Source: http://docplayer.fi/3466596-Etpr-ei-1-ja-etpr-ei-2-palopelti-ei-luokitus-asennus-kaytto-ja-huolto-ohje-07-2013.html
Timestamp: 2017-10-21 19:56:17+00:00
Document Index: 20002340

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 Palopelti, EI-luokitus Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/ PDF
Download "ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 Palopelti, EI-luokitus Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013"
1 ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 Palopelti, EI-luokitus Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 ETPR-EI-1 ETPR-EI-2
3 Sisällysluettelo Palopellin ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 käyttö ja huolto... 4 Palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät ja välipohjat), joiden paloluokka on EI 60 / EI Palopellin asennus levyrakenteisiin rakennusosiin (kipsi tai vastaava), joiden paloluokka on EI 60 / EI Palopellin asennus levyrakenteisiin rakennusosiin (kipsi tai vastaava), joiden paloluokka on EI 60 / EI 120 asennuskehyksen ETPZ-01 avulla Palopellin asennus rakennusosan ulkopuolelle. Rakennusosan paloluokka EI 60 / EI Lisälaitteiden asennusohje Vaatimustenmukaisuusvakuutus Nämä asennusohjeet koskevat sekä ETPR-EI-1 että ETPR-EI-2 palopeltejä. Peltien rakenne-erot, katso alla olevat kuvat. * ETPR-EI-2:n laippa on paksumpi. ETPR-EI-1 paloluokitus on EI 60 / E 120 S. ETPR-EI-2 paloluokitus on EI 120 asennettuna EI 120 S luokan rakenteisiin. Huom! Asennusohjeiden kuvissa olevat palopellit ovat joko moottori- tai sulakemallisia. Ohjeet pätevät kuitenkin molemmille malleillle. ETPR-EI-1 ETPR-EI-2 * Moottorimalli Moottorimalli Fläkt Woods FIFLO FI
4 Palopellin ETPR-EI-1-1 ja ETPR-EI-2 käyttö ja huolto Käyttö: Tekniset tiedot ja toiminta, katso erillinen tuoteesite. CE-merkintä edellyttää palopellin toimivan lämpötilaan perustuvan laukaisumekanismin avulla. Palopelti voidaan toimittaa joko mekaanisella sulakkeella tai toimilaitemoottorilla. Moottorimalliin voidaan liittää lisäksi savunilmaisuun perustuva laukaisumekanismi. Tällöin palopelti kannattaa kytkeä Fläkt Woodsin toimittamaan palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmään FICO. Valvontajärjestelmällä voidaan suorittaa myös palopeltien käytönaikainen automaattinen toiminnantestaus. FICO ohjaus- ja valvontajärjestelmien yhteydessä käytetään aina toimilaitetta 24V. Toiminnan testaus sulakemalli: Löysää sulakkeen ruuvia riittävästi kunnes jousi sulkee palopellin läpän. Varo kääntyvää virityskahvaa! Käännä virityskahvasta läppä takaisin auki -asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. Toiminnan testausväli tulee määritellä rakennuskohtaisesti kuitenkin siten, että toiminta testataan vähintään kaksi kertaa vuodessa tuotestandardiin EN 15650:2010 perustuen. Moottorimalli: Moottorimallin testaus voidaan suorittaa katkaisemalla virran syöttö moottoriin liitetyn lämpölaukaisijan kytkimestä. Tällöin sulkupellin tulee sulkeutua jousivoiman avulla. Testaus voidaan suorittaa myös ohjaus- ja valvontajärjestelmästä FICO joko manuaalisesti tai automaattisesti. Moottorimallin testaus suositellaan tehtäväksi 48 h välein. Huolto: Suorita seuraavat toimenpiteet määräaikaisen huollon tai mahdollisen vian yhteydessä: Tarkista, ettei palopellin vaippa ole vaurioitunut eikä mikään haittaa sulkupellin liikettä. Tarkista toimilaitteen kiinnitys palopellin vaippaan ja akseliin. Tarkista, että sulkupelti ja tiivisteet ovat ehjiä. Tarkista, että palopellin sulkupelti on täysin aukiasennossa normaalikäyttötilassa. Tarkista, että palopellin sulkupelti sulkeutuu ja avautuu esteettömästi. VAROITUS! Älä koskaan työnnä käsiäsi pellin sisään sen sulkeutuessa. Puhdistus: Puhdista palopelti pölynimurilla. Vältä kemiallisia puhdistusaineita. Varaosat: Toimilaite, katso tyyppimerkintä toimilaitteesta. Virransyöttö AC 230 V AC 24 V DC 24 V ~ T 1 2 M Tilatiedot rajakytkimistä Tf1 Tf2 Tf3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 LED KUVA 1 Peltimoottorin kytkentäkaavio M Lämpölaukaisu (T) Fläkt Woods FIFLO FI
