Source: http://docplayer.fi/62576799-Simon-leipion-tuulivoimapuiston-laajennus.html
Timestamp: 2018-09-25 22:16:10+00:00
Document Index: 12249808

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS - PDF
Download "SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS"
1 TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27979
2 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus Raja- ja ohjearvoja Melu Varjostus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Matalataajuiset melutasot Varjostusmallinnusten tulokset 16 Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot... 1 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Liite 4: Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 3 21) SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Suunnitteilla olevan n tuulivoimapuiston laajennuksen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamat melu- ja varjostusvaikutukset on mallinnettu WindProohjelmalla voimaloiden sijoitussuunnitelman mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut Elina Salmeskari :stä. Laaduntarkistuksen on tehnyt Johanna Harju :stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPROlaskentaohjelman Decibel-moduulilla ISO standardin mukaisesti. Ympäristöhallinnon tuulivoimaloiden melun mallintamista koskevan ohjeen 2/2014 mukaisesti tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa, ilman suhteellisena kosteutena 70 % ja maanpinnan kovuutena arvoa 0,4. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. n laajennushankkeen äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 182 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Vestaksen V voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan äänitehotaso LWA) on 108,2 db Taulukko 1). Tuulivoimalaitoksen V MW melupäästötiedot on saatu voimalavalmistajalta. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. keskiäänitasokarttojen avulla. Keskiäänitasokartassa on melun keskiäänitaso- eli ekvivalenttiäänitasokäyrät LAeq) db. Tulokset on esitetty liitteessä Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista. Taulukko 1). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 2015 antaa matalataajuiselle melulle toimenpiderajat asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin toimenpiderajoihin. n laajennushankkeen äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 182 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Vestas V voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan äänitehotaso LWA) on 108,2 dba) Taulukko 1). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 4 21) Tulokset on esitetty taajuuskohtaisena taulukkona hankealueen ympäröiville taloille. Kohdekohtaiset tulokset on liitetty raporttiin Liite 2). Taulukko 1. n laajennushankkeen mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V MW Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,45 MW Napakorkeus:182 m Roottorin halkaisija:136 Tornin tyyppi: teräs/hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Kyllä Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin DMS _V00 V136-mk MW Third octave noise emission, NO STE Oktaaveittain [Hz],dBA) 1/3-oktaaveittain [Hz] LWA db 20 73, , , , , , , ,0 31,5 73, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 108,2 dba) ,8 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 5 21) n laajennushankeen lisäksi on laskelmissa huomioitu tuotannossa ja rakenteilla olevat tuulivoimalat hankealueen läheisyydessä. Yhteisvaikutuksissa on huomioitu seuraavat tuulivoimahankkeet ja voimalat: Tuotannossa olevat voimalat: 4 voimalaa), Gamesa G128-4,5 MW, napakorkeus 140 m Putaankangas 3 voimalaa), Vestas V112-3,0 MW, napakorkeus 119 m Onkalo I 3 voimalaa), Vestas V112-3,0 MW, napakorkeus 119 m Rakenteilla oleva voimalat: Lepiö II 13 voimalaa), Vestas V MW, napakorkeus 147 m Onkalo II 3 voimalaa), Vestas V MW, napakorkeus 147 m Halmekangas 11 voimalaa), Vestas V MW, napakorkeus 147 m Tuotannossa ja rakenteilla olevien voimaloiden lähtötiedot eli referenssivoimalat on saatu hankevastaavan nettisivuilta. Lähde: Sunniiteilla olevat voimalat: Seipimäki ja Tikkala 27 voimalaa), Generic RD 160, napakorkeus 170 m. Seipimäki-Tikkalan äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 170 m korkeita voimaloita joiden roottorinhalkaisija on 160 m Generic RD160). Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutasona LWA) on käytetty 105,9 dba) Taulukko 1). Tuulivoimalaitoksen melupäästötiedot on generoitu V MW- Mk2A-50/60 Hz Third Octaves according to General Specification Doc. no.: V01, dokumentin perusteella. Lähde: Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston osayleiskaava) Tuotanossa, rakenteilla ja suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden äänitehotasot LWA) on esitetty seuraavissa taulukoissa 2-4. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 6 21) Taulukko 2. n tuotannossa olevien tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Gamesa Tyyppi: G MW Sarjanumero/t:- Nimellisteho:4,5MW Napakorkeus:140 m Roottorin halkaisija:128 Tornin tyyppi: teräs/hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Kyllä Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin G128 4,5 MW Power curve and noise levels for low noise operation, code: GD en_Rev:04 Oktaaveittain [Hz],dBA) 1/3-oktaaveittain [Hz] LWA db 20 66, , , , , , , ,1 31,5 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 107,5 dba) ,7 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 7 21) Taulukko 3. Putaankangas ja Onkalo I tuotannossa olevien tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V112 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,0 MW Napakorkeus:119 m Roottorin halkaisija:112 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Kyllä Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin General Specification V MW 50/60 Hz, Document no.: _V03, Oktaaveittain [Hz],dBA) 1/3-oktaaveittain [Hz] LWA db 20 65, , , , , , , ,1 31,5 74, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 106,5 dba) ,7 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 8 21) Taulukko 4. II, Onkalo II ja Halmekankaan rakenteilla olevien tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V MW Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,45 MW Napakorkeus: 147 m Roottorin halkaisija:126 Tornin tyyppi: teräs/hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Kyllä Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin DMS _V03, V /3.45MW Third Octaves according to General Specification Oktaaveittain [Hz],dBA) 1/3-oktaaveittain [Hz] LWA db 20 64, , , , , , , ,9 31,5 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 106,0 dba) ,0 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 9 21) Taulukko 5. Suunnitteilla olevien Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Generic Tyyppi: RD160 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:- Napakorkeus: 170m Roottorin halkaisija: 160 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso 105,9 dba) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Generic Oktaaveittain [Hz], dba) 1/3-oktaaveittain [Hz], dba) 31, , , , , , , , ,1 31,5 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 dba) , , Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 10 21) Taulukko 6. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet. AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, 0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle real case). Mallinnuksessa on huomioitu alueen todelliset auringonpaisteajat eri vuodenaikoina. Lisäksi on huomioitu alueen tuulisuustiedot, jotka vaikuttavat tuulivoimaloiden käyttöasteeseen ja edelleen varjojen muodostumiseen. Mallinnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 1) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu real case, no forest) 2) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu real case, forest ). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, siten että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vastaavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Oulunsalon Oulun lentoaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin NASA:n MERRA-datatietoa hankealueen läheisyydestä E N65.500). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
11 h/kk FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 11 21) Oulunsalo Oulun lentoasema Kuva 1. Oulunsalon Oulun lentoaseman kuukauden keskimääräiset auringonpaistetunnit vuosina Lähde: Ilmatieteenlaitos raportti 2012:1) Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija sekä hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina sekä kuukausittainen pilvisyys ts. kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella). Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen 1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. 2.3 Raja- ja ohjearvoja Melu Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015) tuulivoimaloille on määritelty ohjearvot päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle. Asetus tuli voimaan Jos tuulivoimalan melu sisältää tonaalisia, kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja, tai se on selvästi amplitudimoduloitunutta, mallinnustuloksiin tulee ohjeen mukaan lisätä viisi desibeliä ennen ohjearvoon vertaamista. Koska ohjearvo sisältää jo tyypillisen tuulivoimamelun piirteet, edellä mainitut äänenpiirteiden tulee olla tuulivoimalalle epätyypillisen voimakkaita, jotta mallinnustuloksissa täytyy huomioida viiden desibelin lisä äänenvoimakkuuteen. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 12 21) Taulukko 7. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden melutason toimenpiderajat Valtioneuvoston asetus ). Vaikutuskohde Päivä 7-22) Yö 22-7) Pysyvä asutus 45 db 40 db Loma-asutus 45 db 40 db Hoitolaitokset 45 db 40 db Oppilaitokset 45 db Virkistysalueet 45 db Leirintäalueet 45 db 40 db Kansallispuistot 40 db 40 db Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015) on annettu matalataajuiselle melulle toimenpiderajoja. Asetus tuli voimaan Toimenpiderajat koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Toimenpiderajat koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 db suuremmat arvot. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu viitataan näihin ohjearvoihin matalataajuista melua koskien. Taulukko 8. Matalataajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso LZeq,1h, db Edellisestä laskettu keski-äänitaso A- painotettuna LAeq,1h, db Varjostus Lisäksi yöaikainen mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa esitetään käytettäväksi muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta Ympäristöministeriö 2012). Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. Esimerkiksi Ruotsissa suositus on kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia alueella, jossa varjoja tai välkettä mallinnuksen mukaisessa todellisessa tilanteessa real case ) esiintyy vähintään kahdeksan tuntia vuodessa. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 13 21) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimpien asuinrakennusten ja lomarakennusten pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan pääosin alle 40 dba), lukuun ottamatta laskentakohdetta B. Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. Kuva 2. Laskennalliset melutasot n laajennuksessa, huomioiden myös tuotannossa, rakenteilla ja suunnitteilla olevat voimalat. Yhteensä 92 tuulivoimalaa) n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 14 21) Taulukko 9. Laskennalliset melutasot, standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z m) Laskentakorkeus m) Melutaso dba) A Asuinrakennus Palokankaantie 16) ,0 4,0 37,9 B Lomarakennus Kemintie) ,0 4,0 41,7 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20) ,5 4,0 36,3 D Lomarakennus Viantienjoentie 27) ,0 4,0 37,3 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48) ,0 4,0 36,4 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6) ,5 4,0 36,4 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35) ,0 4,0 36,7 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47) ,9 4,0 33,2 I Asuinrakennus Perämaantie 144) ,5 4,0 35,2 3.2 Matalataajuiset melutasot Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön STM) Asumisterveysasetuksessa 545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukkoon 7 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus negatiivinen arvo) tai ylitys positiivinen arvo). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 15 21) Taulukko 10. Matalataajuisen melun mallinnustulokset n herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Asuinrakennus Palokankaantie 16) 8, ,2 50 B Lomarakennus Kemintie) 10, ,1 50 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20) 8, ,8 50 D Lomarakennus Viantienjoentie 27) 8, ,2 50 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48) 8, ,4 50 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6) 8, ,5 50 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35) 7, ,8 50 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47) 5,7 50-7,7 50 I Asuinrakennus Perämaantie 144) 7, ,6 50 Rakennusten sisätiloissa melu on enimmillään noin 3 db alle toimenpiderajan taajuudella 50 Hz kohde B, asuinrakennus, Kemintie). Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa sisäohjearvojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa Liite 1). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 16 21) Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perusteella pääosin alle 8 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa A-I), lukuun ottamatta kohteita A ja B, Kuva 3). Kuva 3. Laskennalliset varjostustulokset n laajennusksessa, huomioiden myös tuotannossa, rakenteilla ja suunnitteilla olevat voimalat. Yhteensä 92 tuulivoimalaa) Laskelmissa suojaavaa puustoa EI ole huomioitu. Varjostusvaikutusten laskentatulokset tilanteessa, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 17 21) Varjostusvaikutukset ovat merkittävästi lievemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan, Kuva 4). Katso liite 4. Taulukko 11. Laskennalliset varjostustunnit yhteensä 92 tuulivoimalaa) vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu real case, no forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z m) Laskentaikkuna m) Varjostus h/a) A Asuinrakennus Palokankaantie 16) ,0 5 x 5 11:02 B Lomarakennus Kemintie) ,0 5 x 5 16:33 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20) ,5 5 x 5 4:14 D Lomarakennus Viantienjoentie 27) ,0 5 x 5 6:49 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48) ,0 5 x 5 0:00 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6) ,5 5 x 5 0:00 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35) ,0 5 x 5 1:44 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47) ,9 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus Perämaantie 144) ,5 5 x 5 0:00 Varjostusvaikutukset ovat merkittävästi lievemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan Kuva 4). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 18 21) Kuva 4. Laskennalliset varjostustulokset n laajennusksessa, huomioiden myös tuotannossa, rakenteilla ja suunnitteilla olevat voimalat. Yhteensä 92 tuulivoimalaa) Laskelmissa suojaava puusto on huomioitu. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 19 21) Taulukko 5. Laskennalliset varjostustunnit yhteensä 92 tuulivoimalaa) vuodessa lähialueen laskentapisteissä, kun puuston suojaava vaikutus on huomioitu real case, forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z m) Laskentaikkuna m) Varjostus h/a) A Asuinrakennus Palokankaantie 16) ,0 5 x 5 0:00 B Lomarakennus Kemintie) ,0 5 x 5 0:00 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20) ,5 5 x 5 0:00 D Lomarakennus Viantienjoentie 27) ,0 5 x 5 0:00 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48) ,0 5 x 5 0:00 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6) ,5 5 x 5 0:00 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35) ,0 5 x 5 0:00 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47) ,9 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus Perämaantie 144) ,5 5 x 5 0:00 Elina Salmeskari Laatija Johanna Harju Laaduntarkistus/Hyväksyjä n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
21 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Main Result Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala Calculation is done according to Finnish guideline Ympäristöhallinnon ohjeita from the Ministry of the Environment of Finland All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTGs Scale 1: New WTG Existing WTG Noise sensitive area WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [dba)] ,5 L5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 L6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,6 L7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,4 L8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 L9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,1 L10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,0 L11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 L12 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,2 L13 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,2 L14 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,6 L15 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,7 L16 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,7 L17 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 H1 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 H2 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,4 H3 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 H4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,4 H5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,3 H6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,9 H7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,9 H8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,1 H9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,2 H10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,0 H11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,3 O4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,0 O5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,2 O6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,4 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,7 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,9 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,0 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,0 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,0 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,7 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,9 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,1 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,6 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,0 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,9 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,9 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,1 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,4 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,1 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,3 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,2 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,1 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,3 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,3 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 1 windpro
22 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Main Result Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala...continued from previous page WTG type East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [dba)] ,8 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,4 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,9 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,9 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,4 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,1 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,9 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,3 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,6 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,5 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,4 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,5 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,5 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,1 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,9 GAMESA G !O! hub:...yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0 - Estimated - 107,5 db ,0 From other hub height 107,5 No h ,6 GAMESA G !O! hub:...yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0 - Estimated - 107,5 db ,0 From other hub height 107,5 No h ,0 GAMESA G !O! hub:...yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0 - Estimated - 107,5 db ,0 From other hub height 107,5 No h ,5 GAMESA G !O! hub:...yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0 - Estimated - 107,5 db ,0 From other hub height 107,5 No h f) From other hub height h) Generic octave distribution used Calculation Results Noise data Sound level Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission height Noise From WTGs Distance to Noise 2 db penalty noise demand applied for one or more WTGs [m] [m] [dba)] [dba)] [m] A Asuinrakennus Palokankaantie ,0 4,0 40,0 37,9 337 Yes No B Lomarakennus Kemintie ,0 4,0 40,0 41,7-205 No No C Asuinrakennus Viantienjoentie ,5 4,0 40,0 36,3 722 Yes No D Lomarakennus Viantienjoentie ,0 4,0 40,0 37,3 505 Yes No E Asuinrakennus Viantienjoentie ,0 4,0 40,0 36, Yes No F Asuinrakennus Sarvimaantie ,5 4,0 40,0 36,4 897 Yes No G Asuinrakennus Pohjoispuolentie ,0 4,0 40,0 36,7 553 Yes No H Lomarakennus Pohjoispuolentie ,9 4,0 40,0 33, Yes No I Asuinrakennus Perämaantie ,5 4,0 40,0 35, Yes No Distances m) WTG A B C D E F G H I To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 2 windpro
23 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Main Result Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala...continued from previous page WTG A B C D E F G H I windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 3 windpro
24 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s Assumptions Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Asuinrakennus Palokankaantie 16 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,35 106,0 0,00 83, ,00 0, ,88 106,0 0,00 82, ,00 0, ,68 106,0 0,00 83, ,00 0, ,12 106,0 0,00 82, ,00 0, ,44 106,0 0,00 82, ,00 0, ,49 106,0 0,00 81, ,00 0, ,58 106,0 0,00 80, ,00 0, ,95 106,0 0,00 79, ,00 0, ,12 106,0 0,00 75, ,00 0, ,11 106,0 0,00 79, ,00 0, ,00 106,0 0,00 79, ,00 0, ,96 106,0 0,00 80, ,00 0, ,18 106,0 0,00 81, ,00 0, ,71 106,0 0,00 88, ,00 0, ,55 106,0 0,00 87, ,00 0, ,20 106,0 0,00 88, ,00 0, ,48 106,0 0,00 88, ,00 0, ,41 106,0 0,00 88, ,00 0, ,31 106,0 0,00 89, ,00 0, ,41 106,0 0,00 90, ,00 0, ,77 106,0 0,00 90, ,00 0, ,55 106,0 0,00 90, ,00 0, ,45 106,0 0,00 89, ,00 0, ,25 106,0 0,00 90, ,00 0, ,31 106,0 0,00 88, ,00 0, ,52 106,0 0,00 89, ,00 0, ,79 106,0 0,00 88, ,00 0, ,73 108,2 0,00 91, ,00 0, ,49 108,2 0,00 90, ,00 0, ,55 108,2 0,00 87, ,00 0, ,78 108,2 0,00 87, ,00 0, ,35 108,2 0,00 85, ,00 0, ,34 108,2 0,00 86, ,00 0, ,09 108,2 0,00 84, ,00 0, ,23 108,2 0,00 84, ,00 0, ,82 108,2 0,00 83, ,00 0, ,86 108,2 0,00 83, ,00 0, ,56 108,2 0,00 85, ,00 0, ,87 108,2 0,00 86, ,00 0, ,17 108,2 0,00 87, ,00 0, ,81 108,2 0,00 87, ,00 0, ,62 108,2 0,00 86, ,00 0, ,52 108,2 0,00 87, ,00 0, ,61 108,2 0,00 87, ,00 0, ,22 108,2 0,00 88, ,00 0, ,58 108,2 0,00 88, ,00 0, ,41 108,2 0,00 88, ,00 0, ,36 108,2 0,00 88, ,00 0, ,75 108,2 0,00 88, ,00 0, ,97 108,2 0,00 89, ,00 0, ,23 108,2 0,00 89, ,00 0, ,79 108,2 0,00 89, ,00 0, ,42 108,2 0,00 89, ,00 0, ,47 108,2 0,00 90, ,00 0, ,71 108,2 0,00 89, ,00 0, ,48 105,9 0,00 87, ,00 0, ,34 105,9 0,00 87, ,00 0, ,32 105,9 0,00 87, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 4 windpro
25 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,58 105,9 0,00 88, ,00 0, ,12 105,9 0,00 87, ,00 0, ,21 105,9 0,00 87, ,00 0, ,05 105,9 0,00 86, ,00 0, ,89 105,9 0,00 85, ,00 0, ,15 105,9 0,00 84, ,00 0, ,45 105,9 0,00 85, ,00 0, ,58 105,9 0,00 86, ,00 0, ,01 105,9 0,00 86, ,00 0, ,96 105,9 0,00 87, ,00 0, ,82 105,9 0,00 87, ,00 0, ,81 105,9 0,00 88, ,00 0, ,16 105,9 0,00 87, ,00 0, ,53 105,9 0,00 87, ,00 0, ,76 105,9 0,00 87, ,00 0, ,66 105,9 0,00 86, ,00 0, ,62 105,9 0,00 88, ,00 0, ,47 105,9 0,00 87, ,00 0, ,23 105,9 0,00 87, ,00 0, ,28 105,9 0,00 87, ,00 0, ,88 105,9 0,00 88, ,00 0, ,34 105,9 0,00 88, ,00 0, ,28 105,9 0,00 88, ,00 0, ,97 105,9 0,00 86, ,00 0, ,68 106,5 0,00 77, ,00 0, ,27 106,5 0,00 78, ,00 0, ,05 106,5 0,00 75, ,00 0, ,08 106,5 0,00 89, ,00 0, ,40 106,5 0,00 89, ,00 0, ,78 106,5 0,00 90, ,00 0, ,72 107,5 0,00 79, ,00 0, ,41 107,5 0,00 77, ,00 0, ,22 107,5 0,00 73, ,00 0, ,35 107,5 0,00 76, ,00 0,00 - Sum 37,92 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Lomarakennus Kemintie WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,24 106,0 0,00 82, ,00 0, ,86 106,0 0,00 81, ,00 0, ,73 106,0 0,00 82, ,00 0, ,51 106,0 0,00 80, ,00 0, ,67 106,0 0,00 81, ,00 0, ,97 106,0 0,00 79, ,00 0, ,35 106,0 0,00 78, ,00 0, ,00 106,0 0,00 77, ,00 0, ,31 106,0 0,00 72, ,00 0, ,54 106,0 0,00 78, ,00 0, ,08 106,0 0,00 77, ,00 0, ,55 106,0 0,00 78, ,00 0, ,65 106,0 0,00 79, ,00 0, ,32 106,0 0,00 87, ,00 0, ,07 106,0 0,00 87, ,00 0, ,67 106,0 0,00 88, ,00 0, ,93 106,0 0,00 87, ,00 0, ,78 106,0 0,00 88, ,00 0, ,71 106,0 0,00 89, ,00 0, ,76 106,0 0,00 89, ,00 0, ,08 106,0 0,00 90, ,00 0, ,90 106,0 0,00 90, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 5 windpro
26 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,76 106,0 0,00 89, ,00 0, ,50 106,0 0,00 90, ,00 0, ,46 106,0 0,00 88, ,00 0, ,64 106,0 0,00 89, ,00 0, ,87 106,0 0,00 88, ,00 0, ,27 108,2 0,00 90, ,00 0, ,09 108,2 0,00 90, ,00 0, ,49 108,2 0,00 87, ,00 0, ,81 108,2 0,00 87, ,00 0, ,81 108,2 0,00 85, ,00 0, ,75 108,2 0,00 85, ,00 0, ,79 108,2 0,00 83, ,00 0, ,90 108,2 0,00 83, ,00 0, ,85 108,2 0,00 82, ,00 0, ,62 108,2 0,00 82, ,00 0, ,03 108,2 0,00 84, ,00 0, ,08 108,2 0,00 85, ,00 0, ,11 108,2 0,00 86, ,00 0, ,87 108,2 0,00 86, ,00 0, ,89 108,2 0,00 85, ,00 0, ,61 108,2 0,00 86, ,00 0, ,69 108,2 0,00 86, ,00 0, ,20 108,2 0,00 87, ,00 0, ,49 108,2 0,00 88, ,00 0, ,37 108,2 0,00 87, ,00 0, ,21 108,2 0,00 88, ,00 0, ,58 108,2 0,00 87, ,00 0, ,82 108,2 0,00 88, ,00 0, ,01 108,2 0,00 89, ,00 0, ,58 108,2 0,00 88, ,00 0, ,16 108,2 0,00 88, ,00 0, ,13 108,2 0,00 89, ,00 0, ,43 108,2 0,00 89, ,00 0, ,17 105,9 0,00 87, ,00 0, ,02 105,9 0,00 87, ,00 0, ,08 105,9 0,00 87, ,00 0, ,40 105,9 0,00 88, ,00 0, ,93 105,9 0,00 88, ,00 0, ,01 105,9 0,00 87, ,00 0, ,87 105,9 0,00 86, ,00 0, ,90 105,9 0,00 85, ,00 0, ,25 105,9 0,00 84, ,00 0, ,63 105,9 0,00 85, ,00 0, ,68 105,9 0,00 86, ,00 0, ,99 105,9 0,00 86, ,00 0, ,01 105,9 0,00 87, ,00 0, ,76 105,9 0,00 87, ,00 0, ,80 105,9 0,00 88, ,00 0, ,21 105,9 0,00 87, ,00 0, ,65 105,9 0,00 87, ,00 0, ,95 105,9 0,00 87, ,00 0, ,91 105,9 0,00 86, ,00 0, ,77 105,9 0,00 88, ,00 0, ,76 105,9 0,00 87, ,00 0, ,56 105,9 0,00 86, ,00 0, ,65 105,9 0,00 87, ,00 0, ,21 105,9 0,00 87, ,00 0, ,62 105,9 0,00 88, ,00 0, ,50 105,9 0,00 88, ,00 0, ,12 105,9 0,00 86, ,00 0, ,49 106,5 0,00 77, ,00 0, ,94 106,5 0,00 77, ,00 0, ,64 106,5 0,00 74, ,00 0, ,98 106,5 0,00 89, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 6 windpro
27 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,34 106,5 0,00 89, ,00 0, ,76 106,5 0,00 90, ,00 0, ,33 107,5 0,00 77, ,00 0, ,41 107,5 0,00 75, ,00 0, ,46 107,5 0,00 68, ,00 0, ,31 107,5 0,00 73, ,00 0,00 - Sum 41,71 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Asuinrakennus Viantienjoentie 20 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,64 106,0 0,00 86, ,00 0, ,76 106,0 0,00 86, ,00 0, ,88 106,0 0,00 84, ,00 0, ,79 106,0 0,00 84, ,00 0, ,39 106,0 0,00 84, ,00 0, ,81 106,0 0,00 84, ,00 0, ,29 106,0 0,00 83, ,00 0, ,98 106,0 0,00 82, ,00 0, ,08 106,0 0,00 80, ,00 0, ,88 106,0 0,00 78, ,00 0, ,18 106,0 0,00 80, ,00 0, ,95 106,0 0,00 80, ,00 0, ,28 106,0 0,00 81, ,00 0, ,42 106,0 0,00 90, ,00 0, ,68 106,0 0,00 90, ,00 0, ,10 106,0 0,00 91, ,00 0, ,85 106,0 0,00 91, ,00 0, ,00 106,0 0,00 91, ,00 0, ,37 106,0 0,00 92, ,00 0, ,65 106,0 0,00 92, ,00 0, ,14 106,0 0,00 92, ,00 0, ,08 106,0 0,00 92, ,00 0, ,26 106,0 0,00 92, ,00 0, ,32 106,0 0,00 92, ,00 0, ,55 106,0 0,00 91, ,00 0, ,98 106,0 0,00 92, ,00 0, ,79 106,0 0,00 91, ,00 0, ,00 108,2 0,00 89, ,00 0, ,60 108,2 0,00 88, ,00 0, ,05 108,2 0,00 86, ,00 0, ,87 108,2 0,00 87, ,00 0, ,36 108,2 0,00 85, ,00 0, ,54 108,2 0,00 84, ,00 0, ,21 108,2 0,00 84, ,00 0, ,84 108,2 0,00 83, ,00 0, ,26 108,2 0,00 83, ,00 0, ,04 108,2 0,00 81, ,00 0, ,55 108,2 0,00 82, ,00 0, ,44 108,2 0,00 84, ,00 0, ,69 108,2 0,00 85, ,00 0, ,30 108,2 0,00 85, ,00 0, ,84 108,2 0,00 86, ,00 0, ,29 108,2 0,00 86, ,00 0, ,11 108,2 0,00 86, ,00 0, ,86 108,2 0,00 87, ,00 0, ,83 108,2 0,00 87, ,00 0, ,21 108,2 0,00 86, ,00 0, ,66 108,2 0,00 87, ,00 0, ,04 108,2 0,00 86, ,00 0, ,72 108,2 0,00 87, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 7 windpro
28 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,30 108,2 0,00 88, ,00 0, ,53 108,2 0,00 87, ,00 0, ,64 108,2 0,00 87, ,00 0, ,66 108,2 0,00 87, ,00 0, ,46 108,2 0,00 88, ,00 0, ,15 105,9 0,00 83, ,00 0, ,84 105,9 0,00 82, ,00 0, ,61 105,9 0,00 83, ,00 0, ,79 105,9 0,00 83, ,00 0, ,86 105,9 0,00 83, ,00 0, ,02 105,9 0,00 81, ,00 0, ,17 105,9 0,00 80, ,00 0, ,36 105,9 0,00 77, ,00 0, ,64 105,9 0,00 74, ,00 0, ,28 105,9 0,00 75, ,00 0, ,25 105,9 0,00 77, ,00 0, ,75 105,9 0,00 79, ,00 0, ,68 105,9 0,00 80, ,00 0, ,57 105,9 0,00 81, ,00 0, ,66 105,9 0,00 82, ,00 0, ,79 105,9 0,00 82, ,00 0, ,96 105,9 0,00 81, ,00 0, ,67 105,9 0,00 80, ,00 0, ,07 105,9 0,00 79, ,00 0, ,90 105,9 0,00 82, ,00 0, ,84 105,9 0,00 81, ,00 0, ,72 105,9 0,00 80, ,00 0, ,11 105,9 0,00 81, ,00 0, ,31 105,9 0,00 82, ,00 0, ,16 105,9 0,00 83, ,00 0, ,15 105,9 0,00 83, ,00 0, ,77 105,9 0,00 78, ,00 0, ,95 106,5 0,00 85, ,00 0, ,80 106,5 0,00 85, ,00 0, ,04 106,5 0,00 85, ,00 0, ,51 106,5 0,00 92, ,00 0, ,06 106,5 0,00 92, ,00 0, ,64 106,5 0,00 92, ,00 0, ,32 107,5 0,00 84, ,00 0, ,92 107,5 0,00 84, ,00 0, ,22 107,5 0,00 82, ,00 0, ,83 107,5 0,00 82, ,00 0,00 - Sum 36,33 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: D Lomarakennus Viantienjoentie 27 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,56 106,0 0,00 86, ,00 0, ,50 106,0 0,00 86, ,00 0, ,06 106,0 0,00 84, ,00 0, ,71 106,0 0,00 84, ,00 0, ,25 106,0 0,00 85, ,00 0, ,47 106,0 0,00 84, ,00 0, ,90 106,0 0,00 84, ,00 0, ,50 106,0 0,00 83, ,00 0, ,67 106,0 0,00 81, ,00 0, ,35 106,0 0,00 78, ,00 0, ,59 106,0 0,00 81, ,00 0, ,78 106,0 0,00 80, ,00 0, ,35 106,0 0,00 81, ,00 0, ,16 106,0 0,00 90, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 8 windpro
29 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,33 106,0 0,00 90, ,00 0, ,83 106,0 0,00 91, ,00 0, ,51 106,0 0,00 91, ,00 0, ,67 106,0 0,00 91, ,00 0, ,11 106,0 0,00 92, ,00 0, ,39 106,0 0,00 92, ,00 0, ,12 106,0 0,00 93, ,00 0, ,15 106,0 0,00 93, ,00 0, ,94 106,0 0,00 92, ,00 0, ,00 106,0 0,00 92, ,00 0, ,13 106,0 0,00 92, ,00 0, ,56 106,0 0,00 92, ,00 0, ,31 106,0 0,00 92, ,00 0, ,05 108,2 0,00 88, ,00 0, ,68 108,2 0,00 87, ,00 0, ,23 108,2 0,00 85, ,00 0, ,39 108,2 0,00 87, ,00 0, ,16 108,2 0,00 84, ,00 0, ,61 108,2 0,00 84, ,00 0, ,80 108,2 0,00 84, ,00 0, ,72 108,2 0,00 83, ,00 0, ,79 108,2 0,00 82, ,00 0, ,15 108,2 0,00 81, ,00 0, ,02 108,2 0,00 81, ,00 0, ,90 108,2 0,00 83, ,00 0, ,20 108,2 0,00 84, ,00 0, ,51 108,2 0,00 84, ,00 0, ,39 108,2 0,00 85, ,00 0, ,96 108,2 0,00 86, ,00 0, ,02 108,2 0,00 85, ,00 0, ,48 108,2 0,00 87, ,00 0, ,58 108,2 0,00 87, ,00 0, ,10 108,2 0,00 86, ,00 0, ,65 108,2 0,00 86, ,00 0, ,43 108,2 0,00 85, ,00 0, ,57 108,2 0,00 87, ,00 0, ,21 108,2 0,00 87, ,00 0, ,62 108,2 0,00 86, ,00 0, ,82 108,2 0,00 86, ,00 0, ,79 108,2 0,00 87, ,00 0, ,51 108,2 0,00 87, ,00 0, ,58 105,9 0,00 84, ,00 0, ,11 105,9 0,00 83, ,00 0, ,26 105,9 0,00 83, ,00 0, ,75 105,9 0,00 83, ,00 0, ,76 105,9 0,00 83, ,00 0, ,71 105,9 0,00 82, ,00 0, ,79 105,9 0,00 80, ,00 0, ,90 105,9 0,00 77, ,00 0, ,48 105,9 0,00 74, ,00 0, ,55 105,9 0,00 74, ,00 0, ,77 105,9 0,00 76, ,00 0, ,27 105,9 0,00 79, ,00 0, ,80 105,9 0,00 80, ,00 0, ,01 105,9 0,00 81, ,00 0, ,40 105,9 0,00 82, ,00 0, ,88 105,9 0,00 81, ,00 0, ,53 105,9 0,00 80, ,00 0, ,73 105,9 0,00 79, ,00 0, ,79 105,9 0,00 77, ,00 0, ,51 105,9 0,00 81, ,00 0, ,38 105,9 0,00 79, ,00 0, ,73 105,9 0,00 78, ,00 0, ,78 105,9 0,00 80, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 9 windpro
30 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,73 105,9 0,00 80, ,00 0, ,28 105,9 0,00 81, ,00 0, ,03 105,9 0,00 81, ,00 0, ,75 105,9 0,00 77, ,00 0, ,92 106,5 0,00 86, ,00 0, ,88 106,5 0,00 86, ,00 0, ,98 106,5 0,00 85, ,00 0, ,01 106,5 0,00 92, ,00 0, ,60 106,5 0,00 92, ,00 0, ,22 106,5 0,00 93, ,00 0, ,70 107,5 0,00 85, ,00 0, ,14 107,5 0,00 84, ,00 0, ,88 107,5 0,00 82, ,00 0, ,89 107,5 0,00 83, ,00 0,00 - Sum 37,33 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Asuinrakennus Viantienjoentie 48 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,34 106,0 0,00 85, ,00 0, ,79 106,0 0,00 86, ,00 0, ,68 106,0 0,00 83, ,00 0, ,50 106,0 0,00 83, ,00 0, ,85 106,0 0,00 84, ,00 0, ,49 106,0 0,00 84, ,00 0, ,80 106,0 0,00 84, ,00 0, ,04 106,0 0,00 83, ,00 0, ,81 106,0 0,00 82, ,00 0, ,35 106,0 0,00 80, ,00 0, ,44 106,0 0,00 81, ,00 0, ,38 106,0 0,00 80, ,00 0, ,14 106,0 0,00 81, ,00 0, ,27 106,0 0,00 90, ,00 0, ,20 106,0 0,00 90, ,00 0, ,85 106,0 0,00 91, ,00 0, ,36 106,0 0,00 91, ,00 0, ,50 106,0 0,00 91, ,00 0, ,10 106,0 0,00 92, ,00 0, ,37 106,0 0,00 92, ,00 0, ,16 106,0 0,00 93, ,00 0, ,10 106,0 0,00 93, ,00 0, ,77 106,0 0,00 92, ,00 0, ,19 106,0 0,00 93, ,00 0, ,66 106,0 0,00 92, ,00 0, ,10 106,0 0,00 92, ,00 0, ,72 106,0 0,00 92, ,00 0, ,77 108,2 0,00 85, ,00 0, ,85 108,2 0,00 85, ,00 0, ,83 108,2 0,00 82, ,00 0, ,10 108,2 0,00 85, ,00 0, ,05 108,2 0,00 82, ,00 0, ,56 108,2 0,00 81, ,00 0, ,84 108,2 0,00 82, ,00 0, ,75 108,2 0,00 80, ,00 0, ,30 108,2 0,00 81, ,00 0, ,44 108,2 0,00 78, ,00 0, ,44 108,2 0,00 78, ,00 0, ,53 108,2 0,00 79, ,00 0, ,09 108,2 0,00 80, ,00 0, ,11 108,2 0,00 81, ,00 0, ,67 108,2 0,00 83, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 10 windpro
31 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,63 108,2 0,00 84, ,00 0, ,54 108,2 0,00 82, ,00 0, ,63 108,2 0,00 85, ,00 0, ,25 108,2 0,00 84, ,00 0, ,77 108,2 0,00 83, ,00 0, ,57 108,2 0,00 83, ,00 0, ,80 108,2 0,00 81, ,00 0, ,64 108,2 0,00 84, ,00 0, ,35 108,2 0,00 84, ,00 0, ,85 108,2 0,00 83, ,00 0, ,40 108,2 0,00 82, ,00 0, ,70 108,2 0,00 83, ,00 0, ,14 108,2 0,00 84, ,00 0, ,90 105,9 0,00 86, ,00 0, ,74 105,9 0,00 85, ,00 0, ,55 105,9 0,00 86, ,00 0, ,58 105,9 0,00 86, ,00 0, ,13 105,9 0,00 85, ,00 0, ,16 105,9 0,00 84, ,00 0, ,46 105,9 0,00 84, ,00 0, ,28 105,9 0,00 81, ,00 0, ,39 105,9 0,00 80, ,00 0, ,82 105,9 0,00 79, ,00 0, ,85 105,9 0,00 80, ,00 0, ,94 105,9 0,00 82, ,00 0, ,16 105,9 0,00 82, ,00 0, ,98 105,9 0,00 83, ,00 0, ,54 105,9 0,00 84, ,00 0, ,13 105,9 0,00 83, ,00 0, ,10 105,9 0,00 81, ,00 0, ,97 105,9 0,00 80, ,00 0, ,48 105,9 0,00 79, ,00 0, ,45 105,9 0,00 82, ,00 0, ,26 105,9 0,00 79, ,00 0, ,34 105,9 0,00 77, ,00 0, ,78 105,9 0,00 78, ,00 0, ,01 105,9 0,00 79, ,00 0, ,07 105,9 0,00 80, ,00 0, ,54 105,9 0,00 81, ,00 0, ,40 105,9 0,00 80, ,00 0, ,13 106,5 0,00 87, ,00 0, ,38 106,5 0,00 87, ,00 0, ,15 106,5 0,00 87, ,00 0, ,28 106,5 0,00 93, ,00 0, ,95 106,5 0,00 93, ,00 0, ,64 106,5 0,00 93, ,00 0, ,92 107,5 0,00 85, ,00 0, ,93 107,5 0,00 85, ,00 0, ,58 107,5 0,00 84, ,00 0, ,51 107,5 0,00 84, ,00 0,00 - Sum 36,39 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Asuinrakennus Sarvimaantie 6 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,66 106,0 0,00 86, ,00 0, ,88 106,0 0,00 86, ,00 0, ,84 106,0 0,00 84, ,00 0, ,19 106,0 0,00 84, ,00 0, ,84 106,0 0,00 85, ,00 0, ,22 106,0 0,00 85, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 11 windpro
32 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,29 106,0 0,00 85, ,00 0, ,05 106,0 0,00 84, ,00 0, ,90 106,0 0,00 84, ,00 0, ,57 106,0 0,00 82, ,00 0, ,62 106,0 0,00 83, ,00 0, ,36 106,0 0,00 82, ,00 0, ,97 106,0 0,00 82, ,00 0, ,88 106,0 0,00 91, ,00 0, ,67 106,0 0,00 91, ,00 0, ,47 106,0 0,00 92, ,00 0, ,87 106,0 0,00 91, ,00 0, ,03 106,0 0,00 92, ,00 0, ,74 106,0 0,00 92, ,00 0, ,03 106,0 0,00 92, ,00 0, ,49 106,0 0,00 93, ,00 0, ,39 106,0 0,00 93, ,00 0, ,33 106,0 0,00 92, ,00 0, ,60 106,0 0,00 93, ,00 0, ,07 106,0 0,00 92, ,00 0, ,47 106,0 0,00 93, ,00 0, ,07 106,0 0,00 92, ,00 0, ,31 108,2 0,00 83, ,00 0, ,73 108,2 0,00 82, ,00 0, ,24 108,2 0,00 80, ,00 0, ,22 108,2 0,00 84, ,00 0, ,83 108,2 0,00 82, ,00 0, ,74 108,2 0,00 80, ,00 0, ,77 108,2 0,00 82, ,00 0, ,67 108,2 0,00 81, ,00 0, ,02 108,2 0,00 81, ,00 0, ,88 108,2 0,00 79, ,00 0, ,79 108,2 0,00 77, ,00 0, ,86 108,2 0,00 77, ,00 0, ,51 108,2 0,00 77, ,00 0, ,69 108,2 0,00 79, ,00 0, ,46 108,2 0,00 83, ,00 0, ,02 108,2 0,00 83, ,00 0, ,43 108,2 0,00 81, ,00 0, ,19 108,2 0,00 84, ,00 0, ,41 108,2 0,00 83, ,00 0, ,34 108,2 0,00 81, ,00 0, ,98 108,2 0,00 81, ,00 0, ,79 108,2 0,00 78, ,00 0, ,39 108,2 0,00 82, ,00 0, ,48 108,2 0,00 82, ,00 0, ,93 108,2 0,00 80, ,00 0, ,16 108,2 0,00 80, ,00 0, ,10 108,2 0,00 81, ,00 0, ,08 108,2 0,00 81, ,00 0, ,19 105,9 0,00 87, ,00 0, ,86 105,9 0,00 87, ,00 0, ,83 105,9 0,00 87, ,00 0, ,00 105,9 0,00 87, ,00 0, ,43 105,9 0,00 86, ,00 0, ,10 105,9 0,00 86, ,00 0, ,94 105,9 0,00 85, ,00 0, ,87 105,9 0,00 83, ,00 0, ,23 105,9 0,00 83, ,00 0, ,50 105,9 0,00 82, ,00 0, ,27 105,9 0,00 82, ,00 0, ,00 105,9 0,00 84, ,00 0, ,60 105,9 0,00 84, ,00 0, ,62 105,9 0,00 85, ,00 0, ,58 105,9 0,00 85, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 12 windpro
33 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,00 105,9 0,00 84, ,00 0, ,74 105,9 0,00 83, ,00 0, ,44 105,9 0,00 82, ,00 0, ,07 105,9 0,00 81, ,00 0, ,74 105,9 0,00 83, ,00 0, ,21 105,9 0,00 80, ,00 0, ,32 105,9 0,00 79, ,00 0, ,46 105,9 0,00 79, ,00 0, ,94 105,9 0,00 80, ,00 0, ,32 105,9 0,00 81, ,00 0, ,38 105,9 0,00 82, ,00 0, ,02 105,9 0,00 82, ,00 0, ,63 106,5 0,00 88, ,00 0, ,97 106,5 0,00 88, ,00 0, ,56 106,5 0,00 88, ,00 0, ,60 106,5 0,00 93, ,00 0, ,33 106,5 0,00 93, ,00 0, ,07 106,5 0,00 93, ,00 0, ,53 107,5 0,00 86, ,00 0, ,37 107,5 0,00 86, ,00 0, ,53 107,5 0,00 85, ,00 0, ,71 107,5 0,00 85, ,00 0,00 - Sum 36,45 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,78 106,0 0,00 73, ,00 0, ,01 106,0 0,00 75, ,00 0, ,27 106,0 0,00 78, ,00 0, ,93 106,0 0,00 79, ,00 0, ,64 106,0 0,00 77, ,00 0, ,56 106,0 0,00 78, ,00 0, ,47 106,0 0,00 80, ,00 0, ,38 106,0 0,00 81, ,00 0, ,65 106,0 0,00 84, ,00 0, ,28 106,0 0,00 84, ,00 0, ,52 106,0 0,00 83, ,00 0, ,15 106,0 0,00 83, ,00 0, ,43 106,0 0,00 81, ,00 0, ,71 106,0 0,00 82, ,00 0, ,15 106,0 0,00 83, ,00 0, ,89 106,0 0,00 84, ,00 0, ,23 106,0 0,00 84, ,00 0, ,46 106,0 0,00 85, ,00 0, ,31 106,0 0,00 85, ,00 0, ,80 106,0 0,00 86, ,00 0, ,75 106,0 0,00 87, ,00 0, ,09 106,0 0,00 87, ,00 0, ,06 106,0 0,00 86, ,00 0, ,17 106,0 0,00 87, ,00 0, ,56 106,0 0,00 87, ,00 0, ,59 106,0 0,00 88, ,00 0, ,10 106,0 0,00 87, ,00 0, ,76 108,2 0,00 89, ,00 0, ,09 108,2 0,00 88, ,00 0, ,52 108,2 0,00 84, ,00 0, ,26 108,2 0,00 80, ,00 0, ,79 108,2 0,00 80, ,00 0, ,14 108,2 0,00 82, ,00 0, ,71 108,2 0,00 79, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 13 windpro
34 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,44 108,2 0,00 81, ,00 0, ,12 108,2 0,00 81, ,00 0, ,97 108,2 0,00 83, ,00 0, ,84 108,2 0,00 83, ,00 0, ,44 108,2 0,00 84, ,00 0, ,55 108,2 0,00 85, ,00 0, ,12 108,2 0,00 83, ,00 0, ,98 108,2 0,00 79, ,00 0, ,31 108,2 0,00 81, ,00 0, ,12 108,2 0,00 82, ,00 0, ,41 108,2 0,00 81, ,00 0, ,51 108,2 0,00 83, ,00 0, ,04 108,2 0,00 83, ,00 0, ,46 108,2 0,00 85, ,00 0, ,01 108,2 0,00 86, ,00 0, ,23 108,2 0,00 84, ,00 0, ,35 108,2 0,00 85, ,00 0, ,79 108,2 0,00 86, ,00 0, ,52 108,2 0,00 87, ,00 0, ,30 108,2 0,00 88, ,00 0, ,40 108,2 0,00 87, ,00 0, ,64 105,9 0,00 92, ,00 0, ,18 105,9 0,00 91, ,00 0, ,76 105,9 0,00 91, ,00 0, ,51 105,9 0,00 92, ,00 0, ,85 105,9 0,00 91, ,00 0, ,48 105,9 0,00 91, ,00 0, ,06 105,9 0,00 91, ,00 0, ,16 105,9 0,00 90, ,00 0, ,00 105,9 0,00 89, ,00 0, ,03 105,9 0,00 89, ,00 0, ,35 105,9 0,00 90, ,00 0, ,58 105,9 0,00 90, ,00 0, ,29 105,9 0,00 90, ,00 0, ,76 105,9 0,00 91, ,00 0, ,36 105,9 0,00 91, ,00 0, ,83 105,9 0,00 91, ,00 0, ,37 105,9 0,00 90, ,00 0, ,83 105,9 0,00 90, ,00 0, ,55 105,9 0,00 89, ,00 0, ,02 105,9 0,00 91, ,00 0, ,26 105,9 0,00 90, ,00 0, ,79 105,9 0,00 89, ,00 0, ,60 105,9 0,00 89, ,00 0, ,18 105,9 0,00 90, ,00 0, ,68 105,9 0,00 90, ,00 0, ,25 105,9 0,00 90, ,00 0, ,25 105,9 0,00 90, ,00 0, ,08 106,5 0,00 85, ,00 0, ,56 106,5 0,00 83, ,00 0, ,86 106,5 0,00 84, ,00 0, ,77 106,5 0,00 89, ,00 0, ,65 106,5 0,00 89, ,00 0, ,48 106,5 0,00 89, ,00 0, ,06 107,5 0,00 80, ,00 0, ,07 107,5 0,00 82, ,00 0, ,30 107,5 0,00 83, ,00 0, ,47 107,5 0,00 82, ,00 0,00 - Sum 36,68 - Data undefined due to calculation with octave data windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 14 windpro
35 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results windpro by EMD International A/S, Tel , Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s Noise sensitive area: H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,91 106,0 0,00 79, ,00 0, ,95 106,0 0,00 80, ,00 0, ,44 106,0 0,00 81, ,00 0, ,90 106,0 0,00 82, ,00 0, ,63 106,0 0,00 81, ,00 0, ,97 106,0 0,00 82, ,00 0, ,54 106,0 0,00 83, ,00 0, ,01 106,0 0,00 83, ,00 0, ,63 106,0 0,00 86, ,00 0, ,55 106,0 0,00 86, ,00 0, ,10 106,0 0,00 85, ,00 0, ,98 106,0 0,00 85, ,00 0, ,65 106,0 0,00 84, ,00 0, ,30 106,0 0,00 82, ,00 0, ,02 106,0 0,00 83, ,00 0, ,80 106,0 0,00 84, ,00 0, ,57 106,0 0,00 84, ,00 0, ,02 106,0 0,00 85, ,00 0, ,35 106,0 0,00 85, ,00 0, ,93 106,0 0,00 86, ,00 0, ,92 106,0 0,00 87, ,00 0, ,45 106,0 0,00 86, ,00 0, ,78 106,0 0,00 86, ,00 0, ,01 106,0 0,00 87, ,00 0, ,80 106,0 0,00 87, ,00 0, ,93 106,0 0,00 88, ,00 0, ,19 106,0 0,00 88, ,00 0, ,70 108,2 0,00 89, ,00 0, ,07 108,2 0,00 89, ,00 0, ,91 108,2 0,00 85, ,00 0, ,83 108,2 0,00 79, ,00 0, ,72 108,2 0,00 82, ,00 0, ,29 108,2 0,00 83, ,00 0, ,47 108,2 0,00 81, ,00 0, ,77 108,2 0,00 83, ,00 0, ,63 108,2 0,00 83, ,00 0, ,33 108,2 0,00 84, ,00 0, ,81 108,2 0,00 85, ,00 0, ,90 108,2 0,00 85, ,00 0, ,60 108,2 0,00 85, ,00 0, ,01 108,2 0,00 84, ,00 0, ,34 108,2 0,00 80, ,00 0, ,63 108,2 0,00 81, ,00 0, ,21 108,2 0,00 83, ,00 0, ,93 108,2 0,00 81, ,00 0, ,88 108,2 0,00 83, ,00 0, ,70 108,2 0,00 83, ,00 0, ,32 108,2 0,00 85, ,00 0, ,54 108,2 0,00 86, ,00 0, ,50 108,2 0,00 84, ,00 0, ,60 108,2 0,00 85, ,00 0, ,64 108,2 0,00 86, ,00 0, ,30 108,2 0,00 87, ,00 0, ,19 108,2 0,00 88, ,00 0, ,41 108,2 0,00 87, ,00 0, ,59 105,9 0,00 92, ,00 0, ,08 105,9 0,00 92, ,00 0, ,73 105,9 0,00 92, ,00 0, ,53 105,9 0,00 92, ,00 0, ,84 105,9 0,00 92, ,00 0, ,40 105,9 0,00 92, ,00 0, ,93 105,9 0,00 91, ,00 0, ,97 105,9 0,00 91, ,00 0, ,72 105,9 0,00 90, ,00 0,00 - To be continued on next page :46 / 15 windpro
36 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,80 105,9 0,00 90, ,00 0, ,19 105,9 0,00 90, ,00 0, ,45 105,9 0,00 91, ,00 0, ,24 105,9 0,00 91, ,00 0, ,72 105,9 0,00 92, ,00 0, ,38 105,9 0,00 92, ,00 0, ,84 105,9 0,00 91, ,00 0, ,37 105,9 0,00 91, ,00 0, ,81 105,9 0,00 91, ,00 0, ,46 105,9 0,00 90, ,00 0, ,09 105,9 0,00 91, ,00 0, ,29 105,9 0,00 90, ,00 0, ,75 105,9 0,00 90, ,00 0, ,66 105,9 0,00 90, ,00 0, ,27 105,9 0,00 90, ,00 0, ,81 105,9 0,00 91, ,00 0, ,37 105,9 0,00 91, ,00 0, ,14 105,9 0,00 90, ,00 0, ,49 106,5 0,00 86, ,00 0, ,72 106,5 0,00 85, ,00 0, ,08 106,5 0,00 86, ,00 0, ,93 106,5 0,00 89, ,00 0, ,92 106,5 0,00 89, ,00 0, ,86 106,5 0,00 90, ,00 0, ,62 107,5 0,00 83, ,00 0, ,32 107,5 0,00 84, ,00 0, ,41 107,5 0,00 86, ,00 0, ,94 107,5 0,00 84, ,00 0,00 - Sum 33,16 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: I Asuinrakennus Perämaantie 144 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,93 106,0 0,00 87, ,00 0, ,14 106,0 0,00 88, ,00 0, ,48 106,0 0,00 86, ,00 0, ,72 106,0 0,00 86, ,00 0, ,72 106,0 0,00 87, ,00 0, ,07 106,0 0,00 87, ,00 0, ,84 106,0 0,00 87, ,00 0, ,34 106,0 0,00 86, ,00 0, ,99 106,0 0,00 87, ,00 0, ,48 106,0 0,00 85, ,00 0, ,32 106,0 0,00 86, ,00 0, ,47 106,0 0,00 85, ,00 0, ,41 106,0 0,00 85, ,00 0, ,38 106,0 0,00 92, ,00 0, ,09 106,0 0,00 92, ,00 0, ,11 106,0 0,00 92, ,00 0, ,39 106,0 0,00 92, ,00 0, ,35 106,0 0,00 93, ,00 0, ,53 106,0 0,00 93, ,00 0, ,18 106,0 0,00 93, ,00 0, ,64 106,0 0,00 94, ,00 0, ,51 106,0 0,00 93, ,00 0, ,97 106,0 0,00 93, ,00 0, ,82 106,0 0,00 94, ,00 0, ,33 106,0 0,00 93, ,00 0, ,81 106,0 0,00 94, ,00 0, ,36 106,0 0,00 93, ,00 0, ,67 108,2 0,00 79, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 16 windpro
37 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,54 108,2 0,00 79, ,00 0, ,76 108,2 0,00 80, ,00 0, ,57 108,2 0,00 85, ,00 0, ,39 108,2 0,00 84, ,00 0, ,55 108,2 0,00 82, ,00 0, ,01 108,2 0,00 84, ,00 0, ,98 108,2 0,00 83, ,00 0, ,24 108,2 0,00 84, ,00 0, ,76 108,2 0,00 83, ,00 0, ,30 108,2 0,00 81, ,00 0, ,67 108,2 0,00 81, ,00 0, ,62 108,2 0,00 79, ,00 0, ,55 108,2 0,00 81, ,00 0, ,80 108,2 0,00 85, ,00 0, ,85 108,2 0,00 84, ,00 0, ,96 108,2 0,00 83, ,00 0, ,86 108,2 0,00 85, ,00 0, ,65 108,2 0,00 84, ,00 0, ,99 108,2 0,00 82, ,00 0, ,13 108,2 0,00 81, ,00 0, ,40 108,2 0,00 78, ,00 0, ,45 108,2 0,00 82, ,00 0, ,65 108,2 0,00 82, ,00 0, ,62 108,2 0,00 79, ,00 0, ,92 108,2 0,00 77, ,00 0, ,45 108,2 0,00 78, ,00 0, ,38 108,2 0,00 79, ,00 0, ,66 105,9 0,00 89, ,00 0, ,14 105,9 0,00 88, ,00 0, ,31 105,9 0,00 88, ,00 0, ,65 105,9 0,00 88, ,00 0, ,94 105,9 0,00 88, ,00 0, ,33 105,9 0,00 87, ,00 0, ,91 105,9 0,00 87, ,00 0, ,93 105,9 0,00 85, ,00 0, ,54 105,9 0,00 85, ,00 0, ,66 105,9 0,00 84, ,00 0, ,05 105,9 0,00 85, ,00 0, ,55 105,9 0,00 86, ,00 0, ,35 105,9 0,00 85, ,00 0, ,84 105,9 0,00 86, ,00 0, ,16 105,9 0,00 86, ,00 0, ,20 105,9 0,00 85, ,00 0, ,58 105,9 0,00 84, ,00 0, ,98 105,9 0,00 83, ,00 0, ,72 105,9 0,00 83, ,00 0, ,20 105,9 0,00 84, ,00 0, ,74 105,9 0,00 82, ,00 0, ,85 105,9 0,00 81, ,00 0, ,04 105,9 0,00 80, ,00 0, ,20 105,9 0,00 81, ,00 0, ,32 105,9 0,00 81, ,00 0, ,25 105,9 0,00 83, ,00 0, ,91 105,9 0,00 84, ,00 0, ,24 106,5 0,00 90, ,00 0, ,56 106,5 0,00 90, ,00 0, ,01 106,5 0,00 89, ,00 0, ,27 106,5 0,00 94, ,00 0, ,04 106,5 0,00 94, ,00 0, ,17 106,5 0,00 94, ,00 0, ,75 107,5 0,00 88, ,00 0, ,55 107,5 0,00 88, ,00 0, ,37 107,5 0,00 88, ,00 0, ,59 107,5 0,00 88, ,00 0,00 - Sum 35,24 - Data undefined due to calculation with octave data windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 17 windpro
38 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala Noise calculation model: ISO Finland Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, fixed, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values Lwa) Normal) Pure tones: Fixed penalty added to source noise of WTGs with pure tones: 0,0 dba) Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 dba) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,6 95,0 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode 0 - Serrated blade 106,0 Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :39 Based on Document no.: DMS _V03 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 147,0 8,0 106,0 No 85,7 91,9 97,8 101,0 101,4 96,6 88,9 67,9 WTG: VESTAS V !O! Noise: Mode 0 - Clean blade 108,2 Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :58 Based on Document no.: DMS _V00 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 182,0 8,0 108,2 No 86,7 95,0 96,9 101,0 104,3 102,2 90,8 68,6 WTG: Generic RD 160m !O! Noise: Mode 0-105,9 dba) Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :50 Based on Document no.: V Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 170,0 8,0 105,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 101,8 98,1 91,2 85,8 windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 18 windpro
39 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala WTG: VESTAS V !O! Noise: Level 0 - Mode Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :56 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 119,0 8,0 106,5 No Generic data 88,1 95,1 98,5 101,1 100,9 98,0 93,2 83,7 WTG: GAMESA G !O! Noise: Level 0 - Estimated - 107,5 db Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :02 Based on doc. GD en, Rev 04. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 140,0 8,0 107,5 No Generic data 89,1 96,1 99,5 102,1 101,9 99,0 94,2 84,7 NSA: Asuinrakennus Palokankaantie 16-A Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Lomarakennus Kemintie-B Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Asuinrakennus Viantienjoentie 20-C Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Lomarakennus Viantienjoentie 27-D Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Asuinrakennus Viantienjoentie 48-E Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Asuinrakennus Sarvimaantie 6-F Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 19 windpro
40 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala NSA: Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35-G Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Lomarakennus Pohjoispuolentie 47-H Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Asuinrakennus Perämaantie 144-I Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 20 windpro
41 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala Noise [dba)] ,5 5 7,5 10 km Map: Maastokartta 100k, Print scale 1: , Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Existing WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO Finland. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 21 windpro
42 SIMON n laajennus n laajennus Seipimäki-Tikkala II Putaankangas Onkalo Onkalo II Halmeskangas Melutaso ISO dba) 45 dba) Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus!!! D C I! F! E! G! B! A! Laskentapiste A-I) H! 0 1,5 3 4,5 6 km
43 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 3 Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
44 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Gamesa G128-4,5 MW Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso käyttäjän ilmoittama, Manufacturer, K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Generic RD160 HH 170 Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Mode 0, Vestas doc , K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit
45 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V112-3,0 MW Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Generic data, Manufacturer, K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V MW, SER Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Manufacturer informed, Vestas doc , K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit
46 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V MW Terssin emissio L WA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Mode 0, Generic, Vestas doc _V00, K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Gamesa G128-4,5 MW 120 Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit
47 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Generic RD160 HH Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V112-3,0 MW Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit
48 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V MW, SER 120 Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V MW Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit
49 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Palokankaantie 16, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Lomarakennus Kemintie, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta
50 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Viantienjoentie 20, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Lomarakennus Viantienjoentie 27, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta
51 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Viantienjoentie 48, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Sarvimaantie 6, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta
52 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Lomarakennus Pohjoispuolentie 47, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta
53 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Perämaantie 144, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta
54 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 5 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
55 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,77 2,30 4,42 6,93 8,90 9,87 9,23 6,84 4,43 2,25 0,93 0,26 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N ) Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours laajennus Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Grid resolution: 25,0 m All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Scale 1: New WTG Existing WTG Shadow receptor WTGs WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,7 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,7 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,1 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,6 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,1 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, ,0 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 1 windpro
56 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest"...continued from previous page WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,2 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,8 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, ,0 Halmekangas ,3 H6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,9 H8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,9 H7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,0 H11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,2 H10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,1 H9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H2 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H1 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,4 H5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,4 H3 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 L ,9 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,6 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,5 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,0 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, , ,7 L16 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,7 L17 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,2 L14 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,4 L8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,6 L15 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,6 L7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,0 L11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L12 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,2 L13 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,1 L10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 O ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 O ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 O ,1 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 Onkalo ,3 O4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Onkalo ,2 O6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Onkalo ,0 O5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 P ,6 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 P ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 P ,4 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 2 windpro
57 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" Shadow receptor-input No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus Palokankaantie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Lomarakennus Kemintie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Asuinrakennus Viantienjoentie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Lomarakennus Viantienjoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Asuinrakennus Viantienjoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus Sarvimaantie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Asuinrakennus Pohjoispuolentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Lomarakennus Pohjoispuolentie ,9 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus Perämaantie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus Palokankaantie 16 11:02 B Lomarakennus Kemintie 16:33 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20 4:14 D Lomarakennus Viantienjoentie 27 6:49 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48 0:00 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6 0:00 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 1:44 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 0:00 I Asuinrakennus Perämaantie 144 0:00 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 28 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 300) 0:00 0:00 29 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 301) 0:00 0:00 30 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 302) 0:00 0:00 31 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 303) 0:00 0:00 32 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 304) 0:00 0:00 33 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 305) 0:00 0:00 34 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 306) 0:00 0:00 35 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 307) 0:00 0:00 36 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 308) 0:00 0:00 37 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 309) 0:00 0:00 38 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 310) 0:00 0:00 39 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 311) 0:00 0:00 40 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 312) 0:00 0:00 41 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 313) 0:00 0:00 42 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 314) 0:00 0:00 43 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 315) 0:00 0:00 44 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 316) 0:00 0:00 45 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 317) 0:00 0:00 46 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 318) 0:00 0:00 47 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 319) 0:00 0:00 48 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 320) 0:00 0:00 49 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 321) 0:00 0:00 50 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 322) 0:00 0:00 51 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 323) 0:00 0:00 52 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 324) 0:00 0:00 53 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 325) 0:00 0:00 54 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 326) 0:00 0:00 55 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 327) 0:00 0:00 56 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 382) 0:00 0:00 57 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 383) 0:00 0:00 58 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 384) 0:00 0:00 59 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 385) 0:00 0:00 60 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 386) 0:00 0:00 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 3 windpro
58 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest"...continued from previous page No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 61 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 387) 0:00 0:00 62 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 388) 0:00 0:00 63 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 389) 0:00 0:00 64 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 390) 28:05 7:08 65 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 391) 15:22 3:55 66 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 392) 0:00 0:00 67 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 393) 0:00 0:00 68 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 394) 0:00 0:00 69 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 395) 0:00 0:00 70 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 396) 0:00 0:00 71 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 397) 0:00 0:00 72 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 398) 0:00 0:00 73 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 399) 0:00 0:00 74 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 400) 0:00 0:00 75 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 401) 0:00 0:00 76 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 402) 0:00 0:00 77 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 403) 0:00 0:00 78 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 404) 0:00 0:00 79 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 405) 0:00 0:00 80 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 406) 0:00 0:00 81 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 407) 0:00 0:00 82 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 408) 0:00 0:00 Halmekangas H6 0:00 0:00 Halmekangas H8 0:00 0:00 Halmekangas H7 0:00 0:00 Halmekangas H11 0:00 0:00 Halmekangas H10 0:00 0:00 Halmekangas H9 0:00 0:00 Halmekangas H2 0:00 0:00 Halmekangas H1 0:00 0:00 Halmekangas H4 0:00 0:00 Halmekangas H5 0:00 0:00 Halmekangas H3 0:00 0:00 L1 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 7) 3:14 0:48 L2 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 8) 9:25 2:18 L3 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 10) 20:38 5:51 L4 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 9) 54:00 15:19 L16 0:00 0:00 L17 0:00 0:00 L14 0:00 0:00 L8 0:00 0:00 L15 0:00 0:00 L6 0:00 0:00 L9 0:00 0:00 L7 0:00 0:00 L5 8:07 1:44 L11 0:00 0:00 L12 0:00 0:00 L13 0:00 0:00 L10 0:00 0:00 O1 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 4) 0:00 0:00 O2 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 5) 0:00 0:00 O3 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 6) 0:00 0:00 Onkalo O4 0:00 0:00 Onkalo O6 0:00 0:00 Onkalo O5 0:00 0:00 P1 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 1) 0:00 0:00 P2 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 2) 0:00 0:00 P3 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 3) 8:13 1:21 Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously. windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 4 windpro
59 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" A: Asuinrakennus Palokankaantie 16 B: Lomarakennus Kemintie 0:00 0:00 23:30 23:30 23:00 23:00 22:30 22:30 22:00 22:00 21:30 21:30 21:00 21:00 20:30 20:30 20:00 20:00 19:30 19:30 19:00 19:00 18:30 18:30 18:00 18:00 17:30 17:30 17:00 17:00 16:30 16:30 16:00 16:00 15:30 15:30 15:00 15:00 14:30 14:30 14:00 14:00 13:30 13:30 Time 13:00 12:30 Time 13:00 12:30 12:00 12:00 11:30 11:30 11:00 11:00 10:30 10:30 10:00 10:00 9:30 9:30 9:00 9:00 8:30 8:30 8:00 8:00 7:30 7:30 7:00 7:00 6:30 6:30 6:00 6:00 5:30 5:30 5:00 5:00 4:30 4:30 4:00 4:00 3:30 3:30 3:00 3:00 2:30 2:30 2:00 2:00 1:30 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month C: Asuinrakennus Viantienjoentie 20 D: Lomarakennus Viantienjoentie 27 0:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 0:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 Time 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 Time 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month E: Asuinrakennus Viantienjoentie 48 F: Asuinrakennus Sarvimaantie 6 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month WTGs 64: Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 390) L1: GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 7) L3: GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 10) P3: VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 3) 65: Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 391) L2: GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 8) L4: GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 9) windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 5 windpro
60 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" G: Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 H: Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 Time 0:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 Time 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month I: Asuinrakennus Perämaantie :30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 Time 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month WTGs : L5 windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 6 windpro
61 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Map Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 10 h/a 20 h/a 0 2,5 5 7,5 10 km Map: Maastokartta 100k, Print scale 1: , Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Existing WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours laajennus windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 7 windpro
62 SIMON n laajennus n laajennus Seipimäki-Tikkala II Putaankangas Onkalo Onkalo II Halmeskangas Varjostus real case, no forest) 1 h/a 8 h/a 20 h/a Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus!! D C! I! F! E! G! B! A! Laskentapiste A-I) H! 0 1,5 3 4,5 6 km
63 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 8 Liite 4: Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx
64 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,77 2,30 4,42 6,93 8,90 9,87 9,23 6,84 4,43 2,25 0,93 0,26 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N ) Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours laajennus Area objects) used in calculation: Corine-alueet laaja Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Grid resolution: 25,0 m All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Scale 1: New WTG Existing WTG Shadow receptor WTGs WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,7 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,7 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,1 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,6 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,1 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, ,0 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 1 windpro
65 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest"...continued from previous page WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,2 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,8 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, ,0 Halmekangas ,3 H6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,9 H8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,9 H7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,0 H11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,2 H10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,1 H9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H2 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H1 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,4 H5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,4 H3 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 L ,9 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,6 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,5 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,0 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, , ,7 L16 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,7 L17 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,2 L14 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,4 L8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,6 L15 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,6 L7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,0 L11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L12 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,2 L13 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,1 L10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 O ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 O ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 O ,1 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 Onkalo ,3 O4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Onkalo ,2 O6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Onkalo ,0 O5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 P ,6 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 P ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 P ,4 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 2 windpro
66 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" Shadow receptor-input No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus Palokankaantie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Lomarakennus Kemintie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Asuinrakennus Viantienjoentie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Lomarakennus Viantienjoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Asuinrakennus Viantienjoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus Sarvimaantie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Asuinrakennus Pohjoispuolentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Lomarakennus Pohjoispuolentie ,9 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus Perämaantie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus Palokankaantie 16 0:00 B Lomarakennus Kemintie 0:00 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20 0:00 D Lomarakennus Viantienjoentie 27 0:00 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48 0:00 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6 0:00 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 0:00 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 0:00 I Asuinrakennus Perämaantie 144 0:00 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 28 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 300) 0:00 0:00 29 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 301) 0:00 0:00 30 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 302) 0:00 0:00 31 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 303) 0:00 0:00 32 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 304) 0:00 0:00 33 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 305) 0:00 0:00 34 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 306) 0:00 0:00 35 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 307) 0:00 0:00 36 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 308) 0:00 0:00 37 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 309) 0:00 0:00 38 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 310) 0:00 0:00 39 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 311) 0:00 0:00 40 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 312) 0:00 0:00 41 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 313) 0:00 0:00 42 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 314) 0:00 0:00 43 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 315) 0:00 0:00 44 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 316) 0:00 0:00 45 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 317) 0:00 0:00 46 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 318) 0:00 0:00 47 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 319) 0:00 0:00 48 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 320) 0:00 0:00 49 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 321) 0:00 0:00 50 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 322) 0:00 0:00 51 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 323) 0:00 0:00 52 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 324) 0:00 0:00 53 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 325) 0:00 0:00 54 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 326) 0:00 0:00 55 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 327) 0:00 0:00 56 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 382) 0:00 0:00 57 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 383) 0:00 0:00 58 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 384) 0:00 0:00 59 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 385) 0:00 0:00 60 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 386) 0:00 0:00 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 3 windpro
67 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest"...continued from previous page No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 61 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 387) 0:00 0:00 62 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 388) 0:00 0:00 63 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 389) 0:00 0:00 64 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 390) 0:00 0:00 65 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 391) 0:00 0:00 66 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 392) 0:00 0:00 67 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 393) 0:00 0:00 68 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 394) 0:00 0:00 69 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 395) 0:00 0:00 70 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 396) 0:00 0:00 71 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 397) 0:00 0:00 72 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 398) 0:00 0:00 73 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 399) 0:00 0:00 74 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 400) 0:00 0:00 75 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 401) 0:00 0:00 76 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 402) 0:00 0:00 77 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 403) 0:00 0:00 78 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 404) 0:00 0:00 79 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 405) 0:00 0:00 80 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 406) 0:00 0:00 81 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 407) 0:00 0:00 82 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 408) 0:00 0:00 Halmekangas H6 0:00 0:00 Halmekangas H8 0:00 0:00 Halmekangas H7 0:00 0:00 Halmekangas H11 0:00 0:00 Halmekangas H10 0:00 0:00 Halmekangas H9 0:00 0:00 Halmekangas H2 0:00 0:00 Halmekangas H1 0:00 0:00 Halmekangas H4 0:00 0:00 Halmekangas H5 0:00 0:00 Halmekangas H3 0:00 0:00 L1 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 7) 0:00 0:00 L2 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 8) 0:00 0:00 L3 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 10) 0:00 0:00 L4 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 9) 0:00 0:00 L16 0:00 0:00 L17 0:00 0:00 L14 0:00 0:00 L8 0:00 0:00 L15 0:00 0:00 L6 0:00 0:00 L9 0:00 0:00 L7 0:00 0:00 L5 0:00 0:00 L11 0:00 0:00 L12 0:00 0:00 L13 0:00 0:00 L10 0:00 0:00 O1 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 4) 0:00 0:00 O2 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 5) 0:00 0:00 O3 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 6) 0:00 0:00 Onkalo O4 0:00 0:00 Onkalo O6 0:00 0:00 Onkalo O5 0:00 0:00 P1 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 1) 0:00 0:00 P2 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 2) 0:00 0:00 P3 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 3) 0:00 0:00 Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously. windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 4 windpro
68 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" A: Asuinrakennus Palokankaantie 16 B: Lomarakennus Kemintie 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 Time 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 Time 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month C: Asuinrakennus Viantienjoentie 20 D: Lomarakennus Viantienjoentie 27 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 Time 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 Time 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month E: Asuinrakennus Viantienjoentie 48 F: Asuinrakennus Sarvimaantie 6 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month WTGs windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 5 windpro
69 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" G: Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 H: Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 Time 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 Time 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month I: Asuinrakennus Perämaantie :30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 Time 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month WTGs windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 6 windpro
70 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Map Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 10 h/a 20 h/a 0 2,5 5 7,5 10 km Map: Maastokartta 100k, Print scale 1: , Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Existing WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours laajennus windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 7 windpro