Source: http://docplayer.fi/717486-Ymparistoministerion-asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta.html
Timestamp: 2018-11-14 20:32:07+00:00
Document Index: 2461112

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta - PDF
Download "Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta"
1 E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat määräykset ja ohjeet rakennusten paloturvallisuudesta. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002 ja sillä kumotaan ympäristöministeriön 23 päivänä toukokuuta 1997 antama päätös rakennusten paloturvallisuudesta. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia määräyksiä ja ohjeita. Aikaisempien säännösten suojaverhouksen määritelmää, rakennusosien ja rakennustarvikkeiden sekä sisäseinien, sisäkattojen ja lattioiden pintakerroksien paloluokituksia sekä kohtia 6.2.1, 7.2.3, 7.5.1, 7.6.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 9.2.2, ja saadaan kuitenkin soveltaa rakentamiseen, johon on haettu lupaa ennen 1 päivää tammikuuta Kohdan 8.4 osalta mainittu siirtymäaika koskee katteen alustan paloluokkaa. Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002 Ympäristöministeri Satu Hassi Paloturvallisuusinsinööri Pirjo Kurki
2 2 E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Rakennusten paloturvallisuus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2002 Sisällys MÄÄRITTELYT Sanastoa Paloluokitus Rakennusten käyttötavat 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala 1.2 Olennainen vaatimus 1.3 Vaatimuksen täyttymisen osoittaminen 1.4 Vastavuoroisuuden tunnustaminen 2 PALOKUORMA 2.1 Palokuorman määritys 2.2 Palokuormaryhmät 3 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA 3.1 Paloluokat 3.2 Rakennuksen koon ja henkilömäärän rajoitukset 4 SYTTYMISEN ESTÄMINEN 4.1 Yleiset vaatimukset 5 PALON RAJOITTAMINEN PALO-OSASTOON 5.1 Yleiset vaatimukset 5.2 Osaston pinta-ala 6 RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SÄILYTTÄMINEN 6.1 Yleiset vaatimukset 6.2 Luokitukseen perustuva mitoitus 6.3 Palonkehitykseen perustuva mitoitus 7 PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN OSASTOSTA 7.1 Yleiset vaatimukset 7.2 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset 7.3 Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut 7.4 Läpiviennit 7.5 Ilmanvaihtolaitteet 7.6 Ullakot, ontelot, ulkoseinät ja parvekkeet 8 PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN 8.1 Yleiset vaatimukset 8.2 Sisäpuoliset pinnat 8.3 Ulkoseinät 8.4 Katteet 9 PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN NAAPURIRAKENNUKSIIN 9.1 Yleiset vaatimukset 9.2 Palomuuri 10 POISTUMINEN PALON SATTUESSA 10.1 Yleiset vaatimukset 10.2 Etäisyys uloskäytävään 10.3 Uloskäytävien lukumäärä 10.4 Uloskäytävän mitat 10.5 Uloskäytävän osastointi ja rakenteet 10.6 Ovien aukeaminen sekä poistumisreittien valaistus ja merkintä 10.7 Poistumisaikalaskelma 11 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELY 11.1 Yleiset vaatimukset 11.2 Pääsy sammutuskohteeseen 11.3 Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin 11.4 Savunpoisto 11.5 Sammutuslaitteet 11.6 Rajoitusmerkinnät 11.7 Turvallisuusselvitys LIITE OPASTAVIA TIETOJA MERKKIEN SELITYS Määräykset, jotka on painettu leveälle palstalle tällä isolla kirjasinkoolla, ovat sitovia. et, jotka ovat kapealla palstalla pienellä kirjasinkoolla, sisältävät hyväksyttäviä ratkaisuja. Selostukset, jotka ovat kapealla palstalla kursivoituna, antavat lisätietoja sekä sisältävät viittauksia säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.
3 MÄÄRITTELYT Sanastoa 3 Alkusammutuskalusto Palonalkujen sammutusvälineistö, joka on kenen tahansa käytettävissä. Esimerkiksi pikapaloposti, käsisammutin ja sammutuspeite. Automaattinen paloilmoitin Laitteisto, joka automaattisesti ja välittömästi ilmoittaa alkavasta palosta. Paloilmoitin antaa myös ilmoituksen sen toimintavarmuutta vaarantavista vioista. Automaattinen sammutuslaitteisto Tulipalon sammuttamiseen tarkoitettu automaattisesti toimiva laitteisto. Automaattinen savunpoistolaitteisto Palossa syntyvän savun ja lämmön poistamiseen tarkoitettu automaattisesti toimiva laitteisto. Huoneistoala lyhenne h-m 2 Kerrosala lyhenne k-m 2 Kuivanousujohto Rakennukseen kiinteästi asennettu sammutteen siirtämiseen tarkoitettu johto. Kulkureitti Lattiapinnan kustakin kohdasta uloskäytävään johtava kulkukelpoinen tie. Lieskahdus Äkillinen olosuhdemuutos, jossa suljetussa tilassa olevien palavien tarvikkeiden pinnat kokonaisuudessaan syttyvät. Merkkivalaistus Valaistus, joka osoittaa poistumisreitit. Merkkivalaistus toimii tavallisen valaistuksen kanssa yhtä aikaa ja siitä riippumatta. Osastoitu uloskäytävä Osastoitu tila, jonka kautta rakennuksesta voidaan poistua turvallisesti. Osastoiva ovi Asetetun paloluokan vaatimukset täyttävä ovi. Osastoiva rakennusosa Asetetun paloluokan vaatimukset täyttävä, palo-osastoja erottava rakennusosa. Palokuorma Vapautuva kokonaislämpömäärä, kun tilassa oleva aine täydellisesti palaa. Siihen luetaan kantavat, runkoa jäykistävät, osastoivat ja muut rakennusosat sekä irtaimisto. Palokuorman tiheys ilmaistaan määräyksissä megajouleina huoneistoalan neliömetriä kohden (MJ/m 2 ). Palolta ja savulta suojattu uloskäytävä Osastoitu uloskäytävä, johon on yhteys ainoastaan kerrostasolla olevan osastoidun tilan ja tästä edelleen parvekkeen tai muun ulkoilmaan avoimen tilan kautta siten, että palon ja savukaasujen pääsy uloskäytävään estyy. Palolta suojattu uloskäytävä Osastoitu uloskäytävä, johon on yhteys ainoastaan kerrostasolla olevan osastoidun tilan kautta. Palomuuri Seinä, joka määrätyn ajan estää palon leviämisen sen toiselle puolelle ja kestää siihen liittyvän rakennuksen tai sen osan sortumisen ja sortumisesta aiheutuvat iskut. Palonkestävyysaika Minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan on todettu täyttävän sille asetetut vaatimukset. Palosulku Osastoitu tila kahden palo-osaston välillä. Palosulku on varustettu kahdella ovella, jotka erikseen avautuvat kumpaankin rajoittuvaan palo-osastoon niin, ettei ovia ole tarpeen avata samaan aikaan. Palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla. Palovaroitin Laite, joka havaitsee alkavan palon ja hälyttää paikallaolijat. Pelastustie Ajotie tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Pinta Seinän, sisäkaton ja lattian pintaosa, jonka ominaisuuksilla on merkitystä palon syttymiselle ja leviämiselle. Poistumisalue Poistumisen järjestämisen kannalta yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen rakennuksen osa. Poistumisalue on usein samalla myös palo-osasto. Sammutusreitti Sammutushenkilöstölle tarkoitettu ulkoa kellarikerroksiin johtava kerrosten uloskäytävistä erillinen kulkureitti. Savunpoisto Palossa syntyvän savun ja lämmön poistaminen rakennuksesta painovoimaisesti taikka koneellisesti. Sisäinen käytävä Poistumisalueeseen kuuluva ja sen tiloista uloskäytävään johtava käytävä. Suojaverhous Huonetilan puoleisen pinnan muodostava verhous, joka määrätyn ajan suojaa sen takana olevan rakenteen syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. Tulisija Rakennukseen kuuluva rakennusosa tai laite, jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia aineita. Turvavalaistus Valaistus, joka tavallisen valaistuksen pettäessä on tarkoitettu takaamaan henkilöturvallisuuden vaatima valaistus. Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista päästä kulkemaan. Käyttöullakko on asuinrakennuksen irtaimiston säilytystä taikka pyykinkuivatusta varten tarkoitettu ullakko sekä maatalousrakennuksen tarpeiston tai rehujen säilyttämiseen tarkoitettu tila. Ullakkona ei pidetä yläpohjan onteloa, jossa tilan mataluuden, muodon tai muun syyn vuoksi ei pääse kulkemaan. Uloskäytävä Poistumisalueelta suoraan ulos johtava ovi taikka rakennuksessa tai sen ulkopuolella oleva tila, jonka kautta turvallinen poistuminen on palon sattuessa mahdollista maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle. Varatie Uloskäytävää vaikeakulkuisempi reitti, jota pitkin on mahdollisuus päästä turvaan palolta.
4 4 Paloluokitus Rakennukset Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan: P1, P2 ja P3. Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä: R kantavuus, E tiiviys, I eristävyys. Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka. Selostus Seinän paloluokka voi olla esimerkiksi REI 60 ja siinä olevan oven luokka EI 30 tai E 30. Rakennusosa, joka täyttää vain tiiviysvaatimuksen E, voi aiheuttaa lämpösäteilyn takia vaaraa. Tämä on otettava huomioon määrittämällä suojaetäisyys uloskäytävän kulkureittiin sekä syttyviin materiaaleihin. Merkintää voidaan täydentää tunnuksella: M iskunkestävyys palotilanteessa. Rakennusosan vaatimustenmukaisuus osoitetaan kokeellisesti tai laskennallisin menetelmin. Koemenetelmät ja luokitusperusteet esitetään opastavissa tiedoissa. Rakennusosat on tehtävä sellaisista rakennustarvikkeista, että ne täyttävät kussakin käyttötavassa tarvikkeille asetetut luokkavaatimukset. Rakennustarvikkeet Luokitusjärjestelmä Rakennustarvikkeet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, sen leviämiseen sekä savun tuottoon. Koemenetelminä ja luokituksessa käytetään EN-standardeja. Opastavissa tiedoissa on luettelo standardeista. Käytettävissä olevat luokat, niitä täydentävät savuntuottoa ja pisarointia koskevat lisämääreet sekä niiden merkintätavat on esitetty komission päätöksessä 2000/147/EY. Opastavissa tiedoissa on taulukko, jossa olevien rakennustarvikkeiden voidaan yleensä katsoa kuuluvan luokkiin A1 ja A1 FL ilman testausta ja erillistä hyväksyntää. Taulukko perustuu komission päätökseen 96/603/EY, muut. 2000/605/EY. Rakennustarvikkeet lukuun ottamatta lattianpäällysteitä Rakennustarvikkeiden luokat kuvataan merkinnöillä: A1, A2, B, C, D, E, F. Savun tuotto ja pisarointi ilmaistaan lisämääreillä s ja d. Savun tuoton luokitus on s1, s2, s3 ja pisaroinnin d0, d1, d2. Selostus A1 Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon. A2 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. B Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. C Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti. D Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä. E Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä. F Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty. s1 Savuntuotto on erittäin vähäistä. s2 s3 Savuntuotto on vähäistä. Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia. d0 Palavia pisaroita tai osia ei esiinny. d1 Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti. d2 Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia. Luokat A1 ja F esiintyvät aina ilman lisämääreitä. E ilman lisämäärettä tarkoittaa, että tarvikkeesta ei irtoa palavia pisaroita. Kaikki muut luokat sisältävät myös lisämääreet, esim. A2-s1, d0, B-s1, d0, D-s2, d2, E-d2. Lattianpäällysteet Lattianpäällysteiden luokat kuvataan merkinnöillä: A1 FL, A2 FL, B FL, C FL, D FL, E FL, F FL. Savuntuotto ilmaistaan lisämääreellä s1 tai s2. Selostus A1 FL Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon. A2 FL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. B FL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. C FL Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti. D FL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä. E FL Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä. F FL Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty. s1 Savuntuotto on rajoitettu. s2 Savuntuotto ei täytä s1 vaatimuksia. Luokitusjärjestelmän käyttö näissä määräyksissä ja ohjeissa Edellä esitetystä järjestelmästä käytetään luokkia A1, A2-s1, d0, B-s1, d0, C-s2, d1, D-s2, d2, A2 FL -s1 ja D FL -s1. Lisämääreet savuntuotolle ja palavien pisaroiden tuotolle ovat Suomessa pääluokittain samoja. Käytännössä rakennustarvikkeelle asetettavat vaatimukset voidaan ilmaista käyttäen pääluokkaa A1, A2, B, C, D, A2 FL ja D FL. Rakennustarvikkeen luokkamerkinnässä on kuitenkin aina ilmoitettava myös lisämääreet. Katteet Katteet jaetaan luokkiin sen mukaan, missä määrin niitä voidaan pitää ulkoisen syttymisvaaran suhteen vaikeasti syttyvinä ja hitaasti paloa levittävinä sekä miten ne suojaavat alustaansa syttymiseltä. Käytettävissä olevat luokat ja niiden merkintätavat sekä luokkiin liittyvät arviointiperusteet on esitetty komission päätöksessä 2001/671/EY. Päätöksen luokitusjärjestelmistä näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään luokkaa B ROOF (t2). Opastavissa tiedoissa on taulukko, jossa olevien katteiden voidaan yleensä katsoa kuuluvan luokkaan B ROOF ilman testausta ja erillistä hyväksyntää. Taulukko perustuu komission päätökseen 2000/553/EY.
