Source: http://docplayer.fr/12224742-Referentiel-de-formation-a-la-prevention-des-risques-d-origine-electrique-des-eleves-preparant-les-diplomes-de-l-education-nationale.html
Timestamp: 2019-04-18 15:02:11+00:00
Document Index: 282696194

Matched Legal Cases: ['art 23', 'art 24', 'art 26', 'art 26', 'art 25', 'arrêt ']

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D ORIGINE ÉLECTRIQUE DES ÉLÈVES PRÉPARANT LES DIPLÔMES DE L ÉDUCATION NATIONALE - PDF
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D ORIGINE ÉLECTRIQUE DES ÉLÈVES PRÉPARANT LES DIPLÔMES DE L ÉDUCATION NATIONALE
Download "RÉFÉRENTIEL DE FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D ORIGINE ÉLECTRIQUE DES ÉLÈVES PRÉPARANT LES DIPLÔMES DE L ÉDUCATION NATIONALE"
1 Formation à la prévention des risques électriques RÉFÉRENTIEL DE FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D ORIGINE ÉLECTRIQUE DES ÉLÈVES PRÉPARANT LES DIPLÔMES DE L ÉDUCATION NATIONALE édition : 30/06/00
2 Formation à la prévention des risques électriques SOMMAIRE PARTIE A : PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL Préambule 1 - Champ de l étude et diplômes concernés 2 - Relation entre diplôme et formation à la prévention des risques électriques 3 - Définition des modules de formation liés aux tâches professionnelles 4 - Présentation des tâches professionnelles liées à l habilitation électrique 5 - Construction de compétences professionnelles et organisation de la formation 5-1 Dispositions particulières et intégration en cours de formation 5-2 Équipements pédagogiques et espaces nécessaires aux exercices pratiques 6 - Dispositif de validation des compétences professionnelles liées aux risques d origine électrique, en cours de formation 7 - Certification de la formation en vue de l habilitation électrique par l employeur PARTIE B : RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES DES FILIÈRES DE FORMATION ET DES SECTIONS PLUS PARTICULIÈREMENT CONCERNÉES PAR LES RISQUES ÉLECTRIQUES 1 - Filière Génie Électrotechnique 2 - Filière Maintenance Industrielle 3 - Section Mécanique et Automatismes Industriels 4 - Filière Énergétique Fluidique 5 - Filière Électronique-Photonique-Audiovisuel PARTIE C : LISTE DES TÂCHES PROFESSIONNELLES PARTIE D : LISTE DES TESTS À CARACTÈRE THÉORIQUE PARTIE E : CARNET INDIVIDUEL DE FORMATION ANNEXES : Annexe 1 - Rôle, formation et obligations des enseignants Annexe 2 - Ressources documentaires Annexe 3 - Prérequis en électricité pour la formation des enseignants à la prévention des risques d origine électrique édition : 30/06/00
3 Formation à la prévention des risques électriques PARTIE A PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 1/9
4 Formation à la prévention des risques électriques PRÉAMBULE Si les accidents liés aux risques d origine électrique sont relativement peu nombreux, le niveau de gravité constaté est souvent extrême. Ce constat fait de la formation des enseignants et des élèves, qui relèvent des champs professionnels concernés par les risques d origine électrique, une nécessité. La circulaire n du 26 octobre 1993 insiste sur le rôle formateur de l école en matière de sécurité et l accord national pour la formation aux risques professionnels d origine électrique du 11 avril 1995 fixe les objectifs et le calendrier du dispositif à mettre en place. Dans ce cadre, la convention passée entre la Caisse Nationale d Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (C.N.A.M.T.S.), l Institut National de Recherche et de Sécurité (I.N.R.S.) et le Ministère de l Éducation Nationale, indique les modalités de mise en place de cette formation destinée aux enseignants et aux élèves des sections concernées. «La formation à la prévention des risques électriques a pour objet de permettre aux élèves qui relèvent des champs professionnels concernés par les risques électriques, d être habilités par leur futur employeur pour l exercice de leur profession, conformément au décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre les courants électriques et à la publication UTE C qui prévoit cette habilitation.» «Cette habilitation est également nécessaire pour tout élève ayant à intervenir sur certaines installations électriques au cours de son stage, dans le cadre de sa formation» (cf. B.O. N 4 du 23 janvier 1997). C est à ce titre, que, dans le cadre des Commissions Professionnelles Consultatives, un groupe de travail a été mis en place afin d élaborer le «Référentiel de formation à la prévention des risques d origine électrique des élèves préparant un diplôme de l Éducation Nationale». Ce travail s inscrit dans la continuité du «Référentiel des tâches professionnelles liées à l habilitation électrique pour la formation des élèves de la filière Génie Électrotechnique» qui constitue le document de référence et dont il reprend les contenus. Quelques modifications y ont cependant été apportées afin de tenir compte de l expérience acquise depuis sa mise en œuvre et permettre son utilisation quelle que soit la filière de formation. Le présent référentiel s appuie sur les documents suivants :!"Le décret n du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques,!"la publication UTE C «Recueil d instructions générales de sécurité d ordre électrique», Ces documents fournissent les textes réglementaires nécessaires à la réflexion et aux conclusions proposées dans ce document.!"la circulaire n du 23 février 1998 parue au B.O. n 10 du 5 mars 1998 qui précise les modalités de mise en œuvre des règles de protection contre les risques d origine électrique dans le cadre des formations dispensées par les établissements scolaires. Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 2/9
