Source: http://docplayer.fi/2714816-Uudisrakentamsen-energiamaarykset-ja-e-luvun-laskenta.html
Timestamp: 2017-05-01 03:04:56+00:00
Document Index: 16697045

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA - PDF
Download "UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA"
1 UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Kristiina Ihanajärvi2 TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennetekniikka Tekijä Kristiina Ihanajärvi Vuosi 2013 Työn nimi Uudisrakentamisen energiamääräykset ja E-luvun laskenta TIIVISTELMÄ Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu, jolle tein opetuskäyttöön Excel-pohjaisen taulukon, Ihanajärven E- luvunlaskentaohjelma Ekun. Sen avulla voi laskea pientalon vuotuisen laskennallisen energiankulutuksen eli E-luvun. Laskentatapa perustuu rakentamismääräyskokoelman heinäkuussa 2012 voimaan astuneeseen osaan D3 Rakennusten energiatehokkuus ja toukokuussa 2013 annettuun D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta ohjeeseen. Tässä opinnäytetyössä kerron EU:n ohjauksesta ja uudisrakentamisen energiamääräyksistä sekä energiatodistuksesta. Uusien energiamääräysten tarkoituksena on energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. Lämmöneristysmääräyksiä on kiristetty vuosien saatossa, jotta rakenteiden läpi johtuisi vähemmän lämpöä. Energiamuodon kertoimet suosivat uusiutuvien energiamuotojen käyttämistä. Toisaalta sähkön ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta halutaan vähentää. Tavoitteena on myös parantaa rakennusten ilmatiiviyttä. Tein Ekku-ohjelmalla energiankulutuslaskelman omakotitalosta, jonka lämmöntuottojärjestelmänä on poistoilmalämpöpumppu. Laadin myös muutaman vaihtoehtoisen laskelman muuttaen laskelman lähtötietoina annettavia teknisiä tietoja, jotta voin osoittaa, miten rakennusten energiatehokkuudesta annettu asetus energiamuodon kertoimineen vaikuttaa rakennuksen E-lukuun. Avainsanat energiatehokkuus, energiatodistukset, rakentamismääräykset, rakentaminen Sivut 47 s. + liitteet 21 s.3 ABSTRACT Visamäki Degree Programme in Building and Construction Engineering Structural Engineering Author Kristiina Ihanajärvi Year 2013 Subject of Bachelor s thesis Energy regulations in building and energy calculation ABSTRACT This thesis was commissioned by HAMK University of Applied Sciences. The purpose of the thesis was to draw up an Excel spreadsheet for energy calculation. The name of the spreadsheet is Ihanajärvi E-luvun laskentaohjelma (E-indicator calculation programme) Ekku. With Ekku it is possible to calculate the annual energy consumption of a single-family house. The calculation method is based on The National Building Code of Finland, especially on the part D3 Energy management in buildings (2011) and D5 Calculation of power and energy needs for heating of buildings (2013). The thesis deals with the energy legislation of the European Union, energy regulations of buildings in Finland and energy certificates. The purpose of the new legislation is to decrease energy consumption and increase the usage of renewable energy. An example of that is tightening of thermal transmittance requirements. Factors of the energy carriers favour renewable energy but also cut down the usage of electricity and fossil fuels. Another aim is to improve the air tightness of buildings. In the thesis energy calculations of a detached house were carried out with the help of the Ekku spreadsheet. In the house there is an exhaust air heat pump as a heat generation system. Some alternative calculations were tested to calculate the energy consumption of the house hypothesizing that there are some other heat generation systems and that the air tightness ratio and heat recovery ratio are different. In this way it was shown how the energy carrier factors affect the energy calculation results. Keywords energy efficiency, energy certifications, The National Building Code, building Pages 47 p. + appendices 21 p.4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Rakennusten energiatehokkuudesta annettu direktiivi 2010/31/EU Direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankäytön edistämisestä 2009/28/EY Energiatehokkuudesta annettu direktiivi 2012/27/EU Energiatehokkuustavoitteet Suomessa AIEMMAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET SUOMESSA Vuoden 2003 määräykset Vuoden 2008 määräykset Vuoden 2010 määräykset VUODEN 2012 ENERGIAMÄÄRÄYKSET Energiamuotojen kertoimet Ostoenergian taseraja Käyttötarkoitusluokat Kesäajan huonelämpötilan hallinta Rakennusvaipan ilmanpitävyys Lämmönläpäisykertoimien enimmäisarvot Lämpöhäviöiden rajoittaminen ja tasauslaskelma Tasauslaskelman laskentasäännöt Ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus Muut energiatehokkuuden vaatimukset Energialaskenta SFS-EN ISO standardissa esitetyt laskentamenetelmät ENERGIATODISTUS Vuonna 2013 voimaan astunut laki Lain voimaantulo ja siirtymäajat Valvonta Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä Todistuksen laatija Kevennetty energiatodistusmenettely Seuraamukset lain vastaiselle toiminnalle TYÖN TOTEUTTAMINEN Työn rajaus Laskentamenetelmä Rakennukset ja niiden tekniset järjestelmät Ekku-ohjelman rakenne Lähtötiedot Tulokset ESIMERKKIKOHDE Talo Virtanen Reo... 255 6.1.1 Rakenteet Ikkunat ja ovet Kylmäsillat Ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä Rakennuksen E-luku Kokeiluja erilaisilla vaihtoehdoilla Poistoilmalämpöpumpun SPF-luku Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde Ilmanvuotoluvun vaikutus Lämmitysmuotona maakaasu Sähkölämmitys Pellettikattila Yhteenveto energiankulutuksista POHDINTA Määräysten vaikutus rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan Määräykset tulevaisuudessa LÄHTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 E-LUKULASKELMA 1: LÄHTÖTIEDOT JA TULOKSET E-LUKULASKELMA 2: LÄHTÖTIEDOT JA TULOKSET E-LUKULASKELMA 3: LÄHTÖTIEDOT JA TULOKSET E-LUKULASKELMA 4: LÄHTÖTIEDOT JA TULOKSET E-LUKULASKELMA 5: LÄHTÖTIEDOT JA TULOKSET E-LUKULASKELMA 6: LÄHTÖTIEDOT JA TULOKSET E-LUKULASKELMA 7: LÄHTÖTIEDOT JA TULOKSET6 1 JOHDANTO Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vuonna 1995 on vaikuttanut paljon energiatalouteen liittyviin asetuksiin. Tämä on ymmärrettävä, jotta voidaan tarkastella ja tutkia Suomen lainsäädäntöä energiatehokkuudesta ja rakentamisesta. EU-direktiivit on saatettava osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä ja koska EU on sitoutunut erilaisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja energiariippuvuuden vähentämiseksi, vaikuttavat nämä tavoitteet Suomenkin lainsäädäntöön. Tärkeimmät voimassa olevat direktiivit, jotka liittyvät rakennusten energiatehokkuuteen ovat: uudelleenlaadittu direktiivi 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä ja direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta. 1.1 Rakennusten energiatehokkuudesta annettu direktiivi 2010/31/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä rakennusten energiatehokkuudesta kerrotaan, että EU:n kokonaisenergiankulutuksesta rakennusten osuus on 40 %. Energiankulutuksen vähentämisellä ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisäämisellä voidaan vähentää unionin energiariippuvuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Nämä toimet tekevät mahdolliseksi noudattaa YK:n sopimukseen liitettyä Kioton pöytäkirjaa ja unionin sitoumusta säilyttää maailmanlaajuinen lämpötilan nousu alle 2 C:ssa. Unioni on myös sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta. (2010/31/EU, 13.) Direktiivissä on annettu määräyksiä esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden laskentamenetelmästä ja siitä, että jäsenvaltioiden on laadittava energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset rakennuksille. Direktiivin mukaan on suosittava energiahuoltojärjestelmiä, jotka käyttävät uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa, yhteistuotantoa, kauko-, aluelämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiä ja lämpöpumppuja. (2010/31/EU, ) Vuonna 2013 annettu laki rakennuksen energiatodistuksesta ja vuonna 2011 annettu asetus rakennusten energiatehokkuudesta pohjautuvat tähän direktiiviin (RakMK D3 2011, 1 & Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013). 17 1.2 Direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankäytön edistämisestä 2009/28/EY Uusiutuvista lähteistä peräisin oltavan energian osuuden on oltava Euroopan unionissa 20 % energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna Direktiivissä 2009/28/EY on annettu jokaiselle EU:n jäsenvaltiolle uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä koskeva kansallinen kokonaistavoite. Suomelle asetettu kansallinen kokonaistavoite on 38 % kokonaisloppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, kun osuus oli 28,5 % vuonna (2009/28/EY, 28 & 46.) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankäytön edistämisellä on direktiivin mukaan monia hyötyjä. Se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuutta tuontiöljystä ja vahvistaa taloudellista kasvua. Sillä on myös myönteisiä vaikutuksia vientinäkymiin (2009/28/EY, 16). 