Source: https://pt.scribd.com/doc/49222346/Auditoria-Energetica-ao-Palacio-de-Belem-Relatorio-Sintese
Timestamp: 2016-12-09 17:31:06+00:00
Document Index: 78903182

Matched Legal Cases: ['artigo 13', 'Artigo 4', 'Artigo 7', 'Artigo 5', 'Artigo 8', 'Artigo 6', 'Artigo 5', 'Artigo 7', 'Artigo 8', 'Artigo 6', 'artigo 13']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinAUDITORIA ENERGÉTICA AO PALÁCIO DE BELÉM Relatório SínteseRESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PALÁCIO DE BELÉM
Caracterização e análise energética global A presente Auditoria Energética teve como objectivo principal a caracterização energética da Residência Oficial do Senhor Presidente da República, Palácio de Belém, ao nível da qualidade térmica dos edifícios e dos seus sistemas energéticos, e recolher informação que permita a determinação de economias de energia numa óptica de Eficiência Energética e de Utilização Racional de Energia, que induza reduções, não só dos consumos energéticos e respectiva factura energética, mas também nas emissões dos gases de efeito de estufa - dióxido de carbono (CO2). A Residência Oficial do Presidente da República, Palácio de Belém, incluindo a Secretaria Geral da Presidência, Casa Civil e Casa Militar, Centro de Documentação e Informação, Museu da Presidência e respectivos edifícios auxiliares, estão situados em Lisboa (Belém) ocupando uma área de aproximadamente quatro hectares. A instalação consumiu no período de referência deste trabalho (Maio de 2006 a Abril de 2007) um total de 1,46 GWh de energia eléctrica, correspondendo a 424 tep, o que em termos de emissões de CO2 para a atmosfera, equivale a cerca de 643 ton CO2 eq/ano. Em termos de custos, a factura de energia eléctrica durante o período de referência foi de 127 131 €. No que respeita ao consumo de energia eléctrica por secções/equipamentos, os maiores consumidores de energia estão instalados no quadro eléctrico existente para a alimentação do Centro de Documentação e Informação (CDI), representando 23.9% do consumo de energia. No que respeita aos Quadros Eléctricos do Palácio Túnel 1 e Túnel 2, representam respectivamente 13,3 % e 15,9 % do consumo de energia eléctrica. O quadro eléctrico do edifício Anexo ao Palácio, representa 15,6 % do consumo de energia eléctrica, enquanto que o Quadro Eléctrico da Secretaria Geral representa cerca de 9,4 %, o Quadro Eléctrico do Museu 4.3 %, o Quadro Eléctrico da Portaria 3,2 % e o Quadro Eléctrico do núcleo de informática representa 2,2 %. Existem ainda outros consumos que representam 12 % do consumo global de energia eléctrica. No que diz respeito ao consumo eléctrico por sectores, estima-se que 40% corresponda a iluminação, 35% à climatização e os restantes 25% aos circuitos de tomadas (incluindo os equipamentos informáticos). Nas instalações do Palácio de Belém a energia térmica (gás natural e gasóleo) é consumida em caldeiras e equipamento de cozinha. Existem ainda dois conjuntos de painéis solares que funcionam como apoio à produção de águas quentes sanitárias. O abastecimento com gás natural ao Palácio de Belém é efectuado através da Rede de Distribuição de Gás Natural da Lisboa gás, em regime de Baixa Pressão por três pontos de entrega com as seguintes localizações: Calçada da Ajuda, Rua da Junqueira e Travessa dos Ferreiros. O abastecimento de gasóleo é assegurado por dois reservatórios de combustível instalados no Palácio de Belém.
O consumo de energia térmica, no período de referência, foi de 47 tep o que em termos de emissão de CO2 para a atmosfera corresponde a 123 ton CO2 eq. Relativamente ao gás natural, em termos globais, no período em análise, verificou-se um consumo anual de 32.528 m3, com um custo de 18.175 € e relativamente ao gasóleo verificou-se um consumo de 20.200 l, com um custo de 11.618 €. Em termos globais - energia térmica e eléctrica - a instalação consumiu 471 tep, correspondentes à emissão de 771 ton CO2 eq, resultando num custo de total de 156.924 €. Identificação de oportunidades de intervenção e formulação de recomendações A execução desta Auditoria Energética permitiu identificar algumas situações de aumento da eficiência energética da instalação, nomeadamente: Integração de Energias Renováveis O Palácio já possui dois sistemas independentes para produção de águas quentes sanitárias, para os quais são propostas algumas medidas simples, relacionadas com a sua inserção no sistema convencional de aquecimento, as quais permitirão melhorar o seu desempenho global. Foram também detectadas outras áreas onde novos sistemas de energias renováveis poderão ser aplicados, como sejam: 1) a cantina alojada no edifício CDI, cujo consumo de água quente poderá ser reduzido em 75% com a aplicação de um sistema solar térmico de 50 m2 de área de captação; 2) sistema solar fotovoltaico com a mesma área (50m2) e com uma potência de 5kWp, a instalar igualmente na cobertura do edifício CDI; 3) A piscina existente poderá igualmente ver reduzidos os seus consumos de energia através da aplicação nocturna de uma cobertura de plano de água. Energia Eléctrica • • • • • • Aumento da eficiência energética na secção de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), Aumento da eficiência energética no sector da iluminação, Revisão do Tarifário de energia eléctrica Consumos residuais e nocturnos, Sistema de Gestão de Consumos, Realização de Acções/Campanhas de sensibilização para uso racional de energia.
De um modo global as medidas de Utilização Racional de Energia Eléctrica propostas, proporcionam uma diminuição anual de aproximadamente 447 000 kWh (130 tep, 196,5 ton CO2 eq.), o que em termos de custos representa uma economia de 50 840 € (incluindo a optimização do tarifário), sendo necessário para a sua implementação um investimento estimado de cerca 95 000 €, traduzindo-se num retorno simples do investimento de 1,9 anos.
Energia Térmica A instituição utiliza gás natural e gasóleo como combustíveis para produção de energia térmica e dispõe de duas instalações de painéis solares que complementam a produção de água quente sanitária. Foi realizada a caracterização energética dos principais equipamentos de produção de energia térmica, sugerindo-se que sejam tomadas as seguintes medidas: • Afinar as caldeiras a gás natural: Estima-se que a economia anual de gás natural será de 2660m3(n), correspondentes a 28009 kWh, ou 2,4 tep, o equivalente a cerca de 1200 €/ano. A redução anual de CO2 será de 5666 kg. Esta alteração não envolve custos, devendo fazer parte da regular manutenção dos equipamentos. Chama-se também a atenção para os elevados valores medidos de emissões difusas de compostos orgânicos voláteis (COV), no exterior da caldeira “RocaG40”, situada na Garagem Velha, necessitando de intervenção urgente por questões de segurança. • Desligar os termoacumuladores aos fins de semana: Estima-se que a economia anual de gás natural será de 793 m3(n), correspondentes a 8350kWh, ou 0,72 tep /ano, o equivalente a cerca de 357 €/ano. Esta alteração não envolve custos. A redução anual de CO2 será de 1690 kg. • Isolar a tubagem da central de caldeiras da cozinha do Palácio: O isolamento das tubagens de água quente situadas na central de caldeiras da residência permitirá economizar 3775 kWh, o equivalente a 470 kgep/ano, possibilitando uma economia anual de 346 €. A redução anual de CO2 será de 1417kg. Esta intervenção tem um custo estimado de 140 €.
Existindo actualmente viabilidade técnica para a conversão dos consumos de gasóleo para gás natural, existe assim uma oportunidade para melhorar a eficiência do sistema, diminuindo as emissões contaminantes e baixando os custos de exploração. Como complemento ao novo sistema de gás natural, seria também desejável a optimização/ampliação das instalações de colectores solares, com o objectivo de melhorar a eficiência do sistema de produção de água quente. A implementação de um sistema integrado gás natural/solar térmico para a produção de AQS deverá ser considerada na cantina do CDI. • O investimento previsto para a conversão de gasóleo para gás natural é de 39.978 €, estimando-se de acordo com o balanço económico uma poupança anual de 5.376 €, o que corresponde a uma redução nos custos de exploração com os combustíveis de 20% e um retorno do investimento de 7,5 anos; • Considerando a adopção da solução integrada gás natural/solar térmico o investimento associado é de 55.978 €, estimando-se de acordo com o balanço económico uma poupança anual de 6.550,45 €, o que corresponde a uma redução nos custos de exploração com os combustíveis de 20% e um retorno do investimento de 8,6 anos; • A conversão da totalidade do consumo de gasóleo para gás natural representa uma redução nas emissões de CO2 de cerca de 15 ton/ano; • A adopção do sistema integrado gás natural/solar térmico representa uma redução nas emissões de CO2 de cerca de 25 ton/ano;
bem como defeitos de isolamento dos circuitos que comprometem indirectamente a segurança das pessoas/utilizadores e directamente o estado de funcionamento da instalação eléctrica. as válvulas de seccionamento existentes no exterior dos edifícios não se encontram com acessibilidade. a
. devem ser feitas de acordo com o disposto no artigo 13. podendo originar eventuais curto-circuitos ou sobrecargas que poderão danificar seriamente a referida instalação e originar possíveis danos (ex. pelo que o Palácio de Belém deverá solicitar a realização de uma Inspecção Periódica às suas instalações de gás.º 521/99. Análise das condições de segurança das instalações de electricidade Foi efectuada uma avaliação técnica dos requisitos de segurança à instalação eléctrica dos vários edifícios do Palácio de Belém. com a periodicidade de dois anos. contactos indirectos. falta de protecção diferencial (média e alta) e protecção incorrecta de circuitos que comprometem a segurança das pessoas/utilizadores. risco de incêndio). De modo a avaliar o estado de toda a instalação. Ponto de entrega da Rua da Junqueira • As instalações de gás nas Habitações dos Funcionários. não cumprindo com o estipulado na alínea b) do ponto 3. será necessária uma correcta manutenção de todos os sistemas instalados e a instalar. por uma Entidade Inspectora – o Instituto Tecnológico do Gás (ITG). atravessa a instalação sanitária. de 10 de Dezembro. é necessária a realização de ensaios de estanquidade e a verificação das condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão. falta de continuidade do condutor de protecção. que segundo o estabelecido na Portaria nº 362/2000 de 20 de Junho. nomeadamente a falta de protecção contra contactos directos.º do Decreto-Lei n. Esta avaliação permitiu identificar algumas situações de incumprimento da regulamentação eléctrica aplicada. não deverão estar fixadas em paredes de madeira. Este trabalho consistiu sobretudo na avaliação dos circuitos finais. • A instalação de gás da Lavandaria.º 16º da Portaria 361/98 de 26 de Junho. Verificou-se que a inexistência de plantas actualizadas com a localização dos quadros eléctricos bem como o traçado da sua alimentação. quadros eléctricos. a jusante do grupo de contagem. do art. para as instalações de gás afectas à indústria turística e de restauração. Análise das condições de segurança das instalações de gás Em cumprimento da legislação vigente foi realizada uma vistoria às partes visíveis das instalações de Gás Natural do Palácio de Belém. De acordo com o relatório emitido por esta entidade observaram-se as seguintes incidências. para que o rendimento dos mesmos seja maximizado. que se encontram abaixo das entradas de ar dos edifícios contíguos. posto de transformação e respectivo grupo de emergência da instalação. • As caldeiras do Museu encontram-se dentro de um armário fechado.• Por último. que deverão ser corrigidas: Ponto de entrega da Travessa dos Ferreiros • Substituir as condutas de evacuação das caldeiras dos balneários.
com algumas situações pontuais a necessitarem de intervenção. Presidente da República – CLASSE C Casa Civil e Militar – CLASSE BCentro de Documentação e Informação – CLASSE B
. Foram identificadas áreas de intervenção ao nível do reforço de isolamento térmico nas coberturas de alguns dos edifícios. a hospitais e outros serviços de saúde. tendo-se verificado no geral um comportamento térmico aceitável. como medida de evitar os picos de temperatura no período da manhã.escolas. no âmbito da Certificação Energética de Edifícios. Análise térmica dos edifícios Foram monitorizados. Palácio de Belém e Residência Oficial do Sr. a possibilidade de alterar algumas das actuais soluções de caixilharia (situação que já se verifica em alguns casos) e intervir no sombreamento exterior dos vão a nascente do CDI. verificando-se as seguintes classificações. São propostas classificações em termos de classes energéticas. a quartéis e a quaisquer estabelecimentos públicos ou particulares com capacidade superior a 250 pessoas. nos principais edifícios do Palácio de Belém as condições de conforto térmico em cerca de 18 espaços distintos.
nº11 Freguesia: Região: Validade do certificado: Número do perito qualif. Neste certificado poderão estar identificadas possíveis medidas de melhoria de desempenho aplicáveis à fracção autónoma ou edifício.SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR NOS EDIFÍCIOS
Tipo de edifício: Morada / Situação: Localidade: Concelho: Data de emissão do certificado: Nome do perito qualificado: Imóvel descrito na sob o nº 1349-022 Lisboa Lisboa 1 de Julho de 2007 INETI PALÁCIO DE BELÉM Calçada da Ajuda.20
*Factor de conversão utilizado 0. Ajuda Lisboa
Nº CER12345679/ano
Conservatória do Registo Predial de Art.
.0012 tonCO2/kgep/m2
Figura 1. primária para climatização e águas quentes 101 kWh/m2. quer no que respeita à qualidade do ar interior.Exemplo do modelo de certificado energético. matricial nº
Este certificado resulta de uma verificação efectuada ao edifício ou fracção autónoma.94
kgep/m2. em relação aos requisitos previstos no Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE.
1. Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).: Fracção autón.ano
3. Etiqueta de desempenho energético INDICADORES DE DESEMPENHO
Necessidades anuais globais estimadas de energia útil para climatização e águas quentes Necessidades anuais globais estimadas de energia primária para climatização e águas quentes Valor limite máximo regulamentar para as necessidades anuais globais de energia primária para climatização e águas quentes Emissões anuais de gases de efeito de estufa associadas à en. por um perito devidamente qualificado para o efeito. classificando o imóvel em relação ao respectivo desempenho energético. quer no que respeita ao desempenho energético. suas partes e respectivos sistemas energéticos e de ventilação.ano
A A+ BMelhor
..1 Análise Térmica dos Edifícios ........................................................................................ 40 4............................. 22 2.3 Metodologia.......................................... 29 MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA ........................................... 41
........... 9 CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS .....2 Instalações de electricidade .. 35 ANÁLISE ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELECTRICIDADE ..........................................................................4 Caracterização do sistema solar térmico existente ....... 30 3....................................................................................2 Medidas de intervenção estrutural........... 12 2..........Índice
1 INTRODUÇÃO ...............................................................................................................................................3 Caracterização dos consumos de Gás Natural e Gasóleo.......................................................... 9 1..........................2 Objectivos................................... 9 1............................................. 30 3.................................................................................. 19 2........................................ 9 1........................................2 Caracterização dos consumos de energia eléctrica .......................................................................1 Instalações de gás ........................................1 Âmbito............1 Medidas de boa gestão energética ....................................................... 11 2..... 40 4.. ........................................
mas também nas emissões das emissões dos gases de efeito de estufa – dióxido de carbono (CO2). com a seguinte afectação:
. ao nível da qualidade térmica dos edifícios e dos seus sistemas energéticos. da climatização. que induza reduções. É também objectivo deste trabalho a análise da qualidade do ambiente interior nos diferentes edifícios que envolve a determinação da concentração de gases. assim como sobre a segurança das instalações de gás e electricidade. Elaboração do Relatório Final da Auditoria Energética. Adenda com os resultados da Qualidade do Ar Interior. em regime de parceria. não só dos consumos energéticos e respectiva factura energética. 1. entre o INETI. incluindo um Sumário Executivo.3 Metodologia
A metodologia seguida baseou-se nos termos de referência indicados pela Casa Civil do Presidente da República tendo envolvido as seguintes fases: • • • Recolha de informação existente. partículas. bactéria e fungos no ar interior. assim como a determinação em diferentes superfícies de bactérias e fungos e da presença de Legionella sp .1 Âmbito
A Auditoria incide sobre a eficiência energética dos edifícios ao nível da iluminação.
O Relatório Final da Auditoria Energética é composto por: • • • Relatório Síntese dos resultados obtidos com a Auditoria e das recomendações formuladas. Palácio de Belém. a auditoria formula recomendações visando a correcção dos problemas identificados.
A auditoria foi realizada. Relatórios parciais e respectivos anexos elaborados pelas três instituições que participam na Auditoria (INETI. EDP e GALP). e recolher informação que permita a determinação de economias de energia numa óptica de Eficiência Energética e de Utilização Racional de Energia. Realização de trabalho de campo na instalação consumidora. a EDP e a GALP.1
INTRODUÇÃO 1.2 Objectivos
A presente Auditoria Energética teve como objectivo principal a caracterização energética da Residência Oficial do Senhor Presidente da República. Para além da identificação das fragilidades do edifício em matéria de eficiência e segurança energética. do comportamento térmico e do aquecimento de águas sanitárias. 1.
Análise às condições de segurança das instalações de gás. Análise às condições de segurança das instalações eléctricas.
. Caracterização dos equipamentos consumidores de Gás natural e Gasóleo e determinação de emissões.Equipa de Trabalho do INETI • • • • • • Caracterização Térmica dos Edifícios (Palácio e Residência.
Equipa de Trabalho da GALP • • • Caracterização dos consumos de gás natural e gasóleo. Centro de Documentação e Informação) Avaliação do Comportamento Térmico do Edifício e respectivas condições de Conforto Térmico. Identificação de oportunidades de intervenção para racionalização dos consumos de gás natural e gasóleo. Simulação térmica para prever futura certificação energética do edifício
Equipa de Trabalho da EDP • • • • Caracterização dos consumos de energia eléctrica dos edifícios. Identificação de oportunidades de intervenção para racionalização dos consumos de energia eléctrica. Casa Civil e Militar. Análise das condições ambientais de funcionamento do edifício. Caracterização dos sistemas de energias renováveis existentes. Identificação de oportunidades de integração de energias renováveis (Solar Térmico e Solar Fotovoltaico).
924 € (127 131 € para a electricidade e 29. construídos em épocas distintas com materiais diferentes e com utilizações também distintas. de comunicação de tratamento de documentação etc. a cerca de 771 ton CO2 eq/ano.
. estão situados em Lisboa (Belém) ocupando uma área de aproximadamente quatro hectares. Aborda-se também a utilização dos sistemas de energias renováveis actualmente existentes no complexo. Centro de Documentação e Informação. Casa Militar. Quadro 1. com os consumos de energia associados às necessidades de iluminação e climatização e com os consumos dos equipamentos instalados no complexo de edifícios. em termos de emissões de C02 para a atmosfera.Áreas úteis por edifício Edifício Casa Civil e Militar GNR Loja do Museu Palácio PSP Residências/Lavandaria Secretaria-geral Garagem Velha Museu CDI Total área coberta Área (m2) 1 950 350 340 3000 1 100 680 3 189 2 000 1 740 3 600 17 950
A instalação consumiu no período de referência deste trabalho (Maio de 2006 a Abril de 2007) um total de 471 tep dos quais 424 tep correspondem a Electricidade consumida e 47 tep a Gás Natural e Gasóleo. nomeadamente equipamento de informação. Palácio de Belém. incluindo a Secretaria Geral da Presidência.08 kgep/m2. Casa Civil.2
CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS
A Residência Oficial do Presidente da República. Nos parágrafos seguintes aborda-se a caracterização dos consumos energéticos que foi efectuada no complexo do Palácio de Belém nomeadamente em termos dos três grandes tópicos: comportamento térmico dos edifícios. O custo total desta energia foi de 156. consumos de electricidade e consumos de gás natural e gasóleo. No quadro seguinte apresentam-se as áreas úteis consideradas por cada edifício.793 € para o Gás Natural e Gasóleo). o que corresponde a um consumo específico de energia de 16. Museu da Presidência e respectivos edifícios auxiliares. Este consumo energético equivale. Estes consumos têm a ver com o comportamento térmico dos edifícios existentes e que é díspar devido à diversidade de edifícios.