5 Rakennusten käyttötavat 5 Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään niiden pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn lähtökohtana on käyttöaika päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät pelastautumaan itse tai toisten avustamina palotilanteessa. Esimerkit luettelevat yleisimpiä käyttötapoja; yksittäisessä kohteessa on rakennuksen tai osaston käyttötaparyhmä harkittava toiminnan luonteen mukaan edellä olevin perustein. Asunnot Esimerkiksi asuinhuoneistot vapaa-ajan asunnot Majoitustilat Tilat, jotka yleensä ovat ympärivuorokautisessa käytössä ja joissa ei ole hoidettavia tai eristettyjä henkilöitä. Esimerkiksi hotellit lomakodit asuntolat Hoitolaitokset Tilat, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä ja joissa on hoidettavia tai eristettyjä henkilöitä. Esimerkiksi sairaalat vanhainkodit suljetut rangaistuslaitokset Kokoontumis- ja liiketilat Tilat, jotka yleensä ovat päivä- tai iltakäytössä ja joissa on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita. Esimerkiksi ravintolat myymälät koulut urheiluhallit näyttelyhallit teatterit kirkot kirjastot päivähoitolaitokset Työpaikkatilat Tilat, jotka yleensä ovat päiväkäytössä ja joissa on pääosin tilat tuntevaa henkilökuntaa. Esimerkiksi toimistot virastot hallintotilat Tuotanto- ja varastotilat Tilat, joissa yleensä on vakinaista, paikallisiin olosuhteisiin perehtynyttä henkilökuntaa. Esimerkiksi tavanomaiset teollisuustilat maatalouden tuotantotilat suurehkot varastot Tuotanto- ja varastotiloissa toiminnat jaetaan kahteen palovaarallisuusluokkaan (1, vaarattomampi ja 2, vaarallisempi). Tuotanto- ja varastotiloista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E2. Tuotanto- ja varastotiloihin voi liittyä palovaarallisia tiloja tai räjähdysvaarallisia tiloja, joissa huomattavassa määrin tai vaarallisella tavalla valmistetaan, käsitellään tai säilytetään palotai räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai tarvikkeita. Palo- tai räjähdysvaarallisia tiloja saattaa olla myös muihin käyttötaparyhmiin kuuluvissa rakennuksissa. Autosuojat Autosuojista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E4.
6 6 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Nämä määräykset ja ohjeet koskevat uuden rakennuksen paloturvallisuutta. Selostus Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 13 :ssä säädetyllä tavalla. Määräysten ja ohjeiden soveltamisesta on ympäristöministeriö julkaissut oppaan Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa. 1.2 Olennainen vaatimus Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty. Paloturvallisuuden kannalta tämä erityisesti tarkoittaa, että rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan; palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. 1.3 Vaatimuksen täyttymisen osoittaminen Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen näiden määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän myös, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. Suunnittelussa käytetään menetelmiä, joiden kelpoisuus on osoitettu. Eurooppalaisten (EN) ja kansainvälisten (ISO) standardien mukaisten koe- ja laskentamenetelmien voidaan olettaa täyttävän kelpoisuusvaatimukset, mikäli sovellus on ko. menetelmän pätevyysalueella.
7 Suunnittelun perusteet, käytetyt mallit ja saadut tulokset on esitettävä rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Asiakirjoista on tällöin ilmettävä ainakin seuraavat seikat: rakennuksen ja siinä olevien paloturvallisuuslaitteiden kuvaus, rakennuksen käytöstä koko sen elinkaaren aikana tehdyt oletukset, palokunnan toimintamahdollisuuksista tehdyt oletukset, perusteet tarkastelun kohteiksi valituille palotilanteille, vikaantumistarkastelu tarvittavassa laajuudessa perusteluineen, rakennuksen käytön aikana edellytettävät huolto- ja kunnossapitotoimet, käytettyjen menetelmien kuvaus, joka sisältää laskenta- ja koemenetelmien soveltuvuuden rajoituksineen sekä lähtötiedot ja tehdyt oletukset perusteluineen, saadut tulokset herkkyysanalyyseineen (sen selvittämiseksi, aiheuttaako pieni muutos tehdyissä oletuksissa merkittävän muutoksen paloturvallisuudessa), hyväksymiskriteerit ja saatujen tulosten vertailu niihin sekä sovellusalueiden yksilöinti ja rajaus, mikäli suunnittelussa on käytetty molempia kohdissa ja mainittuja vaatimusten täyttymisen osoittamistapoja Vastavuoroisuuden tunnustaminen Näiden määräysten ja ohjeiden liitteessä annetaan tietoa käytettävissä olevista koemenetelmä- ja luokitusstandardeista. Niiden ohella ja sijasta voidaan vastavuoroisesti käyttää myös muussa Euroopan talousyhteisön jäsenmaassa voimassa olevaa vastaavaa EN- tai muuta standardia.