1.3 Energiatehokkuudesta annettu direktiivi 2012/27/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta on näistä kolmesta direktiivistä uusin ja se annettiin lokakuussa Sen tarkoitus on saattaa ajan tasalle energiatehokkuutta koskeva unionin lainsäädäntökehys, jolla pyritään saavuttamaan yleinen energiatehokkuustavoite eli 20 %:n primäärienergian kulutuksen säästö vuoteen 2020 mennessä. Direktiivissä on annettu määräyksiä mm. energiankäytön tehokkuudesta, julkisten elinten rakennuksista energiatehokkuuden esimerkkinä, julkisten elinten energiatehokkaista hankinnoista, energiatehokkuusvelvoitejärjestelmästä, energiakatselmuksista, kulutuksen mittaamisesta ja energian toimituksen tehokkuudesta. (2012/27/EU, 2.) 1.4 Energiatehokkuustavoitteet Suomessa Edelleen voimassa olevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä energiatehokkuustoimenpiteistä (VN 2010) kerrotaan, että Suomessa energiatehokkuuden edistäminen ja siinä tarvittavat toimenpiteet ovat enenevässä määrin lähtöisin EU:ssa asetetuista tavoitteista. Valtioneuvoston 2008 hyväksymässä pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteeksi asetettiin energian loppukulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun. Periaatepäätöksen toimeenpano-ohjelmassa vuosille on lueteltu muutamia rakennuksiin liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi uudisrakentamisen energiamääräysten vaiheittainen tiukentaminen ja asuntokohtaisten vesimittareiden asentamisen ohjaaminen säädöksin. (VN 2010, 1 & 4-5.) Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa vuodelta 2011 mainitaan, että hallituksen tavoitteena on parantaa materiaali- ja energiatehokkuutta koko yhteiskunnassa ja lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta aiemmin asetetun EU-tavoitteen mukaisesti. Lisäksi hallitus haluaa turvata energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon aseman, millä viitataan kaukolämpöön ja kylmään. Ohjelman mukaan kaukolämpöverkon 28 ulkopuolella hyödynnetään lisääntyvästi talo- ja kiinteistökohtaisia maalämpöön ja uusiutuviin energiaraaka-aineisiin pohjautuvia ratkaisuja. (VNK 2011, ) 2 AIEMMAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET SUOMESSA Ensimmäisen kerran Suomessa annettiin määräyksiä rakentamisen energiatehokkuudesta vuonna Ne olivat kansainvälisesti vertaillen erittäin edistyksellisiä. (Kurnitski 2012, 7.) Taulukko 1. Energiamääräysten kehittyminen (Kurnitski 2012, 8) C C C C C C D Ulkoseinä, W/(m² K) 0,40 0,29 0,28 0,25 0,24 0,17 0,17 Yläpohja, W/(m² K) 0,35 0,23 0,22 0,16 0,15 0,09 0,09 Maanvarainen alapohja, W/(m² K) 0,40 0,40 0,36 0,25 0,24 0,16 0,16 Ikkuna, W/(m² K) 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 1,0 1,0 Lämpöhäviön kompensaatioraja, % vapaa Ilmanpitävyys 50 Pa paine-erolla n 50 = 4,0 n 50 = 4,0 n 50 = 4,0 q 50 = 4,0 LTO:n vuosihyötysuhde, % Iv:n ominaissähköteho, kw/(m 3 /s) 2,5 2,5 2,5 2,0 E-luku 150 m 2 talolle, kwh/(m 2 a) 162 Kuten taulukosta huomataan, vuoteen 2003 asti rakentamisen energiatehokkuutta säädeltiin lämpöhäviöitä rajoittamalla. Taulukon neljä ylintä riviä osoittavat kyseisenä vuonna voimaan astuneiden määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet ko. rakennusosille. Lämmönläpäisykerroin ilmoittaa lämpövirran tiheyden, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ilmatilojen välillä on yksikön suuruinen. Vähimmäisvaatimuksia on vuosien saatossa kiristetty. Jo lokakuussa 1978 annetuissa määräyksissä rakennusten energiataloudesta säädettiin energiataloudellisesta selvityksestä, joka tuli esittää rakennuslupaa haettaessa tai rakentamisen aikana. Selvityksessä tuli näyttää rakennuksen tehontarpeen määrittävät tekijät ja niiden perusteella tehty tehontarvelaskelma rakennuskuutiota kohden sekä selvitys siitä, kuinka yksittäisesti lämmitetyn rakennuksen lämpöhuolto järjestetään ulkomaisen polttoaineen saannin estyessä. (Suomen RakMK D3 1978, 4.) Tammikuussa 1984 ympäristöministeriö antoi lisäksi ohjeet rakennusten lämmityksen tehon- ja energiantarpeen laskennasta, jotka astuivat voimaan Ohjeet liittyivät rakennuksen energiataloudesta annettuihin määräyksiin. (Suomen RakMK D5 1984, 1.) Seuraava rakentamisen energiatehokkuuteen liittyvä määräys annettiin vasta tammikuussa 1998, jolloin astuivat voimaan määräykset kattiloiden hyötysuhdevaatimuksista. Sillä saatettiin voimaan uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista annettu neuvoston direktiivi. (Suomen RakMK D7 1997, 1-2.) Tämän jälkeen energiamääräyksiä on annettu 2000-luvulla tasaisin välein. 39 2.1 Vuoden 2003 määräykset Lokakuussa 2002 ympäristöministeriö antoi uudet asetukset rakennuksen lämmöneristyksestä sekä sisäilmasta ja ilmanvaihdosta, jotka astuivat voimaan Rakennuksen lämmöneristyksestä annetun asetuksen mukaan uudet lämmöneristysvaatimukset voitiin täyttää joko käyttämällä suoraan asetuksessa annettujen lämmönläpäisykertoimien enimmäisarvoja tai osoittamalla laskelmin, että rakennuksen vaipan lämpöhäviöt eivät ylitä vertailutasoa. Jos rakennusosien lämmönläpäisykertoimet tai vaipan lämpöhäviöt eivät täyttäneet vaatimuksia, voitiin rakennuksen lämmöneristysvaatimukset täyttää parantamalla jäteilman lämmöntalteenottoa. Rakennuksen vaipan lämpöhäviöt eivät kuitenkaan saaneet olla yli 10 prosenttia suuremmat kuin vertailutason vaipan lämpöhäviöt. (Suomen RakMK C3 2002, 5-6.) Sivun 1 taulukon 2 viidennellä rivillä asia on esitetty nimellä lämpöhäviöiden kompensaatioraja. Määräysten (2002) mukaan lämpimän tai erityisen lämpimän tilan rajoittuessa ulkoilmaan, lämmittämättömään tilaan tai maahan rakennusosien lämmönläpäisykertoimet eivät saaneet ylittää arvoja: seinä 0,25 W/m 2 K yläpohja, ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,16 W/m 2 K ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,20 W/m 2 K maata vasten oleva rakennusosa 0,25 W/m 2 K ikkuna, ovi 1,4 W/m 2 K kattoikkuna 1,5 W/m 2 K (RakMK C3 2002, 5). Vuonna 2002 annetussa rakentamismääräyskokoelman osassa C3 sanotaan vaipan ilmanpitävyydestä, että sen tulee olla niin ilmanpitävä, että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä voi toimia suunnitellusti. Selostusosassa todetaan, että ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta rakennuksen ilmanpitävyyden tulisi olla lähellä arvoa n 50 =1 l/h, jolloin vaipan läpi virtaa yksi rakennuksen ilmatilavuus tunnissa, kun paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä on 50 Pa. (Suomen RakMK C3 2002, 4.) Sisäilmasta ja ilmanvaihdosta annetussa asetuksessa oli oma lukunsa ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuudelle. Sen mukaan ilmanvaihdon energiatehokkuus varmistetaan rakennuksen käytön kannalta tarkoituksenmukaisilla keinoilla. Ohjeeksi oli annettu mm. että koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla yleensä enintään 2,5 kw/(m 3 /s) ja koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho enintään 1,0 kw/(m 3 /s). Asetuksessa oli myös osaan C3 liittyvä määräys, jonka mukaan ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava lämpöä talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 30 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä. Vastaava lämpöenergiantarpeen pienentäminen voitiin toteuttaa myös parantamalla rakennuksen vaipan lämmöneristystä. (RakMK D2 2002, 17.) 410 2.2 Vuoden 2008 määräykset Vuonna 2007 ympäristöministeriö antoi uudet asetukset rakennuksen lämmöneristyksestä, rakennusten energiatehokkuudesta ja rakennusten lämmityksen tehon- ja energiantarpeen laskennasta. Lisäksi samana vuonna eduskunta antoi lain rakennusten energiatodistuksesta. Ne pohjautuivat vuoden 2002 direktiiviin 2002/91/EY rakennusten energiatehokkuudesta (RakMK C3 2007, 1, RakMK D3 2007, 1, RakMK D5 2007, 1 & Laki rakennuksen energiatodistuksesta 487/2007). Kesäkuussa 2007 annetussa ja tammikuussa 2008 voimaan astuneessa asetuksessa rakennuksen lämmöneristyksestä tiukennettiin rakennuksen vaipan osien lämmönläpäisykertoimia. Asetuksen mukaan lämpimän tilan rajoittuessa ulkoilmaan seinälle lämmönläpäisykerroin U oli 0,24 W/m 2 K, yläpohjalle ja ulkoilmaan rajoittuvalle alapohjalle 0,15 W/m 2 K, ryömintätilaan rajoittuvalle alapohjalle 0,19 W/m 2 K, maata vastaan olevalle rakennusosalle 0,24 W/m 2 K, ikkunalle ja ovelle 1,4 W/m 2 K ja kattoikkunalle 1,5 W/m 2 K (RakMK C3 2007, 6-7). Rakennuksen vaipan lämpöhäviö sai olla enintään yhtä suuri kuin edellä mainituilla arvoilla laskettu vaipan lämpöhäviö. Lämpöhäviö sai vuoden 2008 määräysten mukaan kuitenkin olla enintään 20 % suurempi kuin vertailuarvoilla laskettu lämpöhäviö, jos ylitys tasattiin parantamalla ilmanvaihtojärjestelmän poistoilman lämmön talteenottoa tai rakennuksen vaipan ilmanpitävyyttä. (RakMK C3 2007, 6.) Vuonna 2007 annetussa asetuksessa rakennusten energiatehokkuudesta (RakMK D3 2007, 9-10, 13) annettiin määräykset lämpöhäviöiden tasauslaskennasta sekä määräys siitä, että rakennuksen energiankulutus ja ostoenergiankulutus oli laskettava. Määräystenmukaisuus osoitettiin energiaselvityksellä, joka sisälsi seuraavat tarkastelut: rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho rakennuksen lämmitysteho arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta tarvittaessa arvio jäähdytystehosta energiankulutus ja rakennuksen energiatodistus. Asetuksessa rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta esitettiin ohjeet laskentamenetelmään, jota voitiin käyttää rakennuksen energiankulutuksen, ostoenergiankulutuksen, lämmitystehon ja kesäaikaisen sisälämpötilan arviointiin. (RakMK D5 2007, 3.) 