Source: http://docplayer.es/2834176-Teatro-emperador-de-leon-ejecucion-y-resultado-de-las-obras-de-intervencion-de-urgencia-en-fachada-y-cubierta-agosto-2012-enero-2013.html
Timestamp: 2017-06-26 21:45:50
Document Index: 84536340

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

TEATRO EMPERADOR DE LEÓN EJECUCIÓN Y RESULTADO DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN FACHADA Y CUBIERTA AGOSTO 2012-ENERO PDF
Download "TEATRO EMPERADOR DE LEÓN EJECUCIÓN Y RESULTADO DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN FACHADA Y CUBIERTA AGOSTO 2012-ENERO 2013"
María Isabel Coronel Castellanos
1 TEATRO EMPERADOR DE LEÓN EJECUCIÓN Y RESULTADO DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN FACHADA Y CUBIERTA AGOSTO 2012-ENERO 2013 ILRUV2 ANTECEDENTES En Enero de 2012 y a la vista del estado de inseguridad y el grave deterioro de los elementos de fachada y cubierta del edificio que aloja el Teatro Emperador de la ciudad de León, el Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, por encomienda del Ayuntamiento de León, redacta el proyecto de Intervención Urgente en las fachadas y cubiertas del Teatro Emperador, a fin de dar cumplimiento al deber de la propiedad de bienes inmuebles de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad. En Agosto de 2012 darán comienzo las obras de ejecución del proyecto citado. Los tres propietarios actuales de la manzana edificada: el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que posee el 68%, la Empresa Leonesa de Espectáculos (ELDE) con el 28% y finalmente un propietario particular que posee el 4%, se harán cargo de la intervención y sufragarán las obras derivadas de la misma, cuyo importe final ha supuesto una inversión de ,80 más IVA. La intervención llevada a cabo entre Agosto de 2012 y Enero de 2013 ha sido ejecutada por la empresa Decoración y Construcción de Obras Leonesas, S.A. (DECOLESA) bajo la dirección de obra de la arquitecta Virginia González Rebollo y el aparejador Francisco Palmero Vega. ILRUV 1 de 213 EL EDIFICIO Y SU GRADO DE PROTECCIÓN El Teatro Emperador es un edificio incluido en el Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Plan Especial de Conjunto Urbano de la Ciudad de León (PECU). El grado de protección del edificio es 2, correspondiendo este grado a una protección de tipo Integral y justificándose la misma por constituir un elemento emblemático que resuelve una importante esquina de la ciudad de forma correcta. La autoría del edificio pertenece a Gonzalo de Cárdenas, Manuel de Cárdenas y Francisco J. Sanz. El conjunto edificado se resuelve con un volumen central o principal donde se aloja el teatro-cinematógrafo, un conjunto de locales comerciales situados en planta baja, y en altura dependencias de distinto uso: varias oficinas en alquiler, un hostal y una vivienda privada. La construcción cuenta con cinco plantas: sótano y baja más tres, añadiéndose una planta más y un ático en el cuerpo del chaflán que se resuelve a modo de torre con galería abierta en su coronación. La estructura es de muros portantes, realizándose el cerramiento con fachadas de ladrillo cara vista y paños enfoscados, cubierta de pizarra y carpinterías de madera. El edificio data de 1949 y se trata de un inmueble que ocupa la manzana completa definida por las calles Santa Nonia, Puerta de la Reina y la Avenida Independencia. Se establecieron como actuaciones necesarias las propias de conservación, la recuperación de la composición original de la fachada en planta baja y la eliminación de elementos espurios, debiendo las obras de consolidación realizarse con los mismos materiales constructivos de los que disponía. ILRUV 2 de 214 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Dada la envergadura de las obras previstas, la situación de riesgo existente y el mal estado de conservación que presentaba la envolvente del edificio se establecieron dos niveles de actuación: NIVEL 1 _ Intervenciones de urgencia e instalación de medios de protección NIVEL 2 _ Intervenciones complementarias para reponer las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad en fachadas y cubiertas Se estableció un alto grado de intervención en base tanto al estado que presentaba el inmueble como a la catalogación del mismo, tratándose de un edificio con un gran impacto en el paisaje urbano. El Teatro Emperador ocupa un importante lugar en la memoria colectiva de los ciudadanos de León, no solo por su función dentro del panorama cultural de la ciudad, sino por su posición y carácter dentro de la trama urbana. El edificio resuelve el cierre de manzana en la confluencia de la Avenida Independencia con la Calle Santa Nonia, dos calles muy transitadas situadas en la transición de la trama urbana de la Ciudad Antigua al Ensanche decimonónico. Las actuaciones incluidas en los distintos niveles de intervención incluían la ejecución de todos los trabajos necesarios para eliminar los elementos de riesgo que pudieran poner en peligro la integridad física de los viandantes, las acciones necesarias para el frenado y corrección de las patologías que acusaba el edificio, con el fin de evitar mayores deterioros en la envolvente del inmueble, y la mejora de la imagen del edificio con el fin de recuperar el carácter del mismo. ILRUV 3 de 215 NIVEL 1 _ INTERVENCIONES DE URGENCIA E INSTALACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Nivel 1.1_ ACTUACIONES PREVIAS DE URGENCIA En un primer acercamiento al edificio se implantaron los medios necesarios e inspeccionaron de forma generalizada el estado de los elementos con peligro de desprendimiento tanto en fachada como en cubierta, procediendo a la retirada o fijación de los mismos. De este modo se revisaron las piezas de pizarra o elementos salientes de cubierta, las piezas existentes en la coronación de petos y protección de la cara superior de los mismos que quedaban desprotegidos o se encontraban fragmentados, los elementos semi-prefabricados de decoración que conforman las cornisas, alféizares, guardapolvos y otros elementos de líneas de imposta o recercados de ventanas. Finalmente se procedió a la sujeción temporal de la aguja-pararrayos de remate de la cúpula del torreón. Nivel 1.2_ IMPLANTACIÓN DE APEOS Y PROTECCIONES A continuación se implantaron los apeos necesarios para las marquesinas existentes en las dos fachadas laterales y en la principal, así como la visera de protección del área de paso peatonal en el resto del perímetro del edificio. Se colocaron redes de confinamiento y protección ante caídas de cascote en cornisas y petos de coronación, pináculos, bolones, florones y otros elementos puntuales decorativos, guardapolvos o tejadillos decorativos, etc. ILRUV 4 de 216 NIVEL 2 _ ADECUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO PÚBLICO Y HABITABILIDAD Una vez realizados los trabajos más urgentes, eliminando los elementos que pudieran desprenderse, confinándolos mediante redes y colocando el andamiaje y las protecciones necesarios para realizar la intervención sobre cubierta y fachada se procedió a restaurar de forma adecuada las condiciones exigibles de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad de la envolvente del edificio. Tanto las cubiertas como las fachadas y todos sus revestimientos y elementos funcionales y/o decorativos han sido objeto de los trabajos de consolidación y rehabilitación. Los trabajos de cubierta abarcan los siguientes elementos: chimeneas, pararrayos, faldones de pizarra, canalones, bajantes, limas, pesebrones, mansardas y azoteas horizontales con problemas de filtraciones. Los trabajos de fachada se ha centrado en: elementos decorativos lineales (cornisas e impostas) y puntuales (bolones, balaustres, guardapolvos, etc.), revocos y paños de ladrillo visto, zócalos y bajantes ocultas, marquesinas de planta baja, carpinterías y cerrajería. A continuación se describe por elementos el tipo de intervención llevado a cabo. ILRUV 5 de 217 1. Chimeneas Se han reparado las chimeneas existentes desmontado los elementos sueltos o degradados y colocando nuevos elementos necesarios para evitar procesos patológicos posteriores como son la impermeabilización del encuentro con la cubierta o la fachada y la protección superior. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 6 de 218 2. Pararrayos En la aguja que conforma el remate de la torre del chaflán del edificio se procedió al desmontado del pararrayos y los elementos que la conformaban, para su posterior reparación y reposición mediante la reconstrucción, enderezado y parcheado o reproducción de piezas deterioradas con material y técnicas originales. Se ha revisado la instalación de protección ante el rayo y ejecutado las reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la misma. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 7 de 219 3. Peto de coronación de fachada y pesebrón Se comenzó por limpiar toda la maleza y suciedad acumulada en los elementos de evacuación de agua (canalones, desagües, etc). A continuación se impermeabilizó con un revestimiento elástico protegido mediante plancha de zinc laminado el pesebrón existente tras los petos de fachada, en el encuentro con los faldones de pizarra de cubierta. Se reconstruyó el peto de coronación de fachada y se protegió el mismo mediante elemento vierteaguas realizado con láminas de zinc. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 8 de 2110 4. Mansardas y faldones de pizarra La reparación de los tejadillos de las mansardas o casetones de cubierta llevada a cabo garantiza su estanqueidad y la evacuación de aguas mediante la reposición de la impermeabilización y la reparación de la cobertura. Se han repasado todos los elementos de zinc o plomo existentes en la formación de limas sustituyéndose debido a su avanzado estado de deterioro. Se ha actuado de forma análoga sobre las superficies o faldones de cubierta de pizarra, tanto en el caso de la cúpula del torreón y la cúpula de la caja escénica como en los faldones sobre las fachadas laterales. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 9 de 2111 5. Canalón y bajantes de PVC Se han sustituido todos los canalones y las bajantes de PVC existentes en el encuentro de la cubierta de chapa que cubre la sala principal y los faldones de pizarra laterales. Los nuevos elementos de evacuación de pluviales son de zinc, más acordes con los materiales del edificio y su carácter. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 10 de 2112 6. Cornisas, impostas y elementos decorativos a. Se comenzó eliminando la vegetación de crecimiento espontáneo y musgos en juntas o grietas existentes en fachada, con especial atención a las caras superiores de cornisas, impostas y alrededor de los elementos decorativos, en puntos de acumulación de humedad y protegidos de la radiación solar. b. Se estudió y repasó exhaustivamente el nivel de fijación de los elementos lineales y decorativos, especialmente en cornisas y elementos corridos colocados como remate inferior de paños de fachada en los que se recoge y acumula el agua, protegiéndolos en su totalidad con baberos de zinc corridos y con goterón. c. Se procedió a la reparación mediante consolidación y reconstrucción de los elementos con desprendimientos puntuales o parciales. d. En el caso de los elementos decorativos ausentes o con gran deterioró se desmontó la totalidad de la pieza disgregada, se cepillaron las superficies, se colocaron armaduras para la fijación de piezas reproducidas en taller mediante moldeado igual a las piezas