8 8 2 PALOKUORMA 2.1 Palokuorman määritys Palokuorma määritetään ensi sijassa palo-osaston käyttötavan perusteella. Palokuorma voidaan myös määrittää luotettavan arvion perusteella tai laskelmalla. Palonkehitystä laskettaessa otetaan huomioon myös palokuorman sijainti, palamisnopeus ja palamisominaisuudet. Palokuorman määrityksen lähtökohtana on tilojen pääkäyttötapa. Rakennuksessa on usein tästä palokuormaltaan poikkeavia palo-osastoja. Tällöin saattaa olla tarpeen määrittää kunkin osaston palokuorma erikseen ja mitoittaa kyseiseen palo-osastoon liittyvät rakenteet tämän mukaan. 2.2 Palokuormaryhmät Eri käyttötavat sijoitetaan palokuormaryhmiin palokuorman tiheyden mukaan. Palokuormaryhmät ovat seuraavat: yli 1200 MJ/m 2 ; Periaatteet eri käyttötapojen sijoittamisesta palokuormaryhmiin: Varastot, jotka ovat erillisiä paloosastoja. Tuotanto- ja varastotilojen palokuorma määritellään tai arvioidaan kohdekohtaisesti. vähintään 600 MJ/m 2 ja enintään 1200 MJ/m 2 ; Osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten myymälät, näyttelyhallit ja kirjastot; asuinrakennusten kellariosastot, jotka sisältävät irtaimistovarastoja; moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotilat. alle 600 MJ/m 2 ; Asunnot, majoitustilat ja hoitolaitokset; osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten ravintolat, enintään 300 h-m 2 :n myymälät, toimistot, koulut, urheiluhallit, teatterit, kirkot ja päivähoitolaitokset; autosuojat. Yleensä tähän ryhmään saa sijoittaa myös tiloja, joiden palokuorman tiheys on yli 600 MJ/m 2, mikäli nämä tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla Kantavien ja osastoivien rakennusosien palokestävyysvaatimukset perustuvat edellä esitettyyn palokuormaryhmitykseen.
9 3 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA Paloluokat Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3. Selostus Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti edellisen luokan tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintaosien ominaisuuksille. Lisäksi kerroslukua ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen. Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen. Luokkajaosta voidaan poiketa erityisestä syystä Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviäminen on estetty palomuurilla. Palomuurin erottamien rakennuksen osien uloskäytävät rakennetaan erillisiksi niin, ettei palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ole tarpeen käyttää palotilanteessa. 3.2 Rakennuksen koon ja henkilömäärän rajoitukset Rakennuksen kokoa koskevat rajoitukset on esitetty taulukossa Enimmäiskerrosala voidaan hyväksyä taulukossa esitettyjä arvoja suurempana, mikäli rakennukseen asennetaan automaattinen paloilmoitin, automaattinen savunpoistolaitteisto tai automaattinen sammutuslaitteisto.
10 10 TAULUKKO Rakennuksen ominaisuus RAKENNUKSEN KOKOA KOSKEVAT RAJOITUKSET Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 KERROSLUKU yleensä ei rajoitusta enintään 2 enintään 2 asuinrakennus, työpaikkarakennus ei rajoitusta enintään 4 enintään 2 tuotanto- tai varastorakennus, autosuoja ei rajoitusta enintään 2 enintään 1 KORKEUS yleensä ei rajoitusta enintään 9 m enintään 9 m asuinrakennus, työpaikkarakennus ei rajoitusta enintään 14 m enintään 9 m yksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus ei rajoitusta ei rajoitusta enintään 14 m KERROSALA Kerrosala yleensä yksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta enintään 2400 m 2 kaksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta enintään 1600 m 2 Kerrosala tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä autosuojissa yksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta kaksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta ei sallittu Selostus Rakennuksen korkeus on julkisivupinnan ja vesikaton leikkausviivan korkeus maan pinnasta (MRA 58 ). Tarvittaessa lasketaan rakennuksen nurkkapisteiden korkeuksien keskiarvo Enintään kaksikerroksisen rakennuksen henkilömäärää koskevat rajoitukset on esitetty taulukossa TAULUKKO RAKENNUKSEN SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ Käyttötapa Kerroksia Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 Asunnot ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta Majoitustilat 1 ei rajoitusta paikkaluku 150 paikkaluku 50 2 ei rajoitusta paikkaluku 50 paikkaluku 10 Hoitolaitokset 1 ei rajoitusta paikkaluku 100 paikkaluku 10 2 ei rajoitusta paikkaluku 25 ei sallittu Kokoontumis- ja liiketilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta henkilöitä ei rajoitusta henkilöitä 250 henkilöitä 50 Työpaikkatilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta 2 ei rajoitusta ei rajoitusta työntekijöitä 150 Tuotanto- ja varastotilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta 2 ei rajoitusta työntekijöitä 50 ei sallittu Milloin yli kaksikerroksisia rakennuksia saa taulukon mukaan rakentaa, niissä ei ole henkilömäärärajoituksia. Kaksikerroksisen rakennuksen henkilömäärärajoitukset koskevat tapauksia, joissa mainitun käyttötavan mukaiset tilat on sijoitettu kokonaan tai osaksi rakennuksen toiseen kerrokseen. Jos näitä tiloja on vain ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa yksikerroksista rakennusta koskevia rajoituksia. Mikäli rakennuksessa on eri käyttötaparyhmiin kuuluvia tiloja, rakennuksen turvallisuustaso arvioidaan tarkastelemalla rakennusta kokonaisuutena.
11 4 SYTTYMISEN ESTÄMINEN Yleiset vaatimukset Rakennus on suunniteltava, rakennettava ja varustettava niin, että palon syttymisen vaara on mahdollisimman pieni. Tällöin on otettava huomioon myös ulkoisen syttymisen vaara Tekniset asennukset on tehtävä siten, että palon syttymisen sekä palon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa ei olennaisesti niiden johdosta kasva Tulisija, savuhormi ja lämmityslaite on sijoitettava ja rakennettava tai asennettava niin, ettei niiden käytöstä aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa. Selostus 5 PALON RAJOITTAMINEN PALO-OSASTOON 5.1 Yleiset vaatimukset Rakennus tulee yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettava eri palo-osastoiksi (kerrososastointi). Palo-osaston koko tulee rajoittaa siten, että osastossa syttyvä palo ei aiheuta kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja (pinta-alaosastointi). Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettava eri palo-osastoiksi, jos se on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi (käyttötapaosastointi). et savuhormeista ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E3, muuratuista tulisijoista osassa E8 sekä kattilahuoneista ja polttoainevarastoista osassa E9. Sähkö- ja lämmityslaitteistoista on annettu määräyksiä erikseen. Palo-osasto voi käsittää useampia kerroksia, ei kuitenkaan majoitus- tai potilashuoneita sisältävät osastot. Esimerkkejä tavanomaisista palo-osastoista ovat porrashuone, asuinhuoneisto, autosuoja ja kattilahuone sekä tuotantorakennuksen tuotantotila ja tuotevarasto. Ullakon tasolla oleva hissin konehuone, saunatilat tai muut vastaavat tilat erotetaan yleensä muusta ullakosta kukin omaksi palo-osastokseen. Asuinrakennuksessa lukuun ottamatta 3 4-kerroksisia P2-luokan rakennuksia, saa ullakolle sijoittaa tiloja asukkaiden talousirtaimiston säilytykseen ja pyykinkuivatukseen. Muissa rakennuksissa käyttöullakkoa ei sallita; poikkeuksena maatalouden tuotanto- ja varastorakennukset, joissa ullakkoa voidaan käyttää, mikäli tästä ei aiheudu vaaraa henkilöille ja kotieläimille. Edellä oleva ei koske ullakon tasoon muutoin sallittuja, paloosaston vaatimukset täyttäviä tiloja.
12 Rakennukseen, johon sijoitetaan palo- tai räjähdysvaarallinen tila, ei yleensä saa sijoittaa asuntoja, majoitustiloja, hoitotiloja eikä kokoontumistiloja. Mikäli sijoittaminen erityisestä syystä sallitaan, mainitut tilat eivät välittömästi saa rajoittua toisiinsa, tai tehokkain järjestelyin on varmistettava, ettei tästä aiheudu henkilöille vaaraa. Räjähdysvaaraan nähden edellytetään aina erikoissuunnittelua. 5.2 Osaston pinta-ala Palo-osaston enimmäisala on esitetty taulukossa TAULUKKO Käyttötapa PALO-OSASTON ENIMMÄISALA Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 KERROKSET Asuinrakennukset osastointi osastointi osastointi huoneistoittain huoneistoittain huoneistoittain Majoitustilat ja hoitolaitokset yöpymistilat 800 m m m 2 muut tilat 1600 m m m 2 Kokoontumis- ja liiketilat sekä työpaikkatilat 2400 m m m 2 Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat harkinnan mukaan 1) harkinnan mukaan 1) harkinnan mukaan 1) ULLAKOT JA YLÄPOHJAN ONTELOT 1600 m m 2 alapuolisten osastojen mukaan 2) KELLARIT 800 m m m 2 Taulukon huomautukset 1) Tuotanto- ja varastotilojen ohjeet ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E2 sekä autosuojien ohjeet osassa E4. 2) Asuinrakennuksessa voidaan erityisestä syystä korvata paloosastoinnilla enintään 200 m 2 osastoihin. Pinta-ala lasketaan niin kuin huoneistoala Poistumisen turvaamiseksi tai pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi palo-osastot jaetaan lisäksi osiin: majoitustilat ja hoitolaitokset majoitushuoneittain; ullakot ja yläpohjan ontelot enintään 400 m 2 osiin Palo-osastoa voidaan suurentaa varustamalla osasto automaattisella paloilmoittimella, automaattisella savunpoistolaitteistolla tai automaattisella sammutuslaitteistolla.
13 6 RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SÄILYTTÄMINEN Yleiset vaatimukset Rakennus ja sen rakennusosat eivät palon vaikutuksesta saa sortumalla aiheuttaa vaaraa määrättynä aikana palon alkamisesta. Mikäli henkilöturvallisuuden takia tai vahinkojen suuruuteen nähden on tarpeellista, rakennuksen on kestettävä sortumatta koko palokuorman palaminen ja jäähtyminen Jos kantavalta rakennusosalta vaaditaan pidempää palonkestävyysaikaa tiiviyden E ja eristävyyden I suhteen kuin kantavuuden R suhteen, käytetään pidempää palonkestävyysaikaa myös kantavuuden osalta Kantavan rakenteen mitoitus voi perustua joko standardoituun lämpötila-aikakäyrään perustuvaan luokitukseen tai oletetun palonkehityksen mukaisiin rasituksiin. 6.2 Luokitukseen perustuva mitoitus Rakenteiden kantavuutta koskevat luokkavaatimukset on esitetty taulukossa Luokkavaatimukset lähtevät siitä, että henkilöturvallisuuden takaamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi P1-luokan yli kaksikerroksiset rakennukset eivät sorru palon ja jäähtymisvaiheen aikana. Niiden runkorakenteen oletetaan kestävän rakennuksessa tai sen osassa olevien kaikkien palamiskykyisten aineiden palamisen ilman sammuttamista. Vahinkoriskin huomattava suuruus voi edellyttää myös enintään kaksikerroksiselta P1-luokan rakennukselta vastaavaa sortumattomuutta Kantava rakennusosa suunnitellaan luokkavaatimuksen mukaiseksi käyttäen standardoitua lämpötila-aikakäyrää. Vaatimuksenmukaisuus osoitetaan: kokeellisesti, laskennallisesti, yhdistämällä koe- ja laskennalliset tulokset tai käyttämällä hyväksyttävää taulukkomitoitusta.
14 14 TAULUKKO KANTAVIEN RAKENTEIDEN LUOKKAVAATIMUKSET Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 Palokuorma MJ/m 2 yli alle 600 Sarake Enintään 2-kerroksinen rakennus yleensä R 120* R 90* R 60* R 30 jos rakennuksen eristeet eivät ole R 120 R 90 R 60 R 30 vähintään luokkaa A2-s1, d0 hoitolaitokset, majoitustilat, kellarit R 120 R 90 R 60 R kerroksinen rakennus yleensä R 180 R 120 R kerroksinen asuin- tai työpaikkarakennus kerrokset R 180 R 120 R 60 R 60* kellarikerrokset R 180 R 120 R 60 R 120 Yli 8-kerroksinen rakennus R 240 R 180 R 120 Ylimmän maanalaisen kellarikerroksen alapuolella sijaitsevat kellarikerrokset R 240 R 180 R 120 R 120 R 60 Yläpohjan rakenteiden vaatimukset, jos yläpohjan eristeet ovat vähintään luokkaa A2-s1, d0 enintään 2 kerrosta, ei ullakkoa; rakenteet, jotka ovat rakennuksen kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa R 60 R 60 R 60 R 30 enintään 2 kerrosta, ei ullakkoa; rakenteet, jotka eivät ole rakennuksen kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa R 15 R 15 R 15 R 15 1 kerros, ei ullakkoa, automaattinen sammutuslaitteisto; rakenteet, jotka eivät ole rakennuksen kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa 1 kerros, tuotanto- tai varastorakennus; ei ullakkoa; rakenteet, jotka eivät ole sen kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa Ullakon tai ontelon vesikattorakenteet, jotka eivät ole rakennuksen rungon olennaisia kantavia tai palossa runkoa jäykistäviä rakenteita Taulukon huomautukset: Parvekkeiden palonkestävyysaikavaatimus on puolet kerroksen kantavien rakenteiden vaatimuksesta. Tuotanto- ja varastorakennuksessa sallitaan lievennyksiä Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden E2 mukaisesti. Taulukon merkinnät: * = jos kantavat rakenteet eivät ole vähintään luokkaa A2-s1, d0, tulee rakennuksen eristeiden olla vähintään A2-s1, d0-luokan tarvikkeista = kantavat rakenteet on tehtävä vähintään luokan A2-s1, d0 tarvikkeista = ei luokkavaatimusta = ei mahdollinen
15 6.3 Palonkehitykseen perustuva mitoitus Kun kantavien rakenteiden mitoitus perustuu oletettuun palonkehitykseen, rakennusta pidetään riittävän paloturvallisena kantavien rakenteiden osalta, mikäli: yli kaksikerroksinen rakennus ei yleensä sorru palon eikä jäähtymisvaiheen aikana tai enintään kaksikerroksinen rakennus ei sorru poistumisen turvaamiseen, pelastustoimintaan ja palon hallintaan saamiseen tarvittavana aikana. Palorasituksena käytetään oletetun palonkehityksen mukaisia olosuhteita siten, että palorasitus todennäköisesti kattaa kyseisessä rakennuksessa esiintyvät tilanteet. Selostus Palonkehitykseen perustuvien menetelmien käytön periaatteet on esitetty kohdassa PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN OSASTOSTA 7.1 Yleiset vaatimukset Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. 7.2 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset Osastoivien ja osastoa osiin jakavien rakennusosien luokkavaatimukset on esitetty taulukossa TAULUKKO OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN LUOKKAVAATIMUKSET Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 Palokuorma MJ/m 2 Kerrosluku yli alle Sarake Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 120 EI 90 EI 60 EI 60 EI 30 EI 30 osiin jakavat rakennusosat (majoitushuoneiden seinät ja ovet) EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakoilla EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 osiin jakavat rakennusosat EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 120 EI 90 EI 60 EI 120 EI 60 EI 30 Taulukon huomautus: Tuotanto- ja varastorakennuksen pinta-alaosastointia toteuttavien rakennusosien luokkavaatimukset Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden E2 mukaan, autosuojan ohjeiden E4 mukaan ja kattilahuoneen sekä polttoainevaraston osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset ohjeiden E9 mukaan. Taulukon merkintä: = ei mahdollinen
16 Osastoivaksi rakennusosaksi voidaan hyväksyä rakenne, joka kokonaan tai joltain osin täyttää vaatimukset pelkästään tiiviyden E osalta. Tämä edellyttää, että henkilöiden poistuminen ei vaarannu eikä palo leviä toiseen palo-osastoon vaaditun palonkestävyysajan kuluessa. Jos pelkästään tiiviysvaatimuksen täyttävän osan pintaala on suurempi kuin 0,1 m 2, edellytetään tilanteen vaatimaa suojaetäisyyttä uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin Osastoivissa rakennusosissa käytettäville rakennustarvikkeille asetetaan luokkavaatimus A2-s1, d0 yli kaksikerroksisen P1-luokan rakennuksen uloskäytävien osastoivissa seinissä sekä kellaritilojen osastoinnissa, lukuun ottamatta P3-luokan rakennuksen vain yhdelle asunnolle kuuluvaa kellaria. 7.3 Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta Osastoivan oven tulee yleensä olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa Majoitusliikkeiden osastoa osiin jakavat ovet on varustettava sulkimella. 7.4 Läpiviennit Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. 7.5 Ilmanvaihtolaitteet Ilmanvaihtolaitteet on tehtävä siten, etteivät ne lisää palon tai savukaasujen leviämisvaaraa. Ilmanvaihtokanavien seinämät on yleensä tehtävä vähintään A2-s1, d0- luokan rakennustarvikkeista. Kanavat tulee voida puhdistaa helposti. Osastoiva rakenne ja rakenteen osa, joka täyttää vaatimukset pelkästään tiiviyden E osalta, voi aiheuttaa lämpösäteilyn takia vaaraa. Lämpösäteily mitataan kokeessa. Tarvittava suojaetäisyys lasketaan mittaustulosten perusteella. Pinta-alaltaan pienehköjen lämpösäteilyä läpäisevien rakenteiden suojaetäisyys määritetään sellaiseksi, että lämpösäteilyn tiheys ei tällä etäisyydellä ylitä 10 kw/m 2. Alle 2 m 2 suuruisille lämpösäteilyä läpäiseville rakenteille suojaetäisyys uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin on 1,5 m. Palo-oven luokkamerkintä on EI tai E ja palonkestävyysaika minuutteina. Kun kyseessä on E-luokan ovi, suojaetäisyys on määritettävä kohdan mukaan. Suljinta ei tarvita asuinhuoneistojen kerrostaso-ovissa. Selostus Ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuutta käsitellään Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeissa E7.
17 7.6 Ullakot, ontelot, ulkoseinät ja parvekkeet Ullakot ja ontelot on tehtävä siten, ettei palon syttymisen eikä palon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa olennaisesti kasva niiden johdosta. Ontelot jaetaan osiin tehokkailla katkoilla palon leviämisen rajoittamiseksi. Katkojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakenteiden tuuletustarve ja muut rakennusfysikaaliset lähtökohdat. Ullakon ja yläpohjan ontelon katkaiseva rakennusosa ulotetaan vesikaterakenteeseen. Räystään ontelo katkaistaan siten, ettei palo pääse helposti kiertämään ulkokautta: voidaan esimerkiksi käyttää riittävän leveää kaistaa B-s1, d0-luokkaista tarviketta. P2-luokan 3 4-kerroksisessa rakennuksessa ulkonevat räystäät rakennetaan tiiviiksi. Mikäli ullakon tai yläpohjan tuuletus räystään kautta on välttämätöntä, tuuletusrako suljetaan ullakon ja onteloiden katkon kohdalla vähintään metrin matkalla. Samoin tuuletusrako suljetaan räystäällä kerrosten ikkunoiden yläpuolisella osalla ja metrin niiden pielien linjasta ulospäin Ulkoseinät ja parvekkeet on rakennettava niin, että palo ei leviä niiden kautta vaaraa aiheuttavalla tavalla. 8 PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN 8.1 Yleiset vaatimukset Ulkoseinärakenteiden suunnittelussa otetaan huomioon palon leviämisvaara ulkoseinän ulkopintaa pitkin, ulkoseinärakenteen sisällä sekä ulkoseinän ja osastoivan rakennusosan liitoksen kautta. Ikkunoiden suunnittelussa otetaan huomioon palon leviämisvaara osastosta toiseen vastakkaisissa tai nurkikkaisissa ulkoseinissä olevien ikkunoiden kautta. Selostus Ulkoseinä ei yleensä ole osastoiva; ulkoseinän käyttö osastoivana seinänä esitetään luvussa Rakennuksessa on käytettävä rakennustarvikkeita, jotka eivät myötävaikuta palon kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla. 8.2 Sisäpuoliset pinnat Rakennustarvikkeisiin ei saa sisältyä ainetta, joka palaa ilman ilmasta saatavaa happea. Käytettäviin tarvikkeisiin ei myöskään saa sisältyä aineita, jotka palaessaan tuottavat poikkeuksellisella tavalla myrkyllisiä kaasuja tai ympäristölle haitallisia jätteitä Seinien, sisäkattojen ja lattioiden paloteknisiä ominaisuuksia arvioitaessa otetaan huomioon missä määrin tarvikkeet osallistuvat paloon, lieskahduksen alkamiseen kuluva aika, lämmön vapautuminen ja savun sekä palavien pisaroiden muodostuminen.
18 Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset on esitetty taulukossa Pinnat saa päällystää tavanomaisin tasoite-, silote- ja maalikerroksin tai tapetein. Taulukon vaatimuksia sovelletaan myös putkien, ilmanvaihtokanavien tai niiden eristeiden pintoihin, jollei näiden määrä ole vähäinen. TAULUKKO SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET Käyttötapa Kohde Rakennuksen paloluokka P1 P2 * P3 Asunnot seinät ja katot D-s2, d2 1) B-s1, d0 2) D-s2, d2 1) lattiat Majoitustilat seinät ja katot D-s2, d2 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat Hoitolaitokset seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat D FL -s1 D FL -s1 Kokootumis- ja liiketilat palokuorma alle 600 MJ/m 2 ja pinta-ala on 300 m 2 seinät ja katot D-s2, d2 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat pinta-ala on yli 300 m 2 seinät ja katot C-s2, d1 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat palokuorma 600 MJ/m 2 seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 lattiat D FL -s1 D FL -s1 Työpaikkatilat seinät ja katot D-s2, d2 1) B-s1, d0 2) D-s2, d2 1) lattiat Tuotanto- ja varastotilat palovaarallisuusluokka 1 seinät ja katot D-s2, d2 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat D FL -s1 D FL -s1 palovaarallisuusluokka 2 seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 lattiat A2 FL -s1 A2 FL -s1 A2 FL -s1 Autokorjaamot ja -huoltamot, autosuojat (autosuojissa on lievennysmahdollisuus RakMK osan E4 mukaisesti) seinät ja katot lattiat B-s1, d0 A2 FL -s1 B-s1, d0 A2 FL -s1 B-s1, d0 A2 FL -s1 Ullakot ja kellarit käyttöullakot lattiat A2 FL -s1 D FL -s1 D FL -s1 käyttämättömät ullakot sekä matalat ullakkotilat ja ontelot yläpohjan yläpinta B-s1, d0 B-s1, d0 kellaritilat yleensä seinät ja katot C-s2, d1 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat D FL -s1 D FL -s1 D FL -s1 teknisen huollon tilat seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 lattiat D FL -s1 D FL -s1 D FL -s1 kattilahuoneen lattiat A2 FL -s1 A2 FL -s1 A2 FL -s1 Uloskäytävät seinät ja katot A2-s1, d0 3) B-s1, d0 B-s1, d0 lattiat D FL -s1 D FL -s1 D FL -s1 Sisäiset käytävät majoitus- ja työpaikkatiloissa seinät ja katot lattiat B-s1, d0 D FL -s1 B-s1, d0 D FL -s1 B-s1, d0 Saunat seinät ja katot D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 lattiat Taulukon merkinnät: = ei vaatimusta * Edellytettäessä kohdan mukaista suojaverhousta pinnan vaatimus on A2-s1, d0. Taulukon huomautukset: 1) Vähäisiä osia seinäpinnoista voidaan verhota luokkiin kuulumattomilla tarvikkeilla. 2) Vähäisiä osia seinäpinnoista voidaan verhota D-s2, d2-luokan tarvikkeilla. Koskee myös suojaverhottuja seiniä. 3) Vähäisiä osia seinä- ja kattopinnoista voidaan verhota B-s1, d0- luokan tarvikkeilla.
19 Luokkavaatimukset eivät koske pinta-alaltaan vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Vaatimukset eivät myöskään koske vähintään R 30-luokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka ovat vähintään D-s2, d2-luokkaa P2-luokan rakennuksen sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat tulee varustaa A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista tehdyllä suojaverhouksella, kun rakenne on tehty tarvikkeista, jotka ovat C-s2, d1- luokkaisia tai sitä huonompia. Vaatimus ei kuitenkaan koske vähintään R 30-luokkaisia palkkeja ja pilareita Pinnoille voidaan sallia yhtä pääluokkaa lievemmät vaatimukset, jos osaston käyttötapaan nähden syttymisen tai palon leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä ei kuitenkaan koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä sellaisia tiloja, joissa vaatimuksena on luokka D-s2, d Kun tila on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan koske P2-luokan 3 4-kerroksisia rakennuksia. 8.3 Ulkoseinät P1-luokan rakennuksessa tulee ulkoseinässä pääosin käyttää vähintään B-s1, d0-luokan rakennustarvikkeita Enintään 2-kerroksisen P2-luokan rakennuksen ulkoseinän rakennustarvikkeelle asetetaan vaatimuksia vain, kun sitä käytetään seinän sisäpintana, suojaverhouksena, tuuletusraon pintana tai seinän ulkopintana. 3 4-kerroksisen P2-luokan rakennuksen ulkoseinän rungon saa tehdä D-s2, d2-luokan tarvikkeesta. Eristeiden ja muun täytteen tulee tällöin olla vähintään luokkaa A2-s1, d P3-luokan rakennuksen ulkoseinän rakennustarvikkeelle asetetaan vaatimuksia vain, kun sitä käytetään seinän sisä- tai ulkopintana. Suojaverhouksen tehtävänä on suojata sen takana oleva rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta tulipalon alkuvaiheessa 10 minuutin ajan. Lievennyksiä tapauskohtaisesti harkittaessa otetaan huomioon myös rakennustarvikkeen savuntuotto ja palavien pisaroiden tuotto. Lämmöneristys, joka on B-s1, d0-luokkaista huonompaa, tulee suojata ja sijoittaa niin, että palon leviäminen eristykseen, palo-osastosta toiseen ja rakennuksesta toiseen on estetty. Tällöin rappaus tai metallilevy ei yleensä ole riittävä suojaus. Enintään kaksikerroksisen rakennuksen ulkoseinän runko ja yli kaksikerroksisen rakennuksen kantamattoman ulkoseinän runko voidaan tehdä D-s2, d2- luokan rakennustarvikkeesta. Jos runko on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeesta, lämmöneristeenä tulee käyttää vähintään A2-s1, d0-luokan tarviketta. Yli kaksikerroksisen rakennuksen kantavan ulkoseinän runko tehdään A2-s1, d0- luokan rakennustarvikkeesta. 19
20 Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon pintojen luokkavaatimukset on esitetty taulukossa Parvekkeissa noudatetaan ulkoseinän ulkopinnan vaatimuksia. Pinnat saa päällystää tavanomaisin tasoite-, silote- ja maalikerroksin. Selostus Ulkoseinien sisäpuolisten pintojen vaatimukset on esitetty kohdassa 8.2. TAULUKKO ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN JA TUULETUSRAON PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET Rakennuksen paloluokka ja käyttötapa P1 P2 P3 P1-luokan rakennukset yleensä Enint. 4-kerroksiset asuin- ja työpaikkarakennukset Hoitolaitokset 3 4-kerroksiset asuinja työpaikkarakennukset Muut P2-luokan rakennukset Ulkoseinän ulkopinta B-s1, d0 1) B-s1, d0 2) B-s1, d0 2) B-s1, d0 2) D-s2, d2 D-s2, d2 Tuuletusraon ulkopinta B-s1, d0 1) B-s1, d0 2) B-s1, d0 2) B-s1, d0 2) D-s2, d2 D-s2, d2 Tuuletusraon sisäpinta B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 D-s2, d2 Taulukon merkintä: = ei vaatimusta Taulukon huomautukset: 1) 2) Enintään kahdeksankerroksisessa P1-luokan rakennuksessa ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla luokkaa D-s2, d2, mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palon leviämiseltä. Julkisivulevyjen kiinnitykseen saa enintään kahdeksankerroksisessa rakennuksessa käyttää vähäisessä määrin D-s2, d2-luokan rakennustarvikkeita. Luokan D-s2, d2 rakennustarvikkeiden käyttö on sallittu kohdan edellytyksin Enintään 4-kerroksisessa P1-luokan asuin- tai työpaikkarakennuksessa, 3 4-kerroksisessa P2-luokan asuin- tai työpaikkarakennuksessa sekä P2-luokan hoitolaitosrakennuksessa voidaan ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa käyttää D-s2, d2-luokan rakennustarviketta, mikäli rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla ja seinä on suunniteltu siten, että ulkoisen syttymisen aiheuttaman palon leviäminen seinässä on estetty riittävän tehokkaasti. 8.4 Katteet Kate on tehtävä siten, ettei palo leviä vaaraa aiheuttavalla tavalla katteessa eikä sen alustassa Katteen on yleensä oltava luokkaa B ROOf (t2) Suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m 2 osiin. Vaatimus ei koske tapauksia, joissa katteen alusta on vähintään luokkaa A2-s1, d0 tai käytetään opastavien tietojen kohdassa 7 olevan taulukon 3 mukaisia ratkaisuja. Kattopinta jaetaan osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla. Ne sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan alla olevien osastoivien seinien kohdalle Luokkaan B ROOF (t2) kuulumaton kate voidaan sallia erilliseen tulisijattomaan rakennukseen tai erityistapauksessa muuhunkin rakennukseen, mikäli tästä ei aiheudu aluepalon vaaraa.
RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS RAKENNUSSUUNNITTELUSSA. Rakennuksen paloluokka Palo-osastoinnin periaatteet Uloskäytäväsuunnittelu
RAKENNUSSUUNNITTELUSSA Rakennuksen paloluokka Palo-osastoinnin periaatteet Uloskäytäväsuunnittelu Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011 (2002) E2 Tuotanto-
Nyyssölä Mika. Rakenteellinen paloturvallisuus rakennuksen pelastussuunnittelussa
Nyyssölä Mika Rakenteellinen paloturvallisuus rakennuksen pelastussuunnittelussa Opinnäytetyö Kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön
Paloturvallisuuden vaikutus rungon suunnitteluun. Mikko Leino. Tuomo Lindstedt. Katriina Meszka
Paloturvallisuuden vaikutus rungon suunnitteluun Mikko Leino Tuomo Lindstedt Katriina Meszka Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Rakennuksen palokuorma 3 Palokuormaryhmät 3 Yli 1200 MJ/m 2 ; 3 Vähintään
LÄMMÖNERISTEIDEN VAIKUTUS PALOKUORMAAN JA RAKENNUSPALOIHIN
Liite 6 Jani Jämsä, Pelastusopisto LÄMMÖNERISTEIDEN VAIKUTUS PALOKUORMAAN JA RAKENNUSPALOIHIN Palavat lämmöneristeet lisäävät rakennuksen palokuormaa ja vaikuttavat siten rakennuspalon kehittymiseen ja
KORKEAN RAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS
Susanna Svahn KORKEAN RAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Case Vaasa Sea Suites Tekniikan yksikkö 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Susanna Svahn Opinnäytetyön
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 28.11.2017 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Asetusehdotuksella esitetään annettavaksi uusi ympäristöministeriön
SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS
KIRJE Pelastu 15.9.2005 PTK48B 1 Pelastusosasto Jakelussa mainituille SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS 1. Yleistä Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan tässä kirjeessä kuntien, kuntayhtymien,
Rakenteellisen paloturvallisuus- tekniikan perusteita
Rak-0.1200 RRTP Rakenteellisen paloturvallisuus- tekniikan perusteita Luento 29.10.2012 Hannu Hirsi Luennon sisält ltö : Tulipaloihin varautuminen rakentamista koskevissa määräyksissä: Määräysten perustana
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 13.12.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Suomen rakentamismääräyskokoelman kaikki osat uudistetaan vuoden 2017
Pääsuunnittelun (rakennuslupamenettelyn) yhteydessä esitettävät paloturvallisuusasiat
Pääsuunnittelun (rakennuslupamenettelyn) yhteydessä esitettävät paloturvallisuusasiat PELASTUSOPISTO Vanhempi opettaja Jani Jämsä Puh. 0295 453 460 jani.jamsa@pelastusopisto.fi Mitä / miten esitettävä
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTUESSA
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTUESSA Työn tekijä: Jere Sulkama Työn valvoja: Jouni Kalliomäki Työn
Jari Tiikkaja PALOTURVALLISUUS KAINUUN KESKUSSAIRAALALLA
Jari Tiikkaja PALOTURVALLISUUS KAINUUN KESKUSSAIRAALALLA Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liikenteen ala Rakennustekniikan koulutusohjelma Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala