Source: http://docplayer.cz/5518283-Technicka-zprava-mereni-a-regulace-rekonstrukce-plynove-kotelny.html
Timestamp: 2017-10-18 11:50:38+00:00
Document Index: 22792346

Matched Legal Cases: ['soud ', 'čl. 36', 'soud ', 'soud ', 'soud ', 'soud ']

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny - PDF
Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny"
1 Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova Benešov Telefon (+420) Fax (+420) IČO DIČ CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Název: Rekonstrukce kotelny bytového domu Místo stavby: Benešov u Prahy, ulice Táborská 1211 Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Benešov Zpracovatel: Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova Benešov Benešov, Duben 2013 Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 1 z 5
2 1. Technické řešení 1.1 Úvod Projekt řeší řízení 1ks plynového kotle, s jedním topným okruhem otopná tělesa, a ohřevem TUV zařízením měření a regulace. Projekt měření a regulace je řešen v návaznosti na zadání investora a projekt topení. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN-EN, platnými v době její zpracování Napěťová soustava Napěťová soustava: 3x230/400V, 50Hz 3+N+PE, TN-S Ochrana před ND: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN Vnější vlivy: vnější vlivy jsou dle tabulky 32-NM1 ČSN zařazeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jako prostory normální. Dle článku 320.N3 ČSN není nutné pro tyto prostory vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů. Podle ČSN čl. 36 je v prostoru kotelny prostředí BNV a bez OP (ČSN , č a 1.3.4) Revize elektrického zařízení Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN EN Další revize provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Projektová dokumentace je zpracována dle platných ČSN-EN. Elektrické rozvody jsou navrženy dle platných ČSN-EN norem a musí být udržovány ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům. Během montáže musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a používány příslušné ochranné pomůcky. Po dokončení montáže zajistí dodavatel výchozí revizi dodaného zařízení a zakreslí případné změny do této projektové dokumentace. Pro obsluhu, údržbu a opravy dodaného zařízení musí být určeny zodpovědné osoby s příslušnou kvalifikací. Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 2 z 5
3 Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje, rozšířena na ochranu zvýšenou doplňujícím pospojováním. Krytí el. předmětů, těsnost instalace a volba vedení odpovídají danému prostředí, podkladům a stupni kvalifikace pracovníků pro obsluhu a práce na el. zařízení. Bezpečnostní vypínání zařízení jako celku se provádí hlavním vypínačem v rozváděči. Bude označen tabulkou : HLAVNÍ VYPÍNAČ - VYPNI V NEBEZPEČÍ!. Ochrana elektrických vedení před nebezpečím mechanického poškození je provedena polohou nebo uložením do pancéřových trubek či ohebných trubek KOPEX. Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena jističi, nadproudovými relé a pojistkami. Barevné značení žil vodičů odpovídá ČSN EN Kabely na obou koncích opatřit trvanlivými označovacími štítky. 2 Popis ovládaných zařízení 2.1 Regulace topení Zdroj tepla Jako zdroje tepla bude použit plynový kotel Viessmann s regulací Vitotronic. Regulace Vitotronic bude při potřebě tepla zapínat kotel a regulovat teplotu topné vody pro okruh vytápění dle ekvitermní křivky a ohřev teplé užitkové vody. Veškeré poruchové a havarijní stavy budou přeneseny a signalizovány v rozvaděči MaR Regulace teploty náběhové vody topných větví Topná větev Otopná tělesa je osazena třícestným směšovacím ventilem, čerpadlem a snímačem teploty náběhové vody. Regulace teploty topné vody je provedena dle ekvitermní křivky. Z ovládacího displeje je možné provést korekci ekvitermní křivky a nastavení časového programu vytápění Topná větev Ohřev TUV je osazena třícestným směšovacím ventilem, čerpadlem a snímačem teploty náběhové vody, deskovým výměníkem a akumulační nádobou, Regulace teploty TUV je provedena na nastavenou teplotu TUV 55 C. Na výstupu TUV do system je instalován termostat, který v případě překročení teploty na výstupu zajistí odstavení ohřevu TUV Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 3 z 5
4 2.1.2 Snímané havarijní stavy - překročení teploty v prostoru kotelny nad 40 C - překročení teploty topné vody nad 95 C - překročení teploty TUV nad 65 C - pokles tlaku v hydraulickém systému pod nastavenou mez - překročení tlaku v hydraulickém systému nad nastavenou mez - vysoká koncentrace plynu 2.st v prostoru kotelny - zaplavení prostoru - stisk STOP tlačítka Při zaznamenání jakéhokoli havarijního stavu bude kotelna okamžitě odstavena z provozu. Příslušný havarijní stav bude signalizován na panelu rozvaděče MaR a souhrnná porucha bude signalizována výstražným světlem a houkačkou na vstupu do kotelny. Havarijní uzávěr plynu bude uzavřen při 2. stupni koncentrace plynu v místnosti kotelny. 3. Systém Měření a regulace Pro řízení a regulaci topení je použita řídící jednotka Vitotronic 300. Napájení kotle Viessmann bude proveden z rozvaděč MaR umístěného v prostoru kotelny 4. Kabely, kabelové rozvody Pro nosná vedení je použito kabelových pozinkovaných žlabů, odděleně pro spojovací vedení části nízkého napětí a malého napětí. Zaústění kabelů do jednotlivých zařízení a přístrojů na technologii bude provedeno v ohebných trubkách, ukončených ve vstupních otvorech svorkovnic motorů, přístrojů a kabelových rozvodek speciálními průchodkami. Průměry vývodek a ohebných i tuhých trubek bude nutno upřesnit při montáži, podle vstupních otvorů dodaného zařízení. Výstupy kabelů ze žlabů MARS budou provedeny násuvnými ucpávkovými vývodkami. Souběhy a křížení obou úrovní je nutno dodržet dle platných ČSN- EN. Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky musí být protipožárně utěsněny. Veškeré kabely musí být opatřeny popisnými štítky na obou koncích s nesmazatelným popisem. Spojovací vedení je provedeno plastovými kabely s PVC izolací a měděnými jádry s rozdělením dle napětí a druhu použití silové kabely pro pevné uložení kabely typu CYKY sdělovací kabely pro pevné uložení kabely typu JYTY, JY(St)y, SYKFY Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 4 z 5
5 5. Požadavky na ostatní profese Profese stavební: provede stavební práce potřebné k realizaci podle pokynů vedoucího montéra MaR Profese elektro: zajistí jištěný přívod pro rozvaděč Profese strojní dodá a provede navaření návarků pro snímače teplot, montáž jímek a regulačních ventilů Vypracoval: Holeček M Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 5 z 5
MR-01. Technická zpráva. MARTIA a.s. Investor: Statutární město Ústí nad Labem. Z160018_Oprava VS DK - budova E v Ústí nad Labem.
MARTIA a.s. Mezní 2854/4 400 11 Ústí nad Labem Tel.: 475 650 111 MR-01 Technická zpráva Investor: Popis projektu: Místo realizace: Číslo zakázky: Statutární město Ústí nad Labem Oprava VS DK - budova E