5 Palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät ja välipohjat), joiden paloluokka on EI 60 / EI Rakennusosan tai välipohjan asennusaukon tulee olla TAULUKON 1 tai 2 mukainen, riippuen rakenteen paloluokituksesta. TAULUKKO 1. Asennusaukon mitat; ETPR-EI-1 asennus EI 60 luokan rakenteeseen. Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Asennusaukko D3 (mm) min - max 100 *) *) Tehdään muunnolla. ETPR-EI-1 TAULUKKO 2. Asennusaukon mitat; ETPR-EI-2 asennus EI 120 luokan rakenteeseen. Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Asennusaukko D3 (mm) 100 *) *) *) Tehdään muunnolla. 2. Keskitä pyöreä kanava tai tuote asennusaukkoon. ETPR-EI-2 runko riittää max 150 mm rakenneosiin. Jos rakenneosan vahvuus on suurempi, voidaan pituutta jatkaa normaalisti pyöreällä kanavalla. ETPR-EI-2 KUVA 2. Palopellin asennus kiviaineiseen rakennusosaan. Minimi rakennusosan paksuus 110 mm (EI 60 / EI 120) 3. Keskitä tuote kanavaan tai asennusaukkoon siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla rakenneosaan kiviseinään soveltuvilla riittävän pitkillä ruuveilla (esim. M6 x 40 mm) vähintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. 4. Suorita jälkivalu S (paksuus mm) koko rakenneosan paksuudelta käyttäen palamatonta kivipohjaista ja hienojakoista kipsi- tai betonimassaa. Fläkt Woods FIFLO FI
6 5. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 6. Sulakemallin viritys: Avaa sulakkeen ruuvia noin 7 mm. Käännä virityskahvasta sulkupelti aukiasentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. 7. Moottorimallin testaus voidaan suorittaa jännitteettömänä mukana toimitettavalla kuusioavaimella ja jännitteellisenä lämpölaukaisijan katkaisijasta. Huom! Jos avaat pellin kuusioavaimella, muista vapauttaa pelti takaisin kiinniasentoon ennen virran kytkemistä. 8. Liitä kanavat peltiin suunnittelijan tai valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä on Veloduct-liitäntä. Palopellin välittömään läheisyyteen on asennettava puhdistusluukku, jonka kautta se voidaan tarkastaa ja puhdistaa. 10. Mahdollisen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. Peltimoottorin kytkentäkaavio KUVA Asennustapauksissa, joissa kaksi peltiä asennetaan toisiinsa kiinni vaaka tai pystysuunnassa tulee asennus suorittaa KUVA 3 mukaisesti. Jälkivalulaatta-asennuksessa aseta palopelti korkeussuunnassa siten, että palopellin laippa tulee tiiviisti jälkivalulaattaa vasten. 12. Palopellin asennustyöstä vastaavan henkilön tulee täyttää ja allekirjoittaa pellin mukana toimitettava asennustodistus. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä se liitetään rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka liitetään luovutusasiakirjoihin. 9. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivan pituista pyöreää kanavaa. min. 200 mm KUVA 3. Jälkivalulaatta-asennus, kaksi palopeltiä kiinni toisissaan Fläkt Woods FIFLO FI
7 Palopellin asennus levyrakenteisiin rakennusosiin (kipsi tai vastaava), joiden paloluokka on EI 60 / EI Tiivistä asennusaukko palamattomalla mineraalivillalla. Villan leikkausmalli KUVA 4A, mitat TAULUKKO Keskitä pyöreä kanava asennusaukkoon ja tiivistä kanavan ja seinän väli paloa kestävällä massalla molemmilta puolilta, KUVA 5A. 4. Keskitä tuote kanavaan siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla tukevasti rakenneosaan kipsiseinään soveltuvilla ruuveilla tai ankkureilla, esim Fischer, vähintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. KUVAT 5A ja 6A. Min. 116 mm KUVA 4A. ETPR-EI-1 palopellin asennus kipsiseinään, asennusaukon mitoitus KUVA 5A. Läpimenon tiivistys paloa kestävällä massalla (s), ETPR-EI-1. ETPR-EI-1 asennus: 1. Tee seinään pyöreä asennusaukko. Mitoita aukko mahdollisimman tarkasti läpimenevän kanavan mukaan; aukon halkaisija D3 = nimellismitta D mm. Villojen mitat, katso TAULUKKO 3. Huom! Mitta L = A normaali asennus tapauksessa. TAULUKKO 3. Asennusaukon mitat, ETPR-EI-1. Nimellismitta D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Mitta A 100 (125)* *D3=125+10=135mm KUVA 6A. Palopellin ETPR-EI-1 asennus kipsiseinään Fläkt Woods FIFLO FI
8 Asenna kipsilaatta, mitoitus TAULUKOSSA 4, kuvien 5B ja 6B mukaisesti molemmille puolille rakennetta. Kipsilaatat kiinnitetään kipsilevyruuveilla pysty- ja vaakarunkoon (jako 150 mm). Kipsilaatta Min. 116 mm Kipsilaatta Kipsilevyruuvi KUVA 5B. Läpimenon tiivistys paloa kestävällä massalla (S), ETPR-EI-2. KUVA 4B. ETPR-EI-2 palopellin asennus kipsiseinään, asennusaukon mitoitus ETPR-EI-2 asennus: 1. Tee seinään pyöreä asennusaukko. Mitoita aukko mahdollisimman tarkasti palopellin läpimenevän runko-osan mukaan; aukon halkaisija D3 = nimellismitta D mm. Aukon reunoissa tulee olla teräs- tai puurangat, joihin palopelti ja kipsilaatta voidaan tukevasti kiinnittää. Rankojen ja villojen mitat, katso TAULUKKO 4. Huom! Mitta L = A normaali asennus tapauksessa. TAULUKKO 4. Asennusaukon mitat, ETPR-EI-2. Nimellismitta D1 (mm) Vaippa D2 (mm) Mitta A Kipsilaatan mitat B x B (mm) min. paksuus 12,5 mm 100 (160) *) x (160) *) x x x x x x x x 920 *D3=160+10=170mm 2. Tiivistä asennusaukko palamattomalla mineraalivillalla, minimipaksuus tuotteen ympärillä 100 mm. Villan leikkausmalli KUVA 4B, mitat TAULUKKO Tuotteen runko riittää max 150 mm rakenneosiin. Jos rakenneosan vahvuus on suurempi kuin 150 mm, voidaan pituutta jatkaa normaalisti pyöreällä kanavalla. ETPR-EI-2 paloluokitus on EI 120 asennettaessa kahden tunnin rakenteeseen. 4. Tiivistä palopellin ja seinän väli paloa kestävällä massalla molemmilta puolilta, KUVA 5B. 5. Keskitä tuote asennusaukkoon siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla tukevasti kipsilevyihin kipsiseinään soveltuvilla ruuveilla tai ankkureilla, esim Fischer, vähintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. KUVAT 5B ja 6B. Kipsilaatta KUVA 6B. Palopellin ETPR-EI-2 asennus kipsiseinään Fläkt Woods FIFLO FI
9 Palopeltien viritys ja testaus: 6. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 7. Sulakemallin viritys: Avaa sulakkeen ruuvia noin 7 mm. Käännä virityskahvasta sulkupelti auki-asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. 8. Moottorimallin testaus voidaan suorittaa jännitteettömänä mukana toimitettavalla kuusioavaimella ja jännitteellisenä lämpölaukaisijan katkaisijasta. Huom! Jos avaat pellin kuusioavaimella, muista vapauttaa pelti takaisin kiinniasentoon ennen virran kytkemistä. 9. Liitä kanavat peltiin suunnittelijan tai valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä on Veloduct-liitäntä. Palopellin välittömään läheisyyteen on asennettava puhdistusluukku, jonka kautta se voidaan tarkastaa ja puhdistaa. 10. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Isokokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää sopivan pituista pyöreää kanavaa. 11. Mahdollisen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. Peltimoottorin kytkentäkaavio KUVA Palopellin asennustyöstä vastaavan henkilön tulee täyttää ja allekirjoittaa pellin mukana toimitettava asennustodistus. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä se liitetään rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka liitetään luovutusasiakirjoihin. Fläkt Woods FIFLO FI
10 Palopellin asennus levyrakenteisiin rakennusosiin (kipsi tai vastaava), joiden paloluokka on EI 60 / EI 120 asennuskehyksen ETPZ-01 avulla. Asennuskehys ETPZ-01 on suunniteltu ja testattu käytettäväksi yhdessä palopellin ETPR-EI-1 kanssa helpottamaan, nopeuttamaan ja parantamaan asennuksen laatua kipsiseinä (EI 60) asennuksissa. (VTT:n testiraportti VTT-S ) KUVA 8. ETPZ Kiinnitä asennuskehys ETPZ-01 ja ETPR-EI-1 popniiteillä KUVAN 8 mukaisesti. Tiivistä kehyksen ja seinän väli paloa kestävällä massalla (S) molemmilta puolilta (KUVA 9). KUVA 7. ETPR-EI-1 asennus eristämättömään kipsiseinään asennuskehyksen ETPZ-01 avulla. 1. Tee seinään pyöreä asennusaukko. Mitoita aukko mahdollisimman tarkasti TAULUKON 5 mittojen mukaan. Aukon halkaisija TAULUKOSSA on D3. Seinärakenne tulee tarvittaessa vahvistaa seinänvalmistajan ohjeiden mukaan. TAULUKKO 5. Asennusaukko, mitat, ETPR-EI-1 ja ETPZ Keskitä palopelti ja asennuskehys rakennusosaan siten, että tuotteessa oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden avulla tukevasti rakenneosaan kipsiseinään soveltuvilla ruuveilla ja ankkureilla, esim Fischer. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. Toiselta puolelta voidaan jatkaa sisäliittimellä ja kanavalla, tai jollakin toisella kanavaosalla. (KUVA 9 ja 10) Seinänvahvuus mm Kipsilevyankkuri KUVA 9. Läpimenon tiivistys paloa kestävällä massalla (S), ETPR-EI-1 ja ETPZ-01. S Koko D1 (mm) Vaippa D2 (mm) 100 (125)*) *) Tehdään muunnolla. Asennusaukko D3 (mm) Jos seinänvahvuus > 120 mm suositellaan kanavan tai kanavaosan asentamista ennen kuin palopelti asennetaan seinään. KUVA 10. ETPR-EI-1 asennus kipsiseinään kehystä ETPZ-01 käyttäen. Fläkt Woods FIFLO FI
11 Palopellin asennus rakennusosan ulkopuolelle. Rakennusosan paloluokka EI 60 / EI 120. Tehdassertifikaatti 6. Moottorimallin testaus voidaan suorittaa jännitteettömänä mukana toimitettavalla kuusioavaimella ja jännitteellisenä lämpölaukaisijan katkaisijasta. Huom! Jos avaat pellin kuusioavaimella, muista vapauttaa pelti takaisin kiinni-asentoon ennen virran kytkemistä. 7. Palopellin ja ilmanvaihtokanavan kiinnityksen kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn rakennusosan paloluokan ollessa EI 60). 8. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai päätelaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Iso kokoisissa palopelleissä pellin ja suojaverkon väliin on asennettava jatko-osa. 9. Mahdollisen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu asentaja erillisten piirustusten ja kytkentäkaavion mukaan. Peltimoottorin kytkentäkaavio KUVA 1. KUVA 11. Palopellin asennus rakennusosan ulkopuolelle 1. Asenna kanava normaalisti rakennusosan läpi ja tiivistä läpivienti hyväksytyllä menetelmällä. KUVA Palopellin asennustyöstä vastaavan henkilön tulee täyttää ja allekirjoittaa pellin mukana toimitettava asennustodistus. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä se liitetään rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan, joka liitetään luovutusasiakirjoihin. 2. Liitä palopelti kanavaan suunnittelijan tai valmistajan ohjeiden mukaan. Palopellissä on Veloduct-liitäntä. Palopelti on kannakoitava erikseen massiiviseen rakenteeseen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Palopellin välittömään läheisyyteen on asennettava tarkastusluukku, jonka kautta se voidaan tarkastaa ja puhdistaa. 3. Eristä kanava ja palopellin vaippa KUVA 11 mukaisesti osastoivaa rakennusosaa vastaavasti. 4. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu. Puhdista pelti tarvittaessa. Peitä aukot muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin. 5. Sulakemallin viritys: Avaa sulakkeen ruuvia noin 7 mm. Käännä virityskahvasta sulkupelti auki-asentoon. Kierrä sulakkeen ruuvi sormin kiinni sormitiukkuuteen. Huom! Älä käytä työkalua. Fläkt Woods FIFLO FI
12 Lisälaitteiden asennusohje, sulakemallin palopelti Yleistä Lisälaitteilla varustettu palopelti asennetaan ja kiinnitetään normaalin asennusohjeen mukaisesti tukevasti osastoivaan rakenteeseen. Lisävarusteinen palopelti ei sovellu eristettäväksi, vaan on käytettävä vaihtoehtoa, jossa kanavan koko paloeriste on rakenteen toisella puolella. Painelaukaisu Painesylinterillä varustettu palopelti sulkeutuu joko lämpösulakkeen lauettua tai paineiskun avulla paineen kytkeytyessä. Painesylinteri kytketään Cu D8 putkella rakennuksen kaasusammutus järjestelmään. Painesylinterin vaatima paineimpulssi on n. 200 kpa. Viritys ja sulakkeen vaihto (painelaukaisu) Näissä palopelleissä on pidempi sulake, kuin vakiopellissä. Tämä on huomioitava tilattaessa varasulakkeita. Avaa sulakkeen ruuvia. Aseta kääntyvä vipu toimilaitteen hahloon. Käännä kahvasta sulkupelti auki-asentoon ja kierrä sulakkeen ruuvi sormitiukkuuteen. HUOM! ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUA Sulake vaihdetaan siten, että kääntyvä vipu käännetään ylös ja otetaan vanha sulake pois. Vanhan sulakkeen tilalle työnnetään uusi ja viritetään palopelti ylläkuvatun mukaisesti. VARO, ETTEI JOUSIKUORMITETTU KAHVA PÄÄSE VAHINGOITTAMAAN KÄTTÄSI. Mikrokytkin Mikrokytkin ei vaikuta palopellin laukeamiseen, se ilmoittaa ainoastaan palopellin sulkupellin asennon. Palopelti sulkeutuu lämpösulakkeen lauettua. Mikrokytkimessä on kaksi kytkinparia, joten on mahdollista saada impulssi joko sulkeutuvalta tai avautuvalta kytkimeltä. Mikrokytkimen kara on sisään työntyneenä, kun palopellin sulkupelti on auki. Mikrokytkimen toiminta on tarkastettava ja varmistettava, että indikointi toimii. Toiminta on tarvittaessa säädettävä kohdalleen avaamalla kiinnitysruuvit. Kytkennät ja toiminta Mikrokytkin Kytkimen asento palopelti palopelti viritettynä viritettynä (auki) (auki) = nasta = nasta sisääntyönnetty sisääntyönnetty Palopelti lauennut= lauennut= Palopelti Palopelti viritetty= viritetty= sulkupelti kiinni sulkupelti auki sulkupelti kiinni sulkupelti auki Kosketintoiminta LIITÄNTÄKAAPELI PvR 2m 4 JOHDINTA LIITÄNTÄKAAPELI 0,75 mm2 PvR 2m BK = 4 musta JOHDINTA 0,75 mm2 BK/WH = musta/valk. BN = BK/WH ruskea = musta/valk. BU = BN sininen = ruskea BU = sininen auki Kosketintoiminta kiinni auki kiinni SÄHKÖISET OMINAISUUDET: KÄYTTÖLÄMPÖTILA C AC-15: B300 (Ue=230VAC, Ie=1,5A) DC-13: R300 (Ue=24VDC, Ie =3A) SÄHKÖISET OMINAISUUDET: KÄYTTÖLÄMPÖTILA C AC-15: B300 (Ue=230VAC, Ie=1,5A) DC-13: R300 (Ue=24VDC, Ie =3A) Fläkt Woods FIFLO FI
13 SUORITUSTASOILMOITUS Nro: 001CPR Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Palopelti ETPR-EI-1 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Palopelti ETPR-EI-1-aaa-bb-c 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Palopelti jota käytetään osastoivana rakenteena ilmanvaihtokanavissa palo-osastojen välillä 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Fläkt Woods Oy, Kalevantie 39, FI Turku, Finland Tel: , Fax: , 5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 1 6. SP Technical Research Institute of Sweden, Nr suoritti tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen perusteella; tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen; tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin (FPC) järjestelmän 1 mukaisesti ja antoi Ilmoitetun laitoksen todistuksen tuotteen suoritustasojen pysyvyydestä - EC Certificate of Conformity 0402-CPD-SC Ilmoitetut suoritustasot: Perusominaisuudet Toimintaolosuhteet/herkkyys: - lämpösulakkeen kuormitustesti - lämpösulakkeen reagointitesti Vasteaika (reagointiviive): - sulkeutumisaika Toiminnallinen luotettavuus: - auki/kiinni-ajotesti (cycling) Palonkestävyys: Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Asennus kipsiseinään Suoritustaso Asennus kiviaineiseen seinään Asennus kiviaineiseen välipohjaan - Tiiviys E 120 E 120 E Eristävyys EI 60 EI 60 EI 60 - Savuvuoto EI 60 S, E 120 S EI 60 S, E 120 S EI 60 S, E 120 S - mekaaninen kestävyys (liittyy tiiviyteen) Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty - poikkileikkauksen pysyvyys (liittyy tiiviyteen) Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät EN 15650:2010 Kestotesti herkkyydelle: - lämpösulakkeen kuormitus- ja reagointitesti Kestotesti toiminnalliselle luotettavuudelle: - auki /kiinni-ajotesti (cycling) Hyväksytty Toimimoottori sykliä - Hyväksytty 8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Jari Hokkanen, R&D Manager Turku
14 SUORITUSTASOILMOITUS Nro: 004CPR Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Palopelti ETPR-EI-2 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11artiklan 4 kohdassa edellytetään: Palopelti ETPR-EI-2-aaa-bb-c 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Palopelti jota käytetään osastoivana rakenteena ilmanvaihtokanavissa palo-osastojen välillä 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Fläkt Woods Oy, Kalevantie 39, FI Turku, Finland Tel: , Fax: , 5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 1 6. SP Technical Research Institute of Sweden, Nr suoritti tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen perusteella; tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen; tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin (FPC) järjestelmän 1 mukaisesti ja antoi Ilmoitetun laitoksen todistuksen tuotteen suoritustasojen pysyvyydestä - EC Certificate of Conformity 0402-CPD-SC Ilmoitetut suoritustasot: Perusominaisuudet Toimintaolosuhteet/herkkyys: - lämpösulakkeen kuormitustesti - lämpösulakkeen reagointitesti Vasteaika (reagointiviive): - sulkeutumisaika Toiminnallinen luotettavuus: - auki/kiinni-ajotesti (cycling) Palonkestävyys: Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Asennus kipsiseinään Suoritustaso Asennus kiviaineiseen seinään Asennus kiviaineiseen välipohjaan - Tiiviys E 120 E 120 E Eristävyys EI 120 EI 120 EI Savuvuoto EI 120 S, E 120 S EI 120 S, E 120 S EI 120 S, E 120 S - mekaaninen kestävyys (liittyy tiiviyteen) Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty - poikkileikkauksen pysyvyys (liittyy tiiviyteen) Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät EN 15650:2010 Kestotesti herkkyydelle: - lämpösulakkeen kuormitus- ja reagointitesti Kestotesti toiminnalliselle luotettavuudelle: - auki /kiinni-ajotesti (cycling) Hyväksytty Toimimoottori sykliä - Hyväksytty 8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Jari Hokkanen, R&D Manager.. Turku
16 We Bring Air to Life Fläkt Woods Group on maailmanlaajuinen energiatehokkaiden ilmanvaihtoratkaisujen johtava toimittaja. Tarjoamme täydellisen valikoiman ilmastoinnin tuotteita. Toimimme asunto- ja liikerakentamisen sekä teollisuuden alalla. Myynti: Espoo PL 5, Espoo Kuopio Microkatu 1, Kuopio Oulu Kiilakiventie 1, Oulu Toijala PL 6, Toijala Turku Kalevantie 39, Turku Vaasa PL 607, Vaasa ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje / FIN/ / Fläkt Woods Oy Kalevantie Turku Puh