Source: http://docplayer.pl/23787440-Analiza-jakosci-energii-elektrycznej.html
Timestamp: 2018-02-24 10:38:36+00:00
Document Index: 72549253

Matched Legal Cases: ['art 3', 'art 3', 'art 3', 'art 3', 'art 3', 'art 3']

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PDF
Download "ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ"
1 ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach smart grids charakter źródła energii ulega zmianie. Staje się bardziej zmienne i nieprzewidywalne. 1
2 PN-EN 50160:2010/AC:2011 w języku angielskim Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych (poprzednia wersja 2008 r. w języku angielskim poprzednia wersja 2005 r. w języku polskim) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 04 maja 2007 r. (+późniejsze zmiany) Dz. Ust. z 2007 Nr 93, poz. 623 (poprzednia wersja 2004 r.) ZMIANY NAPIĘCIA (PRĄDU) normalne warunki pracy!!! prądu prądu prądu prądu THD I współczynnik tg( )!!! Brak ZDARZEŃ!!! moce: P, Q, S, D, energie: E P, E Q współczynniki mocy: DPF, PF 2
3 jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne zmiany napięcia, wahania, asymetria, harmoniczne i interharmoniczne itp.) Zmiany napięcia są fizjologią funkcjonowania systemu i najczęściej wartość wskaźnika opisującego te zaburzenia nie różni się znacząco od poziomu znamionowego. zdarzenia szybkie zmiany napięcia, zapady, wzrosty i przejściowe przepięcia, krótkie przerwy w zasilaniu itp. 3
4 220 V 231 V zmiana zmiana duża dobowa zmienność THD napięcia zasilającego od 2,5% do 7,5% zdarzenie U r = 100 V 120 ms 4
5 (1) Współczynnik mocy tg( ) nie jest wskaźnikiem jakości energii elektrycznej. Jednak pobieranie przez odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku tg( ) nie większym niż 0,4 jest warunkiem gwarantowanym przez dostawcę wskaźników jakości energii elektrycznej określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z r. 5
7 ZMIANY W NOWEJ WERSJI NORMY PN EN 50160:AC2011 ( ) ROZDZIELCZYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH PN-EN :2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 2-2: Środowisko -- Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia (oryg.) Wprowadza: EN :2002 [IDT] PN-EN :2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 2-4: Środowisko -- Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych (oryg.) Wprowadza: EN :2002 [IDT] Zastępuje: PN-EN :1997 IEC Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16 A per phase) IEC Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current 16 A per phase and not subject to conditional connection IEC/TS ed1.0 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-4: Limits - Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A IEC/TS ed2.0 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-5: Limits - Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 75 A IEC/TR ed2.0 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems IEC/TR ed2.0 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems 7
8 Cel pomiarów? harmoniczne i interharmoniczne prądu asymetria prądów moc bierna Gwarancje odbiorcy energii w zakresie ograniczenia emisji zaburzeń elektromagnetycznych? Granica własności stron ZNACZENIE SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA JEE Gwarancje dostawcy w zakresie jakości dostawy energii wartość napięcia wahania napięcia odkształcenie napięcia symetria napięcia zapady/wzrosty napięcia ciągłość zasilania (przerwy w zasilaniu) Generacja Transmisja Dystrybucja Odbiorca Odbiorca Pomiary rozliczeniowe Analiza i ocena jakości energii elektrycznej Automatyka Stacyjna (układy EAZ) Granice własności i/lub odpowiedzialności 8
9 Cel pomiarów? harmoniczne i interharmoniczne prądu asymetria prądów moc bierna emisja zaburzeń elektromagnetycznych ZASILANIE PWP? ODBIORNIK(-KI) źródło energii elektrycznej wartość napięcia wahania napięcia odkształcenie napięcia symetria napięcia zapady/wzrosty napięcia ciągłość zasilania (przerwy w zasilaniu) DOSTAWCA / DYSTRYBUCJA WN, NN IEC /-3-7 PN EN (35kV 150kV) SN PN EN (>1kV 35kV) ODBIORCA Jaki przyrząd pomiarowy zastosować? ANALIZATOR JEE 100% zgodność z PN EN klasa A Odbiornik 1 nn JEE PN EN / PN EN Standard IEC /-5 kwh Odbiornik 2 Odbiornik 3 PN EN /-3 PN EN
10 Wiarygodność oraz użyteczność wyników pomiarów parametrów jakościowych zależy w głównej mierze od przyrządu pomiarowego. Nie jest on jednak jedynym elementem decydującym o dokładności pomiarów. PN EN :2011 Metody pomiaru wskaźników jakości energii PN EN :2011 Miernik migotania światła Specyfikacja funkcjonalna i projektowa PN EN :2007/A1:2011 Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń 10
11 Klasa A Klasa S Klasa B 11
15 Dedykowane oprogramowanie PQ ANALYZE w wersji PQ ANALYZE w wersji PQ ANALYZE w wersji
Zakład Sieci (Z 2) Opracowanie koncepcji i ocena wykonalności urządzenia pomiarowego jakości energii elektrycznej w miejscu jej dostarczenia do odbiorcy Praca nr 02.30.003.8 Warszawa, grudzień 2008 Opracowanie
Elektrownie wiatrowe przyłączone do szyn 15 kv GPZ Autor: Piotr Łaszczych - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - nr 7/2015) Wpływ elektrowni wiatrowych (EW) na pracę sieci elektroenergetycznej był
Badania porównawcze nowoczesnych źródeł światła. Program PELP.
IEEE EPQU2011 11th International Conference Studia Podyplomowe Lisbon, 17 to 19 October 2011 EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania
BILETYN WAT VOL. LVIII, NR, 2009 Symulacyjne badania parametrów jakościowych napięcia ADAM GRACZYK, ZYGMNT KŚMIEREK Politechnika Łódzka, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa,
STANOWISKO DO BADANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OŚWIETLENIOWYCH INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZE ŹRÓDŁAMI TYPU LED POMIARY
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 88 Electrical Engineering 2016 Łukasz PUTZ* Milena KURZAWA* STANOWISKO DO BADANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OŚWIETLENIOWYCH INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
NOWOCZESNY ANALIZATOR JAKOŚCI SIECI ZASILAJĄCEJ TYP CA8334 FIRMY CHAUVIN ARNOUX Analizator C.A jest przyrządem zapewniającym duże możliwości
NOWOCZESNY ANALIZATOR JAKOŚCI SIECI ZASILAJĄCEJ TYP CA8334 FIRMY CHAUVIN ARNOUX Analizator C.A. 8334 jest przyrządem zapewniającym duże możliwości pomiarowe i rejestracji w celu analizy jakościowej energii