Source: http://docplayer.fi/31436461-Tarvo-siukola-sahkomarkkinalain-mukainen-kehittamisvelvollisuus-sahkoverkkotoiminnan-viranomaisvalvonnassa.html
Timestamp: 2018-07-19 22:22:07+00:00
Document Index: 23646935

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TARVO SIUKOLA SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN KEHITTÄMISVELVOLLISUUS SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN VIRANOMAISVALVONNASSA - PDF
Download "TARVO SIUKOLA SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN KEHITTÄMISVELVOLLISUUS SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN VIRANOMAISVALVONNASSA"
1 TARVO SIUKOLA SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN KEHITTÄMISVELVOLLISUUS SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN VIRANOMAISVALVONNASSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7. marraskuuta 2012
2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma SIUKOLA, TARVO: Sähkömarkkinalain mukainen kehittämisvelvollisuus sähköverkkotoiminnan viranomaisvalvonnassa Diplomityö, 74 sivua Helmikuu 2013 Pääaine: Sähköenergia Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Avainsanat: Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus, sähkömarkkinalaki, valvontamenetelmät, korvausinvestointi, sähkön toimitusvarmuus Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus on yksi tärkeimmistä sähkömarkkinalain velvoitteista verkonhaltijoille. Lain laajasta tulkintavarasta johtuen kehittämisvelvollisuuden toteutumista ei ole Energiamarkkinavirastossa (EMV) valvottu aktiivisesti. Vuodenvaihteen suurhäiriön jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi ehdotuksen sähkömarkkinalain muutokseksi, jossa keskitytään kehittämisvelvollisuuden osalta parantamaan sähkön toimitusvarmuutta ja ehkäisemään suurhäiriöitä. EMV lähtee tarkentamaan kehittämisvelvollisuuden valvontaa ehdotuksen pohjalta tulevan hallituksen esityksen mukaisesti. Työssä käydään läpi EMV:n nykyisiä kehittämisvelvollisuuden valvontamenetelmiä, jotka palkitsevat tai rankaisevat verkonhaltijoita kehittämisvelvollisuuden toteutumisen mukaan. Kaikki verkonhaltijat eivät kannustimista huolimatta kehitä verkkoaan ja siksi työn tavoitteena oli löytää mittareita, joiden avulla verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden toteutumista voidaan paremmin arvioida. Työssä keskitytään kehittämisvelvollisuuden valvontaan kahdella eri tavalla: Verkon kuntoa ja ylläpidon tasoa arvioidaan komponenttien ikätietojen ja investointimäärien perusteella sekä sähkön laatua ja sen kehitystä arvioidaan vertailemalla verkonhaltijoiden keskimääräisiä sähkön toimitusvarmuuslukuja verkonhaltijan omaan keskeytyshistoriaan ja samankaltaisten verkonhaltijoiden keskeytyslukemiin. Menetelmissä sähkön toimitusvarmuutta kuvataan keskeytyslukemista lasketun keskeytyksistä aiheutuneen haitan (KAH) avulla. Työssä tehtiin myös kansainvälistä vertailua tutkimalla muiden Pohjoismaiden sekä Iso-Britannian sähköverkkoregulaattoreiden valvontamenetelmiä. Vertailumaissa valvonta keskittyi sähkön laadun valvontaan, eikä verkon ylläpidon valvonnasta ollut mainintoja yhdelläkään vertailumaalla. Kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arviointi keskimääräisten sähkön keskeytyslukujen avulla osoittautui tulkinnanvaraiseksi, mistä syystä jatkokehityksessä pyritään asiakaskohtaisempaan sähkön laadun tarkasteluun. Jatkokehityksessä keskitytään myös ikätietojen ja keskeytyslukemien luotettavuuden parantamiseen, jotta kehittämisvelvollisuusmittareita voidaan hyödyntää luotettavasti.
3 III ABSTRACT TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Master s Degree Programme in Electrical Engineering SIUKOLA, TARVO: Regulatory oversight of the Electricity Market Act s obligation to develop the electric system Master of Science Thesis, 74 pages February 2013 Major: Electrical Energy Engineering Examiner: Professor Pertti Järventausta Keywords: Energy Market Act, legal obligation to develop electricity network, regulation methods, replacement investment, security of supply Obligation to develop the electricity network is one of the most important obligations the electricity market act imposes to network operators. Due to legal ambiguities the obligation to develop has not been actively overseen by the Energy Market Authority (EMV). After a major interruption in the electricity network at the turn of the years , Ministry of Employment and the Economy drafted an amendment to the Electricity Market Act, which focuses on improving the security of electricity supply and preventing future major disturbances. The EMV will start to develop the oversight of obligation to develop the electricity network on the basis of future government proposal to the Electricity Market Act. This thesis examines the current methods of EMV to control and oversee the obligation to development. The current control methods reward or penalize the network operators depending on how well the obligation to develop is fulfilled. Despite the incentives some network operators still neglect to develop their networks and that is why this thesis was made to find indicators which reveal how well the system operators have fulfilled their obligation to develop the electricity network. The focus in this thesis will be to assess the fulfillment of the obligation to develop in two ways: The network condition and the level of maintenance will be estimated by comparing the components age data and the investment amounts. The security of electricity supply and its trend will be assessed by comparing the network operator s average reliability figures of electricity supply to network operator s own interruption history and to similar network operator s interruption levels. In the methods the security of electricity supply is estimated by a figure called outage costs (KAH) which is calculated from unplanned and planned long and short term interruptions. An international survey was also done in the thesis to compare the control methods of the other energy regulators in the Nordic countries and in the UK. According to the survey, the regulatory oversight of the compared regulators focused primarily on electricity quality and security of supply monitoring as there was no evidence of network condition or maintenance oversight in the other regulators. Evaluation of the fulfillment of obligation to develop the electricity network through average electricity interruption figures proved to be too open to interpretations, which is why the further development of the control methods should concentrate more on customer-specific data of security of supply. Further development will also need to focus on improving the reliability of data used in regulation so that the network oversight and regulation could be done more reliably.
4 IV ALKUSANAT Tämä diplomityö on tehty Helsingissä Energiamarkkinavirastolle. Diplomityön tarkastajana toimi professori Pertti Järventausta Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Energiamarkkinavirastolla työtäni ohjasivat johtava asiantuntija Martti Hänninen ja ryhmäpäällikkö Simo Nurmi. Haluan kiittää Marttia ja Simoa mielenkiintoisesta ja haastavasta aiheesta sekä erinomaisesta ohjauksesta työn aikana. Lisäksi haluan kiittää myös muita Energiamarkkinaviraston työntekijöitä innostavasta työympäristöstä ja vinkeistä diplomityöhön liittyen, mutta myös hauskoista hetkistä puurtamisen lomassa. Haluan kiittää Perttiä erinomaisesta työn tarkastuksesta ja asiantuntevista kommenteista työni parantamiseksi. Kiitokset arvokkaasta yhteistyöstä myös sähköverkonhaltijoille ja Energiateollisuus ry:lle, joilta sain hyviä kommentteja työni kehittämiseksi. Erityisesti kiitos E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:lle, Järvi-Suomen Energia Oy:lle ja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:lle antoisista yritysvierailuista. Kaikki tämä olisi kuitenkin ollut mahdotonta ilman Marin, sukulaisteni ja ystävieni tukea diplomityön ja opintojeni aikana. Helsingissä 4. helmikuuta 2013 Tarvo Siukola
5 V SISÄLLYS Abstract... III Termit ja niiden määritelmät... VII 1 Johdanto Sähkömarkkinalain mukainen kehittämisvelvollisuus Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus Sähkömarkkinalain valvonta, pakkokeinot ja seuraamukset Kehittämisvelvollisuuden määrittäminen Sähkön laatu Sähköverkon toimitusvarmuus Keskeytyksistä aiheutunut haitta Suurhäiriöt ja toiminta suurhäiriössä Sähköverkkojen ylläpito Sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen Korvausinvestoinnit Muun sähköverkkotoiminnan kehittäminen Nykyiset valvontamenetelmät Valvontamenetelmät kehittämisvelvollisuuden näkökulmasta Yksikköhintakannustin Laatukannustin Investointikannustin Tehostamiskannustin Innovaatiokannustin Nykyisten valvontamenetelmien arviointi Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus Euroopassa Norja Ruotsi Tanska Iso-Britannia Vertailua maiden välillä Kehittämisvelvollisuuden valvontamenetelmät Sähkön laadun valvontamenetelmät Verkonhaltijan keskeytyshistorian tarkastelu Vertailu muihin verkonhaltijoihin Korvausinvestointien valvonta Verkon ikätietojen seuranta Korvausinvestointien historiadata Mittareiden vertailu Verkkovalvonnan jatkokehitysmahdollisuudet Käyttöpaikkakohtaiset tunnusluvut Energiateollisuuden keskeytystilastointi... 62
6 7.1.2 Keskeytyksistä aiheutuneen haitan jatkokehitys Valvonnassa käytettävien lukujen luotettavuus Kehittämissuunnitelmat Muut kehittämismahdollisuudet Sähkön laaturajojen asettaminen Yhteenveto Lähteet VI
7 VII TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT CAIDI CAIFI CEER CENS CLC dnro EI EMV ENS ET FASIT HVK JHA KAH LTY MAIFI NGET NKA NVE Ofgem SAIDI SAIFI TEM TKK TTY T-SAIFI T-SAIDI T-CAIDI VTT STOTEX TOTEX KOPEX a AJK t Ĉ Customer Average Interruption Duration Index Customer Average Interruption Frequency Index Council of European Energy Regulators Cost of Energy Not Supplied Corine Land Cover Diaarinumero Energimarknadsinspektionen Energiamarkkinavirasto Energy Not Supplied Energiateollisuus ry Standardised System for Reporting of Failures and Interruptions Huoltovarmuuskeskus Jälleenhankinta-arvo Keskeytyksistä aiheutunut haitta Lappeenrannan teknillinen yliopisto Momentary Average Interruption Frequency Index National Grid Electricity Transmission Nykykäyttöarvo Norges vassdrags og energiverk Office of Gas and Electricity Markets System Average Interruption Duration Index System Average Interruption Frequency Index Työ- ja elinkeinoministeriö Teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Transformer System Average Interruption Frequency Index Transformer System Average Interruption Duration Index Transformer System Average Interruption Duration Valtion teknillinen tutkimuskeskus Verkonhaltijan kohtuulliset tehostamiskustannukset Verkonhaltijan toteutuneet tehostamiskustannukset Verkonhaltijan kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset Vuosi Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta Verkonhaltijoiden kustannusrintama vuonna 2019 vuoden 2009 hintatasossa
8 VIII h AJK Aikajälleenkytkennöistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kw h E,odott Odottamattomista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kwh h E,suunn Suunnitelluista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kwh h i,j Keskeytyksen kestoaika muuntopiireillä tai keskijänniteverkon loppukäyttäjällä h PJK Pikajälleenkytkennöistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kw h W,odott Odottamattomista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kw h W,suunn Suunnitelluista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kw JHA t,i Verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo vuonna t k AJK Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, kpl k l Muuntopiirin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjän l vuotuinen keskeytysten / aikajälleenkytkentöjen lukumäärä, kpl KA odott,t Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna t, tuntia KA suunn,t Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna t, tuntia KAH tot Keskeytyksistä aiheutunut haitta kyseisenä vuonna, euroa KAH vert Keskeytyksistä aiheutuneen haitan vertailutaso, euroa KAH vert,n Verkonhaltijan sähköntoimituksissa tapahtuneiden keskeytysten vertailutaso vuodelle n, euroa KAH t,n Toteutunut laskennallinen sähköntoimituksen keskeytyksistä verkonhaltijan asiakkaille aiheutunut haitta vuonna t vuoden n rahanarvossa, euroa keski-ikä t,i Verkkokomponentin i määrätiedolla painotettu ikätieto vuoden t alussa KHI2004 Kuluttajahintaindeksi vuonna 2004 KHI 2009 Kuluttajahintaindeksi vuonna 2009 KHI n-1 Kuluttajahintaindeksi vuonna n-1 KM odott,t Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta KM suunn,t Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta
9 IX kv kwh MWh m mh i mh i,l m i m i,j n NKA t,i pitoaika n PJK t Kilovoltti Kilowattitunti Megawattitunti Muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien lukumäärä Keskeytyksen i vaikutusalueella olleiden muuntopiirien yhteenlaskettu keskeytysaika Keskeytyksen i muuntopiiriin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjään l aiheuttama keskeytysaika, h Niiden muuntopiirien lukumäärä, joihin keskeytys i vaikuttaa, kpl Keskeytysajan h i,j vaikutusalueella olevien muuntopiirien lukumäärä, kpl Keskeytysten lukumäärä Verkkokomponentin i nykykäyttöarvo vuonna t Verkkokomponentin n pitoaika. Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta STOTEX t Kohtuulliset tehostamiskustannukset vuonna t t Tarkasteluvuosi Tt Vuoden t tuntien lukumäärä TL Verkonhaltijakohtainen tehokkuuskerroin TP t Verkon laskennallinen tasapoisto vuonna t Wm l Muuntopiirin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjän l vuosienergia, MWh W n Verkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu energiamäärä vuonna n, kwh W t Verkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu energiamäärä vuonna t, kwh W tot Keskijänniteverkon loppukäyttäjien sekä kaikkien muuntopiirien vuosienergioiden summa, MWh x Kunkin keskeytyksen yhteydessä esiintyvät erilaiset keskeytysajat X Verkonhaltijakohtainen tehostamistavoite X yl Yleinen vuotuinen tehostamistavoite 2,06 % y t Verkonhaltijakohtainen tuotosmuuttujien vektori vuonna t z t Verkonhaltijakohtainen keskijänniteverkon (1-70 kv) kaapelointiaste vuonna t
10 1 1 JOHDANTO Sähköverkkotoiminta on Suomessa säädeltyä ja valvottua alan monopoliluonteesta johtuen. Suomessa sähköverkkotoimintaa valvoo Energiamarkkinavirasto (EMV), joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisuudessa. EMV:n tehtävä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista [1]. Olennaisesti sähköverkkotoiminnan valvontaan kuuluu myös sähkömarkkinalain 9 :n mukainen sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus, jonka mukaan verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille. [2] Tämän työn tavoitteena on löytää käytännön valvontamenetelmiä kehittämisvelvollisuuden valvomiseksi, jotta verkonhaltijoiden monopolitoiminnasta huolehtiminen ja asiakkaiden riittävän hyvä sähkön laatu varmistetaan myös tulevaisuudessa. Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus nousi otsikoihin ensin vuoden 2010 kesämyrskyjen ja sitten vuodenvaihteen talvimyrskyjen aiheuttamien sähköverkon suurhäiriöiden seurauksena. Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuuden laiminlyöntien estämiseksi ja tulevaisuuden suurhäiriöiden ehkäisemiseksi sähkömarkkinalakiin on tulossa muutoksia ja tarkennuksia muun muassa nykyisen lain 9 :ään sähköverkkojen kehittämisvelvollisuuden osalta [3]. Sähkömarkkinalain 9 :ään tulevia muutoksia käsitellään tarkemmin työn toisessa luvussa. Sähköverkon kehittämisvelvollisuus on laaja käsite ja siihen voidaan katsoa kuuluvan verkonhaltijan koko sähköverkkotoiminta. Tärkeimpinä osa-alueina kehittämisvelvollisuuteen kuuluu verkon ylläpidon ja investointien riittävyys sekä asiakkaiden sähkön toimitusvarmuuden turvaaminen. Idea kehittämisvelvollisuuden tarkemmasta valvonnasta heräsi, kun verkkoon tehtyjen korvausinvestointien määrää verrattiin verkon arvosta laskettuun tasapoistoon ja huomattiin, että koko maan tasolla tarkasteltaessa sähköverkko vanhenee nopeammin kuin sitä uusitaan eli verkonhaltijoille muodostuu merkittävää korvausinvestointivajetta, joka aiheuttaa tulevaisuudessa entistä suurempaa investointitarvetta verkkoon. Kehittämisvelvollisuuteen liittyviä asioita tarkastellaan tarkemmin kolmannessa luvussa. Nykyisellään verkonhaltijoiden kehittämisvelvollisuuden toteutumista ei valvota aktiivisesti. Kehittämisvelvollisuuden toteutumista on tähän mennessä arvioitu tapauskohtaisesti tehtyjen selvityspyyntöjen ja esiin tulleiden sähkön toimitukseen liittyvien huomattavien virheiden pohjalta. Toistaiseksi kehittämisvelvollisuuden rikkomisesta on tehty kolme selvitystä, joista kahdessa on annettu langettava päätös [4,5]. Verkkojen kehittämisvelvollisuuden täyttämiseen on kuitenkin kannustettu EMV:n toimesta val-
11 vontamenetelmien erilaisten taloudellisten kannustimien avulla. Kehittämisvelvollisuutta EMV:n valvontamenetelmien näkökulmasta on tarkemmin käsitelty neljännessä luvussa. Sähkömarkkinoita valvovat viranomaiset tekevät merkittävästi yhteistyötä Euroopan verkkovalvonnassa, jotta parhaat käytännöt verkonhaltijoiden valvontaan leviävät ja siten voitaisiin yhdessä kehittää sähköverkkojen valvontaa. Kansainvälistä vertailua kehittämisvelvollisuuden valvonnasta, etenkin sähkön toimitusvarmuuden näkökulmasta, käsitellään viidennessä luvussa. Sähkömarkkinalain muutosten ja heikentyneen investointitason aiheuttamana kehittämisvelvollisuutta on valvottava tulevaisuudessa tarkemmin sekä verkonhaltijatasolla, että tarvittaessa jopa asiakaskohtaisella tasolla. Tulevissa kehittämisvelvollisuuden valvontamenetelmissä keskitytään sähkön toimitusvarmuuden, korvausinvestointien ja sähköverkon keski-ikien kehityksen seurantaan. Mahdollisia valvontamenetelmiä kehittämisvelvollisuuden valvontaan käsitellään tarkemmin luvussa 6. Kehittämisvelvollisuuden tarkempi valvonta vaatii muutoksia ja tarkennuksia myös verkonhaltijoilta kerättäviin teknisiin tunnuslukuihin sekä verkon rakennetietoihin. Näitä käsitellään luvussa 7. Samalla käydään läpi verkkovalvonnan tulevaisuuden tarpeita, kuten keskeytyksistä aiheutuneen haitan (KAH) tarkempaa määrittelyä. 2
12 3 2 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN KEHIT- TÄMISVELVOLLISUUS Monopoliasemansa seurauksena sähköverkonhaltijoille on sähkömarkkinalaissa asetettu velvoitteita, jotta kilpailun puutteen tuomat mahdolliset väärinkäytökset ja laiminlyönnit voidaan estää. Verkonhaltijoiden toimia ohjaa sähkömarkkinalaki ja lain toteutumista valvoo TEM:n alainen virasto EMV. Alkuperäinen sähkömarkkinalaki tuli voimaan sähkömarkkinoiden avautuessa ja sitä on aika ajoin muokattu ajantasaisemmaksi. [2] Sähköverkkotoiminnan yleiset velvoitteet on esitetty sähkömarkkinalain kolmannessa luvussa. Tässä työssä keskitytään 9 pykälässä esitettyyn kehittämisvelvoitteeseen. TEM:n julkaistussa sähkönjakelun varmuuden parantamiseen ja sähkökatkojen vaikutuksen lieventämiseen tähtäävässä muistiossa kehittämisvelvollisuus saa useita tarkennusehdotuksia, joita esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Muita velvollisuuksia sähköverkonhaltijoilla ovat muun muassa liittämis- ja siirtovelvollisuus. Liittämisvelvollisuus velvoittaa verkonhaltijaa pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittämään verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-alueellaan. Siirtovelvollisuus puolestaan velvoittaa verkonhaltijaa antamaan kohtuullista korvausta vastaan sähkönsiirtopalveluja. Viitattaessa sähkömarkkinalain muutoksiin tässä työssä käytetään TEM:n muistion mukaisia sähkömarkkinalain pykälämerkintöjä, jotka saattavat poiketa lain lopullisesta muodosta. 2.1 Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus Nykyisessä voimaantulleessa sähkömarkkinalain 3. luvun 9 :ssä kehittämisvelvollisuus määritellään seuraavasti: Verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille. Sähkömarkkinalaki siis velvoittaa sähköverkonhaltijat ylläpitämään ja kehittämään sähköverkkojaan ja verkkotoimintaansa siten, että asiakkaat saavat riittävän hyvälaatuista sähköä. Riittävän hyvälaatuiseksi sähköksi määritellään hallituksen esityksessä HE 162/1998 standardin SFS mukainen sähkön laatu [6]. Sähköverkon kehittämisvelvollisuus koostuu siis sähköverkon ja sähköverkkotoiminnan kehittämisen lisäksi myös olemassa olevan verkon ylläpitämisestä ja päivittämisestä. TEM:n julkaistussa sähkönjakelun varmuuden parantamiseen ja sähkökatkojen vaikutuksen lieventämiseen tähtäävässä muistiossa kehittämisvelvollisuus saa
13 useita tarkennusehdotuksia. Ehdotuksen taustalla on talven 2011 Tapani ja Hannu myrskyjen aiheuttamat suurhäiriöt sähköverkoille ja sekä muun verkkotoiminnan riittämättömyys suurhäiriössä, ja siksi muistio keskittyy sähköverkkojen ja verkkotoiminnan kehittämiseen suurhäiriöiden estämiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. [3] Ehdotuksen mukaan sähkömarkkinalain 9 :ää tarkennetaan kehittämisvelvollisuuden osalta seuraavasti: Sähköverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että: sähköverkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset ja sähkönsiirron sekä -jakelun tekninen laatu on muutoinkin hyvä; sähköverkko ja sähköverkkopalvelut kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, mekaaniset ja muut ulkoiset häiriöt; sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat mahdollisimman luotettavasti normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslain (1552/2011) tarkoittamissa poikkeusoloissa; sähköverkko toimii yhteensopivasti sähköjärjestelmän kanssa ja se voidaan tarvittaessa liittää yhteen toisen sähköverkon kanssa; sähköverkkoon voidaan liittää vaatimukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja sähköntuotantolaitoksia; verkonhaltija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuuluvat tai tämän lain nojalla asetetut velvollisuudet. Sähköverkoksi ehdotuksessa määritellään kuuluvaksi sähköverkon lisäksi myös sähköverkon käyttöä ja sähköverkkopalveluiden tuottamista palvelevat laitteistot, järjestelmät ja ohjelmistot. Laki saa siis täsmennyksiä etenkin sähkön toimitusvarmuuden osalta. Tarkentuneen määritelmän lisäksi 9 täydennetään verkkotasokohtaisilla alakohdilla a- c. [3] A-kohdassa täsmennetään kantaverkon toiminnan laatuvaatimuksia siten, että kantaverkon tulee täyttää EU:n lainsäädännössä asettamat ja Pohjoismaiden sähköverkoissa noudatettavat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset. Lisäksi kantaverkon tulee myös täyttää EMV:n sille asettamat käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat ehdot. Kantaverkolle määritellään myös puuvarmuus, jonka mukaan verkolle ei aiheudu toimintahäiriöitä sen läheisyydessä kasvavista puista. Lain 9 b määrittelee, että suurjännitteinen jakeluverkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset. Vastaavasti kuin kantaverkolle myös suurjännitteiseltä jakeluverkolta edellytetään puuvarmuutta. [3] Lain 9 c :ssä määriteltävät jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset ovat huomattavasti yksityiskohtaisemmat. Sen mukaan: Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että: Verkko täyttää järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan järjestelmävastaavana asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset; jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaalle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä; jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella asiakkaalle yli 24 [vaihtoehtoisesti 36] tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Jakeluverkonhaltijan on täytettävä 1 momentin 2 ja 3 kohdissa säädetyt vaatimukset vastuualueellaan viimeistään 31. joulukuuta 2027 mennessä. Vaatimusten täytäntöönpano on toteutettava siten, että vaatimukset täyttyvät viimeistään 31. joulukuuta 2019 mennessä vähintään [50] prosentilla jakeluverkon kaikista asiakkaista vapaa-ajan asunnot pois lukien ja viimeistään 31. joulu- 4
14 kuuta 2023 mennessä vähintään [75] prosentilla jakeluverkon kaikista asiakkaista vapaa-ajan asunnot pois lukien. Verkonhaltijan on täytettävä kyseiset vaatimukset normaaliin korjaushenkilöstön määrään perustuvalla mitoituksella, sillä ylimääräistä korjaushenkilöstöä lisäämällä kaikki verkonhaltijat eivät pystyisi todellisuudessa toimimaan, mikäli suurhäiriö koskisi useita verkonhaltijoita. Lain 9 c :ssä mainitun myrskyn tai lumikuorman katsotaan määrittelevän vain tuuleen ja lumeen perustuvat sääilmiöt. Lisäksi kaikkien sähköverkkojen tulee varautua normaaleihin ilmastollisiin häiriöihin kuten salamoihin, sateisiin, tulviin ja meriveden nousuun. Riskit ja mahdolliset kustannukset huomioon ottaen vaikeampiin harvinaisiin sääoloihin varautuminen ei olisi teknistaloudellisesta näkökulmasta kannattavaa. [3] Lain 9 c :n toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet aiheuttavat yrityksille merkittäviä toimitusvarmuutta parantavia lisäinvestointeja kuten maakaapelointia tulevina vuosina. Tämä auttaa verkonhaltijoita kehittämisvelvollisuuden täyttämisessä, mutta eri alueiden eripituisten sähkönjakelun keskeytysaikarajojen valvonta kuitenkin vaatii tarkempaa valvontaa uusien teknisten tunnuslukujen muodossa. Ehdotuksen mukaisten aikarajojen mukaan uudet tunnusluvut täytyy kerätä viimeistään vuodesta 2020 alkaen, jolloin täyttyy vaatimus, että 50 % asiakkaista täytyy kuulua uusien toimitusvarmuusrajojen piiriin. [3] Uudet toimitusvarmuuskriteerit vaativat useilta verkonhaltijoilta paljon verkostoinvestointeja. Tästä syystä lain 9 d :ssä on määritelty jakeluverkonhaltijoiden tehtävä verkon kehittämissuunnitelma: Jakeluverkonhaltijan on laadittava jakeluverkkoansa koskeva kehittämissuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet, joiden toteuttaminen johtaa 9 c :ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseen ja ylläpitämiseen jakeluverkossa. Kehittämissuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein. Kehittämissuunnitelman tulee sisältää kahden kalenterivuoden jaksoihin jaoteltuina yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti jakeluverkon varmuutta ja luotettavuutta 9 c :n 2 momentin mukaisen siirtymäajan aikana ja jotka toteuttamalla jakeluverkko täyttää 9 c :ssä säädetyt vaatimukset. Kehittämissuunnitelmassa on asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti kiinnitettävä huomiota sellaisten sähkönkäyttöpaikkojen sähkönsaannin varmistamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, väestön toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisen kannalta tärkeitä toimintoja ja palveluita. Kehittämissuunnitelmaan sisältyvien sähköjohtojen sijoittelussa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä yhteisiä reittejä viestintäverkkojen sekä vesi- ja viemäriverkkojen kanssa. Kehittämissuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava Energiamarkkinavirastolle. Energiamarkkinavirastolla on oikeus vaatia jakeluverkonhaltijaa tekemään muutoksia kehittämissuunnitelmaan, jos on syytä epäillä, että kehittämissuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet eivät johda 9 c :ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseen tai jos kehittämissuunnitelma ei täytä 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia. [3] Ehdotuksessa on myös esitetty luonnos kahdesta uudesta pykälästä jakeluverkkojen puuvarmuuden parantamisesta sekä niiden toteuttamisesta aiheutuvan haitan korvaamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on tuoda selvyyttä jakeluverkkojen vierimetsien hoitoon 5
15 6 verkonhaltijan ja metsänomistajan välille, eikä tuoda lisävaatimuksia keskijänniteverkkojen puuvarmuuteen. [3] Lain 27 mukaiseen vakiokorvauskäytäntöön asiakkaan verkkopalvelun keskeytymisestä on myös esitetty muutoksia. Ehdotettuina muutoksina pykälään tulisi kaksi uutta vakiokorvausporrasta nykyisten lisäksi. Uusien portaiden myötä maksimivakiokorvaus nousee portaittain 2000 euroon vuoteen 2018 mennessä. "27 f Vakiokorvauksen määrä on sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta: 1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia; 2) 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia; 3) 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia; 4) 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 192 tuntia; 5) 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia; 6) 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia. Vakiokorvauksen enimmäismäärä verkkopalvelun keskeytymisen johdosta on kuitenkin 2000 euroa sähkönkäyttäjää kohti. Vakiokorvauksen enimmäismäärää voidaan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti. Verkkopalvelun keskeytymisen johdosta maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1. tammikuuta 2016 ja 1500 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1. tammikuuta [3] Edellä esitetyt muutokset kehittämisvelvollisuuteen selkeyttävät kehittämisvelvollisuuden määritelmää ja tuovat vaatimuksia yksittäisen asiakkaan sähkön toimitusvarmuuteen. Nämä muutokset selkeyttävät viranomaisen kehittämisvelvollisuuden valvontaa ja tuovat uusia välineitä kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arvioimiseksi. 2.2 Sähkömarkkinalain valvonta, pakkokeinot ja seuraamukset Sähkömarkkinalain 38 :ssä EMV velvoitetaan valvomaan lain noudattamista. Mikäli jokin verkonhaltija rikkoo tai laiminlyö velvollisuutensa, 39 :n mukaan EMV:n on velvoitettava verkonhaltija korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitepäätöksessä voidaan määrätä, miten virhe tai laiminlyönti tulee korjata sekä tarvittaessa verkonhaltija määrätään palauttamaan asiakkaalta virheellisesti peritty maksu. EMV voi asettaa velvoitepäätöksensä tehostamiseksi uhkasakon. [2] TEM:n sähkömarkkinalain muutosehdotuksessa määritellään erikseen kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnistä koituvat seuraukset. Sen mukaan kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä seuraamusmaksu, josta EMV tekee esityksen
16 markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus viime kädessä päättää seuraamusmaksun määräämisestä. Tilanteessa, jossa jakeluverkonhaltija laiminlyö kehittämissuunnitelmansa toteuttamisen, voi EMV määrätä jakeluverkonhaltijan panemaan kehittämissuunnitelmansa täytäntöön. EMV:n määräyksen laiminlyönnin katsotaan olevan kehittämisvelvollisuuden laiminlyöntiä, ja siitä voidaan siten määrätä seuraamusmaksu. Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös tilanteessa, jossa verkonhaltija on jättänyt täyttämättä 9 c :ssä määrätyn sähkön toimitusvarmuustason jakeluverkossaan tai sen osassa. Yksittäisten asiakkaiden osalta aikarajojen täyttyminen ei johda seuraamusmaksuun, vaan asiakas saisi hyvityksen 27 määrättyjen vakiokorvauskäytäntöjen mukaan. Äärimmäisissä kehittämisvelvollisuuden laiminlyöntitilanteissa verkonhaltijan sähköverkkolupa voidaan perua sähkömarkkinalain 7 :n mukaisesti. [3] 7
17 8 3 KEHITTÄMISVELVOLLISUUDEN MÄÄRIT- TÄMINEN Sähköverkon kehittämisvelvollisuus on laaja käsite ja se velvoittaa verkonhaltijoita huolehtimaan monipuolisesti koko verkkotoiminnastaan. Hyvälaatuisen sähkön siirto ja jakelu asiakkaille voidaan katsoa olevan eräs tärkeimmistä verkonhaltijan tehtävistä ja siksi sen kehittämistä on syytä valvoa. Sähkön laatua ja etenkin sen toimitusvarmuutta käsitellään tarkemmin luvussa 3.1. Hyvän sähkön laadun lisäksi sähköverkon kehittämisvelvollisuuden toteuttamisessa keskeistä on sähköverkon ylläpito ja siihen liittyvät riittävät verkostoinvestoinnit. Vaikka sähkön toimitusvarmuus olisikin nykyisin kohtuullisella tasolla, voidaan kehittämisvelvollisuutta laiminlyödä verkon ylläpidon osalta, mikä saattaa aiheuttaa merkittäviä toimitusvarmuusongelmia tulevaisuudessa. Verkon ylläpitoa ja korvausinvestointeja käsitellään tarkemmin luvussa 3.2. Tämän työn pohjalta pyritään parantamaan kehittämisvelvollisuuden valvontaa etenkin edellä mainittujen asioiden osalta, sillä ne voidaan katsoa olevan kehittämisvelvollisuuden keskeisimmät asiat ja niitä voidaan myös kohtuullisella työmäärällä valvoa aktiivisesti ja tasapuolisesti. Muita kehittämisvelvollisuuden sisältämiä asioita, kuten asiakaspalvelun laatua ja sähköverkon tulevaisuuden kehittämistä, käsitellään luvussa Sähkön laatu Sähkön laadulla ja etenkin siihen sisältyvällä sähkön toimitusvarmuudella asiakkaille on tärkeä merkitys kehittämisvelvollisuuden toteutumiselle. Sähkön laadun laajaa käsitettä on pyritty selventämään kuvassa 3.1, joka perustuu Lappeenrannan (LTY) ja Tampereen teknillisten yliopistojen (TTY) tekemän Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kriteeristö ja tavoitetasot -selvityksen mukaiseen sähkön laadun jaotteluun. [7]
18 9 Kuva 3.1. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kriteeristö ja tavoitetasot- selvityksen mukainen sähkön laadun jaottelu. [7] Kuvan 3.1 mukaisesti sähkön laatuun katsotaan kuuluvan olennaisesti sähkönjakelukeskeytysten määrien ja pituuksien määrittelemä sähkönjakelun luotettavuus eli sähköverkon toimitusvarmuus, jota EMV valvoo sekä verkonhaltijoilta kerättävien tunnuslukujen että yksittäisten sähkön laatuvalitusten kautta. Tarkemmin sähkön toimitusvarmuudesta kerrotaan luvussa Sähköverkon toimitusvarmuuden lisäksi sähkön laatuun voidaan katsoa kuuluvan verkon jännitteen laatu, johon kuvan 3.1 mukaisesti kuuluu muun muassa jännitetaso, jännitekuopat ja ylijännitteet. Sähkömarkkinalaissa määritellään, että verkonhaltijan tulee turvata osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille. Riittävän hyväksi sähkön laaduksi nykyisin määritellään laatustandardin SFS-EN mukainen sähkön laatu [6]. Standardissa esitetään jännitteen pääominaisuudet ja niiden sallitut vaihteluvälit sähkönkäyttäjän liittämiskohdassa yleisissä pien- ja keskijännitteisissä sähkönjakeluverkoissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Tämä standardi määrittelee jännitteen laadun ominaisuuksille kuten verkkotaajuudelle, jännitetasolle, välkynnälle, harmonisille yliaaltojännitteille rajat ja arvot, joiden sisällä asiakas voi olettaa liittämiskohdan jännitteen ominaisuuksien pysyvän. Standardia ei sovelleta epänormaaleissa käyttöolosuhteissa kuten vian jälkeisissä tilanteissa ja tapauksissa, joissa asiakkaan asennukset tai laitteet eivät täytä voimassa olevia standardeja. [8] Standardissa määriteltyä jännitteen laatua sähköverkossa on kuitenkin hyvin haastavaa valvoa, eikä EMV kerää tähän liittyen tunnuslukuja. Jännitteen laatua koskevat ongelmat hoidetaan tapauskohtaisesti niistä tulleiden asiakasvalitusten ja selvityspyyntöjen perusteella. Yksittäisiä sähkönkäyttäjiä koskevat sähkön laatuongelmat voidaan tulkita virheiksi sähkömarkkinalain 27 mukaisesti, jolloin sähkönkäyttäjällä on oikeus hinnanalennukseen tahi vahingonkorvaukseen. Suurimittaisemmat ongelmat verkon sähkönlaadussa tulkitaan kehittämisvelvollisuuden rikkomiseksi. Ääritilanteena suurimittaisista ongelmista ovat verkon suurhäiriöt. Verkon suurhäiriökestävyys sekä verkonhal-
19 10 tijan toiminta suurhäiriössä liittyvät olennaisesti kehittämisvelvollisuuden toteutumiseen. Näitä käsitellään luvussa Sähköverkon toimitusvarmuus Sähköverkon toimitusvarmuus on olennainen osa sähkön laatua ja siksi myös tärkeä osa sähköverkon kehittämisvelvollisuutta. Sähköverkon käyttövarmuus sekä sähköverkon luotettavuus yhdessä muodostavat sähkönjakelun luotettavuuden eli sähköverkon toimitusvarmuuden. Yhdessä ne tarkoittavat verkon kykyä toimittaa sähköä asiakkaille. Sähköverkon toimitusvarmuuden muodostumista on havainnollistettu kuvassa 3.2. Kuva 3.2. Verkon käyttövarmuus ja luotettavuus sekä sähköverkon toimitusvarmuus.[7] Kuvan 3.2 mukaisesti sähköverkon käyttövarmuus tarkoittaa sitä, että vian sattuessa sähköverkko pystyy toipumaan tai rajaamaan vian mahdollisimman pieneksi mahdollisimman nopeasti. Vastaavasti sähköverkon luotettavuus tarkoittaa todennäköisyyttä, jolla verkko säilyy toimintakuntoisena eli karkeasti ajateltuna sillä tarkoitetaan verkon vikataajuutta. Sähkön laatustandardi SFS-EN määrittelee keskeytysluokittelun kuvan 3.3 mukaisesti, jossa keskeytykset luokitellaan vikakeskeytyksiin ja suunniteltuihin keskeytyksiin. Suunnitelluiksi keskeytyksiksi lasketaan tilanteet, joissa keskeytyksestä on ilmoitettu asiakkaille etukäteen. Muut keskeytykset lasketaan vikakeskeytyksiksi. Vikakeskeytykset jaetaan edelleen lyhyihin ja pitkiin keskeytyksiin. Standardissa rajaksi määritellään kolme minuuttia, jota lyhyemmät keskeytykset luokitellaan lyhyisiin keskeytyksiin. Käytännössä lyhyet keskeytykset muodostuvat aika- ja pikajälleenkytkennöistä.
