Source: https://www.slideshare.net/studiosicurezza/09-indicazioni-operativeprogetticostruzione-15170025
Timestamp: 2017-06-27 15:49:34+00:00
Document Index: 125707406

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 67', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 22', 'art. 2', 'art. 23', 'art. 34', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 2', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 10']

09 indicazioni operative-+progetti_++costruzione
50 2015 assomusica-decreto_palc...
208 cass pen-iv_se - infortunio r...
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 “ALTO FRIULI” AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 “MEDIO FRIULI” AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 “BASSA FRIULANA” INDICAZIONI OPERATIVEPER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E ADATTAMENTO DI LOCALI E IMPIANTIDA DESTINARSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, DIBENI E SERVIZI E AL COMMERCIO.REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 2.
INDICE Pag. .Introduzione 4Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio 5STRUTTURE EDILIZIE ED IMPIANTI 6 requisiti di salute e sicurezza 6 altezza, cubatura e superficie 6 edifici ad uso direzionale e commerciale 6 altezza minima dei vani (vale solo per uffici) 7 compensazione delle altezze 7 compensazione delle altezze in zone montane 7 altezze dei vani nei centri storici (vale solo per gli uffici) 7 altezze dei locali nelle attività ad uso direzionale 8 altezze dei locali nelle attività ad uso commerciale 8 solai 8 pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico 9 isolamento dei vani (vale solo per gli uffici) 9 protezione degli edifici dal radon 10 vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 10 posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 10 aperture nel suolo e nelle pareti 12VIE ED USCITE DI EMERGENZA 13PORTE E PORTONI 14 misure relative alle vie di uscita in caso di incendio 15 criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 15 scelta della lunghezza dei percorsi di esodo 16 numero e larghezza delle uscite di piano 16 numero e larghezza delle scale 17 calcolo della larghezza delle scale 17 misure di sicurezza alternative 17 segnaletica a pavimento 17 porte installate lungo le vie di uscita 17 sistemi di apertura delle porte 18 porte scorrevoli e porte girevoli 18 segnaletica indicante le vie di uscita 18 illuminazione delle vie di uscita 18 divieti da osservare lungo le vie di uscita 18LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI 19 locali sotterranei o semisotterranei 19 locali assimilati a quelli fuori terra 19SCALE E PARAPETTI 20 scale fisse a gradini - a pioli - parapetti 20 parapetti negli edifici ad uso direzionale e commerciale 20 protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani 20 scale 21 scale prefabbricate 21 scale a chiocciola 21 accesso alle coperture 21SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI 23. acqua 23 gabinetti e lavabi 23 servizi igienici nelle attività produttive artigianale, industriali, direzionali e commerciali 23 lavandini 24 servizi igienici ad uso del pubblico 24DOCCE 25 docce 25 fontanelle lavaocchi e docce di emergenza 25 2 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 3.
SPOGLIATOI 26 spogliatoi e armadi per il vestiario 26REFETTORIO E LOCALI DI RIPOSO – RISTORO - DORMITORI 27 refettorio 27 locali di riposo e refezione 27 dormitori 28 locali ad uso deposito attrezzature e materiali di pulizia 28ILLUMINAZIONE 29 superfici finestrate (vale solo per gli uffici) 29 illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 29 illuminazione naturale dei locali di lavoro 30 definizione di posto di lavoro o postazione di lavoro durevole e posto di lavoro non continuativo 30 illuminazione dei locali di lavoro ad uso direzionale 31 illuminazione dei locali principali ad uso commerciale, industriale e artigianale 32 superfici vetrate 33 indicazioni dei sistemi di pulizia delle finestre 33AERAZIONE 34 superfici finestrate (vale solo per gli uffici) 34 aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 34 aerazione naturale di tipo diretto dei luoghi di lavoro 34 definizione di posto di lavoro o postazione di lavoro durevole e posto di lavoro non continuativo 34 aerazione dei locali principali ad uso direzionale 35 aerazione dei locali principali ad uso commerciale, produttivo, artigianale e industriale 36 definizione di posto di lavoro o postazione di lavoro durevole e posto di lavoro non continuativo 36 ricircolo dell’aria 37ALTRI FATTORI DI RISCHIO 38 difesa dalle sostanze nocive 38 emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc. 38 difesa contro le polveri 38 radiazioni ionizzanti 39 rumori e scuotimenti 39 temperatura dei locali di lavoro 40 temperature estreme 40 camera di medicazione 40 fissazione dei limiti di esposizione …ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti 41 legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 41 3 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 4.
INTRODUZIONENella redazione del progetto di un ambiente di lavoro, relativamente alla tutela di chi vi opera, sidevono osservare le seguenti norme:L.R. 44/85 ALTEZZE MINIME E PRINCIPALI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI E PRIVATID.M. 10/03/98 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROCirc. Min. METODO DI CALCOLO FATTORE DI LUCE DIURNO MEDIO FLDm 3151/67 LL.PP.D. L.gs 81/08 ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO − Norme tecniche: UNI, ISO, CEI − Linee guida su microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro – Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome (giugno 2006) www.ispesl.it/linee_guida/tecniche/LGMicroClima062006.pdf − Norme speciali relative alla singola attività − Regolamenti locali − Linee guida Comando Regionale e Provinciale dei VV.F Deroghe all’osservanza dei criteri e standard saranno valutate, all’occorrenza, dagli uffici in presenza di: 1. specifiche attività produttive di beni e servizi per le quali non risulti oggettivamente possibile la osservanza integrale dei criteri e standard; 2. motivate ed oggettive esigenze legate alla produzione. I progetti dei fabbricati costruiti per essere venduti, ceduti in locazione o in leasing, dovranno rispettare, fin dalla presentazione, quei criteri e standard (aeroilluminazione, uscite di emergenza, dimensioni delle porte, altezza dei locali, ecc.) stabiliti per la specifica destinazione d’uso e prevedere comunque la realizzazione di servizi igienici. Il presente documento contiene la trascrizione integrale, con carattere in grassetto, dei principali articoli di legge riguardanti le caratteristiche igienico-sanitarie dei locali di lavoro, mentre i criteri e gli standard vengono esposti con carattere normale. Si ricorda che la normativa in materia di igiene del lavoro e prevenzione infortuni sul lavoro si applica alle attività alle quali sono addetti lavoratori così come definiti dall’art. 2 del D. L.gs 81/08. Le indicazioni operative fungono da riferimento anche per le attività non soggette alla normativa in materia di igiene del lavoro e prevenzione infortuni sul lavoro. SCHEDA INFORMATIVA Le richieste di parere igienico sanitario preventivo relativo ai progetti di insediamenti produttivi devono essere corredate dalla scheda informativa allegata alle presenti indicazioni operative e vanno inoltrate al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari. 4 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA” Aggiornamento 2009 5.
OBBLIGO DI NOTIFICASi ricorda che per il datore di lavoro sussiste l’obbligo di notifica come previsto dall’art. 67, Capo IDisposizioni generali, D. L.gs 81/08 di seguito richiamato:D. L.gs 81/08 Titolo II LUOGHI DI LAVORO Capo I Disposizioni generali Art. 67Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchè gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati allorgano di vigilanza competente per territorio.2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione delloggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Lorgano di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui allarticolo 53, comma 5.Attualmente, l’organo al quale inoltrare le notifiche è il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambientidi Lavoro dell’Azienda per i Servizi Sanitari. 5 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 6.
STRUTTURE EDILIZIE ED IMPIANTIREQUISITI DI SALUTE E DI SICUREZZAD. L.gs 81/08 Titolo II LUOGHI DI LAVORO Capo I Disposizioni generaliArt. 63 Requisiti di salute e di sicurezza1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nellallegato IV.2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.3. Lobbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinettied i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; inogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e lutilizzazione dei servizi sanitari e diigiene personale.ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIED. L.gs 81/08 All IV Requisiti dei luoghi di lavoro1 AMBIENTI DI LAVORO1.2. Altezza, cubatura e superficie1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelleaziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioniche comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchineed impianti fissi.1.2.3. Laltezza netta dei locali è misurata dal pavimento allaltezza media della copertura dei soffitti o dellevolte.1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, lorgano di vigilanza competente per territorio puòconsentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi diventilazione dellambiente. Losservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa laltezza, la cubatura e lasuperficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinquelavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dellorgano di vigilanza,pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delleaziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimentodella persona in relazione al lavoro da compiere.La domanda di deroga, relativamente all’osservanza del limite imposto per l’altezza dei locali dilavoro, deve essere presentata al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavorodell’Azienda per i Servizi Sanitari motivando le necessità tecniche per le quali essa viene richiestaed utilizzando, eventualmente, i moduli appositamente predisposti.EDIFICI AD USO DIREZIONALE E COMMERCIALEIn ogni locale deve di regola essere prevista una superficie di 8 m² (ferma restando la valutazionedel lay out riferito alle attrezzature ed agli arredi) per una presenza massima di 1 addetto ovvero di12 m² con presenza massima di 2 persone.I box per uscieri o simili devono essere realizzati in modo da garantire un’ampia comunicazionecon il locale adiacente (pareti basse senza soffitto), ovvero essere provvisti di impianti diventilazione. 6 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 7.
ART. 2 L.R. 44/85: ALTEZZA MINIMA DEI VANI (vale solo per uffici)L’altezza interna utile dei vani adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi non può essereinferiore a 2,50 m se gli edifici sono impostati ad una quota media non superiore a 400 m sul livello del mare, eda 2,40 m in caso diverso.L’altezza dei vani accessori quali corridoi, disimpegni, bagni, w.c. e simili, non può essere inferiore a 2,40 m.ART. 3 L.R. 44/85: COMPENSAZIONE DELLE ALTEZZE1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun modo inferiori a 2 m nei vani abitabili e a 1,70 m in quelli accessori, e purché l’altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 2 (2.50 e 2.40).2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a 1,50 m nei vani abitabili e a 1,40 m nei vani accessori e purché l’altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a 2,20 m.3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l’altezza minima consentita dall’art. 2.4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.ART. 3 bis L.R. 44/85 (sostituito dall’art. 22 della L.R. 31/96): COMPENSAZIONE DELLE ALTEZZE INZONE MONTANE1. Per gli edifici di nuova costruzione impostati ad una quota media superiore ai 400 m sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a 1,50 m nei vani abitabili e a 1,40 m in quelli accessori e purché l’altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a 2,30 m.2. Nei casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 m sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a 1 m e purché l’altezza media dei vani non sia inferiore a 2 m.3. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l’altezza minima consentita dall’art. 2.4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.ART. 5 L.R. 44/85 (modificato dall’art. 23 della L. R. 81/96): ALTEZZE DEI VANI NEI CENTRI STORICI(vale solo per uffici)Per gli interventi su edifici compresi nelle zone A, delimitate ai sensi dell’art. 34 delle “Norme del Piano diAttuazione” del Piano Urbanistico Regionale Generale per i quali, in base alle prescrizioni degli strumentiurbanistici di grado subordinato o a norme di altra natura, siano previste unicamente opere di restauro,risanamento conservativo o ristrutturazione, e non sia possibile il rispetto dei limiti stabiliti dai precedentiarticoli 2 e 3, è consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti purché le stesse non risultinoinferiori ai seguenti limiti: nei vani di cui al primo comma dell’art. 2, metri 2,20 m e rispettivamente, ai fini della compensazione di cui all’art. 3, metri 1,50 m; nei vani di cui al secondo comma dell’art. 2, metri 2 e rispettivamente, ai fini della compensazione di cui all’art. 3, metri 1,40.I limiti di cui al comma precedente valgono anche in caso di ristrutturazione di edifici distrutti o demoliti pereventi sismici, purché gli stessi ricadano nelle zone A, come sopra definite, e per i quali gli strumenti urbanisticidi grado subordinato prevedano l’obbligo del ripristino delle caratteristiche edilizie, tipologiche edarchitettoniche originarie. 7 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 8.
