Source: https://www.interfred.it/Aziende/Notizie_Aziende/Regolamento_F-gas.asp
Timestamp: 2020-07-05 22:53:48+00:00
Document Index: 56514122

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 6', 'art.11', 'art.11', 'art.11', 'art.13', 'art.13', 'art.13', 'art. 15', 'art. 17']

Regolamento UE 517/2014 F-gas - Patentino frigoristi
Multe F-gas
IF AZIENDE > Giornale del freddo
F-gas: Regolamento UE 517/2014
Disciplina l'uso dei refrigeranti HFC e HFO
Phase down HFC - Gas serra - Frequenza controlli - Apparecchiature non ermeticamente sigillate - Quote
Tipo apparecchiatura Es.
refrig. Data divieto
Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 R134a 01.01.15
Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 R404A
R507A 01.01.20
Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 01.01.22
Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C R404A
Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1500 R404A
R507A 01.01.22
Apparecchiature movibili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 R32
R434A 01.01.20
Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750 R407C
R434A 01.01.25
Schiume contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali:
polistirene estruso (XPS) 01.01.20
altre schiume 01.01.23
Il 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 517/2014 che sostituisce e abroga il Regolamento 842/2006 sugli HFC, i cosiddetti F-gas.
Riduzione consumo HFC
Il nuovo Regolamento mantiene le disposizioni del vecchio (obbligo registro apparecchiatura e controllo fughe per alcuni circuiti, obbligo certificazione aziende e personale) ma introduce alcune nuove disposizioni, tutte finalizzate a diminuire il consumo degli F-gas. Ecco una sintesi delle principali novità (www.interfred.it non si assume alcuna responsabilità riguardo possibili errori o omissioni presenti in questa sintesi)
Perdite e
In caso di perdite accertate dal circuito frigorifero l'operatore ha il dovere di farla riparare senza ingiustificato ritardo. Inoltre, durante le operazioni di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature i frigoristi adottano misure precauzionali per prevenire le perdite di gas (art. 3).
È obbligatorio il recupero degli F-gas anche dai circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi. (art. 8)
e controllo fughe
L'obbligo di tenuta del registro dell'apparecchiatura (libretto d'impianto) e di controllo periodico delle fughe non dipende più dalla soglia dei 3 kg di carica ma varia a seconda del tipo di refrigerante: quelli più inquinanti (come l'R404A, per esempio) dovranno avere libretto ed essere verificati anche per modeste cariche (poco meno di 1,3 kg per l'R404A). Rientrano in tali obblighi anche le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi.
La frequenza dei controlli delle perdite (ogni 12,6,3 mesi) non è più stabilita sulla base dei kg di carica del circuito, ma sulla base del suo potenziale di inquinamento (kg carica x GWP refrigerante) (art. 4)
Chi vende F-gas deve inseire per via telematica nella banca-dati gli estremi degli acquirenti, compreso il numero di certificazione (art. 6)
L'acquisto di refrigeranti HFC è consentito solo ad aziende certificate o che impiegano personale certificato (art.11)
Vendita e immissione
in commercio di apparecchiature
È fatto divieto di mettere in commercio apparecchiature come specificato nella tabella 1 (art.11)
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate pre-caricate con gas HFC (ad esempio gli split) sono vendute agli utilizzatori finali solo se l’installazione delle stesse viene eseguita da un’impresa certificata (art.11)
Divieti d'uso:
la fine dell'R404A
A partire dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di HFC con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente (art.13)
A partire dal 1 gennaio 2030 è vietato l'uso di HFC rigenerati con GWP pari o superiore a 2500 nella manutenzione o assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti e con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalentea (art.13)
A partire dal 1 gennaio 2030 è vietato l'uso di HFC riciclati con GWP pari o superiore a 2500 nella manutenzione o riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza (art.13)
Quote di immissione
Gli importatori o i produttori possono mettere in commercio ogni anno limitate quantità di HFC (quote) (art. 15). Tali quote devono essere dichiarate per via telematica (art. 17).
> Il testo integrale del Regolamento
di refrigeranti
Regolamento 1005
per CFC e HCFC
© www.interfred.it - Il portale del freddo - Tutti i diritti riservati F-gas: Regolamento UE 517/2014 Ultimo accesso: 06/07/2020 ore 00:52:26
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata ID pagina: 483 - I172 Visite odierne: 2
Data creazione: 01/01/2015 Visite totali: 6541
Visite pagina 2015 976 2016 2438 2017 3719 2018 4965 2019 6032 2020 6541 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046