Source: http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/przetargi_inwestycyjne/art861.html
Timestamp: 2020-08-14 23:23:22+00:00
Document Index: 62750525

Matched Legal Cases: ['art. 40', 'art. 29', 'art. 29', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 86', 'art. 24', 'art. 24']

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 14.08.2020 R .
Lubaczów, dnia 14.07.2020 r.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest
3.1. Część I :
1. Niecka basenowa o wymiarach 25x16 ze stali nierdzewnej
2. Ruchome dno
3.Technologia uzdatniania wody
A. Zamówienie podstawowe:
Pozycja niecki basenu obejmuje ściany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania elementów ścian oraz dno niecki basenu. Z tych elementów powstaje szczelna niecka basenu. Powierzchnie ścian i dna, które odejmuje się w związku z montażem elementów wbudowanych, np. schodów, ławek, kanałów dennych itp., należy w tych pozycjach uwzględnić, tzn. należy je w tych pozycjach wyliczyć.
Nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie wymaga
się innych materiałów. Nie dopuszcza się wykonania konstrukcji nośnej niecki z materiału o niższych własnościach antykorozyjnych niż 1.4404 ze względu na wymaganą wysoką odporność konstrukcji niecki na korozyjne oddziaływanie środowiska zewnętrznego.
Grubość materiału: wymagania minimalne:
- ściana: 2,5 mm
- konstrukcje usztywniające: 2,0 mm
- rynna: 2,0 mm
- dno: 1,5 mm
Specyfikacja techniczna niecek nierdzewnych
- blachy ścian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
- rynna: stal walcowana, gładka jasna
- dno: stal walcowana, gładka jasna
- spoiny: tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowane
(ziarno 400) – szlifowane w obrębie przelewu
Projekt obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody, a przyjęty system obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody. Zakłada się maksymalną liczbę użytkowników w ciągu doby nie przekraczającą 450 osób. Zakłada się maksymalną liczbę użytkowników 49 osób na godzinę. Instalacje uzdatniania wody basenowej pracują w obiegu zamkniętym ruchu ciągłym z przepływem pionowym zgodnie z zaleceniami normy DIN19643.
Przyjęto że woda stosowana do uzupełniania i napełniania basenów spełnia wymagania stawiane wodzie pitnej.
Filtracja odbywać się będzie w filtrze ciśnieniowym ze złożem namywanym diatomitowym o wysokości świec 1100mm typu „DE” .
Prędkość filtracji vf=4-5m/h, prędkość mycia filtrów 5m/h.
Przyjęto dodatkową dezynfekcję promieniami UV oraz ozonem.
Częstotliwość regeneracji złoża 3 razy na tydzień.
Podwójne ruchome dno w basenie o wymiarach 25,03 m x 16,00 m musi być zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, żeby wyeliminować jakiekolwiek szczeliny i otwory mogące spowodować ryzyko wpłynięcia pod nie lub zaklinowania jakiejś części ciała użytkownika basenu.
System musi być zaprojektowany i wyprodukowany z materiałów odpowiednich do użytkowania w środowisku basenowym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej wilgotności i obecności chloru.
Użyte materiały winny zapewniać brak korozji i utraty koloru. Wszystkie stalowe części podwójnego ruchomego dna muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 316L trawionej i pasywowanej; liny muszą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 316.
PODWÓJNE RUCHOME DNO
Wymiary łączne obu platform i osłony (dł. x szer.): 25,03 m x 16,00 m
Platforma nr 1: 25,03 m x 8,00 m
Platforma nr 2: 25,03 m x 8,00 m
Wysokość konstrukcyjna ruchomego dna: 0,60 m
System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym; liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika
Regulowana głębokość wody w basenie: -1,80 – 0,00 m
Różnicowanie głębokości pomiędzy platformami ruchomego dna: -1,80 – 0,00 m
Podwójne ruchome dno ma być zaprojektowane i wyprodukowane jako konstrukcja pływająca (typ 1
według normy PN EN13451-11), która jest ustawiana i unieruchamiana na zadanej głębokości za pomocą systemu lin ze stali nierdzewnej poruszanych hydraulicznymi siłownikami. Siłowniki muszą być umiejscowione tak, aby uniemożliwić zanieczyszczenie wody basenowej na skutek ewentualnego
wycieku oleju, tj. w pomieszczeniu technicznym, poza niecką basenową.
