Source: http://docplayer.fi/20696006-Sahkotaulukoita-johtojen-kuormitettavuus-2-oikosulkuvirrat-7-kaapelien-ominaisarvoja-9.html
Timestamp: 2019-09-19 23:50:40+00:00
Document Index: 12839262

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SÄHKÖTAULUKOITA. Johtojen kuormitettavuus 2. Oikosulkuvirrat 7. Kaapelien ominaisarvoja..9 - PDF
Download "SÄHKÖTAULUKOITA. Johtojen kuormitettavuus 2. Oikosulkuvirrat 7. Kaapelien ominaisarvoja..9"
1 1 SÄHKÖTAULUKOITA Johtojen kuormitettavuus 2 Korjauskertoimet 5 Oikosulkuvirrat 7 Kaapelien ominaisarvoja..9 Lähde: D Käsikirja rakennusten sähköasennuksista taulukoiden numerointi noudattaa lähteessä käytettyä numerointia Pekka Rantala 2014, versio 1.0
2 2 JOHTOJEN KUORMITETTAVUUS Taulukko Johdolta vaadittu kuormitettavuus käytettäessä gg-sulaketta ylikuormitussuojana gg-sulakkeen nimellisvirta [A] Johdon kuormitettavuus oltava vähintään [A] ,
3 3 Taulukko Johtojen kuormitettavuudet [A] eri asennustavoilla Johtimen poikkipinta-ala [mm 2 ] A uppo SFS 6000:n mukaiset asennustavat C D pinta maa E ilma Kupari 1, , , Alumiini Taulukko on turvalliseen suuntaan yksinkertaistettu taulukko niin, että arvot pätevät PVCeristeisille 3-vaihepiireille. Arvoja voidaan käyttää myös: - 1-vaiheisille piireille - PEX-eristeisille kaapeleille.
4 4 Taulukko Siirrettävien kaapeleiden kuormitettavuudet, PVC kumieristeinen HD 21 tai HD 22 mukainen liitäntäkaapeli. Johtimen poikkipinta-ala [mm 2 ] Kuormitettavuus vapaasti ilmassa [A] Yksivaiheinen kuormitus Kolmivaiheinen kuormitus 0, , , , , Taulukko Siirrettävien kaapeleiden kuormitettavuudet, vahva EPR-eristeinen liitäntäkaapeli H07RN-F. Johtimen poikkipinta-ala [mm 2 ] Kuormitettavuus vapaasti ilmassa [A] Kolme johdinta, kaksi kuormitettua johdinta Neljä johdinta, kolme kuormitettua johdinta
5 5 KORJAUSKERTOIMET Taulukko Ilmaan asennettavien kaapelien yhteydessä käytettävät korjauskertoimet, kun lämpötila on eri kuin 25 C. Ympäristön lämpötila Korjauskerroin johtimen eristeen mukaan [ C] PVC PEX tai EPR 10 1,15 1, ,10 1, ,05 1, ,00 1, ,94 0, ,88 0, ,82 0, ,75 0, ,67 0, ,58 0, ,47 0, , , , ,39 Taulukko Korjauskertoimet ympäröivän maan lämpötilan mukaan. Maan lämpötila Korjauskerroin johtimen eristeen mukaan [ C] PVC PEX tai EPR 0 1,13 1,10 5 1,09 1, ,05 1, ,00 1, ,95 0, ,90 0, ,85 0,89 Taulukko Korjauskertoimet maan lämpöresistiivisyyden mukaan. Lämpöresistiivisyys (Km/W) 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 Korjauskerroin 1,1 1,0 0,92 0,85 0,75 0,69 0,63 Taulukko Maan lämpöresistiivisyyden arvoja. Maalaji Lämpöresistiivisyys [Km/W] Kuiva hiekka (kosteus 0 %) 3,0 Kuiva sora tai savi 1,5 Puolikuiva sora, suomuta ja hiekka (kosteus 10 %) 1,2 Puolikuiva savi ja kostea sora 1,0 Kostea savi ja hiekka (kosteus 25 %) 0,7
6 6 Taulukko Korjauskertoimet ryhmille, joissa on useita kaapeleita tai virtapiirejä. Sijoitus (kaapelit koskettavat toisiaan) Nipussa ilmassa, pinnalla, upotettuna tai kotelon sisällä Yhdessä kerroksessa seinällä, lattialla tai rei ittämättömällä kaapelihyllyllä Yhdessä kerroksessa kiinnitettynä suoraan puisen alakaton pinnalle Yhdessä kerroksessa rei itetyllä kaapelihyllyllä vaaka- tai pystysuunnassa Yhdessä kerroksessa tikkailla, tuilla tai kiinnikkeillä Virtapiirien tai monijohdinkaapeleiden määrä ,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72 1,00 0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78 Taulukko Korjauskertoimet kun kaapeli viedään lämpöeristeen läpi. Lämpöeristeen paksuus [mm] Korjauskerroin 10 0, , , , ,50 Kuormitettavuudet lämpöeristeen läpiviennin yhteydessä lasketaan pinta-asennustavan C mukaisista kuormitusarvoista.
7 7 OIKOSULKUVIRRAT Taulukko 41.4a. Automaattisen poiskytkennän takia vaadittavat oikosulkuvirrat. Pienimmät toimintavirrat [A] johdonsuojakatkaisijoille Nimellisvirta [A] B-tyyppi C-tyyppi toiminta-aika 0,4 s ja 5,0 s vaadittu mitattu arvo toiminta-aika 0,4 s ja 5,0 s vaadittu mitattu arvo , , , , , , , , , , ,5 Taulukko 41.4b. Automaattisen poiskytkennän takia vaadittavat oikosulkuvirrat. Pienimmät toimintavirrat [A] johdonsuojakatkaisijoille Nimellisvirta [A] D-tyyppi K-tyyppi toiminta-aika 0,4 s ja 5,0 s vaadittu mitattu arvo toiminta-aika 0,4 s ja 5,0 s vaadittu mitattu arvo
8 8 Taulukko gg-sulakkeiden edellyttämät pienimmät oikosulkuvirrat. Sulakkeen Pienimmät toimintavirrat ja vaaditut mitatut arvot [A] nimellisvirta toiminta-aika 0,4 s toiminta-aika 5,0 s [A] toimintavirta mitattu arvo toimintavirta mitattu arvo , ,5 6 46,5 58, ,5 46,5 58, , , , , , , , , , , , , , , ,
9 9 KAAPELIEN OMINAISARVOJA Taulukko Kaapeleiden likimääräisiä impedansseja [Ω/km] johdinlämpötilassa 80 C. Johtimen Kupari Alumiini poikkipintaala [mm 2 ] Resistanssi r Reaktanssi x Impedanssi z Resistanssi r Reaktanssi x Impedanssi z 4 1,5 14,620 0,115 14, ,5 8,770 0,110 8, ,480 0,107 5, ,660 0,100 3, ,244 0,094 2, ,415 0,090 1,418 2,324 0,090 2, ,898 0,086 0,902 1,489 0,086 1, ,652 0,083 0,657 1,086 0,083 1, ,482 0,083 0,489 0,796 0,083 0, ,336 0,082 0,346 0,551 0,082 0, ,244 0,082 0,257 0,398 0,082 0, ,195 0,080 0,211 0,316 0,080 0, ,155 0,080 0,174 0,258 0,080 0, ,125 0,080 0,148 0,207 0,080 0, ,095 0,079 0,124 0,162 0,079 0, ,078 0,079 0,111 0,133 0,079 0,155
Maakaapeloinnin Iz SFS 6000 ja IEC 60364-5-52
Maakaapeloinnin Iz SFS 6000 ja IEC 60364-5-52 1. Johdanto SFS 6000 esikuva standardina on IEC 60364. SFS 6000 liitteessä 52A sanotaan mm: Tässä julkaisussa maahan asennettujen kaapelien kuormitusarvoina