Source: http://docplayer.fr/1131249-C-c-t-p-dce-construction-d-une-chaufferie-bois-automatique-a-savigny-le-sec-21380.html
Timestamp: 2018-03-18 14:29:16+00:00
Document Index: 17587923

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

C.C.T.P. DCE CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE A SAVIGNY LE SEC PDF
C.C.T.P. DCE CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE A SAVIGNY LE SEC 21380
Download "C.C.T.P. DCE CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE A SAVIGNY LE SEC 21380"
1 C.C.T.P. Prescriptions communes à tous les lots Lot n 1 : Terrassement, VRD Lot n 2 : Gros œuvre - Maçonnerie Lot n 3 : Charpente-Couverture-Bardage bois Lot n 4 : Etanchéité Lot n 5 : Serrurerie-Menuiserie Extérieure Lot n 6 : Chauffage-Electricité CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE A SAVIGNY LE SEC Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon 4 rue des Ecoles MESSIGNY ET VANTOUX DCE SH / AR BUREAU D'ETUDES ET D'APPLICATION DU GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE CS.I 7 boulevard Rembrandt DIJON Téléphone : Télécopie : av Victor Hugo DIJON Tel Fax DATE DESIGNATION Indice 05 décembre 2014 PHASE DCE Emission originale
2 SOMMAIRE 1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES BATIMENTS A RACCORDER LOCALISATION : BATIMENT N 1 : MAIRIE Le bâti Les équipements thermiques BATIMENT N 2 : 4 LOGEMENTS FUTURS BATIMENT N 3 : RESTAURANT LOGEMENT FUTUR Le bâti Les équipements thermiques BATIMENT N 4 : ECOLE PRIMAIRE Le bâti Les équipements thermiques BATIMENT N 5 : ESPACE SAVINUS Le bâti Les équipements thermiques BATIMENT N 6 : LOGEMENT Le bâti Les équipements thermiques BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS A REALISER SITUATION CLIMATIQUE CONDITIONS CLIMATIQUES DONNEES GENERALES COMBUSTIBLE PRINCIPAL BOIS DECHIQUETE COMBUSTIBLE SECONDAIRE CALCULS THERMIQUES ELECTRICITE ESTIMATION DES BESOINS CALORIFIQUES ESTIMATION DES BESOINS CALORIFIQUES MONOTONE DE CHAUFFAGE ESTIMATION DES PUISSANCES EN CHAUFFERIE DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX CHAUFFERIE DISTRIBUTION DU FLUIDE CHAUFFANT SOUS STATION SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CHAUFFAGE CHAUDIERE BOIS ET ACCESSOIRES Equipement du silo et alimentation en combustible Equipement de décendrage CHAUDIERE GAZ Alimentation gaz de la chaufferie CHEMINEE AUTO STABLE A DOUBLE PAROI Carneaux EXPANSION ET SECURITE Vase d'expansion Soupape de sécurité Manomètre de pression d'eau ALIMENTATION EF Alimentation EF chaufferie Traitement des eaux de chauffage FILTRE CLARIFICATEUR A POCHE FILTRANTE ET BARREAU MAGNETIQUE: POT A BOUE «SOUS STATIONS» BOUTEILLES DE DECOUPLAGES HYDRAULIQUE POMPES DE CIRCULATION ROBINETTERIE ET VANNES Page 2 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
3 5.11 TUYAUTERIES Tube acier noir Tube cuivre Suspension des canalisations Peinture Calorifuge REGULATION Chaufferie Sous-stations Vannes motorisées à trois voies ARMOIRE ELECTRIQUE RACCORDEMENTS ELECTRIQUES COMPTEURS D'ENERGIE DISTRIBUTION DU FLUIDE CHAUFFANT TRAVAUX DIVERS Accessoires pour sécurité incendie en chaufferie centrale Ventilations Travaux de dépose Percement de l existant et suggestions diverses Dégazage et dépose cuve fioul existante Attentes " logements bâtiment pigeonnier " Chauffe bains gaz Rinçage et désembouage des installations ETIQUETAGE ET REPERAGE MISE EN SERVICE, ESSAIS ET REGLAGES DES INSTALLATIONS Formation du personnel de conduite et d entretien Dossier des ouvrages exécutés SPECIFICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE OBJET DES TRAVAUX QUALIFICATIONS ET HABILITATIONS ETUDES D'EXECUTION ESSAIS ET REGLAGES DES INSTALLATIONS ALIMENTATION PROVISOIRE DE CHANTIER : DEPOSE : MISE A LA TERRE : TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES : CABLES ET FILS : CHEMINS DE CABLES : TUBES, CONDUITS, GOULOTTES, MOULURES : APPAREILS D ECLAIRAGE : ECLAIRAGE DE SECURITE : APPAREILLAGE : COFFRETS DE COUPURE, DISPOSITIFS D'ARRET D'URGENCE : BRANCHEMENTS : ALIMENTATION GENERALE : Page 3 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
4 1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES BATIMENTS A RACCORDER 1.1 LOCALISATION : : Mairie 2 : 4 logements futurs 3 : restaurant et logement futur 4 : Ecole primaire 5 : Espace Savinus 6 : Logement Page 4 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
5 1.2 BATIMENT N 1 : MAIRIE Le bâti Caractéristiques de la construction Construction Ancienne Structure Moyenne Nombre de niveaux 3 niveaux Mairie - Tertiaire administratif Usage (s) Restaurant scolaire Surface chauffée 312 m² Niveau d'isolation Inexistant Insuffisant Moyen Correct Très bon Les équipements thermiques Caractéristiques des installations thermiques Energie Type d'installation de chauffage Marque Fioul Chauffage central à eau chaude type bitube, avec chaudière fioul au sol Buderus Brûleur Chaudière Type G 205/42-5 Puissance kw Age + 20 ans Etat général Moyen Marque CUENOD Type kw Etat général Bon état Type d'installation d ECS Production ECS assurée par un ballon électrique de 100 litres Conformité de la chaufferie Non conforme Page 5 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
6 1.3 BATIMENT N 2 : 4 LOGEMENTS FUTURS Projet de rénovation. Déperditions communiquées par l'équipe de maîtrise d'œuvre du projet : 19,1 kw Puissance à installer communiquée par l'équipe de maîtrise d'œuvre du projet : 23 kw Page 6 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
7 1.4 BATIMENT N 3 : RESTAURANT LOGEMENT FUTUR Le bâti Caractéristiques de la construction Construction Structure Nombre de niveaux Usage (s) Ancienne Moyenne 1 niveau + combles (logement futur) Tertiaire restaurant Logement en projet à l'étage Surface chauffée m² Niveau d'isolation Inexistant Insuffisant Moyen Correct Très bon Projet de logement à l'étage. Déperditions communiquées par l'équipe de maîtrise d'œuvre du projet : 4,5 kw Les équipements thermiques Caractéristiques des installations thermiques Energie Type d'installation de chauffage Type d'installation d ECS Gaz Production de chauffage assurée par une chaudière gaz murale Production ECS assurée par la chaudière gaz Conformité de la chaufferie Sans objet (pas de chaufferie) Page 7 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
8 1.5 BATIMENT N 4 : ECOLE PRIMAIRE Le bâti Caractéristiques de la construction Construction Récent (bâtiment de 2003) Structure Lourde Nombre de niveaux 1 niveau Usage (s) Enseignement Surface chauffée 291 m² Caractéristiques des parois Niveau d'isolation Inexistant Insuffisant Moyen Correct Très bon Les équipements thermiques Caractéristiques des installations thermiques Energie Type d'installation de chauffage Marque Gaz naturel Production de chauffage assurée par une chaudière gaz murale située dans un local chaufferie Viessmann Chaudière Type Puissance Age Etat général Type d'installation d ECS Conformité de la chaufferie Vitodens 200 WB2 40 kw 10 ans Bon état Production ECS assurée par la chaudière gaz Conforme Page 8 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
9 1.6 BATIMENT N 5 : ESPACE SAVINUS Le bâti Caractéristiques de la construction Construction Ancienne (bâtiment de 1998) Structure Lourde Nombre de niveaux 2 niveaux Usage (s) Tertiaire bibliothèque-multimédia Surface chauffée 199 m² Caractéristiques des parois Niveau d'isolation Inexistant Insuffisant Moyen Correct Très bon Les équipements thermiques Caractéristiques des installations thermiques Energie Type d'installation de chauffage Chaudière Marque Type Puissance Age Etat général Type d'installation d ECS Conformité de la chaufferie Gaz naturel Production de chauffage assurée par une chaudière gaz murale située dans un local chaufferie E.L.M Leblanc Egalis 23 KW 15 ans Bon état Production ECS assurée par la chaudière gaz Conforme Page 9 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
10 1.7 BATIMENT N 6 : LOGEMENT Le bâti Caractéristiques de la construction Construction Ancienne - rénovation de 1998 Structure Nombre de niveaux Moyenne 2 niveaux Usage (s) Logement Surface chauffée 107 m² Caractéristiques des parois Niveau d'isolation Inexistant Insuffisant Moyen Correct Très bon Les équipements thermiques Caractéristiques des installations thermiques Energie Type d'installation de chauffage Chaudière Marque Type Puissance Age Etat général Type d'installation d ECS Conformité de la chaufferie Gaz naturel Production de chauffage assurée par une chaudière gaz murale E.L.M Leblanc Egalis 23 kw 15 ans Bon état Production ECS assurée par la chaudière gaz Sans objet (pas de chaufferie) Page 10 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
11 Page 11 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
12 2 BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS A REALISER 2.1 SITUATION CLIMATIQUE - Lieu : SAVIGNY-LE-SEC (21) - Altitude : 310 m - Zone climatique : H 1 - Région : V - Classe d'exposition : Ex1 2.2 CONDITIONS CLIMATIQUES Conditions climatiques extérieures d'hiver : - Température minimum de base : - 10 C - Température minimum de base corrigée : - 11 C Conditions climatiques intérieures d'hiver : - Température moyenne ensemble des bâtiments : + 19 C 1 C 2.3 DONNEES GENERALES Fluide caloporteur Eau chaude Température maximum de départ chaufferie 90 C Température minimum de retour chaufferie 70 C 2.4 COMBUSTIBLE PRINCIPAL BOIS DECHIQUETE COMBUSTIBLE ENVISAGÉ POUR LE PROJET Nature Humidité moyenne sur masse brute PCI moyen sur masse brute Granulométrie moyenne Présence de corps étranger Masse volumique moyenne Bois déchiqueté type plaquettes G30 30 % 3300 kwh/tonne Plaquettes de longueur nominale 30 mm. Les refus du tamis large réglé sur une ouverture de 16 mm, et les particules qui passent à travers le tamis moyen réglé sur une ouverture de 2,8 mm, ne doivent pas dépasser la proportion de 20 % de la masse totale du bois. Les éléments surdimensionnés doivent avoir une surface maximale de 3 cm² et une longueur maximale de 8,5 cm. Les fines ne doivent pas dépasser la proportion de 4 % de la masse totale du bois Les impuretés telles les cailloux, les morceaux de métal et autres corps étrangers ainsi que l ajout de substances étrangères inflammables, sont à proscrire absolument. Les bois et/ou les écorces traitées avec des produits chimiques ainsi que les bois revêtus ne doivent pas être mélangés aux plaquettes. 330 kg/m3 Taux de cendres moyen 0,5 <Taux de cendres 2 % Page 12 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
13 2.5 COMBUSTIBLE SECONDAIRE Gaz naturel - Point de livraison : limite de propriété - Pression : 21 mbar - PCI : 10,1 kwh/m CALCULS THERMIQUES Les déperditions des bâtiments à chauffer seront calculées : En prenant en compte la constitution des parois existantes (ou selon projets) En prenant en compte la ventilation naturelle ou mécanique des bâtiments (selon installations existantes ou projets) En prenant en compte l'exposition et la perméabilité à l'air des bâtiments Au regard des renseignements fournis concernant les bâtiments et installations existantes. En considérant que les caractéristiques thermiques des bâtiments à réaménager seront conformes à la réglementation thermique en vigueur 2.7 ELECTRICITE L'origine des installations électriques est constituée par le réseau de distribution basse tension EDF. Alimentation électrique de la chaufferie tri 380V+N+T Page 13 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
14 3 ESTIMATION DES BESOINS CALORIFIQUES 3.1 ESTIMATION DES BESOINS CALORIFIQUES Repère Désignation Bâtiment Déperditions estimées kw Puissance à installer en sous station kw 1 Mairie 30, logements futurs 19, Restaurant + logement futur 14, Ecole primaire 33, Espace Savinus 18, Logement 7,2 10 Total 123,3 174 Pertes réseau 5,8 Puissance minimum en sortie de chaufferie 179,8 3.2 MONOTONE DE CHAUFFAGE Page 14 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
15 3.3 ESTIMATION DES PUISSANCES EN CHAUFFERIE Puissance minimum utile en sortie de chaufferie : 179,8 kw Puissance maximum chaudière bois : 100 kw Taux de couverture bois estimé : 90 % Puissance minimum chaudière gaz : 110 kw Taux de secours : 61 % Taux de délestage (secours à la température de base) : 39 % Puissance globale chaufferie : 210 kw Page 15 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