2.3 Vuoden 2010 määräykset Joulukuussa 2008 ympäristöministeriö antoi jälleen uuden asetuksen rakennusten lämmöneristyksestä. Siinä kiristettiin lämpimän tilan rakennusosien lämmönläpäisykertoimia. Asetus pohjautui direktiiviin 2002/91/EY 511 rakennusten energiatehokkuudesta, missä määriteltiin, että rakennusten energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset on tarkistettava säännöllisesti enintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa ajantasaistettava vastaamaan tekniikan kehitystä rakennusalalla. (2002/91/EY, 67) Uudessa asetuksessa rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvoa laskettaessa määrättiin käytettäväksi lämpimän tilan rakennusosien lämmönläpäisykertoimina seinälle vertailuarvoa 0,17 W/m 2 K, hirsiseinälle 0,40 W/m 2 K, yläpohjalle ja ulkoilmaan rajoittuvalle alapohjalle 0,09 W/m 2 K, ryömintätilaan rajoittuvalle alapohjalle 0,17 W/m 2 K, maata vastaan olevalle rakennusosalle 0,16 W/m 2 K ja ikkunalle, kattoikkunalle sekä ovelle 1,0 W/m 2 K. (RakMK C ) Rakennuksen vaipan lämpöhäviö sai asetuksen mukaan olla enintään yhtä suuri kuin vertailuarvoilla laskettu rakennuksen vaipan lämpöhäviö. Rakennuksen vaipan lämpöhäviö sai kuitenkin olla enintään 30 % suurempi kuin vertailuarvoilla laskettu lämpöhäviö, jos ylitys tasattiin pienentämällä rakennuksen vuotoilman tai ilmanvaihdon lämpöhäviötä. (RakMK C ) Samanaikaisesti ympäristöministeriö uudisti myös asetuksen rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Sen mukaan rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta oli otettava lämpöä talteen lämpömäärä, joka vastasi vähintään 45 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä. Vastaava lämpöenergiantarpeen pienentäminen voitiin toteuttaa rakennuksen vaipan lämmöneristystä parantamalla, rakennuksen vaipan ilmanpitävyyttä parantamalla tai vähentämällä ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaa lämpömäärää muulla tavalla kuin poistoilman lämmöntalteenotolla. Lämpöenergiantarpeen pienentäminen osoitettiin lämpöhäviön tasauslaskennalla. (RakMK D2 2008, 23.) 3 VUODEN 2012 ENERGIAMÄÄRÄYKSET Maaliskuussa 2011 uudistettiin rakentamismääräyskokoelman osat D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto sekä D3 Rakennusten energiatehokkuus. Uuteen asetukseen rakennusten energiatehokkuudesta siirrettiin osittain vuonna 2008 annetusta ja 2010 voimaan tulleesta D2-osasta ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuutta koskeva luku (Kalliomäki 2011b, 1). Uusi D3 myös kumosi 2008 annetun asetuksen rakennuksen lämmöneristyksestä eli rakentamismääräyskokoelman osan C3 ja saattoi toukokuussa 2010 uudelleenlaadittua EU-direktiiviä 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta osaksi Suomen lainsäädäntöä. (RakMK D3 2011, 1.) 2011 annetun D3:n mukaan rakennuksen ostoenergiankulutus on laskettava rakennustyypin standardikäytön mukaan. Myös rakennuksen kokonaisenergiankulutus eli E-luku on laskettava. E-luvulla tarkoitetaan energiamuotojen kertoimilla painotettua rakennuksen vuotuista ostoenergiankulutusta rakennustyypin standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden. E- luku saadaan, kun ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien tulot laske- 612 taan yhteen. E-luvulle on annettu käyttötarkoitusluokittain raja-arvot, joita se ei saa ylittää. (RakMK D3 2011, 8-9.) Asetuksessa rakennusten energiatehokkuudesta (RakMK D3 2011, 26) kerrotaan myös, että määräystenmukaisuus osoitetaan energiaselvityksellä, joka laaditaan rakennusta suunniteltaessa. Energiaselvityksessä on yleensä seuraavat tarkastelut: rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) energialaskennan lähtötiedot ja tulokset kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa ja rakennuksen energiatodistus (RakMK D3 2011, 26). 3.1 Energiamuotojen kertoimet Lailla maankäyttö ja rakennuslain muutoksesta (958/2012, 117 g ) on säädetty, että valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä energiamuotojen kertoimien lukuarvoista. Valtioneuvoston asetuksen (VNA 9/2013) mukaan energiamuotojen kertoimien lukuarvot ovat sähkölle 1,7 kaukolämmölle 0,7 kaukojäähdytykselle 0,4 fossiilisille polttoaineille 1,0 rakennuksessa käytettäville uusiutuville polttoaineille 0,5. Kalliomäen (2011a) mukaan kertoimet ovat primäärienergiakertoimia eli ne kuvaavat luonnonvarojen kulutusta. Periaatteessa olisi voitu käyttää myös ominaispäästökertoimia jotka pohjautuvat energiamuodon hiilidioksidipäästöihin, mutta primäärienergiakertoimet ohjaavat paremmin rakennusten energiatehokkuutta. Kertoimien suhteet perustuvat Suomen luvun energiantuotannon tilastoilla hyödynjakomenetelmällä määritettyyn uusiutuvaan ja uusiutumattomaan kokonaisprimäärienergiakertoimeen. Kalliomäki jatkaa, että kertoimia määritettäessä on korostettu tarvetta lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä vähentää fossiilisten energialähteiden käyttöä. Siksi uusiutuvien polttoaineiden kerroin on käyttöä edistävä 0,5 ja fossiilisten polttoaineiden kerroin perusarvossa 1. Koska kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantoa on jo 75 % koko Suomen kaukolämmöstä, vastaa kaukolämmön kerroin 0,7 sähkön ja lämmön yhteistuotannon uusiutumatonta primäärienergiakerrointa. (Kalliomäki, 2011a, 4.) 713 3.2 Ostoenergian taseraja Ostoenergian taseraja määrittää, mikä energiantuotto otetaan energiankulutuksen laskennassa huomioon. Ostoenergian taserajan voidaan ajatella kulkevan tontin rajaa pitkin. Tontilla tapahtuva energiantuotto otetaan huomioon energiankulutusta laskettaessa. Paikallisesti tuotettu uusiutuva omavaraisenergia, kuten aurinkolämpö- tai sähkö, vähentävät ostoenergian kulutusta. Polttoaineet, myös uusiutuvat, käsitellään taas aina ostoenergiana. (Kurnitski 2012, ) Kuva 1. Ostoenergiankulutuksen taseraja ja sen muodostuminen (RakMK D5 2013, 13) Kuitenkin taserajan mukaan vain rakennuksessa hyödynnettävä tuotto otetaan huomioon laskelmissa. Jos esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmä tuottaa enemmän energiaa kuin rakennuksessa sitä kuluu ja sähköä syötetään verkkoon, ei verkkoon syötettyä sähköä oteta E-luvun laskennassa huomioon. Verkkoon syöttäminen oli mukana D3:n luonnosversiossa, mutta se jäi pois, koska aiheen pelisäännöt ovat vielä kesken. Käytännössä, jos halutaan rakentaa lähes nollaenergiataloja, edellyttää se mahdollisuutta syöttää energiaa verkkoon. (Kurnitski 2012, 14.) Vuoden 2011 hallituksen tavoitteena on lisätä valmiuksia pienimuotoisen hajautetusti tuotetun energian syöttämiseksi verkkoon tutkimalla nettomittaroinnin mahdollisuuksia (VNK 2011, 42). 3.3 Käyttötarkoitusluokat Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 Rakennusten energiatehokkuus on rakennukset jaettu käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin. Eri luokille on annettu eri E-lukuvaatimukset. 814 Taulukko 2. Uudisrakennuksen E-luku ei saa ylittää seuraavia arvoja: (YMA 5/13, 3). Luokka 1 Erillinen pientalo, Lämmitetty nettoala, kwh/m 2 vuodessa rivi- ja ketjutalo A netto Pientalo A netto < m 2 A netto 150 m ,4 A netto 150 m 2 < A netto 600 m ,07 A netto A netto > 600 m² 130 Hirsitalo A netto < m 2 A netto 150 m ,4 A netto 150 m 2 < A netto 600 m ,07 A netto A netto > 600 m² 155 Rivi- ja ketjutalo 150 Luokka 2 Asuinkerrostalo 130 Luokka 3 Toimistorakennus 170 Luokka 4 Liikerakennus 240 Luokka 5 Majoitusliikerakennus 240 Luokka 6 Opetusrakennus ja 170 päiväkoti Luokka 7 Liikuntahalli pois 170 lukien uima- ja jäähalli Luokka 8 Sairaala 450 Luokka 9 Muut rakennukset ja määräaikaiset rakennukset E-luku on laskettava, mutta sille ei ole asetettu vaatimusta Määräykset (RakMK D3 2011, 3) eivät kuitenkaan koske tiettyjä tuotantorakennuksia lämmitetyltä nettoalaltaan alle tai 50 m 2 olevia rakennuksia muihin kuin asuinkäyttöön tarkoitettuja maatalousrakennuksia kasvihuoneita tai väestönsuojia loma-asuntoja, joihin ei ole suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää eivätkä määräaikaisia rakennuksia, jotka on valmistettu ennen uusien määräysten voimaantuloa. 3.4 Kesäajan huonelämpötilan hallinta Rakentamismääräyskokoelman osan D3 Rakennusten energiatehokkuus määräysten mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että tilat eivät lämpene haitallisesti. Ylilämpenemisen estämiseksi käytetään ensisijaisesti rakenteellisia ja muita passiivisia keinoja, kuten auringonsuojauksia, lasipintojen koko- ja suuntausratkaisuja sekä rakennuksen 915 massoittelua, ja yöllä tehostettua ilmanvaihtoa. Vaatimuksenmukaisuus osoitetaan eri tilatyyppien lämpötilalaskennalla. Käyttötarkoitusluokan 1 ja 9 rakennuksissa ei laskentaa tarvitse suorittaa. (RakMK D3 2011, 9-10.) Kesäajan huonelämpötilan laskenta tulee tehdä dynaamisella laskentamenetelmällä (RakMK D3 2011, 27). 3.5 Rakennusvaipan ilmanpitävyys Rakennusvaipan ja tilojen välisten rakenteiden ilmanpitävyydestä määrätään, että niiden tulee olla niin ilmanpitäviä, etteivät vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset aiheuta merkittäviä haittoja rakennuksen käyttäjille, rakenteille tai rakennuksen energiatehokkuudelle. Liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tarvittaessa on tehtävä erillinen ilmansulku. (RakMK D3 2011, 10.) Asetuksen mukaan vaipan ilmanvuotoluku q 50 saa olla enintään 4 (m 3 /h m 2 ). Kuitenkin jos rakennuksen käyttö vaatii rakenteellisia ratkaisuja, jotka huonontavat merkittävästi ilmanpitävyyttä, voi ilmanvuotoluku ylittää arvon 4. Pienempi ilmanpitävyys voidaan osoittaa mittaamalla tai muulla tavalla. Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta mittaamalla, käytetään ilmanvuotolukuna 4 (m 3 /h m 2 ). Muiden kuin erillisten pientalojen, rivi- ja ketjutalojen sekä kerrostalojen ilmanvaihtojärjestelmät varustetaan ilmanpitävyyden mittausvalmiudella. (RakMK D3 2011, ) Toisaalta asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta ja sen liitteessä energiatodistuksen kokonaisenergiankulutuksen määrittämisestä sanotaan, että uudisrakennukselle käytetään lähtöarvona ilmanpitävyydelle energiatehokkuusvaatimuksiin liittyvässä energiaselvityksessä esitettyä rakennusvaipan ilmanvuotoluvun suunnitteluarvoa. (YMA 176/2013, 7-8.) 3.6 Lämmönläpäisykertoimien enimmäisarvot Rakennuksen vaipan lämmönläpäisykertoimelle on rakentamismääräyskokoelman osassa D3 annettu enimmäisarvot. Lämmönläpäisykertoimet saavat olla enintään: 0,60 W/(m 2 K) seinälle, yläpohjalle ja alapohjalle tai puolilämpimään tilaan rajoittuvalle rakennusosalle 1,8 W/(m 2 K) lämpimän tilan ikkunalle, ovelle tai umpinaiselle savunpoisto- ja uloskäyntiluukulle 2,8 W/(m 2 K) puolilämpimän tilan ikkunalle, ovelle tai umpinaiselle savunpoisto- ja uloskäyntiluukulle 2,0 W/(m 2 K) lämpimän tilan kattovalokuvulle ja kupumalliselle savunpoistokattoikkunalle 2,8 W/( m2 K) puolilämpimän tilan kattovalokuvulle ja kupumalliselle savunpoistokattoikkunalle 0,27 W/(m 2 K) jäähdytettävän kylmän tilan ja muiden tilojen väliselle seinälle ja välipohjalle 1016 ja 1,4 W/(m 2 K) jäähdytettävän kylmän tilan muiden tilojen väliselle ovelle (RakMK D3 2011, 11). 3.7 Lämpöhäviöiden rajoittaminen ja tasauslaskelma Asetuksessa rakennusten energiatehokkuudesta kerrotaan, että rakennuksen vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon lämpöhäviötä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saamiseksi. Rakennuksen lämpöhäviö saa olla enintään yhtä suuri kuin vertailuarvoilla rakennukselle määritetty vertailulämpöhäviö. Lämpöhäviön määräystenmukaisuus osoitetaan erikseen lämpimille ja puolilämpimille tiloille tehtävällä tasauslaskelmalla. (RakMK D3 2011, 12.) D3:ssa selostetaan lisäksi, että jonkin osatekijän, vaipan, vuotoilman tai ilmanvaihdon, vertailulämpöhäviötä suurempi lämpöhäviö edellyttää vähintään vastaavaa lämpöhäviön vähentämistä toisen osatekijän kohdalla. Laskennassa otetaan huomioon säännölliset kylmäsillat, mutta ei rakenteiden välisiä liitoksia. (RakMK D3 2011, 12.) Tasauslaskelman voi laatia ympäristöministeriön kotisivuilta löytyvällä D3 Tasauslaskin 2012 taulukkolaskentatiedostolla (Tasauslaskin 2012) Tasauslaskelman laskentasäännöt Asetuksessa on esitetty kaava rakennuksen vaipan lämpöhäviön laskennalle. Siinä lasketaan yhteen kunkin rakennusosan lämmönläpäisykertoimen ja rakennusosan pinta-alan tulot. Lisäksi on annettu laskennassa käytettävät rakennusosakohtaiset lämmönläpäisykertoimet ja ikkunapinta-alan vertailuarvo, joita käytetään laskettaessa rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvoa. 1117 Taulukko 3. Rakennuksen vertailulämpöhäviön laskennassa käytettävät rakennusosakohtaiset lämmönläpäisykertoimet (RakMK D3 2011, 13 & 17) Rakennusosa Lämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan lämmönläpäisykerroin U Puolilämpimän tilan lämmönläpäisykerroin U Kokovuotiseen käyttöön tarkoitetun loma-asunnon lämmönläpäisykerroin U seinä 0,17 W/(m 2 K) 0,26 W/(m 2 K) 0,24 W/(m 2 K) hirsiseinä (hirsirakenteen keskimääräi- 0,40 W/(m 2 K) 0,60 W/(m 2 K) 0,80 W/(m 2 K) nen paksuus vähintään 180 mm) yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja ryömintätilaan rajoittuva alapohja (tuuletusaukkojen määrä enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta) maata vasten oleva rakennusosa ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 0,09 W/(m 2 K) 0,14 W/(m 2 K) 0,15 W/(m 2 K) 0,17 W/(m 2 K) 0,26 W/(m 2 K) 0,19 W/(m 2 K) 0,16 W/(m 2 K) 0,24 W/(m 2 K) 0,24 W/(m 2 K) 1,0 W/(m 2 K) 1,4 W/(m 2 K) 1,4 W/(m 2 K) (koskee ikkunaa, kattoikkunaa ja ovea) D3:n mukaan rakennuksen yhteenlasketun ikkunapinta-alan vertailuarvo on 15 % rakennuksen kokonaan tai osittain maanpäällä olevien kerrosten kerrostasoalojen summasta, mutta kuitenkin enintään 50 % rakennuksen julkisivupinta-alasta. Suunnitteluratkaisun lämpöhäviön laskennassa käytetään taas suunniteltuja rakennusosakohtaisia lämmönläpäisykertoimia ja ikkunapinta-aloja. (RakMK D3 2011, 14.) Vertailulämpöhäviön laskennassa käytetään vaipan ilmanvuotolukua q 50 = 2,0 m 3 /(h m 2 ). Suunnitteluratkaisun lämpöhäviöitä laskettaessa käytetään ilmanvuotoluvun suunnitteluarvoa. Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta mittaamalla tai muulla menettelyllä määrää D3 käyttämään ilmanvuotolukuna q 50 = 4 m 3 /(h m 2 ). (RakMK D3 2011, 14.) D3:ssa on annettu kaava, jolla rakennuksen ilmanvaihdon lämpöhäviö lasketaan erikseen jokaiselle ilmanvaihtokoneelle. Sekä vertailulämpöhäviön 1218 että suunnitteluratkaisun lämpöhäviön laskennassa käytetään samoja ilmavirtoja, joita käytetään myös kokonaisenergiankulutuksen laskennassa. Poistoilman lämmön talteenoton vuosihyötysuhteena käytetään vertailulämpöhäviötä laskettaessa arvoa 45 % kun taas suunnitteluratkaisun lämpöhäviötä laskettaessa käytetään suunnitteluratkaisun ilmanvaihdon poistoilman lämmön talteenoton säävyöhykkeellä I määriteltyä vuosihyötysuhteen arvoa sekä D3:ssa annettuja ilmanvaihdon käyntiaikoja ja ilmamääriä. (RakMK D3 2011, ) Tehtäessä tasauslaskelmaa käyttötarkoitusluokan 9 rakennuksille käytetään suunnitteluilmavirtoja ja käyntiaikoja. Muutenkin vain osa tasauslaskelmalla esitettävistä energiatehokkuusvaatimuksista koskee käyttötarkoitusluokkaan 9 kuuluvia määräaikaisia rakennuksia. (RakMK D3 2011, 15 & 17.) 3.8 Ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuudesta annettu asetus määrää varmistamaan rakennuksen ilmanvaihdon energiatehokkuuden käytön kannalta tarkoituksenmukaisilla keinoilla tinkimättä terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä sisäilmastosta. Ohjeena on annettu, että koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,0 kw/(m 3 /s) ja koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho enintään 1,0 kw/(m 3 /s). Edelleen ohjeena on, että ominaissähköteho voi olla suurempikin, jos esimerkiksi sisäilmaston hallinta edellyttää tavanomaisesta poikkeavaa ilmastointia. (RakMK D3 2011, 15.) Ilmanvaihdon poistoilmasta on D3:n mukaan otettava lämpöä talteen määrä, mikä vastaan vähintään 45 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä. Vastaava lämpöenergiantarpeen pienentäminen voidaan tehdä parantamalla rakennuksenvaipan lämmöneristystä tai ilmanpitävyyttä taikka vähentämällä ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaa lämpömäärää mulla tavoin kuin lto:lla. Nämä osoitetaan lämpöhäviön tasauslaskennalla. Poistoilman lämmön talteenotosta voidaan kuitenkin luopua yksittäisen tilan osalta ilman vastaavaa energiankulutuksen pienentämistä, jos sen rakentaminen olisi epätarkoituksenmukaista. (RakMK D3 2011, ) 3.9 Muut energiatehokkuuden vaatimukset Kokonaisenergiankulutuksen laskennan, lämpöhäviöiden rajoittamisen ja ilmanvaihtoa koskevien energiatehokkuusvaatimusten lisäksi määräyksiä on annettu lämmitysjärjestelmän tehoista, energiankäytön mittaamisesta ja loma-asuntojen energiatehokkuudesta. Lämmitysjärjestelmän lämmitysteho mitoitetaan D3:ssa esitettyjen ulkolämpötilojen mukaan. Määräyksissä Suomi on jaettu neljään säävyöhykkeeseen ja lämmitystehontarpeen laskenta tehdään rakennuspaikan maantieteellisen sijainnin mukaisella säävyöhykkeen mitoittavalla ulkolämpötilalla. (RakMK D3 2011, 16 & 29.) 1319 Taulukko 4. Mitoittavat ulkoilman lämpötilat eri säävyöhykkeillä (RakMK D3 2011, 29). Säävyöhyke Mitoittava ulkoilman lämpötila, C I -26 II -29 III -32 IV -38 Asetuksessa rakennusten energiatehokkuudesta (RakMK D3 2011) on annettu määräys myös energiankäytön mittaamisesta. Sen mukaan rakennukset varustetaan energiankäytön mittauksella tai mittausvalmiudella niin, että eri energiamuotojen käyttö voidaan selvittää. Mittauksista voidaan kuitenkin luopua, jos se osoitetaan epätarkoituksenmukaiseksi. Ohjeena on annettu, että rakennukset varustetaan sähkönmittauksella ja lämmitysjärjestelmän ostoenergian kulutuksen mittauksella. Lisäksi on ohjeistettu, että muiden kuin käyttötarkoitusluokan 1 rakennukset varustetaan: lämpimän käyttöveden kulutuksen mittauksella tarvittaessa lämpimän käyttöveden kiertopiirin paluun vesivirran ja lämpötilan mittauksella ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutuksen mittauksella lukuun ottamatta vähäisiä erillispoistoja ja jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutuksen mittauksella (RakMK D3 2011, 16). Ohjeena on annettu myös, että muissa kuin käyttötarkoitusluokkien 1 ja 2 rakennuksissa kiinteä valaistusjärjestelmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella. (RakMK D3 2011, ) Loma-asunnoille on annettu helpotuksia energiatehokkuusmääräyksiin. Loma-asuntoja, joihin on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä, koskevat vain vaipan lämpöhäviön vaatimukset, jotka on esitetty taulukossa 3. Kuitenkin, jos loma-asuntoon on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä ja se on tarkoitettu majoituselinkeinon harjoittamiseen, mainittu poikkeus ei sitä koske. (RakMK D3 2011, 17.) 3.10 Energialaskenta Asetus rakentamisen energiatehokkuudesta määrää, että rakennuksen kokonaisenergiankulutus eli E-luku on laskettava. Jotta E-luvun voi määrittää, täytyy laskea rakennuksen ostoenergiankulutus ja laskea yhteen ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien tulot energiamuodoittain. E- luvun yksikkö on kwh E /m 2. (RakMK D3 2011, 8; YMA 5/13, 2.) Laskentatyökaluille on asetettu rakennusten energiatehokkuusasetuksessa vaatimus, jonka mukaan sen tulee laskea vähintään lämmitysenergian nettotarve ja mikäli rakennuksessa on jäähdytysjärjestelmä, niin myös jäähdytysenergian nettotarve. Jos jäähdytystä ei ole tai sitä on vain yksittäisissä tiloissa, voidaan energialaskenta suorittaa kuukausitason laskentamene- 1420 telmällä. Asetuksen mukaan kaikkien muiden rakennusten energialaskenta pitää suorittaa dynaamisella laskentamenetelmällä, jonka lämmönsiirron laskenta pystyy ottamaan huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena. (RakMK D3 2011, ) D3:ssa selostetaan lisäksi, että standardissa SFS-ISO on esitetty kuvaukset eritasoisille laskentamenetelmille. Kuukausitason laskentamenetelmiä ovat D3:n selosteosan mukaan esimerkiksi rakentamismääräyskokoelman osa D5 ja SFS-ISO (RakMK D3 2011, 26.) Dynaamisesta laskentatyökalusta määrätään, että sen kelpoisuus tulee osoittaa. Asiaa tarkennetaan D3:n selosteosassa, missä kerrotaan, että dynaaminen laskentatyökalu voidaan validioida siihen tarkoitettujen SFS EN-, CIBSE- tai ASHRAE-standardien tai vastaavien testitapausten mukaisesti. (RakMK D3 2011, 27.) SFS-EN ISO standardissa esitetyt laskentamenetelmät On mielenkiintoista hieman tarkastella eurooppalaisen standardin sisältöä, mihin rakentamismääräyskokoelmassa viitataan. SFS-EN ISO standardi tukee EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 2002/91/EY olennaisia vaatimuksia. Se on osa standardisarjaa, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa eurooppalainen rakennusten energiatehokkuuden laskentametodologia. Standardissa on esitetty yhdenmukaiset laskentamenetelmät rakennuksen sisätilojen lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutukselle sekä taloteknisten järjestelmien, kuten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien, talteenotettaville lämpöhäviöiden vaikutuksille. (SFS-EN ISO 13790:2008; 4 & 6.) SFS-EN ISO standardin mukaan laskennan menetelmiä on kahta perustyyppiä. On pitkäaikaisen jatkuvuustilan menetelmä, jossa lämpötase lasketaan riittävän pitkältä ajalta. Aika on tyypillisesti kuukausi tai koko lämmitys- tai jäähdytyskausi. Tällä menetelmällä dynaamiset vaikutukset voidaan ottaa huomioon lämpösaannon ja/tai häviön hyödyntämiskertoimella. Toiseen perustyyppiin kuuluvat dynaamiset menetelmät, joissa lämpötase lasketaan lyhyillä, tyypillisesti tunninmittaisilla, aika-askelilla. Dynaamisissa menetelmissä otetaan huomioon rakennuksen massan varastoima ja vapauttama lämpö. (SFS-EN ISO 13790:2008; 22.) SFS-EN ISO standardissa on esitetty kolme laskentamenetelmää: täysin määritelty pitkäaikaisen jatkuvuustilan menetelmä täysin määritelty yksinkertaistettu dynaaminen tuntimenetelmä laskentamenettelyt yksityiskohtaisille, esimerkiksi tuntiperusteisille dynaamisille simulointimenetelmille. Standardissa kerrotaan, että kuukausilaskennalla saadaan oikeat tulokset vuositasolla, mutta lähellä lämmitys- ja jäähdytyskausien alkua ja loppua olevien yksittäisten kuukausien kohdalla voi tulla suuria suhteellisia virheitä. Yksinkertaistetulla dynaamisella tuntimenetelmällä voidaan tietoja laskea tunneittain käyttäjän aikataulujen perusteella. Aikatauluja voivat ol- 1521 la esimerkiksi ilmanvaihtojaksot tai siirrettävän aurinkosuojauksen toiminta-aikataulu. (SFS-EN ISO 13790:2008; 22.) Sekä vuonna 2007 että vuonna 2013 annettujen rakentamismääräyskokoelman osien D5 menetelmät rakennuksen energiankulutuksen laskennasta että ovat energiatasemenetelmiä, joissa energiankulutus tai energian nettotarve lasketaan kuukausittain ja ne perustuvat pääpiirteissään SFS-EN standardissa esitettyyn laskentamenetelmään (RakMK D5 2007, 9; RakMK D5 2013, 11). 4 ENERGIATODISTUS Ensimmäinen laki rakennuksen energiatodistuksesta astui voimaan Se pohjautui vuonna 2002 annettuun direktiiviin 2002/91/EY rakennusten energiatehokkuudesta. Energiatodistuslain mukaan rakennuksen energiatodistuksessa oli ilmoitettava rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön tarvittava energiamäärä useampiluokkaisella asteikolla, jotta rakennusten energiatehokkuutta voi arvioida ja verrata muihin rakennuksiin. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 487/2007, 1 & 11.) Energiatodistus voitiin antaa rakennuslupamenettelyn tai energiakatselmuksen yhteydessä, osana isännöitsijäntodistusta tai erillisenä todistuksena. Todistus oli voimassa 4-10 vuotta rakennuksen koosta ja annettavasta todistuksesta riippuen. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 487/2007, 4 & 6.) 4.1 Vuonna 2013 voimaan astunut laki 18. tammikuuta 2013 eduskunta antoi uuden lain rakennuksen energiatodistuksesta. Laki pohjautuu EU:n uudelleenlaadittuun direktiiviin 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta ja se astui voimaan Sen tarkoituksena on edistää rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 1 & 28 ) Rakennuksen omistaja vastaa energiatodistuksen hankkimisesta. Jos rakennuksen kunnossapitovastuu on rakennuksen haltijalla, silloin rakennuksen haltija vastaa energiatodistuksen hankkimisesta ja sen käyttämisestä.(laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 2 ) Lain (50/2013) mukaan velvollisuudet hankkia energiatodistus ja käyttää sitä, koskevat rakennusta, jossa käytetään energiaa tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi. Velvollisuudet eivät koske: rakennusta, jonka pinta-ala on enintään 50 m 2 loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen tilapäistä tai määräaikaista rakennusta 1622 teollisuus- tai korjaamorakennusta, uimahallia, varastorakennusta, liikenteen rakennusta tai rakennukseen liittyvää tai erillistä moottoriajoneuvosuojaa muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettua maatilarakennusta, jossa energiantarve on vähäinen tai jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus suojeltua rakennusta kirkkoa tai muuta uskonnollisen yhteisön omistamaa rakennusta, jossa on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen tarkoitettuja tiloja kasvihuonetta tai väestönsuojaa eivätkä puolustushallinnon käytössä olevaa rakennusta. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 3.) Uuden lain mukaan energiatodistus laaditaan koko rakennukselle. Jos rakennuksen osien käyttötarkoitukset eroavat olennaisesti toisistaan, tulee todistus laatia rakennuksen osalle. Rakennuslupaa haettaessa osoitetaan energiatodistuksella rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 4-5.) Rakennusta tai huoneistoa myytäessä tai vuokrattaessa tulee esittelytilanteessa olla nähtävillä voimassa oleva energiatodistus. Energiatodistus tulee antaa joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle. Energiatodistusta ei tarvitse laittaa nähtäville tai antaa, jos kyseessä on samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen välinen myynti tai vuokraus rakennus myydään purettavaksi rakennus vuokrataan määräaikaisesti enintään vuodeksi kyseessä on alivuokraus. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 6.) Energiatodistuksessa oleva energiatehokkuutta kuvaava luokitteluasteikko on asetettava yleisön nähtäville, kun viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja yleisön käyntien kohteena olevissa tiloissa, joiden kerrosala yhdessä rakennuksessa ylittää 250 m 2. Vaatimus ei kuitenkaan koske suojeltuja tai hartaudenharjoittamiseen tarkoitettuja rakennuksia. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 7.) Energiatodistus on voimassa enintään kymmenen vuotta tai kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 8.) Lain mukaan rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan tunnuksella, joka kuvaa rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen sijoittumista luokitteluasteikolle. Rakennuksen energiatehokkuus on rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus jaettuna rakennuksen pinta-alalla. Todistuksessa ilmoitetaan kokonaisenergiankulutuksen lisäksi laskennallinen energiankulutus ja toteutunut ostoenergiankulutus, jos se on saatavilla. Vanhoille rakennuksille annetaan suosituksia, joilla voidaan parantaa energiatehok- 1723 kuutta kustannustehokkaasti. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 9.) Rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittavan energiamäärän selvittämiseksi ja suositusten antamiseksi todistuksen laatijan on selvitettävä energiankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet asiakirjoista, paikan päällä rakennusta havainnoimalla sekä tarvittaessa haastattelemalla rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 11.) 4.2 Lain voimaantulo ja siirtymäajat Laki rakennuksen energiatodistuksesta astui voimaan Sillä kumottiin edellinen rakennuksen energiatodistuksesta annettu laki (487/2007). Todistukset, jotka olivat voimassa uuden lain tullessa voimaan, ovat voimassa kumotussa laissa säädetyn ajan. Isännöitsijäntodistuksen osana annetut energiatodistukset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. Jos rakennuslupahakemus on tullut vireille ennen uuden lain voimaantuloa, sovelletaan siihen sen käyttöönottoon saakka ennen uuden lain (50/2013) voimaantuloa voimassa olleita säädöksiä. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 30.) Käyttöön otettuihin rakennuksiin uutta lakia sovelletaan siirtymäajan jälkeen. Lakia aletaan soveltaa alkaen kolmen tai useamman asuinhuoneiston käsittävälle asuinrivitaloihin, liikerakennuksiin ja toimistorakennuksiin alkaen hoitoalan rakennuksiin, kokoontumisrakennuksiin ja opetusrakennuksiin ja alkaen enintään kaksi asuntoa käsittäviin asuinrakennusiin, jotka on otettu käyttöön ennen vuotta (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 30.) Säädöksiä energiatodistuksen esillä pitämisestä julkisissa rakennuksissa sovelletaan asti vain tiloihin, joiden kerrosala yhdessä rakennuksessa ylittää 500 m 2. Vuokratuissa tiloissa velvollisuus energiatodistuksen nähtäville laittoon koskee tiloja, joiden vuokrasopimus on tehty lain voimaan tulon jälkeen, ellei kumottu laki siihen velvoita. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 30.) Vuonna 2007 annetun lain mukainen kelpoisuus erillisen energiatodistuksen antamiseen vastaa uuden lain alhaisimman vaatimustason pätevyyttä ja se on voimassa enintään vuoden 2017 loppuun. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 30.) 4.3 Valvonta Ympäristöministeriö valvoo sekä energiatodistuslain noudattamista että pätevyyden toteajan toimintaa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus valvoo muilta osin energiatodistuslain ja sen nojalla annettujen säännösten 1824 ja määräysten noudattamista. Laadituista energiatodistuksista tarkastetaan määräosa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella on oikeus saada valvontaa varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Valvontaviranomaisella on myös oikeus päästä alueelle tai huoneistoon ja tehdä siellä valvontaan liittyviä tarkastuksia, jotta tämä voi selvittää, ovatko todistuksen laatimiseen käytetyt tiedot oikein. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa ei kuitenkaan saa tehdä tarkastusta. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, ) 4.4 Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ylläpitää rakennusten energiatodistustietojärjestelmä energiatodistusten ja niiden laatijoiden tietojen rekisteröimiseksi sekä valvontaa ja tietopalvelutehtäviä varten. Pätevyyden toteaja ilmoittaa energiatodistusten laatijoiden tiedot tietojärjestelmään ja energiatodistuksen laatijat ilmoittavat energiatodistusta koskevat tiedot ko. tietojärjestelmään. Kevennetyllä energiatodistusmenettelyllä tehtyjen todistusten tietoja ei rekisteröidä. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 21.) 4.5 Todistuksen laatija Laki rakennuksen energiatodistuksesta määrää, että energiatodistuksen saa laatia henkilö, jolla on todettu ja voimassaoleva pätevyys, joka on rekisteröity energiatodistuksen laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta täyttyvät toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset. Laatijalla tulee olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä hyväksytysti suoritettu energiatodistuksen laatijakoe. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 12.) Valtioneuvoston antoi 2013 asetuksen rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä. Tämä asetus täydentää energiatodistuksesta annettua lakia. Asetuksen mukaan energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustasoja ovat perustaso ja ylempi taso. Kun energiatodistus laaditaan jäähdytetylle rakennukselle tai rakennuksen osalle tai kun laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään dynaamista laskentamenetelmää, jossa lämmönsiirron laskennassa otetaan huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuus ajasta riippuvaisena, on vaativuustasona ylempi taso. Muulloin vaativuustasona on perustaso. (VNA 170/2013, 1.) Perustason energiatodistuksen laatijalla on oltava rakennus-, talotekniikkatai energiatekniikka-alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon taikka rakennusmestarin tutkinto. Vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä hyväksytään korvaamaan tutkinto. (VNA 170/2013, 2.) 1925 Ylemmän tason laatijalla on oltava rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin tai lvi-, konetai sähköinsinöörin tutkinto. Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään vähintään vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuden laskennasta dynaamisella laskentamenetelmällä, jos hakijalla on perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys. (VNA 170/2013, 3.) Lain mukaan pätevyys on voimassa määräajan, joka on enintään seitsemän vuotta. Pätevyyden uudistamiseksi energiatodistuksen laatijan tulee pitää ammattitaitoaan yllä energiatodistusten laatimisella tai koulutuksella. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 13.) Pätevyys energiatodistuksen laatimiseen haetaan pätevyyden toteajalta. Tämä toteaa vaadittavan koulutuksen tai tämän korvaavan työkokemuksen olemassaolon sekä vastaanottaa ja arvioi kokeen ja hyväksyy tai hylkää pätevyyden. Pätevyyden toteajalta haetaan myös pätevyyden uudistaminen. Ympäristöministeriö nimeää pätevyyden toteajaksi yhteisön tai säätiön, joka täyttää toteajalle asetetut vaatimukset. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 16.) Energiatodistuksen laatijan on säilytettävä valmisteluasiakirjat, laskelmat ja muut tiedot, jotka hän on tehnyt tai hankkinut todistuksen laatimista varten ja pidettävä arkistoa laatimistaan todistuksista. Nämä on säilytettävä vähintään 12 vuotta. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 23.) 4.6 Kevennetty energiatodistusmenettely Kevennetty energiatodistusmenettely tarkoittaa, että lakia rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013) ei sovelleta kaikilta osin. E-lukua ei tällöin tarvitse laskea eikä kevennetyssä energiatodistuksessa määritellä rakennukselle energiatehokkuusluokkaa asteikon mukaisesti. Myöskään todistuksen laatijalta ei vaadita pätevyyttä. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 17.) Jos myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa on arvoltaan hyvin vähäinen voi energiatodistuksen hankkimisesta vastuussa oleva hankkia kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukaisen todistuksen. Myös jos myynti tai vuokraus tapahtuu lähisukulaisten kesken, voidaan käyttää kevennettyä menettelyä. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 17.) Myytävän rakennuksen tai kiinteistön taikka huoneiston tai sen hallintaoikeuden arvo katsotaan hyvin vähäiseksi, jos myyntihinta on alle euroa. Lähisukulaisten välisen myynnin tai vuokrauksen lisäksi kevennettyä menettelyä voidaan käyttää, jos myytävää tai vuokrattavaa rakennusta, kiinteistöä tai huoneistoa ei esitellä julkisesti myyntiä tai vuokrausta varten eikä tarjota myytäväksi tai vuokrattavaksi julkisella ilmoittelulla. Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös jos rakennuksen, kiinteistön 2026 tai huoneiston vuokra on alle 350 euroa kuukaudessa. (VNA 170/2013, 4.) 4.7 Seuraamukset lain vastaiselle toiminnalle Laissa rakennuksen energiatodistuksesta on määritelty toimia lain vastaiselle toiminnalle. Jos rakennuksen omistaja tai muu vastuussa oleva ei täytä laissa rakennuksen energiatodistuksesta säädettyjä velvollisuuksia tai toimii niitä vastaan, on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kehotettava korjaamaan asia ja asetettava sille määräaika. Jos asiaa ei korjata määräajassa, on annettava varoitus ja uusi määräaika. Jos asiaa ei korjata siinäkään määräajassa, on keskuksen annettava tilanteen mukainen käskytai kieltopäätös. Käskyä tai kieltoa voidaan tehostaa vakavissa tai olennaisissa rikkomuksissa uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhalla. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 24.) Jos Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus toteaa rakennuksen energiatodistuksen olennaisesti virheelliseksi, tulee todistuksen käyttö kieltää ja tiedot poistaa voimassa olevista todistuksista. Keskus voi tällöin velvoittaa energiatodistuksen laatijan tekemään uuden energiatodistuksen tai teettää energiatodistuksen toisella laatijalla virheellisen todistuksen tehneen kustannuksella. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 24.) Mikäli energiatodistuksen laatijalla ei ole pätevyyttä energiatodistuksen kirjoittamiseen tai hän toimii muuten olennaisella tai vakavalla tavalla vastoin lakia rakennuksen energiatodistuksesta ja hänelle on annettu kehotus korjata asia sekä annettu varoitus, eikä asiaa määräajassa korjata, tulee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen antaa laatijalle kielto laatia todistuksia. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla. Laatijan tiedot poistetaan silloin rakennusten energiatodistusten laatijarekisteristä. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 25.) Jos pätevyyden toteaja ei noudata säädöksiä, ei täytä nimeämisen edellytyksiä tai nimeämispäätöksessä vahvistettuja järjestelyjä tai ehtoja taikka lopettaa toiminnan eikä ympäristöministeriön varoituksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa poista varoitukseen johtaneita syitä, ministeriön on peruutettava nimeäminen. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013, 25.) 