Podwójne ruchome dno powinno składać się z 2 platform, zaprojektowanych i wykonanych jako 2 ramy stalowe z zamocowanymi zbiornikami wypornościowymi, pokryte płytami polipropylenowymi (jak na zdjęciu nr 1a i 1b) PP-H w kolorze białym RAL 9010 (barwionym w masie) z barwionymi w masie liniami wyznaczającymi tory w kolorze czarnym RAL 9005. Płyty polipropylenowe muszą posiadać następujące parametry: gęstość 0,90-0,93 g/cm3, naprężenie przy granicy plastyczności min. 30 MPa (EN ISO 527), współczynnik płynięcia (MFI) min. 0,70 g/10 min (EN ISO 1133), udarność z karbem min. 7 kJ/m2 (EN ISO 179), grubość samej płyty minimum 20 mm, klasa antypoślizgowości zgodnie z normą PN-EN 13451:część 11, tj. 18º oraz muszą być perforowane na części powierzchni dla zapewnienia cyrkulacji wody. Zabezpieczenie przestrzeni między platformami ma stanowić osłona z kształtowników stalowych pokrytych panelami polipropylenowymi poruszająca się płynnie i samoczynnie w miarę przemieszczania platform. Różnica położeń platform ma wynosić od 0,00 m do 1,80 m, to znaczy, że platforma nr 1 może znajdować się na głębokości takiej samej jak platforma nr 2 lub mniejszej; skrajne położenie platform to: platforma nr 1 0,00 m, platforma nr 2 minus 1,80 m.
Zbiorniki wypornościowe zapewniające pływalność podwójnego ruchomego dna muszą być mocowane do ramy; nie dopuszcza się mocowania zbiorników do elementów pokrycia ruchomego dna. Zbiorniki nie mogą być wypełnione powietrzem, gazem ani innymi substancjami lotnymi.
Podwójne ruchome dno musi posiadać min. 2 otwory rewizyjne, umożliwiające bezpieczny dostęp pod
platformy ruchomego dna w celu dokonania przeglądu i konserwacji. Platformy ruchomego dna mają
być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych
prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym. Wysokość konstrukcyjna podwójnego ruchomego dna wynosi min. 600 mm. Podwójne ruchome dno musi mieć udźwig przynajmniej 600 N/m2
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 roku, co najmniej 50% zakresu rzeczowego zamówienia dla części I przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym roczne przeglądy techniczne urządzeń, technologii basenowej oraz ruchomego dna, dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usuwać powstałe usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy - patrz wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis na następujących warunkach:
- nieprzekraczalny czas przybycia serwisu do 48 h od chwili powiadomienia przez Zamawiającego,
- Wykonawca ponosi koszty dojazdu serwisu w okresie gwarancji.
4) W przypadku, gdy gwarancja producenta wbudowanych urządzeń w system ruchomego dna lub technologii uzdatniania wody, będzie krótsza od wskazanej w ofercie, jako wiążąca dla Zamawiającego będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
5) Wykonawca zapewni również przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i potwierdzi to wydaniem stosownych zaświadczeń.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia - skomplikowane projektowane systemy krytej pływalni oraz standard budynku pasywnego, zgodnie z art. 29. 3. Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wskazanie niektórych znaków towarowych, lub szczególnego procesu, który charakteryzuje projektowane systemy krytej pływalni, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane dla poszczególnych produktów i procesów.
3.2. Część II :
2. Roboty wykończeniowe
3. Instalacje elektryczne, oświetlenie, system automatyki i zarządzania budynkiem
4. Wewnętrzna Instalacja wentylacji i klimatyzacji
5. Instalacje sanitarne z instalacją solarną
4. Instalacja fotowoltaiczna
6. Punkt ładowania pojazdów elektrycznych
7. Wyposażenie budynku
Wykonanie utwardzenie placu wokół krytej pływalni, wykonanie dojścia wraz z chodnikiem i placem wejściowym. Konstrukcja placu i dojścia składa się z następujących warstw:
8 cm warstwa ścieralna s kostki betonowej typu Nostalit
3 cm podsypka piaskowa 4:1
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
220 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63
15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm-2,5 MPa
6 cm Kostka betonowa typu Nostalit
3 cm podsypka cem-piask 1:4
20 cm podbudowa z kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
Wykonanie ogrodzenia i zieleni - Powierzchnia razem – 905 m2.
W zakresie sieci oświetleniowej przewidziano montaż 7 szt. opraw parkowych wokół budynku.
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR gr.15 cm
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm
Dodatek włókna polipropylenowe
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 mm - przeciwpoślizgowe
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt akustycznych 53/50 LW 36DB gr.5 cm
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 mm - przeciwpoślizgowe, fuga krzemianowa , zaprawa klejowa przeciwwodna
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, - przeciwpoślizgowe
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe ściany
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne
Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne
Balustrady z kształtowników
Daszki aluminiowe nad drzwiami
Wycieraczka systemowa z wkładem gumowo - rypsowym
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej
Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy
z cynku, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, blacha grubości 0.60 mm
Ruszt drewniany na ścianach pod deski okapowe
Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą , (z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki)
- ściany - tynk cienkowarstwowy cześć basenowa
- ściany - tynk cienkowarstwowy cokół
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych
Żaluzje fasadowe - od strony południowej w fasadzie ZS1, ZS3, ZS15, w celu ochrony przed promieniowaniem słonecznym, zaciemnieniem szklanych fasad
Instalacje elektryczne, oświetlenie, system automatyki i zarządzania budynkiem
- zestaw złączowo-pomiarowy
- rozdzielnica główna
- wewnętrzne linie zasilające
- oświetlenie wnętrzowe podstawowe
- oświetlenie kierunkowe
- instalacja gniazd wtykowych ogólnych
- instalacja gniazd komputerowych
- zasilanie urządzeń siłowych
- instalacje ochronne obejmujące (ochronę od porażeń prądem elektrycznym, ochronę odgromową, połączenia wyrównawcze, uziemienia, ochronę przed przepięciami )
Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia - wyłącznie źródeł światła o klasie A++ oraz
wyposażonych w gwint E (według PN- E-2500), G, MR lub o innym trzonku (systemie mocowania)
Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie zamieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/ liczników/inteligentnych modułów sterowania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek.
System załączania i przełączania w tryb pełnego użytkowania instalacji grzewczych i wentylacji oraz załączania i rozłączania pracy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wokół budynku.
System będzie realizował pomiary m.in.:
• zużycia energii elektrycznej na potrzeby energii pomocniczej urządzeń grzewczych, instalacji c.w.u. i c.o , c.t
• zużycie energii na potrzeby przygotowania c.w.u.,
• zużycie energii na potrzeby ogrzewania pomieszczeń biurowych i administracyjnych,
• rzeczywistego czasu pracy urządzeń i instalacji w celu określenia okresów kiedy obiekt będzie użytkowany, a kiedy nie
• Stężenia dwutlenku węgla C02 w hali basenowej
• Parametrów i warunków pogodowych
• Pomiaru średniej temperatury wewnętrznej w budynku i zewnętrznej
• Obecności użytkowników w pomieszczeniach,
• Mocy chwilowej oraz uzysków instalacji fotowoltaicznej,
• Pomiarów energii elektrycznej zużywanej przez stację ładowania pojazdów.
System będzie realizował następujące funkcje sterowania:
• wydajności pracy systemu grzewczego w zależności od warunków pogodowych i wskazań programatora czasowego (funkcja automatyki pogodowej),
• programowania co najmniej tygodniowego i dobowego harmonogramu pracy urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, cyrkulacji w obiegu c.w.u. itp. dla każdego z układów oddzielnie, w 15 minutowych krokach czasowych,
• pracy zewnętrznych żaluzji (rozwijanie/ zwijanie żaluzji) w zależności od temperatury zewnętrznej, temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach oraz intensywności i długości operacji słonecznej w celu zapobiegania możliwości przegrzewania pomieszczeń w okresie letnim,
• wydajności instalacji wentylacyjnej w zależności od obecności użytkowników w pomieszczeniach (obniżenie wydajności w przypadku nieobecności).
Wewnętrzna Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Zaprojektowano 3 indywidualne instalacje wentylacyjne z uwagi na zróżnicowanie funkcjonalne pomieszczeń. Instalacje obsługują:
- K1 – hala basenowa,
- K2 – hol główny z szatniami,
- K3 – podbasenie i pomieszczenia techniczne w piwnicy
Wentylacja w budynku polega opiera się na 3 indywidualnych instalacjach wentylacyjnych z uwagi na zróżnicowanie funkcjonalne. Instalacje obsługują:
- K1 – hala basenowa – centrala nawiewno – wywiewna w wykonaniu basenowym wraz z automatyką, Vn=20 000m3/h, Vw=20 000m3/h o sprawności odzysku ciepła 114,81kW.
Część nawiewna składa się z następujących elementów:
• Filtracja powietrza – klasa G4,
• Przepustnica z siłownikiem,
• Wymiennik płytowo – poprzeczny o wydatku powietrza po odzysku ciepła 14 000 m3/h oraz wydatku powietrza recyrkulowanego 6 000 m3/h,
• Chłodnica o całkowitym wydatku 54,96kW,
• Sekcja kompresora,
• Nagrzewnica wodna o wydajności 60,30kW z termostatem przeciwzamrożeniowym,
• Wentylator typu „plug fan”,
• Filtracja powietrza – klasa F7.
Część wywiewna składa się z następujących elementów:
• Wymiennik płytowo – poprzeczny,
• Chłodnica o całkowitym wydatku 57,50kW.
- K2 – hol główny z szatniami – centrala nawiewno – wywiewna w wykonaniu standardowym wraz z automatyką, Vn=2 260m3/h, Vw=2 260m3/h o sprawności odzysku 28,17kW.
• Nagrzewnica wodna o wydajności 10,60kW z termostatem przeciwzamrożeniowym,
• Przepustnica z siłownikiem.
- K3 – podbasenie i pomieszczenia techniczne w piwnicy – centrala nawiewno – wywiewna w wykonaniu standardowym wraz z automatyką, Vn= 3 070m3/h, Vw=1920m3/h o sprawności odzysku 31,32kW.
• Nagrzewnica wodna o wydajności 19,40kWz termostatem przeciwzamrożeniowym,
Powietrze rozprowadzane będzie (nawiew/wywiew) po pomieszczeniach za pomocą kanałów prostokątnych i o przekroju kołowym ze stali ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelności A, malowane farbą epoksydową (zabezpieczenie przed korozją instalacji basenowej i wyciągowej).
Instalacje sanitarne c.w.u, c.o. c.t., technologia kotłowni, wew. instalacja gazowa
Rozwiązanie technologiczne kotłowni opartej na odnawialnych źródłach energii oraz gazie ziemnym w budynku Krytej Pływalni w Lubaczowie.
Kotłownia zlokalizowana została na poziomie podbasenia.
Kotłownia będzie pracować dla potrzeb obiegów grzewczych:
– obieg nagrzewnic wentylacyjnych – 90kW,
– obieg ogrzewania podłogowego – 17kW,
– obieg ciepłej wody użytkowej – 50kW,
– obieg wymiennika basenowego – 255kW.
W celu podniesienia efektywności energetycznej obiektu zaprojektowano również:
– instalację solarną służącą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej opartą na 13 kolektorach o łącznej mocy grzewczej 22kW,
– instalację solarną obiegu wymiennika basenowego opartą na 35 kolektorach o łącznej mocy grzewczej 58kW,– instalację pomp ciepła obiegu nagrzewnic wentylacyjnych, ogrzewania podłogowego opartą łącznie na dwóch urządzeniach o mocy 70kW zasilanych z sond gruntowych, pionowych o łącznej mocy grzewczej 140kW
– instalację pompy ciepła obiegu c.w.u składającą się z jednego urządzenia zasilanego z sond gruntowych pionowych o mocy 50kW,
Obieg nagrzewnic wentylacyjnych i ogrzewania podłogowego:
Obieg nagrzewnic wentylacyjnych oraz ogrzewania podłogowego zasilany będzie z zespołu dwóch pomp ciepła. W obiegu zastosowano dwa zasobniki buforowe PSB 1000 o pojemności całkowitej 1000dm3 każdy pracujące w kaskadzie w układzie Tichelmann’a. Odbiór ciepła z bufora odbywać się będzie z zastosowaniem odrębnych obiegów włączonych do rozdzielacza.
Obiegi wymuszone zostaną poprzez zastosowanie odrębnych pomp obiegowych wraz z niezbędną armaturą odcinającą.
Zaprojektowano ogółem dwie pompy ciepła o wydajności termodynamicznej 75,3kW każda, współpracujące z pionowymi wymiennikami gruntowymi.
Dla obiegów stosuje się następujące pompy:
- pomiędzy dolnym źródłem a pompą ciepła dla pojedynczego zespołu dolnego źródła z 20 kolektorami zaprojektowano pompę typ 65/1-16 PN6/10 o łącznej ilości 2szt.,
- dla obiegu czynnika pomiędzy pompą ciepła a zbiornikami buforowymi dla każdej z pomp ciepła zaprojektowano pompę typ 40/1-10 PN6/10 o łącznej ilości 2szt.,
- dla obiegu czynnika w instalacji nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano pompę typ 50/1-6 PN10 w ilości 1szt.,
- dla obiegu czynnika w instalacji ogrzewania podłogowego zaprojektowano pompę 30/1-6 PN10 w ilości 1szt.
Każda z pomp ciepła została zabezpieczona naczyniami wzbiorczymi ciśnieniowymi firmy typ N200 o pojemności całkowitej 200dm3 oraz zaworami bezpieczeństwa typ 1915 o średnicy króćca wylotowego 32mm.
Instalację grzewczą zabezpieczono naczyniem wzbiorczym N500 o pojemności całkowitej 500dm3.
Dla obiegu instalacji ogrzewania podłogowego dobrano zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem typ VRG131 DN20, ARA600 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/.
Obieg ciepłej wody użytkowej:
Ciepła woda użytkowa zrealizowana będzie za pomocą dwóch podgrzewaczy pojemnościowych BH 1500 o pojemności 1500 dm3 każdy. Jeden z podgrzewaczy c.w.u. zasilany zostanie z zespołu 13 kolektorów słonecznych, drugi z pompy ciepła o mocy 51,2kW zasilanej z pionowych sond gruntowych. Źródła te pracować będą naprzemiennie.
Zaprojektowano pompę ciepła o wydajności termodynamicznej 51,2kW, współpracującą z pionowymi wymiennikami gruntowymi.
- pomiędzy dolnym źródłem a pompą ciepła dla pojedynczego zespołu dolnego źródła z 17 kolektorami zaprojektowano pompę typ 65/1-16 PN6/10 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ w ilości 1szt.,
- dla obiegu czynnika pomiędzy pompą ciepła a zbiornikami buforowymi zaprojektowano pompę typ 40/1-10 PN6/10 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ w ilości 1szt.,
- dla obiegu ciepłej wody użytkowej zaprojektowano pompę 20/5-3 w ilości 1szt.
Pompa ciepła została zabezpieczona naczyniem wzbiorczym ciśnieniowym typ N200 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 200dm3 oraz zaworem bezpieczeństwa o średnicy króćca wylotowego 32mm.
Dla instalacji zimnej wody zaprojektowano naczynie wzbiorcze ciśnieniowe typ D33 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/.
Dobrano zawór bezpieczeństwa do urządzeń ciepłej wody użytkowej typ 2115 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o średnicy króćca wylotowego 25mm.
Kolektory słoneczne w ilości łącznie 13szt. montowane będą na ścianie południowej na konstrukcjach wsporczych systemowych typ Inisol CH250 SLIM /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ dostarczanych wraz z kolektorami.
Zaprojektowano stację solarną typ SKS 13-45 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ wyposażona w pompę solarną oraz zawory bezpieczeństwa. Dla zabezpieczenia instalacji solarnej zaprojektowano naczynie w zbiorcze ciśnieniowe typ S80 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 80dm3.
Obieg wymiennika basenowego:
Wymiennik basenowy zasilany będzie z kaskady trzech kotłów gazowych o łącznej mocy 252kW, kondensacyjnych, z zamkniętą komorą spalania, pracujących w systemie zamkniętym oraz z 35 kolektorów słonecznych. Ciepło wytworzone przez kotły gazowe oraz kolektory słoneczne kierowane będzie do zasobnika buforowego PSB 2000 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 2000dm3 i odbierane przez wymiennik basenowy. Obiegi kotłowe jak również obieg wymiennika basenowego wymuszone zostaną za pomocą pomp obiegowych wraz z niezbędną armaturą odcinającą.
Dla pokrycia potrzeb cieplnych wymiennika basenowego projektuje się kaskadę trzech kotłów gazowych, wiszących, kondensacyjnych typu Innovens Pro MCA 90 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ .
- dla obiegu kotłowego dobrano pompę typu Magna3 50-40 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ w ilości 1szt.,
- dla obiegu wymiennika basenowego dobrano pompę obiegową typ 50/1-12 PN6/10 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ w ilości 1szt.
Instalację zabezpieczono naczyniem wzbiorczym ciśnieniowym typ N200 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 200dm3.
Kolektory słoneczne w ilości łącznie 35szt. montowane będą na ścianie południowej na konstrukcjach wsporczych systemowych typ Inisol CH250 SLIM /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ dostarczanych wraz z kolektorami. Zaprojektowano stację solarną typ SKS 100 CME /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ wyposażoną w pompę solarną oraz zawory bezpieczeństwa. Dla zabezpieczenia instalacji solarnej zaprojektowano naczynie wzbiorcze ciśnieniowe typ S200 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 200dm3.
Bezpośrednim źródłem ciepła dla obiegu nagrzewnic wentylacyjnych i ogrzewania podłogowego będzie zespół dwóch pomp ciepła o mocy 75,3kW każda.
Jako rozwiązanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano ogrzewanie podłogowe w systemie zamkniętym, niskotemperaturowe, o obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego tz=35°C/ tp=28°C.
Pompy ciepła zasilać będą ponadto działanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Dla zabezpieczenia pracy sprężarek w pompach ciepła, woda grzewcza akumulowana będzie w projektowanych dwóch zbiornikach buforowych o pojemności 1000dm3 każdy.
Centralne ogrzewanie w piwnicy składa się z pętli ogrzewania podłogowego, wykonanych z rur PE-RT 16x2,0mm i zasilanych z jedenastosekcyjnego rozdzielacza wykonanego ze stali nierdzewnej o średnicy 1”.
Centralne ogrzewanie na parterze składa się z pętli ogrzewania podłogowego, wykonanych z rur PE-RT 16x2,0mm, zasilanych z dwóch rozdzielaczy,: jedenastosekcyjnego i dwunastosekcyjnego, wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicy 1”.
Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przy pomocy spawania gazowego.
Gazomierz miechowy G16, reduktor ciśnienia R25 i kurek główny zamontować w skrzynce gazomierzowej o wymiarach 900x850x300mm znajdującej się na ścianie budynku Krytej Pływalni (jak w części graficznej opracowania).
Dla zabezpieczenia przed awaryjnym wypływem gazu zaprojektowano system GAZEX /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ zastosowaniem zaworu klapowego MAG-3 DN80 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ zamontowanego w skrzynce gazomierzowej, centralę sterującej GAZEX MD-2.Z oraz czujnik DEX-2 i sygnalizator SL-21 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tych urządzeń/ .
Przewiduje się zamontowanie zaworu pierszeństwa typ VV300/VV100 DN50 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ p-poż. na inst. wody socjalno-bytowej
Rurociągi wody zimnej do zaworu pierszeństwa oraz instalacje p-poż wykonać z rur stalowych, ocynkowanych, łączonych przy pomocy ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego.
Rurociągi wody zimne (socjalno-bytowej), oraz podejścia do przyborów przewiduje się wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych złączkami zaprasowywanymi prowadzonych podtynkowo.
Całość instalacji wody ciepłej i cyrkulacji przewiduje się wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych złączkami zaprasowywanymi i zaciskowo- skręcanymi.