20 11 KAIKKI KESKEYTYKSET VIKAKESKEYTYS (ODOTTAMATON KESKEYTYS) SUUNNITELTU KESKEYTYS (ILMOITETTU KESKEYTYS) PITKÄ KESKEYTYS LYHYT KESKEYTYS (SIS. SUUNNITELTU EI ILMOITETTU KESKEYTYS) PJK AJK Kuva 3.3. Keskeytysluokittelu. [9] Sähkön laatustandardi SFS-EN määrittelee sähköverkon toimitusvarmuuden lyhyiden alle kolmen minuutin ja pitkien yli kolmen minuutin keskeytysten osalta antamalla keskeytysten määrille indikatiiviset arvot. Lyhyistä keskeytyksistä standardi määrittelee: Normaaleissa käyttöolosuhteissa lyhyiden keskeytysten esiintymismäärä vaihtelee vuosittain muutamasta kymmenestä useisiin satoihin. Lyhyistä keskeytyksistä noin 70 % voi olla kestoltaan alle yhden sekunnin. Vastaavasti pitkien keskeytysten indikatiivisiksi arvoiksi määritellään: Normaaleissa käyttöolosuhteissa pitkien keskeytysten määrä vuodessa voi olla alle 10 tai jopa 50 alueesta riippuen. Standardin mukaan nämä ovat arvot, joiden sisällä koko jakeluverkon sähkön laadun tulisi olla, eikä se siis kuvaa jakeluverkon keskimääräistä tilannetta. [8] Sähkön siirron ja jakelun keskimääräistä toimitusvarmuutta arvioidaan usein erilaisten toimitusvarmuusindeksien avulla. Yleisimmin käytössä olevat verkon luotettavuusindeksit ovat IEEE standardissa määritellyt [10]: SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) SAIFI määrittelee kaikkien asiakkaiden keskimääräisen keskeytystiheyden, joka yleensä lasketaan kalenterivuoden aikana tapahtuneiden keskeytysten lukumäärästä. CAIFI taas kertoo keskeytyksiä kärsineiden asiakkaiden keskimääräisen keskeytystiheyden. SAIDI on asiakkaan kokemien keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika vuodessa. CAIDI on keskeytysten keskipituus vuodessa eli SAIDI jaettuna SAIFI:lla. MAIFI kertoo lyhyiden eli alle kolmen minuutin keskeytysten keskimääräisen lukumäärän asiakkaalla vuodessa. Näistä keskeytysluvuista etenkin SAIDI ja CAIDI
21 12 mittaavat sähköverkon käyttövarmuutta, sillä hyvä käyttövarmuus eli vian nopea rajoittaminen ja sähköjen nopea palauttaminen lyhentää keskimääräisiä keskeytysaikoja. Vastaavasti SAIFI, CAIFI ja MAIFI mittaavat erityisesti sähköverkon luotettavuutta, sillä ne kertovat keskimääräisen keskeytysmäärän asiakkailla eli kuvaavat lähinnä verkon vikataajuutta. Yhdessä näistä luvuista voidaan päätellä verkon keskimääräinen sähköverkon toimitusvarmuus. Ongelmana keskimääräisissä lukemissa on se, että ne eivät kerro asiakkaiden todellisesta sähkön toimitusvarmuudesta, vaan verkon alueella voi olla hyvin erilaisia toimitusvarmuusalueita, joista muodostuvat keskimääräiset luotettavuusindeksit eivät kerro riittävän hyvin verkon todellista tilannetta. [7] EMV:n nykyisin keräämät tunnusluvut poikkeavat hieman IEEE:n määrittelemistä toimitusvarmuusindekseistä, sillä teknisistä syistä asiakaskohtaisia keskeytystilastoja ei ole saatavilla, vaan keskeytystiedot perustuvat muuntopiirikohtaisiin keskeytystietoihin. Tällöin pienjänniteverkon keskeytyksiä ei oteta huomioon EMV:n keräämissä keskeytystilastoissa ja tunnusluvut ovat muotoa [11] T SAIFI = T SAIDI = (1) (2) missä T-SAIFI (Transformer System Average Interruption Frequency Index) muuntopiirien kokema keskimääräinen keskeytysmäärä T-SAIDI (Transformer System Average Interruption Duration Index) muuntopiirien kokema keskimääräinen keskeytysten kestoaika m i Niiden muuntopiirien lukumäärä, joihin keskeytys i vaikuttaa, kpl m Muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien lukumäärä m i,j Keskeytysajan h i,j vaikutusalueella olevien muuntopiirien lukumäärä, kpl h i,j Keskeytyksen kestoaika muuntopiireillä tai keskijänniteverkon loppukäyttäjällä n Keskeytysten lukumäärä x Kunkin keskeytyksen yhteydessä esiintyvät erilaiset keskeytysajat EMV:n keräämillä T-SAIFI ja T-SAIDI luvuilla tarkoitetaan yli 1 kv, mutta alle 70 kv keskijänniteverkossa tapahtuneiden jakelukeskeytysten keskimääräistä lukumäärää ja keskeytysaikaa aikajälleenkytkennät mukaan lukien kalenterivuoden aikana. Tunnuslukuja laskettaessa tarkastelu tehdään muuntopiiri- ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien tasolla. T-SAIFI kertoo kuinka usein muuntopiiri tai keskijänniteverkon loppukäyttä-
22 13 jä on keskimäärin vuodessa ollut ilman sähköä jakamalla vioissa keskeytyksiä kärsineiden muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien määrän koko verkon kaikkien muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien lukumäärällä. T-SAIDI kertoo vastaavasti muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien keskimääräisen vikojen kestoajan ja se lasketaan vastaavasti jakamalla muuntopiirien ja loppukäyttäjien vikojen kestoaika muuntopiirien ja loppukäyttäjien lukumäärällä. T-CAIDI eli muuntopiirin keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika voidaan laskea jakamalla T-SAIDI T-SAIFI:lla seuraavasti T CAIDI = = (3) missä T-CAIDI (Transformer Customer Average Interruption Duration Index) muuntopiirin keskimääräinen keskeytysaika mh i Keskeytyksen i vaikutusalueella olleiden muuntopiirien yhteenlaskettu keskeytysaika m i Niiden muuntopiirien lukumäärä, joihin keskeytys i vaikuttaa, kpl Muuntopiirikohtaiset tunnusluvut eivät kuitenkaan ole kovin hyödyllisiä sähköverkon toimitusvarmuuden arvioinnissa, sillä tällä tavoin laskettuna kaikki muuntopiirit ovat tasa-arvoisia eli jokaisen muuntopiirin keskeytykset ovat yhtä merkittäviä, vaikka muuntopiirien energia- ja käyttöpaikkamäärä saattavat vaihdella huomattavasti. Tästä syystä EMV kerää myös vuosienergioilla painotettuja keskeytyslukuja, joissa suuremmilla muuntopiireillä on suurempi merkitys keskeytyslukuihin. Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika lasketaan seuraavasti: KA = (4) Wm mh, missä KA odott Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika, h/v mh i,l Keskeytyksen i muuntopiiriin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjään l aiheuttama keskeytysaika, h n Keskeytysten lukumäärä, kpl m Muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien lukumäärä, kpl Wm l Muuntopiirin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjän l vuosienergia, MWh W tot Keskijänniteverkon loppukäyttäjien sekä kaikkien muuntopiirien vuosienergioiden summa, MWh
23 14 Vuosienergioilla painotettua asiakkaan keskimääräistä keskeytysaikaa laskettaessa muuntopiirien keskeytysajat kerrotaan vastaavien muuntopiirien vuosienergioilla. Vuosienergioilla painotetut keskeytysajat lasketaan yhteen ja jaetaan keskijänniteverkon loppukäyttäjien ja muuntopiirien vuosienergioiden summalla eli koko verkosta luovutetulla energialla, jolloin saadaan paremmin keskimääräisen asiakkaan keskeytysajan keskiarvoa vastaava lukema kuin T-SAIDI. Vastaavasti asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä lasketaan KM = (Wm k ) (5) missä KM odott Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, kpl/v k l Muuntopiirin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjän l vuotuinen keskeytysten lukumäärä, kpl m Muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien lukumäärä, kpl Wm l Muuntopiirin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjän l vuosienergia, MWh W tot Keskijänniteverkon loppukäyttäjien sekä kaikkien muuntopiirien vuosienergioiden summa, MWh Vuosienergioilla painotettua asiakkaan keskimääräistä keskeytysmäärää laskettaessa muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien vuotuinen keskeytysmäärä kerrotaan niitä vastaavilla vuotuisilla energiamäärillä. Vuosienergioilla painotetut keskeytysmäärät lasketaan yhteen ja jaetaan keskijänniteverkosta luovutetulla vuosienergialla, jolloin saadaan vuotuista keskeytysmäärää kuvaava lukema kuin T-SAIFI. Pysyvään vikaan liittyvät jälleenkytkennät ja kokeilukytkennät sekä palautuskytkennät lasketaan yhdeksi keskeytykseksi, jonka keskeytysaika on ko. tapahtumien aikaisten keskeytysaikojen summa ja kokonaiskeskeytysmäärä on yksi. Edellä mainittujen 4 ja 5 kaavojen mukaisten keskeytyslukujen lisäksi EMV kerää vastaavia lukemia myös suunnitelluista keskeytyksistä. Muita vuosienergioilla painotettuja keskeytyslukuja ovat pika- ja aikajälleenkytkennöistä keskimäärin asiakkaalle aiheutunut keskeytysmäärä. Asiakkaan vuotuinen aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä lasketaan seuraavasti: k = { [Wm k ]} (6)
24 15 missä k AJK Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, kpl k l Muuntopiirin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjän l vuotuinen aikajälleenkytkentöjen lukumäärä, kpl m Muuntopiirien ja keskijänniteverkon loppukäyttäjien lukumäärä, kpl Wm l Muuntopiirin tai keskijänniteverkon loppukäyttäjän l vuosienergia, MWh W tot Keskijänniteverkon loppukäyttäjien sekä kaikkien muuntopiirien vuosienergioiden summa, MWh Kaavan 6 mukaisesti voidaan laskea myös asiakkaan keskimääräinen pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä. Jälleenkytkentöjen keskeytyslukuja laskettaessa otetaan huomioon vain onnistuneet jälleenkytkennät. Pikajälleenkytkennän jälkeen poistunut vika lasketaan pikajälleenkytkennäksi. Vastaavasti pikajälleenkytkennän jälkeisen aikajälleenkytkennän aikana poistunut vika lasketaan yhdeksi aikajälleenkytkennäksi. Pysyvään vikaan liittyviä epäonnistuneita pika- ja aikajälleenkytkentöjä ei oteta huomioon jälleenkytkentöjen määrää laskettaessa. Energiapainotettuja lukujakin laskettaessa tarkastelu suoritetaan keskijänniteverkon tasolla, eli keskeytyslukumäärään eivät sisälly 0,4-1 kv pienjännitejakeluverkon keskeytykset eivätkä yli 70 kv verkon keskeytyksistä aiheutuneet keskeytykset. Edellä mainittuja EMV:n keräämiä energiapainotettuja keskeytyslukuja käytetään verkonhaltijoille keskeytyksistä aiheutuneen haitan (KAH) arvioinnissa, josta kerrotaan tarkemmin luvussa Alueverkoista ja kantaverkosta kerättävät tunnusluvut poikkeavat huomattavasti jakeluverkon tunnusluvuista keskeytystilastoinnin osalta. Alue- ja kantaverkoissa käytettäviä sähköverkon toimitusvarmuusmittareita ovat: häiriöiden lukumäärä jännitetasoittain, häiriökeskeytysten lukumäärä ja keskeytysaika liityntäpistettä kohden jännitetasoittain, suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut keskeytysmäärä ja keskeytysaika liityntäpistettä kohden jännitetasoittain sekä keskeytysten seurauksena siirtämättä jäänyt energia. Alue- ja kantaverkoissa tapahtuneet keskeytykset jaotellaan jännitetasoittain seuraavasti: 110 kv ja pienemmät, 220 kv sekä 400 kv. Keskeytykset jaotellaan edelleen myös omasta verkosta ja muista syistä aiheutuneisiin keskeytyksiin. EMV:n lisäksi myös verkonhaltijoiden etujärjestö Energiateollisuus (ET) seuraa jäsenverkonhaltijoidensa keskeytyslukemia. LTY:n ja TTY:n tekemän Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kriteeristö ja tavoitetasot -selvityksen pohjalta ET loi jäsenverkonhaltijoitaan koskevan toimitusvarmuuskriteeristön, jonka mukaiset rajat verkonhaltijoiden on ohjeistettu täyttää vuoteen 2030 mennessä. Toimitusvarmuuskriteeristössä kaupunki-, taajama- ja maaseutualueille on määritelty kokonaiskeskeytysajat ja lyhyiden keskeytysten maksimirajat, jotka eivät saa ylittyä asiakkailla useammin kuin kerran kolmessa vuodessa.
25 16 Keskeytystilastot vaihtelevat paljon vuosittain sääoloista riippuen ja etenkin suurhäiriötä aiheuttavat sään ääri-ilmiöt vaikuttavat voimakkaasti keskeytystilastojen tasaisuuteen, koska kaikki verkot eivät vielä ole säävarmoja. Keskeytystilastoja tulee siis kehittämisvelvollisuuden näkökulmasta tarkastella pitkällä aikavälillä, jolloin parantunut sähköverkon toimitusvarmuus pitäisi näkyä keskeytystilastojen laskevana trendinä. [11] Keskeytyksistä aiheutunut haitta Keskeytyksistä aiheutuneen haitan laskennassa erityyppiset keskeytykset ja keskeytysten kestoajat arvioidaan eriarvoisina taulukon 3.1 mukaisesti. Hinnat perustuvat LTY:n ja TTY:n vuonna 2007 tekemään selvitykseen, mikä taas pohjautuu Teknillisen korkeakoulun (TKK) ja TTY:n vuonna 2005 tekemään selvitykseen sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuvasta haitasta [12, 37]. Selvityksissä keskeytyksestä aiheutuvan haitan arvo on määritelty useille eri asiakastyypeille, joista asiakasryhmien kokoja painottamalla on laskettu kaikille asiakasryhmille yhteiset taulukon 3.1 mukaiset hinnat. Taulukko 3.1. Keskeytystyyppien hinnat keskeytyksistä aiheutuneen haitan arvioinnissa vuoden 2005 rahanarvossa. [13] Keskeytyksistä aiheutunut haitta lasketaan kertomalla taulukon 3.1 mukaiset hinnat verkonhaltijan EMV:lle ilmoittamilla energiapainotetuilla keskeytyslukemilla ja kertomalla ne asiakkaille siirretyllä keskimääräisellä teholla tai vuosienergialla luvusta riippuen. Koska käytetyt hinnat on ilmoitettu vuoden 2005 rahanarvossa, on tulos vielä kerrottava vuosien välisen kuluttajahintaindeksin suhteella, että keskeytyksistä aiheutunut haitta saadaan vastaamaan kyseisen vuoden todellista arvoa. Keskeytyksistä aiheutunut haitta lasketaan siis seuraavasti: KA, h, + KM, h, + KAH, = KA, h, + KM, h, + (7) AJK h + PJK h missä KAH t,n Toteutunut laskennallinen sähköntoimituksen keskeytyksistä verkonhaltijan asiakkaille aiheutunut haitta vuonna t, vuoden k rahanarvossa, euroa
26 17 KA odott,t h E,odott KM odott,t h W,odott KA suunn,t h E,suunn KM suunn,t h W,suunn AJK t h AJK PJK t h PJK W t T t Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna t, tuntia Odottamattomista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kwh Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta Odottamattomista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kw Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna t, tuntia Suunnitelluista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kwh Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta Suunnitelluista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kw Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta Aikajälleenkytkennöistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kw Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kv verkon pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta Pikajälleenkytkennöistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kw Verkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu energiamäärä vuonna t, kwh Vuoden t tuntien lukumäärä KHI k -1 Kuluttajahintaindeksi vuonna k-1 KHI 2004 Kuluttajahintaindeksi vuonna 2004 Suurjännitteisen jakeluverkon keskeytyksistä aiheutunutta haittaa laskettaessa otetaan huomioon vain taulukon 3.1 kolme ensimmäistä termiä eli niille ei lasketa suunniteltujen keskeytysten määristä aiheutuvaa haittaa, eikä jälleenkytkennöistä aiheutuvaa haittaa. Jälleenkytkentöjä ei ole aiemmin tilastoitu EMV:lle suurjännitteisestä jakeluverkosta, mutta EMV alkaa kerätä tietoa myös niistä, jolloin jälleenkytkentö-
27 18 jen vaikutus tulee huomioitua myös suurjännitteisten jakeluverkkojen KAH:n arvioinnissa. [13] Keskeytyksistä aiheutunutta haittaa käytetään EMV valvontamenetelmien laatu- ja tehostamiskannustimessa, joista kerrotaan tarkemmin luvuissa ja KAH:aa voidaan käyttää myös arvioidessa verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden toteutumista sähkön laadun osalta. Yksittäisenä sähkön laadun mittarina KAH kuvaa hyvin verkonhaltijan toimitusvarmuustasoa, sillä siinä erityyppiset keskeytykset on arvostettu toisiinsa nähden keskeytystyypin haitan mukaisesti. Samoin KAH:n laskennassa käytetyt energiapainotetut keskeytyslukemat kuvaavat paremmin asiakkaan keskimääräistä sähkön laatua kuin muut EMV:n keräämät keskeytysluvut Suurhäiriöt ja toiminta suurhäiriössä EMV:n Tampereen teknillisellä yliopistolla ja Lappeenrannan teknillisen yliopistolla teettämässä Nykyisen valvontamallin arviointi - suurhäiriöriski raportissa esitetään suurhäiriöluokitteluksi häiriön yhteiskunnallisia seurauksia. Raportissa suurhäiriötyypit jaotellaan keskeytykset pituuden ja keskeytyksestä kärsivien sähkönkäyttäjien lukumäärän mukaan eritasoisiin suurhäiriöihin. Tällöin tavanomaisimpia suurhäiriöitä ovat lyhyet keskeytykset kaupungissa ja taajamissa sekä pitkähköt keskeytykset maaseutuverkossa. Pidemmät keskeytykset taajamissa luokitellaan jo vakavampiin suurhäiriöihin johtuen mm. päivittäispalveluille aiheutuvista ongelmista taajamien ja ympäröivän hajaasutusalueen asukkaille. Hyvin harvinaiset pitkät keskeytykset kaupungeissa edellyttävät pitkiä keskeytyksiä kaupunkiyhtiöiden siirtoverkoissa tai kantaverkossa, jolloin kyseessä on jo vakava yhteiskunnallinen häiriötilanne. Kuva 3.4 havainnollistaa suurhäiriöiden keston ja vaikutusalan riippuvuutta. Suurhäiriötyyppeihin jaottelu on kuitenkin karkea jaottelu, eikä sitä voi käyttää täsmällisenä määrittelynä. [14] Kuva 3.4. Suurhäiriöiden jaottelu keskeytyksen keston ja vaikutusalueen mukaan. [14]
28 19 Suurhäiriöt ovat äärimmäinen mittari verkonhaltijoiden kehittämisvelvollisuuden toteutumiselle toimitusvarmuuden ja sähkön laadun näkökulmasta. Hyvin verkkoaan hoitavan verkonhaltijan toimitusvarma sähköverkko kokee suurhäiriöt lievempinä kuin verkkonsa kehittämistä laiminlyövä verkonhaltija. On toki muistettava, että suurhäiriötilanteissa sääolot vaihtelevat merkittävästi verkonhaltijoiden välillä, eikä verkonhaltijoiden suurhäiriökestoisuutta yleensä arvioida vertailemalla verkonhaltijoita toisiinsa yksittäisessä suurhäiriössä. Suurhäiriöiden ehkäisemisen lisäksi myös verkonhaltijan toiminta suurhäiriössä on tärkeä osa verkonhaltijoita koskevaa kehittämisvelvollisuutta suurhäiriöiden osalta. Verkonhaltijan toimintaa suurhäiriössä voidaan arvioida jakeluverkonhaltijan varautumissuunnitelman avulla. TEM:n ehdotuksessa uudeksi sähkömarkkinalaiksi on lisätty kolme uutta pykälää jakeluverkonhaltijan suurhäiriövarautumiseen. Ensimmäisessä pykälässä käsitellään jakeluverkonhaltijan varautumissuunnittelua, minkä mukaan verkonhaltija joutuu tekemään varautumissuunnitelman valmiuslain (1552/2011) mukaisten poikkeusolojen varalle. Tarkempia säännöksiä varautumissuunnitelmaan voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Toinen pykälä määrittelee jakeluverkon velvollisuuden ohjata asiakkaidensa varautumista, jonka mukaan jakeluverkonhaltijan on toimitettava liittyjälle liittymissopimustarjouksessa tiedot jakeluverkon toimitusvarmuuden tasosta ja toimitusvarmuuteen vaikuttavista suunnitelmista liittymispisteessä. Tämän lisäksi jakeluverkonhaltijan on toimitettava kahden vuoden välein varautumisohjeita sähkönsiirron ja jakelun häiriöihin. Verkonhaltija velvoitetaan myös yhteistoimintaan muiden kriittisten infrastruktuurien haltijoiden kanssa, mitä varten verkonhaltijoilla tulee olla erillinen viestiyhteys. Kolmantena pykälänä määritellään verkonhaltijan yhteistoimintavelvollisuus häiriötilanteissa. Sen mukaan verkonhaltijan on häiriötilanteissa toimittava yhteistyössä muiden verkonhaltijoiden sekä oman alueensa viranomaisten kanssa. Jakeluverkonhaltijoille myös lisättäisiin velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen sähköjakeluhäiriön kestosta ja sähköjen palauttamisesta. Ilmoitus tulisi antaa viipymättä ja siinä tulisi ilmoittaa arvio keskeytyksen kestosta ja laajuudesta. [3] Tähän mennessä varautumissuunnitelma ei ole ollut pakollinen verkonhaltijoille, mutta VTT:n vuonna 2011 tekemässä Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysin kyselyn mukaan noin 80 prosentilla jakeluverkonhaltijoista on jo käytössä varautumissuunnitelma suurhäiriön varalle [15]. Tulevaisuudessa varautumissuunnitelmien tarkastamisesta vastaa Huoltovarmuuskeskus (HVK). EMV voi kuitenkin arvioida verkonhaltijoiden toimien riittävyyttä suurhäiriössä varautumissuunnitelmien avulla. 3.2 Sähköverkkojen ylläpito Sähköverkkojen ylläpito on tärkeä osa kehittämisvelvollisuutta. TEM:n ehdotuksessa uudeksi sähkömarkkinalain 9 :ksi mainitaan, että sähköverkko on ylläpidettävä siten, että sähköverkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset ja sähkösiirron sekä jakelun tekninen laatu on muutoinkin hyvä; sähköverkko ja sähköverkkopalvelut kestä-
29 20 vät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, mekaaniset ja muut häiriöt sekä toimivat mahdollisimman luotettavasti normaaleissa häiriötilanteissa ja valmiuslain (1552/2011) tarkoittamissa poikkeusoloissa. Kehittämisvelvollisuuden näkökulmasta verkon ylläpito on sähköverkon toimitusvarmuuden ylläpitämistä ja parantamista korvausinvestointien sekä muiden sähköverkon toimitusvarmuutta parantavien investointien avulla. Korvausinvestoinneista kerrotaan tarkemmin luvussa Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat investoinnit ovat käytännössä, joko sähköverkon käyttövarmuutta tai luotettavuutta parantavia investointeja. Olennaista on, että molempien kaltaisiin investointeihin kannustetaan ja toisaalta valvotaan investointien riittävyyttä, jotta asiakkaiden saaman sähköverkon toimitusvarmuus saadaan mahdollisimman hyvälle tasolle kuitenkin niin, että investoinnit ovat taloudellisesti järkeviä. Esimerkiksi ei ole taloudellisesti järkevää vaatia verkonhaltijoita maakaapeloimaan harvaan asutettuja maaseutuja sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi, vaan kannustaa verkonhaltijoita investoimaan kullekin alueelle sopivaan ratkaisuun pääsemiseksi Sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen TEM:n sähkömarkkinalain muutosehdotuksen 9 c-kohdan mukaan 2027 vuoden loppuun mennessä myrsky tai lumikuorma ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella olevalle asiakkaalle yli 6 tunnin, eikä muualla oleville asiakkaille yli 36 tunnin keskeytystä. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi verkonhaltijoiden on seuraavan 15 vuoden aikana parannettava merkittävästi sekä sähköverkon käyttövarmuutta että luotettavuutta. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamisessa suuri paine tulee kohdistumaan nykyisten keskijänniteverkon avojohtojen uusimiseen, teiden varteen siirtoon, korvaamiseen maakaapeleilla ja muihin tekniikoihin. Kuvassa 3.5 on esitetty esimerkkiverkonhaltijan täyden pitoajan saavuttavien avojohtojen lukumäärää eripituisilla investointiohjelmilla. Kuvan mukaisilla 10 ja 20 vuoden investointiohjelmilla huomattava osa avojohdoista on uusittava ennen pitoajan päättymistä. Tästä voidaan päätellä, että 15 vuoden investointiohjelmalla osa verkosta joudutaan uusimaan ennen pitoajan päättymistä [16], jolloin verkonhaltija ei saa nykyisten valvontamenetelmien mukaan perittyä investoinneilleen täyttä tuottoa. Kyseiset ennenaikaiset investoinnit on siten huomioitava tulevissa valvontamenetelmissä.