16 4 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX 4.1 CHAUFFERIE La chaufferie à créer sera équipée des éléments principaux comme suit : Chaudière biomasse en acier, a foyer volcan. Elle sera équipée de : deux vis de remplissage du silo d'un extracteur de silo rotatif d'un système d'alimentation automatique en combustible depuis le silo d'un système de décendrage automatique d'un tableau de commande pour la régulation et la surveillance complète de la chaudière et des installations périphériques pour alimentation en combustible. Chaudière daz secondaire Le secours sera fait à partir d'une chaudière gaz installée dans la chaufferie. Cette chaudière, avec corps de chauffe en fonte, permettra d'obtenir un rendement de combustion au moins égal à 90% et sera équipée d'un brûleur modulant. Ce brûleur, sera entièrement automatique et muni de tous les accessoires de fonctionnement, de contrôle et de sécurité. Alimentation gaz de la chaufferie L'origine des travaux s'entend à partir du poste de détente et de comptage G.D.F. en limite de propriété côté rue. Le gaz sera délivré à une pression de 21 mbar. La conduite d alimentation en gaz située à l extérieur du bâtiment sera enterrée. Il sera mis en place une vanne de barrage gaz extérieur sous coffret verre dormant, une bouteille tampon, filtre et une vanne de barrage en amont du brûleur. Cheminées Chaque chaudière sera équipée de son propre conduit de fumée type auto stable à doubles parois d'acier inoxydable contenant un isolant thermique. Raccordements hydrauliques en chaufferie Il sera prévu les raccordements hydrauliques des chaudières en chaufferie pour alimentation du réseau de chaleur, l'ensemble compris : pompes de circulation (chaudières et réseaux) dispositif de remplissage dispositifs d'expansion et de sécurité bouteille de découplage hydraulique (circuit chaudières / réseaux de chaleur) filtre à boue à poche et barreau magnétique pièces de robinetterie, vannes d'isolement, vannes d'équilibrage comptage d énergie global et tous les accessoires nécessaires pour une parfaite circulation du fluide et un entretien aisé. Raccordements électriques et régulation en chaufferie Electricité générale : La chaufferie sera alimentée depuis le branchement abonné en limite de propriété côté rue. L alimentation se fera en enterré sous fourreau pour déboucher à une coupure d urgence (force / éclairage) à l extérieur de la chaufferie. Il sera prévu : Mise à la terre de la chaufferie compris toutes les laissons équipotentielles Installation et câblage de l éclairage intérieur en chaufferie Installation et câblage de l éclairage extérieur en chaufferie Installation et câblage de l éclairage de sécurité intérieur en chaufferie Alimentation de l armoire électrique chauffage Les coffrets électriques nécessaires Page 16 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
17 Electricité et régulation installation de chauffage : Il sera prévu les raccordements électriques de l'ensemble des équipements de la chaufferie depuis une armoire électrique implantée en chaufferie comprenant l'ensemble des automatismes, asservissements, protections, dispositifs de régulation nécessaires au bon fonctionnement des équipements. La régulation devra permettre le fonctionnement suivant de production calorifique : Priorité à l énergie bois Enclenchement de l énergie fioul en appoint et en relève du bois Contrôle de la température de retour de la chaudière bois Gestion des pompes de circulation Accessoires divers en chaufferie et silo Il sera prévu au présent lot la fourniture et pose des équipements suivants : Ventilation haute et basse de la chaufferie Ventilation haute et basse du silo Accessoire pour sécurité incendie 4.2 DISTRIBUTION DU FLUIDE CHAUFFANT Le fluide chauffant en provenance de la chaufferie centrale sera canalisé par des tuyauteries pré isolées en PB (Poly butène) pour alimenter les sous stations terminales. Les parcours seront définis de telle sorte que soient privilégiés les passages à l'intérieur des terrains non revêtus de façon à limiter au maximum les reprise d'enrobé. Dans les traversées des bâtiments, les tuyauteries seront soigneusement calorifugées. Les tuyauteries enterrées seront pré-isolées et placées directement dans une fouille sur lit de sable, leur mise en place ne devant pas nécessiter la façon de caniveaux maçonnés. 4.3 SOUS STATION Chaque sous-station comprend les éléments suivants : - Raccordement au circuit primaire avec vanne d'isolement, vanne de réglage - Une bouteille de découplage hydraulique - Raccordement aux installations de chauffage existantes, compris compteurs d énergie, accessoires (circulateur, vannes, équilibrage, etc ) et régulation ou mise en attente. N 1 Mairie En rez-de-chaussée dans le local technique existant : Dépose de la chaudière fioul existante compris raccordement hydraulique et électrique Neutralisation et dépose de la cuve fioul existante compris alimentation de la chaudière Mise en place d'une bouteille de découplage hydraulique compris accessoires (pot à boue sur le retour général secondaire, vannes, thermomètres, etc ). Raccordement au réseau de chaleur issu de la chaufferie, compris vannes d isolement et d équilibrage. A partir de la bouteille raccordement des deux circuits de chauffage existants compris par circuit : o Régulation en fonction de la température extérieur (régulateur, sondes, vanne trois voies motorisées o Circulateur simple à variation de vitesse Page 17 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
18 o Vannes d isolement, d équilibrage, et tous accessoires (clapets, thermomètres, purgeurs, etc ) o Reprise des raccordements électriques et hydrauliques en conséquence Reprise de l électricité générale dans le local (éclairage) depuis la coupure d urgence existante. N 2 Projet de Logements "bâtiment pigeonnier" Dans un regard dédié mis à disposition : Mise en attente du réseau en regard, il sera prévu 4 départs en attente pour futur raccordement vers les modules hydraulique des logements. N 3 Restaurant + logement futur Dans le local existant au rez de chaussée : Dépose de la chaudière ventouse gaz murale existante Mise en place d'une bouteille de découplage hydraulique compris accessoires (pot à boue sur le retour général secondaire, vannes, thermomètres, etc ). Raccordement au réseau de chaleur issu de la chaufferie, compris vannes d isolement et d équilibrage. A partir de la bouteille raccordement du circuit de chauffage existant compris: o Régulation en fonction de la température extérieur (régulateur, sondes, vanne trois voies motorisées o Circulateur simple à variation de vitesse o Vannes d isolement, d équilibrage, et tous accessoires (clapets, thermomètres, purgeurs, etc ) o Reprise des raccordements électriques et hydrauliques en conséquence A partir de la bouteille création d un départ de chauffage en attente sur vannes d isolement pour le logement de l étage: Mise en place d un chauffe bains type ventouse pour assurer la production d'eau chaude sanitaire du restaurant, implanté en lieu et place de la chaudière existante, raccordement Gaz, EF et ECS sur existant. N 4 Ecole primaire espace Savinus logement Dans la chaufferie existante au rez de chaussée : Dépose des chaudières ventouse gaz murales existantes (école primaire, espace Savinus) compris raccordements gaz, hydrauliques et électriques Dans la sous-station, mise en place d un chauffe bains type ventouse en lieu et place de la chaudière pour assurer la production d'eau chaude sanitaire de l'espace Savinus, raccordement Gaz, EF et ECS sur existant. Mise en place d'une bouteille de découplage hydraulique compris accessoires (pot à boue sur le retour général secondaire, vannes, thermomètres, etc ). Raccordement au réseau de chaleur issu de la chaufferie, compris vannes d isolement et d équilibrage. A partir de la bouteille raccordement des deux circuits de chauffage existants et création d un circuit de chauffage pour le logement compris par circuit : o Régulation en fonction de la température extérieur (régulateur, sondes, vanne trois voies motorisées) o Circulateur simple à variation de vitesse o Vannes d isolement, d équilibrage, et tous accessoires (clapets, thermomètres, purgeurs, etc ) o Reprise des raccordements électriques et hydrauliques en conséquence Page 18 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
19 Pour le logement : Dépose de la chaudière ventouse gaz murale existante compris raccordements hydrauliques et électriques Mise en place d un chauffe bains type ventouse en lieu et place de la chaudière pour assurer la production d'eau chaude sanitaire, raccordement Gaz, EF et ECS sur existant. Raccordement de l installation de chauffage existante dans le logement depuis la sous-station en traversant l espace Savinus Mise en place d une commande déportée permettant au locataire de piloter son installation. Page 19 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
20 5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CHAUFFAGE 5.1 CHAUDIERE BOIS ET ACCESSOIRES Généralités : Chaudière conçue pour fonctionner avec du bois déchiqueté de granulométrie G30 et/ou G50 (selon norme ÖNORM M 7133) et dont le taux d humidité sur brut n excède pas 35%. Son foyer est de type volcan, avec alimentation par vis sans fin et extracteur rotatif à lames souples. Cette chaudière sera équipée de série de : Alimentation automatique du combustible, Allumage automatique avec optimisation en fonction de la température des fumées, 2 vis d alimentation séparées par un clapet coupe-feu à fermeture par manque de courant, Décendrage automatique, Pré-dépoussiéreur de fumées intégré, Nettoyage automatique de l échangeur, Extracteur de fumées à vitesse variable régulé par sonde de dépression dans le foyer, Contrôle de combustion par sonde d Oxygène (dite sonde Lambda), Contrôle des températures de retour avec action sur vanne 3 voies motorisée, Régulation de puissance modulante entre 25 et 100% de la puissance nominale, Contrôle électronique de l intensité des moteurs de toutes les vis avec marche arrière en cas de dépassement du seuil d intensité programmé, Régulation hebdomadaire de 2 zones de chauffage et 1 ballon (en option jusqu à 34 zones) en fonction de la température extérieure, Contrôle du sens de rotation des phases, avec interdiction de démarrage en cas d inversion, Affichage en clair des défauts avec mémorisation de leur date et heure, Compteurs horaires de fonctionnement des principaux composants etc. Port de communication sur PC, Caractéristiques techniques : Chaudière : Echangeur vertical indépendant en acier à tubes de fumées équipé de turbulateurs mobiles dont la mise en mouvement est automatique pour le nettoyage, Pression de service maxi : 3 bars, pression d épreuve : 6 bars, Température de service maxi : 95 C, Pré-dépoussiérage des fumées par chambre de détente, Echangeur de sécurité anti-surchauffe intégré, Porte en face avant et trappe supérieure pour l accès à l échangeur, Isolation par 8 cm de laine de roche sous jaquette en tôle de finition soignée, Raccordement sur le dessus (Départ) et sur face arrière (Retour, vidange, doigts de gant pour thermostat de sécurité, soupape de décharge thermique, températures départ et retour chaudière, piquage pour température de fumées et sonde d O2). Extracteur de fumées asservi en vitesse à la dépression mesurée dans le foyer. Foyer : Foyer de type «volcan» en acier, entièrement garni de briques réfractaires intégrant : une forme de venturi pour un meilleur mélange des gaz, la réception du bois sur double grille mobile (transfert du lit de braise anti-mâchefers et décendrage), la répartition des arrivées d air primaire (sous la grille) et secondaire (en pourtour dans le réfractaire) par 3 ventilateurs indépendants commandés par variateur de vitesse et asservis à la puissance appelée, la fonction optimisée d allumage (puissance de 2000 W maxi régulée par la température de sa résistance), la fonction décendrage (moteur tri 370 W) dans un bac à cendres amovible de plusieurs semaines d autonomie (cendrier déporté avec vis de remontée et bac de 240 l en option décrit ci-dessous), la fonction de détection de bourrage du foyer. Le foyer est équipé de 2 longerons facilitant la mise en place dans la chaufferie. Il est également isolé par 8 cm de laine de roche sous jaquette en tôle de finition soignée. Page 20 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
21 Régulation : L armoire de régulation intègre 3 fonctions principales : 1. La commande de tous les organes de la chaudière (extraction de bois, ventilateur d air, allumage, décendrage ) 2. Le contrôle et la régulation de combustion : en fonction de la température chaudière, la régulation calcule la puissance demandée et définit la vitesse du ventilateur d amenée d O2. La sonde «lambda» de mesure du taux d oxygène résiduel dans les fumées définit alors le rapport cyclique d amenée de bois pour tenir la consigne d O2 optimal calculé par ailleurs. Ainsi, la qualité de combustion est contrôlée entre 25 et 100% de la puissance nominale. 3. La gestion des circulateurs de chauffage, d ECS, de recyclage, de réseaux éventuels avec programmation journalière ou hebdomadaire horaire en fonction de la température extérieure. La commande et la protection des circulateurs et des moteurs de vanne sont intégrées dans l armoire fournie. Les circulateurs à pompe simple, en monophasé 230V de moins de 200W peuvent y être raccordés directement. Elle dispose d un clavier de programmation simple d utilisation avec un écran à cristaux liquides de 6 lignes.3 niveaux hiérarchisés d accès aux menus sont disponibles : 1. Menu Utilisateur à accès libre (paramétrages simples du chauffage, du combustible, de l heure ) 2. Menu Installateur à accès limité (configuration des caractéristiques de l installation) 3. Menu Fabricant à accès réservé (paramétrages des fonctionnalités de la chaudière) L alimentation électrique nécessite le triphasé 400V + Neutre + Terre (5 x 2,5mm² - 16A maxi). La faible inertie de la chaudière, la souplesse et la grande plage de modulation de puissance permettent de s affranchir de ballons tampon coûteux et encombrants. Un commutateur à 4 positions permet de sélectionner le mode de fonctionnement choisi : Arrêt : Arrêt de la chaudière, pas de chauffage ni de production d ECS. Seule la fonction hors gel de l installation est assurée. Eté : La chaudière n assure que la production d ECS. Hiver : La chaudière assure l ECS et le chauffage. Manuel : La chaudière est arrêtée. Dans ce menu, l utilisateur peut actionner et vérifier le fonctionnement de chaque composant de l installation. Cette fonction est particulièrement utile pour diagnostiquer le défaut d un composant, elle permet par exemple d actionner en marche avant ou en marche arrière chacune des vis, tout en visualisant l intensité du moteur correspondant. Sécurité : Sécurité incendie : Elle est assurée à plusieurs niveaux : Un clapet coupe-feu homologué à ouverture électrique et à fermeture par manque de courant (rappel ressort) assure une protection efficace contre les remontées de fumées ou de flamme entre les 2 vis. En cas d arrêt de la chaudière, de défaut quelconque ou de coupure de courant, le clapet se ferme en moins de 5 secondes. A chaque mise en veille ou arrêt normal de la chaudière, un cycle d arrêt est programmé, qui comprend entre autres la marche arrière de la vis d entrée dans la chaudière pendant quelques secondes, afin de créer une séparation physique de quelques cm entre le bois qui est entré dans le foyer et celui qui se trouve dans la vis. Ainsi, la propagation d un éventuel retour du feu est rendue impossible. Une sonde de température de la vis d entrée est fournie de série, qui met la chaudière en défaut au-delà de 50 C (valeur programmable). Un «sprinkler» sera fourni : ce dispositif contrôle en permanence la température de la vis d entrée dans la chaudière. Si celle-ci dépasse la limite fixée (échauffement anormal de la vis), une vanne s ouvre et déverse une quantité d eau suffisante pour noyer totalement la vis. Cette sécurité ultime est rarement installée, elle ne nécessite pas d alimentation électrique, voire pas de réseau d eau sous pression. En cas de montée anormale de la température des fumées (initialement programmée à 240 ), la puissance de la chaudière est automatiquement écrêtée à la puissance minimale programmée. Page 21 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014
22 Sécurité anti-surchauffe : Elle est assurée par plusieurs dispositifs en cascade : Un thermostat électronique contrôle en permanence la température de la chaudière et ajuste la puissance de la flamme (quantité d air et de bois variables) en continu. Plus on approche de la température maximale programmée, plus la puissance de feu baisse, jusqu à l arrêt total de la chaudière si nécessaire. En cas d arrêt volontaire du chauffage (mise en position «ARRET»), les circulateurs de chauffage continuent à fonctionner jusqu à ce que la température de la chaudière redescende en dessous de 40 C (valeur programmable). Si la température de la chaudière devait dépasser accidentellement 90 C (valeur programmable), le(es) circulateur(s) de ballon d ECS, puis les circulateurs de chauffage sont commandés en marche forcée avec ouverture des vannes par simulation de température extérieure de -10 C (valeur programmable) jusqu au refroidissement de la chaudière. Au-delà de 95 C, un thermostat de sécurité à réarmement manuel (réglementaire en France) déclenche la fermeture immédiate du clapet coupe-feu, simultanément avec l arrêt des vis d amenée de bois et le(s) ventilateur(s) de combustion. Si la température de la chaudière devait encore monter, une soupape de décharge thermique s ouvre et refroidit la chaudière par irrigation du serpentin de refroidissement avec de l eau froide. Cette sécurité ultime ne nécessite aucune d alimentation électrique Equipement du silo et alimentation en combustible Alimentation en combustible par vis La chaudière est alimentée par 2 vis sans fin à profil conique indépendantes : La vis d extraction de silo (moteur tri 550W) assure le transfert du bois du silo vers la chaufferie. Cette vis se déverse dans la vis d entrée chaudière à travers le clapet coupe-feu dont la fermeture est commandée par l arrêt de la chaudière ou un défaut quelconque, y compris une coupure de courant. La vis d entrée chaudière est équipée d une sonde de température qui la met en sécurité en cas de montée anormale (>50 C). Elle est également équipée d un doigt de gant qui peut recevoir la sonde de température d une soupape de décharge thermique, qui injecte de l eau dans un orifice prévu à cet effet, en cas d anomalie (voir chapitre sécurité ci-dessous). Chacune des vis est indépendante et peut fonctionner en marche avant ou en marche arrière. Le diamètre des vis est de 115mm. La vis d entrée chaudière est en acier réfractaire, tandis que la vis d extraction est partiellement en acier trempé. Elles sont guidées dans des tubes d acier de section carrée. Le tube de la vis d extraction est renforcé aux endroits les plus sollicités, et équipé d un bord tranchant en acier trempé en sortie de silo. Les motoréducteurs de vis (asynchrones) ont une vitesse constante. L entraînement des vis est assuré par pignons et chaînes dont la démultiplication peut facilement être modifiée pour le combustible de très faible densité (copeaux, sciure ). Le débit d amenée de bois est assuré par le rapport cyclique variable des moteurs. Un couvercle de détection de bourrage assure le fonctionnement correct des vis. En cas de défaut (bourrage ou queue de déchiquetage), la vis est immédiatement commandée en marche arrière sur quelques tours. Si le défaut subsiste, la chaudière est immédiatement mise en sécurité. Si le défaut disparaît, la vis redémarre normalement. En cas de défauts successifs, la chaudière ne se met en sécurité que lorsque le temps de marche arrière dépasse le temps de marche avant. Extracteur de silo rotatif Diamètre nominal compris entre 4 m et 5 m : L extracteur rotatif à lames souples est entraîné par le moteur de la vis d extraction située en chaufferie. Aucun composant électrique n est situé dans le bois. Un mécanisme sans entretien assure le renvoi d angle et la rotation de l extracteur dans le sens anti-horaire, quel que soit le sens de rotation de la vis d extraction. Lorsque le silo est plein, les 4 lames se replient sous un disque dit «de détassage». Au fur et à mesure de la consommation du bois, les 4 lames se déploient dans le bois en décrivant un cercle dont le diamètre croît jusqu au diamètre nominal de l extracteur. Page 22 de 57 Commune de SAVIGNY-LE-SEC / DCE ind0 05 décembre 2014