Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/99276e734bfe8407032570b6006660b2/4be966889e3c53cd83257566003c7187?OpenDocument
Timestamp: 2020-08-06 12:51:07
Document Index: 364755189

Matched Legal Cases: ['artículo 06', 'artículo 07', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 56', 'artículo 22', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6']

Resolución ENRE 0130/2009. Boletín Oficial n° 31.601, martes 24 de febrero de 2009, p. 28.
Citas Legales : Resolución SE 1064/2009, Resolución SEE 0061/1992 - anexo - subanexo 16, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - artículo 06, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 04, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 25, Ley 24.065 - artículo 56 inciso s)
Expediente Citado : ENRE 27219/2008
VISTO: El Expediente ENRE N° 27.219/2008, y
Que la empresa “PARQUE EÓLICO COMODORO RIVADAVIA SOCIEDAD ANÓNIMA” (“PECORSA S.A.”) en su condición de Agente Generador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) ha solicitado acceso al SADI de 1,25 MW de generación conjunta de 3 aerogeneradores del Parque de Generación Eólico ANTONIO MORÁN, propiedad del solicitante, el que se conectará a la ET Barrio San Martín, de “TRANSPA S.A.”, por medio de un alimentador de 13,2 kV de la “SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA”.
Que el equipamiento a conectar a la línea de la Cooperativa se encuentra actualmente en operación, está compuesto de un molino de 750 kW, y otros dos de 250 kW, con sus respectivas compensaciones capacitivas.
Que el objeto de la incorporación de estos generadores es la participación de “PECORSA S.A.” en el Mercado Eléctrico como generadora, respetando las características y requerimientos de dicho Mercado, según lo señala la propia Generadora en la nota obrante a fojas 11.
Que “PECORSA S.A.” fue autorizado a ingresar como Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista por la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN por medio de la Resolución SE N° 1064, del 17 de septiembre de 2008.
Que el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica establece que CAMMESA debe evaluar la factibilidad técnica de conectar al nuevo usuario, y las eventuales modificaciones en la composición de la oferta de energía eléctrica resultante de tal conexión.
Que dicha evaluación fue presentada por CAMMESA ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, mediante nota de Entrada N° 146.615 (fojas 1-18).
Que en su evaluación técnica CAMMESA observa que: a) el solicitante no presentó estudios dinámicos simulando transitorios de arranque de los generadores de inducción y/o de maniobra de equipos de compensación shunt capacitiva; b) con toda la compensación shunt capacitiva disponible conectada los tres aerogeneradores en conjunto absorben potencia reactiva de la red en su punto de conexión, siendo necesario en este caso que el generador, “PECORSA S.A.”, agregue un banco de capacitores shunt de 650 kVAr maniobrables conformado por módulos tales que su maniobra de conexión o desconexión impidan variaciones de tensión superiores al 3% en su punto de conexión; y c) por la intermitencia del recurso primario “PECORSA S.A.” debe realizar un pronóstico aproximado de curvas de viento horarias previstas con un día de anticipación (programación diaria de despacho) y una actualización con 4 a 6 horas de anticipación para eventuales “redespachos”.
Que CAMMESA concluye que teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas por la transportista y la instalación de la compensación capacitiva adicional señalada en el considerando anterior, la solicitud es factible desde el punto de vista técnico, así como también será necesario que el Generador suministre los datos, modelos y realizar los ensayos que solicite CAMMESA basándose en lo determinado en el PT N° 4 con relación a Parques Eólicos.
Que las consideraciones de la transportista a las que hace referencia CAMMESA en su informe evaluatorio obran a fojas 5 y 6 del Expediente del visto, y son las que se transcriben a continuación: a) Conexión a la red: el solicitante no identifica sobre cuál de los alimentadores de 132 kV existentes en la barra 132 kV de la ET B. San Martín se conectará la granja eólica; b) Rango de frecuencia admisible; requiere que se informe con precisión el rango de frecuentas admisibles de operación; c) Aporte de potencia reactiva: no se presenta la curva de capabilidad (P-Q) según corresponde al ingreso de un generador […]; d) Calidad: el nivel de armónicas generado está dentro de los rangos admisibles […]. No se menciona el nivel de flickers emitido; e) Estudios estáticos: muestran que la presencia de la granja eólica produce un desmejoramiento en el factor de potencia del alimentador en su punto de conexión a la red […] consecuencia del comportamiento del tipo de generadores eólicos y su compensación shunt capacitiva; f) estudios dinámicos: no se presentan estudios asociados al comportamiento dinámico de la granja eólica, es decir, respuesta transitoria ante grandes perturbaciones, recierres monofásicos, huecos de tensión, etc.; g) Protecciones: no se indican las protecciones con que están equipados los molinos.
Que “TRANSPA S.A.” concluye que debido al reducido módulo de las unidades involucradas da su conformidad a la habilitación como generador de la granja eólica teniendo en cuenta las observaciones efectuadas en su informe y enumeradas en el considerando anterior, y supeditado al cumplimiento de la obligación de reportar al SOTR del COTDT de “TRANSPA S.A.” la posición del interruptor, potencia activa y reactiva de cada molino en su punto de conexión a la red de 13,2 kV, y suministrar al COTDT, diariamente con una anticipación de 24 horas, el nivel de generación previsto para el día siguiente.
Que en relación al punto de conexión en la ET B. SAN MARTÍN “PECORSA S.A.” informa que el mismo se realizará en el alimentador N° 6 de dicha estación transformadora, de acuerdo al esquema unifilar adjunto a la nota N° 151.469.
Que por otra parte el artículo 22 de la Ley N° 24.065 establece que “Los transportistas y los distribuidores están obligados a permitir el acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas que no esté comprometida para abastecer la demanda contratada, en las condiciones convenidas por las partes y de acuerdo a los términos de esta ley...”.
Que conforme a la normativa vigente, no existe capacidad comprometida en el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y los transportistas están obligados a permitir el libre acceso en los términos del Reglamento de Conexión.
Que en los términos del citado Reglamento, el ENRE debe evaluar si existe capacidad remanente de transporte.
Que la capacidad existente está a disposición de todos los usuarios presentes y futuros siempre y cuando un nuevo acceso no la disminuya ni perjudique las condiciones de calidad del servicio.
Que en este sentido cabe otorgar el acceso atento a que CAMMESA manifiesta que la solicitud es factible desde el punto de vista técnico condicionada a los requerimientos enumerados en su informe obrante a fojas 1 a 4 del Expediente del visto.
Que la “SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA” manifestó no encontrar inconvenientes para que “PECORSA S.A.” realice el ingreso al MEM de la energía generada por los aerogeneradores, mediante la utilización de sus instalaciones.
Que “PECORSA S.A.” y la “SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA” deberán acordar las condiciones en que se realizará la prestación de la Función Técnica de Transporte.
Que de acuerdo a las presentaciones obrantes en el Expediente del Visto se ha verificado que las mismas cumplen con las disposiciones del ANEXO 16 de LOS PROCEDIMIENTOS relativas a las Solicitudes de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y Ampliaciones del Transporte de Energía Eléctrica y, en tal sentido, se han hecho todas las consideraciones técnicas necesarias, a los fines de dar el tratamiento correspondiente a la solicitud requerida por “PECORSA S.A.”
Que de dichas presentaciones, y puntualmente del referido informe producido por CAMMESA, se interpreta que la incorporación de la nueva generación producirá una mejora en las condiciones del servicio del área, por lo que resulta procedente que, previo cumplimiento de la publicación de la solicitud de acceso de que se trata, el ENRE dé por aprobada la misma;
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 6 del Reglamento de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente corresponde dar a publicidad el presente pedido, resultando apropiado, que sin perjuicio de lo actuado por el ENRE a la fecha, con el objeto de continuar con la mejora del procedimiento para la autorización de los accesos al SADI, como parte del mismo, se publicitará la solicitud por un plazo de CINCO (5) días, a fin que quien lo considere procedente presente un proyecto alternativo de acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI, o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo;
Que la aludida publicidad se hará a través de un aviso, tanto en la página Web del ENRE, así como en la de CAMMESA;
Que en caso de producirse presentaciones se llamará a audiencia pública, y en caso contrario, se admitirá el acceso solicitado en atención a los ya mencionados informes favorables presentados;
Que se ha producido el correspondiente dictamen legal e Informe técnico, conforme al Artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549;
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo establecido por los artículos 22, 25 y 56 inciso s) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente solicitado por “PARQUE EÓLICO COMODORO RIVADAVIA S.A.” para la incorporación de 1,25 MW de generación conjunta de 3 aerogeneradores del Parque de Generación Eólico ANTONIO MORÁN, propiedad del solicitante, el que se conectará a la ET BARRIO SAN MARTÍN, de “TRANSPA S.A.”, por medio de un alimentador de 13,2 kV de la “SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA”.
ARTÍCULO 2.- Solicitar a CAMMESA la publicación de un AVISO, así como publicar el mismo en la página Web del ENRE por el plazo de CINCO (5) días, a fin de que quien lo considere procedente presente un proyecto alternativo de acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI, o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo, procediendo en su caso de acuerdo a lo consignado en los Considerandos de la presente. En caso de que no hubiera ninguna presentación, vencido el plazo se considerará autorizado el acceso solicitado.
ARTÍCULO 3.- En el caso de otorgarse el acceso una vez vencido el plazo de las presentaciones, éste quedará condicionado a la instalación de un banco de capacitores shunt de 650 kVAr maniobrables conformado por módulos tales que su maniobra de conexión o desconexión impidan variaciones de tensión superiores al 3% en su punto de conexión, y a la obligación de suministrar los datos, modelos y realizar los ensayos que solicite CAMMESA basándose en lo determinado en el PT N° 4 con relación a Parques Eólicos.
ARTÍCULO 4.- Instruir a “PECORSA S.A.” a que: a) informe con precisión el rango de frecuencias admisibles de operación; b) presente la curva de capabilidad (P-Q) según corresponde al ingreso de un generador; c) Indicar el nivel de flickers emitido; d) presentar estudios asociados al comportamiento dinámico de la granja eólica (respuesta transitoria ante grandes perturbaciones, recierres monofásicos, huecos de tensión, etc.); e) indicar las protecciones con que están equipados los molinos.
ARTÍCULO 5.- “PECORSA S.A.” y la “SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA” deberán acordar las condiciones en que se realizará la prestación de la Función Técnica de Transporte, en caso de otorgarse el acceso.
ARTÍCULO 6.- Notifíquese a “PARQUE EÓLICO COMODORO RIVADAVIA SOCIEDAD ANÓNIMA”, “TRANSPA S.A.”, “SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA” y a CAMMESA.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 130/2009
Citas legales: Resolución SE 1064/09
Procedimiento ténico n° 4