originales y finalmente se recibió en obra con morteros especiales. Todos los elementos como impostas, alfeizares, etc. susceptibles de acumular agua se protegieron superiormente con baberos de zinc como ya se ha indicado. ILRUV 11 de 2113 TRABAJO CON MOLDES _ RECUPERACIÓN DE IMPOSTAS Y CORNISAS ESTADO PREVIO MOLDES REPOSICION DE ELEMENTOS ILRUV 12 de 2114 RECUPERACIÓN DE CELOSÍAS Y ELEMENTOS PUNTUALES DECORATIVOS ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 13 de 2115 PROTECCIÓN DE LIMAS, VIERTEAGUAS E IMPOSTAS MEDIANTE BABEROS DE ZINC ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 14 de 2116 7. Marquesinas laterales y visera de acceso En la cara inferior se limpiaron las juntas abiertas y posteriormente se cosieron y sellaron. Se eliminaron todas las zonas degradadas, los fragmentos disgregados o sueltos y se reconstruyeron los volúmenes originales. Se limpió toda la cara superior, eliminando impermeabilizaciones antiguas en mal estado y se protegió en todo su desarrollo mediante láminas de zinc. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 15 de 2117 8. Revocos de zócalo y bajantes de pluviales ocultas Se demolieron los revocos de gran parte del zócalo del edificio para su posterior reposición, levantando toda la parte inferior de las bajantes de pluviales que discurren ocultas por fachadas y que presentaban múltiples roturas en la zona de acometida a nivel de calle. De este modo se han corregido las patologías existentes en el zócalo a lo largo de todo el perímetro provocadas por la humedad. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 16 de 2118 9. Azoteas Se reparó la impermeabilización de las azoteas existentes sobre las cajas de escaleras de evacuación y bloque de oficinas del teatro, mediante la colocación de una nueva lámina autoprotegida. También se han reparado todos los revestimientos de morteros de petos y paramentos, en avanzado estado de deterioro, eliminando todos aquellos fragmentos sueltos y reponiendo los paños de revoco completos mediante morteros compatibles. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 17 de 2119 10. Revestimientos de fachada Se realizó un estudio exhaustivo de nivel de adherencia y disgregación de los revocos y pinturas. En la fachada se cepilló y rascó en zonas de eflorescencias y/o exfoliaciones eliminando los fragmentos con adherencia deficiente. Posteriormente se limpió toda la fachada, tanto los paños de ladrillo visto como los paños de mortero y pintura y a continuación se aplicó una preparación fungicida. Finalmente se procedió a la reconstitución d mediante mortero compatible con los revocos antiguos preservados y al sellado de fisuras superficiales y grietas, hasta conseguir una superficie uniforme apta para proteger con fungicida y pintura. Sobre los paños de ladrillo visto se ha aplicado hidrofugante incoloro. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 18 de 2120 ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 19 de 2121 11. Carpinterías y cerrajería En los huecos de fachada se procedió al decapado y protección de carpinterías mediante aplicación de esmalte. Se han sustituido los vidrios deteriorados por vidrios de seguridad. Por otra parte, se restauraron los elementos de cerrajería, realizando un repaso del estado de las fijaciones y procediendo a la eliminación de óxidos y material degradado, reconstruyendo y reponiendo las piezas necesarias y protegiéndolas finalmente con pintura específica. ESTADO PREVIO ESTADO REFORMADO ILRUV 20 de 2122 CUADRO RESUMEN COSTES OBRAS INTERVENCIÓN URGENTE Cuadro resumen inversión realizada por la Comunidad de Propietarios del Teatro Emperador INTERVENCIÓN URGENTE EN FACHADA YCUBIERTA DE EDIFICIO ACTUACIONES SEGURIDAD Y SALUBRIDAD ,13 ACTUACIONES ORNATO PÚBLICO Y HABITABILIDAD ,67 SUMA EJECUCIÓN MATERIAL ,82 BASE IMPONIBLE ,82 IVA (21%) ,81 TOTAL EJECUCIÓN OBRAS ,61 ILRUV 21 de 21 Documentos relacionados
INFORME DE LA INSPECCIÓN DEL EDIFICIO DATOS DEL EDIFICIO TIPO DE VÍA NOMBRE NÚMERO CÓDIGO POSTAL CALLE GOYA 47 28001 USO TIPO DE EDIFICACIÓN AÑO S. CONSTRUIDA OFICINAS EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS 1970 5994 Más detalles ADMINISTRACION GLOBAL
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 1.1.- Cimentación Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio. Excavaciones en solares próximos. Obras subterráneas en la vía pública. Fugas de agua. 1.2.- Estructura Aparición Más detalles Administración de Fincas
DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORME PRELIMINAR DE DEFICIENCIAS Comunidad de Propietarios C.P. Nombre Calle Nombre, Número 28XXX Las Rozas de Madrid 1 INDICE 1) Observaciones generales. a. Introducción. b. Objeto Más detalles Los propietarios de terrenos, urbanizaciones y edificaciones deberán mantenerlos
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE SOLARES, SEGURIDAD Y DECORO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, CUERPOS Y ELEMENTOS SALIENTES, REVESTIMENTOS DE FACHADAS Y CONDICIONES ESTETICAS, PUBLICIDAD EN LOS EDIFICIOS Y APROVECHAMIENTO Más detalles SECCIÓN HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 1 DISEÑO 2 CONSTRUCCIÓN. CTE DB-HS Página 1. Memoria del proyecto para PABELLÓN POLIDEPORTIVO
SECCIÓN HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 1 DISEÑO 2 CONSTRUCCIÓN CTE DB-HS Página 1 1.- DISEÑO Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, ) deberán cumplir las condiciones de diseño Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Miércoles 10 de abril de 2013 Sec. I. Pág. 26664 I.1. DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN Fecha/s de visita: Nº de viviendas inspeccionadas: Nº de locales u otros usos inspeccionados (7) : Impedimentos Más detalles NOTAS Y OBSERVACIONES
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE LARDERO. CATALOGO IGLESIA DE SAN PEDRO 1 Iglesia de San Pedro Pl. S. Pedro, c/ Bretón de los Herreros I INTEGRAL DATOS Y CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS Más detalles DIAGNOSIS OCULAR. L Ateneu Flor de Maig Doctor Trueta 195
Comisión de cooperación local Vía Laietana 12, 08003 Barcelona Teléfono: 93 176 27 26; asfcatlocal@coac.net DIAGNOSIS OCULAR L Ateneu Flor de Maig Doctor Trueta 195 ÍNDICE I GENERALIDADES 1. Objeto del Más detalles INFORME DE PATOLOGÍAS 1 HOJA DE DATOS IDENTIFICATIVOS
INFORME DE PATOLOGÍAS 1 HOJA DE DATOS IDENTIFICATIVOS SELLO DE ENTRADA AYUNTAMIENTO Nº Expte. ITE: (A rellenar por la Administración) Referencia catastral de la finca: (14 primeros dígitos) 1. Datos del Más detalles 1 / 8. proyecto de rehabilitación de edificio en c/ Pablo Iglesias 41 / 23.05.06 PABLO IGLESIAS 41 PALMA DE MALLORCA
1 / 8 PABLO IGLESIAS 41 PALMA DE MALLORCA 2 / 8 PROYECTO DE REHABILITACION DE EDIFICIO EN C/ PABLO IGLESIAS 41 GENERALIDADES 1. Objeto del Proyecto El objeto del presente proyecto es la rehabilitación Más detalles F 01 ALTA 01. Plan Especial para la recuperación del Cabildo de Arriba
CALLE ALTA F 01 ALTA 01 Manzana 43240 Parcela 32 Sup. Catastral 427 m² Frente parcela 15 m Fondo parcela 27 m Sup. Edificada 2309 m² Aprov catastral 5,41 m²/m² Plan Especial para la recuperación del Cabildo Más detalles Rehabilitación de Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Valencia de las Torres (Badajoz) 2009/2010 ESTADO ACTUAL
Rehabilitación de Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Valencia de las Torres (Badajoz) 2009/2010 ESTADO ACTUAL DESCRIPCION INTERVENCION Fachada de Puerta del Perdón: La torre en su cuerpo central Más detalles CALLE CUESTA DEL HOSPITAL
CALLE CUESTA DEL HOSPITAL F 28 CUESTA DEL HOSPITAL 2 Manzana 45260 Parcela 6 Sup. Catastral 244 m² Frente parcela 12,35 m Fondo parcela 19 m Sup. Edificada 1719 m² Aprov catastral 7,05 m²/m² Tenencia 60% Más detalles F 57 LIMÓN 3. Plan Especial para la recuperación del Cabildo de Arriba
CALLE LIMÓN F 57 LIMÓN 3 Manzana 45252 Parcela 5 Sup. Catastral 127 m² Frente parcela 10,32 m Fondo parcela 15,42 m Sup. Edificada 262 m² Aprov catastral 2,06 m²/m² Plan Especial para la recuperación del Más detalles POR QUÉ OPTAR POR LAVINY CAPITAL?
POR QUÉ OPTAR POR LAVINY CAPITAL? Laviny Capital consolida el arte de restaurar y conservar los edificios de Madrid. Se arrastra la experiencia del las primitivas técnicas y se adapta a las tecnologías Más detalles INFORME SOBRE DESPERFECTOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO SITO EN LA AVDA RAMÓN DE CARRANZA Nº 32 Y 33 DE CÁDIZ, REALIZADO EN JUNIO DE 2004
ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INFORME SOBRE DESPERFECTOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO SITO EN LA AVDA RAMÓN DE CARRANZA Nº 32 Y 33 DE CÁDIZ, REALIZADO EN JUNIO DE 2004 CARLOS SÁNCHEZ-POLACK MORATE. ARQUITECTO. Más detalles Samuel(de(los(Santos(Gener(Nº(5(
CALLE SAN PEDRO F 69 SAN PEDRO 1 Manzana 45254 Parcela 10 Sup. Catastral 97 m² Frente parcela 7,5 m Fondo parcela 13,5 m Sup. Edificada 572 m² Aprov catastral 5,9 m²/m² Tenencia 50% alquiler Ocupación Más detalles ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA VISITA 01 JUEVES 09/02/2012 CALLE FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 32. MADRID, MADRID 28015 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA VISITA 01 JUEVES 09/02/2012 CALLE FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 32. MADRID, MADRID 28015 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Leyenda: EM = Empresa constructora. DF = Dirección facultativa. Más detalles PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL JARDÍN EL CAPRICHO DE LA ALAMEDA DE OSUNA. III FASE.
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL JARDÍN EL CAPRICHO DE LA ALAMEDA DE OSUNA. III FASE. 12 de mayo de 2014 Documento nº1- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA EN EL JARDÍN EL CAPRICHO Más detalles Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos. 1. Obras de rehabilitación, análogas o conexas, en edificaciones.
Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos 1. Obras de rehabilitación, análogas o conexas, en edificaciones. Nº Consulta: V0932-10 Fecha: 06/05/2010 La comunidad de propietarios consultante Más detalles PROYECTO DE REPARACIÓN Y PINTADO DE FACHADAS EN EL HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
PROYECTO DE REPARACIÓN Y PINTADO DE FACHADAS EN EL HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY Mem1/10 MEMORIA Mem2/10 1. MEMORIA DESCRIPTIVA a) Antecedentes El edificio del Hogar Infantil Emilio Romay está formado por Más detalles PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ADUANA, CONSIGNATARIOS Y VIGILANCIA DOCUMENTO Nº I M E M O R I A
N/Ref.: 1.062 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ADUANA, CONSIGNATARIOS Y VIGILANCIA DOCUMENTO Nº I M E M O R I A PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ADUANA, CONSIGNATARIOS Más detalles REHABILITACION PATOLOGIA DE LAS HUMEDADES EN LA EDIFICACION SUELOS MUROS Y FACHADAS
REHABILITACION PATOLOGIA DE LAS HUMEDADES EN LA EDIFICACION SUELOS MUROS Y FACHADAS PONENTE: D. Rafael Miralles Ponce Arquitecto Técnico Madrid 25 de Febrero de 2010 INDICE 1º INTRODUCCION 2º HUMEDADES Más detalles PERFILES DE ALA ESTRECHA FINAL DE SU VIDA ÚTIL
CONSULTORS D ESTRUCTURES: D Traumatólogos al servicio de los edificios existentes PERFILES DE ALA ESTRECHA FINAL DE SU VIDA ÚTIL REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FACHADA EDIFICIO DE OFICINAS EN LA VIA Más detalles DICTAMEN s/ HUMEDADES EN EL EDIFICIO PLAZA DEL GENERALÍSIMO, 17. VILLAVICIOSA. 6. PROCESOS PATOLÓGICOS Y PREDIAGNÓSTICO.
INDICE 1. ANTECEDENTES. 2. OBJETO. 3. ORDENACIÓN DEL TRABAJO. 4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 5. LESIONES OBSERVADAS. 6. PROCESOS PATOLÓGICOS Y PREDIAGNÓSTICO. 7. ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO. 8. CONCLUSIONES, Más detalles Quienes Somos. Restauración de Fachadas Conservación y Restauración de Fincas Rehabilitación Integral Contract e Interiorismo
Guía de Servicios Quienes Somos Restauración de Fachadas Conservación y Restauración de Fincas Rehabilitación Integral Contract e Interiorismo RIPALIA somos una empresa especializada en la rehabilitación Más detalles INFORME : 1/ En visita girada en fecha de 11 de agosto de 2011 se señalaba:
Expedientes de Ruina\ Calle Torre Atrás nº 9 Javier Salceda Adán, arquitecto municipal de Villada, colegiado Nº 3.372 (C.O.A.L.) se ha personado en el inmueble sito en Calle Torre Atrás nº 9 de Villada, Más detalles INFORME FAVORABLE. Vía Dirección Núm. C. Postal F. Construcción Población Uso
1. Datos de la Construcción Vía Dirección Núm. C. Postal F. Construcción Población Uso 2. Datos de la Propiedad o Representante Nombre y Apellidos / Razón Social En representación de CIF / DNI CIF / DNI Más detalles REHABILITACIÓN ENERGÉTICA E F I C I E N T E?
E F I C I E N T E? POR QUÉ REHABILITAR LOS EDIFICIOS EXISTENTES? 15 % 85 % (Fuente: Censo 2011 (INE 18/04/2013). Unidad: Edificios) POR QUÉ REHABILITAR LOS EDIFICIOS EXISTENTES? Los edificios antiguos Más detalles OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIO
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIO ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA ACTA 10 11/06/2012 15/06/2012 CALLE DE CASTELLÓ, 62 MADRID, MADRID 28001 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIO Leyenda: EM = Empresa constructora. Más detalles ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA VISITA 07 JUEVES 12/04/2012 CALLE FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 32. MADRID, MADRID 28015 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA VISITA 07 JUEVES 12/04/2012 CALLE FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 32. MADRID, MADRID 28015 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Leyenda: EM = Empresa constructora. DF = Dirección facultativa. Más detalles APLICACIÓN DEL CTE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Castellón 18, 19, 25 y 26 de abril de 2012-04-04 IVE APECC CTAC COAATIEC
PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN POR DEFECTOS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 3 Fachadas Ponencia para las Jornadas Técnicas sobre APLICACIÓN DEL CTE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Castellón 18, 19, 25 y 26 de abril Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN FACHADAS
ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN FACHADAS Ordenanza Original: BOC nº 161 de 12 de Agosto de 1.992 Modificación 1: BOC nº 20 de 27 de Enero de 1.995 Modificación 2: BOC nº 125 Más detalles Ordenanza municipal de condiciones estéticas en los edificios. Índice de contenido
Índice de contenido Exposición de motivos...2 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación...2 Artículo 2. Fachadas...2 Artículo 3 Cubiertas...5 Artículo 4. Aleros y Balcones...5 Artículo 5. Rótulos Comerciales...6 Más detalles Rehabilitación Integral De Edificios
ECO ART Rehabilitación Integral De Edificios Realizamos todo tipo de intervenciones en cubiertas, azoteas, fachadas exteriores, interiores, medianeras, instalación de ascensores, eliminación de barreras Más detalles ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA VISITA 02 JUEVES 16/02/2012 CALLE FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 32. MADRID, MADRID 28015 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA VISITA 02 JUEVES 16/02/2012 CALLE FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 32. MADRID, MADRID 28015 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Leyenda: EM = Empresa constructora. DF = Dirección facultativa. Más detalles Prevención de humedades II. Prevención de humedades en fachadas. Protección frente a la humedad de condensación en los edificios
Prevención de humedades II Prevención de humedades en fachadas. Protección frente a la humedad de condensación en los edificios Lino Cuervo Menéndez Tomás Ferreres Gómez D. L.: T-973-2009 ISBN: 978-84-92465-38-5 Más detalles POR QUÉ SE IMPULSA EL PLAN DE FACHADAS?
POR QUÉ SE IMPULSA EL PLAN DE FACHADAS? 3 BUENAS RAZONES: 1) PORQUEELTODASLASCIUDADESSEDETERIORANSINOSEMANTIENEN.ELORNATOYLAIMAGENURBANA ES NECESARIA PARA DISPONER DE UN PAISAJE URBANO MÁS AGRADABLE Y Más detalles CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE REHABILITACIÓN EDIFICATORIA
SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PARTE PRIMERA. Políticas europeas de rehabilitación. Capítulo 1. Más detalles OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIO
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIO ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA SEMANA 01 19/03/2012 23/03/2012 CALLE DE CASTELLÓ, 62 MADRID, MADRID 28001 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Leyenda: EM = Empresa constructora. Más detalles Fecha 23 de enero de 2007 8466403VK4786E. Esquina de C/ San Mariano nº 97 y C/ Fenelón, Madrid
Fecha 23 de enero de 2007 Jesús Gutiérrez Aparicio Arquitecto Técnico INFORME PERICIAL AUTOR DEL ENCARGO: COMUNIDAD DE VECINOS FENELON Nº 10 Referencia catastral Ubicación edificio: 8466403VK4786E Esquina Más detalles INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
1. Acondicionamiento del entorno... 3 2. Cimentaciones... 3 2.1. Muros de sótanos....3 3. Estructuras... 4 3.1. Forjados...4 3.2. Soportes...4 3.3. Vigas...5 3.4. Zancas...5 4. Fachadas... 6 4.1. Carpintería Más detalles Independientemente del tipo de cubierta (Plana o Inclinada / Pesada o Ligera), la función de la cubierta es la de impermeabilizar
PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN POR DEFECTOS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 4 Cubiertas Ponencia para las Jornadas Técnicas sobre APLICACIÓN DEL CTE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Castellón 18, 19, 25 y 26 de abril Más detalles Se prevé cimentar por losa, realizando los muros perimetrales mediante muros de contención de hormigón armado.
MEMORIA DE CALIDADES: CIMENTACION. Se prevé cimentar por losa, realizando los muros perimetrales mediante muros de contención de hormigón armado. ESTRUCTURA. Toda la estructura del edificio se pretende Más detalles ANEXO TÉCNICO ÉXITO DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
La Región de Murcia es consciente de la importancia de la consecución de la calidad en la edificación, y, por ello, promueve desde el año 200 los presentes Premios con el objetivo de contribuir no sólo Más detalles PERITO ARQUITECTO TÉCNICO: Pablo Sen Rolduá
DICTAMEN PERICIAL EN RELACIÓN A LAS FILTRACIONES Y HUMEDADES EXISTENTES EN EL PISO 5º-1ª DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES SITUADO EN LA CALLE DE BARCELONA PERITO ARQUITECTO TÉCNICO: Pablo Sen Rolduá Más detalles CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS Y LESIONES EN CUBIERTAS
CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS Y LESIONES EN CUBIERTAS Para abordar la reparación de las deficiencias detectadas, según los resultados del diagnóstico previo, o cuando se lleve acabo la rehabilitación integral Más detalles INDICE MEMORIA MEDICIONES Y PRESUPUESTO PLANOS. Dirección de Arquitectura
INDICE MEMORIA 1 Objeto del Proyecto. 2 Encargo. 3 Autores. 4 Antecedentes del Proyecto. 5 Condiciones y solución del proyecto. 6 Aspectos funcionales, formales y técnicos. 7 Cumplimiento del CTE y otras Más detalles INFORME SOBRE DAÑOS ENCONTRADOS EN LA CUBIERTA Y POSIBLES SOLUCIONES A LOS MISMOS
INFORME SOBRE DAÑOS ENCONTRADOS EN LA CUBIERTA Y POSIBLES SOLUCIONES A LOS MISMOS VIERNES 04/05/2012 PASEO DEL GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 39. MADRID, MADRID 28010 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Más detalles Método del Grado de Intervención: Modelo Empírico de Predimensionado del Coste en Rehabilitación de Edificios.
Método del Grado de Intervención: Modelo Empírico de Predimensionado del Coste en Rehabilitación de Edificios. de las Heras Fernández, Mariano 1 ; Beltrán Bengoechea, Luis 1 ; de las Heras Ramos, Aida Más detalles FASES A - B - C - J CLAVE: 02/P.M./2011
PROYECTO DESGLOSADO DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LA NAVE DEL PARQUE DE MAQUINARIA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. FASES A - B - C - J CLAVE: 02/P.M./2011 DOCUMENTO Más detalles TITULO IV. CATALOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO. 1.1.- DETERMINACIONES PAG 3 1.2.- ANALISIS PAG 3
TITULO IV. CATALOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO. CAPITULO 1. GENERALIDADES. 1.1.- DETERMINACIONES PAG 3 1.2.- ANALISIS PAG 3 CAPITULO 2. NORMAS DE PROTECCIÓN 2.1.- OBJETO Y AMBITO Más detalles Anexo técnico. Introducción. 1. Éxito de las soluciones constructivas APLACADO PIEDRA NATURAL
Introducción En esta segunda edición de los Premios de Calidad en la Edificación de la Región de Murcia, se ha realizado un análisis técnico sobre el éxito de las soluciones constructivas y las patologías Más detalles MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS
MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD DE LEÓN Jardín de San Francisco s/n, León REV 05 2015 Julio Macías Rubio Gran Vía de San Marcos, 39, 1º B 24001 LEÓN tlf 987 Más detalles LA REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO CONESA, EN CARTAGENA
15 LA REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO CONESA, EN CARTAGENA Marcos Ros Sempere. Doctor Arquitecto. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. Universidad Politécnica de Cartagena. Más detalles PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA. MADRID MEMORIA
PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA. MADRID MEMORIA PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA. Más detalles DETALLES y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS en el SISTEMA
DETALLES y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS en el SISTEMA * Junta de dilatación y detalle entre pilares * Sumidero vertical y horizontal * Canalón integrado en el faldón de cubierta plana o inclinada * Canaleta Más detalles RESTAURACIÓN DE FACHADA EN CASA COLL
3 El edificio, conocido como Casa Coll, se construyó en el año 1913 y fue proyectado por el Arquitecto D. Francisco Lamolla Morante. La fachada se realizó con morteros de cal, utilizando las técnicas del Más detalles Las presentes normas serán de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial.
TITULO VI.- NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION. Art. 39.- General Las presentes normas serán de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial. Sus determinaciones se establecen con carácter general, sin Más detalles - Rehabilitación integral de Vivienda del siglo XVII, en Huecas ( Toledo) (500 m2).
- Rehabilitación integral de Vivienda del siglo XVII, en Huecas ( Toledo) (500 m2). - Demolición completa de cubierta, forjados de cubierta y entreplanta por estar estos destruidos a causa de la carcoma. Más detalles ANEXO I ORDENANZA MUNICIPAL INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO DE JAÉN. PLAN ORIENTATIVO DE REVISIONES BÁSICAS A REALIZAR EN EDIFICIOS.
ANEXO I ORDENANZA MUNICIPAL INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO DE JAÉN. PLAN ORIENTATIVO DE REVISIONES BÁSICAS A REALIZAR EN EDIFICIOS. CIMENTACIÓN. - Fugas de agua o manchas de humedad en las Más detalles 5.2 Características constructivas
El bloque consta de 16 viviendas de promoción protegidas a razón de 2 escaleras o zaguanes, cada una de 4 alturas con 2 viviendas por planta, incluso en la baja. Existe un único tipo de vivienda de 72 Más detalles Climbvert trabajos verticales S.L. Consultoría e Ingeniería Integral para Trabajos en Altura Memoria de Empresa
Climbvert trabajos verticales S.L. Consultoría e Ingeniería Integral para Trabajos en Altura Memoria de Empresa Page 1 of 51 INDICE 1. PRESENTACIÓN DE Climbvert. Quiénes Somos? Que nos caracteriza? 2. Más detalles DOSSIER DE EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DECORACIÓN
DOSSIER DE EMPRESA Presentación El Origen de DEYCO DE FRANCISCO S.L. se remonta a principios del año 2002 como continuación de la gran trayectoria y experiencia en el sector de la construcción y de las Más detalles PERI-3 DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA DOCUMENTO II NORMAS URBANÍSTICAS
DOCUMENTO II NORMAS URBANÍSTICAS 38 ORDENANZA 11. CASAS-CUEVA (ÁMBITO PERI-3) 1. ÁMBITO Y DEFINICIÓN Se delimita en los planos de ordenación y corresponde al ámbito de desarrollo del PERI-3. Dicho ámbito Más detalles soluciones integrales
soluciones integrales Para todo tipo de obras Presentación Corporativa 03 LA DIFERENCIA 04 EXPERIENCIA Índice Somos Somos 03 LA DIFERENCIA 04 EXPERIENCIA Ficha Cultura Trayectoria La dirección de CIMA Más detalles ANEXO V. DEFINICIONES
ANEXO V. DEFINICIONES 1 Actividad económica: Toda aquella actividad económica, empresarial, industrial o mercantil consistente en la producción de bienes o prestación de servicios cuyo control corresponde Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS CONDICIONES ESTÉTICAS DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES DE LA VILLA REAL DE NAVALCARNERO.
ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS CONDICIONES ESTÉTICAS DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES DE LA VILLA REAL DE NAVALCARNERO. Artículo 1. Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones estéticas Más detalles Prevenir humedades. en obra nueva 1. Cubiertas y fachadas BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA
BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA Prevenir humedades en obra nueva 1 Cubiertas y fachadas www.leroymerlin.es Leroy Merlin, S.A., 2003 www.leroymerlin.es Leroy Merlin, S.A., 2002 Cuando Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
Para facilitar el cumplimiento del deber urbanístico de conservación que corresponde a los propietarios de los inmuebles, la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001 de 17 de julio vigente establece Más detalles La Pedrera inicia la limpieza y restauración general de la fachada
La Pedrera inicia la limpieza y restauración general de la fachada La Fundación Catalunya-La Pedrera pone en marcha un proyecto orientado a la preservación y mantenimiento del edificio, declarado Patrimonio Más detalles PLAN DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS
PLAN DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE S Y EDIFICIOS OBJETIVOS El Ayuntamiento de Alicante, con el fin de revitalizar la zona del Centro Tradicional, solicitó a la Generalitat Valenciana que arbitrará una Más detalles Objetivos docentes del Tema 5:
Tema 5: Cubiertas 1. Evacuación de aguas. 2. Estanquidad por superposición, solape y continuidad. 3. Tipos de cubiertas. 4. La Cubierta inclinada: Geometría, tipos y Elementos. 5. La Cubierta plana: tipos Más detalles ORDENANZA REGULADOR A DE LAS CONDICIONES DE ESTETICA Y ORNATO DE FACHADAS. -
ORDENANZA REGULADOR A DE LAS CONDICIONES DE ESTETICA Y ORNATO DE FACHADAS. - Artículo 1.- Objeto.- Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las condiciones estéticas y ornato público de las Más detalles NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VADOCONDES (BURGOS)
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VADOCONDES (BURGOS) FICHA RESUMEN CONDICIONES ESTÉTICAS ORDENANZA 1. CASCO HISTÓRICO FACHADAS - Tendidos continuos de mortero en tonos claros o terrosos. - Ladrillo macizo Más detalles Guía de ayudas para la rehabilitación de edificios
Guía de ayudas para la rehabilitación de edificios Guía informativa de ayudas para la rehabilitación de edificios El acceso a una vivienda digna y adecuada no es únicamente un derecho de todos los españoles Más detalles Objetivos docentes del Tema 5:
Tema 5: Cubiertas 1. Evacuación de aguas. 2. Estanquidad por superposición, solape y continuidad. 3. Tipos de cubiertas. 4. La Cubierta inclinada: Geometría, tipos y Elementos. 5. La Cubierta plana: tipos Más detalles INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA
INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA 1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 1.1. Detalles constructivos Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente al agua de lluvia de muros de fachada Más detalles DEGAB21 Humedad 0. Impermeabilizaciones Trabajo vertical, Reforma integral
DEGAB21 Humedad 0 Impermeabilizaciones Trabajo vertical, Reforma integral Quienes somos Impermeabilizaciones DEGAB21 es una empresa especializada en el tratamiento de las humedades y filtraciones. Los Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE CONDICIONES ESTETICAS. Capítulo 1.- CONDICIONES DE ESTETICA
AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU (ALAVA) ARRAIA-MAEZTUko UDALA (ARABA) ORDENANZA REGULADORA DE CONDICIONES ESTETICAS Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda Más detalles CORRECCIÓN DE HUMEDADES
Universidad Politécnica de Madrid - Escuela Técnica Superior de Arquitectura Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas XII MDAi - 2015 Máster en Diseño y Arquitectura de interiores Módulo Más detalles Las obras realizadas a tal fin se resumen en Memoria Anexa a este Certificado.
JUAN MANUEL GARCÍA BLÁZQUEZ, arquitecto de la INSPECCIÓN TÉCNICA del EDIFICIO ubicado en RONDA DE TRIANA nº 23, destinado a USO RELIGIOSO, PARROQUIA DE SANTAS JUSTA y RUFINA, ITE con nº de expediente 104593 Más detalles FONDO DE INVERSIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO GOBIERNO DE ESPAÑA.
MEMORIA DESCRIPTIVA 1 de 13 MEMORIA DESCRIPTIVA 1.- CONTENIDO DEL PROYECTO: 1.1.- AGENTES: 1.1.1.- Promotor: Nombre: AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS. Dirección: Plza. Mayor, nº1. NIF.: P4003300C. 1.1.2.- Arquitecto Más detalles mi uro REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS EN GIJON estudiodearquitectura La renovación de la fachada como regeneración urbana.
+ mi uro estudiodearquitectura c/ na jordana 10, bajo dcha. 4003 valencia spain t/fax:[+34]920708 mixuro@mixuro.com www.mixuro.com REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS EN GIJON La renovación de la fachada Más detalles CALLE:, Nº C.P.: 09 BURGOS AGAR-INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS S.L.P.
CALLE:, Nº C.P.: 09 BURGOS AGAR-INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS S.L.P. OBJETO DEL INFORME Se redacta el presente INFORME TÉCNICO referente al inmueble situado en CALLE de la localidad de BURGOS, provincia Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS DE LAS CONDICIONES ESTÉTICAS DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES DE ESTE MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE PERALES.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS DE LAS CONDICIONES ESTÉTICAS DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES DE ESTE MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE PERALES. Artículo 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto Más detalles PLAN GENERAL MUNICIPAL DE NAVARRETE CATALOGO DE EDIFICIOS SUJETOS A ORDENANZAS DE PROTECCION DETERMINACIONES PLAN GENERAL MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE NAVARRETE VIA PÚBLICA: CL MAYOR ALTA Nº 0012 REFERENCIA CATASTRAL: 6177409 WM3967N DATOS GENERALES SUPERFICIE PARCELA 90 SUPERFICIE CONSTRUIDA 276 Nº DE PLANTAS USO 3 RESIDENCIAL Más detalles IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE SIN OBRAS
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE SIN OBRAS CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN REFORMAS Y GREMIOS. COMUNIDADES, EMPRESAS, PARTICULARES... www.jafecar.com 976 533 653 La impermeabilización mediante membranas liquidas Más detalles OCTUBRE 2014 SITUACIÓN: Paseo del Duque de Mandas, 52. 20012. Donostia - San Sebastián.
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS EN DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN PARA SU TRANSFORMACIÓN EN CENTRO CULTURAL ANEJO DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACION DE LAS FACHADAS EXTERIORES. OCTUBRE Más detalles Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt FICHAS DE LESIONES EN EXTERIOR
FICHAS DE LESIONES EN EXTERIOR FISURAS Y GRIETAS EN FACHADA L 1 Situación de la lesión: Planta primera y segunda Elemento afectado: Antepecho de fachada sur y este En algunos de los elementos que sobresalen Más detalles INDICE. CAPÍTULO 2 Descripción de la Realización de la Tarea.
- Revisión: 0 CAPÍTULO 2 Descripción de la Realización de la Tarea. A continuación se describe la metodología de trabajo y alcance de la intervención. De esta manera, la empresa determina y especifica Más detalles Área de Rehabilitación de Centro Histórico
Área de Rehabilitación de Centro Histórico Se integra dentro de un conjunto histórico protegido Delimita un tejido urbano consolidado y habitado por una población estable Presenta cierta degradación urbanística, Más detalles ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTO : Daniel Parra Pérez PROPIETARIO : Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo GENERALIDADES La obra consiste en la reparación y pintura de fachadas Más detalles CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE IMPERMEABILIZACIÓN
SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARTE PRIMERA. La humedad en el Código técnico de la edificación (CTE) Capítulo Más detalles Guía informativa de ayudas para la rehabilitación de una casa de tipología tradicional. En Áreas de Rehabilitación PAH 2004-2007
Guía informativa de ayudas para la rehabilitación de una casa de tipología tradicional En Áreas de Rehabilitación 2004-2007 PAH Ayudas para la rehabilitación de una casa de tipología tradicional Definiremos Más detalles Enovate. PUR proyectado: La mejor solución impermeabilizadora para la rehabilitación de las fachadas del Edificio Eurocentro de Madrid
Enovate UNA BARRERA IMPERMEABLE DEFINITIVA PUR proyectado: La mejor solución impermeabilizadora para la rehabilitación de las fachadas del Edificio Eurocentro de Madrid A Formación de pendientes B Impermeabilización Más detalles PREGUNTA A TU ARQUITECTO.
1. DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE. 2. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL DEL DAÑO. 3. RESPUESTA TÉCNICA DEL DAÑO. 4. REPARACIÓN ACONSEJADA. 1. DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE. La sorpresa ha sido cuando Más detalles PLAN GENERAL MUNICIPAL DE NAVARRETE CATALOGO DE EDIFICIOS SUJETOS A ORDENANZAS DE PROTECCION DETERMINACIONES PLAN GENERAL MUNICIPAL
Situación SAN AGUSTIN, Nº 4 Edificio 38 Zon IV Grado Protección ARQUITECTONICA I Fach. Tipol. Elem. Estilo Autor Epoca Decimonónico Burgués Malagueño S. XIX - 2ª Mitad.- PROPUESTA USOS NO ADMITIDOS Conservar Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback