Source: https://docplayer.cz/37737752-Technicka-zprava-vytapeni-benesov-u-prahy-rekonstrukce-kotelny-bytoveho-domu-misto-stavby-benesov-u-prahy-ulice-taborska-c.html
Timestamp: 2020-01-25 16:22:40+00:00
Document Index: 46155621

Matched Legal Cases: ['soud ', 'soud ', 'soud ', 'soud ', 'soud ', 'soud ', 'zákona č. 22', 'zákona č. 155', 'zákona č.126', 'zákona č.118', 'zákona č.287', 'zákona č.138', 'zákona č. 425', 'zákona č. 103', 'zákona č. 83', 'soud ', 'soud ', 'soud ']

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ BENEŠOV U PRAHY. Rekonstrukce kotelny bytového domu. MÍSTO STAVBY: Benešov u Prahy, ulice Táborská č. - PDF Free Download
Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ BENEŠOV U PRAHY. Rekonstrukce kotelny bytového domu. MÍSTO STAVBY: Benešov u Prahy, ulice Táborská č."
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ BENEŠOV U PRAHY NÁZEV: Rekonstrukce kotelny bytového domu MÍSTO STAVBY: Benešov u Prahy, ulice Táborská č.1211 STUPEŇ: INVESTOR: ZPRACOVATEL: Dokumentace pro provedení stavby Město Benešov Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova Benešov BENEŠOV, Duben 2013 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 1 z 9
2 Obsah 1 PŘEDMĚT PROJEKTU VÝCHOZÍ ÚDAJE, PODKLADY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ VÝCHOZÍ ÚDAJE STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZDROJE TEPLA STÁVAJÍCÍ PLYNOVÁ KOTELNA K TEPELNÉ BILANCE NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OTOPNÁ SOUSTAVA POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE STAVBA ELEKTROINSTALACE A MAR POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ UVEDENÍ DO PROVOZU POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ ZÁVĚR... 9 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 2 z 9
3 1 PŘEDMĚT PROJEKTU Předmětem projektu je plánovaná rekonstrukce kotelny bytového domu v Benešově u Prahy, na ulici Táborská č Projekt řeší zajištění vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytového domu ve stupni pro provedení stavby. 2 VÝCHOZÍ ÚDAJE, PODKLADY 2.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Podkladem k vypracování projektu byl: projekt pro stavební povolení část TZB z roku 1999 konzultace s investorem 2.2 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ ČSN :1-4 Tepelná ochrana budov ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Navrhování teplovodních tepelných soustav EN ISO Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích Lineární součinitel prostupu tepla Zjednodušené postupy a orientační hodnoty ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování ČSN Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty 2.3 VÝCHOZÍ ÚDAJE Při návrhu otopné soustavy se vycházelo z následujících hodnot: Charakter stavby : Venkovní výpočtová teplota: Krajina z hlediska větru: Teplotní spád navrhovaného top. systému: Doba vytápění: Počet nadzemních podlaží: Ústřední vytápění -15 C krajina normální 75/55 C nepřerušované vytápění 5. NP 3 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ V prostoru stávající kotelny, jsou zdrojem tepla bytového domu dva plynové kotle IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4 o výkonu 2x50kW. Stávající kotle jsou napojeny přes anuloid na rozdělovač a sběrač. Z rozdělovače jsou vyvedeny 2 otopné větve. Stávající kotelna zajišťuje přípravu tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 3 z 9
4 4 ZDROJE TEPLA 4.1 STÁVAJÍCÍ PLYNOVÁ KOTELNA K1 Stávající kotelna zajišťuje přípravu tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. V plynové kotelně K1 jsou osazeny dva plynové kotle IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4, každý o topném výkonu 50kW. Instalovaný výkon kotelny K1 je tedy 100kW. Jedná se o kotelnu III.kategorie dle Vyhl. ČUBP č.91/93 Sb. p.2 písm.d. 4.2 TEPELNÉ BILANCE Tepelná bilance stávající stav kotelna K1: Otopná tělesa 55,8 kw Ohřev TV 30,0 kw Celkem 85,8 kw Tepelná bilance stávající kotelny V současné době jsou zdrojem tepla pro stávající prostory bytového domu dva plynové kotle IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4 o výkonu 2x50 kw. Tento zdroj tepla i stávající zařízení kotelny a rozvody v kotelně budou zrušeny. Připojení nově instalovaného zařízení a nových rozvodů kotelny bude napojeno na stávající trasy přivedené do kotelny. Rekonstrukce kotelny 03/2013 Demontováno: Kotel IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4 2x50,0 kw Doplněno: Kotel VIESSMANN VITOGAS 200-F 84 kw Celkem 84 kw Tepelná bilance nový stav kotelna K1: Otopná tělesa 55,8 kw Ohřev TV 47,0 kw Celkem Při současnosti 80% je přípojná hodnota zdroje tepla 102,8 kw 82,24 kw Nový topný zdroj kotel VIESSMANN VITOGAS 200-F o výkonu 84kW vyhovuje. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 4 z 9
5 5 NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ V prostoru stávající kotelny, bude provedena demontáž stávajících kotlů IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4 o výkonu 2x50kW. Dále se bude v prostoru stávající kotelny demontovat stávající ležatý zásobník teplé vody, stávající rozdělovač a sběrač, anuloid, stávající potrubí a zařízení kotelny. Profese vytápění zajistí přívod topné vody pro otopná tělesa a také pro ohřev teplé vody. Přívodní potrubí vytápění bude napojeno na nový kombinovaný rozdělovač a sběrač ETL modul 100. Větev vytápění bude napojena na stávající páteřní rozvod potrubí jednotlivých bytů a sklepních prostor viz. projektová dokumentace. Stávající páteřní rozvod vedený ve sklepních prostorech je beze změn. Větev pro ohřev TV bude napojena na výměník SYSTHERM o výkonu 47kW. Výměník SYSTHERM bude nabíjet teplou vodou nový zásobník SYSTHERM AKU PW500 o objemu 500 litrů. Teplotní spád pro otopná tělesa bude 75/55 C. 6 OTOPNÁ SOUSTAVA Stávající otopná soustava je navržena jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem. Stávající otopná tělesa jsou tělesa firmy KORADO Radik VK a ve sklepních prostorech a prostorech schodiště jsou instalovány otopná tělesa KALOR. Stávající otopná tělesa firmy KORADO Radik VK jsou osazena regulačním šroubením ventil kompakt firmy KORADO. Stávající otopná tělesa firmy KALOR jsou osazena rohovým termostatickým ventilem HEIMEIER V-exakt a termostatickou hlavicí HEIMEIR na přívodu a na zpátečce rohovým regulačním šroubením HEIMEIER Regulux. Nové rozvodné potrubí systému vytápění v kotelně bude provedeno z ocelových bezešvých závitových trubek běžných. Stávající páteřní trasa a rozvody k jednotlivým otopným tělesům jsou provedeny z měděného potrubí. Pro tepelné izolace rozvodů bude použit materiál mající součinitel tepelné vodivosti גּ menší nebo roven 0,038 W/m2K (hodnoty גּ udávány pro 0 C), pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky. U rozvodů se tloušťka tepelné izolace stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí U byl menší nebo roven jak hodnoty uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č. 193/2007 Sb. Tloušťky tepelené izolace byly stanoveny výpočtem dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. takto: Potrubí DN40 50 tl. izolace 40mm Tepelná izolace potrubí v kotelně bude provedena z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólie. Zavěšení potrubí je provedeno s omezením přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. K zavěšení potrubí se použije upevňovací systém potrubí např. Hilti, Sikla apod. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 5 z 9
6 V prostoru kotelny při napojení nových rozvodů neprocházíme nikde skrze stěny či stropy jen se napojíme na stávající potrubí viz. projektová dokumentace. 7 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 7.1 STAVBA Ze strany profese UT je požadováno: Zajistit el. přípojky 3x230/400 V pro napájení ručního nářadí Před zahájením montáží UT musí být dodržena požadovaná stavební připravenost Zajistit odpovídající dopravní cesty nejen pro první namontování zařízení UT, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení 7.2 ELEKTROINSTALACE A MaR Ze strany profese UT je požadováno: Navržený řídící systém musí zajistit tyto provozní režimy: podle časového programu (zajištění denních a týdenních programů) Přepínání mezi jmenovitou a útlumovou teplotou Zajištění připojení oběhových čerpadel Zajištění připojení 3-cestného ventilu Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 6 z 9
7 8 POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A UŽÍVÁNÍ Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. Při realizaci tohoto projektu je možno použít pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Investor stavby bude požadovat od jednotlivých dodavatelů technických zařízení, souvisejících s dodávkou profese UT, předložení dokladů o prokázání shody. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajištěna podle zákona č. 155/2000 Sb., a navazujících právních předpisů. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví vyhl. č. 48/1982 Sb. Již při zpracování předvýrobní přípravy je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu. Veškeré instalace musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN a EN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (bezpečnost práce, požární ochrana), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Při realizaci je nutné dodržovat stanovené technické a technologické postupy, stanovené příslušnými normami. Při montáži je nutné dodržovat zásadu, aby stavba a její okolí nebylo obtěžováno hlukem a zvýšenou prašností. Provedení stavby i jednotlivých dílů otopné soustavy musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu. Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování otopných soustav dodržet kromě v textu uvedených i následující nejzákladnější platné zákonné předpisy: Zákoník práce zákon č. 65/1965 SB., (úplné znění zákona č.126/1994 Sb.), ve znění zákona č.118/1995 Sb., nálezu ústavního soudu ČR č. 164/1995 Sb., zákona č.287/1995 Sb. a zákona č.138/1996 Sb. Nařízení vlády č.104/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák.40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák.č. 163/1998 Sb. Zákon č. 174/1968 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl.č. 274/1990 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb, zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č. 262/ 1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 7 z 9
8 9 POKYNY PRO MONTÁŽ Při realizaci díla je montážní organizace povinna se řídit ustanoveními vyhl.č.324/1990 Sb. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nař.vl.č.495/2001sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, nař.vl.č.494/2001sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu a dále stavebním zákonem v platném znění Stavbyvedoucí realizační organizace musí být osoba splňující podmínky stanovené zák.č. č.183/2006sb., Montáž zařízení je nutno provádět podle montážních návodů vydaných výrobci jednotlivých zařízení. Dodavatel profese UT bude při montáži dále dbát těchto pokynů: Všechny potrubní trasy před započetím výroby a montáže ověřit na stavbě Při montáži bude nutno doměřovat některé části potrubí a tvarovek podle skutečných montážních podmínek (viz. výkresová část a specifikace) Dbát na správnost zapojení oběhových čerpadel a jejich ochranu Potrubí na závěsech bude vždy pružně uloženo nebo podloženo gumou Veškerá potrubí budou viditelně označena. Kalkulovat do ceny potrubí. Viditelné díly zařízení nesmí být během stavebního procesu zašpiněny, zhotovitel po dokončení montáže zařízení vyčistí a uklidí. Závěsový systém z pozink. částí, šroubů, táhel, objímek vždy s podložkou z gumy tak, aby nedocházelo k přenosu hluku a chvění. Rozteče závěsů voleny tak, aby nedošlo k průhybu, maximálně ve vzdálenosti 3 m. Kalkulovat do ceny potrubí. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 8 z 9
9 10 UVEDENÍ DO PROVOZU Po dokončení hlavní montáže (případně dílčích montážních celků) se provedou individuální zkoušky. po instalaci systému a jeho důkladném propláchnutí se provede tlaková zkouška systém musí být napuštěn upravenou topnou vodou po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní - topná zkouška se provádí po dobu 72 hodin v topném období Dále se prověřuje zejména: kontrola provedení díla podle projektu (vč. změn ovlivňujících funkci zařízení), porovnání štítkových údajů dodaných zařízení s projektem, kontrola provedení prací souvisejících profesí (elektro, MaR), O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly. Na dokončené rozvody budou umístěny popisné štítky a štítky pro označení směru proudění a druhu proudícího média Při stavbě musí být dodržovány platné předpisy požární ochrany a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 11 POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ uživatel (provozovatel) je povinen vypracovat návod k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení a zajistit obsluhu a údržbu kvalifikovanými osobami. 12 ZÁVĚR Tato dokumentace byla zpracována v Dubnu 2013 na základě podkladů a informací platných v tomto období. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Vypracoval: Ing. Tomáš Dörrich Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 9 z 9