ALTEZZE DEI LOCALI NELLE ATTIVITÀ AD USO DIREZIONALESe trattasi di nuova costruzione nel caso di locali con altezze non uniformi:per i vani principali: altezza media minima di 2,50 m (2,40 m – e 2,30 m per locali sottotetto, se posti a quota superiore a 400 m s.l.m.); altezza minima di 2 m;per i vani accessori: altezza media minima di 2,40 m; altezza minima di 1,70 m (1 m se posti a quota superiore a 400 m s.l.m.);Se trattasi di ristrutturazione o recupero nel caso di locali con altezze non uniformi e nei vani neicentri storici:per i vani principali: altezza media minima di 2,20 m ( 2 m se posti a quota superiore a 400 m s.l.m.); altezza minima di 1,50 m (1 m se posti a quota superiore a 400 m s.l.m.)*;per i vani accessori: altezza media di 2 m; altezza minima di 1,40 m (1 m se posti a quota superiore a 400 m s.l.m.)*.* In tal caso andranno adottati accorgimenti atti ad evitare il pericolo di urti contro il soffitto e/o i serramenti.ALTEZZE DEI LOCALI NELLE ATTIVITÀ AD USO COMMERCIALEIn assenza di specifica normativa urbanistica, l’altezza non dovrà essere inferiore a: 2,50 m per locali rientranti nella definizione di “esercizio di vicinato” di cui alla L.R. 8/99 (attualmente 100 m², in zone non montane - 200 m² in zone montane); 2,70 m per locali fino a 200 m² non rientranti nella definizione di “esercizio di vicinato” di cui alla L.R. 8/99; 3 m per locali con superficie oltre i 200 m².SOLAID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.1. Stabilità e solidità1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiaraindicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai.1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilitàdel solaio.I soppalchi soprastanti le costruzioni dei servizi igienici ed assistenziali, degli uffici e dei localiaventi altra destinazione d’uso, utilizzati ad uso deposito di materiali vari, devono averel’indicazione della portata massima espressa in kg/m² e sui lati aperti un’adeguata protezione(“parapetto normale con arresto al piede” di altezza non inferiore a 1 m o sistema equivalente, taleda evitare che il materiale depositato possa cadere). 8 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 9.
PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI SCALE EMARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA E RAMPE DI CARICOD. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavoricontinuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente,tenuto conto del tipo di impresa e dellattività fisica dei lavoratori;1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio daria;1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro lumidità;1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, di soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenerecondizioni adeguate di igiene.1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavitào piani inclinati pericolosi.1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, ilpavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidiverso i punti di raccolta e scarico.1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve esseremunito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzatureimpermeabili.1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tintachiara.1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nellevicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite damateriali di sicurezza fino allaltezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dallevie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nérimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza finoallaltezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che ilavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dailavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire unpericolo per i lavoratori.1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con lattrezzatura o dotati di dispositiviche consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratoripresenti nelledificio ed intorno ad esso.1.3.9. Laccesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto sesiano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessaridispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili edaccessibili.1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno unuscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine dicarico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di unuscita a ciascuna estremità.1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, sono altresì applicabili alle vie di circolazioneprincipali sul terreno dellimpresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie dicircolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dellimpresa, nonché allebanchine di carico.ART. 4. L.R. 44/85: ISOLAMENTO DEI VANI (vale per uffici ed alberghi)Il piano di calpestio dei vani abitabili deve trovarsi ad un livello di almeno 15 cm superiore alla quota delterreno, il quale deve essere sistemato e impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 cm; fuori dei casidi cui al comma successivo, sotto il solaio deve essere realizzata un’intercapedine d’aria di altezza non inferiorea 20 cm adeguatamente aerata.Sotto il livello di cui al comma precedente possono essere ricavati i vani accessori di cui al secondo comma delprecedente art. 2 nonché locali adibiti ad altri usi, diversi da abitazione, purché adeguatamente isolati ed aeratiin conformità alle prescrizioni stabilite dai regolamenti edilizi comunali; possono altresì essere realizzatiautorimesse, cantine e depositi. 9 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 10.
