Source: http://docplayer.fi/3001677-Wilo-control-sc-fire-electric.html
Timestamp: 2017-09-22 02:47:49+00:00
Document Index: 23117386

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Wilo-Control SC-Fire Electric - PDF
Download "Wilo-Control SC-Fire Electric"
1 Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric fi Asennus- ja käyttöohje Ed.01 / Wilo
2 Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I ON 1
4 Fig. 2:
6 Kuvien selitykset Kuva 1 Säätölaitteen rakenne 1 Valikkovalinta ja parametrien syöttö 2 Pääkytkin: Säätölaitteen kytkentä päälle ja pois päältä 3 Sulakkeet 4 Virtamuuntaja 3-vaiheinen pumppuvirtamittaus 5 Kontaktorit/kontaktoriyhdistelmät 6 Peruspiirilevy: mikroprosessorilla varustettu piirilevy 7 Mittauspiirilevy: virta- ja jännitearvojen muuntaminen ** Ohje pääkytkimessä: Sprinkleripumppumoottorin virransyöttö. EI SAA KYTKEÄ POIS PÄÄLTÄ TULIPALON SATTUESSA! Kuva 2 Säätölaitteen näytön osat 1 LED (vihreä): toimintavalmius 2 LED (vihreä): pumpun käyttö 3 LED (keltainen): vikakäynnistys 4 LED (valkoinen): sprinklerikäsky 5 LED (valkoinen): uimurikytkinkäsky 6 LED (keltainen): yleishäiriö 7 LED (vihreä) ja painike: manuaalinen käynnistys 8 LED (punainen) ja painike: manuaalinen pysäytys 9 Painike: lampputesti 10 Painike: vikailmoitusten kuittaus 2 WILO SE 01/2014
7 Asennus- 1 Yleistä ja käyttöohje 1.1 Tietoja tästä käyttöohjeesta Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on saksa. Kaikki muunkieliset käyttöohjeet ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimitukseen. Ohjetta on aina säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä. Ohjeiden huolellinen noudattaminen on edellytys laitteen määräystenmukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle. Asennus- ja käyttöohje vastaa laitteen rakennetta ja laitteen perustana olevia, painohetkellä voimassa olleita turvallisuusteknisiä määräyksiä ja standardeja. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus: Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuuluu tähän käyttöohjeeseen. Tämä vakuutus ei ole enää voimassa, jos siinä mainittuihin rakenteisiin tehdään teknisiä muutoksia ilman valmistajan suostumusta tai jos käyttöohjeessa esitettyjä tuotteen/henkilökunnan turvallisuutta koskevia vaatimuksia ei noudateta. 2 Turvallisuus Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on noudatettava asennuksessa, käytössä ja huollossa. Sen takia asentajan sekä vastaavan ammattihenkilökunnan/ylläpitäjän on ehdottomasti luettava tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöönottoa. Tässä pääkohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava myös seuraavissa pääkohdissa varoitussymboleilla merkittyjä erityisiä turvallisuusohjeita. 2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa Symbolit: Yleinen varoitussymboli Sähköjännitteen varoitussymboli HUOMAUTUS Huomiosanat: VAARA! Äkillinen vaaratilanne. Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. VAROITUS! Käyttäjä saattaa loukkaantua (vakavasti). Varoitus-sana tarkoittaa, että seurauksena on todennäköisesti (vakavia) henkilövahinkoja, jos varoitusta ei noudateta. HUOMIO! Vaarana on, että pumppu/järjestelmä vaurioituu. Huomio muistuttaa mahdollisista tuotevahingoista, jotka aiheutuvat ohjeen huomiotta jättämisestä. HUOMAUTUS: Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje. Myös mahdollisesti esiintyvistä ongelmista mainitaan. Suoraan tuotteeseen kiinnitettyjä ohjeita, kuten pyörimissuunnan nuoli liitäntöjen merkinnät tyyppikilpi varoitustarrat täytyy ehdottomasti noudattaa ja pitää ne täysin luettavassa kunnossa. 2.2 Henkilöstön pätevyys Asennus-, käyttö- ja huoltohenkilöstöllä täytyy olla näiden töiden edellyttämä pätevyys. Ylläpitäjän täytyy varmistaa henkilöstön vastuualue, työtehtävät ja valvontakysymykset. Jos henkilöstöllä ei ole tarvittavia tietoja, heille on annettava koulutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa ne voi antaa tuotteen valmistaja ylläpitäjän toimeksiannosta. 2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat vaarat Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, ympäristölle ja tuotteelle/järjestelmälle. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa en vahingonkorvausvaateiden raukeamiseen. Ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita: Henkilöiden joutuminen vaaraan sähkön, mekaanisten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen vuoksi. Ympäristön vaarantuminen vaarallisten aineiden vuotojen johdosta. Omaisuusvahinkoja. Tuotteen tai laitteiston tärkeät toiminnot eivät toimi. Ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien epäonnistuminen. 2.4 Työskentely turvallisuus huomioonottaen Tässä käyttöohjeessa mainittuja turvaohjeita, voimassaolevia maakohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä mahdollisia ylläpitäjän yrityksen sisäisiä työ-, käyttö- ja turvaohjeita on noudatettava. 2.5 Turvallisuusohjeet ylläpitäjälle Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa tai henkisissä kyvyissä on rajoitteita tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietämystä, paitsi siinä tapauksessa, että heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo heitä tai he ovat saaneet häneltä ohjeet siitä, miten laitetta pitää käyttää. On valvottava, että lapset eivät pääse leikkimään laitteella. Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 3
8 Jos kuumat tai kylmät tuotteen/järjestelmän osat aiheuttavat vaaratilanteita, asiakkaan on huolehdittava näiden osien kosketussuojauksesta. Liikkuvien osien (esim. kytkin) kosketussuojaa ei saa poistaa käytössä olevasta tuotteesta. Vuodot (esim. akselitiiviste) vaarallisia pumpattavia aineita (esim. räjähdysalttiit, myrkylliset, kuumat) täytyy johtaa pois siten, että ihmiset tai ympäristö eivät vaarannu. Maakohtaisia lakimääräyksiä on noudatettava. Herkästi syttyvät materiaalit on aina pidettävä kaukana laitteesta. Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. Paikallisia tai yleisiä määräyksiä (esim. Saksassa IEC, VDE jne.) sekä paikallisten sähköyhtiöiden määräyksiä on noudatettava. 2.6 Turvaohjeet asennus- ja huoltotöitä varten Ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että asennus- ja huoltotyöt suorittaa valtuutettu ja pätevä ammattihenkilökunta, joka on etukäteen hankkinut tarvittavat tiedot perehtymällä käyttöohjeeseen. Tuotetta/laitteistoa koskevat työt saa suorittaa vain niiden ollessa pysäytettynä. Tuote/laitteisto on ehdottomasti pysäytettävä sillä tavalla, kuin asennus- ja käyttöohjeessa on kerrottu. Välittömästi töiden lopettamisen jälkeen turvallisuus- ja suojalaitteet on kiinnitettävä takaisin paikoilleen ja kytkettävä toimintaan. 2.7 Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmistaminen Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistaminen vaarantaa tuotteen/henkilökunnan turvallisuuden ja mitätöi valmistajan turvallisuudesta antamat vakuutukset. Muutoksia tuotteeseen saa tehdä ainoastaan valmistajan erityisellä luvalla. Alkuperäiset varaosat ja valmistajan hyväksymät tarvikkeet edistävät turvallisuutta. Muiden osien käyttö mitätöi vastuun tällaisten osien käytöstä aiheutuvista seurauksista. 2.8 Luvattomat käyttötavat Toimitetun tuotteen käyttövarmuus on taattu vain määräystenmukaisessa käytössä käyttöohjeen kappaleen 4 mukaisesti. Luettelossa tai tietolomakkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään tapauksessa ylittää tai alittaa. 3 Kuljetus ja välivarastointi Heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen: Tarkasta, onko tuotteessa kuljetusvaurioita. Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien määräaikojen puitteissa ryhdyttävä toimenpiteisiin kuljetusliikkeen suhteen. HUOMIO! Omaisuusvahinkoja! Epäasianmukainen kuljetus tai välivarastointi voi johtaa omaisuusvahinkoihin tuotteessa. Säätölaite on suojattava kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Laitetta ei saa asettaa alttiiksi lämpötiloille, jotka ovat alueen -10 C C ulkopuolella. 4 Käyttötarkoitus (määräystenmukainen käyttö) SC Fire -säätölaite on tarkoitettu yhden yksittäisen sähköpumpun ohjaukseen automaattisissa sprinklerilaitteistoissa EN mukaan. Käyttökohteita ovat asuin- ja toimistorakennukset, sairaalat, hotellit, hallinto- ja teollisuusrakennukset. Yhteydessä soveltuviin signaaligeneraattoreihin pumppu kytkeytyy päälle tai pois paineesta ja pintatasosta riippuen. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän käyttöohjeen noudattaminen. Kaikki muu käyttö on määräystenvastaista käyttöä. 4 WILO SE 01/2014
9 5 Tuotetiedot 5.1 Tyyppiavain Esimerkki: W W = WILO CTRL Ohjaus SC Smart Control = ohjausyksikkö F F = palonsammutustarkoitukset 1x Pumppujen määrä 7,7 A Moottorin maksiminimellisvirta [A] T4 T = 3 vaihetta; 4 = 400 V DOL Direct online (suora käynnistys) SD Star Delta (tähti-kolmiokäynnistys) FM Frame mounted (asennettu perusrunkoon) BM Base mounted (lattiallla seisovaan kaappiin) ND3 New Design -kytkentärasia 400x1300x250 mm ND4 New Design -kytkentärasia 400x950x250 mm E Sähköpumpun säätölaite 5.2 Tekniset tiedot (vakiorakenne) Verkkojännite [V]: 3~400 V (L1, L2, L3, PE) Taajuus [Hz]: 50/60 Hz Ohjausjännite [V]: 230 VAC; 24 VDC Maks. virranotto [A]: katso tyyppikilpi Suojaluokka: IP 54 Maks. verkon puolella oleva sulake [A]: katso kytkentäkaavio Ympäristölämpötila [ C]: C Sähköturvallisuus: likaantumisaste II Hälytys-/ilmoituskosketin 250 VAC, 1 A 5.3 Toimituksen sisältö Säätölaite Kytkentäkaavio Asennus- ja käyttöohje Tarkastusraportti EN mukaan 5.4 Lisävarusteet 6 Kuvaus ja käyttö 6.1 Tuotteen kuvaus (kuva 1) Toimintakuvaus Säätölaitetta käytetään yhden yksittäisen sähköpumpun ohjaukseen sprinklerilaitteistoissa EN mukaan. Pumppu voidaan ohjauksen kautta kytkeä päälle tai pois paineesta riippuen. Järjestelmän käyttötilat kuten valmius, pumpun käyttö, häiriöt jne. esitetään optisesti LED-valodiodeilla ovessa ja käyttöparametrit kuten virtatai jännitearvot näytössä. Käyttö tapahtuu kiertonupilla ja ovessa olevilla painikkeilla. Käyttöilmoitusten tai hälytysten kiinteistöautomaatiojärjestelmään välittämistä varten käytössä on potentiaalivapaita koskettimia Säätölaitteen rakenne (kuva 1) Säätölaitteen rakenne riippuu siihen liitettävän pumpun tehosta. Laite koostuu seuraavista pääosista: Pääkytkin: Säätölaitteen kytkentä päälle/pois (kuva 1, kohta 2). Human-Machine-Interface (HMI): Merkkivalot ja näyttö käyttötilojen (esim. valmius, häiriöt ja pumpun nimellisvirta) esittämistä varten, kiertonuppi ja painikkeet valikkovalintoja, parametrien syöttöä ja käyttöä varten (kuva 1, kohta 1). Peruspiirilevy: Mikroprosessorilla varustettu piirilevy (kuva 1, kohta 6). Mittauspiirilevy: Virta- ja jännitearvojen muuntoa varten (kuva 1, kohta 7). Virtamuuntaja: 3-vaiheinen pumppuvirran mittaus (kuva 1, kohta 4). Käyttöjen varmistus: Pumppumoottorin varmistus sulakkeilla (kuva 1, kohta 3). Kontaktorit/kontaktoriyhdistelmät: Kontaktorit pumpun päällekytkentää varten (kuva 1, kohta 5). Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 5
10 6.2 Toiminta ja käyttö VAARA! Hengenvaara! Avatulle säätölaitteelle tehtävissä töissä uhkaa sähköiskun vaara jännitteenalaisiin osiin koskettamisen vuoksi. Töitä saa suorittaa vain ammattihenkilökunta! HUOMAUTUS: Säätölaitteen syöttöjännitteeseen liitännän ja jokaisen verkkokatkoksen jälkeen säätölaite palaa takaisin siihen käyttötapaan, joka oli säädettynä ennen jännitekatkosta Säätölaitteiden käyttötavat (kuva 2) Säätölaitteen päälle- ja poiskytkentä Kun säätölaite on liitetty verkkovirtaan, se voidaan kytkeä päälle ja pois pääkytkimellä. Kun pääkytkin on kytketty päälle, järjestelmä on käynnistysvaiheen jälkeen muutamien sekuntien päästä käyttövalmis. Mikäli syöttöjännite on säädettyjen parametrien puitteissa, valmiustila ilmaistaan siten, että merkkivalo (kuva 2, kohta 1) palaa vihreänä. Pumppukäsky Jos säädetty asetuspaine alittuu vähintään yhdessä painekytkimessä, merkkivalo (kuva 2, kohta 4) palaa valkoisena. Säädetyn viiveajan jälkeen (katso valikko ) (LED vilkkuu) tapahtuu yhdistetyn pumpun päällekytkeytyminen. Merkkivalo (kuva 2, kohta 2) palaa vihreänä ja ilmoittaa siten pumpun käyvän. Kun asetuspaine saavutetaan tai ylitetään, merkkivalo sammuu (kuva 2, kohta 4), mutta pumppu jää päällekytkettyyn tilaan. Pumppu täytyy kytkeä pois päältä manuaalisesti. Sen jälkeen merkkivalo (kuva 2, kohta 2) sammuu. Täyttölaite Jos pumpun täyttösäiliön pinta laskee niin, että se on vain 2/3, uimurikytkin sulkeutuu ja merkkivalo (kuva 2, kohta 5 palaa valkoisena. Säädetyn viiveajan jälkeen (katso valikko ) (LED vilkkuu) pumppu kytkeytyy päälle ja merkkivalo (kuva 2, kohta 2) palaa vihreänä. Kun pumpun täyttösäiliö on taas täynnä ja uimurikytkin jälleen avautuu, merkkivalo sammuu (kuva 2, kohta 5) ja pumppu kytkeytyy pois päältä joko automaattisesti tai se täytyy manuaalisesti kytkeä pois päältä (katso valikko ). Sen jälkeen merkkivalo (kuva 2, kohta 2) sammuu. Jännitevalvonta Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi tapahtuu jatkuva syöttöjännitteen valvonta. Tätä varten täytyy olla syötettynä oikea syöttöjännitteen arvo valikossa Jännitettä valvotaan en kolmen vaiheen välillä erikseen. Jos mikään pumppu ei käy (valmiustila), jännite esitetään näytössä vuorotellen en kolmen vaiheen välillä. Jos syöttöjännite alittaa tai ylittää säädetyt toleranssirajat (katso valikot ja ), merkkivalo sammuu (kuva 2, kohta 1) säädetyn viiveajan jälkeen (katso valikko ) ja yleishälytys (kuva 2, kohta 6) palaa keltaisena. Pumppu käynnistyisi tai jatkaisi käyntiään vikatapauksessa tästä huolimatta. Kun jännite taas on toleranssirajan sisäpuolella, vika kuittautuu itsestään. Merkkivalo (kuva 2, kohta 6) sammuu ja merkkivalo (kuva 2, kohta 1) palaa taas vihreänä. Virtavalvonta Pumpun käynnin aikana pumppuvirtaa valvotaan. Tätä varten täytyy olla syötettynä oikea pumpun nimellisvirran arvo valikossa Virtaa valvotaan en kolmen vaiheen välillä erikseen. Pumpun käydessä pumppuvirta esitetään näytössä vuorotellen en kolmen vaiheen välillä. Merkkivalo (kuva 2, kohta 2) palaa vihreänä, kun pumppuvirta on saavuttanut säädetyn minimikynnyksen (katso valikko ). Jos pumppuvirta alittaa tai ylittää säädetyt toleranssirajat (katso valikot ja ), merkkivalo palaa säädetyn viiveajan jälkeen (katso valikko ) keltaisena (kuva 2, kohta 6). Pumppu käynnistyisi tai jatkaisi käyntiään vikatapauksessa tästä huolimatta. Kun pumppuvirta taas on toleranssirajan sisäpuolella, vian voi kuitata. Merkkivalo (kuva 2, kohta 6) sammuu. Hydraulisen vikakäynnistyksen valvonta Kun pumppu on käynnistetty, hydraulista tehoa valvotaan pumpussa olevan painekytkimen avulla. Jos säädetyn ajan jälkeen (katso valikko ) pumpussa ei kehity painetta ja painekytkin pumpussa jää avoimeksi, merkkivalot (kuva 2, kohta 6) ja (kuva 2, kohta 3) palavat keltaisina. Kun pumppu käy, vastaava paine on saavutettu ja pumpun painekytkin on vastaavasti sulkeutunut, voi vian kuitata. Merkkivalot (kuva 2, kohta 6) ja (kuva 2, kohta 3) sammuvat ja merkkivalo (kuva 2, kohta 2) palaa vihreänä. 6 WILO SE 01/2014
11 Sähköisen vikakäynnistyksen valvonta Kun pumppu on käynnistetty, pumpun sähköistä tehoa valvotaan käynnistyksen jälkeen säädetyn keston ajan (katso valikko ). Tätä varten täytyy olla syötettynä oikea pumpun teho valikossa Jos valvonta-ajan kuluessa ei säädettyä minimikynnystä (katso valikko ) saavuteta, palavat säädetyn viiveajan (katso valikko ) sekä tähti-kolmiovaihtokytkennän ajan jälkeen (katso valikko ) merkkivalot (kuva 2, kohta 6) ja (kuva 2, kohta 3) keltaisina. Kun pumppu käy ja vastaava pumpun teho on saavutettu, voi vian kuitata. Merkkivalot (kuva 2, kohta 6) ja (kuva 2, kohta 3) sammuvat ja merkkivalo (kuva 2, kohta 2) palaa vihreänä. Arvojen muuttamista tai valikkotason selaamista varten nuppia kierretään, valintaa ja vahvistusta varten sitä painetaan. Tiedot esitetään näytössä seuraavan mallin mukaisesti: 4 1 Yleishälytyksen (SSM) logiikan vaihto Valikossa voidaan säätää haluttu SSMlogiikka. Tällöin voidaan valita joko negatiivinen logiikka (laskeva sivu vikatapauksessa = Fall ) tai positiivinen logiikka (nouseva sivu vikatapauksessa = Raise ) Säätölaitteen käyttö Käyttölaitteet Pääkytkin ON/OFF (lukittavissa asentoon OFF ) LCD-näyttö esittää pumppujen käyttötilat ja säätöjen valikon. Käyttönupilla suoritetaan valikkovalinta ja parametrien syöttö. Kohta Kuvaus 1 Valikkonumero 2 Arvonäyttö 3 Yksikkönäyttö 4 Vakiosymbolit 5 Graafiset symbolit Seuraavia graafisia symboleita käytetään: Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys Paluu (lyhyt painallus: yksi valikkotaso; pitkä painallus: päänäyttö) EASY-valikko EXPERT-valikko Merkitys: palveluun ei ole kirjauduttu Merkitys: näyttöarvo - syöttö ei mahdollinen Huoltovalikko Parametri Tietoja Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 7
12 Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys Vika Vian nollaus Hälytysasetukset Pumppu Asetusarvot Todellinen arvo Anturisignaali Mittausalue anturi Sähkö Viiveaika Käyttötapa/käyttö Valmiustila Käyttötiedot Säätölaitetiedot: Controller-tyyppi, ID-numero, ohjelmisto/laiteohjelmisto Käyttötunnit Pumpun käyttötunnit Säätölaitteen toimintajaksot Pumpun toimintajaksot Tiedonvaihto 8 WILO SE 01/2014
13 Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys Lähtöjen parametrit SSM-parametrit Moottorin kierrosluvun asetus Käynnistysaika/käynnistysyritys Tauko käynnistysyritysten välillä Polttoaine Akku A Akku B Sprinkleri (painekytkin) Pumpun täyttösäiliö (uimurikytkin) Lämmitys Moottoriöljy Moottorilämpötilan termostaatti Jäähdytysvesi (-lämpötila) Hihnakatkos Vikakäynnistys sähkö Paine sähkö Verkkojännitesyöttö sähkö Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 9
14 Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys Jännitemittari Virtamittari Tähti-kolmio-vaihtokytkentä sähkö Vapaasti konfiguroitava hälytys Vikatulo Käynnistysyritysten laskuri Kestoaika Tehomittari sähkö Tiedonvaihtoparametrit Modbus BACnet Tehdasasetus Palauttaminen tehdasasetukseen Hälytyslaskuri Huoltoväli Nollaus Moottorin kierrosluku 10 WILO SE 01/2014
15 Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys Moottorin kierrosluvun asetus Vähimmäiskierrosluku ilmoitukselle Moottori käy Käynnistyslaskurin nollaus Valikkorakenne: Säätöjärjestelmän valikkorakenne koostuu neljästä tasosta. Yksittäisissä valikoissa navigointi sekä parametrien asettaminen kuvataan seuraavassa esimerkissä (virtamuuttajien valinta): Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 11
16 Yksittäisten valikkokohtien kuvaus löytyy seuraavasta taulukosta: Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Päänäytössä esitetään järjestelmän tila. Näyttö vaihtelee jatkuvasti vaiheiden jännitteiden välillä. Moottorin käydessä näytössä esitetään vuorotellen en kolmen vaiheen senhetkinen pumppuvirta. EASY-valikossa voidaan tehdä syöttöjännitteen, pumpun nimellisvirran ja pumpputehon säädöt. EXPERT-valikko sisältää muita säätöjä, joita voidaan käyttää säätölaitteen tarkempiin asetuksiin. Parametrivalikko kaikille käyttöön vaikuttaville säädöille. Säätövalikko yhdistetyn pumpun sähköisiä parametrejä varten. Syöttöjännitteen säätö WILO SE 01/2014
17 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Pumpun nimellisvirran säätö. 0,1..7, Pumppumoottorin tehon säätö Säätövalikko valvontatapahtumien ajanjaksoja varten. Pumpun sähköisen tehon valvonnan ajanjakson säätö (sähköinen vikakäynnistys) Pumpun hydraulisen tehon valvonnan ajanjakson säätö (hydraulinen vikakäynnistys) Aikaviiveiden säätövalikko. Käynnistysviive painekytkimen reagoidessa Käynnistysviive uimurikytkimen reagoidessa Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 13
18 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Viive jännitevalvonnan vikasignaalin yhteydessä Viive vikasignaalin sähköinen vikakäynnistys yhteydessä Viive virtavalvonnan vikasignaalin yhteydessä Vaihtokytkentäaika tähti-kolmio Puskuriaika tähtikontaktorin katkaisun ja kolmiokontaktorin kytkennän välillä. 0,00..0,05..1,0 Tiedonvaihto Tällä hetkellä aktivoidun kenttäväylän näyttö OFF, Modbus, BACnet, GSM Pumppuvalikko 14 WILO SE 01/2014
19 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Käytöt päälle/pois OFF, ON Tietoja Tämänhetkiset käyttöarvot Jännitearvot Jännite johtimen L1 ja L2 välillä Jännite johtimen L1 ja L3 välillä Jännite johtimen L2 ja L3 välillä Virta-arvot Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 15
20 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Pumppuvirta johtimessa L1 Pumppuvirta johtimessa L2 Pumppuvirta johtimessa L3 Tehoarvot Pumpputeho L1 Pumpputeho L2 Pumpputeho L3 Tilatietoja 16 WILO SE 01/2014
21 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Järjestelmän tila tai valmius Painekytkimen tila Uimurikytkimen tila Käyttötiedot Järjestelmän kokonaiskäyntiaika Pumpun kokonaiskäyntiaika Järjestelmän toimintajaksot Pumpun toimintajaksot Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 17
22 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Järjestelmätiedot Järjestelmän tyyppi Sarjanumero vieritysnäyttönä Ohjelmistoversio Laiteohjelmaversio Säädöt Anturisäädöt Virtamuuntajan valinta WILO SE 01/2014
23 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Moottorin pysäytys käynnistettäessä uimurikytkimen kautta Käsi, Auto Raja-arvot Syöttöjännitteen alempi toleranssiraja 0 10 Syöttöjännitteen ylempi toleranssiraja 0 10 Pumpun nimellisvirran alempi toleranssiraja 0 10 Pumpun nimellisvirran ylempi toleranssiraja 0 10 Vähimmäistehon säätö pumpun käynnistymisen tunnistamiseksi Signaalilähtöjen parametrit Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 19
24 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Yleishälytyksen (SSM) ominaistiedot Fall, Raise Vapaasti konfiguroitava hälytys Hälytyksen kuittausmenettely Not store, ON store Tulosignaalin logiikan kääntö Fall, Raise Vapaasti konfiguroitavan hälytyksen aktivointi OFF, ON Vika on: Aina Vain pumpun käydessä Ever, Pump Reagointiviive Hälytykset 20 WILO SE 01/2014
25 Valikkonro / Näyttö Kuvaus Parametrialue Tehdasasetus Hälytysten nollaaminen Hälytykset 1-16 Käyttötasot: Säätölaitteen parametrien asetukset on jaettu valikkoalueille EASY ja EXPERT. Nopea käyttöönottoa varten tehdasasetuksia käytettäessä riittää kierroslukuarvojen säätö ja kierroslukujen tasaus EASY-alueella. Jos muita parametreja halutaan muuttaa tai laitteen tietoja lukea, on tätä varten varattu EXPERTalue. Valikkotaso on varattu Wilo-asiakaspalvelulle Manuaalinen käynnistys (kuva 2, kohta 7) Painiketta painamalla pumppu käynnistetään manuaalisesti. Vastaava merkkivalo (kuva 2, kohta 7) palaa painamisen aikana vihreänä ja ilmoittaa siten, että pumppua ei ole käynnistetty automaattisesti, vaan manuaalisesti. Pumpun voi pysäyttää vain manuaalisesti. Silloin sammuu taas myös merkkivalo (kuva 2, kohta 7) Manuaalinen pysäytys (kuva 2, kohta 8) Painiketta painamalla pumppu pysäytetään manuaalisesti. Vastaava merkkivalo (kuva 2, kohta 8) palaa painamisen aikana punaisena ja ilmoittaa siten, että pumppu on pysäytetty manuaalisesti. Pumpun voi pysäyttää vain tällä painikkeella, paitsi jos pumppu on käynnistetty uimurikytkimellä ja valikossa on säädettynä Auto. Merkkivalo (kuva 2, kohta 8) sammuu pumppua uudelleen käynnistettäessä tai jos painiketta painetaan (kuva 2, kohta 10). Lampputesti (kuva 2, kohta 9) Painiketta painamalla kytketään päälle merkkivalot (kuva 2, kohdat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) painikkeen painamisen ajaksi, jotta niiden toiminta voidaan tarkastaa. Kun painike vapautetaan, merkkivalot sammuvat tai palavat vain toiminnosta riippuen. Kuittaus (kuva 2, kohta 10) Painiketta painamalla nollataan vikasignaalit ja merkkivalot, jos vian syytä ei enää ole olemassa Säätölaitteen näytön osat Toimintavalmius Merkkivalo (kuva 2, kohta 1) palaa vihreänä, kun virransyöttö on yhdistetty, pääkytkimen kautta kytketty päälle ja kun virransyöttö on säädettyjen toleranssien puitteissa (katso valikot ja ). Pumpun käynti Merkkivalo (kuva 2, kohta 2) palaa vihreänä, kun pumppu on kytketty päälle ja kun pumppuvirta on säädettyjen toleranssien puitteissa (katso valikot ja ). Vikakäynnistys Pumpun käynnistyessä sitä valvotaan suhteessa kahteen eri parametriin (hydraulinen vikakäynnistys, sähköinen vikakäynnistys). Merkkivalo (kuva 2, kohta 3) palaa keltaisena, kun pumppu on käynnistetty, mutta säädettyä vähimmäistehoa (katso valikko ) ei saavuteta säädetyn ajanjakson kuluessa (katso valikko ). Merkkivalo (kuva 2, kohta 3) palaa keltaisena, kun pumppu on käynnistetty, mutta pumpun painekytkin (lisävaruste) ei säädetyn ajanjakson jälkeen (katso valikko ) sulkeudu uudelleen (pumpussa on paine). Sprinklerikäsky Merkkivalo (kuva 2, kohta 4) palaa valkoisena, kun paine järjestelmässä laskee säädetyn/vaaditun paineen alapuolelle ja vähintään toinen kahdesta painekytkimestä reagoi. Jos paine taas vastaavasti nousee, merkkivalo sammuu (kuva 2, kohta 4). Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 21
26 Uimurikytkinkäsky Merkkivalo (kuva 2, kohta 5) palaa valkoisena, kun pinta pumpun täyttösäiliössä laskee niin, että se on enää 2/3 ja uimurikytkin reagoi. Jos pinta taas vastaavasti nousee, merkkivalo sammuu (kuva 2, kohta 5). Yleishäiriö Merkkivalo (kuva 2, kohta 6) palaa keltaisena, kun vika on ilmennyt. Näitä vikoja voivat olla virransyöttöverkon vika, yli- tai alivirta, pumpun vikakäynnistys tai kolmen konfiguroitavan hälytyksen vika. Merkkivalo (kuva 2, kohta 6) sammuu heti, kun vika/vikoja ei enää ole ja vika on kuitattu. Jos valikossa on säädettynä Auto OFF, niin merkkivalo (kuva X, kohta 6) vilkkuu keltaisena, koska automaattitila on kytketty pois päältä. Pumpun manuaalinen käynnistys Merkkivalo (kuva 2, kohta 7) palaa vihreänä, kun pumppu on manuaalisesti käynnistetty painikkeella (kuva 2, kohta 7). Se sammuu taas, kun pumppu pysäytetään manuaalisesti. Pumpun manuaalinen pysäytys Merkkivalo (kuva 2, kohta 8) palaa punaisena, kun painiketta (kuva 2, kohta 8) painetaan pumpun käytön pysäyttämiseksi. Se sammuu, kun pumpun pysäytys on kuitattu. 7 Asennus ja sähköliitäntä Asennus ja sähköliitäntä on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti ja vain ammattihenkilökunnan toimesta! VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara! Voimassaolevia tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatettava. Varoitus! Sähköiskun vaara! Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. Paikallisia tai yleisiä määräyksiä (esim. IEC) sekä paikallisten sähköyhtiöiden määräyksiä on noudatettava. 7.1 Asennus Säätölaite/järjestelmä on asennettava kuivaan paikkaan. Asennuspaikka on suojattava suoralta auringonvalolta. 7.2 Sähköasennus VAARA! Hengenvaara! Jos sähköasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa hengenvaara sähköiskun takia. Sähköasennuksen saa suorittaa vain paikallisen sähköyhtiön hyväksymä sähköasentaja paikallisia määräyksiä noudattaen. Pumppujen ja lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava! Ennen a töitä laite on irrotettava virtalähteestä. Varoitus! Sähköiskun vaara! Myös pääkytkimen ollessa kytkettynä pois päältä on virran syöttöpuolella hengenvaarallinen jännite. Verkkoliitännän virtamuodon, virtalajin ja jännitteen on vastattava säätölaitteen tyyppikilven tietoja. HUOMAUTUS: Verkonpuoleinen suojaus kytkentäkaavion tietojen mukaan. Verkkokaapelin kaapelinpäät on vietävä kaapeliläpivientien ja kaapelitulojen läpi ja johdotettava riviliittimissä olevien merkintöjen mukaisesti. Pumppu/järjestelmä on maadoitettava määräysten mukaan. HUOMAUTUS: Standardin EN/IEC mukaan (katso seuraava taulukko) säätölaite ja teholtaan... kw:n pumppu (sarake 1) on tarkoitettu käytettäväksi sähköverkossa, jonka järjestelmäimpedanssi Zmax. rakennuksen liitännän kohdalla on enint.... ohmia (sarake 2) kytkentöjen enimmäismäärän ollessa... (sarake 3). Jos verkkoimpedanssi ja kytkentöjen määrä tuntia kohti on suurempi kuin taulukossa ilmoitetut arvot, säätölaite ja pumppu voivat aiheuttaa epäedullisten verkko-olosuhteiden takia tilapäisiä jännitehäviöitä sekä häiritsevää jänniteheilahtelua, ns. vilkkumista. Voi olla, että tämän vuoksi tarvitaan toimenpiteitä, ennen kuin säätölaitetta ja pumppua voi käyttää tässä liitännässä määräystenmukaisella tavalla. Vastaavia tietoja saa paikalliselta sähköyhtiöltä ja valmistajalta. 22 WILO SE 01/2014
27 3~400 V 2-napainen Suorakäynnistys 3~400 V 2-napainen Tähti-kolmio-käynnistys Teho [kw] (Sarake 1) Järjestelmäimpedanssi [Ω] (Sarake 2) 2,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,0 11,0 0, ,0 11,0 0, ,0 0, ,0 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,0 11,0 0, ,0 11,0 0, ,0 11,0 0, ,0 11,0 0, Kytkentöjä tuntia kohti (Sarake 3) Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Electric 23
28 7.2.1 Teholähteen liitäntä Asiakas hankkii verkkojännitesyöttöä varten 4-johtimisen kaapelin (L1, L2, L3, PE), joka on liitettävä pääkytkimeen virtapiirikaavion mukaan Hälytyksen/käyntisignaalien liitäntä Hälytyksen/käyntisignaalien riviliittimeen voidaan potentiaalivapaan koskettimen kautta ottaa vastaan signaali, joka ilmoittaa häiriön/käytön (katso virtapiirikaavio). Potentiaalivapaat koskettimet, koskettimen maksimikuormitus 250 V~ / 1 A Varoitus! Sähköiskun vaara! Vaikka pääkytkin on kytketty pois päältä, näissä liittimissä voi olla hengenvaarallinen jännite. 8 Käyttöönotto VAROITUS! Hengenvaara! Käyttöönoton saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilökunta! Epäasianmukainen käyttöönotto aiheuttaa hengenvaaran. Käyttöönoton saa antaa vain pätevän ammattihenkilökunnan suoritettavaksi. VAARA! Hengenvaara! Avatulle säätölaitteelle tehtävissä töissä uhkaa sähköiskun vaara jännitteenalaisiin osiin koskettamisen vuoksi. Töitä saa suorittaa vain ammattihenkilökunta! Suosittelemme, että säätölaitteen käyttöönotto annetaan WILO-asiakaspalvelun suoritettavaksi. Ennen ensimmäistä päällekytkentää on tarkastettava, että asiakkaan hankkima johdotus, erityisesti maadoitus, on suoritettu oikein. Kaikki liittimet on kiristettävä ennen käyttöönottoa! 8.1 Asetukset säätölaitteessa Pääkytkimen päällekytkennän ja näytön sekä merkkivalojen aloitusosion päättymisen jälkeen säätölaite on käyttövalmis ja esisäädetty tehdasasetuksiin. WILO-asiakaspalvelu voi palauttaa tehdasasetukset takaisin. Oikeaa käyttöä varten täytyy valikossa suorittaa tiettyjä asetuksia tai tarkistaa ne. Valikko : Syöttöjännitteen asetus (V). Valikko : Pumpun nimellisvirran asetus. Pumpun nimellisvirta on ilmoitettu pumpun tyyppikilvessä. Valikko : Pumpun tehon näyttö. Tehon arvo saadaan valikossa ja valikossa säädetyistä jännitteen ja virran arvoista. Valikko : Virtamuuntajan tyypin asetus (ensisijainen virtamittausalue). Virtamuuntajan tyyppi on ilmoitettu pumpun tyyppikilvessä. HUOMAUTUS: Jos mittausjohtoa ei vain ole viety virtamuuntajan läpi, vaan kierretty sen ympärille, niin jokaisella kierroksella täytyy virtamuuntajan virta-arvo myös joka kerta puolittaa. Esimerkki: Mittausjohto on kierretty kaksi kertaa 100/5A-virtamuuntajan ympäri. 1 kierros = 50/5A-virtamuuntaja 2 kierrosta = 25/5A-virtamuuntaja Valikkoon on sen johdosta säädettävä 25/5A-virtamuuntaja. Valikko : Käyttötavan säätö kohtaa Auto ON (automaattinen pumpun käyttö). HUOMIO! Toimintahäiriöiden vaara! Jos säädettynä on Auto OFF, automaattitila ei ole mahdollista. Pumpun voi kytkeä päälle vain manuaalisesti. 8.2 Moottorin pyörimissuunnan tarkastus Käynnistämällä pumppu nopeasti tarkastetaan, onko pumpun pyörimissuunta oikea. Pumppumoottorin sammuessa on tuuletinpyörän pyörimissuuntaa verrattava pumpun pesän suuntatietoihin. Jos pumpun pyörimissuunta on väärä, verkkoliitäntäjohdon kaksi satunnaista vaihetta on vaihdettava keskenään. 9 Huolto Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilöstö! VAARA! Hengenvaara! Sähkölaitteiden parissa suoritettavissa töissä uhkaa hengenvaara sähköiskun takia. Kaikkia huolto- ja korjaustöitä varten säätölaite on kytkettävä jännitteettömäksi ja varmistettava asiantonta uudelleenaktivointia vastaan. Liitäntäkaapelin vaurioita saa aina korjata vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Kytkentärasia on pidettävä puhtaana. Säätölaitteen sähköosien silmämääräinen tarkastus 24 WILO SE 01/2014
Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel fi Asennus- ja käyttöohje 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo Kuva 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I ON 1
Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric fi Asennus- ja käyttöohje 2 539 954-Ed.02 / 2015-10-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I ON
Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 542 068-Ed.01
Kontrollipaneeli ABS CP
15975197FI (12/2014) Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet Kontrollipaneeli ABS 151 153 253 254 Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Ohjausyksikkö... 3 2 Turvallisuus... 3 3 Kuljetus...
Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos fi Asennus- ja käyttöohje 2 105 383-Ed.02 / 2013-11-Wilo Kuva 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Kuva 2: 3 4a
KÄYTTÖOHJE PYÖRIVÄN LÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ. MicroMax. Tuotenro F21009201. IBC control Made in Sweden
KÄYTTÖOHJE PYÖRIVÄN LÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Tuotenro F21009201 IBC control Made in Sweden SISÄLLYSLUETTELO Asennusohje 2 Asennus 2 Turvaohje 3 Valmistajan ilmoitus 4 Toimintakuvaus 5 Tekniset