Na wszystkich odgałęzieniach inst. wodociągowej, podejściach do pionów oraz odgałęzieniach do punktów czerpalnych montowane będą zawory odcinające kulowe.
Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych montowane będą termostatyczne zawory regulacyjne TCV/lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/, które zapewnią prawidłowy przepływ wody cyrkulacyjnej.
Przewiduje się izolację wszystkich przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, oraz izolację antykondensacyjną wszystkich przewodów wody zimnej.
Zgodnie z wytycznymi p.poż wewnętrzną ochronę przeciwpożarową budynku stanowić będą hydranty Ø25.
Projektowane szafki hydrantowe posiadać będą miejsce na gaśnicę.
Hydranty zasilane będą z instalacji wodociągowej, która zapewni jednoczesną pracę dwóch hydrantów przy ciśnieniu minimalnym 0,2Mpa i wydajności 1 l/s każdego z nich.
Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia przez przegrody budowlane na granicy stref p-poż oraz przez przegrody dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej EI w miejscu gdzie przechodzą rurociągi wykonane będą zabezpieczenie ogniochronne przy pomocy osłon oraz mas plastycznych:
Wszystkie przejścia przez przegrody /ściany, stropy/ rurociągów stalowych zabezpieczone będą zaprawą CP601S wraz z izolacją rurociągu wełną mineralną gr. 50mm na długości 0,5 m po obu stronach przegrody.
Rury kanalizacyjne PP i wodociągowe polietylenowe dla średnic mniejszych niż Dn=50mm przy przejściu przez ściany i stropy zabezpieczone będą ogniochronną masą pęczniejącą CP 611A.
Rury kanalizacyjne PP i wodociągowe polietylenowe o średnicy od Dn=50mm przy przejściach przez stropy i ściany zabezpieczone będą osłonami ognioochronnymi CP644, i opaskami ogniochronnymi CP648.
Do wymiarowania przyłącza dla części socjalno bytowej z poziomu 0,00 przepływ sekundowy socjano-bytowy, przyjęto przyłącz kanalizacyjny o średnicy fi 160 m prowadzony ze spadkiem 1,5%. Do wymiarowania przyłącza dla części socjalno bytowej i technologicznej (poza filtrami) z poziomu -1 przepływ sekundowy, przyjęto przyłącz kanalizacyjny o średnicy fi 160 m prowadzony ze spadkiem 1,5%.
Całość instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać z rur polipropylenowych.
W większości przypadków w pomieszczeniach sanitarnych przyjęty zostanie system montażowy.
Przybory i urządzenia sanitarne zostaną wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym.
Projektowany obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 76,80 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z projektowaną instalacją elektryczną obiektu. Na dachu budynku zaprojektowano 240 szt. modułów fotowoltaicznych wykorzystujących krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne 5BB z przednią metalizacją (ang. Front-Contact).
Moduły na dachu będą montowane pod kątem 12-15st od powierzchni dachowej w kierunku południowym.
Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:
• moduły fotowoltaiczne umieszczonych na dachu (MD;
• moduły fotowoltaiczne stanowiące wypełnienie fasady (ME);
• falowniki fotowoltaiczne;
• rozdzielnice fotowoltaiczne prądu stałego (RDC), prądu zmiennego (RGPV);
• okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC).
Konstrukcja pod panele wraz z balastowym systemem mocowania
System jest oparty o kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu aluminium.
Wszystkie profile wykonane metoda tłoczenia, powierzchnie profili lakierowane wg palety RAL na kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego. Na dachu budynku zaprojektowano moduły fotowoltaiczne w układzie „typowym”, optymalizującym uzyski energii elektrycznej, z uwzględnieniem dostępnego miejsca, geometrii budynku i innych towarzyszących elementów. Konstrukcja będzie zamontowana do stropu w sposób bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych).
Bazę do montażu konstrukcji stanowią płyty betonowe/żelbetowe (balast dobrany na podstawie obliczeń wytrzymałościowych) rozmieszczone na warstwach dachu, do których za pomocą odpowiednio dobranych łączników jest przykręcana rama aluminiowa, stanowiąca przegubowy układ prętowy wykonany z profilu aluminiowego L30x30. Do ramy aluminiowej kręcone są aluminiowe, tłoczone szyny montażowe o przekroju 40x40mm. Stanowią one rygle, do których przy pomocy punktowych uchwytów, wypełnionych w środku gumową uszczelką, mocowany jest bezramkowy moduł fotowoltaiczny w układzie góra-dół. System modułów PV dla dachów płaskich oparty jest na rozwiązaniu bez ramowym, ułatwiającym zsuwanie śniegu i ograniczającym nadmierne zabrudzenie modułów (brak jakichkolwiek ciągłych przeszkód przy spływie zanieczyszczeń czy śniegu).
System Zarządzania Energią składa się z trzech podstawowych elementów:
1) Inwerter fotowoltaiczny wyposażony w kartę komunikacyjną,
2) Komputer sterowniczy Embedded (sterownik PLC)
3) Analizator sieci elektrycznej komunikujący się bezpośrednio z Komputerem Embedded (sterownik PLC),
Analizator sieci elektrycznej jest zamontowany w rozdzielni głównej na głównym przyłączu do budynku (na tej samej sekcji co instalacja fotowoltaiczna).
Analizator mierzy energię elektryczną w czterech kwadrantach, a wynik analizy jest odczytywany przez sterownik PLC. (rys poniżej).
Dolne źródło ciepła – pompy ciepła
Dolne źródło ciepła będzie stanowił układ sond (odwiertów) pionowych o głębokości 100mb każdy. Należy wykonać 57szt. odwiertów i wprowadzić do nich sondy pionowe wykonane z tworzywa sztucznego PE100, łączna długość każdego zwoju 200 mb.
Sondy pionowe:
Jako sondy pionowe dobrano sondy PE 100 PN16 SDR 11 40x3,7 PE100 o profilu Turbo. Zastosowanie sond o profilu turbo skutkuje polepszeniem parametru wymiany ciepła oraz przepływu. Wybrany wariant średnic zapewnia optymalny pobór mocy przez pompy obiegowe na dolnym źródle.
Wydajność dolnego źródła ciepła świadczy o wydajności całego układu z pompami ciepła. Aby uzyskać zakładaną wydajność całego układu projektowany uzysk cieplny z sond gruntowych powinien wynosić ok. 30-40W/mb odwiertu. Na podstawie rozpoznania terenu oraz map geologicznych przyjęto 34W/mb. Dla tej wartości zostało skalkulowana wielkość dolnego źródła ciepła. Wydajność dolnego źródła ciepła jest jednak zmienna w czasie i zależy od ilości godzin pracy pomp ciepła, projektowane pompy ciepła na cele grzewcze nie powinny pracować dłużej niż 2000h/rok.
Projektowane pionowe sondy ciepła należy wpiąć do żelbetowej komory wyposażonej w rozdzielacze. Przepływ na każdej sondzie kontrolowany będzie za pomocą rotametrów umieszczonych na belce powrotnej z górotworu. W najwyższym punkcie belek zbiorczych włączone zostaną zawory do napełniania i odpowietrzania instalacji.
Zaprojektowano 3 rozdzielacze (dwa rozdzielacze 20-sekcyjne oraz jeden 17-sekcyjny) do połączenia 57 sond pionowych. Rozdzielacze zamontowane zostaną w komorze żelbetowej o wymiarach szer. 3,0m, dł. 6,0m, wys. 2,0m. Dostęp do komory, poprzez właz w pokrywie górnej, o średnicy 600mm.
Rurociągi poziome
- sondy pionowe typu PE100 40x3,7 PN16 SDR11, długość sondy 2x100mb, łącznie 200mb,
- rury rozprowadzające poziome od sond do komory zbiorczej laminarne PE100 40x3,7 PN16 SDR 11,
- rury dobiegowe od komory rozdzielaczowej do kotłowni laminarne 110x6,6 PN10 PE 100 SDR 17 z zastosowaniem złączek, kolan, muf elektrooporowych, zgrzewów doczołowych.
Urządzenie, którego konstrukcja pozwala na przykręcenie go do podłoża (np. betonu),lub osadzenie w ziemi za pomocą zestawu montażowego. Ładowanie samochodów w trybie – Mode-3; Złącze typu 2 od 3,7 kVA do 22 kVA; Moc zasilania ładowarki (power input): Max. 2x22kW; Zasilanie 1 lub 3 fazowe, okablowanie, parametry zasilania: Max. 3F: L1,L2,L3,N,PE; 400V,50Hz;
Rodzaje zabezpieczeń: Wyłącznik różnicowoprądowy typu A lub typu Boraz /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ wyłącznik nadmiarowoprądowy; Zużycie energii w trybie czuwania (stand by): < 10 W/h; Standardy ładowania: IEC62196 Type- 2, Type-1; Dostępne złącza: 2 x Type 2 socket (wersja z gniazdami), 2 x Type 2/Type1 plug (wersja z kablami); Jednoczesna ładowanie 2 samochodów; Zakres temperatury pracy: -25 to +50 ºC (w opcji cold option od -35ºC); Wilgotność: 5-95%
Zewnętrzny magazyn energii, 30 żelowych akumulatorów zewnętrznych 12V 200 Ah.
Zabudowa meblowa z ladą blat z podwójnej płyty meblowej laminowanej, gr. 2x18 mm, montowana
jednym bokiem do ściany na wspornikach, drugim stojąca z regulacja wysokości - szt. 2,
Dostawa i montaż szafki basenowe wykonane z płyty kompaktowej HPL, podwójne - 80 szt,
Dostawa i montaż wieszak szatniowy metalowy na 40 haczyków, dwustronny – 10 szt.,
Dostawa i montaż biurko biurowe 120x60x75 cm – 6 szt.,
Dostawa i montaż fotel biurowy obrotowy z regulacją wysokości 6 szt.,
Dostawa i montaż regał magazynowy stalowy po obciążeniu półki 170 kg – 10 szt.,
Dostawa i montaż krzesła plastikowe na stelażu metalowym 17 szt.,
Dostawa i montaż lada szatniowa blat z podwójnej płyty meblowej gr 18 mm, korpus z trzech stron z płyty meblowej laminowanej gr 18 mm – 1 szt.,
Dostawa i montaż stolik kwadratowy z blatem białym na drewnianych nogach 80x80 4 szt.,
Dostawa i montaż szafka osobista z drążkiem na ubrania – 10 szt.,
Dostawa i montaż szafka biurowa z drzwiami – 12 szt.,
Dostawa i montaż fotele do poczekalni 5 szt.,
Dostawa i montaż suszarka basenowa 12 szt.,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 roku, co najmniej 50% zakresu rzeczowego zamówienia dla części II przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym roczne przeglądy techniczne urządzeń (jeżeli są wymagane) dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
B. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla części I i II zamówienia do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych w zamówieniu podstawowym.
1) Tabela elementów scalonych (załącznik nr 9 do SIWZ).
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWiOR ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, procesy lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały, procesy i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
UWAGA! Ze względu na zakończony Etap I budowy /stan surowy zamknięty/, oraz zmianę projektu budowlanego krytej pływalni na budynek pasywny, zalecane jest wzięcie udziału w wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z warunkami wykonania robót. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 12.00. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na placu budowy krytej pływalni przy ul. Ofiara Katynia w Lubaczowie.
45212212-5 Roboty w zakresie basenów pływackich
45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych
45251200-3 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych
45200000-9 Posadzki na gruncie
45321000-3 Roboty posadzkarskie
45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
45260000-7 Pokrycie dachowe z obróbkami blacharskimi
a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
a) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
a) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
a) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
a) Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
9 . Wymagania dotyczące gwarancji
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o zatrudnieniu;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę – za ostatni okres rozliczeniowy lub pierwszy okres rozliczeniowy związany z rozpoczęciem realizacji zamówienia.
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
10.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
10.6 Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy Pzp., uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ.
a) Część I – termin wykonania zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 roku, co najmniej 50% zakresu rzeczowego zamówienia.
b) Część II – termin wykonania zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 roku, co najmniej 50% zakresu rzeczowego zamówienia.
Termin wykonania poszczególnych prac będzie ustalony w harmonogramie rzeczowo — finansowym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę do 7 dni od podpisania umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego.
3) W przypadku dofinansowania inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w części IV niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za zaniedbania lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową, skutkujące np. utratą dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz RPO WP na lata 2014-2020. W sytuacji tej Zamawiający będzie miał prawo do żądania naprawienia szkody obejmującej stratę w postaci utraty dofinansowania, w wysokości utraconego dofinansowania. Żądanie odszkodowania od Wykonawcy z tytułu utraconego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz RPO WP nie ogranicza prawa Zamawiającego do wystąpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
1) warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,
• złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją:
Część I – Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2,
- Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,
- Wykonawca wykonał co najmniej 3 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,
- Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome typu pierwszego,
- Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor,
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
- kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie / rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2 ,
- kierownik brygady spawaczy / brygadzista, który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250,0 m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno,
wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Część II - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie budynku krytej pływalni o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2,
- kierownik budowy, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2 ,
• oświadczenie, że osoby posiadają stosowne doświadczenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250 m2 (Część II)
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250 m2 (Część I i Część II),
c) spawacz / brygadzista który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250,0 m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno (Część I),
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1) i w ppkt. 2).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
1) Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne doświadczenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- cz. II: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie budynku krytej pływalni o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2 ,
- cz I i II:. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu basenowego (dopuszcza się baseny otwarte) o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250 m2,
- cz. I: specjalności spawacz / brygadzista, który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250,0 m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno,
Jeżeli Wykonawca wskaże, gdzie Zamawiający może uzyskać ww. odpis za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.
a) Część I - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250,0 m2,
- kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250m2 ,
- kierownik brygady spawaczy / brygadzista, który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno,
b) Część II - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie budynku krytej pływalni o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2
- kierownik budowy, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2 ,
• Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2. ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych – wg zał. 3 do SIWZ,
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
pokój nr 16, Biuro Obsługi Mieszkańców
do dnia 06.08.2020 r. do godz. 12.00
dnia 06.08.2020 r. do godz. 12.15
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 559423 -N-2020 z dnia 14.07.2020 r.
Burmistrz Miasta Lubaczwa
Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 28.07.2020 r.
Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 29.07.2020 r.
Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 31.07.2020 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.08.2020 r.
Modyfikacja treści SIWZ, Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.08.2020 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.08.2020 r. nr BZP 540142650-N-2020
Wyjaśnienie, Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 540142650-N-2020
Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 06.08.2020 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.08.2020 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.08.2020 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.08.2020 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.08.2020 r.
Informacje wprowadził: , 2020-07-14
Ostatnia modyfikacja: , 2020-08-14