Per i luoghi di lavoro, compresi anche i reparti produttivi dove è prevista la permanenza prolungatadegli addetti, vanno adottati idonei sistemi di isolamento dall’umidità del suolo.La realizzazione di una intercapedine d’aria di altezza non inferiore a 20 cm, adeguatamente aerata,deve essere realizzata negli uffici, e, ove necessario e possibile, in ogni luogo di lavoro in cui siaprevista la presenza prolungata di persone al fine di garantire una protezione dal gas radon.PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DAL RADONIn Italia, nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti, la normativa di riferimento è costituita dalD.L.vo 230/95 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia diradiazioni ionizzanti” modificato dal D.L.vo 241/2000 e dal D.L.vo 257/2001.L’allegato 1-Bis del D.L.vo 241 fissa, per gli ambienti di lavoro, il valore di 500 Bq/m³ come “livello diazione” ossia il “Valore di concentrazione di attività di radon in aria… il cui superamento richiedel’adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato”.Lo stesso allegato 1-Bis del D.L.vo 241 stabilisce che tale livello deve essere calcolato come“concentrazione di attività radon media in un anno”.All’art. 10-sexies, il D.L.vo n. 241 prevede l’individuazione di aree ad elevata probabilità di alteconcentrazioni di attività dovuta al radon.Tali aree dovranno essere definite dalle Regioni sulla base dei dati disponibili, di valutazioni tecnico-scientifiche e, qualora fosse necessario, effettuando apposite campagne di indagini nei rispettivi territori. Illimite di 500 Bq/m³ è da applicarsi per gli ambienti di lavoro interrati e, dopo la definizione tramite decretodelle aree a rischio radon (vedi art. 10-sexies), in tutti i luoghi di lavoro presenti in tali aree.È prevista inoltre la pubblicazione di apposite linee guida contenenti indicazioni sulle metodologie di misurae sull’identificazione del campo di applicazione.Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o entro 24 mesi dall’inizio di unaattività), e quindi entro il marzo 2002, è necessario eseguire una campagna di misure.Se la concentrazione risulta inferiore all’80% del livello di azione (400 Bq/m³) l’obbligo è assolto ebisognerà ripetere la misura solo se variano le condizioni di lavoro.Se la misura risulta compresa tra l’80% ed il 100% del livello di azione (400-500 Bq/m³) l’obbligo si risolvecon la ripetizione della misura annualmente.Se la misura risulta superiore al livello di azione “l’esercente pone in essere azioni di rimedio idonee aridurre la grandezza misurate al disotto del predetto livello”.Tali azioni di rimedio devono essere completate entro tre anni dalla data della misura stessa.L’allegato 1-Bis del D.L.vo. n. 241 stabilisce inoltre che il datore di lavoro non è tenuto a porre in essereazioni di rimedio ove la dose a cui sono sottoposti i lavoratori non superi i 3 mSv/anno di dose efficace.Questa disposizione però non si applica agli esercenti di asili nido, di scuola materna o scuola dell’obbligo(comma 5 dell’art. 10-quinquies) per le quali si rimanda alle norme di riferimento.Per quanto riguarda le abitazioni, non esiste in Italia una normativa specifica.L’ Unione Europea, con la Raccomandazione 143/90 sulla “Tutela della Popolazione contro l’esposizioneda radon in ambienti chiusi indica i valori di 200 Bq/m³, per le nuove abitazioni, e di 400 Bq/m³, per quelleesistenti, oltre i quali è opportuno intraprendere azioni di rimedio.Per le nuove costruzioni e ristrutturazioni si ritiene vadano seguite le indicazioni e le proposte per laprotezione degli edifici dal radon, pubblicate dall’Agenzia Regionale per la Protezionedell’Ambiente del F.V.G. (disponibili sul sito www.arpa.fvg.it). 10 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 11.
VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate ecalcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformementealla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcunrischio.1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numeropotenziale degli utenti e sul tipo di impresa.1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni unadistanza di sicurezza sufficiente.1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni,passaggi per pedoni, corridoi e scale.1.4.5. Nella misura in cui luso e lattrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, iltracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi dicadute dei lavoratori o rischi di cadute doggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che ilavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone dipericolo.1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche osporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle personee dei mezzi di trasporto.1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normalecircolazione.1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transitoostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gliostacoli devono essere adeguatamente segnalati.1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via ditransito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non siapossibile, adeguate segnalazioniQuando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transitoostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devonopercorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.Nelle vie di circolazione, percorse dai mezzi di trasporto, si consiglia di prevedere, oltre allo spaziooccupato dall’ingombro del veicolo e dal carico trasportato, un franco di almeno 80 cm anche per ilpassaggio delle persone che possono trovarsi a transitare contemporaneamente al veicolo.POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o linvestimento dimateriali in dipendenza dellattività lavorativa.1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti allaperto utilizzati od occupati dailavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicolipuò avvenire in modo sicuro.1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, sono altresì applicabili alle viedi circolazione principali sul terreno dellimpresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, allevie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dellimpresa nonché allebanchine di carico.1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6,1.4.7, 1.4.8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni. 11 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 12.
1.8.6. I luoghi di lavoro allaperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la lucedel giorno non è sufficiente.1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro allaperto, questi devono essere strutturati, per quantotecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:1.8.7.1. sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;1.8.7.2. non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;1.8.7.3. possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsirapidamente;1.8.7.4. non possono scivolare o cadere.APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.5. Vie e uscite di emergenza1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio,comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedirela caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di appositesegnalazioni di pericolo.1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di cadutaper dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoroeseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.I davanzali devono avere comunque un’altezza conforme ai Regolamenti Edilizi locali. 12 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 13.
VIE ED USCITE DI EMERGENZAD. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.5. Vie e uscite di emergenza1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio oun locale di raggiungere un luogo sicuro;1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinatidallincendio o altre situazioni di emergenza;1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dellingombro dellantamobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata(larghezza utile di passaggio).1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamentepossibile un luogo sicuro.1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza daparte dei lavoratori.1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alledimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione duso, alle attrezzature in essiinstallate, nonché al massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme allanormativa vigente in materia antincendio.1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dellesodo e,qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona cheabbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Lapertura delle porte delle uscite di emergenza nel versodellesodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salvaladozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuococompetente per territorio.1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori inazienda.1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, lesaracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devonoessere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alledisposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono unilluminazione devono essere dotate di unilluminazionedi sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dellimpianto elettrico.1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosionio specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scaledistinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici giàcostruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista limpossibilità accertata dallorgano divigilanza: in questultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concessemantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dellorgano di vigilanza.1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nelcomma 4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza. 13 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 14.
PORTE E PORTONID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.6. Porte e portoni1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dallinterno durante il lavoro.1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi diincendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5lavoratori deve essere apribile nel verso dellesodo ed avere larghezza minima di m 1,20.1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minimadelle porte è la seguente:1.6.3.1. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve esseredotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;1.6.3.2. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50,il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dellesodo;1.6.3.3. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100,il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezzaminima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dellesodo;1.6.3.4. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, inaggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel versodellesodo avente lunghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazionecompresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente alleccedenza rispetto a 100.1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.4 può anche essere minore, purché la loro larghezzacomplessiva non risulti inferiore.1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile unatolleranza in meno del 2% (due per cento).1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui alpunto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche arullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso lesterno del locale.1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, ameno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate inmodo visibile ed essere sgombre in permanenza.1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo allaltezza degli occhi.1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali disicurezza e cè il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, questedevono essere protette contro lo sfondamento.1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide odi cadere.1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso lalto devono disporre di un sistema di sicurezza che impediscaloro di ricadere.1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per ilavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibilie poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso dimancanza di energia elettrica.1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriatacon segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ognimomento, dallinterno senza aiuto speciale.1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che,per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dallinternodurante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui aiprecedenti punti 1.6.9 e 1.6.10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non siapplicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso 14 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 15.
la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dallaconcessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.Qualora si volessero collocare le porte di emergenza nei portoni scorrevoli, si consiglia l’inserimentodelle stesse nei portoni ad anta unica e collocate in corrispondenza della battuta del serramento. Inoltre,la base del serramento stesso non deve avere cordoli che possano intralciare la rapida uscita dellepersone.D.M. 10 MARZO 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio…)MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIOTenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantireche le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli echiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.3.1 DEFINIZIONI: AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso. LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio. PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: a. uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; b. uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro; c. uscita che immette su una scala esterna. VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente: il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza; dove si trovano le persone quando un incendio accade; i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro; il numero delle vie di uscita alternative disponibili.3.3 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE Dl USCITAa) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati: 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio; 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso;d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;e) i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere i valori sottoriportati: 15 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 16.
6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio; 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio;i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.3.4 SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODONella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, aparità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia: frequentato da pubblico; utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza; utilizzato quale area di riposo; utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolatimateriali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.3.5 NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANOIn molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.Eccezione a tale principio sussistono quando:a) l’affollamento del piano è superiore a 50 persone;b) nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentementec) dalle dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;d) la lunghezza del percorso di uscita, in un’unica direzione, per raggiungere l’uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto precedente lettera e).Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle personepresenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita alla lettera c).Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere noninferiore a: L (metri) = (A/50) x 0,60 in cui: “ A “ rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 m, con tolleranza dei 5%.La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 m (con tolleranza dei 2%) e deve essereconteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi dilavoro a rischio di incendio medio o basso. 16 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 17.
3.6 NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALEIl principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale.Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza non superiore a 24 metri, (così come definita dalD.M. 30 novembre 1983) adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo pianopuò essere servito da una sola uscita.Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fattesalve le deroghe previste dalla vigente normativa.CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALEA) Se le scale servono un solo piano al disopra o al disotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.B) Se le scale servono più di un piano al disopra o al disotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva dellescale è calcolata con la seguente formula: L (metri) = (A* /50) x 0,60 in cui:A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventimaggiore affollamento.3.7 MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVESe le misure di cui ai punti precedenti non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, ilrischio per le persone presenti, per quanto attiene l’evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediantel’adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti di cui sopra soloin presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita;c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.3.8 lettera C) SEGNALETICA A PAVIMENTONel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramentedefinito attraverso idonea segnaletica a pavimento.3.9 PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE Dl USCITALe porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel versodell’esodo.L’apertura nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o peraltre cause, fatta salva l’adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.In ogni caso l’apertura nel verso dell’esodo è obbligatoria quando:a) l’area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;c) la porta serve un’area ad elevato rischio di incendio.Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. 17 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 18.
3.10 SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTEI1 datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all’inizio della giornata lavorativa, che le porte incorrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nelcaso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall’internosenza l’uso di chiavi.Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria1’apertura nel verso dell’esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall’interno.Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delleporte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere aconoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.3.11 PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLIUna porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano.Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nelverso dell’esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura inmancanza di alimentazione elettrica.Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualorasia prevista un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una portaapribile a spinta opportunamente segnalata.3.12 SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITALe vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigentenormativa.3.13 ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITATutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire laloro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro.3.14 DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITALungo le vie di uscita occorre che sia vietata l’installazione di attrezzature che possono costituire pericolipotenziali di incendio o ostruzione delle stesse.Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi ele scale: apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo; apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi liquidi e solidi; apparecchi di cottura; depositi temporanei di arredi; sistema di illuminazione a fiamma libera; deposito di rifiuti.Macchine di vendita e di gioco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché noncostituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.Per un approfondimento maggiore, relativo alle vie ed uscite di emergenza, alle porte e ai portoni, sirimanda alle Linee Guida predisposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine con lacollaborazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 “AltoFriuli”, n. 4 “Medio Friuli” e n. 5 “ Bassa Friulana” 18 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 19.
LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEILOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEID. L.gs 81/08 Titolo II - LUOGHI DI LAVORO - Capo I - Disposizioni generaliArt. 65 Locali sotterranei o semisotterranei1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei osemisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede adassicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.3. Lorgano di vigilanza può consentire luso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altrelavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ademissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si siaprovveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.Per “seminterrato” (o locale “semisotterraneo”) si intende un locale che abbia a risultare per piùdella metà della sua altezza complessiva e delle sue pareti al di sotto del livello del terrenocircostante.E’ vietato adibire a lavorazione i locali interrati e seminterrati; per detti locali l’uso generalmenteconsentito è quello di deposito non presidiato e/o di locali accessori.Si può derogare al divieto generale di utilizzo per esigenze tecniche connesse alla specifica attivitàproduttiva. In tale caso il proponente dovrà chiaramente specificare:1. quali siano le esigenze tecniche da soddisfare e la impossibilità oggettiva di realizzare dei locali ove effettuare le lavorazioni previste fuori terra;2. quali siano le cautele supplementari adottate a tutela degli addetti.La richiesta di deroga, relativamente al divieto di utilizzo di locali interrati o seminterrati, deveessere presentata al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Azienda per iServizi Sanitari motivando le necessità tecniche per le quali viene richiesta la deroga ed utilizzando,eventualmente, i moduli appositamente predisposti.LOCALI ASSIMILATI A QUELLI FUORI TERRA(sono quei locali che presentano più del 50% dell’area dei muri perimetrali fuori terra).Sono quei locali che presentano uno sbancamento, relativamente alle pareti fronteggianti il terrenoin rilevato, di larghezza pari al triplo della differenza di livello tra la quota terreno e la quotapavimento.La quota esterna del terreno sbancato deve essere inferiore di almeno 15 cm rispetto alla quota delpavimento interno del locale. 19 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 20.
SCALE E PARAPETTISCALE FISSE A GRADINI - A PIOLI - PARAPETTID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.7. Scale1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite emantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. Igradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola darte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altradifesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi unainclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di unasolida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentaledella persona verso lesterno.1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala èfissata.1.7.1.6. Quando lapplicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio allesercizio o presenti notevolidifficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare lacaduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato «normale» un parapetto che soddisfi alle seguenticondizioni:1.7.2.1.1. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;1.7.2.1.2. abbia unaltezza utile di almeno un metro;1.7.2.1.3. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quellosuperiore ed il pavimento;1.7.2.1.4. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nellinsieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cuipuò essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.1.7.2.2. E considerato «parapetto normale con arresto al piede» il parapetto definito al comma precedente,completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.1.7.2.3. E considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro,balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferioria quelle presentate dai parapetti stessi.PARAPETTI NEGLI EDIFICI AD USO DIREZIONALE E COMMERCIALENelle zone aperte al pubblico, nelle attività ad uso direzionale e commerciale, i parapetti (di altezzanon inferiore a 1 m) devono avere correnti verticali posti a distanza inferiore a 10 cm.(rif. L.236/89) o essere realizzate con manufatti che garantiscano equivalenti caratteristiche di sicurezza.PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.7. Scale1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggiosopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesaequivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2,00. 20 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 21.
SCALELe scale destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro o agli ambienti accessori funzionaliall’attività lavorativa e le scale inserite in una via di emergenza devono possedere i seguentirequisiti tecnico-costruttivi:1. larghezza della rampa non inferiore alle indicazioni previste per le vie e uscite di emergenza; si precisa che detta larghezza va calcolata escludendo i punti in cui la pedata è inferiore a 26 cm;2. pianerottoli di dimensioni minime pari a 120 x 200 cm, ove compatibile con l’articolazione della scala o le modalità di realizzazione della stessa;3. gradini di norma a pianta rettangolare con pedata compresa tra 26 e 32 cm in materiale antisdrucciolo e alzata compresa tra 15 e 18 cm. Qualora le scale coincidano con la via di emergenza la pedata dovrà misurare almeno 30.cm In ogni caso và rispettato il rapporto pedata/alzata: 2A + P = 62 ~ 64 cm.4. la larghezza utile della rampa non dovrà essere inferiore a 80 o 120 cm in relazione all’affluenza delle persone presenti.5. parapetti normali o altra difesa equivalente sui lati aperti. Qualora le rampe siano delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.6. le rampe devono essere interrotte da un pianerottolo qualora il numero dei gradini risulti superiore a 15.Si fa salva comunque l’applicazione di specifiche norme di legge.SCALE PREFABBRICATELe scale prefabbricate vanno realizzate in conformità alle norme UNI 10803 e 10804.SCALE A CHIOCCIOLALe scale a chiocciola sono ammesse quando non sia possibile l’adozione di soluzioni tecnichediverse e purché le stesse abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate. In particolare, ad unadistanza di 30 cm dal lato interno del passaggio utile deve essere garantita la pedata minima previstaper le scale in genere (vedi p. 3).ACCESSO ALLE COPERTURED. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con lattrezzatura o dotati di dispositiviche consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratoripresenti nelledificio ed intorno ad esso.1.3.9. Laccesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto sesiano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.Il progetto dovrà tener conto delle necessità di un accesso sicuro alla copertura e di un’agevolemanutenzione e pulizia di strutture ed impianti. Un utile riferimento in tal senso è rappresentatodalla norma UNI 8088.La copertura dovrà essere realizzata con materiale che garantisca la pedonabilità in sicurezza.Ove necessario va garantita la presenza di percorsi pedonabili che consentano l’accesso sicuro atutti i punti della copertura e deve essere prevista la realizzazione di elementi fissi di protezionecontro il rischio di caduta dall’alto lungo il perimetro della copertura. Tali elementi devono esserecostituiti preferibilmente da parapetti fissi. Qualora ciò non sia tecnicamente realizzabile, devono 21 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 22.
essere previsti punti o linee di ancoraggio per imbracature di sicurezza, conformi alle normetecniche vigenti.I percorsi di accesso ai punti o alle linee di ancoraggio devono essere resi pedonabili in sicurezza eprotetti contro i rischi di caduta dall’alto. Gli elaborati grafici di progetto devono indicare neldettaglio i sistemi di sicurezza adottati. 22 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 23.
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALIACQUAD. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.13. Servizi igienico assistenziali1.13.1 Acqua1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratoriacqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua, devono osservarsi le norme igienicheatte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodottialimentari Allegato 2, cap. I4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi lemani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistemaigienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelliper il lavaggio delle mani.GABINETTI E LAVABID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.13. Servizi igienico assistenziali1.13.3. Gabinetti e lavabi1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi edelle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e perasciugarsi.1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa divincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero nonsuperiore a dieci, è ammessa unutilizzazione separata degli stessi.SERVIZI IGIENICI NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI, INDUSTRIALI,DIREZIONALI E COMMERCIALI1. deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni 10 dipendenti. Oltre i 30 dipendenti è ammesso un servizio ogni 20 persone o frazione;2. di norma il servizio igienico deve essere dotato di locale anti-wc con numero di lavabi pari al numero di “tazze” installate. Qualora risulti impossibile la realizzazione di locali anti-wc il servizio igienico dovrà essere accessibile da disimpegni e/o corridoi;3. wc devono possedere i seguenti requisiti: a) pavimento antisdrucciolevole, pareti e porta rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; b) altezza delle superfici lavabili almeno 2 m misurati dal pavimento; c) altezza delle pareti dei wc preferibilmente fino a soffitto almeno a separazione dei servizi per uomini e donne; d) superficie utile in pianta non inferiore a 1,20 m² con lato minimo di almeno 1 m; 23 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 24.
e) porta di accesso di larghezza non inferiore a 0,70 m e direzione di apertura preferibilmente verso l’esterno. Il margine inferiore della porta dovrà essere sollevato rispetto al pavimento di almeno cm 5;4. il verso di apertura delle porte dei servizi igienici deve garantire un agevole uso degli stessi senza intralciare le vie di circolazione e di emergenza; nei locali wc, di piccole dimensioni, il verso di apertura delle porte deve essere realizzato nella direzione dell’esodo;5. ventilazione wc: va assicurata l’aerazione naturale dotando ciascun w.c. di finestra apribile, comunicante con l’esterno, avente una superficie netta pari ad almeno 0,25 m², secondo la formula riportata nel paragrafo “aerazione”. Quando i servizi igienici siano privi di finestrature o le medesime abbiano dimensioni inferiori a quelle prescritte, deve essere realizzato un impianto di ventilazione artificiale secondo le norme UNI 10339;6. i pavimenti dei locali w.c. devono essere possibilmente muniti di piletta di scarico sifonata o di altro idoneo sistema di deflusso e di presa d’acqua per lancia di lavaggio;7. i servizi igienici devono essere dotati di: a. dispositivi per la distribuzione di sapone liquido; b. di asciugamani a perdere e/o ad aria.LAVANDINIDi norma va previsto 1 lavandino per ogni tazza. Nelle lavorazioni insudicianti e polverose vainstallato un lavello ogni 5 addetti contemporaneamente presenti.I lavandini devono avere indicativamente una larghezza di circa 60 cm per ogni posto.Per lavandini collettivi “in linea” l’interrasse fra i due gruppi di distribuzione dell’acqua (calda efredda) deve essere preferibilmente di circa 60 cm. Per i lavandini collettivi “circolari multipli acentro locale” ad ogni gruppo di distribuzione dell’acqua devono corrispondere circa 60 cm utili difunzione di corona del lavabo.SERVIZI IGIENICI (W.C.) AD USO DEL PUBBLICO1. fino a 250 m² 1 servizio igienico accessibile al pubblico;2. da 250 a 400 m² 1 servizio igienico accessibile al pubblico e dimensionato per i disabili;3. oltre i 400 m² servizi igienici distinti da quelli dei dipendenti. Il numero va calcolato secondo l’indice di almeno 2 w.c./200 persone (1 per maschi e 1 per femmine con riferimento agli indici di affollamento previsti dalle norme UNI 10339);4. tutti i servizi devono essere realizzati seguendo le indicazioni sopra riportate. 24 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 25.
DOCCED. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.13. Servizi igienico assistenziali1.13.2. Docce1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo diattività o la salubrità lo esigono.1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o unutilizzazione separata deglistessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti perpermettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.In presenza di lavorazioni polverose o insudicianti va installata una doccia ogni 5 persone presentiper turno.Le docce dovranno essere separate dai servizi igienici con pareti e/o box.Ogni doccia dovrà essere dotata di pavimento antiscivolo, eventuali angoli smussati e spazioasciutto ove riporre l’asciugamano e gli indumenti.La zona doccia deve essere opportunamente aerata anche artificialmente.FONTANELLE LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZAPer quelle attività ove esiste il rischio di proiezioni di corpi estranei o il pericolo di schizzi agliocchi, deve essere opportunamente collocato e segnalato un lavaocchi.Per quelle attività ove esiste il rischio di investimenti di sostanze calde o tossiche (il cui effettodannoso non risulti potenziato dall’acqua), è opportuno prevedere l’installazione di docced’emergenza. 25 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 26.
SPOGLIATOISPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIOD. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quandoquesti devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può lorochiedere di cambiarsi in altri locali.1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende cheoccupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciòadibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nellambitodellorario di lavoro.1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali dilavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere achiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti insospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive odinfettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gliindumenti privati.1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1, ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui alpunto 1.12.4 per poter riporre i propri indumenti.Si definiscono le seguenti caratteristiche strutturali:1. superficie in pianta non inferiore a 1,20 m² per addetto per i primi 10 dipendenti contemporaneamente presenti per turno. 1 m² per ogni addetto eccedente i primi dieci. La superficie minima ammessa non deve essere inferiore a 2,4 m² al netto dell’ingombro di eventuali porte, per le attività svolte su più turni di lavoro, fatta salva la superficie richiesta per gli addetti presenti al primo turno, dovrà essere calcolata una superficie ulteriore pari a quella riferita all’ingombro degli armadietti;2. i locali devono essere muniti di sedili;3. di norma vanno assicurate l’illuminazione naturale pari ad 1/10 della superficie del pavimento e la aerazione naturale di tipo diretto nel rapporto di 1/20 della superficie in pianta del locale. In alternativa è ammessa l’illuminazione artificiale e una ventilazione artificiale che garantisca almeno 5 ricambi/ora;4. per le attività ove si svolgono lavorazioni insudicianti e polverose, nello spogliatoio dovranno essere collocati armadietti a doppio scomparto: uno per gli abiti civili ed uno per quelli da lavoro;5. i locali adibiti a spogliatoio dovranno essere collocati possibilmente vicino ai locali di lavoro e riscaldati durante la stagione fredda. Se gli spogliatoi sono situati in un edificio separato da quello che ospita i locali di produzione deve essere previsto, ove possibile o ove ritenuto necessario per ragioni igieniche, un passaggio riparato al fine di evitare che gli operai siano esposti alle intemperie;6. è consentita la realizzazione degli spogliatoi nei locali interrati o seminterrati. In ogni caso gli spogliatoi devono essere dotati di illuminazione e aerazione naturale ovvero, se ciò non fosse possibile, di illuminazione e aerazione artificiale;7. superfici facilmente lavabili. 26 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 27.
REFETTORIO E LOCALI DI RIPOSO – RISTORO DORMITORIREFETTORIOD. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.11.2. Refettorio1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1 per i lavori allaperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendentirimangono nellazienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambientidestinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deveessere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.1.11.2.3. LIspettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dallobbligo di cui al primocomma, quando riconosce che non sia necessario.1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e neicasi in cui lorgano di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, èvietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinatoalla refezione.1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle edi lavare i relativi recipienti.1.11.3.2. E vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nellinterno dellazienda.1.11.3.3. E tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettoriodurante lorario dei pasti.1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e incondizioni appropriate.Per refettorio si intende il locale utilizzato dai lavoratori per consumare le vivande portate da casa.Il refettorio, qualora previsto, deve presentare le seguenti caratteristiche strutturali:1. l’angolo di riscaldamento, ove presente, delle proprie vivande, e di lavaggio dei relativi recipienti deve essere reso lavabile e disinfettabile, preferibilmente piastrellato, fino a 2 metri di altezza, dotato di lavabo con erogazione di acqua calda e fredda e dotato di idonee attrezzature per la conservazione degli alimenti;2. pareti tinteggiate e pavimenti antiscivolo facilmente lavabili;3. illuminazione ed aerazione secondo i criteri stabiliti per i locali di lavoro;4. superficie in pianta non inferiore a 1,50 m² per ogni persona potenzialmente presente nel locale;5. altezza libera interna minima di 2,50 m;6. nel locale o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile un lavamani con acqua corrente potabile distinto da quello di cui al punto 1.LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE 27 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 28.
D. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.11. Locali di riposo e refezione1.11.1. Locali di riposo1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, ilavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.1.11.1.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi localidi lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ad essere dotati di un numero di tavoli e sedili conschienale in funzione del numero dei lavoratori.1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo,devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durantelinterruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.1.11.1.5. Lorgano di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo aidipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.Il dimensionamento dei locali di ristoro-riposo può essere effettuato sulla base dell’affollamentomassimo ipotizzabile prevedendo almeno 1,50 m² per lavoratore, al lordo degli arredi. I locali diristoro-riposo devono avere i medesimi requisiti igienico-sanitari dei locali “refettorio”.DORMITORID. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro1. AMBIENTI DI LAVORO1.14. Dormitori1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente allaperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cuipossano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito disedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso dormitorio stabile devono possedere i requisitidi abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alleesigenze dell’igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale inquantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stessecondizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.LOCALI AD USO DEPOSITO ATTREZZATURE E MATERIALI DI PULIZIAA servizio degli ambienti di lavoro va individuato un locale per il deposito delle attrezzature e deimateriali di pulizia dotato di lavatoio. Negli insediamenti nei quali non sia possibile la realizzazionedi tale locale, va individuato uno spazio idoneo ove collocare attrezzature e materiali e va garantitala disponibilità di un’idonea presa d’acqua per facilitare le operazioni di pulizia. 28 REGIONE AUTONOMA F.V.G.- PROVINCIA DI UDINE- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - A.S. S. N. 3 “ALTO FRIULI” - A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI”- A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA”Aggiornamento 2009 Recommended
50 2015 assomusica-decreto_palchi_22luglio2014_chiarimenti
208 cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...
191 movimentazione carichi al di sotto dei 3 kg
77 2017 sicuro-gas