5 1 - CHAMP DE L ÉTUDE ET DIPLÔMES CONCERNÉS La formation en vue de l habilitation concerne tous les niveaux de formation des filières et sections plus particulièrement concernées par les risques d origine électrique. Le niveau de formation retenu pour chaque diplôme est déterminé par l analyse des tâches professionnelles exercées dans l entreprise, et par la définition des contenus théoriques et pratiques nécessaires à leur accomplissement. Cette approche permet de définir les modules de formation correspondant à chaque diplôme concerné. Nota : la formation est limitée aux travaux et aux interventions réalisés sur des ouvrages très basse tension ou basse tension BTA (tension inférieure à 500V en courant alternatif et inférieure à 750V en courant continu). Les travaux envisagés sont donc réputés travaux hors tension aux termes de la publication UTE C : ils correspondent à des travaux réalisés hors tension avec ou sans voisinage de pièces nues et sous tension Pour que les modules de formation soient reliés à des références univoques, issues de la publication UTE C , il est nécessaire de rappeler les notations qui qualifient les niveaux d habilitation en milieu professionnel. Ceux-ci sont repérés par les combinaisons alphanumériques suivantes : B0V B1V B2V BR BC Exécutant non électricien Exécutant électricien Chargé de travaux Chargé d intervention Chargé de consignation L habilitation d un indice numérique déterminé entraîne la ou les habilitations d indice inférieur exclusivement sur les ouvrages du même domaine de tension et pour une même nature d opération (B2 entraîne B1 et B0). Rappel de la signification des notations alphabétiques : B R C V T caractérise les ouvrages du domaine BT et TBT. indique que le titulaire peut procéder à des interventions de dépannage ou de raccordement, à des mesurages, essais, vérifications. Ce type d habilitation n est délivré que pour des ouvrages du domaine BT ou TBT. indique que le titulaire peut procéder à des consignations. indique que le titulaire peut travailler au voisinage. indique que le titulaire peut travailler sous tension. Rappel de la signification des indices numériques : 0 personnel réalisant exclusivement des travaux d ordre non électrique et/ou des manœuvres permises. 1 personnel exécutant des travaux d ordre électrique et/ou des manœuvres (exécutant électricien). 2 chargé de travaux d ordre électrique quel que soit le nombre d exécutants placés sous ses ordres. Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 3/9
6 2 - RELATION ENTRE DIPLÔME ET FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D ORIGINE ÉLECTRIQUE La relation entre diplôme et formation à la prévention des risques électriques distingue : #"le niveau d exigence pour la formation qui définit le contour des compétences professionnelles en matière de risques d origine électrique, #"le niveau de certification qui sanctionne et atteste les acquis. Pour chaque filière, ou section, plus particulièrement concernée par les risques d origine électrique, un tableau de référence définit l ensemble des relations existant entre diplôme, formation et certification. EXEMPLE : Tableau de référence de la filière électrotechnique Niveau de diplôme Désignation des diplômes de la filière électrotechnique Exigences pour la formation Exigences pour la certification III Brevet de Technicien Supérieur Électrotechnique B2V-BR-BC B2V-BR IV Baccalauréat Professionnel Équipements et installations B1V-BR B1V-BR électriques IV Brevet Professionnel Installations et Équipements Electriques et B1V-BR B1V-BR installation IV Brevet Professionnel Électrotechnique Option B :Distribution B1V-BR B1V-BR IV Brevet Professionnel Électrotechnique Option C :Production B1V-BR B1V-BR IV Baccalauréat Technologique STI Génie Électrotechnique B1V-BR B1V V Brevet d Études Professionnelles Électrotechnique B1V B1V V Certificat d Aptitude Professionnelle Électrotechnique B1V B1V V Certificat d Aptitude Professionnelle Électrobobinage B1V B1V V Certificat d Aptitude Professionnelle Installation en B1V B1V équipements électriques Il convient de remarquer que la correspondance entre les exigences pour la formation et le niveau de certification n est pas systématique. Exemple : s agissant du B.T.S Électrotechnique, la responsabilité de consignation des équipements électriques suppose une bonne connaissance de l entreprise, de ses équipements et des équipes chargées de l exécution des travaux après la consignation d ouvrages. Cette nécessaire intégration du contexte de l entreprise ne peut préexister en formation initiale. Par ailleurs, ce tableau définit le niveau maximal de référence par niveau, tant pour la formation que pour la certification. Le tableau de référence est défini, suivant la même trame, pour chaque filière de formation dans la «Partie B : Recommandations pédagogiques» du présent référentiel. Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 4/9
7 3 - DÉFINITION DES MODULES DE FORMATION LIÉS AUX TÂCHES PROFESSIONNELLES La mise en relation des tâches professionnelles avec les diplômes, permet de dégager des modules de formation désignés par la combinaison alphanumérique correspondant au degré d exigence pour la formation : Exemple : modules de formation pour la filière électrotechnique #"Module B2V-BR-BC #"Module B1V-BR #"Module B1V Nota : Pour d autres filières, il peut exister d autres modules de formation, exemple : module B0V pour des personnes réalisant uniquement des travaux d ordre non électrique au voisinage de la tension. 4 - PRÉSENTATION DES TÂCHES PROFESSIONNELLES LIÉES À L HABILITATION ÉLECTRIQUE Les tâches professionnelles sont significatives de travaux exécutés en milieu professionnel par des personnels habilités. Elles sont au nombre de 25, réparties suivant les différents niveaux d habilitation. $ 5 tâches en relation avec l habilitation BC $ 7 tâches en relation avec l habilitation BR $ 7 tâches en relation avec l habilitation B2V $ 4 tâches en relation avec l habilitation B1V $ 2 tâches en relation avec l habilitation B0V Exemple : contenus des modules de formation pour la filière électrotechnique Module B2V-BR-BC Comporte l ensemble des 25 tâches professionnelles (tâches B0V, B1V, B2V, BR, BC) Module B1V-BR Comporte 13 tâches (tâches B0V, B1V et BR) Module B1V Comporte 6 tâches (tâches B0V et B1V) Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 5/9
8 5 - CONSTRUCTION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET ORGANISATION DE LA FORMATION La construction de compétences professionnelles est constituée de deux étapes indissociables : 1. Acquisition des connaissances théoriques Cette étape se termine par une validation, à partir de tests théoriques, dont la réussite est indispensable pour aborder l étape suivante. 2. Acquisition des compétences pratiques Cette étape se termine par une validation des tâches professionnelles. L acquisition des compétences pratiques appelle des dispositions pédagogiques particulières et doit mobiliser des équipements permettant la mise en œuvre des exercices pratiques. Ces exercices doivent permettre l appropriation des méthodes de travail en sécurité (ou de protection vis-à-vis des risques d origine électrique au sens de la publication UTE C ), et l accomplissement de tâches retenues comme pertinentes par la profession. 5-1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET INTÉGRATION EN COURS DE FORMATION Des temps forts, où des tâches professionnelles spécifiques seront exécutées par les élèves dans un espace adapté et identifié pour cette activité, seront choisis de manière à proposer une succession de possibilités visant à permettre aux élèves d accomplir avec succès les tâches référencées. Ce n est qu après avoir réussi les tests à caractère théorique, que les tâches pourront être mises en œuvre par les élèves. Il est important de souligner que la mise en œuvre des tâches s effectue dans le cadre des activités habituelles de travaux pratiques. Cependant, les travaux pratiques pourront avoir une finalité plus large que la ou les tâches considérées. Par ailleurs, la formation étant un préalable aux situations professionnelles qui présentent des risques d origine électrique, celle-ci doit débuter le plus tôt possible, c est à dire, dès la première année du cycle de formation. En ce qui concerne la formation au niveau BC (il n y a pas de certification pour ce niveau) et si les supports industriels le permettent, celle-ci pourra être réalisée en entreprise. Il est cependant rappelé que les enseignants sont les seuls garants de la réalisation des tâches en conformité à la définition des résultats attendus. 5-2 ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET ESPACES NÉCESSAIRES AUX EXERCICES PRATIQUES Les équipements pédagogiques nécessaires aux exercices pratiques en milieu scolaire comportent : #"Des matériels d intervention liés à la sécurité : %"équipements de protection individuelle (E.P.I.), exemples : casque, gants, lunettes, %"équipements collectifs de sécurité (E.C.S.), exemples : dispositif de balisage, nappe, écran de protection, %"équipements individuels de sécurité (E.I.S.), exemples : tapis isolant, cadenas de consignation, et outils isolants, %"vérificateurs d absence de tension (V.A.T.), %"dispositif mobile de mise à la terre et de mise en court-circuit (M.A.L.T. et C.Ct). Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 6/9
9 LISTE DES MATÉRIELS LIÉS À LA SÉCURITÉ NÉCESSAIRES POUR UNE SECTION ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS DE SÉCURITÉ Quantité Désignation Quantité Désignation 6 Lunettes anti-u.v. 3 Nappe isolante 6 Casque isolant 5 Banderole de balisage de zone 5 Pancarte d avertissement de travaux ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE SÉCURITÉ DIVERS Quantité Désignation Quantité Désignation 5 Tapis isolant 3 Vérificateur d absence de tension (V.A.T.) 5 Cadenas de consignation 1 Dispositif mobile de mise à la terre et en court-circuit (MALT/CCt) 5 Macaron de consignation 1 (*) Pancarte «Soins aux électrisés» 1 (*) Pancarte «Risques électriques» 1 (*) Pancarte «Consignes de sécurité» (*) ces quantités sont minimales et à adapter aux configurations réelles des locaux ou emplacements de travail soumis aux articles 22,26, 49 du décret et article 5 de l arrêté du 13/12/88 Nota : les gants isolants ainsi que les coiffes isolantes nécessaires pour les opérations effectuées au voisinage de la tension doivent, par mesure d hygiène, être la propriété personnelle des élèves. #"Des systèmes et sous-systèmes en état de fonctionnement, représentatifs des technologies en usage dans les industries, et sur lesquels les travaux pratiques, liées aux tâches professionnelles, peuvent s exercer Les systèmes et sous-systèmes doivent permettre la mise en œuvre des situations de travail qui sont celles normalement observées dans le contexte professionnel et qui nécessitent le recours à des personnels disposant des titres d habilitation électrique requis : mise en service d équipement, modification d équipement, intervention suite à arrêt, mesurage, intervention avec nécessité d assurer la continuité de service, marche dégradée, dépannage, réparation, consignation,... Ces systèmes permettent l observation de consignes et l apprentissage de méthodes liées à l habilitation électrique et doivent répondre chaque fois que possible à la typologie des équipements définis dans les guides d équipement des filières concernées. Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 7/9
10 Cependant des équipements complémentaires seront nécessaires pour quelques tâches particulières (exemple : celles qui nécessitent des équipements présentant plusieurs chaînes fonctionnelles dont une au moins doit pouvoir être maintenue en fonctionnement pendant l intervention). Ces équipements complémentaires sont décrits dans la «Partie B : Recommandations pédagogiques» relative à chaque filière ou section plus particulièrement concernée par les risques d origine électrique. Il s agit alors, pour l équipe de professeurs, de définir des scénarios où le contexte applicatif présente, en regard des risques d origine électrique, une similitude avec la réalité industrielle. Par exemple, pour un système distant de son armoire de commande, la consignation doit pouvoir être mise en oeuvre sans que l élève puisse observer directement la relation qui lie la commande à l effet produit. Dans ces conditions, les Établissements Publics Locaux d Enseignement (E.P.L.E.), concernés par la formation à la prévention des risques d origine électrique, doivent disposer d espaces définis dans les guides d équipement et permettant l accomplissement des tâches professionnelles liées à l habilitation électrique. Ces espaces sont alors définis comme «locaux à risque particulier de choc électrique». La mise en relation de ces espaces avec la terminologie définie dans les guides d équipement est effectuée, pour chaque filière ou section concernée, dans la «Partie B : Recommandations pédagogiques». 6 - DISPOSITIF DE VALIDATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES LIÉES AUX RISQUES D ORIGINE ÉLECTRIQUE, EN COURS DE FORMATION La validation des acquis à caractère théorique et pratique est réalisée selon la méthode du contrôle en cours de formation (périodes récurrentes prévues à l avance par les enseignants responsables du dispositif). Les contrôles ont pour objet de valider : #"la capacité des élèves à répondre aux tests théoriques issus de ceux retenus pour l habilitation électrique (cf. «Partie D : Liste des tests à caractère théorique»). Les réponses doivent faire l objet, soit de documents écrits, soit de traces imprimées issues de l exploitation de logiciels agréés par le Ministère de l Éducation Nationale (exemple : logiciel de certification des acquis théoriques), #"la capacité des élèves à mettre en application les tâches professionnelles. L exécution avec succès des tâches professionnelles ou des tests à caractère théorique est consignée, par le professeur, dans le «carnet individuel de formation de l élève» (cf. «Partie E : carnet individuel de formation») au fur et à mesure de leur validation. Les conditions de réalisation et les résultats attendus sont donnés dans la fiche qui décrit la tâche choisie pour objet d étude (cf. «Partie C : Liste des tâches professionnelles»). Ces résultats qui peuvent être de nature méthodologique ou comportementale sont, à tout moment, analysés par le professeur. Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 8/9
11 7 - CERTIFICATION DE LA FORMATION EN VUE DE L HABILITATION ÉLECTRIQUE PAR L EMPLOYEUR Cette certification est indépendante du diplôme (pour tous les niveaux : V, IV et III). Dans ces conditions, il est possible qu un candidat soit titulaire de la certification qui atteste qu il a suivi, avec succès, la formation à la prévention des risques d origine électrique, même s il n a pas réussi aux épreuves liées à l obtention du diplôme. De même, l obtention du diplôme n est pas conditionnée par l obtention de la certification. La certification intervient dès que tous les acquis théoriques et pratiques, correspondant au niveau d habilitation visé, sont validés. Elle est établie par le chef d établissement scolaire qui signe le carnet individuel de formation au regard du niveau de formation validé. L établissement scolaire conserve une trace des travaux exécutés, avec succès, par l élève au cours de sa formation à la prévention des risques électriques. Il convient de rappeler que seul l employeur a compétence pour délivrer un titre d habilitation. Partie A : Présentation du référentiel édition : 30/06/00 Page 9/9
12 Formation à la prévention des risques électriques PARTIE B RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES DES FILIÈRES DE FORMATION ET DES SECTIONS PLUS PARTICULIÈREMENT CONCERNÉES PAR LES RISQUES ÉLECTRIQUES Partie B : Recommandations Pédagogiques édition : 30/06/00
13 Formation à la prévention des risques électriques RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES FILIÈRE GÉNIE ÉLECTROTECHNIQUE Préambule De part ses activités, la filière «génie électrotechnique» relève des champs professionnels concernés par les risques d origine électrique et nécessite la formation des enseignants et des élèves à la prévention des risques d origine électrique. Dans le cadre des Commissions Professionnelles Consultatives, un groupe de travail a été mis en place afin d élaborer les recommandations pédagogiques liées à la mise en œuvre du «Référentiel de formation à la prévention des risques d origine électrique des élèves préparant les diplômes de l Éducation Nationale». Ces recommandations visent à adapter cette mise en œuvre aux spécificités de la filière électrotechnique. Le Décret du 1er novembre 1988 et les normes UTE C ont fourni les textes réglementaires nécessaires à la réflexion et aux conclusions proposées dans ce document. 1- DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔME La formation aux risques d origine électrique en vue de l habilitation concerne tous les niveaux de formation de la filière électrotechnique. Le niveau de formation retenu pour chaque diplôme est déterminé par l analyse des tâches professionnelles exercées dans l entreprise, et par la définition des contenus théoriques et pratiques nécessaires à leur accomplissement. Cette approche a permis de définir le tableau de référence suivant : Partie B : Recommandations Pédagogiques filière Génie Électrotechnique édition : 30/06/00 Page 1/6
14 Tableau de référence pour la mise en relation des tâches professionnelles avec les diplômes de la filière électrotechnique Niveau de diplôme Désignation des diplômes de la filière électrotechnique Exigences pour la formation Exigences pour la certification III Brevet de Technicien Supérieur Électrotechnique B2V-BR-BC B2V-BR IV Baccalauréat Professionnel Équipements et installations B1V-BR B1V-BR électriques IV Brevet Professionnel Installations et Équipements Electriques et B1V-BR B1V-BR installation IV Brevet Professionnel Électrotechnique Option B :Distribution B1V-BR B1V-BR IV Brevet Professionnel Électrotechnique Option C :Production B1V-BR B1V-BR IV Baccalauréat Technologique STI Génie Électrotechnique B1V-BR B1V V Brevet d Études Professionnelles Électrotechnique B1V B1V V Certificat d Aptitude Professionnelle Électrotechnique B1V B1V V Certificat d Aptitude Professionnelle Électrobobinage B1V B1V V Certificat d Aptitude Professionnelle Installation en B1V B1V équipements électriques Ce tableau de référence distingue le niveau d exigence pour la formation, qui définit le contour des compétences professionnelles en matière de risques d origine électrique, et le niveau de certification qui sanctionne et atteste les acquis. Cette formation doit assurer et certifier la capacité de nos élèves à accomplir, en toute sécurité, les tâches attribuées à chaque niveau d habilitation cité. 2 - DÉFINITION DES MODULES DE FORMATION PAR NIVEAU Le tableau de référence, défini pour la mise en relation des tâches professionnelles avec les diplômes de la filière électrotechnique, permet de dégager, pour une couverture totale des diplômes concernés, trois modules de formation : #"Module B2V-BR-BC #"Module B1V-BR #"Module B1V $ pour le niveau III (BTS) $ pour le niveau IV (Bac Pro, Brevet professionnel et Bac Technologique) $ pour le niveau V (BEP et CAP) Il convient de rappeler, s agissant du B.T.S électrotechnique, que la formation BC ne fait pas l objet d une certification. De même, s agissant du baccalauréat génie électrotechnique et pour des raisons liées à une insuffisance quantitative de pratique professionnelle, la formation BR ne fait pas l objet d une certification. Partie B : Recommandations Pédagogiques filière Génie Électrotechnique édition : 30/06/00 Page 2/6
15 3 - ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET ESPACES NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX PRATIQUES Les équipements doivent présenter les contraintes techniques qui sont celles normalement observées en milieu professionnel et qui nécessitent le recours à des personnels disposant des titres d habilitation électrique requis, Ces équipements doivent être constitutifs d une (des) application(s) soumise(s) à un cahier des charges et permettre l observation de consignes et l apprentissage de méthodes liées à l habilitation électrique (exploitation, continuité de service, marche dégradée, dépannage, consignation, ). Les équipements pédagogiques nécessaires aux exercices pratiques sont ceux définis dans les guides d équipement de la filière «génie électrotechnique». L équipe pédagogique veillera à ce que les fiches de poste des équipements intègrent la sécurité. Cependant, pour permettre la mise en œuvre des situations suivantes : #"travaux au voisinage d un jeu de barre, #"prise en compte de l échauffement d un composant lors de l isolation (armoire électrique comportant un dispositif produisant des pertes par échauffement : gradateur, modulateur d énergie, démarreur, ), #"justification de la continuité de service, #"possibilité de consignations diverses (par sectionneur principal, par sectionneur secondaire, consignation sans visibilité de l armoire électrique par éloignement entre l armoire et la partie opérative), un équipement complémentaire, présentant ces caractéristiques fonctionnelles, est nécessaire (cf. Additif aux guides d équipement de la filière électrotechnique de février 98). Les équipes pédagogiques doivent également disposer de matériels d intervention liés à la sécurité (cf. chapitre 5-2 du présent référentiel) : %"équipements de protection individuelle (E.P.I), exemples : casque, gants, lunettes, %"équipements collectifs de sécurité (E.C.S.), exemples : dispositif de balisage, nappe, écran de protection, %"équipements individuels de sécurité (E.I.S.), exemples : tapis isolant, cadenas de consignation, et outils isolants, %"vérificateurs d absence de tension (V.A.T.), %"dispositif mobile de mise à la terre et de mise en court-circuit (M.A.L.T. et C.Ct). Partie B : Recommandations Pédagogiques filière Génie Électrotechnique édition : 30/06/00 Page 3/6
16 Les Établissements Publics Locaux d Enseignement (E.P.L.E.), concernés par la préparation des diplômes de la filière électrotechnique, doivent disposer de zones d activités dédiées aux travaux des élèves pour l accomplissement et l observation des tâches professionnelles liées à l habilitation électrique. Les espaces réservés à ces zones d activité peuvent être constitués dans les espaces déjà mis en place pour les formations de la filière électrotechnique. Ces espaces sont définis dans les guides d équipements selon la terminologie suivante : $"Laboratoire d étude de systèmes $"Laboratoire d études de sous-systèmes $"Atelier «prototype» pour les lycées technologiques $"Atelier «réalisation» pour les lycées professionnels $"Laboratoire de spécification - modélisation $"Laboratoire d électrotechnique (mesures et essais) pour les lycées professionnels $"Laboratoire de physique appliquée pour les lycées technologiques (ce laboratoire ne figure pas dans le guide d équipement concerné mais les contraintes vis à vis de la sécurité sont ici prises en compte) L organisation fonctionnelle des aires d enseignement ainsi que les activités liées aux risques électriques met en évidence les notions de : #"balisage cf. publication UTE C #"intervention cf. publication UTE C #"opération cf. publication UTE C et 1.3 #"plate-forme cf. publication UTE C et arrêté du #"zone de travail cf. publication UTE C Le schéma «ORGANISATION FONCTIONNELLE DES AIRES D ENSEIGNEMENT» met en évidence deux groupes d activités : #"les zones de travail réservées aux élèves autorisés et sous contrôle du professeur formé aux risques professionnels d origine électrique : repères 1, 2, et 3, #"les autres zones d activités qui ne nécessitent pas de précautions particulières au regard des risques d origine électrique : repère 4. Partie B : Recommandations Pédagogiques filière Génie Électrotechnique édition : 30/06/00 Page 4/6
17 ORGANISATION FONCTIONNELLE DES AIRES D ENSEIGNEMENT ZONE DE TRAVAIL RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES SOUS LE CONTRÔLE DU PROFESSEUR FORMÉ Plate forme d essais Opérations et interventions susceptibles de voisinage ( B.T.A ) ' Balisage temporaire ' ' Balisage permanent & LABORATOIRES (LP) PHYSIQUE APPLIQUÉE (LT) ( ESSAIS DE SOUS SYSTÈMES ( ESSAIS DE SYSTÈMES ( PROTOTYPES (LT) RÉALISATION (LP) ( Opérations sans voisinage en présence de matériels IP2X ou IPXXB raccordés à une source ( B.T.A ) Spécifications fonctionnelles Spécification / Modélisation ) AUTRES ZONES D ACTIVITÉS Partie B : Recommandations Pédagogiques filière Génie Électrotechnique édition : 30/06/00 Page 5/6
18 Zone, laboratoires et ateliers associés Prototype ou réalisation, laboratoire d électrotechnique ou de physique appliquée Conditions d alimentation en énergie Alimentation ou coffret de sécurité Conditions de signalisation de la zone Zone 1 Balisage permanent de la zone pour travail au voisinage Conditions de protection individuelle et collective E.P.I. E.I.S. E.C.S. Spécifications particulières Armoire d essais de câblage Armoire pour travaux d habilitation Systèmes et sous systèmes, Laboratoire d électrotechnique ou de physique appliquée Bandeaux ou coffrets de sécurité type atelier d électrotechnique Zone 2 Balisage temporaire de la zone pour travail au voisinage E.P.I. E.I.S. E.C.S. Laboratoire d électrotechnique ou de physique appliquée Bandeaux ou coffrets de sécurité type physique appliquée Zone 3 Equipements IP2X ou IPXXB Systèmes et sous systèmes, Prototype ou réalisation Bandeaux ou coffrets de sécurité type atelier d électrotechnique Equipements IP2X ou IPXXB Spécification - modélisation Zone 4 Alimentations secourues de type informatique En plus du respect des conditions générales de la section II du décret , les locaux appartenant aux zones 1, 2, 3 doivent satisfaire aux conditions suivantes : #"les locaux doivent être clairement identifiés et délimités (art 23), #"l accès de ces locaux doit être strictement réservé aux personnes autorisées (art 24), #"des pancartes doivent signaler l existence de parties actives sous tension et rappeler les conditions d accès (art 26), #"les locaux doivent être organisés de manière à laisser une aisance de mouvement en rapport avec les travaux qui sont réalisés (art 26-3), #"des consignes et instructions permanentes de sécurité doivent être clairement apposées (art 25). Nota : l ensemble des informations traitant des problèmes de sécurité des élèves liés à l utilisation des matériels et de leur formation à la prévention des risques d origine électrique fait l objet de l additif aux guides d équipement de la filière génie électrotechnique paru en février 98. Partie B : Recommandations Pédagogiques filière Génie Électrotechnique édition : 30/06/00 Page 6/6
19 Formation à la prévention des risques électriques RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES MAINTENANCE INDUSTRIELLE Préambule De part ses activités, la maintenance industrielle relève des champs professionnels concernés par les risques d origine électrique. C est à ce titre, que dans le cadre des Commissions Professionnelles Consultatives, un groupe de travail a été mis en place afin d élaborer les recommandations pédagogiques liées à la mise en œuvre du «Référentiel de formation à la prévention des risques d origine électrique des élèves préparant les diplômes de l Éducation Nationale». Ces recommandations visent à adapter cette mise en œuvre aux spécificités de la filière maintenance industrielle. Elles concernent la formation, des enseignants et des élèves de la filière considérée, à la prévention des risques d origine électrique. 1- DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔME La formation aux risques d origine électrique en vue de l habilitation concerne tous les niveaux de formation de la filière maintenance. Le niveau de formation retenu pour chaque diplôme est déterminé par l analyse des tâches professionnelles exercées dans l entreprise et par la définition des contenus théoriques et pratiques nécessaires à leur accomplissement. Cette approche a permis de définir le tableau de référence suivant : Tableau de référence pour la mise en relation des tâches professionnelles avec les diplômes de la filière Maintenance Industrielle Niveau de diplôme Désignation des diplômes de la filière maintenance industrielle Exigences pour la formation Exigences pour la certification III Brevet de Technicien Supérieur Maintenance Industrielle B2V-BR-BC B2V-BR IV Baccalauréat Professionnel Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés (Bac. Pro. M.S.M.A.) V Brevet d études professionnelles Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés (B.E.P. M.S.M.A.) B1V-BR B1V B1V-BR B0V Partie B : Recommandations pédagogiques filière Maintenance Industrielle édition : 30/06/00 Page 1/3
20 2 - DÉFINITION DES MODULES DE FORMATION PAR NIVEAU Le tableau de référence, défini pour la mise en relation des tâches professionnelles avec les diplômes de la filière Maintenance industrielle, permet de dégager, pour une couverture totale des diplômes concernés, trois modules de formation : #"Module B2V-BR-BC #"Module B1V-BR #"Module B1V $ pour le niveau III (BTS) $ pour le niveau IV (Bac Pro) $ pour le niveau V (BEP) Il convient de rappeler, s agissant du B.T.S Maintenance Industrielle, que la formation BC ne fait pas l objet d une certification. 3 - ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET ESPACES NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX PRATIQUES Les équipements pédagogiques nécessaires aux exercices pratiques sont ceux définis dans les guides d équipement de la filière maintenance industrielle. L équipe pédagogique veillera à ce que les fiches de poste des équipements intègrent la sécurité. Cependant, pour permettre la mise en œuvre des situations suivantes : #"travaux au voisinage d un jeu de barre, #"prise en compte de l échauffement d un composant lors de l isolation (armoire électrique comportant un dispositif produisant des pertes par échauffement : gradateur, modulateur d énergie, démarreur, ), #"justification de la continuité de service, #"possibilité de consignations diverses (par sectionneur principal, par sectionneur secondaire, consignation sans visibilité de l armoire électrique par éloignement entre l armoire et la partie opérative), un équipement complémentaire présentant ces caractéristiques fonctionnelles est nécessaire. Les équipes pédagogiques doivent également disposer de matériels d intervention liés à la sécurité (cf. chapitre 5-2 du présent référentiel) : %"équipements de protection individuelle (E.P.I), exemples : casque, gants, lunettes, %"équipements collectifs de sécurité (E.C.S.), exemples : dispositif de balisage, nappe, écran de protection, %"équipements individuels de sécurité (E.I.S.), exemples : tapis isolant, cadenas de consignation, et outils isolants, %"vérificateurs d absence de tension (V.A.T.), %"dispositif mobile de mise à la terre et de mise en court-circuit (M.A.L.T. et C.Ct). Partie B : Recommandations pédagogiques filière Maintenance Industrielle édition : 30/06/00 Page 2/3
21 Les Établissements Publics Locaux d Enseignement (E.P.L.E.), concernés par la préparation des diplômes de la filière Maintenance Industrielle, doivent disposer d espaces définis dans les guides d équipement et permettant l accomplissement des tâches professionnelles liées à l habilitation électrique : $"Zone Systèmes (BTS MI, BEP et Bac pro MSMA) C est la zone principale pour la mise en application des tâches professionnelles pendant la formation à la certification. En effet, pour les travaux réalisés dans le cadre de la certification, on se trouve en présence d élèves n ayant pas encore acquis toutes les connaissances nécessaires à l exécution de tels travaux en autonomie. Il est donc primordial que ces travaux soient exécutés sous le contrôle des enseignants, ce qui implique que les élèves soient regroupés dans une même zone de travail, identifiée comme «zone à risques particuliers de choc électrique». Cependant, en fonction de l intérêt des systèmes présents dans le secteur de formation STI, certaines tâches pourront être réalisées en dehors de la zone système sous le contrôle exclusif des enseignants. $"Zone Apprentissage expérimentation (BTS MI, BEP et Bac pro MSMA) Dans cette zone, seuls les travaux effectués sur des matériels IP2X ou IPXXB doivent être considérés comme non dangereux au regard des risques d origine électrique. En ce qui concerne les travaux réalisés sur les autres matériels, ils devront faire l objet d un balisage temporaire lors des interventions au voisinage de la tension et nécessitent la mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées. Cependant, de tels travaux ne devront être entrepris par les élèves qu après leur certification à un niveau d habilitation requis et après que les enseignants se soient assurés que toutes les mesures de prévention ont été mises en œuvre. Par ailleurs, il est souhaitable que tous les matériels, sur lesquels des interventions au voisinage de la tension peuvent être effectuées, soient regroupés dans un secteur identifié comme «secteur à risques particuliers de choc électrique». $"Zone Réparation (BEP et Bac pro MSMA) Cette zone n existe qu au sein des sections de BEP et de Bac pro MSMA. Elle constitue un lieu où les élèves peuvent effectuer des opérations de maintenance corrective et d amélioration des équipements. Certaines de ces opérations présentent des risques d origine électrique. Il conviendra, comme pour la zone apprentissage/expérimentation, de ne laisser les élèves exécuter de telles opérations qu après leur certification à un niveau d habilitation requis et après s être assuré que toutes les mesures de prévention ont été mises en œuvre. $"Secteur de formation STI (BTS MI, BEP et Bac pro MSMA) Les secteurs de formation STI des établissements d enseignement sont des lieux privilégiés où les élèves peuvent effectuer sur site des opérations de maintenance corrective et préventive. Certaines de ces opérations présentent des risques d origine électrique. Il conviendra, comme pour la zone apprentissage/expérimentation, de ne laisser les élèves exécuter de telles opérations qu après leur certification à un niveau d habilitation requis et après s être assuré que toutes les mesures de prévention ont été mises en œuvre. Cependant, en fonction de l intérêt des systèmes présents, certaines tâches pourront y être réalisées sous le contrôle des enseignants. Partie B : Recommandations pédagogiques filière Maintenance Industrielle édition : 30/06/00 Page 3/3
22 Formation à la prévention des risques électriques RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES BTS MÉCANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS Préambule De part leurs activités, les étudiants des sections de BTS Mécanique et Automatismes Industriels (MAI) relèvent des champs professionnels concernés par les risques d origine électrique. C est à ce titre, que, dans le cadre des Commissions Professionnelles Consultatives, un groupe de travail a été mis en place afin d élaborer les recommandations pédagogiques liées à la mise en œuvre du «des élèves préparant les diplômes de l Éducation Nationale». Ces recommandations visent à adapter cette mise en œuvre aux spécificités de la section. 1- DÉFINITION DU NIVEAU DE FORMATION La formation à la prévention des risques d origine électrique en vue de l habilitation concerne tous les étudiants de cette section. Le niveau de formation retenu pour ce diplôme est déterminé par l analyse des tâches professionnelles exercées dans l entreprise et par la définition des contenus théoriques et pratiques nécessaires à leur accomplissement. Cette approche a permis de définir le tableau de référence suivant : Tableau de référence pour la mise en relation des tâches professionnelles avec le diplôme de BTS MAI Niveau de diplôme III Désignation du diplôme Brevet de Technicien Supérieur Mécanique et Automatismes Industriels Exigences pour la formation B2V-BR-BC Exigences pour la certification B2V-BR Rappel : ce tableau distingue le niveau d exigence pour la formation qui définit le contour des compétences professionnelles en matière de prévention des risques d origine électrique, et le niveau de certification qui sanctionne et atteste les acquis. Partie B : Recommandations pédagogiques section BTS M.A.I. édition : 30/06/00 Page 1/3
23 2 - DÉFINITION DU MODULE DE FORMATION Le module de formation retenu pour la section de BTS MAI, et correspondant au degré d exigence pour la formation, est le module : #"Module B2V-BR-BC $ ce module comprend l ensemble des compétences attachées à la réalisation des tâches professionnelles. Il convient de rappeler que la formation BC ne fait pas l objet d une certification. 3 - ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET ESPACES NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX PRATIQUES Les équipements pédagogiques nécessaires aux exercices pratiques comportent des équipements en état de fonctionnement, représentatifs des technologies en usage dans les industries et sur lesquels les travaux pratiques, liées aux tâches professionnelles peuvent s exercer : #"les équipements doivent présenter les contraintes techniques qui sont celles normalement observées en milieu professionnel et qui nécessitent le recours à des personnels disposant des titres d habilitation électrique requis, #"ces équipements doivent être constitutifs d applications soumises à cahier des charges et permettre l observation de consignes et l apprentissage de méthodes liées à l habilitation électrique : mise en service d équipement, intervention de dépannage, intervention avec nécessité d assurer la continuité de service, travaux neufs, #"ils doivent répondre chaque fois que possible à la typologie des équipements définis dans le guide d équipement du BTS MAI. #"L équipe pédagogique veillera à ce que les fiches de poste des équipements intègrent la sécurité. Cependant, pour permettre la mise en œuvre des situations suivantes : #"travaux au voisinage d un jeu de barre, #"prise en compte de l échauffement d un composant lors de l isolation (armoire électrique comportant un dispositif produisant des pertes par échauffement : gradateur, modulateur d énergie, démarreur, ) #"justification de la continuité de service, #"possibilité de consignations diverses (par sectionneur principal, par sectionneur secondaire, consignation sans visibilité de l armoire électrique par éloignement entre l armoire et la partie opérative), un équipement complémentaire, présentant ces caractéristiques fonctionnelles, est nécessaire. Les équipes pédagogiques doivent également disposer de matériels d intervention liés à la sécurité (cf. chapitre 5-2 du présent référentiel) : %"équipements de protection individuelle (E.P.I), exemples : casque, gants, lunettes, %"équipements collectifs de sécurité (E.C.S.), exemples : dispositif de balisage, nappe, écran de protection, %"équipements individuels de sécurité (E.I.S.), exemples : tapis isolant, cadenas de consignation, et outils isolants, %"vérificateurs d absence de tension (V.A.T.), %"dispositif mobile de mise à la terre et de mise en court-circuit (M.A.L.T. et C.Ct). Partie B : Recommandations pédagogiques section BTS M.A.I. édition : 30/06/00 Page 2/3
24 Les Établissements Publics Locaux d Enseignement (E.P.L.E.), concernés par la préparation du BTS MAI, doivent disposer d espaces définis dans le guide d équipement suivant la terminologie suivante : $"Zone Atelier : laboratoire de réalisation, tests et intégration de systèmes (RTI) C est la zone privilégiée pour la mise en application des tâches professionnelles pendant la formation à l habilitation. En effet, pour les travaux réalisés dans le cadre de la certification, on se trouve en présence d élèves n ayant pas encore acquis toutes les connaissances nécessaires à l exécution de tels travaux en autonomie. Il est donc primordial que ces travaux soient exécutés sous le contrôle des enseignants, ce qui implique que les élèves soient regroupés dans une même zone de travail, identifiée comme «zone à risques particuliers de choc électrique». Toutefois, en ce qui concerne la formation au niveau BC (il n y a pas de certification pour ce niveau) et si les supports industriels le permettent, celle-ci pourra être réalisée en entreprise. Il est cependant rappelé que les enseignants sont les seuls garants de la réalisation des tâches en conformité à la définition des résultats attendus. $"Zone commune PO-PC Dans cette zone, seuls les travaux effectués sur des matériels IP2X ou IPXXB doivent être considérés comme non dangereux au regard des risques d origine électrique. En ce qui concerne les travaux réalisés sur les autres matériels, ils devront faire l objet d un balisage temporaire lors des interventions au voisinage de la tension et nécessitent la mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées. Cependant, de tels travaux ne devront être entrepris par les élèves qu après leur certification à un niveau d habilitation requis et après que les enseignants se soient assurés que toutes les mesures de prévention ont été mises en œuvre. Par ailleurs, il est souhaitable que tous les matériels, sur lesquels des interventions au voisinage de la tension peuvent être effectuées, soient regroupés dans un secteur identifié comme «secteur à risques particuliers de choc électrique». Partie B : Recommandations pédagogiques section BTS M.A.I. édition : 30/06/00 Page 3/3
25 Formation à la prévention des risques électriques RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES FILIÈRE ÉNERGÉTIQUE - FLUIDIQUE Préambule De part ses activités, la filière «énergétique fluidique» relève des champs professionnels du génie climatique, du génie frigorifique et du génie sanitaire concernés par les risques d origine électrique. C est à ce titre, que, dans le cadre des Commissions Professionnelles Consultatives, un groupe de travail a été mis en place afin d élaborer les recommandations pédagogiques liées à la mise en œuvre du «des élèves préparant les diplômes de l Éducation Nationale». Ces recommandations visent à adapter cette mise en œuvre aux spécificités de la filière «énergétique fluidique». Elles concernent la formation aux risques d origine électrique, des enseignants et des élèves de cette filière. 1- DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔME La formation aux risques d origine électrique en vue de l habilitation concerne les niveaux de formation III, IV et V de la filière considérée. Le niveau de formation retenu pour chaque diplôme est déterminé par l analyse des tâches professionnelles exercées dans l entreprise et par la définition des contenus théoriques et pratiques nécessaires à leur accomplissement. Cette approche a permis de définir le tableau de référence suivant : Niveau de diplôme Tableau de référence pour la mise en relation des tâches professionnelles avec les diplômes de la filière énergétique et fluidique Désignation des diplômes de la filière énergétique et fluidique Exigences pour la formation B2V-BR-BC Exigences pour la certification B2V-BR III Brevet de Technicien Supérieur «Fluides Énergies Environnement» IV Baccalauréat Technologique STI : Génie Energétique B1V-BR B1V IV Baccalauréat Professionnel Énergétique B1V-BR B1V-BR Option A : Installation et mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques Option B : Gestion et maintenance des systèmes énergétiques et climatiques V Mention complémentaire : Maintenance en équipement thermique individuel V Brevet d Études Professionnelles : Équipements techniques énergie B1V-BR Partie B : Recommandations pédagogiques filière Énergétique-Fluidique édition : 30/06/00 Page 1/3 B1V B1V B0V Suite
26 Niveau de diplôme Désignation des diplômes de la filière énergétique et fluidique Exigences pour la formation Exigences pour la certification V Certificat d Aptitude Professionnelle : Installations sanitaires B1V B0V V Certificat d Aptitude Professionnelle : Installations thermiques B1V B0V V Certificat d Aptitude Professionnelle : Froid et climatisation B1V B0V V Certificat d Aptitude Professionnelle : Conduite d installations B1V B0V thermiques et climatiques V Certificat d Aptitude Professionnelle : Monteur en isolation thermique et acoustique B0V B0V Rappel : Ce tableau de référence distingue le niveau d exigence pour la formation, qui définit le contour des compétences professionnelles en matière de risques d origine électrique, et le niveau de certification qui sanctionne et atteste les acquis. 2 - DÉFINITION DES MODULES DE FORMATION PAR NIVEAU Le tableau de référence, défini pour la mise en relation des tâches professionnelles avec les diplômes de la filière «énergétique fluidique», permet de dégager, pour une couverture totale des diplômes concernés, quatre modules de formation : #"Module B2V-BR-BC $ pour le niveau III (BTS) #"Module B1V-BR $ pour le niveau IV (Bac Pro, et Bac Technologique) #"Module B1V $ pour le niveau V (BEP, CAP et MC) #"Module B0V $ pour le CAP «Monteur en isolation thermique et acoustique Il convient de rappeler, s agissant du B.T.S «Fluides Énergies Environnement», que la formation BC ne fait pas l objet d une certification. 3 - ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET ESPACES NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX PRATIQUES Les équipements pédagogiques nécessaires aux exercices pratiques comportent des équipements en état de fonctionnement, représentatifs des technologies en usage dans les industries et sur lesquels les travaux pratiques, liées aux tâches professionnelles peuvent s exercer : #"les équipements doivent présenter les contraintes techniques qui sont celles normalement observées en milieu professionnel et qui nécessitent le recours à des personnels disposant des titres d habilitation électrique requis, #"ces équipements doivent être constitutifs d applications soumises à cahier des charges et permettre l observation de consignes et l apprentissage de méthodes liées à l habilitation électrique : réalisation et mise en œuvre de procédures de consignation et de sécurité, mise en service d installations neuves et procédures d arrêt de ces installations, opération de maintenance pour la continuité de service, optimisation du fonctionnement des installations. Cependant, pour permettre la mise en œuvre des situations suivantes : #"travaux au voisinage de la tension, #"prise en compte de l échauffement d un composant lors de l isolation (armoire électrique comportant un dispositif produisant des pertes par échauffement : variateurs de vitesse, ), #"justification de la continuité de service, gestion de l énergie, Partie B : Recommandations pédagogiques filière Énergétique-Fluidique édition : 30/06/00 Page 2/3
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D ORIGINE ÉLECTRIQUE ÉLÈVES et ÉTUDIANTS PRÉPARANT LES DIPLÔMES DE L ÉDUCATION NATIONALE Formation à la prévention des risques d origine électrique