité d'électricité kwh W eau a coefficient, paramètre numérique, facteur - d'utilisation b coefficient, paramètre numérique - c facteur de correction - c chaleur spécifique J/(kg.K) c coefficient - d épaisseur m f facteur - g facteur solaire - h hauteur m l longueur m m facteur de multiplication - m mois - n taux de ventilation h -1 q flux de chaleur W/m² r facteur de réduction, facteur de correction - t temps, pas de temps s z profondeur m α coefficient d'absorption - α h angle d'obstacle degrés α v α sl,α sr angles de saillie degrés γ rapport gains-déperditions - η rendement - Annexe I 1011 λ rapport gains-déperditions, conductivité thermique -, W/(m.K) ω angle horaire degrés θ température C Φ flux de chaleur, puissance W ρ masse volumique kg/m 3 τ constante de temps s ψ coefficient de transmission thermique linéaire W/(m.K) χ angle d'incidence degrés χ coefficient de transmission thermique ponctuelle W/K 3.2 Indices < signifie : dérivé de a année k nombre ordinal abs en absence kitchen cuisine adj réglage (< adjustment) L déperditions de chaleur (transmission + ventilation) (< loss) AHU caisson de traitement d'air l linéaire (< air handling unit) al couche d'air leak fuite, défaut d'étanchéité all tous light éclairage ann annuel m nombre annih annihilation m mensuel (sur base mensuelle) app appareil max maximal artif artificiel meas mesuré artif zone d'éclairage artificiel mech mécanique area as système d'énergie solaire min minimal active (< active solar) aux (énergie) auxiliaire mod modulant ave moyen n nombre b eau dans chaudière nat naturel bath salle de bains net net bf sous-sol night nuit boiler chaudière nom nominal bw mur de cave npref non préférentiel c protection solaire on sous tension calc calculé oper en service ch chauffé out hors tension char caractéristique circ circulation, conduite de over surventilation circulation cogen cogénération overh surchauffe (< overheating) cons consommation p panneau cool refroidissement p primaire ctrl contrôle pref préférentiel cw mur-rideau preh préchauffage D vers air extérieur et eau pres présent D porte prim primaire day jour ps système d'énergie solaire passive dayl lumière du jour pumps pompes dayl area zone de lumière du jour pv photovoltaïque (< photovoltaic) dedic volontaire r nombre def par défaut r rayonnement demand demande en énergie rad radiateur depth profondeur real réel design conception red, reduc réduction Annexe I 1112 dh fourniture de chaleur ref référence externe (< district heating) dif diffus refl réflexion dir direct req exigé distr distribution return retour duct gaine rm (par) espace e extérieur, externe RTO (OAR) bouche d'alimentation réglable eb température extérieure de s soleil, ensoleillement base eff effectif s par le sol (< soil) elec électrique se flux de chaleur sortant de la construction em émission (< emission) sec secteur énergétique En énergie setpoint Point de consigne PER 'volume PER' equiv équivalent sh+wh chauffage de l'air ambiant et de l'eau (< space heating + water heating) excess excédentaire shad ombragé (< shaded) Exh bouche d'évacuation si flux de chaleur entrant dans la construction extr extraction sink évier f plancher (< floor) stack gaine d'extraction F profilé de fenêtre (< stor stockage frame) fan(s) ventilateur(s) supply amenée, insuflation final consommation finale switch commutation fitting armature sys système (d'installation) flow débit T transmission fl.h chauffage par le sol t transparent g vitrage (< glazing) test en conditions d'essai g gains (de chaleur)(< gain) th thermique g sol (< ground) thresh valeur de seuil (< threshold) gen production tubing tuyauterie gross brut U espace contigu non chauffé (< unheated) h rayonnement hémisphérique unshad non ombragé (< unshaded) heat chauffage (de l'espace) util utilisation hr récupération de chaleur V ventilation (heat recovery) hor horizontal vent ventilation HP pompe à chaleur (< heat vert vertical pump) horshad ombrage par l'horizon (< w fenêtre (< window) horizon shading) hum humidification wall façade i interne, ordinal wall.h chauffage mural i partie opaque water eau chaude sanitaire in entrant wc avec protection solaire (< with curtain) in/exfilt in/exfiltration well source instal installé woc sans protection solaire (< without curtain) int intérieur ws combinaison fenêtre & volet insul isolation (< insulation) x vide sanitaire ou cave j nombre ordinal z nombre ordinal Annexe I 1213 4 Structure de la méthode La détermination de la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire et du niveau de consommation d'énergie primaire (niveau E w ) s'effectue en plusieurs étapes. Dans une première étape, on calcule les besoins énergétiques mensuels nets pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Ce calcul fait intervenir les déperditions par transmission, les déperditions par ventilation, les gains solaires, les gains de chaleur internes et la consommation d'eau chaude sanitaire. Les risques de surchauffe font l'objet d'un contrôle séparé. Dans une deuxième étape, les besoins énergétiques mensuels nets pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont convertis en besoins énergétiques mensuels bruts. Cette conversion s'effectue en divisant les besoins nets par le rendement de système, respectivement de l'installation de chauffage et de l'installation d'eau chaude sanitaire. Dans une troisième étape, on détermine la consommation (finale) mensuelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Pour ce faire, on soustrait, le cas échéant, l'apport énergétique mensuel d'un système d'énergie solaire thermique des besoins bruts en énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La différence ainsi obtenue est divisée par le rendement de production de l'installation de production de chaleur. Par ailleurs, on calcule aussi la consommation (finale) mensuelle d'énergie pour les fonctions auxiliaires et on détermine la consommation (finale) mensuelle d'énergie équivalente pour le refroidissement. Si de l'électricité est produite dans le bâtiment à l'aide d'un système d'énergie solaire photovoltaïque ou par cogénération, on calcule la production d'électricité caractéristique mensuelle. Dans une quatrième étape, on calcule la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire. Pour ce faire, on commence par multiplier chacune des consommations finales mensuelles d'énergie (pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les fonctions auxiliaires) par le facteur de conversion pour l'énergie primaire de la source d'énergie correspondante pour obtenir les consommations d'énergie primaires mensuelles. En ce qui concerne l'énergie auto produite, on calcule l'économie d'énergie primaire réalisée dans les centrales électriques en effectuant la multiplication par le facteur de conversion d'application. On additionne ensuite les consommations caractéristiques mensuelles d'énergie primaire sur les 12 mois de l'année, moins l'économie caractéristique mensuelle d'énergie primaire procurée par l'électricité auto produite. Dans une cinquième étape, on calcule, sur la base de la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire, du volume protégé, de la surface totale de plancher chauffée ou climatisée (A ch ) et de la surface à travers laquelle se produisent des déperditions par transmission (A T,E ), le niveau de consommation d'énergie primaire (niveau E w ). A différentes étapes des calculs, on a le choix entre une 'approche simple' et un 'calcul plus détaillé'. L'approche simple repose sur des valeurs par défaut. Le calcul détaillé nécessite des données d'entrée supplémentaires et la fourniture d'informations par les entreprises. Annexe I 1314 5 Schématisation du bâtiment 5.1 Principe La performance énergétique concerne souvent un sous-volume d'un bâtiment, selon, par exemple, que les espaces sont chauffés (et/ou refroidis) ou non, selon la destination des différentes parties et la présence éventuelle de plusieurs unités d'habitation. C'est pourquoi, pour déterminer la performance énergétique, on subdivise par convention le bâtiment en différentes parties. Chaque sousvolume qui doit satisfaire en soi à une exigence de performance énergétique relative à un bâtiment résidentiel, est appelé 'volume PER'. Au besoin, on procède à une subdivision supplémentaire en secteurs énergétiques pour pouvoir intégrer correctement différents types d'installations dans les calculs. Remarque : La subdivision de l'ensemble du bâtiment considéré pour la détermination de la performance énergétique peut différer de la division à réaliser éventuellement pour l'exigence (les exigences) d'isolation thermique globale (destination industrielle ou non industrielle des différentes parties du bâtiment). Une autre subdivision peut encore s'appliquer pour la conception des dispositifs de ventilation (voir annexes V et VI au présent arrêté): le cas échéant, il faut distinguer les parties de bâtiment à destination résidentielle des parties de bâtiment à destination non résidentielle. 5.2 Subdivision du bâtiment On considère l'ensemble du bâtiment ou l'ensemble de l'extension (d'un bâtiment existant) et l'on procède successivement aux subdivisions suivantes: On définit le volume protégé (VP). Le VP doit comprendre au moins tous les espaces chauffés (et/ou refroidis) (en continu ou par intermittence) qui font partie du bâtiment considéré ou de l'extension envisagée. On divise le volume protégé, selon le cas, en 1 ou plusieurs parties ayant chacune une des destinations suivantes: partie de bâtiment destinée au logement: les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels sont d'application; destinations non résidentielles pour lesquelles les exigences en matière de performance énergétique sont d'application (voir annexe II au présent arrêté); - autres destinations. On considère la partie du volume protégé destinée à l'habitation. Au cas où cette partie dans son ensemble sert au logement individuel (par exemple habitation individuelle ou immeuble à appartements ), l'ensemble de cette partie sera décrite par la suite comme 'volume PER'. Ce 'volume PER' doit satisfaire à l'exigence en matière de performance énergétique imposée aux bâtiments résidentiels. Au cas où plus d'une unité d'habitation individuelle se trouve dans cette partie (par exemple appartements individuels dans un immeuble à appartements), chaque unité d'habitation constitue en soi un 'volume PER' qui doit satisfaire à l'exigence en matière de performance énergétique imposée aux bâtiments résidentiels. Les parties collectives de ce genre d'immeuble (par exemple cage d'escalier et couloirs communs) ne sont pas prises en considération dans la détermination PE et ne doivent pas satisfaire à une exigence en matière de performance énergétique. (Mais d'autres exigences peuvent s'appliquer à ces parties collectives, par exemple des valeurs U maximum et la contribution au niveau K du bâtiment dans son ensemble). Annexe I 1415 Seule la consommation d'énergie d'un 'volume PER' est considérée dans la présente méthode de détermination. Si nécessaire ou si souhaité, on divise ce volume en plusieurs secteurs énergétiques tel que décrit au 5.3. Remarque: Les espaces du bâtiment considéré ou de l'extension considérée, qui ne sont pas repris dans le volume protégé, sont donc non chauffés par définition. IMPORTANT: Dans le cadre de cette réglementation, on peut toujours partir de l'hypothèse que tous les espaces des bâtiments adjacents existants sont des espaces chauffés (même si ce n'est pas nécessairement le cas physiquement). Lors de la détermination de la performance énergétique, on suppose qu'aucun flux de chaleur n'a lieu à travers les parois mitoyennes avec des espaces contigus chauffés. En dehors de ces parois mitoyennes avec des espaces contigus chauffés, on tient bien compte, dans la détermination de la performance énergétique, des flux par transmission à travers toutes les autres parois du volume protégé, même si ces parties de l'enveloppe donnent sur une parcelle adjacente. 5.3 Subdivision du 'volume PER' en secteurs énergétiques Principe Pour que différents espaces puissent former ensemble un secteur énergétique, ils doivent: appartenir à la même zone de ventilation être dotés du même type de système d'émission de chaleur (à moins que, dans le cas de chauffage central, l'on calcule avec le rendement d'émission le plus mauvais) et être chauffés par le même appareil producteur de chaleur (ou, le cas échéant, la même combinaison d'appareils producteurs de chaleur). Cette subdivision formelle permet de calculer correctement l'incidence des différents rendements partiels Division en secteurs énergétiques Généralement, dans un 'volume PER', il n'y a qu'une seule installation de ventilation, tous les espaces individuels sont chauffés de la même façon et un seul appareil central produit la chaleur. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire de subdiviser le 'volume PER' en secteurs énergétiques: l'ensemble du 'volume PER' constitue alors le seul secteur énergétique. C'est uniquement quand plusieurs types d'installations sont présents (ce qui est beaucoup moins fréquent), qu'il faut effectuer une subdivision en secteurs énergétiques tel que décrit ci-dessous. Les systèmes de ventilation sont subdivisés en 4 types différents (voir également les annexes V et VI au présent arrêté): ventilation naturelle, ventilation mécanique simple flux par insufflation, ventilation mécanique simple flux par extraction, ventilation mécanique double flux. Si des installations de ventilation indépendantes sont présentes dans différentes parties fermées du 'volume PER', de type différent selon la subdivision ci-dessus, chacune de ces parties constitue une zone de ventilation. Annexe I 1516 Un secteur énergétique ne peut pas s'étendre sur différentes zones de ventilation. Il y a donc toujours au moins autant de secteurs énergétiques que de zones de ventilation. Si on applique un chauffage local (par exemple chauffage à résistance électrique) dans un espace et que des éléments d'émission de chaleur d'un système de chauffage central y sont également présents, on ne tient pas compte du système de chauffage central présent dans cet espace pour la détermination de la performance énergétique: on s'intéresse uniquement aux caractéristiques du système local. Mais en présence de feux ouverts ou de poêles à bois, c'est quand même le système de chauffage central qui est pris en considération. Si différents espaces du 'volume PER' sont chauffés de différentes façons (après application de la convention ci-dessus en matière de chauffage central et local combiné) de telle sorte que les différents systèmes tombent dans une autre catégorie du Tableau 6, il faut procéder à une subdivision en secteurs énergétiques. Mais cette subdivision n'est pas obligatoire en cas de chauffage central. Dans ce cas, il faut faire les calculs avec le rendement d'émission le plus mauvais du Tableau 6 dans tout le secteur énergétique et on ne peut plus opter pour la méthode de calcul détaillée selon l'annexe D. Enfin, le fait que plusieurs générateurs de chaleur centraux fournissent séparément de la chaleur à différentes parties du 'volume PER' entraîne en principe une nouvelle subdivision en secteurs énergétiques. Mais cette subdivision n'est pas nécessaire si les générateurs de chaleur ont exactement le même rendement de production (par exemple dans le cas de l'utilisation de 2 chaudières de chauffage identiques pour différentes parties du 'volume PER'). (Les mêmes règles de subdivision s'appliquent également quand chaque partie du bâtiment est chauffée par une combinaison de générateurs de chaleur centraux connectés en parallèle, au lieu d'un seul appareil.) Il est permis de subdiviser le 'volume PER' en un plus grand nombre de secteurs énergétiques, mais ce n'est pas obligatoire. Un plus grand nombre de secteurs énergétiques entraîne généralement davantage de travail de calcul (nécessité de données d'entrée supplémentaires), mais n'influence peu ou pas la valeur calculée de la consommation caractéristique annuelle d'énergie. Si le 'volume PER' contient des espaces qui ne sont pas équipés d'un système d'émission de chaleur (par exemple W.-C., couloirs, rangements, espaces qui ne sont pas immédiatement utilisés comme des chambres à coucher,...), ces espaces doivent être affectés à un secteur énergétique d'un espace contigu du même étage. Si aucun dispositif d'alimentation en air neuf n'est présent dans l'espace non chauffé considéré mais qu'il y a des dispositifs de transfert d'air montés en intérieur depuis des espaces contigus (il s'agit par exemple d'un espace de passage ou d'extraction, ou d'un espace de rangement), on affecte l'espace aux secteurs (à 1 des secteurs) énergétique(s) contigu(s) d'où le local considéré est approvisionné en air fourni. On détermine la consommation caractéristique annuelle et de référence d'énergie primaire du 'volume PER' selon la présente méthode de détermination Volume et surfaces des parois d'un secteur énergétique Lors de la détermination du volume V sec i et des surfaces des parois (tous deux sur la base des dimensions extérieures), la limite entre deux secteurs énergétiques est formée par l'axe de la paroi intermédiaire. Annexe I 1617 6 Niveau de consommation d'énergie primaire Le niveau de consommation d'énergie primaire du 'volume PER' est donné par le rapport entre la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire du 'volume PER' et une valeur de référence, multiplié par 100: E E w = 100 E charannprim en cons charannprim en cons,ref,w (-) E w E char ann prim en cons E char ann prim en cons,ref,w le niveau de consommation d'énergie primaire du 'volume PER' (-); la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire du 'volume PER', calculée selon 13.2, en MJ; la valeur de référence pour la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire, en MJ. Le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure. La valeur de référence pour la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire est donnée par : ( Echar ann prim en cons,ref,chauffage + Echar ann prim en cons,ref,ecs Echar ann prim en cons,ref,aux ) ch E + char ann prim en cons,ref,w =.A où: E char ann prim en cons,ref, chauffage = Be ref (MJ/m²) représente la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de référence pour le chauffage. avec : Be ref = Be pertes 4500 A ch 100 (MJ) (MJ/m²) qui donne les besoins annuels nets de référence pour le chauffage en MJ/m². où : A ch Be pertes A T,E est la surface totale de plancher chauffée ou climatisée du volume PER, en m². donne les besoins annuels nets en énergie dus aux pertes par transmission et par ventilation et est calculé en fonction de la V par les relations suivantes : compacité ( ) Si V A 1 PER A T,E Be 407 V A + 248β = (MJ/m²) PER T, E pertes ( PER T,E ) dedic, ref Si V A 4 1 PER T, E Be 298 V A β = (MJ/m²) < pertes ( PER T,E ) dedic, ref Si V A 4 Be 735 V A + 248β = (MJ/m²) PER T, E > pertes ( PER T,E ) dedic, ref la surface totale de toutes les parois qui enveloppent le 'volume PER' et à travers lesquelles des déperditions par transmission sont Annexe I 1718 V PER β dedic,ref considérées lors de la détermination de la performance énergétique 1 (voir également 5.2), en m²; le volume total du 'volume PER', en m³; le taux de ventilation volontaire de référence dans le 'volume PER', en h -1. On a: V = PER V sec i i (m³) et β dedic, ref = 1.5 [ exp( A /167)] ch (h -1 ) V sec i le volume du secteur énergétique i, en m 3. Dans l'équation pour V PER, il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i du volume PER. [ A ; A ] E char ann prim en cons, ref, ecs = Max ch ch + (MJ/m²) représente la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de référence pour l'eau chaude sanitaire. E char ann prim en cons,ref, aux = 53 (MJ/m²) représente la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de référence pour les auxiliaires. 1 Par conséquent, seules les constructions qui constituent la séparation entre le 'volume PER' et des espaces contigus chauffés ne sont pas prises en considération dans les calculs pour la détermination de A T,E. Annexe I 1819 7 Besoins nets en énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire 7.1 Principe Les besoins nets en énergie pour le chauffage sont calculés par secteur énergétique pour tous les mois de l'année. A cette fin, on détermine chaque fois les déperditions mensuelles totales par transmission et par ventilation à une température conventionnelle, ainsi que les gains mensuels totaux par gains de chaleur internes et solaires. On établit ensuite le bilan énergétique mensuel à l'aide du taux d'utilisation des gains de chaleur. Les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire sont calculés de manière forfaitaire en fonction du 'volume PER'. On peut également tenir compte d'une récupération de chaleur. Seuls les points de consommation suivants sont pris en considération: les points de puisage des cuisines; la ou les douche(s) et/ou la ou les baignoire(s) dans la ou les salle(s) de bain Tous les autres points de puisage du 'volume PER' (y compris donc le ou les lavabo(s) dans les salles de bains) ne sont pas pris en considération. 7.2 Besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage des locaux par secteur énergétique On détermine les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage par secteur énergétique comme suit: heat, net,sec i,m = L,heat, sec i,m ηutil,heat,sec i,m. g,heat, sec i,m (MJ) heat,net,sec i,m L,heat,sec i,m η util,heat,sec i,m g,heat,sec i,m les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage du secteur énergétique i, en MJ; les déperditions de chaleur mensuelles par transmission et par ventilation du secteur énergétique i, en MJ, déterminées selon 7.4; le taux d'utilisation mensuel des gains de chaleur du secteur énergétique i, déterminé selon 7.6; les gains de chaleur mensuels par ensoleillement et production de chaleur interne dans le secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon Besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire Les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i sont donnés par : water, bath i,net,m water,bath i,net bath i [ ( VPER )] tm f max 64, = r (MJ) Annexe I 1920 Les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier i dans une cuisine 2 sont donnés par: water, sink i,net,m water,sink i,net sink i [ ( VPER 192) ] tm = r f max 16,16 (MJ) water,bath i,net,m les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, en MJ; water,sink i,net,m les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine i, en MJ; r water,bath i,net un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers la douche ou la baignoire i par récupération thermique de l'écoulement, à déterminer selon des règles approuvées préalablement par le Gouvernement wallon(-); r water,sink i,net un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers l'évier de cuisine i grâce à la récupération de chaleur de l'écoulement, à déterminer selon des règles approuvées préalablement par le Gouvernement wallon (-); f bath i la part de la douche ou de la baignoire i dans les besoins totaux nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire de toutes les douches et de toutes les baignoires du 'volume PER', tel que déterminé cidessous (-); f sink i la part de l'évier de cuisine i dans les besoins totaux nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire de la (de toutes les) cuisine(s) du 'volume PER', tel que déterminé ci-dessous (-); V PER le volume total du 'volume PER', en m³, voir 6; t m la longueur du mois considéré en Ms, voir Tableau 1. S'il ne devait y avoir aucune douche ni baignoire dans le 'volume PER' 3, on n'envisage pas de consommation d'eau chaude sanitaire destinée à cette fin. De même, s'il ne devait y avoir aucun évier de cuisine dans le 'volume PER' 3, on n'envisage pas non plus de consommation d'eau chaude sanitaire destinée à cette fin. Les parts des différents points de puisage sont déterminées comme suit: f = bath i 1/Nbath f = sink i 1/Nsink N bath N sink le nombre total de douches et de baignoires dans le 'volume PER'; le nombre total d'éviers de cuisine dans le 'volume PER'. 2 D'éventuels autres points de puisage d'eau chaude (par exemple pour le lavevaisselle/lave-linge) ne sont pas pris en considération. Le cas échéant, plusieurs éviers dans 1 cuisine sont considérés séparément. 3 Par exemple dans le cas d'une extension à laquelle une exigence de performance énergétique est imposée. Annexe I 20 Montrer encore
Note sur la procédure XnA pour l application au Fonds Chaleur
Sophia Antipolis, le 5 Mai 009 ADEME DER Centre de Sophia Antipolis Rodolphe MORLOT Ref. : 009055-06RM- Note monitoring XnA Fonds Chaleur V.0 Destinataire(s) : DR Copie(s) : Présent(s) : Objet : Note sur Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Guide de dimensionnement des radiateurs à eau chaude pour accompagner les professionnels de la filière Le système à eau chaude : polyvalent, évolutif et multi-énergies Le système de chauffage basé sur Plus en détail Aide à l'application EN-1 Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire Edition janvier 2009
Aide à l'application EN-1 Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire Contenu et but Cette aide à l application traite des exigences à respecter concernant la part maximale Plus en détail Suivi des Systèmes Solaires Combinés Guide méthodologique
Suivi des Systèmes Solaires Combinés Guide méthodologique Mise à jour 2004 Thomas LETZ Préambule Les systèmes de chauffage solaire, dits "Systèmes Solaires Combinés" (SSC), car fournissant à la fois du Plus en détail Version 5.0. Conception et Simulation Dynamique d installations solaires thermiques. Manuel de l'utilisateur
Version 5.0 Conception et Simulation Dynamique d installations solaires thermiques Manuel de l'utilisateur Manuel de l'utilisateur T*SOL Pro Avis de non-responsabilité Malgré tout le soin apporté à la Plus en détail DISPOSITIFS DE VENTILATION DES BATIMENTS NON RESIDENTIELS: Méthode de détermination et exigences
Annexe VI DISPOSITIFS DE VENTILATION DES BATIMENTS NON RESIDENTIELS: Méthode de détermination et exigences 1. OBJET...1 2. DOMAINE D'APPLICATION...2 3. RÉFÉRENCES NORMATIVES...2 4. DÉFINITIONS...3 5. SYMBOLES Plus en détail VMC SIMPLE FLUX EN HABITAT INDIVIDUEL
P R O G R A M M E D A C C O M P A G N E M E N T D E S P R O F E S S I O N N E L S www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr VMC SIMPLE FLUX EN HABITAT INDIVIDUEL CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT, INSTALLATION Plus en détail LE CHAUFFAGE. DE KORSAK Jérôme FOUCHER Romain Page 1
LE CHAUFFAGE FOUCHER Romain Page 1 SOMMAIRE 1. ANALYSE FONCTIONNELLE 2. NORMALISATION 3. CONCEPTION DU LOT ET COUPES TECHNOLOGIQUES 4. DIMENSIONNEMENT 5. PLANNIFICATION PAR RAPPORT AUX AUTRES LOTS 6. PLAN Plus en détail BAse de donnees equipements et MAteriAux POUR LES LOGICIELS D'EVALUATION ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS D'HABITATION
P R O G R A M M E D A C C O M P A G N E M E N T D E S P R O F E S S I O N N E L S www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr RAPPORT BAse de donnees equipements et MAteriAux POUR LES LOGICIELS D'EVALUATION Plus en détail Prescriptions de prévention incendie INSTRUCTION TECHNIQUE Conception du désenfumage
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, novembre 2014 Le présent texte a été établi par l Inspection du travail et des mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. Prescriptions de Plus en détail DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2014
2041 GR N 50794#15 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2014 DÉPENSES D ÉQUIPEMENTS DE L HABITATION PRINCIPALE. CRÉDIT D'IMPÔT : EN FAVEUR DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DE L HABITATION Plus en détail ÉTUDE D UN SYSTÈME TECHNIQUE
ÉTUDE D UN SYSTÈME TECHNIQUE A EDI TEC 1 SUJET Page 2/48 Tournez la page S.V.P. B Présentation : le SMICTOM du Pays de Fougères Présentation : le SMICTOM du Pays de Fougères Le Syndicat Mixte Intercommunal Plus en détail GUIDE AITF/EDF BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION
GUIDE AITF/EDF BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION EDITO Les bâtiments à basse consommation (BBC) Une révolution technique et culturelle? En France, le bâtiment est responsable d environ 40 % de l énergie consommée Plus en détail Saisie et optimisation des réseaux de distribution de chauffage et d eau chaude sanitaire en résidentiel. Guide pratique
Saisie et optimisation des réseaux de distribution de chauffage et d eau chaude sanitaire en résidentiel Guide pratique RT 2012 La polyvalence du système de chauffage à eau chaude Le système de chauffage Plus en détail Vous allez construire ou transformer? Choisissez le bon chauffage
Vous allez construire ou transformer? Choisissez le bon chauffage Info et conseils pour un choix économique 2 Vous allez construire ou transformer? Choisissez le bon chauffage Inhoud Avant-propos... 4 Plus en détail International. RETScreen ANALYSE DE PROJETS D ÉNERGIES PROPRES : MANUEL D INGÉNIERIE ET D ÉTUDES DE CAS RETSCREEN
RETScreen International Centre d aide à la décision sur les énergies propres www.retscreen.net ANALYSE DE PROJETS D ÉNERGIES PROPRES : MANUEL D INGÉNIERIE ET D ÉTUDES DE CAS RETSCREEN Centre de la technologie Plus en détail Cahier technique n 145
Collection Technique... Cahier technique n 145 Etude thermique des tableaux électriques BT C. Kilindjian Merlin Gerin Modicon Square D Telemecanique Les Cahiers Techniques constituent une collection d Plus en détail DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
2041 GR N 50794#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 DÉPENSES D ÉQUIPEMENTS DE L HABITATION PRINCIPALE. CRÉDIT D'IMPÔT : EN FAVEUR DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DE L HABITATION Plus en détail Eau chaude sanitaire. par Patrice BRAUD Ingénieur ENSAIS (École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg )
Eau chaude sanitaire par Patrice BRAUD Ingénieur ENSAIS (École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ) 1. Bases de dimensionnement. Définition des besoins... B 9 190-2 1.1 Généralités... Plus en détail Efficacité énergétique - Section 7
Efficacité énergétique - Section 7 Hôtels Niki Hendrikx Laborelec Novembre 2008 GUIDE POWER QUALITY Efficacité énergétique Table des matières 1. Introduction : description générale du secteur hôtelier Plus en détail Application selon la norme EN NF 15232 édition 2012 Certification eu.bac Answers for infrastructure.
Automation du bâtiment Influence sur la performance énergétique Application selon la norme EN NF 15232 édition 2012 Certification eu.bac Answers for infrastructure. Automation du bâtiment Influence sur Plus en détail Production d eau chaude sanitaire solaire thermique collective Schémas de principes
Production d eau chaude sanitaire solaire thermique collective Schémas de principes SOMMAIRE Introduction... 2 A - Schéma "sous pression" et "autovidangeable"... 3 1) Système sous-pression... 4 2) Système Plus en détail Manuel d Hydronique Moderne P R E M I È R E É D I T I O N
Manuel d Hydronique Moderne P R E M I È R E É D I T I O N Résidentiel Industriel Commercial Fonte de n eige/glace Solutions professionelles de chauffage par rayonnement M ANUEL D HYDRONIQUE M ODERNE Ce Plus en détail 1 INTRODUCTION 3 2 CONFIGURATION 4 3 FONCTIONS GÉNÉRALES / STRUCTURE 8 4 BOUTONS DU MENU 10 5 CRÉATION D UNE NOUVELLE HABITATION INDIVIDUELLE 18
Table des matières 1 INTRODUCTION 3 1.1 CERTIFICAT PEB HABITATION INDIVIDUELLE 3 1.2 OUTILS 3 2 CONFIGURATION 4 2.1 SPÉCIFICATIONS SYSTÈME 4 2.2 IDENTIFICATION 4 2.3 FERMETURE 7 3 FONCTIONS GÉNÉRALES / Plus en détail Le solaire thermique : Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) et Système Solaire Combiné (SSC)
Espace Info Energie / SOLAGRO 75, voie du T.O.E.C - 31076 Toulouse Cedex 03 Tél : 05.67.69.69.67 / Courriel : info.energie@solagro.asso.fr Par téléphone : lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h00 Plus en détail FOIRE AUX QUESTIONS. (janvier 2011) Performance Energétique des Bâtiments
QUESTIONS (janvier 2011) Performance Energétique des Bâtiments 2 45 Préambule Le présent document rassemble les questions fréquemment posées dans le cadre de la nouvelle réglementation PEB qui est entrée Plus en détail QUATRIÈME PARTIE: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIVRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
Partie réglementaire nouvelle QUATRIÈME PARTIE: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIVRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL TITRE Ier: OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX Plus en détail Le choix. naturel CATALOGUE D'INSTALLATEUR POMPE À CHALEUR DAIKIN ALTHERMA BASSE TEMPÉRATURE
Le choix naturel CATALOGUE D'INSTALLATEUR POMPE À CHALEUR DAIKIN ALTHERMA BASSE TEMPÉRATURE DAIKIN ALTHERMA BASSE TEMPÉRATURE Nouveauté pour LA NOUVELLE POMPE À CHALEUR DAIKIN ALTHERMA BASSE TEMPÉRATURE, Plus en détail Aide à l'application Preuve du besoin de réfrigération et/ou d humidification de l air Edition mai 2003
CONFERENCE DES SERVICES CANTONAUX DE L'ENERGIE KONFERENZ KANTONALER ENERGIEFACHSTELLEN Aide à l'application Preuve du besoin de réfrigération et/ou d humidification de l air 1. Contexte Une série d'aides Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back