Source: http://docplayer.pl/37649961-Aprobata-techniczna-itb-at-2005.html
Timestamp: 2018-12-17 06:33:00+00:00
Document Index: 4761340

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 8']

1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) fax: (48 22) Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: PLEWA Polska Sp. z o.o. ul. Świerzawska 10, Poznań stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANIA TRÓJWARSTWOWYCH, DWUŚCIENNYCH, CERAMICZNO-BETONOWYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH TYPU PLEWA-UNI-fe w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 30 czerwca 2010 r. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, czerwiec 2005 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2005 zawiera 44 strony. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 AT /2005 str. 2/44 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Kształt i wymiary profili szamotowych i pustaków obudowy Stan powierzchni profili szamotowych i pustaków obudowy Szczelność przewodu kominowego Odporność przewodu kominowego na temperaturę eksploatacyjną Odporność przewodu kominowego na pożar sadzy PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań gotowych wyrobów Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI...10 INFORMACJE DODATKOWE...11 RYSUNKI i TABLICE...12
3 AT /2005 str. 3/44 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów do wykonywania trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno-betonowych przewodów kominowych typu PLEWA- UNI-fe, kompletowany przez firmę PLEWA Polska Sp. z o.o. Elementami składowymi zestawu są szamotowe, nieglazurowane profile wewnętrzne (rysunki 1 3, tablice 1 i 2) oraz keramzytobetonowe pustaki obudowy (rysunki 4 25). Szamotowe profile wewnętrzne, produkowane przez niemiecką firmę PLEWA WERK Klardorf GmbH, są wprowadzane do obrotu z oznakowaniem CE, po dokonaniu oceny zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 1457:2003. Producentami pustaków keramzytobetonowych są: firma niemiecka Beton & Recycling GmbH & Co. KG oraz firma polska PLEWA Polska Sp. z o.o. 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Wykonywany (na miejscu budowy), z zestawu wyrobów objętych Aprobatą Techniczną, trójwarstwowy, dwuścienny, ceramiczno-betonowy przewód kominowy typu PLEWA-UNI-fe przedstawiono na rysunku 26. Do ułożonych jeden na drugim i połączonych zaprawą keramzytobetonowych pustaków obudowy wprowadza się profile szamotowe. Profile szamotowe łączy się kitem kwasoodpornym. Otrzymuje się w ten sposób trójwarstwowe, dwuścienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe (rysunki 27 i 28). Trójwarstwowe, dwuścienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe mogą być stosowane do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym (nie mineralnym), w przypadku gdy temperatura spalin na wlocie do przewodu nie przekracza 400 C. Trójwarstwowy, dwuścienny, ceramiczno-betonowy przewód kominowy typu PLEWA- UNI-fe klasyfikuje się, zgodnie z normą PN-EN 1443:2001, w sposób następujący: T 400, N 1, S, D, 1-2-3, R 40, C 50 co oznacza że: temperatura na wlocie do przewodu kominowego nie powinna przekraczać 400 C,
4 AT /2005 str. 4/44 przewidywana jest praca przewodu kominowego w podciśnieniu (ciśnienie wewnątrz przewodu jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne), a nieszczelność przewodu, mierzona przy ciśnieniu próby (nadciśnieniu) 40 Pa nie przekracza 2 l/s m 2, przewód kominowy jest odporny na pożar sadzy (możliwość wystąpienia w przewodzie chwilowej temperatury rzędu 1000 C), ze względu na odporność na działania skroplin przewód kominowy może się znajdować w tzw. suchym stanie pracy (minimalna temperatura w przewodzie wyższa lub równa 60 C), ze względu na odporność przewodu kominowego na korozję (klasy 1-2-3) nie ogranicza się zakresu paliw stosowanych do zasilania urządzenia grzewczego, opór cieplny przewodu kominowego jest nie mniejszy niż 0,40 (m 2 K)/W, odległość pomiędzy zewnętrzną powierzchnią przewodu kominowego a elementem, wykonanym z materiału palnego, nie powinna być mniejsza niż 50. Trójwarstwowy, dwuścienny, ceramiczno-betonowy przewód kominowy typu PLEWA- UNI-fe powinien być wykonywany zgodnie z projektem technicznym, uwzględniającym polskie normy i przepisy budowlane, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156), postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej oraz informacje Producenta dotyczące wykonywania przewodów kominowych. Przewód kominowy powinien być wykonany jako konstrukcja samonośna, stykająca się lub będąca fragmentem (w przekroju poziomym) ściany murowej lub betonowej, lub też jako konstrukcja samonośna, oddzielona od ścian budynku. W tym drugim przypadku projekt techniczny przewodu kominowego powinien zawierać informację na temat sposobu zapewnienia wymaganej stateczności przewodu. Profile szamotowe powinny być łączone kitem kwasoodpornym, zalecanym przez Wnioskodawcę, o klasie odporności na temperaturę NT 1350 (1350 C) według normy PN-EN :2004. Pustaki obudowy powinny być łączone zaprawą cementowo-wapienną marki nie niższej niż 3,0 MPa według normy PN-90/B Płyty izolacyjne powinny być wykonane z niepalnej wełny mineralnej o klasie reakcji na ogień A1 według normy PN-EN :2004 i o współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,05 W/(m K). Po wykonaniu przewodu kominowego należy dokonać jego odbioru według zaleceń normy PN-89/B
5 AT /2005 str. 5/44 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Profile wewnętrzne powinny być wykonane z szamotu wypalanego w temperaturze 1200 C, prasowanego pod ciśnieniem, o gęstości 2150 ± 100 kg/m 3, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 25 MPa i o zdolności pochłaniania wody w temperaturze 110 C, zmieniającej się w zakresie 4 15%. Pustaki obudowy powinny być wykonane z keramzytobetonu o klasie nie niższej niż LB 5, w odmianie 1,0 według normy PN-91/B Kształt i wymiary profili szamotowych i pustaków obudowy Kształt i wymiary profili szamotowych i pustaków obudowy powinny odpowiadać podanym na rysunkach 1 25, z zachowaniem tolerancji wymiarów: profile szamotowe średnica wewnętrzna ± 2%, wysokość ± 3, grubość ścianki ± 1, pustaki keramzytobetonowe wymiary zewnętrzne (długość, szerokość) ± 3%, wysokość ± 5, grubość ścianki + 2. Sprawdzenie kształtów i wymiarów należy wykonywać zgodnie z p Stan powierzchni profili szamotowych i pustaków obudowy Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne profili szamotowych powinny być gładkie, bez spękań i wyszczerbień oraz mieć jednolitą barwę. Krawędzie pustaków obudowy powinny być proste, a powierzchnie płaskie. Sprawdzenie stanu powierzchni należy wykonywać zgodnie z p
6 AT /2005 str. 6/ Szczelność przewodu kominowego Przewód kominowy powinien charakteryzować się szczelnością przy której ilość powietrza przenikająca w ciągu sekundy przez 1 m 2 powierzchni wewnętrznej przewodu, przy ciśnieniu próby (nadciśnieniu) 40 Pa i w temperaturze +20 C nie jest większa niż 2 l. Sprawdzenie szczelności przewodu kominowego należy wykonywać zgodnie z p Odporność przewodu kominowego na temperaturę eksploatacyjną Przewód kominowy poddany działaniu temperatury 500 C powinien charakteryzować się niezmienioną szczelnością, a maksymalna temperatura na zewnętrznej powierzchni pustaka obudowy nie powinna być większa niż 100 C. Sprawdzenie odporności przewodu kominowego na temperaturę eksploatacyjną należy wykonywać zgodnie z p Odporność przewodu kominowego na pożar sadzy Przewód kominowy poddany działaniu temperatury 1000 C powinien charakteryzować się niezmienioną szczelnością, a maksymalna temperatura na zewnętrznej powierzchni pustaka obudowy nie powinna być większa niż 140 C. Sprawdzenie odporności przewodu kominowego na pożar sadzy należy wykonywać zgodnie z p PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Elementy składowe zestawu do wykonywania trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno-betonowych przewodów kominowy typu PLEWA-UNI-fe powinny być dostarczane przez Producenta, w sposób uzgodniony z odbiorcą oraz przechowywane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do jednostek transportowych powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2005, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności rodzaj surowca, znak budowlany.
7 AT /2005 str. 7/44 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 dokonuje Producent, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
8 AT /2005 str. 8/44 Wstępne badanie typu obejmuje: szczelność przewodu kominowego, odporność przewodu kominowego na temperaturę eksploatacyjną, odporność przewodu kominowego na pożar sadzy, warunki pracy przewodu kominowego (tzw. suchy lub mokry stan pracy) odporność przewodu kominowego na korozję, odległość materiałów palnych od przewodu kominowego. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4) prowadzone przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentach zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów oraz stanu powierzchni profili szamotowych i pustaków obudowy Częstotliwość badań gotowych wyrobów Częstotliwość badań kontrolnych powinna być zgodna z ustalonym planem badań Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów profili szamotowych i pustaków obudowy. Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać zgodnie z normami PN-EN/ 1457:2003 (profile szamotowe) oraz PN-EN 12446:2004 (pustaki keramzytobetonowe).
9 AT /2005 str. 9/ Sprawdzenie stanu powierzchni profili szamotowych i pustaków obudowy. Sprawdzenie stanu powierzchni profili kominowych należy przeprowadzać zgodnie z normami PN-EN 1457:2003 (profile szamotowe) oraz PN-EN 12446:2004 ((pustaki keramzytobetonowe) Sprawdzenie szczelności przewodu kominowego. Sprawdzenie szczelności przewodu kominowego należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 1457: Sprawdzenie odporności przewodu kominowego na temperaturę eksploatacyjną. Sprawdzenie odporności przewodu kominowego na temperaturę eksploatacyjną należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 12446: Sprawdzenie odporności przewodu kominowego na pożar sadzy. Sprawdzenie odporności przewodu kominowego na pożar sadzy należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 12446: Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normami PN-EN 1457:2003 i PN-EN 12446: Ocena wyników badań Zestaw wyrobów do wykonywania trójwarstwowych, dwuściennych, ceramicznobetonowych przewodów kominowych typu PLEWA-UNI-fe należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2005 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zestawu wyrobów do wykonywania trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno-betonowych przewodów kominowych typu PLEWA-UNI-fe do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu,
10 AT /2005 str. 10/44 jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów, oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno-betonowych przewodów kominowych typu PLEWA-UNI-fe należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2005 ważna jest do 30 czerwca 2010 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c
11 AT /2005 str. 11/44 INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogólne PN-EN :2004 Nieformowane wyroby ogniotrwałe. Część 1: Wprowadzenie i klasyfikacja PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe PN-EN :2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze PN-91/B Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych PN-EN 12446:2004 Kominy. Części składowe. Betonowe zewnętrzne elementy ścienne Badania i oceny 0769-CPD EG Konformitätserklärung nach EN 1457: , notifizierte Stelle: Universität Karlsruhe (TH), Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine, Kaiserstraße 12, D Karlsruhe
12 AT /2005 str. 12/44 RYSUNKI i TABLICE Rysunek 1. Profile szamotowe typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kwadratowym część I...14 Rysunek 2. Profile szamotowe typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kwadratowym część II...15 Rysunek. 3. Profile szamotowe typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kołowym...16 Rysunek 4. Rysunek 5. Rysunek 6. Rysunek 7. Rysunek 8. Rysunek 9. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 10. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 11. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 12. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 13. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 14. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni...27 Rysunek 15. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni...28 Rysunek 16. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni...29 Rysunek 17. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni...30 Rysunek 18. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 19. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
13 AT /2005 str. 13/44 Rysunek 20. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 21. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 22. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 23. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 24. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach Rysunek 25. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni...38 Rysunek 26. Przykładowy przewód kominowy typu PLEWA-UNI-fe...39 Rysunek 27. Trójwarstwowe profile kominowe typu PLEWA-UNI-fe część I...40 Rysunek 28. Trójwarstwowe profile kominowe typu PLEWA-UNI-fe część II...41 Tablica 1. Tablica 2. Wymiary profili szamotowych typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kwadratowym, przedstawionych na rysunkach 1 i Wymiary profili szamotowych typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kołowym, przedstawionych na rysunku
14 AT /2005 str. 14/44 Rysunek 1. Profile szamotowe typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kwadratowym część I a) profil podłużny, b) profil przyłączny z kołnierzem prostokątnym, c) profil przyłączny z otworem prostokątnym, d) profil przyłączny z otworem okrągłym, e) profil przyłączny z kołnierzem okrągłym, f), g), h) trójniki
15 AT /2005 str. 15/44 Rysunek 2. Profile szamotowe typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kwadratowym część II a) profil przyłączny z kołnierzem okrągłym i z oparciem dla izolacji termicznej, b), c) trójniki z oparciem dla izolacji termicznej, d) połączenie dwóch profili
16 AT /2005 str. 16/44 Rysunek. 3. Profile szamotowe typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kołowym a) profil podłużny, b) profil przyłączny z kołnierzem prostokątnym, c), d) profile przyłączne, e) połączenie dwóch profili, f) profil ze spustem kondensatu
17 AT /2005 str. 17/44 Rysunek 4. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
18 AT /2005 str. 18/44 Rysunek 5. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
19 AT /2005 str. 19/44 Rysunek 6. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
20 AT /2005 str. 20/44 Rysunek 7. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
21 AT /2005 str. 21/44 Rysunek 8. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
22 AT /2005 str. 22/44 Rysunek 9. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
23 AT /2005 str. 23/44 Rysunek 10. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
24 AT /2005 str. 24/44 Rysunek 11. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
25 AT /2005 str. 25/44 Rysunek 12. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
26 AT /2005 str. 26/44 Rysunek 13. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
27 AT /2005 str. 27/44 Rysunek 14. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni
28 AT /2005 str. 28/44 Rysunek 15. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni
29 AT /2005 str. 29/44 Rysunek 16. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni
30 AT /2005 str. 30/44 Rysunek 17. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni
31 AT /2005 str. 31/44 Rysunek 18. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
32 AT /2005 str. 32/44 Rysunek 19. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
33 AT /2005 str. 33/44 Rysunek 20. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
34 AT /2005 str. 34/44 Rysunek 21. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
35 AT /2005 str. 35/44 Rysunek 22. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
36 AT /2005 str. 36/44 Rysunek 23. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
37 AT /2005 str. 37/44 Rysunek 24. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach
38 AT /2005 str. 38/44 Rysunek 25. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy o wymiarach z kanałem do wentylacji kotłowni
39 AT /2005 str. 39/44 Rysunek 26. Przykładowy przewód kominowy typu PLEWA-UNI-fe 1 - szamotowy profil podłużny, 2 - keramzytobetonowy pustak obudowy, 3 - wełna mineralna, 4 - szamotowy profil przyłączny, 5 - szamotowy profil wyczystny, 6 - odcinek króćca, 7 - drzwiczki wyczystne, 8 - element końcowy, 9 - pokrywa kominowa, 10 - profil wylotowy, 11 - profil ze spustem kondensatu
40 AT /2005 str. 40/44 Rysunek 27. Trójwarstwowe profile kominowe typu PLEWA-UNI-fe część I 1 - szamotowy profil wewnętrzny, 2 - keramzytobetonowy pustak obudowy, 3 - wełna mineralna, 4 - kanał wykorzystywany do wentylacji pomieszczenia kotłowni, 5 - otwór montażowy
41 AT /2005 str. 41/44 wymiary w Rysunek 28. Trójwarstwowe profile kominowe typu PLEWA-UNI-fe część II
42 AT /2005 str. 42/44
43 AT /2005 str. 43/44
44 AT /2005 str. 44/44
45 Wymiary profili szamotowych typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kwadratowym, przedstawionych na rysunkach 1 i 2 Tablica 1 a/b, r, d, h, u, v, t, l, m, n, o, s, f, g, a, o Położenie, xx 85/135 ± ± 0, s b 105/105 ± (15) ± 0,75 8 (5) (8) /140 ± (15) ± 0, s b 120/120 ± (15) ± 0,75 8 (5) (8) /140 ± (15) ± 0,75 8 (5) 0 10 (8) /180 ± (15) ± 0, /160 ± (15) ± 0,75 8 (5) (8) (10) 150/200 ± ± 0, /180 ± ± 0,75 8 (6) do s b s b 200/200 ± ,5 ± 1 8 (6) (10) /250 ± ,5 ± /225 ± ± s b 200/300 ± ± s b
46 c.d. Tablicy 1 a/b, r, d, h, u, v, t, l, m, n, o, s, f, g, a, o Położenie, xx 250/250 ± ,5 ± 1, /300 ± ± 1, s b 275/275 ± ± 1, /300 ± ,5 ± 1, /350 ± ,5 ± 1, /350 ± ± 1, /400 ± ± 1, (10) /400 ± ± 1, do s b s b 450/450 ± ± /500 ± # ± /550 ± # ± /600 ± # ± Położenie: s węższy bok kołnierza b szerszy bok kołnierza
47 Wymiary profili szamotowych typu PLEWA-UNI-fe o przekroju kołowym, przedstawionych na rysunku 3 Tablica 2 a/b, d, h, u, v, t, l, m, s, f, g, a, o 120 ± 4 15 ± 0, ± 4 16 ± 0, ± 5 18 ± 0, ± 5 20 ± 0, ± 6 22,5 ± ± 6 25 ± ± 8 27,5 ± 1, ± 8 30 ± 1, ± 8 32,5 ± 1, ± 8 35 ± 1, ± 8 40 ± 1, ± 8 41 ± ± ± ± ± ± ± ± ± do