Source: http://docplayer.fi/259421-1-yleista-katso-rt-92-10774-seka-st-53-11-johdanto-yleista.html
Timestamp: 2019-01-24 10:06:53+00:00
Document Index: 17533705

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1. Yleistä Katso RT sekä ST JOHDANTO / YLEISTÄ - PDF
1. Yleistä Katso RT sekä ST JOHDANTO / YLEISTÄ
Download "1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ"
1 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMOT. Tämän lisäksi LE-Sähköverkko Oy antaa nämä lisäohjeet, joita tulee noudattaa. Ellei tämä ole mahdollista, on poikkeuksista neuvoteltava verkkoyhtiön kanssa. Kaapeliliitäntäiset sähkönkäyttäjän muuntamot 1. Yleistä Katso RT sekä ST JOHDANTO / YLEISTÄ 2. Määräykset ja ohjeet SÄHKÖTURVALLISUUSLAKI (410/96) SÄHKÖALAN TYÖT (KTMp 516/96 ja 1194/99) SÄHKÖLAITTEISTOJEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ (KTMp 517/96) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUS (KTMp 1193/99) E 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS, SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SFS 6000 PIENJÄNNITEASENNUKSET SFS 6001 SUURJÄNNITEASENNUKSET SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS TEKNISET VAATIMUKSET LIITETTÄESSÄ SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJA LE- SÄHKÖVERKKO OY:N VERKKOON (LE:n urakoitsijatiedote) 3. Toimintaohjeet 3.1 Sähkösuunnittelijan toimenpiteet Päätös muuntamon rakentamisesta Ota aina yhteys verkkoyhtiön suunnittelijaan Tutustu verkkoyhtiön liittymisehtoihin ja liittymismaksutariffeihin Suunnittelijan selvitettävät perustiedot Katso RT ja ST Mikäli muuntamo sijoitetaan kiinteistöön, muuntamon oven tai ovien tulee olla katutasossa ja avautua ulkoilmaan. Huollon helpottamiseksi muuntamon eteen tulee päästä autolla. Ota aina yhteys verkkoyhtiön suunnittelijaan Suunnitteluvaiheen piirustukset ja asiakirjat Katso ST kohta 3.1.3
2 2 (6) 3.2 Sähköurakoitsijan toimenpiteet Piirustusten toimittaminen verkkoyhtiölle Katso ST kohta 3.1. Ota yhteys tarvittaessa verkkoyhtiön suunnittelijaan. Suunnittelija antaa ohjeet sopivien kaapelipäätteiden ja ylijännitesuojien valinnasta, asennuksesta ja ohjeista. Samalla annetaan tietoa siitä, pitääkö verkkoyhtiön käyttöön tulevat kennot varustaa ylijännitesuojilla Liittymissopimus Urakoitsijan on tehtävä liittymistilaus vähintään 3 kk ennen toivottua kytkentäajankohtaa. Mittaritilaus sekä rekisteri-ilmoitus ja mahdollinen varmennustarkastustilaus tehdään LE-Sähköverkko Oy:n ao kaavakkeella. Katso oheinen malli. Urakoitsijan on huolehdittava, että kiinteistön omistaja on tätä ennen tehnyt sähköliittymissopimuksen LE-Sähköverkko Oy:n kanssa Sähköntoimitussopimus Urakoitsijan on huolehdittava, että ennen energian mittalaitteiden asentamistilausta asiakas on tehnyt verkkopalvelusopimuksen sähköenergian siirrosta LE- Sähköverkko Oy:n kanssa Käyttöönotto- ja varmennustarkastus Tarkastukset tulee tehdä Sähköturvallisuuslain sekä KTM:n päätöksen nro 517/96 mukaisesti. Käyttöönottotarkastus välittömästi laitteiston tullessa kytketyksi suunniteltuun käyttötarkoitukseensa sekä varmennustarkastus viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä Liittäminen verkkoon Katso ST kohta Keskijänniteverkon rakentaa verkkoyhtiön käyttämä urakointiyhtiö. Kysy yhteystiedot rakennuttajilta. 4. Muuntamotilat 4.1 Rakennukseen sijoitettu sisämuuntamo Rakennus- ja palotekniset vaatimukset Katso ST 53.11:n kohta Katso liite"sähkönkäyttäjän muuntamon ovet" Tilantarve Katso ST kohta Muuntamotilaan tulee rakentaa kaapelikanaali, jonka syvyys on > 700 mm. Keskustele verkkoyhtiön suunnittelijan kanssa kanaalin riittävyydestä kj-kaapelin taivutussäteet huomioiden Ilmanvaihto Katso ST kohta 4.1.3
3 3 (6) Valokaarioikosulun painevaikutus Katso ST kohta Katso liite "Sähkönkäyttäjän muuntamon ovet" 4.2 Erilliset puistomuuntamot Sijoitus palovaaran kannalta Katso ST kohta Muut huomioon otettavat asiat Katso ST kohta Vanhojen muuntamoiden laajennus ja saneeraus Katso lisäksi kohta ST kohta Muuntajan valinta Katso ST kohta 5 6. Keskijännitekojeisto 6.1 Sähköiset arvot Katso alla oleva taulukko Ota aina yhteys verkkoyhtiön suunnittelijaan ja käyttömestariin NIMELLISJÄNNITE kv 20 Suurin käyttöjännite kv 24 Eristystaso (IEC-298) - syöksykoejännite, 1,2/50 us kv eristyskoejännite, 1 min 50 Hz kv 50 Kiskoston ja kytkimien nim.virta A 630 Kojeiston oikosulkukestoisuus - terminen kestovirta, 1 s ka 20 - dynaaminen kestovirta ka 50 Liittymiskennojen kuormaerottimien - normaali katkaisukyky, cosf = 0,7 A silmukan katkaisukyky, cosf = 0,3 A kuormittamattoman kaapelin katkaisukyky A 25 Muuntamon sisäinen kj-kaapeli minimi - katkaisijan takana, Cu/Al mm 2 70/120 - sulakkeiden takana, Cu/Al mm 2 35/70
4 4 (6) 6.2 Pääkaavio Katso ST kohdat 6.2 ja Katkaisijakenno ja releistys Katso ST kohta ja Ota yhteys verkkoyhtiön käyttömestariin Muuntamon pääkytkimenä voidaan käyttää varokekuormaerotinta enintään yhden 1600 kva:n muuntajan muuntamossa Kennojen käyttöturvallisuus Kennot on oltava koteloituja vähintään IP20 kotelointiluokan täyttäviä, koestettuja ja valokaarioikosulun kestäviä. Suomenkieliset kytkinlaitteiden käyttöohjeet on oltava kojeiston vierellä. Ennen uuden kojeiston käyttöönottoa pitää sopia verkkoyhtiön käyttömestarin kanssa opastustilaisuudesta, jossa verkkoyhtiön henkilökunta voi perehtyä jännitteettömänä ko. kojeistoon Liittymiskenno ja kaapelireitti Verkkoyhtiön kj-kaapeleita varten hankittavien kennojen leveyden tulee olla vähintään 0,5 m, kun käytetään SF6 eristeisiä tai vastaavia kompakteja kojeistoja. (huomioi ylijännitesuojien tarve) Katso ST kohta Em. kennot tulee varustaa esim. kapasitiivisella jännitenäytöllä jännitteettömyyden toteamista ja vaiheistusta varten. Kaikki liittymiskennot ovat muuntamon omistajan omaisuutta ja kennojen huolto ja kunnossapito on omistajan vastuulla. Liittymiskennossa sähkönkäyttäjän käytönjohtaja ei saa tehdä mitään kytkentöjä. LE-Sähköverkko Oy:llä on yksinoikeus näiden kytkinlaitteiden käyttöön. Katso ST kohta Rakennuksessa sähkötilan ulkopuolella tulee kaapeli aina asentaa palonkestävästi Varokekuormaerotinkenno Muuntamon pääkytkimenä voidaan käyttää varokekuormaerotinta enintään yhden 1600 kva:n muuntajan muuntamossa. Muutoin katkaisija Keskijännitesulakkeet Katso ST kohta Mittauskenno Katso edellä olevat LE-Sähköverkko Oy:n mittausohjeet. Mittamuuntajat hankkii liittyjä. Tarkkuusluokan on oltava 0, Muuntajakenno Katso ST kohta Muuntamon pienjännitekeskus Pienjännitepääkeskus on syytä sijoittaa eri huonetilaan kuin keskijännitelaitteet. Katso ST kohta 7.
5 5 (6) 8. Maadoitukset Maadoitusjohtimien mitoituksen ohjeita on SFS 6001 sekä SFS 6000 standardissa ja ST kortissa. Maadoituksien kytkentäsuosituksena on syytä käyttää ST kortin liitettä 1 tai Maadoituselektrodi Ota yhteys verkkoyhtiön käyttömestariin tai suunnittelijaan. Hän antaa tietoja maasulkusuojauksen toimintaperiaatteista, laukaisuajasta ja maasulkuvirrasta sekä antaa ohjeita verkkoyhtiön kaapeleiden mukana vedettävistä maadoituselektrodeista. 8.2 Maadoituskisko Maadoituskiskoa on käytettävä Maadoitukset yhdistetään kiskoon kuten ST kortin liitteet esittää. 9. Muuntamon varusteet 10. Käyttö 9.1 Työmaadoituksessa tarvittavat välineet Katso ST kohta Muut varusteet ja merkinnät Katso ST kohta Tarkastukset Urakoitsijan tulee huolehtia muuntamon käyttöönotto- ja varmennustarkastuksista sekä ilmoituksista TUKES-rekisteriin KTMp 517/96 mukaisesti 10.3 Käyttövastuu Muuntamon omistajan tai haltijan on nimettävä KTMp 516/96 SÄHKÖALAN TYÖT mukaisesti käyttö- ja huoltotöitä johtava henkilö muuntamolle ja sen syöttämille laitteille Pääsy muuntamoon Katso ST kohta Muuntamon oveen urakoitsija/rakennuttaja toimittaa verkkoyhtiön ura-avain lukon. Kiinteistön sisäisen reitin ovien ja porttien avaimien osalta (aina muuntamon ovelle asti) on urakoitsijan huolehdittava, että ulommaisen oven tai portin pielessä on ns. putkilukko, joka sisältää reittiavaimet. Valtuutettu lukkoliike Lahden alueella on: Lukkohuolto Lempiäinen, Paasikivenkatu 1, Lahti Puhelin
6 6 (6) 10.5 Käyttötoimenpiteet Katso ST LIITTEET: ST liitteet 1 ja 2, maadoitusten kytkentä Sähkönkäyttäjän muuntamon ovet
Ari Pääkkönen. Sairaalakiinteistön liittäminen 20 kv:n suurjänniteverkkoon
Ari Pääkkönen Sairaalakiinteistön liittäminen 20 kv:n suurjänniteverkkoon Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö Päivämäärä 21.6.2012 Tiivistelmä Tekijä