No caso do RSECE é calculado um Indicador de Eficiência Energética (IEE) que quantifica os consumos nominais de um edifício de serviços (kgep/m2) valor este que não poderá ultrapassar determinado valor em função do tipo de edifício e da sua utilização (IEEnominal < IEEreferência). a caracterização do comportamento térmico fez-se ainda com base na quantificação de parâmetros complementares sob condições específicas: coeficientes de transmissão térmica superficiais e lineares dos elementos da envolvente. da Casa Civil e Militar e do Centro de Informação e Documentação e Informação é avaliado com base na metodologia adoptada pela nova regulamentação energética de edifícios. com vista à determinação das respectivas condições térmicas de funcionamento e caracterização energética dos edifícios.
. O RCCTE de 2006 procura traduzir a eficiência energética global de um edifício. (RCCTE. classe de inércia do edifício/fracção autónoma. Decreto-Lei nº. arrefecimento (Nvc). estimado a partir dos valores Ni. São também avaliadas as condições térmicas interiores através da medida da temperatura de bolbo seco e da humidade relativa e identificadas oportunidades de intervenção para melhoria da qualidade térmica do edifício. também de acordo com o estipulado no Artigo 4. nomeadamente o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios. produção de águas quentes sanitárias (Nac) e ainda de energia primária (Ntc). orientação e influência de edifícios e estruturas vizinhas. factor solar dos vãos envidraçados e taxa de renovação de ar. A Classe de Eficiência Energética é determinada pela razão entre as necessidades nominais globais de energia primária Ntc de um edifício e o valor limite Nt. Para além daqueles índices térmicos fundamentais e.º.2. por quatro indicadores numéricos ou índices térmicos fundamentais que são as necessidades nominais de energia para: aquecimento (Nic). No Quadro 2 encontram-se as diferentes classes e os respectivos intervalos para os edifícios novos e para os já existentes no caso do RCCTE.1
Análise Térmica dos Edifícios
O objectivo desta componente da Auditoria Energética ao Palácio de Belém é a caracterização arquitectónica e construtiva dos edifícios que constituem o complexo do Palácio de Belém. 80/2006 de 4 de Abril) e Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização de Edifícios (Decreto Lei 79/2006 de 4 de Abril). Nv e Na. Importa realçar que a metodologia adoptada no RCCTE tem em conta a concepção e a localização em relação aos aspectos climáticos. e ainda as características técnicas dos equipamentos para produção de águas quentes sanitária e de condicionamento ambiente. O desempenho energético do Palácio de Belém e Residência.
25 0.75 < R ≤ 1.50 < R ≤ 2. temperatura e humidade relativa.75 0. Os registos dos diversos parâmetros.50 < R ≤ 0. Este conjunto de sensores permitiu obter a evolução da temperatura ao longo do mês de Maio de 2007 e avaliar a média das temperaturas mínimas e máximas e comparar com os mesmos valores medidos pela estação meteorológica instalada no exterior.25 < R ≤ 0.00 R < 3. Para a caracterização dos parâmetros exteriores utilizou-se durante o período de medição uma estação meteorológica composta por um piranómetro de medição da radiação solar global na horizontal.50 2.50 0.00 < R ≤ 1.
Durante este período os dados exteriores médios são os que constam do Quadro 3. Casa Civil e Militar e Centro de Documentação e Informação. foram realizados em intervalos de 60 minutos. Convém aqui referir que o mês analisado (Maio) corresponde a uma período de transição pelo que uma avaliação das situações extremas deverá ser efectuada efectuando medidas quer num mês de Verão quer num mês de Inverno.Classes de Eficiência Energética para Edifícios Novos e Existentes. por uma sonda de temperatura e humidade e por um transdutor integrado para a medição da intensidade e direcção do vento.00
A Classe de Eficiência Energética foi obtida para o Palácio e a Residência Oficial.50 1.00 1. radiação. Para a aquisição dos dados relativos ao ambiente no interior da habitação utilizou-se um mini datalogger.RCCTE .
Quadro 2 – RCCTE – Classes de Eficiência Energética
N tc Nt
A+ A B BC D E F G
R ≤ 0.00 2.00 < R ≤ 2. com sensores internos de temperatura e humidade. Para a avaliação do comportamento térmico dos edifícios e das respectivas condições de conforto térmico foram monitorizadas as condições de clima exterior bem como as condições no interior dos edifícios.
.50 < R ≤ 3.
Text TGabPres TSalRec TSalJan TSalImp
0 1 27 53 79 105 131 157 183 209 235 261 287 313 339 365 391 417 443 469 495 521 547 573 599 625 651 677 703 729 Horas
Figura 2 – Temperaturas medidas no interior do Palácio e temperatura exterior.2 22.Edifício Temperaturas .6 24.
PALÁCIO DE BELÉM E RESIDÊNCIA
Das medidas efectuadas durante o mês de Maio obtiveram-se resultados que se apresentam no quadro 4.1 25. Sala de Recepção.9 Temperatura [ºC] Média das mínimas Média das máximas 14.9 22.0 21.Quadro 3 .Clima exterior – Maio 2007 Radiação global [kW/m2] 190.9 14.
Palácio de Belém .0 21.1 21.7
Média 17.7
Média 23.0 21.6
Apresenta-se a título de exemplo os resultados das medições efectuadas no Palácio de Belém nos seguintes espaços: Gabinete do Sr.6
Apresentam-se de seguida os valores obtidos para cada um dos edifícios analisados e que constituem o complexo do Palácio de Belém.8 21.7 23.6 17. Presidente da República.7 21. Quadro 4 – Temperaturas interiores e exterior Local Gabinete do Presidente Sala de Recepção Sala de Jantar Sala Império Exterior Temperatura [ºC] Média das mínimas Média das máximas 22.6 23. Sala de jantar e Sala Império.
ano) Necessidades de AQS: Nac ≤ Na (Artigo 7º).ano) ≤ 0. primária para climatização e águas quentes 101 kWh/m2.ano
kgep/m2. Quadro 5 – Indices Energéticos Palácio e Residência Oficial
Necessidades de Aquecimento: Nic ≤ Ni (Artigo 5º) 88.38 (kWh/ m2.43 (kWh/ m2.Exemplo do modelo de certificado energético – Palácio de Belém e Residência Oficial
.ano) Necessidades totais em Energia Primária: Ntc ≤ Nt (Artigo 8º) 1. 0.0012 tonCO2/kgep/m2
Figura 3 . Etiqueta de desempenho energético INDICADORES DE DESEMPENHO
Necessidades anuais globais estimadas de energia útil para climatização e águas quentes Necessidades anuais globais estimadas de energia primária para climatização e águas quentes Valor limite máximo regulamentar para as necessidades anuais globais de energia primária para climatização e águas quentes Emissões anuais de gases de efeito de estufa associadas à en.ano) ≤ 51.ano
3. 12.Em termos regulamentares obtiveram-se os seguintes valores em termos de aplicação do RCCTE ao Palácio e Residência Oficial.00 (kWh/ m2.ano) Necessidades de Arrefecimento: Nvc ≤ Nv (Artigo 6º).ano) ≤ 1.3 (kWh/ m2.20 (kgep/m2.51 (kWh/ m2.9 (kWh/ m2.698*
*Factor de conversão utilizado 0.94 (kgep/m2.94
kgep/m2. 1.ano) ≤ 32.ano)
Como já referido a estas condições corresponde uma classificação energética da classe C.ano
Palácio de Belém .1 20.7 21.CASA CIVIL E MILITAR
O comportamento térmico do edifício foi realizado para 4 espaços distintos tendo-se observado os seguintes valores de temperaturas: Quadro 6 – Temperaturas interiores e exterior Média das mínimas 22.Maio 2007
Text TGabMCavSil TSalReu TGabJMorSil TGabNor
0 1 29 57 85 113 141 169 197 225 253 281 309 337 365 393 421 449 477 505 533 561 589 617 645 673 701 729 Horas
Figura 4 – Evolução da temperatura horária no exterior e gabinetes da Casa Civil e Militar Em termos de caracterização energética utilizando o RCCTE. Cavaco Silva Sala de Reuniões Gabinete Dr.2 23.Casa Civil Temperaturas .4 22. J.4
Na Figura 4 representa-se a evolução horária da temperatura do ar interior para as 4 salas monitorizadas e da temperatura do ar exterior.6 21. M. Moreira da Silva Gabinete Norte
Média 23.6 22.5 Temperatura [ºC] Média das máximas 23.7 22. bem como a classe energética no âmbito da Certificação Energética de Edifícios para a situação actual.
.3 21. apresentam-se os resultados obtidos para os diferentes parâmetros.8 22.7
Salas Gabinete da Dra.
ano) ≤ 51.08 (kWh/ m2.63*
*Factor de conversão utilizado 0.03
kgep/m2.
.ano)
1.0012 tonCO2/kgep/m2
Figura 5 – Exemplo do modelo de certificado energético – Casa Civil e Militar.80 (kgep/m2. 1.84 (kWh/ m2.00 (kWh/ m2.84 (kWh/ m2.ano
A A+ BB
0.ano) ≤ 1. primária para climatização e águas quentes
85 kWh/m2.03 (kgep/m2.8
kgep/m2.Quadro 7– Indices Energéticos Casa Civil e Militar
Solução actual da Casa Civil e Militar
Necessidades de Aquecimento: Nic ≤ Ni (Artigo 5º) 61.ano) ≤ 2. 20.ano) Necessidades de AQS: Nac ≤ Na (Artigo 7º).51 (kWh/ m2.ano) ≤ 32.ano) Necessidades totais em Energia Primária: Ntc ≤ Nt (Artigo 8º) 0.ano
1.ano) Necessidades de Arrefecimento: Nvc ≤ Nv (Artigo 6º). Etiqueta de desempenho energético INDICADORES DE DESEMPENHO
Necessidades anuais globais estimadas de energia útil para climatização e águas quentes Necessidades anuais globais estimadas de energia primária para climatização e águas quentes Valor limite máximo regulamentar para as necessidades anuais globais de energia primária para climatização e águas quentes Emissões anuais de gases de efeito de estufa associadas à en.79 (kWh/ m2.ano
Em termos horários verificamse de facto situações de temperaturas no interior desses gabinetes de cerca de 28/29ºC.1
kgep/m .
1. Para além dos índices térmicos fundamentais de verificação de conformidade do RSECE a fracção terá que verificar os requisitos mínimos impostos pelo regulamento RCCTE aplicados à correspondente região climática. (RSECE. Os valores nominais obtidos para o CDI cumpre o requisito regulamentar. que correspondem a situações de desconforto térmico. em termos de coeficientes de transmissão térmica superficiais e lineares dos elementos da envolvente. O CDI foi analisado em termos de comportamento térmico em dois gabinetes a nascente.9ºC e 25.
. arrefecimento (Qarr) e outros fins (Qout) Indicador de Eficiência Energética calculado com base nos padrões nominais regulamentares (IEEnom) Valor máximo aplicável para o Indicador de Eficiência Energética permitido pelo RSECE (IEEref) Emissões anuais de gases de efeito de estufa associadas ao consumo anual global de energia primária
71539. 79/2006 de 4 de Abril). o factor solar dos vãos envidraçados relativo também à classe de inércia da fracção e a taxa de renovação de ar mínima obrigatória. Decreto-Lei nº. O RSECE de 2006 procura traduzir a eficiência energética global de um edifício pela quantificação de todos os consumos energéticos.ano
86. por serem aqueles que apresentam uma maior apreensão por parte dos seus utilizadores.2ºC) para os dois gabinetes monitorizados. uma vez que se verifica a condição de IEEnom<IEEref. Estes valores apresentam-se na proposta de Certificado Energético do Edifício que corresponde à Classe B. traduzidos em termos de energia primário no denominado Índice de Eficiência Energética (IEE). No quadro seguinte apresentam-se os valores médios das temperaturas medidas nesses gabinetes.4
kgep/m2. Verificam-se valores na média das temperaturas máximas relativamente elevadas (26.0012 tonCO2/kgep/m2
Figura 6 .6
kgep/ano
22.CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CDI)
O desempenho energético do Centro de Documentação e Informação (CDI) é avaliado com base na metodologia adoptada pelo novo Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios.ano
28.Exemplo do modelo de certificado energético (CDI). Etiqueta de desempenho energético
Consumo anual global de energia primária para aquecimento (Qaq).0*
toneladas CO2 equivalentes por ano
*Factor de conversão utilizado 0.
4 22.3 17.Maio 2007
Text TGab n-1 TGab n-2
0 1 57 113 169 225 281 337 393 Horas 449 505 561 617 673 729
Figura 7 .2 25.3 14.7 Média 24.Quadro 8 – Quadro temperaturas interiores .8 25.0 21.8 22.0 23.9 22.CDI Temperaturas .Evolução da temperatura horária no exterior e gabinetes do Centro de Documentação e Informação. em que o contrato de fornecimento de energia é em Média Tensão cuja tarifa é em Médias Utilizações. A instalação consumiu no período de referência deste trabalho (Maio de 2006 a Abril de 2007) um total de 1. com um tarifário em Ciclo Diário. correspondendo a 424 tep.5 19.2 Caracterização dos consumos de energia eléctrica
A instalação de energia eléctrica do complexo do Palácio de Belém encontra-se actualmente a ser fornecida no Sistema Regulado (EDP Distribuição).6
Palácio de Belém . uma Potência instalada de 1 000 kVA e com uma Potência Contratada de 465 kW. Apresentam-se os restantes resultados no relatório do INETI na análise do comportamento térmico de cada edifício.8 26. 2. o que
.Maio de 2007 Local Gabinete n-1 Gabinete n-2 Gabinete s-3 Gabinete s-4 Exterior Temperatura [ºC] Média das mínimas Média das máximas 21.2 20.3 24.46 GWh de energia eléctrica.
O custo médio do kWh foi de 0. Quadro 9 – Consumo elétrico.
. A variação entre máximo e o mínimo de consumo de energia eléctrica corresponde a cerca de 37 %. Na distribuição mensal dos consumos de energia eléctrica da figura abaixo pode verificar-se que os valores mínimos de consumos se situam nos meses de Março. equivale a cerca de 643 ton CO2 eq/ano.131 € 471 tep 156.087 €/kWh o que se traduziu num encargo total anual de 127 131 €. Maio e Outubro o que corresponde a meses de transição entre os períodos de consumo elevado do Verão e do Inverno.em termos de emissões de CO2 para a atmosfera. Em termos energéticos a electricidade consumida no complexo do Palácio corresponde a cerca de 90 % da energia consumida o que em termos de custo corresponde a cerca de 64 % da factura energética. custo e emissões de CO2 no complexo do Palácio de Belém
Consumo Electricidade TOTAL
(inclui Gás Natural e Gasóleo)
Emissões de CO2 643 ton CO2 eq 424 tep 127.711 € 771 ton CO2 eq
Gás Natural e Gasóleo 10%
Gás Natural e Gasóleo 19%
Electricidade 90%
Electricidade 81%
Figura 8 – Repartição dos consumos e energia por fonte e custos associados. Abril.
constata-se que o mês em que se verificou maior encargo com a energia eléctrica.9% do consumo de energia. representam respectivamente 13.087 € / kWh. os maiores consumidores de energia estão instalados no quadro eléctrico existente para a alimentação do Centro de Documentação e Informação (CDI). No que respeita aos Quadros Eléctricos do Palácio Túnel 1 e Túnel 2. o Quadro Eléctrico do Museu 4. Durante todo o período de referência o valor médio foi de 0.4 %.
Figura 10 – Evolução mensal dos encargos com energia eléctrica e custo médio mensal do kWh. foi em Fevereiro com o valor de 12 581 € e o mês em que se verificou menor encargo foi em Março com o valor de 8 609 €. o Quadro Eléctrico da Portaria 3.9 % do consumo de energia eléctrica.3 % e 15.
. O quadro eléctrico do edifício Anexo ao Palácio. representando 23.3 %. Pela análise da seguinte. representa 15. No que respeita ao consumo de energia eléctrica por secções/equipamentos.2 %. enquanto que o Quadro Eléctrico da Secretaria Geral representa cerca de 9.6 % do consumo de energia eléctrica.160 000 140 000 120 000 100 000 kWh 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Jan-07 Fev -07 Mar-07 Abr-07 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov -06 Dez-06
Figura 9 – Consumo de energia eléctrica no período de referência. sofrendo um ligeiro aumento (7 %) nos meses do ano de 2007.2 % e o Quadro Eléctrico do núcleo de informática representa 2. Relativamente ao custo médio mensal verifica-se que se mantêm praticamente constante durante os meses correspondentes ao ano de 2006.
foi objectivo da presente auditoria avaliar as instalações existentes.Existem ainda outros consumos que representam 12 % do consumo global de energia eléctrica.3 Caracterização dos consumos de Gás Natural e Gasóleo
Na vertente dos combustíveis. como se pode ver na figura seguinte:
Tomadas 25%
Iluminação 40%
Climatização 35%
Figura 12 – Distribuição dos consumos de electricidade por sector. 35% à climatização e os restantes 25% aos circuitos de tomadas (incluindo os equipamentos informáticos). estima-se que 40% corresponda a iluminação. No que diz respeito ao consumo eléctrico por sectores.
. interpretar os dados relativos ao consumo de gás natural e gasóleo. ao longo de um ano (período de análise) usando como informação base os consumos de gás natural indicados nas facturas (período de Abril de 2006 a Abril de 2007) e os consumos de gasóleo registados internamente na Presidência da República (período de Março de 2006 a Março de 2007). Na figura seguinte pode ver-se a distribuição do consumo de electricidade pelos diferentes edifícios:
Edifício Anexo 16% Núcleo Informática 2% Palácio Túnel 2 16%
Secretaria Geral Portaria 9% 3% CDI 25% Museu 4% Palácio Túnel 1 13%
Figura 11 – Distribuição dos consumos de electricidade por edifício. global e detalhados por tipo de combustível. Neste âmbito determinaram-se os consumos de energia térmica da instalação. líquidos e gasosos. 2. bem como analisar e propor soluções para a utilização mais racional da energia.
Nas instalações do Palácio de Belém a energia térmica (gás natural e gasóleo) é consumida em caldeiras e equipamento de cozinha. O abastecimento com gás natural ao Palácio de Belém é efectuado através da Rede de Distribuição de Gás Natural da Lisboa gás.000 0 Abr-06 / Mai-06 Mai-06 / Jul-06 Jul-06 / Set-06 Set-06 / Nov-06 Nov-06 / Jan-07 Jan-07 / Mar-07
Figura 14 – Consumo de Gás Natural 2006-2007. A potência simultânea máxima da totalidade dos equipamentos abastecidos com gás natural e gasóleo instalados no Palácio de Belém é de 1.000 4.5 tep
Figura 13 – Distribuição do consumo de Gás Natural e Gasóleo 2006-2007.000 3.000 1. durante o período abrangido por este relatório foram os seguintes:
9. climatização e cozinhas.
. Em termos globais o consumo de gás natural e custos apurados.000 8.A repartição do consumo de combustíveis da instalação em toneladas equivalentes de petróleo (tep) é a seguinte:
17.000 m3 de GN 6. Existem ainda dois conjuntos de painéis solares que funcionam como apoio à produção de águas quentes sanitárias.00 kW e destina-se à produção de águas quentes sanitárias. O abastecimento de gasóleo é assegurado por dois reservatórios de combustível instalados no Palácio de Belém. em regime de Baixa Pressão por três pontos de entrega com as seguintes localizações: Calçada da Ajuda.394.000 2.000 7.000 5.2 tep
29. Rua da Junqueira e Travessa dos Ferreiros.
000 4.000 1.000 1.587
Em termos globais o consumo de gasóleo e custos apurados.000 3.000 Valor em Euros 3.000 8.000 9.000 0 Mar-04
Nov-04 Fev-05 Abr-05 Dez-05 Fev-06 Mar-06 Set-06 Fev-07 Abr-07
Figura 16 – Consumo de Gasóleo 2004-2007. durante o período abrangido por este relatório foram os seguintes:
10.000 5.500 2. No Quadro seguinte apresentam-se os valores acumulados de Consumos.000 4.500 1.000
l de Gasóleo
7.5.000 2.
. Custos e Custo médio do gás natural no período em análise (Abr06 a Abr07): Quadro 10 – Resumo dos Consumos/Custos de Gás Natural Período Abr06 – Abr07
Valores com IVA (5%)
Volume [m3] 32 528
Custo [€] 19 084
Custo médio [€/m3] 0.000 6.500 3.500 4.000 2.000 500 0 Abr-06 / Mai-06 Mai-06 / Jul-06 Jul-06 / Set-06 Set-06 / Nov-06 Nov-06 / Jan-07 Jan-07 / Mar-07
Figura 15 – Custos com Gás Natural 2006-2007.
000 0 Mar-04 Nov-04 Fev-05 Abr-05 Dez-05 Fev-06 Mar-06 Set-06 Fev-07 Abr-07
Figura 17 – Custos com Gasóleo 2004-2007. Profundidade: 0.000 4.7m
6.9.000 7. No quadro seguinte apresentam-se os valores acumulados de Consumos.O. “Smith2” • Dimensões exteriores de cada termoacumulador: Altura: 1.5m.Smith • Potência nominal unitária: 38 kW • Combustível: Gás natural • Localização.10 m. Do ponto de vista dos equipamentos térmicos consumidores de gás natural e de gasóleo.644
Caracterização energética dos equipamentos térmicos.95 m. Largura: 1. foram analisados os seguintes dispositivos instalados no Complexo do Palácio de Belém: 1 Caldeira ROCA G40 constituída por dois módulos • • • • Potência nominal: 161 kW Combustível: Gás natural Localização: Garagem velha Função: Climatização do Centro de Documentação e Informação (CDI) e AQS da Garagem Velha • Designação neste relatório: “ROCA G40” • Dimensões exteriores: Altura: 0.000 8.000 1. Diâmetro: 0.000 2.000 3. Custos e custo médio do gasóleo no período em análise (Mar06 a Mar07): Quadro 11 – Resumo dos Consumos/Custos de Gasóleo Período Mar06 – Mar07
Valores com IVA (12%)
Volume [l] 20 200
Custo [€] 13 012
Custo médio [€/l] 0. Cozinha do CDI • Função: Aquecimento de águas sanitárias (AQS) da cozinha e balneários do CDI • Designação neste relatório: “Smith1”.000 5.90 m 2 Termoacumuladores A.
Profundidade: 1. A análise dos resultados permite salientar os baixos rendimentos térmicos dos equipamentos a gás natural. devido fundamentalmente aos elevados valores do excesso de ar de combustão e às temperaturas dos gases relativamente elevadas. A partir das medições efectuadas foi possível realizar os balanços de energia dos diferentes equipamentos com determinação dos consumos de combustível e dos rendimentos térmicos.1 Caldeira ROCA Kadet Tronic • • • • • • Potência nominal: 237 kW Combustível: Gasóleo Localização: Pátio dos Bichos Função: Aquecimento ambiente dos salões do Palácio Designação neste relatório: “Roca” Dimensões exteriores: Altura: 0.65 m
A análise teve como objectivo determinar a qualidade da combustão. Profundidade: 1.40 m
1 Caldeira IGNIS • • • • • • Potência nominal: 186 kW Combustível: Gasóleo Localização: Cozinha do Palácio Função: Aquecimento ambiente a AQS da Residência Designação neste relatório: “IGNIS” Dimensões exteriores: Altura: 1.83 m. sem paragens nem arranques dos queimadores. isto é.75 m. Largura: 0.53 m
1 Caldeira auxiliar • • • • • • Potência nominal: 29 kW Combustível: Gasóleo Localização: Cozinha do Palácio Função: AQS da Residência Designação neste relatório: “CaldPeq” Dimensões exteriores: Altura: 0. as perdas térmicas verificadas e o rendimento térmico de cada equipamento ensaiado.40 m. Largura: 0. tendo em atenção o tipo de combustível utilizado. Largura: 0.0 m.
.95 m. No Quadro e Gráficos seguintes apresentam-se os valores obtidos. As medições foram realizadas após um período inicial de aquecimento de cada equipamento por forma a se obter um regime de funcionamento próximo da estacionaridade e contínuo. Esta situação exige uma intervenção adequada a levar a efeito pelos serviços de manutenção.75 m. Profundidade: 0.
Quadro 12 – Consumos de combustível e rendimentos térmicos
Equipamento Caldeira RocaG40 Termoacumulador Smith 1 Termoacumulador Smith 2 Caldeira Roca Caldeira IGNIS Caldeira auxiliar Gasóleo Gás Natural Combustível Consumo combustível 12.3 kg/h 9.9 kg/h 12.4%
Calor de aquecimento da água 78.7%
Calor perdido nos gases de exaustão 27.3%
Balanço de Energia da Caldeira IGNIS (Residência)
Balanço de Energia Caldeira Auxiliar (Residência)
Calor perdido nos gases de exaustão 13.0 % 71.3% Erro de fecho 0.1%
Calor de aquecimento da água 82.5%
Calor perdido pelas paredes 1.8%
Balanço de Energia do Termoacumulador "Smith2" Calor perdido pelas paredes 4.8 m3(n)/h 3.1%
Figura 18 – Balanço de energia das caldeiras e termo acumuladores
Calor perdido nos gases de exaustão 13.8%
Calor perdido nos gases de exaustão 8.7%
Calor de aquecimento da água 91.7 kg/h
Rendimento térmico 83.3%
Calor perdido pelas paredes 3.2%
Calor perdido pelas paredes 0.0%
Calor de aquecimento da água 71.8 % 78.7 % 82.6%
Erro de fecho 1.7 % 91.6 m (n)/h 12.1 %
Balanço de Energia da Caldeira Roca G40
Balanço de Energia do Termoacumulador "Smith 1"
Calor perdido nos gases de exaustão 19.5%
Calor de aquecimento da água 80.4%
Calor de aquecimento da água 86.3%
Balanço de Energia da Caldeira Roca Calor perdido pelas paredes 0.5%
Calor perdido pelas paredes 0.3 % 86.9% Calor perdido nos gases de exaustão 14.7 m (n)/h 3.
Durante a realização dos ensaios procedeu-se à monitorização do efluente gasoso. conforme descrito em seguida. 143 <LD 261 <LD
61 103 <LQ 18 < LD
300 1500 2700 1000 50
* durante regime estacionário (contínuo) ** média do ciclo *** anomalia de funcionamento
Todos os valores determinados encontram-se abaixo dos Valores Limite de Emissão (VLE). mesmo não corrigindo o teor em oxigénio.deter. Os valores inicialmente medidos no dia 11/06/2007 apresentavam um elevado teor em compostos orgânicos voláteis (COV). No entanto.2%) e foram medidas emissões difusas de COV no painel frontal do módulo da esquerda da caldeira. não foi possível realizar a determinação do teor em partículas totais em suspensão (PTS). constatou-se que mesmo considerando a média de um ciclo de funcionamento. NOx. Os gases foram determinados e registados em contínuo. 8%O2
Smith2 Ignis** CaldPeq*** Roca VLE
PTS NOX SO2 CO COV
135 < LD <LQ 3
192 <LD <LQ 7
194 <LD <LQ 2
n. Os termoacumuladores apresentaram emissões consideravelmente abaixo dos VLE. os valores encontram-se abaixo dos VLE para todos os poluentes medidos. ou seja. para determinação de poluentes gasosos (CO. 140 mg/m3(n). nem todos os valores apresentados correspondem a condições normais de funcionamento. sem conversão para o O2 de referência. 130 <LD 27 < LD
n. funcionamento e paragem. Equipamentos a Gás Natural Os valores apresentados no Quadro 10 para a caldeira “RocaG40”.1 para 8. No dia 21/06/2007 não se mediram COV.deter. os teores de O2 neste dia encontravam-se substancialmente mais baixos (descendo de 12. No entanto. apresentando-se no Quadro 10 a média obtida durante um ciclo de arranque. correspondem ao período de funcionamento em regime estacionário (contínuo). também.Concentrações das emissões de poluentes Parâmetro
RocaG40* Smith1
Concentração mg/m3(n) gás seco. no entanto. Equipamentos a Gasóleo Dado o funcionamento descontínuo da caldeira a gasóleo “Ignis”. No quadro seguinte resumem-se os resultados obtidos para cada um dos efluentes analisados.
. Quadro 13 . atingindo o valor máximo de 340 ppm. SO2) e de compostos orgânicos voláteis (COV’s) nas caldeiras a gás natural e. valor mais de duas vezes superior ao VLE. à recolha de amostras para determinação de partículas totais em suspensão (PTS) no caso das caldeiras a gasóleo. motivo pelo qual foi decidida a repetição deste ensaio de monitorização. representado graficamente na Figura abaixo.
De facto o posicionamento da resistência eléctrica de
. justificativas das disfuncionalidades que os utentes têm vindo a detectar no respectivo funcionamento. A caldeira “Roca”.4 Caracterização do sistema solar térmico existente
Foi efectuada uma vistoria às duas instalações solares térmicas do Palácio de Belém em Lisboa para detecção de possíveis anomalias ao nível de projecto. diferentes na dimensão e na aplicação: uma para fornecer água quente a uma casa de banho privativa e outra para preparar a água quente da cozinha. devido a constrangimentos de natureza arquitectónica. INSTALAÇÃO A A instalação A é uma instalação em circulação forçada que abastece de água quente as IS de apoio a um gabinete de trabalho privativo. está colocado praticamente na horizontal. 2. prejudicando desta forma o funcionamento no Inverno. aparentando estar o sistema de combustão afinado e a funcionar em boas condições. mas que. Os valores apresentados no Quadro referem-se à média do ensaio realizado. situada no Pátio dos Bichos e que serve para o aquecimento dos salões do Palácio apresentou valores sempre abaixo dos VLE. A análise do lay-out da instalação não oferece comentários de maior. a não ser no que se refere ao sistema de apoio. situação confirmada pelo aumento do teor em CO. O campo de colectores é formado por um colector CPC com cerca de 2 m2 que não apresenta sinais de degradação. com a ressalva de que não corresponde ao funcionamento habitual. Na caldeira “CaldPeq” não foi possível determinar as PTS devido à saída de fumo pelo painel frontal do equipamento e o cheiro a queimado constatado no decorrer do ensaio.25
60 50 ppm
0 15:10:59 15:11:59 15:12:59 15:13:59 15:14:59 15:15:59 15:16:59 15:17:59 15:18:59 15:19:59 15:20:59 15:21:59 15:22:59 15:23:59 15:24:59 15:25:59
Figura 19 – Emissões da Caldeira”Ignis” durante um ciclo de funcionamento. como se constata pelas baixas emissões de PTS observadas e o elevado rendimento energético obtido. Trata-se de duas instalações independentes. de instalação e/ou de integração no sistema convencional.
Por outro lado o depósito ligado ao sistema solar não deve ter outra fonte de energia. podem considerar-se dois grandes grupos. envolvendo algum investimento. nomeadamente. e Medidas de intervenção estrutural. Deste modo são sugeridas Medidas de boa gestão energética cuja implementação pode ser imediata e que não envolvem custos apreciáveis mas que têm um impacto importante na redução dos consumos energéticos e consequentemente na redução das emissões de CO2. Nos parágrafos seguintes focam-se as medidas propostas subdivididas nestes dois grandes grupos. os quais.1 Medidas de boa gestão energética
As medidas de boa gestão energética ou de boas praticas com aplicação imediata e custos reduzidos ou mesmo nulos. eliminando a estratificação da água no depósito solar e prejudicando desta forma a contribuição do sistema solar. cuja aplicação deverá ser analisada no médio prazo. O sistema solar assim como a integração do apoio estão bem executados. daí a necessidade de eliminar permanentemente as resistências eléctricas incorporadas. uma vez que o custo médio do
. integrando um campo de colectores CPC com cerca de 8 m2 de área. corresponderá a uma redução nos custos com energia eléctrica de aproximadamente 10 800 €/ano (8 %). INSTALAÇÃO B A instalação B assegura o fornecimento de águas quentes sanitárias à cozinha do Palácio. 3. No entanto. alguns componentes não estão a corresponder em termos de funcionamento e o posicionamento de algumas válvulas de passagem deve ser corrigido. que pelo facto do anel de circulação de água quente ligar os dois depósitos (solar e de apoio) se está a promover a transferência de energia entre o depósito de apoio e o depósito solar. Mudança de tarifário A alteração do actual tarifário de fornecimento de electricidade para Longas Utilizações e Ciclo Semanal. se diferenciam quer pela escala temporal (medidas de muito curto prazo e medidas de médio prazo) quer em termos orçamentais (medidas de custo reduzido ou mesmo nulo e medidas de algum impacto orçamental). mas com tempos de retorno em geral reduzidos e que conduzem a fortes reduções dos consumos energéticos e à possibilidade de certificação energética dos edifícios podendo mesmo estes vir a ser classificados em classes elevadas. que são sugeridas na sequência da auditoria energética efectuada.apoio na parte inferior do depósito aliada e a incorrecta programação do relógio põem em causa a prioridade ao Sol que deve ser o funcionamento normal da instalação. de um modo geral. Verificou-se. a.
MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA
Do ponto de vista das medidas de optimização energética.
Considerando que o rendimento pode atingir os 90% em equipamentos semelhantes.17 ton CO2 eq/ano. impressoras. “scanners” e fotocopiadoras que não esteja a ser utilizado deverá permanecer totalmente desligado e não em modo de “stand-by”. ou 0. Emissões O funcionamento de alguns dos equipamentos durante os ensaios poderá não representar o seu comportamento habitual. sendo de admitir possíveis diferenças nas emissões gasosas. mantêm-se continuamente em funcionamento. o equivalente a cerca de 357 €/ano. Esta medida não tem custos.43 tep/ano) o que corresponde a uma redução de 430 €/ano e a um total de emissões evitadas de 2.8%). pelo que se deve proceder a uma revisão das caldeiras e à afinação dos queimadores tendo em vista a detecção das causas e sua possível correcção. Chama-se a atenção para os elevados valores medidos de emissões difusas de COV. Smith 1 e Smith 2) As caldeiras a gás natural apresentam rendimentos energéticos muito baixos para este tipo de combustível (entre 78.4 tep. enquanto que com o tarifário recomendado será de 0.0852 €/kWh.
. correspondentes a 8350kWh. Estima-se que esta acção possa representar uma poupança de energia anual de cerca de 4941 kWh (1.7 e 82. PC’s e monitores. Afinação de caldeiras a gás natural (Roca G40. c. Esta intervenção não envolve custos. b. d. como por exemplo televisões. A redução anual de CO2 será de 5666 kg.72 tep /ano. Esta alteração não envolve custos. Esta alteração não envolve custos. estima-se que a economia anual de gás natural será de 2660m3(n). devendo fazer parte da regular manutenção dos equipamentos. Redução dos consumos residuais (consumos de “stand-by”) Recomenda-se que qualquer equipamento. permitirá uma economia anual de gás natural de 793 m3(n). sugerese que os equipamentos térmicos sejam ensaiados nas condições habituais. correspondentes a 28009 kWh. o equivalente a cerca de 1200 €/ano. Desligar os termoacumuladores aos fins de semana (Smith 1 e Smith 2) Actualmente os termoacumuladores que fornecem água quente à cozinha e aos balneários do CDI. A colocação de um temporizador que permita desligá-los aos fins de semana.0926 €/kWh. no exterior da caldeira “RocaG40”. ou 2. A redução anual de CO2 será de 1690 kg. durante o próximo Outono/Inverno. dado não se encontrarem em período de Inverno. necessitando de intervenção urgente por questões de segurança.kWh estimado para o actual tarifário será de 0. e. Assim.
dentro do horário normal de funcionamento do refeitório. Recomenda-se que seja efectuada a reparação ou a eventual substituição do programador existente para controlo dos ventiladores de extracção de fumos. i.proposta de horário de funcionamento do sistema AVAC
Equipamento Inverno Início Chiller 6:45 h Fim 19:00 h Início 6:30 h Verão Fim 19:30 h
h. no edifício do CDI. que funcionam através da detecção de monóxido. alteração do horário de funcionamento do sistema de AVAC. o equivalente a 470 kgep/ano. j. possibilitando uma economia anual de 346 €. Alteração do modo de controlo do sistema de extracção de fumos da Garagem Alteração do modo de controlo do funcionamento dos ventiladores de extracção de fumos da garagem. Alteração dos períodos de ventilação das cozinhas
Recomenda-se que o funcionamento dos ventiladores existentes para extracção de ar existentes na cozinha passe a ser efectuado automaticamente em função das reais necessidades. recomenda-se que o funcionamento das bombas de circulação de água quente passe a ser efectuado em função do funcionamento das caldeiras existentes para climatização do edifício do CDI. Funcionamento da bomba de circulação de água quente do sistema de climatização do CDI
As bombas de circulação de água quente para climatização do CDI estão em funcionamento 365 dias/ano. g. actualmente com um período de funcionamento de 24 h/ dia durante todo o ano.f. de modo a que deixem de funcionar 24 h/dia como acontece presentemente. k. Alteração de horário de funcionamento dos sistemas AVAC Propomos. propondo-se a seguintes alterações: Quadro 14 – CDI . incluindo o período em que as caldeiras se encontram paradas.
Isolamento da tubagem da central de caldeiras da cozinha do Palácio (Ignis e CaldPeq)
O isolamento das tubagens de água quente situadas na central de caldeiras da residência permitirá economizar 3775 kWh. Esta intervenção tem um custo estimado de 140 €. Alteração dos sistemas solares térmicos existentes Na instalação A. A redução anual de CO2 será de 1417 kg. ou 537 L/ano de gasóleo. em detrimento do controlo manual que é efectuado actualmente. nomeadamente do chiller.
tornando-se assim numa ferramenta imprescindível para detectar eventuais desvios ao consumo padrão da instalação. Nesta instalação deverá proceder-se a uma modificação do sistema que passa por retirar o anel de circulação de água quente do depósito solar. Sugere-se isso sim que seja instalada uma cobertura de plano de água que reduziria consideravelmente as perdas nocturnas mantendo a temperatura da água. Capacidade de estabelecimento de perfis típicos de consumo. m. corrigir o posicionamento das válvulas de passagem de forma a garantir a exclusividade de abastecimento de água da rede a partir do depósito solar e o consumo a partir do depósito de apoio e desactivar permanentemente as resistências eléctricas alojadas no depósito solar. quando conjugado com a disponibilização de dados on-line em tempo real e com a Gestão de Energia. e apenas em situações extremas se deveria providenciar o seu accionamento pelo sistema de relógio. aquecida diariamente através da incidência directa dos raios solares. Sistema de Gestão de Consumos A implementação de um sistema de contagem de energia de eléctrica permitirá acompanhar de forma pormenorizada os consumos dos diversos sectores e/ou equipamentos energeticamente mais representativos. com base na qual se poderá criar uma contabilidade energética. relacionado com a aquisição e instalação da válvula de 3 vias motorizada que foi referida. trata-se de uma piscina descoberta e por isso de uso exclusivo nas estações quente e média onde seria pouco significativa a contribuição de um sistema solar (necessidades muito baixas). Salienta-se ainda que toda a informação dada pelo sistema de gestão de consumos. a resistência eléctrica de apoio deverá ser desligada em permanência. Controlo de ponta: potência tomada e potência em horas. Os períodos de accionamento também se recomendam ser encurtados. tem como vantagens: • • • • • Análise das melhores opções tarifárias. Alarmes adaptados às necessidades do Cliente. Na instalação B. bem como acompanhar a evolução dos consumos após a implementação das medidas de UREE. para além de nas imediações não haver possibilidade de instalação da área de captação que seria necessária. para permitir a entrega de água previamente aquecida pelo sistema solar. Cobertura da piscina
No que se refere à piscina de uso privativo.Utilização Racional de Energia Eléctrica. Esta intervenção tem um custo estimado de 1000 Euros.
. Este sistema. a colocar na parte superior do depósito solar.Atendendo ao muito baixo consumo da água quente produzida por este sistema. Esta alteração envolve um custo estimado de 500 Euros. Esta alteração não envolve custos. Imputação de custos de energia a diferentes departamentos ou sectores. adquirir e instalar uma válvula de 3 vias motorizada com sensor de temperatura. l.
Através de medidas simples de boa gestão de energia é possível. de que cada vez é mais importante. Associação de dados de produção aos respectivos consumos de energia. em parte.
.Portal on-line do Sistema de Gestão de Consumos da EDP Corporate n.• •
Exportação de dados para outras aplicações. adoptarem comportamentos conducentes a uma correcta utilização de energia. através da modificação de posturas e comportamentos ligados à utilização de energia. para a importância de. juntos dos colaboradores da Residência Oficial do Presidente da República. Como o objectivo de sensibilizar os colaboradores/funcionários do Palácio de Belém. no seu dia a dia. desenvolver acções concretas de preservação do meio ambiente. atingir esse desiderato. com os consequentes benefícios ambientais associados à diminuição da factura energética. através da adopção de medidas simples que evitem o desperdício de energia. propomos a realização de campanhas de esclarecimento. pode ser concretizada.
A figura abaixo apresenta uma visão do portal on-line do Sistema de Gestão de Consumos da EDP Corporate. Acção de Sensibilização Sobre Utilização Racional de Energia A tomada de consciência.
978 2.a n. Apresentamse sumariamente as soluções estudadas.a.5
Medida Mudança de tarifário Redução dos consumos residuais (consumos de “stand-by”) Afinação de caldeiras Desligar termoacumuladores Isolamento de tubagens Alteração de horário de funcionamento dos sistemas AVAC Alteração do modo de controlo do sistema de extracção de fumos da Garagem Alteração dos períodos de ventilação das cozinhas Funcionamento da bomba de circulação de água quente do sistema de climatização do CDI Alteração dos sistemas solares térmicos existentes Cobertura da piscina Sistema de Gestão de Consumos1 Acção de Sensibilização Sobre Utilização Racional de Energia Totais
Valor [€/ano] 10800 430 1200 357 346 1.7 8.972 n.a.0 32. Quadro 14 – Propostas de medidas de boa gestão energética.390 500 1000 12000 33 041
3.05 2.7 3.0 7. n.a n.4 22. custos e impactos Benefício Emissões Economia evitadas de energia [tonCO2 e/ano [kWh/ano]] n. no entanto estudos revelam que a implementação deste tipo de sistema de controlo energético pode conduzir a economias de energia compreendidas entre 5% e 10% do consumo anual das instalações
. os respectivos custos e impactos.Colocar isolamento nas coberturas (20cm)
Medida de gestão energética de impacto indirecto.a n.860 180 1. 113. Medidas envolvendo a térmica dos edifícios Para cada um dos edifícios analisados foram estudadas algumas alterações nos respectivos edifícios que não implicassem modificações arquitectónicas.a.17 28.776 1.740 10.a.080 15. 2. 43.775 1. No Palácio de Belém e na Residência Oficial foram estudadas 3 situações para além da situação actual: 1.0 n.850 14.Solução existente com uma modificação da caixilharia existente por uma nova (classe 3 de acordo com a nova regulamentação energética) 2.009 5.a n.2
Medidas de intervenção estrutural
Este tipo de medidas envolve um maior investimento e poderá a.Solução existente com os actuais caixilhos acrescentando uma janela dupla (c/Caixilharia classe 3) com correcção de algumas pontes térmicas 3.350 1.No quadro seguinte resumem-se as Medidas de boa gestão energética propostas.
04 (nº2) e 0.Colocar isolamento nas coberturas (20cm) No Centro de Documentação e Informação (CDI) verifica-se uma situação pontual de sobreaquecimento na parte da manhã nos gabinetes virados a nascente.Solução existente com uma modificação da caixilharia existente por uma nova ( classe 3 de acordo com a nova regulamentação energética) 2. traduzindo-se em reduções de ton. Aumento da eficiência energética nos sistemas de iluminação interior e exterior Face ao consumo verificado nas medições directas e ao número de horas de funcionamento atribuídos aos circuitos de iluminação. Os resultados obtidos nestas 3 soluções correspondem a uma redução nas necessidades globais de energia primária.7 (nº2) e 4. de 1. apresenta no entanto dificuldades que se prendem com o impacto na solução arquitectónica inicial. por lâmpadas fluorescentes compactas equipadas com balastro electrónico. Nos casos em que não é possível recuperar as armaduras com lâmpadas fluorescentes tubulares e balastros convencionais. No que diz respeito à Iluminação Interior. A melhor solução corresponde a uma solução de sombreamento exterior dos vãos nessa orientação. por lâmpadas fluorescentes tubulares economizadoras de energia e balastros electrónicos de Classe de Eficiência Energética A.7 para 7. b.5 (nº3). instaladas sobretudo em candeeiros de pé ou de tecto.Solução existente com os actuais caixilhos acrescentando uma janela dupla (c/Caixilharia classe 3) com correcção de algumas pontes térmicas 3. CO2 eq. de 7. Tal pode ser realizado com uma estrutura leve ou através de uma situação mais intervencionista com a instalação de estores móveis exteriores. 1.2 kgep/m2ano para 1.. o que se traduz em situações de desconforto que carecem de uma solução redutora deste problema. Substituição de lâmpadas incandescentes normais. é proposta a sua integral substituição por luminárias de alto rendimento energeticamente mais eficientes equipadas com balastros electrónicos de alta-frequência e lâmpadas fluorescentes tubulares T5.3(nº1). a melhor situação. 6. A solução nº 3 é a mais eficiente mas concerteza a mais difícil de concretização prática.14 (nº1). Esta seria concerteza. Na Casa Civil e Militar também foram avaliadas 2 situações para além da situação actual: 1. são propostas as seguintes soluções para o aumento da eficiência energética da instalação. solução aliás já testada em alguns vãos do Palácio. propomos: • Substituição nas armaduras existentes com lâmpadas fluorescentes tubulares equipadas com balastros ferromagnéticos.
. Substituição dos balastros ferromagnéticos nas luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas por balastros electrónicos e lâmpadas de classe de eficiência energética A.A situação mais razoável será porventura a nº2 na qual se acrescenta um novo caixilho aos já existentes.7 (nº3).
um para a iluminação de exterior comandada do quadro eléctrico do CDI e outro para a iluminação exterior comandada a partir do quadro eléctrico da Portaria. adaptando diariamente o horário de funcionamento da iluminação exterior. o que corresponde a uma redução dos custos de exploração com estes combustíveis de cerca de 20%. dispensa e Biblioteca. consoante o nascer e pôr-do-sol.
Exemplo de lâmpada economizadora para substituição em candeeiros
Implementação de Interruptores horários programáveis. a sua utilização permitirá reduzir a factura de energia no final do ano e evitar custos adicionais relativos à utilização de outros combustíveis.376 €. Substituição das lâmpadas de halogéneo por lâmpadas de iodetos metálicos (energeticamente mais eficientes c. Instalação de células de detecção de movimento/presença de modo a controlar a iluminação do local considerado. para comando da iluminação das seguintes zonas (ex): Armazém da Garagem. A utilização de gás natural como combustível para a produção de energia térmica tem ainda outras vantagens das quais se destacam as seguintes: • A adopção do gás natural como combustível contribui para atingir os objectivos ambientais exigidos nas directivas europeias dado que apresenta emissões de CO2 mais reduzidas comparativamente com os outros combustíveis fósseis. célula crepuscular e controlo manual). verificou-se que do ponto de vista económico a conversão dos equipamentos consumidores de gasóleo para gás natural.
No que diz respeito à Iluminação Exterior. Redefinição de alguns circuitos eléctricos existentes para comando da iluminação das seguintes zonas (ex): Biblioteca. permite uma redução de custos globais para a instituição de 5. Este tipo de equipamento. em detrimento do sistema actual (interruptor horário. propomos: • Para controlo do horário de funcionamento dos circuitos de iluminação exterior. Efectuado o Balanço Energético/Económico aos consumos de combustíveis do Palácio de Belém. permite uma regulação rigorosa do tempo de funcionamento dos circuitos de iluminação exterior. por transformadores electrónicos e lâmpadas incandescentes de halogéneo de tecnologia IRC com 35W.
. em função da latitude/longitude onde se encontra instalado. arquivo e arquivo Chancelaria. Conversão dos consumos de gasóleo para gás natural Uma vez que a energia obtida a partir do gás natural é mais económica. propõe-se a instalação de dois relógios astronómico. arquivo.•
Substituição de transformadores ferromagnéticos e lâmpadas incandescentes de halogéneo de 50W. em função de presença.
à substituição dos queimadores existentes por outros adequados à queima de gás natural. diminuindo as emissões contaminantes e baixando os custos de exploração. por outro.978. Para poder adequar a instalação aos requisitos do novo combustível. uma conservação mais fácil dos aparelhos. As caldeiras equipadas com queimadores a gasóleo poderão ser aproveitadas havendo que proceder. ocasionando um desgaste menor e uma descida no custo de manutenção corrente e extraordinária. De acordo com os novos consumos de gás natural foi recalculado o balanço energético-económico. existe uma boa oportunidade para melhorar a eficiência do sistema. Desaparecem os armazenamento. verifica-se que o consumo anual de gás natural passa a ser de 45. Com gás natural. A conversão da totalidade do consumo de gasóleo para gás natural representa uma redução nas emissões de CO2 de cerca de 15 ton/ano. por um lado. com o objectivo de melhorar a eficiência do sistema de produção de água quente. dado que a instituição já dispõe de gás natural e existe viabilidade técnica para a conversão dos actuais consumos de gasóleo para o referido combustível. devido sobretudo à deposição dos produtos residuais da combustão do gasóleo sobre a superfície de permuta de calor.678 m3.5 anos. cinzas e outras partículas nocivas na composição do gás natural garante. as vantagens de utilização do gás natural anteriormente referidas e a disponibilidade do mesmo nas instalações do Palácio de Belém. Assim. unicamente. particularmente nas caldeiras. aumentando o rendimento. o rendimento em condições reais apresentará valores 3 a 6% superiores a outros combustíveis. seria também desejável a optimização/ampliação das instalações de colectores solares. considerando o Balanço Energético/Económico efectuado. O espaço dedicado ao armazenamento pode ter outra utilização.•
A ausência de enxofre. de acordo com o Projecto da Instalação Receptora de gás natural anexo a este relatório. um nível mínimo de poluição e. sendo o investimento total estimado para a realização destes trabalhos de 39. inconvenientes e perigos associados às descargas e
Eliminam-se os custos associados ao Stock dado que deixa de haver armazenamento. Como complemento ao novo sistema de gás natural.00 € e o retorno do investimento de 7.
Assim. Considerando a solução integrada de produção de AQS gás natural/solar térmico a implementar na cantina do CDI. Do ponto de vista económico este novo sistema
. será necessário construir novos troços de rede enterrada e aérea para interligação das redes já existentes com os novos locais de consumo e substituir os queimadores actuais de gasóleo por outros apropriados para queimar gás natural. analisou-se a reestruturação da rede interna de distribuição de gás já existente de forma a permitir a conversão do actual consumo de gasóleo para o gás natural.
3 toneladas por ano. Esta instalação tem um custo estimado de 16000 € e permite poupar cerca de 4760 m3 de gás natural por ano. um pay-back simples de 6. A adopção do sistema integrado gás natural/solar térmico representa uma redução nas emissões de CO2 relativa à situação actual de cerca de 25 ton/ano.542 €/kWh para centrais fotovoltaicas de microgeração com potência até 5 kW). o retorno será de 4086 €/ano. ou seja.6 anos.550. Considerando a estimativa de custos para a implementação do sistema solar de 16. As emissões de CO2 equivalente evitadas serão de cerca de 5. Da análise dos consumos de água quente nas instalações do complexo do Palácio de Belém verifica-se que uma importante contribuição poderia ser dada ao sistema de AQS da cantina. Instalação de novos sistemas de energias Renováveis (Solar térmico e Solar fotovoltaico).integrado gás natural/solar térmico resulta numa redução de custos globais para a instituição de cerca de 20% relativamente à solução actual (6. ligado à rede eléctrica poderá permitir a produção anual de 7538 kWh. As emissões de CO2 equivalente evitadas serão de cerca de 12 toneladas por ano. os respectivos custos e impactos. Desta forma um sistema solar com cerca de 50 m2 permitiria poupar anualmente cerca de 75% da energia necessária e ocuparia uma área muito reduzida da cobertura da cantina (a qual possui uma área de 100 m x7 m).45 €/ano).
. A instalação de um sistema Solar Fotovoltaico para produção de energia eléctrica com 5 kWp de potência na cobertura da cantina do CDI (cerca de 50 m2. o que ao preço corrente deste gás leva a um tempo de retorno do investimento no sistema solar térmico de 8 anos (quando o tempo de vida útil é de 20 anos em média). No quadro seguinte resumem-se as Medidas de intervenção estrutural propostas. O custo do sistema será da ordem dos 25000 € e se a energia eléctrica produzida for vendida à rede de acordo com o tarifário da legislação actual (DL 225/2007 – 0.978 € o período de retorno do investimento no sistema gás natural/solar térmico será de 8. A recolha de informação no local permitiu fazer uma estimativa de consumo de cerca de 2500 litros em cada dia útil da semana.
d. com uma inclinação dos módulos de 30º).000 € (dados INETI) e o investimento associado à conversão dos actuais consumos de gasóleo para gás natural de 39.1 anos.
a quartéis e a quaisquer estabelecimentos públicos ou particulares com capacidade superior a 250 pessoas. a hospitais e outros serviços de saúde.a 35091 7538
2 101 15 12.3
**Poupanças obtidas no Palácio e Residência com a solução nº2 e Casa Civil e Militar (nº3) de acordo com a metodologia do RCCTE (Necessidades Energéticas).0 5.º 521/99.a* Medidas envolvendo a térmica dos edifícios Aumento da eficiência energética nos sistemas de 92000 iluminação interior e exterior 39978 Conversão dos consumos de gasóleo para gás natural Instalação de novos sistemas de energias Renováveis 16000 (Solar térmico) Instalação de novos sistemas de energias Renováveis 25000 (Solar fotovoltaico) *reabilitações requerem estudo minucioso de intervenção especializada
82 000** 230. por parte dos utentes da instalação no que respeita à colocação em funcionamento dos diversos equipamentos de queima.
Em cumprimento da legislação vigente. a 20 de Abril de 2007. por uma Entidade Inspectora – o Instituto Tecnológico do Gás (ITG). a escolas.000 n.º do Decreto-Lei n. foi realizada uma vistoria às partes visíveis das instalações de Gás Natural do Palácio de Belém. incluindo a verificação do estado da instalação nas suas partes visíveis e comprovando a inexistência de fugas em todo o seu percurso. para as instalações de gás afectas à indústria turística e de restauração. devem ser feitas de acordo com o disposto no artigo 13. que deverão ser corrigidas: Ponto de entrega da Travessa dos Ferreiros
. • Manutenção preventiva da instalação. De acordo com o relatório emitido por esta entidade observaram-se as seguintes incidências.a 21200 5376 5759*** 4086
n.1 Instalações de gás
No âmbito da segurança das instalações de gás deverão ser consideradas as seguintes recomendações: • Conhecimento das condições de segurança. com a periodicidade de dois anos. *** Valor médio calculado ao 10º ano
ANÁLISE ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELECTRICIDADE 4. • Promover a realização de Inspecções Periódicas às instalações de gás que. • Manutenção correctiva.Quadro 15 – Medidas de intervenção estrutural Benefício Medida Custo €
[kWh/ano]
[tonCO2 e/ano]
Valor [€/ano]
n. quer como consequência do relatório de Manutenção preventiva. segundo o estabelecido na Portaria nº 362/2000 de 20 de Junho. de 10 de Dezembro. sempre que se detecte uma anomalia. quer como consequência de uma Inspecção Periódica.
A verificação técnica à instalação eléctrica visou avaliar a conformidade da mesma perante os requisitos mínimos regulamentares de segurança em vigor e as boas regras da técnica. a instalação eléctrica não respeitaria em vários requisitos a regulamentação vigente na altura de sua execução. atravessa a instalação sanitária. incidindo sobre o ponto de vista da segurança eléctrica. Ponto de entrega da Rua da Junqueira • As instalações de gás nas Habitações dos Funcionários. • As caldeiras do Museu encontram-se dentro de um armário fechado. devido a eventuais alterações da instalação eléctrica. A verificação efectuada ao longo desta avaliação técnica teve como ponto de partida. pelo que o Palácio de Belém deverá solicitar a realização de uma Inspecção Periódica às suas instalações de gás. variações de humidade do ar e do terreno e ainda condensações nas canalizações. Lei 740/74 de 26 de Dezembro e que. falta de protecção diferencial (média e alta) e protecção incorrecta de circuitos que comprometem a segurança das pessoas/utilizadores. foi efectuada uma inspecção visual e instrumental baseada na análise dos circuitos eléctricos. possível identificar causas absolutamente conclusivas relativamente a estados anteriores e/ou posteriores da instalação. se encontra revogado para as novas instalações eléctricas ou instalações eléctricas remodeladas. as válvulas de seccionamento existentes no exterior dos edifícios não se encontram com acessibilidade.º 16º da Portaria 361/98 de 26 de Junho. nomeadamente o manuseamento de equipamentos.
. • A instalação de gás da Lavandaria. Neste sentido. por isso. o estado em que a instalação foi encontrada no período das verificações visuais e instrumentais. do art. não deverão estar fixadas em paredes de madeira. não cumprindo com o estipulado na alínea b) do ponto 3. Evidenciam-se alguns incumprimentos da regulamentação eléctrica aplicável.
4. Não é. entretanto. contactos indirectos. tendo sido diagnosticados as seguintes situações: • Apesar da instalação ter sido executada de acordo com as regras contidas nos regulamentos anexos ao Dec. a jusante do grupo de contagem.• Substituir as condutas de evacuação das caldeiras dos balneários. com data posterior a 11 de Novembro de 2006. que se encontram abaixo das entradas de ar dos edifícios contíguos. falta de continuidade do condutor de protecção. é necessária a realização de ensaios de estanquidade e a verificação das condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão. nomeadamente a falta de protecção contra contactos directos. unicamente. De modo a avaliar o estado de toda a instalação.
2 e 322. risco de incêndio). Lei 517/80 de 31 de Outubro. deverá existir um projecto actualizado respeitante à instalação eléctrica actual e disponível para efeitos de manutenção e ou reparação. Colocar com urgência anteparos nos apliques e candeeiros cujos suportes de lâmpada permitem o contacto directo no sentido de se evitar riscos de electrocussão. Lei 101/2007 de 02 de Abril. tendo em consideração a hora e a data a que se efectuaram os registos. Em todos os locais onde existem duas alimentações eléctricas distintas deverá existir um dispositivo de aviso indelével junto dos aparelhos de corte geral de cada quadro informando a existência de outros quadros alimentados.. Recomenda-se a utilização de protecção contra contactos indirectos de alta sensibilidade para os circuitos nos locais.3 das R.E. BB3 e BC3 de acordo com as influencias externas caracterizadas na secção 322.T. BB2.
No que respeita aos registos termográficos não se evidenciaram temperaturas anómalas.•
Detectaram-se alguns defeitos de isolamento dos circuitos que comprometem indirectamente a segurança das pessoas/utilizadores e directamente o estado de funcionamento da instalação eléctrica. podendo originar eventuais curto-circuitos ou sobrecargas que poderão danificar seriamente a referida instalação e originar possíveis danos (ex. Recomenda-se uma monitorização quando a temperatura ambiente for mais elevada. com as alterações introduzidas pelo Dec. De salientar que algumas temperaturas se encontravam próximas do valor limite.B. Recomenda-se a colocação de tomadas com obturadores nas zonas acessíveis a crianças e ao público em geral. Conforme o disposto no Dec.T.
More From This UserAluguer de Contadores de ÁguaCartão de natalReceitasmfp.com-10 Dicas Preciosas Para Fazer Po Na MFPpainelPS2.0advertencias_rccteevaula 17-04BudetermosWwwwTermos de ConstruçãoTermos de ConstruçãoDownload16-04Termico Eng BorgesAREANATejo_EnfoqueA-Colocando Imagens Em Escalawmn7-24tcnicoeng13wr_300_7_kmeREADMEREADMEExame1_Normal_2009_2010_correcReadme
Auditoria_Energetica_ao_Palacio_de_Belem_-_Relatorio_Sintese by silvestre10757 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedEletricidade Basicaby Paulo SantosAuditoria Energetic A Ao Palacio de Belem - Relatorio Sinteseby Paulo Santos03117_guide_ptby Paulo SantosDL80-2006 - RCCTEby Paulo SantosMore from Paulo SantosEletricidade BasicaAuditoria Energetic A Ao Palacio de Belem - Relatorio Sintese03117_guide_ptDL80-2006 - RCCTE