Source: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3031.0.html
Timestamp: 2018-01-21 14:09:16+00:00
Document Index: 7307912

Matched Legal Cases: ['čl. 543', 'čl. 2', 'čl. 543', 'čl. 547', 'čl. 5', 'čl. 2', 'čl. 113', 'čl. 113', 'čl. 111', 'čl. 114']

Která norma nařizuje přemostění plynoměru? 0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Autor Téma: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? (Přečteno 18160 krát)
« kdy: 23.03.2006, 14:20 »
Jaké ustanovení ČSN pojednává o tom, že se má přemostit plynoměr? Vím, že plynoměry jsou běžně přemostěny, ale v normě je uvedeno jen přemosťování vodoměrů.
Re: Jaká norma nařizuje přemostění plynoměru?
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2006, 14:56 »
Pokud vím, tak žádná elektrikářská norma to nenařizuje.
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2006, 15:45 »
To: Strycharski
mohu napovědět.
Přemostění plynoměru je určitě v nějaké plynařské normě, ale teď najít v které. Pomůže nebo ví někdo číslo?
Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2006, 20:22 »
ČSN 33200-5-54 čl. 543.3.5N4
ČSN 332030 čl. 2.2.1.
Co Vy na to pane Beláň?
« Odpověď #4 kdy: 23.03.2006, 22:18 »
ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3 jako celek, dále analogicky čl. 547.1.3 (vodoměry) a také ČSN EN 61140 ed. 2, (33 0500) čl. 5.2.2 - Ochranné pospojování.
Proč není přímo uvedeno v elektrikářskýc h normách také přemostění plynoměru je logické. Bylo by to velice zavádějící, protože se plynové potrubí nesmí používat jako ochranný ani uzemňovací vodič. Z hlediska úrazu, a navíc i výbuchu, je přemostění plynoměru důležitější než přemostění vodoměru. Tyká se to ale jen starých rozvodů, protože dnešní plynovodní a vodovodní sítě jsou již převážně z nevodivých plastů.
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2006, 17:05 »
Plynoměry a jejich přemosťováním se zabývá ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01, kde je odkaz na čl. 2.6. TPG 934 01 - Vodivé propojení - trvalé nebo přenosné elektricky vodivé propojení vstupního a výstupního po-trubí plynoměrů. Propojení musí odpovídat ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2030 (tomuto poža-davku vyhovuje vodivé propojení např. ocelovým pozinkovaným drátem o průměru 8 mm, páskem 20 mm x 2,5 mm, popř. měděným vodičem průřezu 6mm2. Pokud jsou použity přírubové spoje, musí mít nejméně 2 spojova-cí šrouby vějířovité podložky.
« Odpověď #6 kdy: 24.03.2006, 21:45 »
To: Záhyna
Děkuji, to je přesně ono, kde se mluví přímo o překlenutí plynoměru!
« Odpověď #7 kdy: 24.03.2006, 22:06 »
No a zase jsem v tom. Doma nemám normy, ale nařizuje to plynařská norma a z hlavy nevím jaká. Pokud váš zájem bude trvat mohu to zjistit až v pondělí. Můj E-mail je dudna.elektro.@seznam.cz.
« Odpověď #8 kdy: 24.03.2006, 22:13 »
A ještě dodatek, to přemostění by měli zajišťovat (nebo dělat)plynaři vzhledm k tomu, že v elektrikářské normě to není.
« Odpověď #9 kdy: 29.03.2006, 07:46 »
Před časem se mi stalo, že RT nařídil přemostění plynoměru CY 25mm2. A včera jsem našel v ČSN 34 1390 čl. 113 a 124, podle kterých by se takové přemostění mělo dělat ve většině bytových domů.
« Odpověď #10 kdy: 29.03.2006, 10:15 »
Díky, to mne nenapadlo hledat v hromosvodech )
« Odpověď #11 kdy: 29.03.2006, 13:24 »
Ale tady to přemostění, dle 34 1390, není asi ten případ z otázky. Toto přemostění, s CU 25, se dělá když je hromosvod s potrubím spojen za plynoměrem.
« Odpověď #12 kdy: 29.03.2006, 15:55 »
No,asi bude pravda, že se to většiny bytových domů netýká.V tom čl. 113 je odkaz na čl. 111, kde se hromosvod s plynovodem spojuje jenom někdy (když hrozí přeskok). Vůbec je tam těch odkazů nějak moc. Nejkomičtější z tohoto pohledu je čl. 114.
Ladislav Vasicek
« Odpověď #13 kdy: 19.02.2014, 12:05 »
Přímo u plastového plynoměru je vstupní a výstupní kohout. Ty musí být také přemostěny? Nebo stačí jen pospojení potrubí přívodního a výstupního?
« Odpověď #14 kdy: 19.02.2014, 12:35 »
Kovové plynové potrubí je někde u vstupu do objektu připojeno k vodiči PEN. Proto jím může protékat nějaký proud. Při demontáži plynoměru pak může dojít k zajiskření - proto musí zůstat propojeno i při demontáži plynoměru. Proud protékající plynoměrem také není to pravé ořechové. To podle mého u plastového potrubí nehrozí.
« Odpověď #15 kdy: 20.02.2014, 20:05 »
Jistě jste zaregistrovaly že ČSN 33 2000-5-54 ed.3 již toto řeší. Příloha NA.22.1.
V edici 2 byly jen vodoměry, tady jsou vodoměry a plynoměry. Domnívám se výměnu plynoměrů mají plynaři ošetřenou nějakým předpisem a nespoléhají na propoje stávající.
« Odpověď #16 kdy: 20.02.2014, 20:59 »
Jak tak pozoruji tak se začíná hodně pro přívody používat plast. trubky .....
Tam to mají jasné...
A u starších železných potrubí určitě něco poteče přes tento spoj ven z budovy....
Tak tyto propoje budou ještě aktuální hodně dlouho.