30 21 Kuva 3.5. Täyden pitoajan saavuttaneet avojohdot eripituisilla investointiohjelmilla. [16] Sähköverkon käyttövarmuutta parantavilla investoinneilla vika pyritään rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle ja sähköt pyritään palauttamaan vian jälkeen mahdollisimman nopeasti eli käyttövarmuutta parantavat investoinnit vaikuttavat erityisesti keskeytysaikoja mittaaviin SAIDI ja CAIDI lukemiin. Sähköverkon käyttövarmuutta parantavia investointeja ovat esim. verkostoautomaation lisääminen, rengasyhteyksien ja varasyöttöjen rakentaminen, vian paikannuksen ja rajauksen parantaminen. Sähköverkon käyttövarmuuden parantaminen ei siis välttämättä paranna verkon luotettavuutta, mutta se parantaa kuitenkin sähkön toimitusvarmuutta. EMV:n molemmat kehittämisvelvollisuuden rikkomisesta antamat langettavat päätökset aiheutuivat käyttövarmuuden riittämättömästä toteutuksesta. EMV:n päätöksen 185/429/2003 mukaan Helsingin Energia rikkoi sähkömarkkinalain 9 mukaista kehittämisvelvollisuutta käyttövarmuuden osalta. Tapauksessa Helsingin Energian verkon suojauksen katsottiin toimivan virheellisesti vikatilanteessa, mikä johti Helsingin, Vantaan sekä osien Keravasta ja Sipoosta irtoamiseen Fingridin siirtoverkosta. Päätöksen seurauksena Helsingin Energia joutui parantamaan suojausjärjestelmäänsä [4]. Toisessa tapauksessa EMV:n päätöksen 341/420/2012 mukaan Fortum Sähkönsiirto Oy laiminlöi kehittämisvelvollisuuttaan käyttövarmuuden osalta jättämällä tietoisesti tekemättä tarvittavia kunnossapitotoimenpiteitä 110 kv linjoihin. Samalla 110 kv vikatilanteisiin varautuminen oli ollut puutteellista. Ongelmat johtivat huomattavan pitkiin sähkökatkoksiin tuhansille asiakkaille sekä muille verkonhaltijoille. [5] Sähköverkon luotettavuutta parantavilla investoinneilla verkko on tarkoitus säilyttää toimintakuntoisena. Käytännössä luotettavuutta parantavat investoinnit pienentävät verkon vikataajuutta eli CAIFI ja SAIFI tunnuslukuja, mutta luonnollisesti luotettavuuden parantuminen vaikuttaa myös muihin tunnuslukuihin, sillä vähentynyt vikamäärä lyhentää myös vikojen vuosittaista kestoaikaa. Käytännön keinoja sähköverkon luotettavuuden parantamiseksi ovat esimerkiksi ilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleiksi, avojohtojen vaihtaminen päällystetyiksi johdoiksi, ilmajohtojen siirtäminen metsistä teiden
31 22 varsiin, pylväiden uusiminen, eläinsuojien asentaminen sekä johtokatujen raivaaminen puuvarmoiksi. Sähköverkon luotettavuutta parantavat toimenpiteet parantavat jossain määrin myös sähköverkon käyttövarmuutta, koska hyväkuntoisessa verkossa vikojen kesto ja korjausaika ovat lyhyemmät. Parantunut sähköverkon luotettavuus lisää sähkön toimitusvarmuutta asiakkaille vähentämällä vikojen määrää ja pienentämällä myrskyjen aiheuttamien suurhäiriöiden vaikutuksia. Ihanteellisessa tilanteessa tehdään sekä verkon käyttövarmuutta että luotettavuutta parantavia investointeja, jolloin saadaan hyväkuntoinen verkko, joka kestää normaalit sääilmiöt, reagoi tehokkaasti häiriötilanteisiin eikä ole altis laajoille keskeytyksille. Taulukossa 3.2 on esitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arvioita eri sähköverkon toimitusvarmuutta parantavien verkostoinvestointien vaikutuksesta verkon käyttövarmuuteen sekä luotettavuuteen. [7] Taulukko 3.2. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiskeinoja (++ tilanne paranee merkittävästi, + tilanne paranee hieman, - vähäinen vaikutus tai ei vaikutusta) [7] Pysyvien vikojen määrä Absoluuttisesti kpl/as Pysyvien vikojen kesto Työkeskeytykset Jälleenkytkentöjen määrä Kevyet sähköasemat Kevyt 110 kv johto - ++ Kaapelointi (kj- ja pj-verkot) PAS-johdot Tienvarteen rakentaminen V sähkönjakelu Pylväskatkaisijat Kauko-ohjattavat erottimet Varayhteydet Valvomoautomaatio Maasulkuvirtojen sammutus Varavoima Yhteistyö Korvausinvestoinnit Sähköverkon ylläpidon tasoa kuvaa verkkoon tehdyt korvausinvestoinnit, jotka kertovat kuinka paljon olemassa olevaa verkkoa uusitaan. EMV:n vahvistuspäätöksissä /430/2011ja määräyksessä sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 963/002/2011 mainitaan, että korvausinvestointien riittävän tason varmistamiseksi EMV seuraa verkonhaltijoiden investointimääriä [17,11]. Tämä edellyttää sähköverkon investointien jaottelua joko laajennusinvestointeihin tai korvausinvestointeihin. Tiedot ilmoitetaan EMV:n valvontatietojärjestelmän verkon rakennetiedoissa määritellyn komponenttikohtaisen jaottelun mukaisesti. Verkonhaltijan kirjanpidon taseen mukaiset investoinnit ilmoitetaan EMV:n valvontatietojärjestelmän taloudellisten tunnus-
32 lukujen mukaisen karkeamman komponenttiryhmäkohtaisen ryhmittelyn mukaisesti. EMV määrittelee investointien jaottelun julkaistussa ohjeessa 1184/402/2012 seuraavasti [18]: Laajennusinvestoinnit kuuluvat sähköverkonhaltijan sähkömarkkinalain mukaisen liittämisvelvollisuuden piiriin ja ne on tarkoitettu rahoitettavaksi liittymismaksuilla. Laajennusinvestointien tarkoituksena on liittää uudet liittymät sähköverkkoon. Laajennusinvestoinneiksi katsotaan kokonaan uusien sähköverkon osien rakentaminen niiltä osin kuin ne palvelevat uusia sähköverkon liittymiä. Käytännössä laajennusinvestoinneiksi katsotaan esimerkiksi sähkön jakeluverkossa muuntamolta lähtevät, uusia sähköverkon liittymiä palvelevat, verkonhaltijan omistamat liityntäjohdot. Sen sijaan samassa yhteydessä taas kapasiteetin kasvun seurauksena vaihdettu muuntaja katsotaan korvausinvestoinniksi, koska se palvelee myös muita sähköverkon asiakkaita. Samaa logiikkaa noudatetaan kaikkien sähköverkon komponenttien osalta. Korvausinvestoinnit kuuluvat sähköverkonhaltijan sähkömarkkinalain mukaisten siirtovelvollisuuden ja kehittämisvelvollisuuden piiriin ja ne on tarkoitettu rahoitettavaksi verkkopalvelumaksuilla. Korvausinvestointien tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa. Korvausinvestoinneiksi katsotaan investoinnit, jotka korvaavat vanhoja sähköverkon komponentteja tai jotka parantavat sähköverkon toimintaa. Korvausinvestoinnin perusteena voi olla sähköverkon komponentin käyttöiän päättyminen, sähköverkon kapasiteetin muutostarve, sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen, sähköverkon sähköturvallisuuden parantaminen tai sähköverkon energiatehokkuuden parantaminen. Kuvassa 3.6 on esitetty vuosien investoinnit, tasapoistot, sekä lasketut korvausinvestoinnit. Vuosien korvausinvestoinnit on laskettu kokonaisinvestointien ja verkonarvon kasvun erotuksena eli kokonaisinvestoinneista on vähennetty laajennusinvestoinnit. Tällainen korvausinvestoinnin määrittely aliarvioi hieman korvausinvestointien todellista määrää. Esimerkiksi avojohdon vaihtaminen maakaapeliin nostaa verkon arvoa komponenttien hintaeron verran, jolloin erotus merkitään laajennusinvestointeihin, vaikka investointi todellisuudessa olisi ollut korvausinvestointi. Vuoden 2011 korvausinvestoinnit on laskettu EMV:lle rakennetiedoissa ilmoitetuista korvausinvestointimääristä, joiden tulkinta on ollut verkonhaltijasta riippuvaa. Vuonna 2013 verkonhaltijat alkavat jakaa investointejaan EMV:n ohjeen mukaisesti, mikä nostaa huomattavasti korvausinvestointimääriä EMV:n tilastoissa. Vuodesta 2014 alkaen investointitiedot ilmoitetaan uuden jaottelun mukaisesti verkon rakennetiedoissa EMV:lle. Yhtenäisemmän ja todenmukaisemman korvausinvestointijaottelun pohjalta korvausinvestointeja voidaan seurata ja niiden riittävyyttä arvioida paremmin kehittämisvelvollisuuden näkökulmasta. 23
33 Investoinnit ja tasapoistot (indeksikorjattu) Kokonaisinvestointi Tasapoisto Korvausinvestointi Kuva 3.6. Jakeluverkon investoinnit ja tasapoistot vuosina [19] Kuvasta 3.6 nähdään, että vuosina vuotuinen korvausinvestointimäärä verrattuna tasapoiston suuruuteen vaihtelee % välillä ollen keskimäärin noin 46 %. Ottaen huomioon, että merkittävä osa vuosien korvausinvestoinneista koostuu etäluettavien mittareiden vaihdosta, on todellisten muihin verkonosiin tehtyjen korvausinvestointien määrä huolestuttavan alhainen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että verkko vanhenee nopeammin kuin sitä uusitaan. Tulevaisuudessa korvausinvestointien riittämättömyys johtaa väistämättä valtaviin verkkoinvestointeihin tai sähkön laadun heikkenemiseen ja kehittämisvelvollisuuden rikkomiseen. Aiemmin perustellun epätarkkuuden ja epäluotettavuuden takia vuosien korvausinvestointitietoja ei liene perusteltua käyttää verkon kehittämisvelvollisuuden arvioinnissa. Sen sijaan vuodesta 2013 eteenpäin korvausinvestoinnit kerätään yhtenäisemmin ja luotettavammin, jolloin investointitietoja voidaan luotettavasti hyödyntää kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arvioinnissa.
34 Muun sähköverkkotoiminnan kehittäminen Sähköverkon kehittämisvelvollisuus on laaja määritelmä ja se pitää sisällään muitakin asioita kuin sähkön laatu ja sähköverkon ylläpitoasiat. Sähkömarkkinalain kehittämisvelvollisuuspykälä määrittelee muun muassa, että: sähköverkko toimii yhteensopivasti sähköjärjestelmän kanssa ja se voidaan tarvittaessa liittää yhteen toisen sähköverkon kanssa; sähköverkkoon voidaan liittää vaatimukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja sähköntuotantolaitoksia; verkonhaltija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuuluvat tai tämän lain nojalla asetetut velvollisuudet. Esimerkiksi sähköverkon toimintaa muun sähkönsiirtojärjestelmän kanssa on mahdoton arvioida verkkotoiminnasta kerättävillä tunnusluvuilla, joten tämän tyyppisissä tapauksissa kehittämisvelvollisuuden toteutuminen arvioidaan asiasta tulleiden selvityspyyntöjen pohjalta tapauskohtaisesti. Sama pätee myös kohtiin: sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat mahdollisimman luotettavasti normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslain (1552/2011) tarkoittamissa poikkeusoloissa ja sähköverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että: verkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa verkon ja muun verkkotoiminnan kuten asiakaspalvelun ja viankorjauksen toiminta häiriötapauksissa. Sähkömarkkinalaissa on määritelty, että verkonhaltijan tulee kehittää sähköverkkoaan asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Sähköverkkotoiminta ei saa siis taantua, vaan sen on kehityttävä alan kasvavien vaatimusten mukana hajautetun sähköntuotannon ja älykkään sähköverkon kehittyessä, jolloin verkonhaltijoille voidaan tulevaisuudessa asettaa lisävaatimuksia verkkonsa kehittämisestä asiakkaiden kasvavien vaatimusten mukaan.
35 26 4 NYKYISET VALVONTAMENETELMÄT Nykyisissä valvontamenetelmissä kehittämisvelvollisuudelle ei ole asetettu selkeitä mittareita, mikä johtuu käsitteen laajuudesta ja tulkinnanvaraisuudesta. Mahdolliset laiminlyönnit on käsitelty EMV:ssa yksittäisinä tapauksina tehdyistä tutkintapyynnöistä. Kehittämisvelvollisuusrikkeiden jahtaamisen sijaan EMV on keskittynyt valvontamenetelmissä kannustamaan sähköverkonhaltijoita hoitamaan sähköverkkojaan erilaisilla kannustimilla, jotka mahdollistavat suuremman tuoton paremmin hoidetuille verkoille. 4.1 Valvontamenetelmät kehittämisvelvollisuuden näkökulmasta alkaneella kolmannella valvontajaksolla EMV:n valvontamenetelmien mukaan verkonhaltijan tilikauden ali- tai ylijäämä muodostuu kuvan 4.1 mukaisesti kohtuullisen tuoton ja toteutuneen oikaistun tuloksen erotuksena. Kuva 4.1. EMV:n valvontamenetelmien periaate.[13, liite b s.1]
36 27 Kuvan 4.1 mukaisesti verkonhaltijan kannalta kannattavaa on pyrkiä kasvattamaan verkon arvosta laskettua kohtuullista tuottoa ja pienentämään toteutunutta oikaistua tulosta, jolloin tilikauden ylijäämää saadaan pienennettyä. Edellisten tilikausien alijäämä voidaan kerätä seuraavilla tilikausilla, kun taas ylijäämäinen tuotto on palautettava asiakkaille. Kolmannella valvontajaksolla valvontamenetelmät sisältävät viisi taloudellista kannustinta: yksikköhinta-, laatu-, investointi-, tehostamis- sekä innovaatiokannustimen. Näistä kannustimista hyvin kehittämisvelvollisuutensa täyttänyt verkonhaltija saa taloudellista bonusta. Kannustimilla on kuitenkin kääntöpuolensa eli verkkoaan laiminlyövä verkonhaltija voi saada taloudellisia sanktioita, minkä yhtälailla odotetaan motivoivan verkonhaltijoita pitämään huolta verkostaan ja täyttämään kehittämisvelvollisuuden vaatimukset. Kannustimien vaikutusta kuvataan tarkemmin niitä koskevissa luvuissa Yksikköhintakannustin Valvontamenetelmissä yksikköhintakannustin ei ole virallinen kannustin, mutta verkkokomponenteille määritellyt kohtuulliset yksikköhinnat kannustavat verkonhaltijoita investoimaan kustannustehokkaasti. Käytetyt yksikköhinnat perustuvat ET:n verkostosuositukseen sekä EMV:n Empower Oy:ltä tilaamaan yksikköhintaselvitykseen [20,21]. Todellisten investointien alittaessa yksikköhintojen mukaisesti lasketut investointikulut verkonhaltija saa todellista suuremman verkon jälleenhankinta-arvon (JHA), josta edelleen määräytyy verkonhaltijalle määriteltävä kohtuullinen tuotto. Verkon JHA:sta lasketaan edelleen verkon nykykäyttöarvo (NKA) kertomalla JHA komponenteittain komponentin jäljellä olevan pitoajan ja maksimipitoajan erotuksella seuraavasti: NKA, = 1 ä, JHA, (8) missä NKA t,i Verkkokomponentin i nykykäyttöarvo vuonna t JHA t,i Verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo vuonna t pitoaika i Verkkokomponentin i pitoaika keski-ikä t,i Verkkokomponentin i määrätiedolla painotettu ikätieto vuoden t alussa NKA:a käytetään määrittämään verkonhaltijan verkkopääomaa, jonka avulla lopulta määräytyy verkonhaltijan kohtuullinen tuotto. Suuremman verkon arvon omaavalle verkonhaltijalle määräytyy valvontamenetelmien mukaan siis suurempi kohtuullinen tuotto. [13] Laatukannustin Valvontamenetelmissä kannustetaan verkonhaltijoita kehittämään myös sähköverkon toimitusvarmuutta, joka huomioidaan laatukannustimena laskettaessa verkonhaltijan
37 28 toteutunutta oikaistua tulosta. Tämä näkyy siten, että verkonhaltijan liikevoitosta (liiketappiosta) vähennetään kyseisen vuoden rahanarvoon lasketun keskeytyskustannusten vertailutason ja kyseisen vuoden keskeytyskustannusten puolikkaiden erotus eli Kannustimen vaikutus = (0,5 KAH 0,5 KAH ) (9) missä KAH vert Keskeytyksistä aiheutuneen haitan vertailutaso, euroa KAH tot Keskeytyksistä aiheutunut haitta kyseisenä vuonna, euroa Jos verkonhaltija on parantanut sähkön laatuaan eli keskeytyskustannukset ovat pienentyneet vertailutasoon nähden, kannustimen vaikutus on negatiivinen ja toteutunut oikaistu tulos on liikevoittoa pienempi. Laatukannustin toimii myös päinvastoin eli keskeytyskustannusten kasvaessa vertailutasoon nähden verkonhaltijan toteutunut oikaistu tulos kasvaa. Kannustimelle on kuitenkin määritelty lattia- ja kattotaso, jotka rajaavat laatukannustimen vaikutuksen enintään kahteenkymmeneen prosenttiin verkonhaltijan vuotuisesta kohtuullisesta tuotosta. Suurin mahdollinen laatukannustimen vaikutus eli kattotaso lasketaan KAH:n vertailutason puolikkaan ja kohtuullisen tuoton osamääränä. Mikäli kattotasoksi muodostuu alle 20 %, tulee symmetrisyyden takia lattiatason olla korkeintaan kattotason suuruinen. Lattiatason tarkoituksena on suojata verkonhaltijan taloudellista tulosta suurhäiriötapauksissa, jotta huomattavasti kasvaneet keskeytyskustannukset eivät pysty romuttamaan verkonhaltijan taloutta. Lattia- ja kattotason maksimitasoa korotettiin kolmannelle valvontajaksolle eli vuosille kymmenestä prosentista kahteenkymmeneen. Tämän toivotaan kannustavan verkonhaltijoita parantamaan sähköverkon toimitusvarmuutta ansaintamahdollisuuden kasvaessa ja mahdollisten suurempien sanktioiden ansiosta. [13]. Laatukannustimen keskeytyskustannukset lasketaan keskeytysten aiheuttamana haittana (KAH) asiakkaille, josta on kerrottu tarkemmin luvussa Laatukannustimessa kyseisen vuoden keskeytyksistä aiheutunutta haittaa verrataan vertailutasoon. Vertailutasona käytetään keskiarvoa vuosien KAH:sta, jotka siirretään kyseisen vuoden rahanarvoon ja kerrotaan tarkasteluvuoden ja vertailuvuoden vuosienergioiden suhteella, jotta KAH:in vertailuarvossa otetaan huomioon myös vuotuiset energiavaihtelut. Vertailutaso lasketaan siis seuraavasti: KAH, =, (10) missä KAH vert,n Verkonhaltijan sähköntoimituksissa tapahtuneiden keskeytysten vertailutaso vuodelle n, euroa KAH t,n Toteutunut laskennallinen sähköntoimituksen keskeytyksistä verkonhaltijan asiakkaille aiheutunut haitta vuonna t vuoden n rahanarvossa, euroa
38 29 W n W t Verkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu energiamäärä vuonna n, kwh Verkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu energiamäärä vuonna t, kwh Investointikannustin Kolmannelle valvontajaksolle eli vuosille laajennetun investointikannustimen tarkoitus on kannustaa verkonhaltijoita kehittämään ja ylläpitämään sähköverkkojaan investoimalla niihin riittävästi. Investointikannustin on kaksiosainen. Ensimmäinen osa muodostuu poistomenetelmästä, jonka tehtävä on taata verkonhaltijalle riittävä kannustin verkkoa ylläpitävien investointien eli korvausinvestointien tekoon. Toisen osan tarkoitus on seurata verkonhaltijoiden riittävää investointitasoa sekä voitonjakoa. Poistomenetelmässä verkonhaltijoiden verkon vuotuinen tasapoisto lasketaan jakamalla verkon JHA komponenteittain pitoajoillaan, joista summaamalla saadaan koko verkon vuotuinen tasapoisto eli: TP =, (11) missä TP t Verkon laskennallinen tasapoisto vuonna t JHA t,i Verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo vuonna t pitoaika i Verkkokomponentin i pitoaika. Toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa verkonhaltijan liikevoitosta vähennetään investointikannustin, jossa edellä lasketusta verkon tasapoistosta vähennetään verkonhaltijan suunnitelman mukaiset poistot sähköverkosta seuraavasti: Kannustimen vaikutus = (tasapoistot suunnitelman mukaiset poistot)(12) Toisella valvontajaksolla eli vuosina ei vielä valvottu tasapoistojen käyttöä niille tarkoitettuun kohteeseen eli korvausinvestointeihin, mitä seurasi korvausinvestointivajeen kasvaminen. Kolmannella valvontajaksolla EMV valvoo investointikannustimen käyttöä verkon vuotuisia tasapoistoja vertailemalla tehtyihin korvausinvestointeihin laskemalla korvausinvestointivajetta tasapoiston ja korvausinvestointien erotuksesta. Tarkemmin korvausinvestointien valvonnasta kerrotaan luvussa 6.2. Korvausinvestointien lisäksi EMV kerää tietoja verkonhaltijoiden verkkotoiminnan voitonjakoluonteisista eristä, kuten konserniavustuksista ja osingoista, jotta varmistetaan investointeihin tarkoitettujen varojen käyttö oikeisiin kohteisiin. [13]
39 Tehostamiskannustin Tehostamiskannustimen tarkoitus valvontamenetelmissä on ohjata verkonhaltijoita toimimaan tehokkaammin eli tuottamaan enemmän pienemmällä panostuksella. Tehostamiskannustimessa verkonhaltijalle määritellyistä kohtuullisista tehostamiskustannuksista vähennetään toteutuneet tehostamiskustannukset. Tehostamiskannustin vähennetään verkonhaltijan liikevoitosta laskettaessa toteutunutta oikaistua tulosta eli kannustimen vaikutus on Kannustimen vaikutus = (STOTEX TOTEX) (13) missä STOTEX Verkonhaltijan kohtuulliset tehostamiskustannukset TOTEX Verkonhaltijan toteutuneet tehostamiskustannukset Kaavan 13 mukaan kannustin vaikuttaa verkonhaltijan kannalta positiivisesti, kun toteutuneet tehostamiskustannukset ovat pienemmät kuin lasketut kohtuulliset tehostamiskustannukset. Vuotuiset toteutuneet tehostamiskustannukset lasketaan verkonhaltijan kontrolloitavista operatiivisista kustannuksista, sekä verkonhaltijan asiakkaille keskeytyksestä aiheutuvan haitan puolikkaasta kaavan 14 mukaan seuraavasti: TOTEX = KOPEX + 0,5 KAH (14) missä TOTEX Verkonhaltijan toteutuneet tehostamiskustannukset KOPEX Verkonhaltijan kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset KAH Verkonhaltijan sähköntoimituksesta asiakkaille aiheutunut haitta Kolmannelle valvontajaksolle tehostamiskustannuksiin lisättiin KAH:n puolikas, jotta tehostamista ei tehdä kunnossapitokustannuksia karsimalla, vaan jopa niitä lisäämällä, jotta KAH saadaan laskemaan ja samalla nostettua koko tehostamiskustannusten vaikutus positiiviseksi. EMV:n kolmannen valvontajakson vahvistuspäätösten mukaan verkonhaltijan kontrolloitavat operatiiviset kustannukset muodostuvat taulukon 4.1 mukaan.
40 31 Taulukko 4.1. Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset (KOPEX). KOPEX = Aineet, tarvikkeet ja energiaostot (pois lukien häviöenergian hankintakustannukset) + Varastojen lisäys tai vähennys + Henkilöstökustannukset + Verkkovuokrat (siltä osin kuin ne sisältävät kunnossapitokustannuksia) + Vuokrakulut + Muut vieraat palvelut + Sisäiset kustannukset + Muut liiketoiminnan muut kustannukset + Maksetut vakiokorvaukset (elleivät sisälly muihin kustannuksiin) Valmistus omaan käyttöön Kohtuulliset tehostamiskustannuksia eli tehostamistavoitteen vertailutasoa varten lasketaan ensin verkonhaltijan tehokkuudesta ja yleisestä tehostamistavoitteesta verkonhaltijakohtainen tehostamistavoite seuraavasti: X = 1 TL (1 X ) (15) missä X Verkonhaltijakohtainen tehostamistavoite TL Verkonhaltijakohtainen tehokkuuskerroin X yl Yleinen vuotuinen tehostamistavoite 2,06 % Kaavan 15 verkonhaltijakohtainen tehokkuuskerroin on määritelty StoNED menetelmällä, joka ottaa huomioon verkonhaltijan tiedot vuosilta muun muassa verkonhaltijan toteutuneiden operatiivisten kustannusten määrän, asiakkaille siirretyn energian määrän, asiakkaiden määrän, verkkopituuden ja keskijänniteverkon kaapelointiasteen. Verkonhaltijakohtaisen tehostamistavoitteen laskennassa verkonhaltijakohtainen tehokkuuskerroin otetaan huomioon kahdeksannessa juuressa, koska tehostamisen siirtymäajaksi on valittu 8 vuotta. Laskennassa on otettu myös huomioon yleinen tehostamisvelvoite, joka on kaikilla verkonhaltijoilla 2,06 %. Kohtuullisten tehostamiskustannusten eli kannustimen vuotuisen vertailutason laskennassa otetaan huomioon verkonhaltijan tehostamistavoite, tarkasteluvuoden tuotosja toimintaympäristömuuttujat eli siirretty energia, asiakasmäärä, verkkopituus, sekä keskijänniteverkon kaapelointiaste kaavan 16 mukaisesti. [13] STOTEX = (1 X) Ĉ(y, z ) (16) missä STOTEX t Kohtuulliset tehostamiskustannukset vuonna t KHI t-1 Kuluttajahintaindeksi vuonna t-1 KHI 2009 Kuluttajahintaindeksi vuonna 2009 X Verkonhaltijakohtainen tehostamistavoite
41 32 Ĉ t y t z t Verkonhaltijoiden kustannusrintama vuonna 2019 vuoden 2009 hintatasossa Tarkasteluvuosi Verkonhaltijakohtainen tuotosmuuttujien vektori vuonna t Verkonhaltijakohtainen keskijänniteverkon (1-70 kv) kaapelointiaste vuonna t Innovaatiokannustin Älykkäät sähköverkot ja sähköverkon kehittäminen vaativat tulevaisuudessa verkonhaltijoilta merkittäviä panostuksia ja EMV tukee niiden kehittämistä innovaatiokannustimen avulla, joka on otettu käyttöön kolmannella valvontajaksolla. Innovaatiokannustimen tarkoitus on kannustaa ja tukea verkonhaltijoita uusien menetelmien, tekniikoiden, järjestelmien yms. tutkimuksessa ja kehityksessä, koska usein verkonhaltijoille voi aiheutua merkittäviä tutkimus- ja kehityskustannuksia ennen kuin uudet sovellutukset saadaan käytäntöön. Innovaatiokannustin on kaksiosainen. Ensimmäisen osan innovaatiokannustimesta muodostaa kohtuulliset tutkimus- ja kehityskustannukset, joihin lasketaan vain aktivoimattomat tutkimus- ja kehityskustannukset. Aktivoimattomat kustannukset koskevat sellaisia kehityskohteita, joiden käyttöönottoa ei ole tehty, eikä verkonhaltija siten vielä hyödy niistä. Kohtuullisiksi kustannuksiksi tässä lasketaan enintään puolen prosentin verran verkonhaltijan liikevaihdon arvosta tutkimus- ja kehityskustannuksia. Toisen osan innovaatiokannustimesta muodostaa enintään 63 A:n pääsulakkeilla varustettujen käyttöpaikkojen etäluettavien tuntimittausten kohtuulliset lisäkustannukset, joiksi lasketaan viisi euroa per käyttöpaikka. Tuntimittausluennassa oleviksi käyttöpaikoiksi lasketaan käyttöpaikat, joiden taseselvitys tehdään tuntimittaustietojen perusteella. Kannustimen vaikutus toteutuneeseen oikaistuun tulokseen lasketaan seuraavasti: Kannustimen vaikutus = (kohtuulliset T&K kustannukset + kohtuulliset tuntimittauksen lisäkustannukset) (17) Toteutunutta oikaistua tulosta laskettaessa innovaatiokannustin vähennetään liikevoitosta kaavan 17 mukaisesti. Käytännössä innovaatiokannustin voidaan tulkita siten, että verkonhaltija voi laskutta osan tutkimus- ja kehityskustannuksistaan sekä osan tuntimittauskustannuksistaan läpilaskutuksena, mikä tukee verkonhaltijoiden verkkojen modernisoimista. [13] 4.2 Nykyisten valvontamenetelmien arviointi Kolmannen valvontajakson valvontamenetelmien arviointi on haastavaa, sillä ne tulivat käytäntöön vasta vuoden 2012 alussa, eikä niiden tuloksia ole vielä käytettävissä. Sen sijaan voidaan käydä läpi toisen valvontajakson tuloksia ja saadakseen kuvaa kolman-
42 33 nen valvontajakson valvontamenetelmistä verrataan miten valvontamenetelmät ovat muuttuneen toisen ja kolmannen valvontajakson välillä. Toisella valvontajaksolla eli vuosina Suomessa toimi yhteensä 89 jakeluverkonhaltijaa. Näistä verkonhaltijoista 81 teki liikevoittoa ja loput 8 tappiota. Otettaessa huomioon EMV:n toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa käytettävät kannustimet ja verratessa sitä verkonhaltijalle laskettuun kohtuulliseen tuottoon, nähdään että kaikki tappiolliset verkonhaltijat ovat vahvasti alijäämäisiä ja näin ollen saavat seuraavalla valvontajaksolla kerätä alijäämänsä verran lisätuloja. Tämä huomioon ottaen kaikki verkonhaltijat olisivat voineet valvontamenetelmien perusteella tehdä positiivisen liiketuloksen, mikä kertoo regulaation kannattavuudesta ja alan riskittömyydestä verrattuna muihin aloihin kyseisten vuosien vaikeassa taloustilanteessa. Toisen valvontajakson tuloksia on esitetty kuvassa 4.2. Kuvasta nähdään, että 78 verkonhaltijaa on toiminut alijäämäisesti ja 74 verkonhaltijalla toteutunut oikaistu tulos on pienempi kuin liikevoitto/-tappio eli valvontamenetelmissä laskettujen kannustimien mukaan verkonhaltija on toiminut tehokkaasti ja laadukkaasti Liikevoitto/Kohtuullinen tuotto Toteutunut oikaistu tulos/kohtuullinen tuotto Verkonhaltija Kuva 4.2. Jakeluverkonhaltijoiden liikevoiton ja toteutuneen oikaistun tuloksen suhde kohtuulliseen tuottoon vuosina Kolmannella valvontajaksolla verkonhaltijoiden taloudellisia kannustimia on edelleen lisätty. Kolmannelle valvontajaksolle täysin uutena kannustimena on tullut innovaatiokannustin, joka kannustaa verkonhaltijoita tutkimaan ja kehittämään uusia tekniikoita. Laatukannustin on muuten pysynyt samana, mutta laatukannustimen maksimivaikutus on nostettu 20 prosenttiin verkonhaltijan vuotuisesta kohtuullisesta tuotosta. Kol-
43 34 mannen valvontajakson toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta ja siinä käytetyt kannustimet on esitetty taulukossa 4.2. Taulukko 4.2. Toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta kolmannella valvontajaksolla. Liikevoitto (liiketappio) + Liikevoittoon (liiketappioon) palautettavat kirjanpidon erät + Taseeseen kirjattujen palautuskelpoisten liittymismaksujen kertymä vuotuinen nettomuutos + Maksetut verkkovuokrat + Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta - Investointikannustin + Sähköverkon jälleenhankinta-arvosta lasketut tasapoistot - Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkosta - Laatukannustin + 0,5 x Keskeytyskustannusten vertailutaso - 0,5 x Toteutuneet keskeytyskustannukset - Tehostamiskannustin + Kohtuulliset tehostamiskustannukset - Toteutuneet tehostamiskustannukset - Innovaatiokannustin + Tutkimus- ja kehitystoiminnan kohtuulliset kustannukset + Tuntimittauksen (enintään 63 A) kohtuulliset kustannukset = Oikaistu liikevoitto (liiketappio) + Muut oikaisut - Verkkotoiminnan harjoittamisen turvaamiseksi tarvittavasta rahoitusomaisuudesta aiheutuvat kustannukset ± Nettosuojauskulut = Tulos ennen veroja - Yhteisöverovelvollisen verkonhaltijan laskennalliset yhteisöverot =Toteutunut oikaistu tulos Jakeluverkkotoiminta on siis ollut tuottoisaa verkonhaltijoille jo toisella valvontajaksolla ja kolmannelle valvontajaksolle kannustimien vaikutusta on ennestään lisätty, jolloin erityisesti verkostaan huolehtivat verkonhaltijat saavat toiminnastaan hyvää tuottoa. Osa verkonhaltijoista ei kuitenkaan tavoittele maksimituottoa, jolloin niiden toimintaan välttämättä ei vaikuta kasvatetut kannustimetkaan. EMV pyrkii jatkossa valvomaan sähkömarkkinalain 9 :n mukaisen kehittämisvelvollisuuden toteutumista tarkemmin, jotta asiakkaiden hyvälaatuisen sähkön saanti turvautuu kaikkien verkonhaltijoiden osalta myös tulevaisuudessa.
44 35 5 SÄHKÖVERKKOJEN KEHITTÄMISVELVOL- LISUUS EUROOPASSA Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/72/EY jakeluverkonhaltijoiden tehtäväksi on määritelty: "Jakeluverkonhaltijan on vastattava sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkönjakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä, sekä varman, luotettavan ja tehokkaan sähkönjakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä taloudellisten edellytysten mukaisesti alueellaan ympäristö ja energiatehokkuus asianmukaisesti huomioon ottaen." [22]. Kaikilla Euroopan mailla onkin sähköverkkojen regulaatiosta vastaava virasto, joka asettaa direktiiviin pohjaten sähköverkonhaltijoilleen säännöt ja toimintarajat. Suurin osa näistä virastoista kuuluu Euroopan sähkömarkkinaregulaattoreiden järjestöön eli CEER:iin (Council of European Energy Regulators). CEER kerää ja julkaisee muutaman vuoden välein kattavan raportin Euroopan maiden sähköverkkotoiminnasta ja verkonhaltijoiden valvontakäytännöistä. CEER on tähän mennessä julkaissut viisi painosta Benchmarking report on the quality of electricity supply - kirjaa vuosina 2001, 2003, 2005, 2008 ja Raportin tarkoituksena on edistää Euroopan sähköverkkoregulaattoreiden yhteistoimintaa ja jakaa hyväksi havaittuja käytäntöjä. Tähän liittyen raportissa on esitetty huomioita regulaattoreiden välisistä toimintaeroista ja suositeltu tiettyjä käytäntöjä kaikille maille. CEER:n jäsenmaiden lukumäärä on lisääntynyt kaikkien painosten välillä ja viimeisimmän painoksen tekemisessä mukana olivat lähes kaikki Euroopan maat. CEER:ssä mukana olevat maat on esitetty kuvassa 5.1 sinisellä ja oranssilla värillä. Oranssilla on merkitty CEER:n tuoreimmat jäsenmaat, jotka ovat liittyneet CEER:iin vuosien välillä. [23] Kuva 5.1. CEER- raporttiin osallistuneiden maiden sähköverkkoregulaattorit.[23]
45 36 Benchmarking -raportissaan CEER julkaisee muun muassa kehittämisvelvollisuuteen ja sen valvontaan vahvasti liittyviä sähköverkon toimitusvarmuuslukuja sekä maakohtaisia käytäntöjä sähköverkon toimitusvarmuuden valvonnasta. Näiden lisäksi raporttiin on kerätty eri regulaattoreiden käytäntöjä myös sähkön laatuvaatimuksista ja vaatimuksista verkonhaltijoiden asiakaspalvelun laadulle, mutta näistä ei tarkkaa tilastodataa voida esittää. Raportin perusteella kuitenkin Suomessa vaadittava sähkön laatu on Euroopan kärkipäätä. [23] Luvuissa käydään tarkemmin läpi sähköverkkotoiminnan regulaation käytäntöjä kehittämisvelvollisuuden näkökulmasta Pohjoismaiden ja Iso-Britannian osalta. Luvussa 5.5 vertaillaan maiden sähköverkkoja sekä niiden valvontakäytäntöjä Suomen vastaaviin. 5.1 Norja Norja on sähkömarkkinoiden edelläkävijä. Vuonna 1991 Norjassa tuli voimaan energialaki, joka avasi sähkömarkkinat. Kyseisellä lailla on myöhemmin ollut merkittävä vaikutus myös Suomen ja Ruotsin sähkömarkkinalakeihin. Vuonna 1992 Norjaan perustettiin sähköpörssi, josta myöhemmin muodostettiin yhteispohjoismainen sähköpörssi Nord Pool. Myös sähköverkkojen regulaatiolla on pitkä historia Norjassa, ja sen sähkömarkkinaviranomainen Norjan vesivoima- ja energiavirasto (Norges vassdrags og energiverk NVE) on yksi CEER:n vanhimmista jäsenvirastoista [6]. Nykyisin NVE:llä on valvottavana 150 jakeluverkon haltijaa, 20 alueverkonhaltijaa sekä kantaverkonhaltija Statnett [24]. NVE on jo sähkömarkkinoiden avautumisesta asti valvonut Norjan verkonhaltijoiden sähkön laatua ja toimitusvarmuutta ennakoivasti tavoitteenaan ehkäistä sähköverkon ongelmia jo ennen niiden syntymistä. Norjassa verkonhaltijoiden keskeytystiedot kerätään muuntopiiritasolta vastaavasti kuin Suomessa. Kerättäviä tietoja ovat muun muassa pitkien yli 3 minuutin keskeytysten ja lyhyiden keskeytysten SAIFI, SAIDI, CAIFI ja CAIDI. Sähkönkäyttäjät jaetaan 36 eri ryhmään riippuen käyttöpaikan tyypistä. Kaikkien verkonhaltijoiden keskeytysluvut kerätään FASIT (Standardised System for Reporting of Failures and Interruptions) järjestelmämäärittelyn mukaan, joka määrittelee miten sähköverkon viat ja keskeytykset tilastoidaan sekä miten keskeytys-, verkko- ja asiakastietojen avulla lasketaan toimittamatta jääneen energian hinta CENS (Cost of Energy Not Supplied). [24] CENS vastaa Suomessa käytössä olevaa keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa KAH:ia. CENS-laskenta on ollut käytössä Norjassa jo vuodesta 2001 ja sitä on aika ajoin päivitetty ajankohtaisemmaksi [25]. Vuodesta 2009 toimittamatta jäänyt energia ENS (Energy Not Supplied) on laskettu käyttäen asiakkaan tehoa irtikytkentähetkellä ja asiakkaan keskeytysaikaa, josta voidaan laskea asiakkaalle toimittamatta jäänyt energia. CENS saadaan, kun kyseinen toimittamatta jäänyt energia kerrotaan asiakastyypin mukaisilla keskeytyskustannuksilla energiamäärää kohden. Keskeytyskustannukset on määritelty kuudelle erityyppiselle asiakasryhmälle, joita ovat suurteollisuus, teollisuus, kaupalliset palvelut, julkiset palvelut, maatalous ja asuminen. Määritellyt keskeytyskustannukset
46 37 riippuvat myös ajasta eli mihin aikaan vuorokaudesta, viikosta ja vuodesta keskeytykset sattuvat. CENS:in tavoitteena Norjan valvontamenetelmissä on kannustaa verkonhaltijoita sosioekonomisesti oikealle toimitusvarmuustasolle, jolloin verkon parannusinvestoinnit ja syntyvät CENS-kustannukset saadaan yhteenlasketusti minimiin. [26] Pitkistä yli 12 tunnin keskeytyksistä maksetaan asiakkaille vakiokorvauksia hieman Suomen ja Ruotsin käytännöstä poiketen. Norjassa asiakkaan saama vakiokorvaus ei riipu asiakkaan tyypistä tai energiankulutuksesta, vaan korvaus on vakiosumma keskeytyksen pituudesta riippuen tunnin keskeytyksistä korvaus on 600 kruunua (NOK), tunnin keskeytyksistä korvaus on 1400 kruunua, tunnin keskeytyksistä korvaus on 2700 kruunua ja 72 tunnin jälkeen vakiokorvaus nousee 1300 kruunua jokaisesta 24 tunnista. Vakiokorvauksen määrälle ei ole ylärajaa. [23] 5.2 Ruotsi Ruotsin verkkovalvonta käynnistyi Suomen vanavedessä sähkömarkkinoiden avautuessa Verkkovalvontaa hoitaa Ruotsin sähkömarkkinaviranomainen Energimarknadsinspektionen (EI), jolla on nykyisin valvottavana noin 170 jakeluverkonhaltijaa, 5 alueverkonhaltijaa sekä kantaverkonhaltija Svenska Kraftnät [27]. EI:n valvontamenetelmät ovat muuttuneet useasti vuoden 1996 alkuperäisestä kustannuspohjaisesta regulaatiosta. Vuonna 2005 EI otti käyttöön kannustinjärjestelmään pohjautuvat valvontamenetelmät ja vuodesta 2012 alkaen EI on siirtynyt ennakoivan sääntelyn malliin [26]. Gudrun-myrsky aiheutti tammikuussa 2005 Ruotsissa merkittävän suurhäiriön, jonka seurauksena EI teki selvityksen suurhäiriön syistä sekä tulevaisuuden toimitusvarmuuden parantamisesta. Ennen myrskyä Ruotsin sähkölaki ilmaisi vain, että sähkön laadun tulee olla hyvälaatuista ja verkonhaltijan tulee parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta siten, että parannuskustannukset ovat kohtuullisia sähkön käyttäjille mahdollisista keskeytyksistä aiheutuneeseen haittaan verrattuna. Tämä toimitusvarmuustavoite on saattanut johtaa etenkin harvaan asutuilla seuduilla sähköverkkojen laiminlyönteihin heikentäen sähköverkon toimitusvarmuustasoa osalla sähkönkäyttäjistä. Selvityksen pohjalta Ruotsin sähkölakiin tehtiin vuonna 2006 merkittäviä muutoksia sähköverkon toimitusvarmuuden osalta. Muutokset muistuttavat paljon TEM:n sähkönjakelun varmuuden parantamiseen ja sähkökatkojen vaikutuksen lieventämiseen tähtäävässä muistiossa ehdottamia muutoksia, mikä julkaistiin keväällä 2012 Hannu ja Tapani myrskyjen seurauksena. Ruotsissa 2006 lakiin tulleiden muutosten mukaan verkonhaltijan tulee varmistaa, ettei yksittäisen sähkönkäyttäjän kokema sähkökatkos saa koskaan ylittää 24 tuntia. Poikkeustapauksissa, jotka ovat verkonhaltijan toimintavastuun ulkopuolella, on mahdollista ylittää asetettu raja-arvo. Samoin verkonhaltijan on mahdollisuus saada enintään kolmen vuoden lykkäys velvoitteen täyttämiseksi, mikäli toimitusvarmuusvaatimus on kohtuuton verkonhaltijan taloudelliseen asemaan nähden tai mikäli verkonhaltijalla on erityinen syy poikkeuksen saamiseksi [27]. Toimitusvarmuuslaki tuli voimaan vuoden 2011 alussa ja sitä edelsi merkittävät verkkoinvestoinnit. Keskijänniteverkkoa
47 38 maakaapelointiin viidessä vuodessa km vuosien 2005 ja 2010 välillä ja vuonna 2010 Ruotsin keskijänniteverkosta oli maakaapeloitu yhteensä noin 51 % [28]. Verkonhaltijoiden tulee myös vuosittain laatia toimitusvarmuuteen pohjautuva riskija haavoittuvuusanalyysi sekä toimenpideohjelma, jonka pohjalta toimitusvarmuutta parannetaan. Riski- ja haavoittuvuusanalyysi sekä toimenpideohjelma tarkastutetaan viranomaisella. Verkonhaltijoiden tulee myös tiedottaa asiakkaitaan sähköverkon toimitusvarmuustilanteesta sekä heidän oikeuksistaan lain mukaiseen keskeytyksistä aiheutuvaan vakio- ja vahingonkorvaukseen. Vakiokorvauskäytäntö tuli voimaan vuonna 2006 ja idealtaan se vastaa Suomen vakiokorvauskäytäntöä. Ruotsin vakiokorvauslainsäädännön mukaan yli 12 tunnin keskeytyksillä asiakkaille on maksettava korvausta 12,5 % ja yli 24 tunnin keskeytyksistä 25 % asiakkaan vuotuisista sähkön siirtokustannuksista. Tämän jälkeen vakiokorvaus nousee 25 % jokaisesta 24 tunnista, kuitenkin niin että vakiokorvaus on korkeintaan 300 % asiakkaan vuotuisesta siirtokustannuksesta. [29] Keskeytyksistä aiheutuneiden vakiokorvausten lisäksi Ruotsin sähköverkkotoiminnan valvontamenetelmissä hyvään toimitusvarmuuteen kannustetaan laatukannustimen avulla. Laatukannustimessa verkonhaltijan sähkön jakelukeskeytysten vuotuista SAIDI ja SAIFI arvoa verrataan historiadataan, jolloin verkonhaltija saa bonusta parantuneesta toimitusvarmuudesta. Laatukannustimelle määrätään vuosien valvontajaksolla lattia- ja kattotasot, joiden mukaan laatukannustin tai laatusanktio on enimmillään 3 % verkonhaltijan liikevaihdosta. Lattia- ja kattotasojen on tarkoitus suojata etenkin pieniä verkonhaltijoita rajoittamalla suurhäiriöiden vaikutuksia valvontamenetelmiin. Laatukannustimen lisäksi Ruotsi on lisäämässä valvontamenetelmiinsä keskeytyksistä aiheutuneen haitan kaltaista kannustinta. Kannustin perustuu Swedish Energy:n, joka on jakeluverkonhaltijoiden alajärjestö, vuonna 1994 tekemään tutkimukseen keskeytyksistä aiheutuneesta haitasta. Tutkimuksen mukaiset vuoden 1994 keskeytysten hinnat on tarkoitus päivittää nykypäivään hintatasolle kuluttajahintaindeksin avulla. [26] 5.3 Tanska Sähkömarkkinat avautuivat Tanskassa 1996 ja samoihin aikoihin Tanskaan perustettiin sähkömarkkinaviranomainen Energitilsynet. Vuonna 2012 Energitilsynet valvoo Tanskan 84 jakeluverkonhaltijaa, 8 alueverkonhaltijaa sekä kantaverkonhaltijaa Energinet.dk:ta. Energitilsynetin valvontajakso on yksi vuosi ja vuodesta 2005 lähtien verkonhaltijan sallittu tuotto on määritelty vuosittain verkonhaltijan liikevaihdosta. [26] Vuonna 2008 Tanskassa tuli voimaan asetus, jonka mukaan kaikki uudet sähkölinjat on asennettava maahan suurjännitelinjat mukaan lukien. Sen lisäksi jo olemassa olevat alle 150 kv sähkölinjat on kaapeloitava seuraavan 20 vuoden kuluessa ja 400 kv ilmajohdot on maisemoitava ja tietyissä olosuhteissa kaapeloitava. Vaikka Tanskan sähköverkon kaapelointiaste on jo nyt korkea, aiheuttaa uusi käytäntö silti merkittäviä kustannuksia verkonhaltijoille, mikä on johtanut asiakkaiden kasvaneisiin sähkönsiirtokustannuksiin. [30]
48 39 Energitilsynetin tavoitteena on kannustaa verkonhaltijoita sähkönkäyttäjien tasapuoliseen kohteluun toimitusvarmuuden osalta. Tämän saavuttamiseksi Energitilsynet käyttää SAIDI:a ja SAIFI:a verkonhaltijoiden toimitusvarmuuden arvioinnissa. Verkonhaltijoiden vertailussa erilaiset keskeytykset painotetaan eri tavoin SAIDI ja SAIFI laskennassa. Odottamattomat keskeytykset painotetaan kertoimella 1, suunnitellut keskeytykset kertoimella 0,5 ja muista syistä aiheutuneet keskeytykset painotetaan kertoimella 0,1. Force majeure- tyyppiset keskeytykset, joihin verkonhaltijan ei katsota voivan vaikuttaa, jätetään kokonaan pois sähkön laatutarkastelusta. Painotettuja SAIDI ja SAIFI lukemia verrataan muihin verkonhaltijoihin ja Energitilsynet määrää sanktion 20 %:lle vertailussa heikoimmin pärjänneelle verkonhaltijalle. Molemmista laatuluvuista verkonhaltija voi saada 1 % vähennyksen operatiivisista kuluistaan, jolloin maksimi sanktio on 2 % vähennys operatiivisista kuluista. Pitääkseen huolen, että verkonhaltijat huolehtivat kaikkien sähkönkäyttäjiensä toimitusvarmuudesta, Energitilsynet määrää sanktion myös, jos yli 1 % verkonhaltijan sähkönkäyttäjistä kärsii enemmän keskeytyksiä kuin mitä oli 99,5 % koko maan sähkönkäyttäjien keskeytysten keskiarvo kyseisen vuoden aikana. [26] 5.4 Iso-Britannia Iso-Britannian verkkovalvontaa hoitaa paikallinen sähkömarkkinaviranomainen Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). Tällä hetkellä Britannian sähkönjakelu on jaettu 14 sähkönjakelualueeseen, joita hallinnoi 8 eri jakeluverkonhaltijaa. Näistä kaksi on hyvin pieniä, joten koko maan sähkönjakelu on keskittynyt vain kuudelle verkonhaltijalle. Pohjoismaista poiketen Iso-Britanniassa on myös kolme kantaverkonhaltijaa: National Grid Electricity Transmission (NGET) toimii Englannissa ja Walesissa, ja Skotlannin kantaverkko on jaettu kahden kantaverkonhaltijan Scottish Power Transmission Limited ja Scottish Hydro-Electric Transmission Limited kesken. Pohjois-Irlannin sähköverkonhaltijana toimii Northern Ireland Electricity, jota Ofgemin sijaan valvoo Northern Ireland Authority for Utility Regulation. [31] Iso-Britanniassa on pohjoismaiden tapaan käytössä kannustinjärjestelmä sähkön laadun vaikutuksiksi verkonhaltijoiden saamaan tuottoon. Jakeluverkonhaltijoiden kannustinjärjestelmä perustuu kahden tunnusluvun: Asiakaskohtaisen keskeytysmäärän ja kokonaiskeskeytysajan verkonhaltijakohtaiseen historiatietojen vertailuun. Huomattavaa on, että suurhäiriöiden aiheuttamat keskeytykset poistetaan keskeytystilastoista ennen vertailua poikkeusolojen tuoman epätasaisuuden poistamiseksi. Keskeytyshistorian perusteella verkonhaltijoille asetetaan tavoitetaso ja näiden tavoitteiden täyttymisestä verkonhaltija saa taloudellisen kannustimen. Vastaavasti tavoitearvojen ylittymisestä verkonhaltija saa laatusanktion, joka on enintään 1,39 % verkonhaltijalle lasketusta kohtuullisesta tuotosta. Jakeluverkonhaltijan laatuvelvoitteen kannustin tai sanktio läpilaskutetaan asiakkaille, mikä ei välttämättä kannusta verkonhaltijoita parantamaan sähkön laatuaan. Laatukannustin- ja sanktiomaksut tulevat maksettavaksi kahden vuoden viiveellä.
49 40 Kantaverkonhaltijoita myös kannustetaan ylläpitämään toimintavarmaa sähköverkkoa. Vastaavasti kuin jakeluverkonhaltijoille myös kantaverkonhaltijoille asetetaan verkon luotettavuustavoitteet. Tavoitteiden ylittymisestä verkonhaltijaa palkitaan ja vastaavasti tavoitteiden alittamisesta aiheutuu sanktioita. Kantaverkkojen luotettavuutta arvioidaan kahdella mittarilla: NGET:n toimintaa arvioidaan toimittamatta jääneellä energialla ja Skotlannin kantaverkkojen toimintaa arvioidaan koettujen keskeytysten lukumäärällä. Laatukannustin tai -sanktio on kantaverkonhaltijasta riippuen enintään % verkonhaltijan vuotuisesta tuotosta. [23] Vastaavasti kuin Pohjoismaissa myös Iso-Britanniassa yksittäisen asiakkaan sähkön laadusta huolehtimiseen kannustetaan vakiokorvauksilla. Vakiokorvaukset ovat asiakastyypistä ja keskeytyksestä riippuvaisia vakiosummia, kun taas Suomessa vakiokorvauksen suuruus on sidottu asiakkaan vuotuiseen siirtomaksuun. [23] 5.5 Vertailua maiden välillä Suomen, Ruotsin ja Norjan sähköverkkorakenteet ovat valvontaviranomaisen näkökulmasta samankaltaisia. Kaikilla mailla on paljon erikokoisia verkonhaltijoita erilaisissa olosuhteissa, mikä tekee verkkojen valvonnasta haastavaa. Samoin myös verkostopituudet asiakasta kohden vaihtelevat Ruotsin 110 metristä Norjan 157 metriin. Myös Tanskalla verkonhaltijoita on melko paljon, mutta verkko on lähes kokonaan maakaapeloitu ja verkostopituus asiakasta kohden on vain noin 51 metriä, mikä tekee verkosta kaupunkimaisemman ja regulaatiosta yksinkertaisempaa [26]. Iso-Britannialla eroaa Pohjoismaista merkittävästi siinä suhteessa, että koko verkko on jaettu 14 osaan, joita hallinnoi käytännössä vain 6 verkonhaltijaa. Vertailumailla ei ole käytössä vastaavaa lainmukaista kehittämisvelvollisuutta kuin Suomella, mutta verkonhaltijoiden sähköverkon toimitusvarmuutta kuitenkin valvotaan kaikissa vertailumaissa. Vertailumaiden käytäntöjä toimitusvarmuuden seuraamiseen on esitetty taulukossa 5.1, jonka mukaan muissa vertailumaissa paitsi Norjassa ja Suomessa myös pienjännitetason keskeytyksiä seurataan asiakaskohtaisesti. Suomessa keskeytykset kirjataan jakeluverkon muuntopiirikohtaisesti, jolloin pienjännitevikoja ei kirjata. Pienjännitevikojen jäädessä pois keskeytystilastoista keskeytyslukemat näyttävät todellisuutta pienemmiltä. Myös Norjassa viranomainen kerää vain muuntopiirikohtaista keskeytysdataa. Asiakkaat kuitenkin jaotellaan muuntopiireissä erityyppisiin asiakasryhmiin ja asiakkaiden viat ilmoitetaan asiakaskohtaisesti. Maista ainakin Iso-Britannia, Norja ja Tanska tilastoivat myös keskeytysten aiheuttajan. Suomessa EMV ei kerää tietoa vikojen aiheuttajista, sillä toimitusvarmuuden arviointiin ei ole katsottu tarvittavan niin yksityiskohtaisia tietoja. Kerätyt keskeytyslukemat ovat lähes kaikilla verkkoregulaattoreilla SAIDI ja SAI- FI. Suomella ja Norjalla vastaavat lukemat ovat T-SAIDI ja T-SAIFI eli muuntopiirikohtaiset lukemat SAIDI:sta ja SAIFI:sta. Ruotsi kerää näiden lukemien lisäksi myös CEMI tunnuslukua eli Customers Experiencing Multiple Interruptions. Tämä tunnusluku kertoo tiettyä keskeytysmäärää enemmän keskeytyksiä kokeneiden asiakkaiden
50 osuuden koko asiakasmäärästä, mikä auttaa löytämään pieniä useista keskeytyksiä kärsiviä asiakasryhmiä, jotka hukkuvat suurten verkkojen keskimääräisiin tunnuslukuihin. Suomessa tätä tunnuslukua käyttäen voisi arvioida kehittämisvelvollisuuden asiakaskohtaista toteutumista. Yleisin painotuskerroin kerättävissä keskeytyslukemissa verrokkimaissa on asiakkaiden määrä. Tämä kannustaa verkonhaltijoita panostamaan paljon asukkaita sisältävien alueiden kehittämiseen ja korjaamiseen, mutta se ei kannusta panostamaan yksittäisiin suuren energiakulutuksen omaaviin asiakkaisiin. Suomessa keskeytyslukemien painotuskertoimeksi on otettu muuntopiirikohtainen vuotuinen energiamäärä, joka taas ohjaa verkonhaltijoita palauttamaan sähköjä asiakkailleen muuntopiirien sähkönkulutuksen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Tällöin ensisijaisena tulevat suuren energiakulutuksen omaavat muuntopiirit, kuten tiheästi asutut alueet, mutta myös suuret yksittäiset laitokset, kuten sairaalat ja teollisuuslaitokset. [32,23] 41
51 42 Taulukko 5.1. Viranomaisten sähkönjakelukeskeytysten valvonnan vertailua. [23] Suomi Iso-Britannia Norja Ruotsi Tanska Asiakastasolla Keskeytysten alkuperän seuranta Jännitetasot, joilla seurataan pitkiä keskeytyksiä. Kerätyt keskeytyslukemat Painotus Suurjännite, keskijännite Suurjännite, keskijännite, pienjännite Suurjännite, keskijännite Suurjännite, keskijännite, pienjännite Asiakastasolla Ei Kyllä Kyllä Ei tietoa Kyllä Kaikki muut paitsi pienjännite (alle 1 kv) Jakeluverkot: kattavasti* muuntopiirikohtaisia keskeytyslukuja. Kanta- ja alueverkot: liityntäpisteiden keskeytysten lukumäärä ja kestoaika sekä toimittamatta jäänyt energia Vuotuinen energiankulutus Kaikki Kaikki muut paitsi pienjännite (alle 1 kv) Asiakkaiden määrällä Asiakaskohtaiset keskeytykset ja asiakkaan kokema keskeytysaika Muuntopiiritasolla: T-SAIDI, T-SAIFI, T-CAIDI, T-CTAIDI, T-CAIFI, keskeytynyt teho ja siirtämättä jäänyt energia Asiakkaiden määrällä Kaikki Asiakkaiden määrällä ja/tai siirretyn energian määrällä Suurjännite, keskijännite, pienjännite Jännitetasot, joiden keskeytyksiä valvotaan Keskeytysten seuraamisen tarkkuus Muuntopiiritasolla Muuntopiiritasolla Muuntopiiritasolla asiakkaat jaoteltuna asiakastyyppeihin Kaikki Asiakaskohtaiset keskeytystilastot, Järjestelmätasolla ASIDI, ASIFI, SAIDI, SAIFI, CEMI SAIDI, SAIFI ja siirtämättä jäänyt energia Keskeytystyypin ja asiakasmäärän mukaan * T-SAIDI, T-SAIFI, energiapainotetut keskeytysajat ja -määrät odottamattomista ja suunnitelluista keskeytyksistä, aika- ja pikajälleenkytkentöjen vuosienergioilla painotetut lukumäärät, 0,4 kv verkon vuotuisten odottamattomien pysyvien keskeytysten lukumäärä ja kaikkien odottamattomien keskeytysten vuotuinen lukumäärä 1-70 kv verkossa. Vertailumaissa sähköverkon maakaapelointi on huomattavasti Suomea yleisempää. Taulukossa 5.2 on esitetty vertailumaiden pienjännite- ja keskijänniteverkon kaapelointiasteet sekä maiden keskeytysajan kolmen vuoden keskiarvo asiakasta kohden.
52 43 Taulukko 5.2. Vertailumaiden kaapelointiasteet ja keskeytysajat. Maa, vuosi Pienjänniteverkon maakaapelointi aste, % Keskijänniteverkon kaapelointiaste, % SAIDI, min/a Suomi, ( ) Suomi, ( ) Iso-Britannia, ( ) Norja, ( ) Ruotsi, ( ) Tanska, 2010 ~100 ~ ( ) Samaa taulukkoa on havainnollistettu kuvassa 5.2, josta nähdään hyvin kuinka keskijänniteverkon kaapelointiaste korreloi keskeytysaikojen suhteen normaaliolosuhteissa. Suomen keskeytysajat vuosina , jotka olivat keskeytystilastollisesti melko häiriöttömät, ovat vertailumaihin nähden pidemmät samassa suhteessa kuin keskijänniteverkon maakaapelointiaste on pienempi. Mielenkiintoista on myös huomata kuinka suurhäiriöriski on todennäköisempi kaapeloimattomassa verkossa. Suomeen vuosina 2010 ja 2011 osuneet suurhäiriöt näkyvät hyvin vuosien SAIDI:ssa, joka on lähes 2,5-kertainen vuosien SAIDI:iin. Suomen vuosien välinen keskeytysaikojen keskiarvo on moninkertainen verrokkimaiden keskeytysaikoihin verrattuna, mikä osittain kielii verrokkimaiden sähköverkon vähäisemmästä suurhäiriöriskistä. [23,19] 350,00 300,00 Suomi, ( ) 250,00 SAIDI, min/a 200,00 150,00 100,00 50,00 Suomi, ( ) Norja, ( ) Iso-Britannia, ( ) Ruotsi, ( ) Kuva 5.2. Vertailumaiden kaapelointiasteet ja keskeytysajat. Tanska, ( ) 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Keskijänniteverkon kaapelointiaste, %
53 Vertailumaiden sähköverkkotoiminnan regulaattoreilla on käytössä melko paljon samanlaisia sähkön laatu ja toimitusvarmuus mittareita kuin Suomella. Kaikki vertailumaat käyttävät verkonhaltijalle lasketussa kohtuullisessa tuotossa sähköverkon toimitusvarmuuteen perustuvaa laatukannustinta. Ruotsilla ja Iso-Britannialla on käytössään samantyyppiset verkonhaltijoiden keskeytyshistoriatietoihin perustuvat tavoitetasot keskeytysmäärille ja ajoille. Tanskassa käytetään Ruotsin tapaan mittarina SAIDI:a ja SAI- FI:a, mutta Tanskassa verkonhaltijoiden lukemia verrataan suoraan toisiinsa. Vertailussa huonoiten pärjänneelle viidennekselle verkonhaltijoista määrätään laatusanktio. Tällainen suora vertailu verkonhaltijoiden keskeytyslukemien välillä saattaa onnistua Tanskassa, jossa maakaapelointiaste on lähes 100 % ja säävaikutukset on saatu minimiin. Suomessa sähköverkkojen erilaisuus sekä sääolojen alueittaiset vaihtelut tekevät verkonhaltijoiden keskeytyslukemien keskinäisen vertailun erittäin haastavaksi. Suomen ja Norjan laatukannustimet pohjautuvat asiakkaille keskeytyksistä aiheutuvaan haittaan. Norjan malli on hieman pidemmälle viety versio suomen KAHlaskennasta, sillä siinä keskeytyskustannuksiin vaikuttaa asiakkaan tyyppi. Myös katkokset tilastoidaan asiakaskohtaisesti ja katkoista tallentuu myös asiakkaan irtikytkentäteho, josta voidaan laskea tarkemmin asiakkaalle toimittamatta jäänyt energia sekä siitä edelleen aiheutunut haitta. Suomen ja Norjan lisäksi myös Ruotsi on ottamassa valvontamenetelmiinsä keskeytyksistä aiheutuneen haitan arviointia. Yksittäisten sähkökäyttäjien laadun parantamiseksi vakiokorvaukset ovat käytössä kaikissa vertailumaissa Tanskaa lukuun ottamatta. Suomessa ja Ruotsissa vakiokorvauksen suuruus riippuu vuotuisesta sähkönkulutuksesta ja keskeytyksen pituudesta, kun Norjassa ja Iso-Britanniassa korvaus on ajasta riippuva vakiosumma. Iso-Britanniassa vakiokorvauksen suuruuteen vaikuttaa myös asiakkaan tyyppi. 44
54 45 6 KEHITTÄMISVELVOLLISUUDEN VALVON- TAMENETELMÄT Kehittämisvelvollisuuden valvonnassa keskitytään kahteen kohteeseen: Sähkön laadun valvontaan ja korvausinvestointien riittävyyden seurantaan. Sähkön laadun valvonnassa nykyisillä valvontamenetelmillä on tarkasteltava verkonhaltijan keskimääräistä sähkön laatua, kun taas tulevaisuudessa sähkön laatua tarkastellaan mahdollisesti asiakaskohtaisemmin. Sähkön laadun mahdollisia valvontamenetelmiä käydään läpi luvussa 6.1. Verkkoon tehtävät korvausinvestoinnit kuvaavat hyvin sähkömarkkinalaissa vaaditun verkon ylläpidon tasoa. Verkon korvausinvestointitarvetta arvioidaan verkon ikätiedoista, joiden mukaan vanhempaan verkkoon on investoitava enemmän kuin uuteen, jotta verkko pysyy toimintakuntoisena. Korvausinvestointien riittävyyttä arvioidaan vertailemalla korvausinvestointimääriä verkon arvosta laskettuun vuotuiseen tasapoistoon, joka kuvaa kuinka paljon olemassa oleva verkko vanhenee vuodessa. Korvausinvestointien valvontaa käydään tarkemmin läpi luvussa 6.2. Verkon kehittämisvelvollisuuden toteutumista arvioitaessa on syytä tarkastella kehittämisvelvollisuuden toteutumista molemmilla mittareilla. Mikäli mittarit antavat epäiltävää, on verkonhaltijalta pyydettävä tarkempaa tietoa, kuten käyttöpaikkakohtaisia keskeytystietoja sekä ongelmakohtien komponenttien ikä ja investointitietoja, jotta voidaan tarkemmin arvioida onko verkonhaltija laiminlyönyt kehittämisvelvollisuuttaan. Luvussa 6.3 pyritään havainnollistamaan kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arviointiprosessia. 6.1 Sähkön laadun valvontamenetelmät Lain näkökulmasta sähkön laadulla eikä etenkään sähköverkon toimitusvarmuudella ole riittävää keskimääräisen tason määrittelyä, jotta sen pohjalta voitaisiin yksiselitteisesti arvioida verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden toteutumista. Lain noudattama sähkön laatustandardi SFS-EN määrittelee indikatiiviset arvot keskeytysten määrälle yksittäisille asiakkaille, mutta käytännössä sähköverkon keskimääräinen toimitusvarmuustaso, jota EMV:n mittarit tarkastelevat, on aina standardin täyttävä. Standardin mukaan kaikkien sähkön käyttöpaikkojen tulee olla määrittelyt täyttäviä, jolloin käyttöpaikkakohtaisia keskeytystilastoja käyttämällä voitaisiin tarkastella kehittämisvelvollisuuden toteutumista asiakastasolla tämän osalta. ET:n keskeytystilastointityöryhmä suunnittelee käyttöpaikkakohtaisten keskeytystilastojen käyttöönottamista keskeytyksien raportoinnissa ET:lle. Vastaavaa tilastointia voitaisiin hyödyntää myös EMV:ssa
55 46 kehittämisvelvollisuuden tarkastelun lisäksi myös KAH arvojen tarkemmassa määrittelyssä. Käyttöpaikkakohtaisista tunnusluvuista kerrotaan tarkemmin luvussa EMV:n seuraamaa keskimääräistä sähköverkon toimitusvarmuustasoa tarkastelemalla voidaan teoriassa arvioida kehittämisvelvollisuuden toteutuminen verkonhaltijan koko verkon tasolla. Verkonhaltijan sähköverkon toimitusvarmuuden tasoa voidaan arvioida vertailemalla verkonhaltijan keskeytyslukemia samankaltaisten verkonhaltijoiden keskeytyslukemiin. Käytännössä kehittämisvelvollisuuden arviointi tätä kautta on hyvin haastavaa, sillä verkonhaltijoiden verkot ovat hyvin erityyppisiä alueista riippuen, jolloin erilaisten toimitusvarmuustasojen seurauksena verkonhaltijoiden välinen vertailu on vaikeaa. Vastaavasti sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi keskeytyslukemiin eri alueiden välillä, jolloin verkonhaltijoiden keskinäinen vertailu käy entistä haastavammaksi. Verkonhaltijoiden välistä sähköverkon toimitusvarmuuden vertailua käydään tarkemmin läpi luvussa Verkonhaltijan oman keskeytyshistorian tarkastelu kertoo kuinka sähköverkon toimitusvarmuus on muuttunut verkonhaltijan verkossa ja siten se olisi myös potentiaalinen mittari kehittämisvelvollisuuden toteutumisen seuraamiseksi. Haastavaksi kehittämisvelvollisuuden arvioinnin tekevät muuttuvat sääolosuhteet, jotka vaikeuttavat vuosien välistä sähkönverkon toimitusvarmuuden vertailua. Keskeytyshistorian vertailua käsitellään tarkemmin luvussa Kehittämisvelvollisuuden toteutumisen seuraamiseksi sähkön laatua tulee valvoa sekä verkonhaltijan, että yksittäisen asiakkaan tasolla. Nykyisin kerättävillä tunnusluvuilla sähkön laadun valvonta onnistuu vain verkonhaltijatasolla. Verkonhaltijakohtaista sähkön laadun valvontaa on avattu kuvassa 6.1. Verkonhaltijakohtainen tarkastelu Taloudellinen ohjaus - Kannustimet - Sanktiot Keskeytystilastojen/ KAH:n tarkastelu Vertailuryhmän vertailu Historiatietojen vertailu Toimenpideraja - Keskeytykset - KAH Yleisen toimitusvarmuustason arviointi käyttöpaikkakohtaisista keskeytysluvuista Kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arviointi Kuva 6.1. Koko verkonhaltijan tasolla toteutettava sähkön laadun tarkastelu.
56 Kuvan 6.1. mukaisesti verkonhaltijan tasolla tehtävä kehittämisvelvollisuuden valvonta sähkön laadun näkökulmasta painottuu keskimääräisten keskeytystilastojen tarkasteluun. Verkonhaltijan keskeytystietoja voidaan vertailla verkonhaltijan keskeytyshistoriaan sekä samankaltaisten verkonhaltijoiden keskeytystietoihin. Näiden perusteella voidaan määritellä toimenpideraja, jolloin verkonhaltijaa voidaan epäillä kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnistä. EMV:n keräämistä keskimääräisistä keskeytystiedoista on kuitenkin vaikea määritellä absoluuttisesti kehittämisvelvollisuuden toteutumista, joten epäiltäessä kehittämisvelvollisuuden toimenpiderajan ylittymistä voitaisiin verkonhaltijalta vaatia tarkempia keskeytystietoja kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arvioimiseksi. Verkonhaltijan alueella saattaa olla hyvinkin erilaisia keskeytyslukemia asiakkaiden kesken ja kuitenkin yksittäisen asiakkaan kokema sähkön toimitusvarmuus on oleellinen osa verkkopalvelun laatua. Käyttöpaikkakohtaisia keskeytystietoja keräämällä saataisiin nykyistä parempi kuva kehittämisvelvollisuuden toteutumisesta verkonhaltijan alueella yksittäisten asiakkaiden kohdalla. Sähkön käyttäjän näkökulmasta toimitusvarmuus riippuu siitä, kuinka pitkiä aikoja sähköverkkopalvelua ei ole saatavissa ja kuinka usein näin tapahtuu. Asiakaskeskeytysten pituus ja lukumäärä ovat tilastollisesti jakautuneita suureita. Yksittäisellä asiakkaalla keskeytysten määrä ja keskeytysaika voivat vaihdella suuresti vuosittain. Silti verkkoalueen sähkönjakelun luotettavuus, eli keskimääräinen toimitusvarmuus, voi pysyä lähes muuttumattomalla tasolla. Käyttöpaikkakohtaiset tiedot auttavat tunnistamaan keskeytysten jakautumista verkonhaltijan alueella, mikä kertoo tarkemmin kehittämisvelvollisuuden toteutumisesta. Toistaiseksi EMV:n keräämillä tunnusluvuilla kehittämisvelvollisuuden arviointi asiakastasolla sähkön laadun osalta ei ole mahdollista, mutta keräämällä käyttöpaikkakohtaisia keskeytyslukemia kehittämisvelvollisuuden toteutumista voitaisiin arvioida asiakastasolla. Kehittämisvelvollisuuden asiakastason tarkastelua on avattu kuvassa 6.2, jonka mukaisesti voitaisiin paikantaa sähkön laadun ongelmakohtien sijainti ja laajuus. Keskeytystiedoista voidaan edelleen määrittää rikkooko verkonhaltija tietyllä alueella kehittämisvelvollisuutta sähkön laadun näkökulmasta vai ei. 47
57 48 Asiakaskohtainen tarkastelu Keskimääräisille tunnusluvuille ei voi määrittää yksiselitteisiä tarkkoja raja-arvoja, joiden avulla voitaisiin kehittämisvelvollisuuden toteutumista arvioida. Kuitenkin tunnuslukuja historiatietoihin vertailemalla voidaan nähdä trendimuutoksia, onko verkonhaltijan sähkön laatu keskimäärin parantunut vai heikentynyt. Mikäli sähkön laadun havaitaan heikentyneen, voidaan verkonhaltijalta pyytää selvitystä sähkön laadun heikenty- Virhe sähköntoimituksessa yhden asiakkaan kohdalla (SFS 50160) Virhe sähkön toimituksessa usealla asiakkaalla (SFS 50160) 6/24(36) tunnin rikkominen Toistuva Toimenpideraja kehittämisvelvollisuuden tarkastelulle SML:n mukainen korvaus virheestä. Yksittäinen Yksittäinen Kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arviointi Laaja Kuva 6.2. Sähkön laadun asiakaskohtainen tarkastelu. Sähkömarkkinalaki velvoittaa noudattamaan sähkön laadun osalta standardia SFS 50160, jonka mukaan voidaan määritellä sähköverkon toimitusvarmuuden taso, jolla kaikkien sähkönkäyttöpaikkojen tulee olla. Vastaavasti TEM:n ehdotus uudeksi sähkömarkkinalaiksi vaatii, että kaikkien sähkönkäyttöpaikkojen katkot eivät kestä yli kuutta tai 36 tuntia riippuen onko käyttöpaikka asemakaava-alueella vai sen ulkopuolella. Käyttöpaikkakohtaisista tiedoista voitaisiin siis arvioida tarkemmin verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden toteuttamista. Sähkön laatustandardin tai 6/24(36) tunnin keskeytysrajan ylittyminen yksittäisellä asiakkaalla tulkitaan sähkömarkkinalain 27 c mukaisesti virheelliseksi sähköntoimitukseksi, jolloin asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Virheen syntyessä useammalla asiakkaalla tai mikäli virhe syntyy toistuvasti yksittäisellä asiakkaalla, voidaan tilanne tulkita kehittämisvelvollisuuden rikkomiseksi. Rikkeen vakavuudesta riippuen EMV voi velvoittaa verkonhaltijaa korjaamaan laiminlyöntinsä sekä määrätä seuraamusmaksun Verkonhaltijan keskeytyshistorian tarkastelu
58 49 misen syistä sekä arvioita laadun tulevalle kehitykselle. Epäiltäessä verkonhaltijaa kehittämisvelvollisuuden rikkomisesta voitaisiin myös kerätä tarkempia keskeytystietoja, jotta nähtäisiin miten keskeytykset ovat jakaantuneet verkonhaltijan alueella sekä pyytää muita oleellisia tietoja, kuten tehtyjä verkkoinvestointeja ongelma-alueilta. Ennen kuin trendimuutosten avulla voidaan määrittää kehittämisvelvollisuuden toteutumista, täytyy selvittää miten verkon kehittämisen puutteet näkyvät heikentyneessä sähkön laadussa. [33] Parhaiten EMV:n tunnusluvuista verkonhaltijan keskimääräistä sähkön laatua voidaan arvioida keskeytyksistä aiheutuneen haitan avulla, jota käsiteltiin luvussa KAH kertoo hyvin verkon keskimääräisen sähkön laadun painottamalla tärkeimmät keskeytystyypit niiden aiheuttamien haittojen mukaan. Kuvassa 6.3 on esitetty seitsemän suurimman maaseutumaisen verkonhaltijan KAH vuosilta Keskeytyksistä aiheutunut haitta (Miljoonaa euroa) Vuosi Kuva 6.3. Seitsemän suurimman maaseutumaisen verkonhaltijan KAH-arvot vuosina Kuvan 6.3 mukaisesti suurimmalla osalla verkonhaltijoista sähkön laatu on hieman parantunut tai pysynyt samalla tasolla vuodesta 2005 vuoteen Vuosina 2010 ja 2011 sähkön laadussa on sen sijaan osalla verkonhaltijoista syntynyt merkittäviä vaihteluja. Nämä johtuvat kesän 2010 ja vuodenvaihteen myrskyjen aiheuttamista suurhäiriöistä. Vaihtelevat sääolot ja etenkin suurhäiriöt vaikuttavat siis merkittävästi sähkön laatuun, mikä tekee kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arvioinnin vaikeammaksi. Sähkön laadun muutostrendin luotettavan arvioinnin toteuttamiseksi tarkasteluvälin on oltava riittävän pitkä. KAH vertailupohjaa EMV:lla on käytössä vuodesta 2005 alkaen eli seitsemältä vuodelta. Kuvan 6.3 perusteella kaikki vuodet eivät kuitenkaan kaikilla verkonhaltijoilla ole vertailukelpoisia, mikä heikentää vertailun todenmukaisuutta. Kuvassa 6.4 on pyritty havainnollistamaan toimitusvarmuuslukemien vuosittaista vaihtelua laittamalla verkonhaltijat järjestykseen sen mukaan miten suuri keskeytyksistä
59 50 aiheutunut haitta on ollut yhtiön toimittaman sähköenergian suhteen vuosien aikana. 16 KAH(Euroa) / Loppukäyttäjille luovutettu sähköenergia (MWh) Verkonhaltija Kuva 6.4. Sähköverkkojen toimitusvarmuus vuosina Kuvasta 6.4 nähdään, että sähköverkkojen keskimääräinen toimitusvarmuus vaihtelee hieman vuosittain, mutta etenkin heikoimmalla kolmasosalla verkonhaltijoista toimitusvarmuuden vaihtelu on merkittävää. Tämä viittaa siihen, että osa vuosista on sääolojen suhteen vaikeampia kuin toiset ja että etenkin suurhäiriöt näyttävän olevan paikallisia ja vaikuttavan vain osaan verkonhaltijoista. Huomioitavaa on, että kuvassa jokaisen vuoden toimitusvarmuusluvut on laitettu suuruusjärjestykseen eli verkonhaltijoita ei ole lukittu vaaka-akselille eivätkä suurhäiriöt siten koske aina samoja verkonhaltijoita. Kuvan 6.4 mukaan vuosi 2009 on ollut toimitusvarmuuden näkökulmasta paras vuosi sekä keskimääräisesti että eniten keskeytyksistä kärsineiden verkonhaltijoiden näkökulmasta. Vaikein vuosi on ollut 2011, jolloin yleinen toimitusvarmuus taso on ollut hieman huonompi kuin vertailuvuosina, mutta noin kolmasosa verkonhaltijoista on kokenut merkittävästi häiriöitä, mikä viittaa melko laajaan ja rajuun suurhäiriöön. Huomattavaa on, että kuvan asteikko on lukittu tarkkuuden vuoksi 18 euroon/mwh. Todellisuudessa suurimmat arvot vuodelta 2011 ovat noin 140 euroa/mwh, mikä tekee historiatietojen vertailusta entistä epäkäytännöllisempää ainakin osalla verkonhaltijoista. Keskeytystilastojen muutostrendiä tarkastelemalla voidaan siis arvioida verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden toteutumista sähköverkon toimitusvarmuuden osalta. Muutostrendiä tarkasteltaessa on myös arvioitava sään vaikutukset keskeytystilastoihin, jotta muutostrendi vastaa mahdollisimman hyvin verkonhaltijan toimista aiheutunutta toimitusvarmuuden muutosta. Vastaavasti tarkasteluaikavälin on oltava riittävän pitkä, jotta siitä voidaan trendiä perustellusti arvioida. Mikäli sähkön laadun katsotaan heikenty-
60 51 neen, tulee verkonhaltijan keskimääräisen sähkön laadun tasoa arvioida vertailemalla sitä vastaavantyyppisiin verkonhaltijoihin kappaleen mukaisesti, jotta voidaan arvioida kuinka hyvällä tasolla verkonhaltijan keskimääräinen sähkön laatu on. Keskimääräisten sähkön laadun mittareiden osoittaessa mahdollista kehittämisvelvollisuuden laiminlyöntiä voidaan verkonhaltija ottaa tarkempaan yhtiökohtaiseen tarkasteluun Vertailu muihin verkonhaltijoihin Vertailemalla sähköverkon toimitusvarmuutta verkonhaltijoiden kesken voidaan arvioida verkonhaltijan sähköverkon toimitusvarmuuden tasoa. Tämä edellyttää sitä, että verkonhaltijoiden verkot ovat riittävän samankaltaiset, jotta keskimääräinen verkon keskeytyksistä aiheutunut haitta on vertailukelpoinen verkonhaltijoiden välillä. Esimerkiksi kaupunki- ja maaseutupainotteisten verkonhaltijoiden verkot eroavat rakenteeltaan toisistaan merkittävästi, jolloin myös keskeytyslukemat ovat hyvin erityyppiset. Kuvassa 6.5 on esitetty seitsemän suurimman maaseutumaisen verkonhaltijan vuotuisen KAH:n ja loppukäyttäjille luovutetun sähköenergian suhteen kehitys vuodesta 2005 vuoteen Kuvassa KAH-arvot on painotettu loppukäyttäjille luovutetun sähköenergian mukaisesti, jotta verkonhaltijoiden KAH-arvot saadaan vertailukelpoisemmiksi. KAH-arvot on siirretty vuoden 2012 rahanarvoon rakennuskustannusindeksin mukaisesti. Kuvissa 6.3 ja 6.5 samat verkonhaltijat on esitetty vastaavilla väreillä. KAH (Euroa) / Luovutettu sähköenergia (MWh) Vuosi Kuva 6.5. Seitsemän suurimman maaseutumaisen verkonhaltijan KAH suhteessa verkosta luovutettuun sähköenergiaan vuosina Kuvasta 6.5 nähdään, että samankaltaisten verkonhaltijoiden löytäminen on hankalaa, sillä verkonhaltijoiden verkot ovat erityyppisiä keskenään, minkä lisäksi ne toimivat erilaisissa ympäristöissä. Teoriassa huonosti verkkoaan hoitavalla verkonhaltijalla KAH:n suhde luovutettuun energiaan tulisi keskimääräisesti olla korkeampi kuin hyvin verkkoaan hoitavilla verkonhaltijoilla.
61 52 Kuvan 6.5 mukaisesti muutama suuri maaseutuyhtiö selvisi vuosien 2010 ja 2011 myrskyistä lähes kokonaan vikaantumatta, kun taas muutamalle verkonhaltijalle ne aiheuttivat merkittäviä haittoja. Tämä herättää ajatuksen, että niin sanottuina normaaleina häiriövuosinakin sään paikallisilla eroilla saattaa olla merkittävä vaikutus verkon keskimääräiseen toimitusvarmuuteen. Toisaalta syntyneiden haittojen syynä voi olla myös verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnin seurauksena heikentynyt verkko, joka vikaantuu herkemmin sään vaikutuksesta. Koska verkkojen häiriöt riippuvat tuntemattomassa suhteessa sekä sään vaikutuksesta että verkon kunnosta, verkonhaltijoiden keskinäinen vertailu on tehtävä varauksella ja mahdollinen kehittämisvelvollisuuden tarkastelu on tehtävä tarkemmista tiedoista tapauskohtaisemmin. Tarkempia tietoja voivat olla esimerkiksi käyttöpaikkakohtaiset keskeytyslukemat sekä verkon ikä ja investointitiedot ongelma-alueilta. Verkonhaltijoiden välisestä vertailusta voidaan kuitenkin löytää mahdolliset ongelmayhtiöt, joilla saattaa olla puutteita kehittämisvelvollisuuden täyttämisessä ja jotka on siten otettava tarkempaan tarkasteluun. 6.2 Korvausinvestointien valvonta Korvausinvestointien riittävyyttä voidaan arvioida vertailemalla niitä verkonhaltijan jälleenhankinta-arvosta laskettuun vuotuiseen tasapoistoon, joka kuvaa kuinka paljon verkkoa olisi keskimäärin uusittava vuodessa, jotta verkko ei vanhenisi. Toisaalta myös verkon keski-ikä on otettava huomioon korvausinvestointeja arvioitaessa, sillä vanhaan verkkoon kohdistuva korvausinvestointipaine on suurempi kuin keski-iältään nuorella sähköverkolla. EMV:n valvontamenetelmien pohjalta luonnolliseksi alarajaksi korvausinvestointien jatkuvalle seuraamiselle muodostui 30 % nykykäyttöarvotaso. Tätä alhaisempien verkkojen katsotaan olevan niin vanhaa, että korvausinvestointien on aina ylitettävä verkonarvosta laskettu tasapoisto, jotta verkkoa saadaan uusittua riittävästi. Tarkemmat perustelut tason määrittelylle on esitetty luvussa Korvausinvestointeja on syytä seurata komponenttiryhmittäin, jotta mahdolliset laiminlyönnit tulevat paremmin esiin. On myös huomattava, että esimerkiksi keskijänniteverkon maakaapelit ja ilmajohdot on laskettava samaan komponenttiryhmään, jotta korvausinvestointeja voidaan verrata tasapoistoihin, sillä ikääntyneitä ilmajohtoja usein korvataan maakaapeleilla. Korvausinvestointien 30 % alarajan lisäksi on syytä seurata myös uudemman verkon korvausinvestointitasoja. Riittävän korvausinvestointitason seuranta on tällöin tehtävä pidemmällä aikavälillä, jolloin nähdään kuinka suuri on todellinen keskimääräinen korvausinvestointitaso verrattuna verkon tasapoiston määrittämästä riittävästä keskimääräisestä korvausinvestointitasosta. Tällöin on otettava huomioon myös verkon keski-ikä, jonka avulla voidaan arvioida verkon korvausinvestointitarvetta. Tarkemmin korvausinvestointien historiatietojen seuraamisesta kerrotaan luvussa Kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arviointi korvausinvestointien osalta voitaisiin siis tehdä kuvan 6.6 mukaisesti.
62 53 Korvausinvestointien seuranta Komponenttiryhmän NKA yli 30 % Komponenttiryhmän NKA alle 30 % Korvausinvestointihistoria/keski-iän muutos Korvausinvestoinnit vs. tasapoistot korvausin- Riittävät vestoinnit Ei riittävästi korvausinvestointeja Kehittämisvelvollisuuden arviointi Kehittämisvelvollisuuden rikkominen Ei toimenpiteitä Kuva 6.6. Korvausinvestointien valvonta. Kuvan 6.6 mukaisesti vertailu tehtäisiin verkonhaltijoittain komponenttiryhmäkohtaisesti. Komponenttiryhmän nykykäyttöarvon ollessa alle 30 % voitaisiin korvausinvestointeja vertailla suoraan verkonarvosta laskettuun tasapoistoon, jolloin korvausinvestointien tulisi olla tasapoistoja suurempi, jotta kehittämisvelvollisuus vaatimus toteutuu. Vastaavasti, jos komponenttiryhmän nykykäyttöarvo on yli 30 %, tulee kehittämisvelvollisuuden toteutumista arvioida komponenttiryhmän keski-iän muodostaman korvausinvestointitarpeen ja toteutuneiden korvausinvestointien suhdetta Verkon ikätietojen seuranta EMV alkoi kolmannella valvontajaksolla käyttää keski-ikätietoja verkon nykykäyttöarvon määrityksessä. Toisella valvontajaksolla käytetty tasapoistoihin perustunut menetelmä määrittelee nykykäyttöarvon osittain virheellisesti, koska tällöin yksittäisen komponentin osalta NKA voi mennä jopa negatiiviseksi, mikäli se ylittää pitoaikansa. Keski-ikätietoja hyödyntämällä yksittäisten komponenttien NKA on vähintään nolla, kun komponentin ikä ylittää pitoajan. Tällöin pitoajan ylittäneet yksittäiset komponentit eivät vaikuta negatiivisesti komponentin NKA:oon. Komponenttien keski-iät määriteltiin edellisen kerran vuonna Niiden komponenttien, joiden ikätiedot eivät olleet saatavilla, keski-ikä määriteltiin siten, että komponentin nykykäyttöarvoksi tuli 50 % eli keski-iäksi saatiin puolet pitoajasta. Kuvan 6.7 mukaan komponenttiryhmästä riippuen noin %:lla verkonhaltijoista ei ollut ikätietoja saatavilla vuonna 2005.
63 54 Kuva 6.7. Verkonhaltijoiden osuus, joilla ei ollut ikätietoja saatavilla komponenttiryhmästä vuonna 2005.[34] Kuvan 6.7 mukaisesti komponenttien ikätiedot eivät olleet vuonna 2005 kattavasti verkonhaltijoiden tiedossa. Maakaapeloinnin kaivuolosuhteiden määritys ja verkkokomponenttien keski-ikätietojen käyttö verkonarvon määrityksessä tutkimuksen mukaan kuitenkin keski-ikätietojen saatavuus on parantunut huomattavasti vuodesta 2005 ja kolmannella valvontajaksolla keski-iät on siten voitu määrittää todenmukaisemmin [35]. Komponenttien ikätietoja on syytä kerätä mahdollisimman todenmukaisesti ja niitä tulee tarkastella kriittisesti, sillä niillä on suuri vaikutus niin kehittämisvelvollisuuden valvonnassa kuin verkonhaltijan verkon nykykäyttöarvosta lasketussa kohtuullisessa tuotossa, joka vaikuttaa suoraan verkonhaltijan tulokseen. Kuvasta 6.8 on esitetty vuonna 2005 määritettyjen keski-ikien suhde 50 % NKA:sta laskettuihin keski-ikiin. Kuvasta nähdään, että joissain komponenttiryhmissä komponenttien, joiden ikää ei tiedetty, keski-ikä on jopa alhaisempi kuin komponenttien, joiden iät olivat tiedossa. Koska nuorempien komponenttien ikätiedot ovat yleisesti paremmin tiedossa ja koska tiedetään, että valtaosa Suomen sähköverkosta on rakennettu luvulla, tulisi komponenttien keski-ikätietojen olla korkeammat. Tästä voidaan päätellä, että vuonna 2005 määritelty 50 % keski-ikä tuntemattomille komponenteille ei ole ainakaan ollut liian korkea komponenttien todelliseen ikään nähden ja menetelmä on saattanut määrittää osalle verkonhaltijoista todellista suuremman verkon NKA:n.
64 55 Kuva 6.8. Todelliset keski-ikätiedot verrattuna nykykäyttöarvoprosentilla (50 %) laskettuihin ikätietoihin vuonna 2005.[34] Vuonna 2012 ei voida kuitenkaan käyttää enää 50 % keski-ikää ikätiedottomille komponenteille, sillä verkko on vanhentunut vuodesta 2005 seitsemän vuotta. Sen myötä komponentteja, joiden keski-ikätietoja ei ole saatavilla, tulee ikätietojen osalta päivittää ikääntymisen mukaisesti. Kuvassa 6.9 on esitetty ikätiedottomien komponenttien keski-iän ja NKA%:n muutos vuodesta 2005 vuoteen Pitoaikana kuvaajassa on käytetty 40 vuotta, mikä on kaikkien verkonhaltijoiden eri verkkokomponenttien pitoaikojen keski-ikä ja mediaani. [34] Kuva 6.9. Eri nykykäyttöarvoprosenteilla laskettujen ikätietojen vertailu ja nykykäyttöarvon sekä ikätietojen kehitys vuodesta 2005 vuoteen 2012 [34].
MERIJÄRVEN JA PYHÄJOEN ALUEEN VERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Maria Kainulainen Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka
SÄHKÖNTOIMITUKSEN LAATU- JA TOIMITUS- TAPAVIRHEEN SOVELLUSOHJE
SÄHKÖNTOIMITUKSEN LAATU- JA TOIMITUS- TAPAVIRHEEN SOVELLUSOHJE 17.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 4 1 Virhettä, vahingonkorvausta ja hinnanalennusta koskevat säädökset... 5 1.1 Sähkömarkkinalaki...