5 TYÖN TOTEUTTAMINEN Kun on perehdytty energiamääräyksiin ja energiatodistuksesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin on sen jälkeen luontevaa tarkastella E-luvun laskemista. Osana tätä opinnäytetyötä tein Hämeen ammattikorkeakoululle opetuskäyttöön Excel-pohjaisen taulukon, Ihanajärven E-luvun laskentaohjelma Ekun, jolla voi laskea rakennusten E-lukuja niin kuin rakentamismääräyskokoelman D5 osassa vuonna 2013 on annettu ohjeeksi. D5 Rakennuk- 2127 sen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta perustuu siis rakennusten energiatehokkuudesta annettuun asetukseen. Hämeen ammattikorkeakoululla oli ennestään käytössä Energiaselvitysniminen Excel-taulukko, jolla pystyy laatimaan D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 asetuksen mukaisen rakennuksen energiaselvityksen. Koska rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä rakentamismääräyskokoelman osia muutettiin, ei arkkitehti Lasse Lehtisen tekemää taulukkoa enää voinut hyödyntää uusien asetusten mukaisessa opetuksessa ja tuli tarve uudelle ohjelmalle. 5.1 Työn rajaus Työn rajaukseen vaikuttivat sekä määräykset laskentamenetelmästä että pohdinta rakennusten teknisistä ominaisuuksista. Seuraavissa kappaleissa tulen kertomaan näistä tarkemmin Laskentamenetelmä Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 Rakennusten energiatehokkuus kerrotaan laskentatyökalujen vaatimuksista, että rakennusten, joissa ei ole jäähdytystä tai jäähdytystä on vain yksittäisissä tiloissa, energialaskenta voidaan suorittaa laskentatyökalulla, joka perustuu kuukausitason menetelmään. Selostuksessa tarkennetaan, että esimerkiksi rakentamismääräyskokoelman osa D5 on kuukausitason laskentamenetelmä. Lisäksi määrätään, että kaikkien muiden rakennusten energialaskenta pitää suorittaa laskentatyökalulla, jonka lämmönsiirron laskenta pystyy ottamaan huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena. Tällaista menetelmää kutsutaan dynaamiseksi laskentamenetelmäksi. (RakMK D3 2011, ) D3:n mukaan kesäajan huonelämpötilan laskenta pitää suorittaa dynaamisella laskentatyökalulla (RakMK D3 2011, 27). Kesäajan huonelämpötilan laskennasta kuitenkin todetaan, että käyttötarkoitusluokkaan 1 ja 9 kuuluvissa rakennuksissa ei tarvitse suorittaa kesäajan huonelämpötilan laskentaa (RakMK D3 2011, 10). Nämä asetuksen kohdat rajasivat työn kuukausitason menetelmäksi, jolla ei tehdä kesäajan huonelämpötilan laskentaa. Taulukolla voidaan tehdä E- lukulaskelma vain käyttötarkoitusluokkien 1 ja 9 rakennuksille. Luokkaan 1 kuuluvat erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot ja luokaan 9 muut rakennukset ja määräaikaiset rakennukset (RakMK D3 2011, 9). D5-osan mukaan jäähdytysenergian nettotarpeen ja kesäajan huonelämpötilan laskenta ei sisälly näissä ohjeissa kuvattuun laskentamenetelmään ja ne lasketaan tarkoitukseen soveltuvalla dynaamisella laskentatyökalulla (RakMK D5 2013, 11). Kuukausitason laskentamenetelmää voidaan kuitenkin käyttää myös jäähdytettyjen rakennusten ostoenergiankulutuksen ja kokonaisenergiankulutuksen laskentaan, kun lämmitys- ja jäähdytysener- 2228 gian nettotarpeet lasketaan dynaamisella menetelmällä (RakMK D ). Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus voidaan siis laskea Ekkuohjelmalla, kun ilmastointikoneen jäähdytyspatterin käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia sekä huonelaitteiden käyttämät vuotuiset jäähdytysenergiat on laskettu tilojen jäähdytysenergiantarpeen laskennan yhteydessä dynaamisella menetelmällä Rakennukset ja niiden tekniset järjestelmät Laskentamenetelmän tuottaman rajauksen lisäksi taulukko-ohjelmaa oli rajattava myös, jotta sen tekeminen ei hankaloituisi kohtuuttomasti, kun kyseessä oli kuitenkin vain opinnäytetyö. Päätin rajata työtä niin, että energiankulutus on mahdollista laskea rakennuksille, joissa on vain yksi päälämmitysjärjestelmä. Tämä helpotti huomattavasti kaavojen kirjoittamista ja yksinkertaisti taulukon rakennetta verrattuna tilanteeseen, jossa lämmitysjärjestelmiä olisi useampia. Kuitenkin taulukolla voidaan laskea energiankulutus rakennuksille, joissa on päälämmitysjärjestelmän lisäksi sähköinen lattialämmitys märkätiloissa. Lisäksi rakennuksessa voi olla varaava tulisija ja ilmailmalämpöpumppu. Yhdessä opinnäytetyönohjaajani kanssa rajasimme työtä myös niin, että taulukolla voi laskea E-luvun vain sellaisille rakennuksille, joissa on enintään kaksi ilmanvaihtokonetta, joista toisessa on lämmön talteenotto. Tämä rajaa laskennan ulkopuolelle esimerkiksi sellaiset rivitalokohteet, joissa on huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet. Taulukolla voidaan laskea sekä sellaiset tapaukset, joissa ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys tapahtuu päälämmöntuottojärjestelmällä että sellaiset tapaukset, joissa jälkilämmitys hoituu sähköllä. Päälämmöntuottojärjestelmänä olevan lämpöpumpun sähköenergiankulutuksen laskennasta on mainittava, että joissain tapauksissa lämpöpumpun lisäksi voidaan tarvita muuta energiaa kattamaan rakennuksen lämmitys. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi osatehoiseksi mitoitettu maalämpöjärjestelmä. Osateholle (60-80 %) mitoitettu lämpöpumppu tuottaa noin 95 % vuotuisesta lämpöenergiasta, ja loppuosa, etenkin kovilla pakkasilla, tuotetaan yleisimmin varaajan sähkövastuksella (Lämpöä omasta maasta 2012, 5). Toinen esimerkki on ulkoilma-vesilämpöpumppu. Kun ulkolämpötila laskee, ilma-vesilämpöpumpulla saatavan lämmitysenergian määrä laskee ja kovimmilla pakkasilla sillä ei voida kattaa talon lämmitystarvetta (Ulkoilma-vesilämpöpumppu n.d.). Laskettaessa rakennuksen energiankulutusta Ekku-ohjelmalla, oletetaan, että lisälämmityksen energiantarve, kun lämpöpumppu ei yksin pysty koko tarvittavaa energiamäärää tuottamaan, tuotetaan sähköllä. Kuitenkin vanhassa rakennuksessa ilma-vesilämpöpumpun voi kytkeä olemassa olevan lämmitysjärjestelmän tueksi, jolloin esim. öljykattila lämmittää rakennusta kylmimmillä ilmoilla ja muulloinkin tarvittaessa tukee ilma- 2329 vesilämpöpumppua (Hanki hallitusti ilma-vesilämpöpumppu 2012, 3). Tällaista tapausta ei Ekku-ohjelmalla pysty laskemaan, koska sillä laskettaessa oletus on, että lisälämmitys tapahtuu sähköllä, lämpöpumpun sähkövastuksia hyödyntämällä. Koska D5:ssa on esitetty, miten voidaan energiankulutus laskea tapaukselle, jossa päälämmöntuottojärjestelmänä oleva lämpöpumppu lämmittää myös käyttövettä ja ilmanvaihdon tuloilmaa (RakMK D5 2013, 48), otin nekin vaihtoehdot taulukko-ohjelmaan mukaan. 5.2 Ekku-ohjelman rakenne E-luvun laskentaohjelma on jaettu välilehtiin. Etusivun lisäksi on kaksi välilehteä lähtötietojen syöttämistä varten ja seitsemän välilehteä erilaisia tuloksia varten Lähtötiedot Lähtötiedot on jaettu kahteen välilehteen, koska rakentamismääräyskokoelman osassa D3 on annettu ohjeeksi, että energialaskennan lähtötiedot ja tulokset esitetään energiaselvityksessä D3:n liitteen 3 mukaan (RakMK D3 2011, 27). Ensimmäiseen välilehteen taulukon käyttäjä siis syöttää lähtötiedot, mitkä on D3:n mukaan esitettävä energiaselvityksessä. Näitä lähtötietoja ovat esim. rakennusosien pinta-alat ja U-arvot sekä tärkeimmät tiedot ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmistä. Toiseen Muut lähtötiedot - välilehteen syötetään loput lähtötiedot, joita laskennassa tarvitaan Tulokset Ekku-ohjelmassa on seitsemän välilehteä erilaisia tuloksia varten. Välilehdessä Vuositason laskenta näkyvät niiden laskujen tulokset, jotka lasketaan yhtä vuotta kohden, esimerkiksi lämmitysjärjestelmän energiankulutus ja rakennuksen lämmitystehon tarve. Kuukausikohtaisia taulukoita on viidessä välilehdessä. Niissä esitetään laskennalliset kuukausikohtaiset tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeet. Viimeisenä on D3 Tulokset välilehti, missä esitetään energialaskennan keskeiset tulokset siten kuin rakentamismääräyskokoelman osan D3 liitteessä 3 on annettu esimerkiksi niiden esittämisestä. 6 ESIMERKKIKOHDE Tein Ekku-ohjelmalla E-lukulaskelman eräästä Nastolaan rakenteilla olevasta omakotitalosta. Lisäksi tein vaihtoehtoisia laskelmia ja selvitin, minkälaisia E-lukuja rakennus saisi, jos lämmitysjärjestelmä ja energiamuoto olisivat toisenlaisia. Laskelma on tehty uudisrakennuksille. 2430 6.1 Talo Virtanen Reo Kuva 2. Asemapiirroksesta nähdään, miten talo sijoittuu tontille. Talo Virtanen Reo on rakenteilla Nastolan Kerkkätielle. Maanpinta tontilla on kalteva. Matalin osa tontista on 97 metriä merenpintaa korkeammalla ja korkein kohta 105 metriä merenpintaa korkeammalla. Yhteensä korkeuseroa on siis kahdeksan metriä. Mahdolliset valumavedet rinteeltä hoidetaan maansiirtotöillä muokkaamalla maanpintaa rakennukselle suotuisammaksi. Asemapiirroksesta nähdään kuinka rakennus sijoittuu ilmansuuntiin nähden. Sen julkisivut suuntautuvat pää- ja väli-ilmansuuntien väliin. Eli esimerkiksi kerkkätiensuuntainen seinä, jossa pääsisäänkäynti sijaitsee, osoittaa lännen ja luoteen väliin. Laskentaa varten minun oli yksinkertaistettava asiaa ja lähempi tarkastelu osoitti, että kerkkätiensuuntainen seinä osoittaa hieman enemmän länteen kuin luoteeseen, joten päädyin siihen, että laskennassa oletan rakennuksen seinien osoittavan pääilmansuuntia kohti. Niin ollen seinä, jossa on rakennuksen etuovi, on laskennassa lännensuuntainen seinä ja tontille 7:225 osoittava seinä on rakennuksen pohjoisseinä. Omakotitalossa on kaksi kerrosta. Ensimmäiseen kerrokseen tulevat eteinen, olohuone, ruokailutila, makuuhuone, wc, kodinhoitohuone, pesuhuone ja sauna, toiseen kerrokseen taas aula, kaksi makuuhuonetta, wc ja pieni varastotila. Rakennuksen lämmitetty nettoala on 137 m 2. Tällä pinta- 2531 alalla tarkoitetaan lämmitettyjen kerrostasoalojen summaa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna (RakMK D5 2012, 5). Kuva 3. Ensimmäisen kerroksen pohjakuva. Rakennuksen lämmönjakojärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys. Lisäksi rakennukseen tulee takka. Lämmöntuottojärjestelmänä on Nibe F470 poistoilmalämpöpumppu, joka toimii myös ilmanvaihtokoneena. Lämpöpumppuun on integroitu lämminvesivaraaja Rakenteet Puurunkoisten ulkoseinien yhteenlaskettu pinta-ala on 116 m 2 ja niiden U- arvo on 0,17 W/(m 2 K). Ulkoseinän rakenne on sisältä ulospäin: 13 mm kipsilevy, 48 mm vaakakoolaus ja eriste, 198 mm puurunko ja eriste, 28 mm huokoinen puukuitulevy, 22 mm tuuletusrako ja 23 mm ulkoverhouspaneeli. Myös yläpohjan päämateriaalina on puu. Yläpohjan pinta-ala on 87 m 2 ja sen U-arvo on 0,11 W/(m 2 K). Yläpohjan rakenne sisäpuolelta ulos on: 13 mm kipsilevy, 22 mm harvalaudoitus, 22 mm harvalaudoitus, höyrynsulku, 400 mm eriste ja kattokannattajat, 25 mm puukuitulevy, 100 mm tuuletusrako ja tuulensuojalevyn kannatus, aluskate, 22 mm tuuletusrako, 48 mm kattoruoteet ja tiilikate. 26 32 Rakennuksessa on maanvastainen alapohja, jonka pinta-ala on 78 m 2 ja U- arvo 0,14 W/(m 2 K). Se koostuu sisältä ulospäin lueteltuna lattiapäällysteestä, 100 mm:n teräsbetonilaatasta, 200 mm:n EPS-eristeestä ja noin 200 mm:n kapillaarikatkosta, mikä on soraa tai hiekkaa. Sen jälkeen vastassa on perusmaa. Kuva 4. Pohjakuva toisesta kerroksesta. Koska rakennuksen ulkoseinät, väliseinät ja yläpohja ovat niin sanotusti kevyitä rankarakenteita ja alapohja on tehty betonista, on rakennuksen sisäpuolisena tehollisena lämpökapasiteettina laskennassa käytetty arvoa 70 Wh/(m 2 K) rakentamismääräyskokoelman osan D5 taulukon 5.6. mukaisesti. Lämpökapasiteetti kuvaa lämmön varastoitumista rakenteisiin ja vaikuttaa siten lämmitysenergian kulutukseen ja sisälämpötilaan. (Suomen RakMK D5 2012, 34 & 36.) 27 Näytä lisää
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen. 19.3.2013 Riitta Kimari
Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen 19.3.2013 Riitta Kimari Energiatodistuslainsäädäntö uudistuu Energiatodistus on työkalu jolla voi helposti vertailla rakennusten energiatehokkuutta Energiatodistus Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307 Lisätiedot ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus
ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa Lisätiedot Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010
Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset Lisätiedot Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus
Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista Lisätiedot ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto
ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa kansallinen Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA
ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja Lisätiedot RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne
Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten Lisätiedot Nykyinen energiatodistuskäytäntö
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot Laki rakennuksen energiatodistuksesta
1 Laki rakennuksen energiatodistuksesta VOIMASSA OLEVA LAKI 50/2013 Muutosehdotukset 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia Lisätiedot Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)
Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 8.11.2016 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit Lisätiedot Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.
Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla
Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen Lisätiedot ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan Lisätiedot Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011
Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Lisätiedot Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 50/2013 Laki. rakennuksen energiatodistuksesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013 50/2013 Laki rakennuksen energiatodistuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN?
ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Useita eri todistuslomakkeita, laatimistapoja, laatijoiden pätevyysvaatimuksia ja Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta Lisätiedot Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)
Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2016 Pekka Lisätiedot 4/13 Ympäristöministeriön asetus
4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Lisätiedot ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden Lisätiedot KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT
KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE Lisätiedot Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia
Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja Lisätiedot LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012
LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden haasteet, VASEK, Vaasa 14.10.2014 LÄMMÖNERISTYS- Lisätiedot Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi
Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset Lisätiedot A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee Lisätiedot RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Lisätiedot ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:
TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7 Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2, Lisätiedot Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010
C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli-insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2, Lisätiedot Rakennuksen lämmöneristys
Rakennuksen lämmöneristys MÄÄRÄYKSET 2007 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö C3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennuksen lämmöneristys Määräykset 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi- Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.
EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus uudistuu. Hallituksen esitys laiksi rakennuksen energiatodistuksesta Ympäristöministeriö 8.11.2012
Rakennuksen energiatodistus uudistuu Hallituksen esitys laiksi rakennuksen energiatodistuksesta Ympäristöministeriö 8.11.2012 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu jolla voi helposti vertailla Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö
Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus uudistuu - miten? 17.01.2013 Ympäristöministeriö Maarit Haakana
Rakennuksen energiatodistus uudistuu - miten? 17.01.2013 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Uusi energiatodistusta koskeva lainsäädäntö Laki rakennuksen energiatodistuksesta hyväksytty eduskunnassa 18.12.2012 Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot 14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT
Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö 1. Tausta & tavoitteet 2. Määräystenmukaisuuden osoittaminen 3. Lämpöhäviölaskenta 4. Kokonaisenergiatehokkuus Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Autotalli Antero Vahvaselkä Osoite : Vanhamäentie 96 Osoite : 577 Korpikoski Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Lisätiedot 2012 - uudet määräykset Mikä muuttuu? Miten muutoksiin on reagoitava? Mitä luvassa tämän jälkeen?
2012 - uudet määräykset Mikä muuttuu? Miten muutoksiin on reagoitava? Mitä luvassa tämän jälkeen? TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little Miksi Lisätiedot Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2012 vp
EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Lisätiedot Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?
Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä Lisätiedot Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia
Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti Lisätiedot Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus: Lisätiedot Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä
C3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennuksen lämmöneristys Määräykset 2003 1 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2002 Ympäristöministeriön Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuutta koskevat
Rakennusten energiatehokkuutta koskevat rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little 2019 uudet rakennukset nollaenergiataloja Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 62200 Kauhava. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkitalo Valmistumisvuosi: 2013 Notkokuja 1 Rakennustunnus: 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lämmitetty Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Energiatodistuksen laadinta ja työkalut
Energiatodistuksen laadinta ja työkalut Maanantai 17.6.2013 klo 13.00-16.00 Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansali Ari Järvinen lamit.fi 1 LAMIT.FI 2 lamit.fi Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Lisätiedot Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus
Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Silva, talo A Aholahdentie 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 996 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute