Source: http://docplayer.fr/13367700-6-720-801-986-00-1t-chaudiere-gaz-a-condensation-condens-8000f-15-22-30-40-notice-d-utilisation-destinee-a-l-utilisateur-6-720-812-938-2014-09-fr.html
Timestamp: 2019-10-20 17:33:13+00:00
Document Index: 135934547

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

T. Chaudière gaz à condensation. Condens 8000F Notice d utilisation destinée à l utilisateur (2014/09) FR - PDF
T. Chaudière gaz à condensation. Condens 8000F Notice d utilisation destinée à l utilisateur (2014/09) FR
Download "6 720 801 986-00.1T. Chaudière gaz à condensation. Condens 8000F 15 22 30 40. Notice d utilisation destinée à l utilisateur 6 720 812 938 (2014/09) FR"
Auguste Pruneau
1 T Chaudière gaz à condensation Notice d utilisation destinée à l utilisateur FR
2 2 Sommaire Sommaire 1 Explication des symboles et mesures de sécurité Explication des symboles Mesures de sécurité Caractéristiques de l appareil Déclaration de conformité CE Utilisation conforme à l usage prévu Tableau des types Description du produit Mise en service de l installation de chauffage Contrôler la pression de service de l installation de chauffage Rajouter de l eau de chauffage Qualité de l eau Mise en service de l installation de chauffage Mise en service de l appareil de régulation et du brûleur Régler le module de commande Mise en marche de la chaudière Régler la température maximale de la chaudière pour le mode chauffage Réglage de la valeur de consigne ECS Régler le mode manual Mettre l installation de chauffage hors service Mettre la chaudière hors service par l intermédiaire de l appareil de régulation Vidange de l installation de chauffage Mise hors service de l installation de chauffage En cas d urgence Protection de l environnement/recyclage Inspection et entretien Importance d un entretien régulier Nettoyage et entretien Consignes pour économiser l énergie Indication de fonctionnement et de panne Affichage des messages de fonctionnement et de défaut Élimination des défauts Messages de fonctionnement Index
3 Explication des symboles et mesures de sécurité 3 1 Explication des symboles et mesures de sécurité 1.1 Explication des symboles Avertissements Les mots de signalement au début d'un avertissement caractérisent le type et l'importance des conséquences éventuelles si les mesures nécessaires pour éviter le danger ne sont pas respectées. REMARQUE signale le risque de dégâts matériels. ATTENTION signale le risque d accidents corporels légers à moyens. AVERTISSEMENT signale le risque d accidents corporels graves. DANGER signale le risque d accident mortels. Informations importantes Autres symboles Symbole Dans le texte, les avertissements sont indiqués et encadrés par un triangle de signalisation sur fond grisé. Pour les risques liés au courant électrique, le point d'exclamation dans le triangle de signalisation est remplacé par un symbole d'éclair. Les informations importantes ne concernant pas de situations à risques pour l homme ou le matériel sont signalées par le symbole ci-contre. Elles sont limitées par des lignes dans la partie inférieure et supérieure du texte. Signification Etape à suivre Renvois à d'autres passages dans le document ou dans d'autres documents Enumération/Enregistrement dans la liste Enumération / Entrée de la liste (2e niveau) Tab Mesures de sécurité Risque d explosion en cas d odeur de gaz Fermer le robinet de gaz. Ouvrir portes et fenêtres. Ne pas actionner d interrupteur électrique, ne pas débrancher de connecteur, ne pas téléphoner ou actionner la sonnette. Eteindre toute flamme nue. Ne pas fumer. Ne pas allumer de briquet. Avertir les habitants depuis l extérieur de l immeuble, mais ne pas actionner la sonnette. Téléphoner à la compagnie du gaz et à un installateur ou service après-vente agréé. En cas de fuite audible, quitter immédiatement le bâtiment. Empêcher l accès de tierces personnes. Informer la police et les pompiers depuis l extérieur du bâtiment. Risques en cas d odeur de fumée Mettre l'appareil hors tension. Ouvrir portes et fenêtres. Informer un installateur ou un service après-vente agréé. Pour les appareils avec chaudières type cheminée : risque d empoisonnement par fumées en cas d alimentation en air de combustion insuffisante Assurer l alimentation en air de combustion. Ne pas obturer ni diminuer les orifices d aération sur les portes, fenêtres et murs. Assurer également une alimentation suffisante en air de combustion pour les appareils installés ultérieurement, par ex. les ventilateurs d évacuation d air ainsi que les ventilateurs de cuisine et climatiseurs avec évacuation de l air vers l extérieur. En cas d alimentation insuffisante en air de combustion, ne pas mettre l appareil en marche. Dégâts dus à une erreur d utilisation Les erreurs de commande peuvent entraîner des dommages personnels et/ou matériels. S assurer que les enfants ne jouent pas avec l appareil et ne l utilisent pas sans surveillance. S assurer que les utilisateurs savent utiliser l appareil de manière conforme. Risques d explosion de gaz inflammables Les travaux réalisés sur les conduites et robinetterie de gaz doivent être confiés exclusivement à un professionnel agréé. Installation et modifications l installation ainsi que les éventuelles modifications de l appareil doivent exclusivement être confiées à un installateur ou un service après-vente agréé. Le système d évacuation des fumées ne doit en aucun cas être modifié. N obturer en aucun cas les sorties des soupapes de sécurité! Pendant la mise en température, de l eau risque de s écouler par la soupape de sécurité du ballon ECS. Risques dus aux matières explosives et facilement inflammables Ne pas utiliser ni stocker des matériaux facilement inflammables (papier, solvants, peintures, etc.) à proximité de la chaudière. Air de combustion et air ambiant Afin d éviter toute corrosion, l air de combustion / air ambiant doit être exempt de substances corrosives (par exemple, hydrocarbures halogénés qui comprennent des liaisons chlorées ou fluorées). Ils peuvent être présents dans des produits tels que les solvants, les peintures, les colles, les gaz combustibles et les détergents ménagers. Maintenance Recommandation pour nos clients : Nous recommandons vivement de conclure un contrat d entretien avec un installateur ou service après-vente agréé e.l.m. leblanc. Il est indispensable de soumettre l appareil à un service annuel de maintenance. Conformément à la réglementation nationale en vigueur sur la protection contre les émissions polluantes, l exploitant est responsable de la sécurité et de l écocompatibilité de l installation. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine!
4 4 Caractéristiques de l appareil 2 Caractéristiques de l appareil 2.1 Déclaration de conformité CE La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes en vigueur ainsi qu aux conditions complémentaires requises par le pays concerné. La conformité a été confirmée par le label CE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité du produit. En contactant l adresse figurant au verso de cette notice. 2.2 Utilisation conforme à l usage prévu Le produit est conçu pour l'utilisation habituelle en tant que chaudière gaz à condensation pour le chauffage des pièces et la production d'ecs. Seules les catégories de gaz livrées par le fournisseur de gaz public peuvent être utilisées. 2.3 Tableau des types La désignation de l appareil est composée des éléments suivants : Condens : chaudière gaz à condensation 8000F: type 15/22/30/40 : puissance calorifique maximale [en kw]
5 Caractéristiques de l appareil Description du produit La est une chaudière gaz à condensation avec échangeur thermique en aluminium. Composants principaux du module TT Fig. 1 Composants principaux du module [1] Panneau avant de la chaudière [2] Coffret de contrôle du brûleur [3] Brûleur gaz (rampe de combustion) [4] Capot supérieur [5] Appareil de régulation (MC10 avec contrôleur de base BC10) [6] Plaque signalétique [7] Carénage de chaudière [8] Corps de chauffe avec isolation thermique [9] Ecoulement des condensats et siphon Les composants principaux de la sont les suivants : Appareil de régulation Châssis et carénage Corps de chauffe avec isolation thermique Coffret de contrôle du brûleur Brûleur gaz.
6 6 Mise en service de l installation de chauffage Contrôleur de base BC T Fig. 2 Éléments de commande [1] Bouton de réglage pour la valeur de consigne ECS [2] Ecran pour l affichage d état [3] Bouton rotatif pour la température de chaudière maximale en mode chauffage [4] LED Demande de chauffe [5] Embase avec emplacement pour un module de commande I, par ex. RC35 (derrière le cache) [6] LED Brûleur (Marche/Arrêt) [7] Boîtier de raccordement du connecteur de diagnostic [8] Touche Message d état [9] Touche Test des fumées [10] Touche Reset [11] Interrupteur marche / arrêt [12] LED Production d'ecs L appareil de régulation contrôle et pilote tous les composants électriques de la chaudière. Le contrôleur de base BC10 ( fig. 2) permet le réglage de base de l installation de chauffage. Les fonctions suivantes sont disponibles : Installation de base et fonctions d entretien sélectionnées Affichage des valeurs de contrôle principales pour composants de chaudière et de brûleur De nombreuses fonctions supplémentaires relatives au confort de régulation de l installation de chauffage sont disponibles par le module de commande (par ex. RC35 disponible séparément). 3 Mise en service de l installation de chauffage Ce chapitre explique comment mettre l installation en service à l aide du contrôleur de base. 3.1 Contrôler la pression de service de l installation de chauffage Pour que l installation de chauffage reste opérationnelle, contrôler régulièrement la pression de service. La pression de service est normalement comprise entre 1,2 et 2 bar. Si une pression de service supérieure est nécessaire, votre installateur agréé vous fournira la valeur requise. 1 Fig. 3 Manomètre [1] Aiguille rouge [2] Aiguille du manomètre [3] Surlignage vert T 3.2 Rajouter de l eau de chauffage AVIS : Dommages matériels dus à des différences soudaines de température! Des fissures peuvent se former en raison de différences soudaines de température. Ne remplir l installation de chauffage qu à froid. L'alimentation en eau de chauffage est différente sur chaque installation. Demandez donc à votre installateur de vous renseigner.
7 Mise en service de l installation de chauffage 7 La pression de service maximale admissible de 3 bars ne doit pas être dépassée pour la température la plus élevée de l'eau de chauffage (soupape de sécurité ouverte). 3.3 Qualité de l eau Pour l eau de remplissage et d appoint, utiliser exclusivement de l eau courante non traitée. L'utilisation d'eau issue de la nappe phréatique n'est pas autorisée. Il est interdit de traiter l eau avec des produits qui, par ex., augmentent / diminuent le ph (additifs chimiques et/ou inhibiteurs), des produits antigel ou des adoucisseurs. 3.4 Mise en service de l installation de chauffage Ouvrir l alimentation en combustible sur le dispositif d arrêt principal et avant le bloc gaz. Enclencher l interrupteur d arrêt d urgence (si existant) et/ou le fusible du bâtiment pour la chaudière. 3.5 Mise en service de l appareil de régulation et du brûleur Régler le module de commande Si un module de commande est raccordé (par ex. RC35), certaines fonctions décrites ici sont modifiées. Le module de commande et le contrôleur de base communiquent des paramètres de réglage. Tenez compte de la notice d utilisation du module de commande utilisé. Vous y trouverez : comment régler le mode de fonctionnement et la courbe de chauffage sur la régulation en fonction de la température extérieure, comment régler la température ambiante, comment chauffer de manière optimale et réaliser des économies d énergie Mise en marche de la chaudière Commutez l interrupteur de mise en marche du contrôleur de base sur «1». La chaudière en intégralité est enclenchée. Le message d état sur le contrôleur de base s allume et indique la température d eau de chaudière actuelle en C Régler la température maximale de la chaudière pour le mode chauffage Le bouton rotatif «Température de chaudière maximale» permet de régler la température limite max. de l eau de chaudière pour le mode chauffage. La limite ne s applique pas à la préparation d eau chaude sanitaire. Fig. 5 Régler la température maximale de la chaudière La LED située sous le bouton de réglage s allume lorsque le chauffage est activé et en cas de demande de chaleur. Etat Explication LED 0 Off Pas d alimentation des radiateurs Off (uniquement fonctionnement eau chaude sanitaire) ) Allumée 3) Réglage direct sur le BC10 en C La température est réglée de manière définitive sur le BC10 et ne peut pas être modifiée à l aide d un module de commande. 2) T Aut Température maximale de chaudière 90 C 2) Marche 3) Tab. 2 Réglages du bouton rotatif «Température de chaudière maximale» 1) En liaison avec le module de commande RC35, toujours sélectionner le réglage «Aut». 2) Toutes les fonctions de régulation du module de commande (par ex. le programme de chauffage, la commutation été/hiver) restent actives. 3) La LED du bouton rotatif s allume lorsque le chauffage est activé et qu il y a une demande de chaleur. En mode été, le chauffage est arrêté (LED éteinte) Réglage de la valeur de consigne ECS Indiquez, à l aide du bouton rotatif «Valeur de consigne d ECS», la température souhaitée pour l eau chaude sanitaire dans le ballon d eau chaude sanitaire. Fig. 4 Interrupteur principal Fig. 6 Réglage de la valeur de consigne ECS T
8 8 Mettre l installation de chauffage hors service Etat Explication LED 1) 0 Off Pas d alimentation en eau chaude Off sanitaire (uniquement chauffage) Eco 2) Mode économie L eau chaude sanitaire n est réchauf- d énerfée à 60 C que lorsque la tempéra- gie 3), ture a fortement chuté. Le nombre température de démarrages du brûleur est ainsi ECS 60 C réduit et l énergie économisée. L eau peut toutefois être plus froide au départ Aut Réglage direct sur le BC10 en C Indication par le module de commande (préréglage) La température est réglée de manière définitive sur le BC10 et ne peut pas être modifiée à l aide d un module de commande. Allumée 4) Régler la température sur le module Marche 4) de commande (par ex. RC35). Si aucun module de commande n est connecté, la température d ECS valable est 60 C. Tab. 3 Réglages du bouton rotatif «Valeur de consigne d ECS» 1) La LED située sous le bouton de réglage est allumée pendant que l ECS est réchauffée dans le préparateur à la valeur de consigne réglée. 2) Cette fonction est optimisée pour les appareils avec préparation intégrée d ECS (appareils mixtes). En liaison avec d autres chaudières, nous recommandons le réglage «Aut» lorsqu un module de commande est installé (sinon, réglage directement sur le BC10). 3) Le programme de chauffage (horloge) du module de commande reste actif, c est pourquoi l ECS n est pas réchauffée en mode nuit. 4) La LED du bouton rotatif s allume lorsque le chauffage est activé et qu il y a une demande de chaleur. En mode été, le chauffage est arrêté (LED éteinte) Régler le mode manual En mode manuel, l installation de chauffage peut être exploitée indépendamment d un module de commande. La chaudière fonctionne avec la température d eau de chaudière réglée sur le bouton de réglage droit comme valeur de consigne. En mode manuel, le séparateur décimal clignote dans le message d état. Pour le réglage du mode manuel : Appuyer sur la touche jusqu à ce que le séparateur décimal clignote dans le message d état (au moins 8 secondes). A l aide du bouton rotatif droit, régler la température de consigne de l eau de chaudière (température de départ chaudière). Le mode manuel n est plus actif suite à la coupure de la tension d alimentation ou à une panne secteur. Réactiver le mode manuel après la mise en marche afin que l installation de chauffage reste en service (en particulier en cas de risque de gel) 4 Mettre l installation de chauffage hors service AVIS : Dommages matériels dus au gel! Si l installation de chauffage n est pas en marche, elle risque de geler en cas de grands froids. Laisser dans la mesure du possible l installation de chauffage allumée en permanence. Protéger votre installation du gel en faisant vidanger par votre installateur spécialisé les conduites d eau de chauffage et d eau chaude sanitaire au point le plus bas. 4.1 Mettre la chaudière hors service par l intermédiaire de l appareil de régulation Mettre la chaudière hors service par l intermédiaire de l interrupteur principal de l appareil de régulation MC10. Le brûleur est automatiquement arrêté. L appareil est équipé d une protection anti-blocage pour le circulateur qui empêche le blocage de la pompe après un arrêt prolongé. Lorsque l appareil est arrêté, la protection anti-blocage n est pas assurée. Fig. 8 Interrupteur principal Arrêter la chaudière grâce à l interrupteur principal. L écran s éteint. Fermer l alimentation principale du combustible. 4.2 Vidange de l installation de chauffage La vidange de l eau de chauffage est différente sur chaque installation. Demandez donc à votre installateur de vous renseigner. Fig. 7 Régler le mode manuel Pour terminer le mode manuel : Réappuyer sur la touche. L appareil se remet en mode automatique T Pour la vidange de l installation de chauffage, un robinet de vidange doit être monté sur le point le plus bas de l installation. Ouvrir le purgeur automatique au plus haut point de l installation de chauffage. Laisser l eau de chauffage s écouler au point le plus bas de l installation à l aide du robinet de remplissage et de vidange ou du radiateur.
9 Protection de l environnement/recyclage Mise hors service de l installation de chauffage En cas d urgence Déconnecter l installation de chauffage par l interrupteur d arrêt d urgence ou par le fusible du local d installation uniquement en cas d urgence. Ne jamais se mettre soi-même en danger. La sécurité des personnes est toujours prioritaire. Fermer l alimentation principale du combustible. Mettre l installation hors tension par l interrupteur d arrêt d urgence ou par le fusible principal. 5 Protection de l environnement/recyclage La protection de l environnement est un principe fondamental du groupe Bosch. Pour nous, la qualité de nos produits, la rentabilité et la protection de l environnement constituent des objectifs aussi importants l un que l autre. Les lois et les règlements concernant la protection de l environnement sont strictement observés. Pour la protection de l environnement, nous utilisons, tout en respectant les aspects économiques, les meilleurs technologies et matériaux possibles. Emballage En ce qui concerne l emballage, nous participons aux systèmes de recyclage des différents pays, qui garantissent un recyclage optimal. Tous les matériaux d emballage utilisés respectent l environnement et sont recyclables. Environnement Recyclage Emballage Appareils usagés Les appareils usagés contiennent des matériaux qui doivent être recyclés. Ces modules peuvent s enlever facilement et le plastique est marqué. Il est ainsi possible de trier les différents modules en vue de leur recyclage ou de leur élimination. 6 Inspection et entretien AVIS : Dommages matériels dus à l insuffisance ou à l absence d entretien et de nettoyage! Faire inspecter, nettoyer et entretenir votre installation de chauffage une fois par an par un installateur. Nous recommandons de conclure un contrat d inspection annuelle et d entretien personnalisé. 6.1 Importance d un entretien régulier Les installations de chauffage doivent subir un entretien régulier pour les raisons suivantes : obtenir un rendement élevé et faire fonctionner l installation de chauffage de manière économique (consommation faible en combustible), atteindre une grande sécurité de fonctionnement pour maintenir une combustion écologique de haut niveau. 7 Consignes pour économiser l énergie Chauffage économique L'appareil est conçu de façon à ce que la consommation de gaz et l'impact sur l'environnement soient réduits au minimum, tout en garantissant un confort maximum. L'alimentation du brûleur en gaz est régulée selon les besoins thermiques du logement. Une fois que les besoins thermiques exigés sont atteints, le brûleur est entièrement arrêté par la régulation marche-arrêt. Entretien Afin de maintenir la consommation de gaz et donc les émissions de substances polluantes à un niveau bas pendant une période prolongée, nous recommandons de conclure un contrat de maintenance auprès d un spécialiste agréé incluant une inspection annuelle et un entretien en fonction des besoins. Régulation de chauffage ; réglementation relative à l économie d énergie La législation allemande impose l utilisation d une régulation de chauffage avec thermostat en fonction de la température ambiante ou extérieure, conformément au 12 de la réglementation sur les économies d énergie (EnEV). Vous trouverez davantage d informations dans la notice d installation et d utilisation du régulateur. Robinets thermostatiques Afin que la température ambiante souhaitée puisse être atteinte, ouvrir complètement les vannes thermostatiques dans la pièce de référence (dans le cas où un module de commande avec détection de la température ambiante est installé). Ne modifier la température sur l'appareil de régulation que lorsque la température ambiante souhaitée n'est pas atteinte après une période prolongée. Les températures souhaitées dans les autres pièces doivent être réglées sur les vannes thermostatiques correspondantes. Chauffage par le sol Ne réglez pas la température de départ au-dessus de la température de départ maximale recommandée par le fabricant. Aérer Pour aérer, ne pas laisser la fenêtre en position oscillo-battante. Sinon, la chaleur s échappe continuellement de la pièce sans améliorer significativement l air ambiant. Il vaut mieux ouvrir complètement les fenêtres pendant une courte durée. Pendant l aération des pièces, fermez les robinets thermostatiques. Bouclage sanitaire Régler une pompe de bouclage éventuelle pour l'eau chaude sanitaire par un programme horaire selon les besoins individuels (par ex. le matin, à midi, le soir). 6.2 Nettoyage et entretien Pour nettoyer la chaudière, nettoyer l habillage avec un chiffon humide (eau / savon). Dans tous les cas, ne pas utiliser de nettoyants agressifs ou abrasifs, susceptibles d'endommager le vernis ou les composants en plastique.
10 10 Indication de fonctionnement et de panne 8 Indication de fonctionnement et de panne 8.1 Affichage des messages de fonctionnement et de défaut Le contrôleur de base BC10 contrôle tous les organes de sécurité, de régulation et de commande. Chaque état de fonctionnement de l appareil est enregistré par un code d erreur spécifique, en cas de défaut également par un code de fonctionnement ou de défaut. Ceci facilite le diagnostic à l aide du tableau suivant et de la notice d utilisation de l appareil de contrôle du brûleur et du système de régulation. Les messages de fonctionnement et de défaut sont répartis comme suit : Les messages de fonctionnement indiquent les états de service en fonctionnement normal. Les défauts bloquants provoquent l arrêt provisoire de l installation de chauffage. L installation redémarre automatiquement dès que le défaut bloquant a été éliminé. Les messages de défauts bloquants sont affichés en permanence avec leur code de défaut et leur code d erreur. Les défauts verrouillants provoquent l arrêt de l installation de chauffage qui ne redémarre qu après une réinitialisation. Les messages de défauts verrouillants sont affichés clignotants avec leur code de défaut et leur code d erreur. Le symbole triangulaire d erreur à l écran caractérise par ailleurs un défaut verrouillant. 8.2 Élimination des défauts Réinitialiser la panne (Reset) Une remise à zéro n est possible qu en cas de défaut. Si l appareil de contrôle du brûleur devait tomber en panne, vous pouvez annuler le défaut en appuyant sur la touche. Ceci n est nécessaire que s il s agit d un défaut verrouillant. Les défauts avec blocage se remettent automatiquement à zéro dès que la cause est éliminée. Appuyer sur la touche pour annuler le défaut. L écran affiche re pendant la réinitialisation. Fig. 10 Réinitialisation T Si le défaut ne peut pas être annulé, soit la température de la chaudière est encore trop élevée, soit il faut effectuer une remise à zéro sur l appareil numérique de contrôle du brûleur. Si une nouvelle erreur est générée après la réinitialisation du brûleur, informez votre chauffagiste T Fig. 9 Exemple d affichage d un code de service Vous trouverez un aperçu des messages de service à partir de la page 11.
11 Indication de fonctionnement et de panne Messages de fonctionnement Code de service Code supplémentaire Cause Description 2P 564 Elévation trop rapide de la température de la sonde de température de chaudière (> 70 K/min). 0a - Appareil dans le programme d optimisation d enclenchement. 0H - L appareil est à l état de veille, pas de besoin thermique. 0Y - La température actuelle de l eau de chaudière est supérieure à la température théorique. 0P - Attendre le démarrage du ventilateur. 0E - L appareil est en état de veille, il y a besoin thermique, mais trop d énergie est fournie. 0U - Début du déroulement du programme pour le démarrage du brûleur. 0C - Début du démarrage du brûleur. Protection de l échangeur thermique contre une vitesse d élévation de température trop élevée. Nouvelle demande de brûleur dans le délai d optimisation d enclenchement réglé. La chaudière est en cycle verrouillé. Le temps d optimisation d enclenchement standard est de 10 minutes. La chaudière est prête à fonctionner et n a pas obtenu de demande de chauffe du circuit de chauffage. La température actuelle de l eau de chaudière est supérieure à la température théorique. La chaudière est arrêtée. La détection du démarrage est requise pour la suite de la procédure. Le besoin thermique actuel de l installation est inférieur au degré de modulation minimal mis à disposition par le brûleur. Procédure de contrôle/ Cause Pas ou pas assez de consommation thermique (par ex. robinets et mélangeurs thermostatiques fermés). Débit volumétrique de la chaudière trop faible. Pompe hors fonction. Dépôts côté eau dans la chaudière (encrassement issu de l installation de chauffage, calcification). Contrôler le réglage de la puissance sur le contrôleur de base BC10. Contrôler le réglage de la régulation sur le module de commande L - Orifice du bloc gaz F - Débit insuffisant par la chaudière. Tab. 4 Code de service Différence de température entre le départ et le retour > 15 K. Différence de température entre le départ et la sonde de température de sécurité > 15 K. Contrôler la température de départ avec le contrôleur de base BC10, contrôler la température de retour avec le module de commande. Mesure Faire en sorte que la consommation thermique soit suffisante (ouvrir les soupapes et le mélangeur du thermostat). Contacter un installateur agréé ou le service aprèsvente et indiquer le code de défaut ainsi que les caractéristiques de l appareil. Faire correspondre la puissance de la chaudière avec le besoin nécessaire en chaleur. Adapter le réglage de régulation aux conditions de l installation. Contacter un installateur agréé ou le service aprèsvente et indiquer le code de défaut ainsi que les caractéristiques de l appareil.
12 12 Index Index A Appareils usagés... 9 Arrêt Chaudières... 8 Arrêter la chaudière... 8 C Coffret de contrôle du brûleur Consignes de sécurité... 3 D Défauts Message de défaut Description du produit... 5 E Eau de chauffage... 6 Eléments de commande BC Emballage... 9 Environnement... 9 Environnement Recyclage Emballage Appareils usagés... 9 Explication des symboles... 3 M Message de défaut Messages de défaut Réinitialiser les défauts verrouillants (reset) Messages de fonctionnement Mesures de sécurité... 3 Mise en marche Chaudières... 7 Mise en marche de la chaudière... 7 Module de commande... 7 P Pression de service... 6 R Recyclage... 9 Réglementation relative à l économie d énergie... 7 Régulation de chauffage... 7 Réinitialisation Réinitialiser le réglage d origine U Urgence... 9
FLUENDO PLUS CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ À GAZ
Mode d emploi pour l utilisateur Notice technique d installation et d entretien Cette notice est destinée aux appareils installés en France FR FLUENDO PLUS CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ À GAZ ONT B 11 ONT B 14
Marché précédé d une publicité et mise en concurrence ENTRETIEN DES CHAUDIERES ET RADIANTS DES BATIMENTS DE LA 3CM. Cahier des charges
Marché précédé d une publicité et mise en concurrence ENTRETIEN DES CHAUDIERES ET RADIANTS DES BATIMENTS DE LA 3CM Cahier des charges CAHIER DES CHARGES 1 La communauté de Communes de la Côtière à Montluel
NIKE Star 24 3 B. Notice d'installation et d'utilisation. Installateur Utilisateur Technicien
NIKE Star 24 3 B FR Notice d'installation et d'utilisation Installateur Utilisateur Technicien CONDITIONS INHÉRENTES À LA GARANTIE CONVENTIONNELLE IMMERGAS La garantie conventionnelle Immergas respecte