Source: https://www.electricaplicada.com/calcular-conductor-puesta-tierra-viene-desde-la-malla-puesta-tierra/
Timestamp: 2017-11-24 09:19:15
Document Index: 200210693

Matched Legal Cases: ['Artículo 250', 'Artículo 250', 'Artículo 250', 'Artículo 230', 'Artículo 250', 'Artículo 250']

Como calcular el conductor de puesta a tierra que viene desde la malla de puesta a tierra hasta el transformador o tablero principal. - Electrica Aplicada
Como calcular el conductor de puesta a tierra que viene desde la malla de puesta a tierra hasta el transformador o tablero principal.
Este calculo hace referencia al conductor preferiblemente desnudo que va desde la malla de puesta a tierra hasta el transformador o tablero principal según sea el caso, la tabla que utilizaremos es la 250-94 de la NTC2050 y/o su equivalente en la NEC.
1er ejemplo, desde la malla hasta el transformador:
Se tiene un transformador con acometida secundaria en baja tensión de 3No 500Kcmil (F) + 1 No 500Kcmil (N) + 1 No 1/0 AWG (T), por lo tanto según la tabla 250-94, con esta acometida se deberá instalar mínimo un conductor desde la puesta a tierra hasta el transformador en 1 No 1/0 AWG preferiblemente desnudo (Tener en cuenta que este cable de tierra acompañara las fases y el neutro hasta el tablero principal, luego debera ser calculado según este articulo), para mayor claridad, ver siguiente imagen :
2do ejemplo, desde la malla hasta el tablero principal:
Se tiene un tablero con acometida principal en baja tensión de 3No 500Kcmil (F) + 1 No 500Kcmil (N) + 1 No 2 AWG (T), por lo tanto según la tabla 250-94, con esta acometida se deberá instalar mínimo un conductor desde la puesta a tierra hasta el tablero en 1 No 1/0 AWG preferiblemente desnudo, para mayor claridad, ver siguiente imagen:
No confundir la tabla 250-94 con la tabla 250-95, ver el uso de esta ultima aquí.
Tabla 250-94. Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de c.a.
Sección 250-94 de la NTC2050: Calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra en instalaciones de corriente alterna. El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra de una instalación de c.a. puesta o no a tierra, no debe ser menor a los especificados en la Tabla 250-94.
a. Cuando esté conectado a electrodos fabricados como se indica en el Artículo 250-83.c) o d), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituya la única conexión con dicho electrodo sea superior a 13,29 mm2 (6 AWG) de cobre o 21,14 mm2 (4 AWG) de aluminio.
b. Cuando esté conectado a un electrodo embebido en concreto, como en el Artículo 250-81.c), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituya la única conexión con dicho electrodo sea superior a 13,29 mm2 (6 AWG) de cobre o 21,14 mm2 (4 AWG) de aluminio.
c. Cuando esté conectado a un anillo de puesta a tierra como en el Artículo 250-81.d), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituya la única conexión con dicho electrodo sea de mayor calibre que el conductor utilizado en el anillo de puesta a tierra.
Cuando se usen varios grupos de conductores de acometida, como permite el Artículo 230-40 Excepción 2), el calibre equivalente del mayor conductor de acometida se debe calcular por la mayor suma de las áreas de los conductores de cada grupo. Cuando no haya conductores de acometida, el calibre del conductor al electrodo de puesta a tierra se debe calcular por el calibre equivalente del mayor conductor de acometida de acuerdo con las cargas calculadas.
* Véanse las limitaciones de instalación en el Artículo 250-92.a).
Nota: Para el calibre del conductor puesto a tierra de una instalación de c.a. conectado con el equipo de la acometida, véase el Artículo 250-23b).
Como calcular el conductor de puesta a tierra de Acometidas, alimentadores y ramales
Como realizar un diseño eléctrico de tomas, iluminación y comunicaciones. Video 1 de 6
Juan Ángel palacio octubre 26, 2017 - 3:40 pm
Es muy importante lo que explica sobre la puesta a tierra
Andres octubre 29, 2017 - 9:22 pm
Gracias, Juan por el aporte
Williams agosto 30, 2017 - 2:21 pm
Si tengo un tendido eléctrico trifasico de aproximadamente 100 mts con cables de 3/0 AWG según la tabla el cable tierra debe ser de 4 AWG ¿Ese valor es independiente de la distancia, o como podría calcular el calibre del cable tierra?
Andres septiembre 5, 2017 - 12:58 am
Willian, hola!
Debes aumentar el cable de tierras las veces que requeriste hacerlo con el de fase. Ejemplo si tienes una protección de 100A, que normalmente necesita un cable No 2, pero por regulación subiste el cable de fase a 1/0 deberás también subir el cable de tierra 1 paso de 8 a 6 AWG
Edgar barranco Rojas octubre 10, 2016 - 11:58 am
Cuando se tienen dos o mas conductores por fase en la acometida general como se debe calcular el calibre de la puesta a tierra?
Andres octubre 24, 2016 - 3:15 pm
Edgar, Hola!
Para calcularlo deberás tener presente la corriente del conductor por ejemplo: 2×1/0AWG (F), se busca el cable equivalente que seria 350kcmil (F) y luego según la tabla 250-94 para esta acometida la tierra desde la malla hasta el tablero seria : 2AWG(T)