Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/16E0195A5902D44D03258217004A003D
Timestamp: 2019-12-11 00:44:33
Document Index: 66413733

Matched Legal Cases: ['artículo 07', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 05', 'artículo 06', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6']

Resolución ENRE 0001/2018. Boletín Oficial n° 33.792, martes 16 de enero de 2018, pp. 30-31.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Disposición OPDS 0091/2012 (Buenos Aires), Informe técnico DSP 4257/2017, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065, Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 56 inciso a), Ley 24.065 - artículo 56 inciso j), Ley 24.065 - artículo 63 inciso a), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 25.551, Memorándum D.AMB. 0310/2017, Resolución ENRE 0033/2014 - anexo - punto 3., Resolución ENRE 0033/2014 - anexo - punto 5., Resolución ENRE 0037/2010, Resolución ENRE 0051/2013, Resolución ENRE 0069/2001, Resolución ENRE 0099/1997, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0129/2009, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0184/2000, Resolución ENRE 0190/2012, Resolución ENRE 0274/2015, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo I, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0382/2015, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución SE 0621/2012, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 05, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 06, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 40, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 01, Resolución SE 0077/1998
Expediente Citado : ENRE 46767/2016
VISTO el Expediente del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 46.767/2016, y
Que en el Expediente del Visto, mediante Nota DIR N° 626/16 (Entrada N° 231.541) la EMPRES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), presenta el requerimiento de la Empresa VIENTO RETA SOCIEDAD ANÓNIMA de Acceso y Ampliación a la Capacidad de transporte Existente con el objeto de vincular al Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Provincia de BUENOS AIRES un nuevo Parque Eólico (PE) denominado Pampa I -PEPAI-, con una potencia total de CIEN (100) MW, en cercanías del balneario el Reta dentro del Partido de Tres Arroyos.
Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” y Título II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contratos Entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica incluido en el Anexo 16 de Los Procedimientos para La Programación de La Operación, El Despacho de Cargas y El Cálculo de Precios, aprobado mediante Resolución Ex SEE N° 61/92 y sus modificaciones y complementarias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que la Ampliación solicitada consiste en la construcción de una nueva Estación Transformadora (ET) denominada ET Reta en 132 kV, a la cual se vinculará el mencionado Parque Eólico Pampa I, que se interconectará al Sistema de Transporte por Distribución Troncal mediante una nueva línea de CUARENTA Y UN KILOMETROS (41 km) aproximadamente entre dicha ET y otra nueva Estación denominada La Olla y desde allí una Doble Terna en 132 kV de aproximadamente 1 km de longitud que seccionará la actual línea en 132 kV Coronel Dorrego - Tres Arroyos, que integra el sistema concesionado a TRANSBA S.A.
Que la apertura de la menciona Línea de Alta Tensión (LAT) está prevista que se realice a aproximadamente CUARENTA COMA CINCO KILÓMETROS (40,5 km) de la ET Tres Arroyos.
Que la Estación de seccionamiento La Olla dispondrá de TRES (3) campos de salida de línea, DOS (2) para la vinculación de la línea 132 kV Coronel Dorrego - Tres Arroyos y la restante para vincular la ET Reta. Asimismo, contará de un sistema simple juego de barra en 132 kV, previendo a futuro la construcción para la implementación de un sistema de doble juego de barras en "U” completo con acoplamiento de barras con interruptor y medición de tensión en barras.
Que la vinculación entre la apertura de la línea en 132 kV Coronel Dorrego – Tres Arroyos y la Estación La Olla se realizará mediante la construcción de una doble terna en 132 kV con disposición coplanar vertical, con cables de aluminio con alma de acero de 185/30 mm2 de aproximadamente UN KILÓMETRO (1 km) de longitud, la cual contará con un hilo de guarda para protección de descargas atmosféricas.
Que desde esta Estación La Olla se prevé la construcción de una línea de 132 kV, simple terna, de aproximadamente CUARENTA Y UN KILÓMETROS (41 km) hasta la futura ET Reta a la cual se vinculará el Parque Eólico.
Que de acuerdo a las características principales de diseño, se basan en una línea aérea con postación doble terna con disposición coplanar vertical, previsto inicialmente el montaje de una simple terna, con cables de aluminio con alma de acero de 185/30 mm2, dispuestos sobre TRES (3) crucetas y un hilo de guarda.
Que la futura ET Reta tendrá un sistema de simple juego de barra en el nivel de 132 kV, previendo el espacio para la implementación de un sistema de doble juego de barras en “U" completo con acoplamiento de barras.
Que la playa contará con TRES (3) campos de 132 kV., un campo de salida de línea hacia la Estación La Olla que seccionará la LAT 132 kV Cnel. Dorrego - Tres Arroyos y DOS (2) campos de transformación.
Que la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA, en su Resolución Ex-SE N° 621/2012 autorizó a la Empresa VIENTO RETA S.A. como Agente Generador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) a conectarse al SISTEMA ARGENTINO DE INTECONEXIÓN (SADI) a través de la barras de 132 kV de la ET Reta conformándose así el límite entre Viento Reta S.A. y la Transportista, precisamente debajo de los campos de acometidas de 132 kV de los transformadores, quedando las instalaciones de 132 kV, como ser barras principales, campos de maniobra en 132 kV de transformadores, campo de salida de línea y servicios auxiliares para 132 kV, los CUARENTA Y UN KILÓMETROS (41 km) de línea de 132 kV y la Estación La Olla bajo la operación y mantenimiento de TRANSBA S.A.
Que la solicitud prevé también la construcción de una doble terna de 132 kV de UN KILOMETRO (1 km) aproximadamente para vincular la Estación La Olla con la actual LAT de 132 kV Coronel Dorrego - Tres Arroyos.
Que el PE Pampa I estará compuesto por CINCUENTA (50) aerogeneradores de 2 MW cada uno, totalizando una potencia instalada de 100 MW.
Que los aerogeneradores a instalar tendrán una tecnología del tipo “Direct Drive” con convertidores “back to back” y generador sincrónico multipolo acoplado a la turbina eólica, con una capacidad de operar con un factor de potencia a plena carga de 0,92 (medido en bornes de baja tensión de los aerogeneradores).
Que estos aerogeneradores poseen una tensión nominal de en bornes de 0,66 kV y se vincularán mediante un transformador elevador a una red colectora constituida por cables subterráneos de 33 kV.
Que por Nota DIR N° 805/16 (Entrada N° 232.914) TRANSBA S.A. realiza comentarios técnicos que deberán ser tenidos en cuenta para la aprobación de la Solicitud.
Que el PE Pampa I debe ser Tipo A para cumplir adecuadamente con los requisitos establecidos en el Anexo 40 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que dependiendo de la curva de capabilidad de los aerogeneradores que efectivamente se instalen, deberá adecuarse la eventual compensación “shunt” que fuera necesaria instalar.
Que en la etapa de ejecución de la ingeniería básica se deberá definir en detalle el Sistema de Protecciones y Control a implementar en las Estaciones Reta y La Olla, así como también los detalles de ejecución de las nuevas líneas de 132 kV.
Que en el tendido de fibra óptica del tipo OPGW entre las Estaciones Reta y La Olla, para cumplir con los requisitos del sistema de Desconexión Automática de Generación (DAG), es necesario implementar un sistema de fibra óptica ADSS en el corredor de 132 kV Bahía Blanca - Monte Hermoso - C. Dorrego - La Olla - Tres Arroyos, así como también los equipos de comunicaciones y sistemas de teleprotecciones asociados.
Que para evitar sobrecargas en Red N, se deberán reemplazar los siguientes tres transformadores de corriente actuales de 300 A por 600 A, i) LAT Coronel Dorrego - Tres Arroyos (Extremo Tres Arroyos), y ii) LAT Tres Arroyos - González Chávez (Ambos extremos)
Que el PE Pampa I deberá implementar un esquema de DAG/RAG no solo ante el desenganche de alguna de las líneas adyacentes al Parque Eólico, sino también ante eventos en líneas del corredor de 132 kV Olavarría - Chillar - G. Chávez – Tres Arroyos.
Que en Estudios de Etapa 2 acorde a la realidad de los Parques Eólicos que se instalen, deberán determinarse los reemplazos de equipos de líneas necesarios para evitar sobrecargas en condiciones N-1, como también eventuales acciones de DAG/RAG ante falla cercanas.
Que este PE deberá estar incluido dentro de la prioridad de Nivel DAG 5 de la DAG Comahue, por lo que tendrá que tener en cuenta las previsiones para su implementación (PLC, comunicación hasta ET Bahía Blanca, maestra para los PPEE de la zona, etcétera).
Que para la Etapa II el solicitante será el responsable de suministrar los modelos para estudios estáticos y dinámicos de los generadores y del control conjunto de tensión.
Que se requiere que en el punto de conexión del PE Pampa I con el SADI se instalen equipos que permitan medir en forma continua variaciones y perturbaciones de la tensión (nivel de tensión, huecos de tensión, flicker, armónicas, desbalances, etcétera), con la posibilidad de que el Transportista pueda visualizar dichas mediciones en forma remota (debe estar disponible tanto para la Región Sur de TRANSBA S.A. como para el CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES DE TRANSPORTISTAS POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL O DISTRIBUIDORES QUE PRESTAN LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE FTT- (COTDT).
Que se deberán adoptar previsiones de diseño que garanticen el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos por la normativa del SADI.
Que las comunicaciones necesarias deben tener en cuenta los requerimientos para la operación, tanto del CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN (COT) como del COTDT, y de supervisión de la calidad de la tensión antes indicados
Que en función de lo mencionado, y teniendo en cuenta sus observaciones, la Transportista da su conformidad a la solicitud presentada.
Que mediante Nota B-109178-1 (Nota de Entrada N° 235.372) CAMMESA emite su opinión técnica correspondiente a la solicitud de referencia y manifiesta que para no afectar la seguridad y calidad de servicio el PE Pampa I deberá controlar en forma automática la tensión en su punto de conexión, con el objeto que las máximas variaciones frecuentes de generación eólica no produzcan fluctuaciones de tensión, en nodos de demanda cercanos, fuera de la banda admitida en el Anexo 40 (+/- 2% en 132 kV).
Que el Solicitante deberá instalar un Control Conjunto que permita regular de manera rápida y continua la tensión del punto de conexión del PE Pampa I a la red o de un punto intermedio de los transformadores de 132/33/13,2 kV mediante el cambio centralizado de la referencia de potencia reactiva, o del cos ö, de todos los aerogeneradores.
Que el tiempo de respuesta real del Control Conjunto de Tensiones (que resulte en los ensayos de puesta en marcha de la planta) medido sobre la potencia reactiva de intercambio con la red, deberá ser menor o igual al adoptado por el Solicitante en sus Estudios de Etapa 2 del Procedimiento Técnico (PT) N° 1 en los cuales debe demostrar que el acceso del PEPAI no afectará de manera adversa a la calidad de servicio y/o capacidad de transporte preexistente del sistema eléctrico.
Que si el Parque Eólico pudiera operar, en un rango de +/-10% de la tensión de 33 kV, cumpliendo todos los requisitos técnicos de potencia reactiva, nivel de armónicos, etcétera, entonces solo se requiere que los dos (2) transformadores elevadores de 13,2/33/132 kV - 12/60/60 MVA tengan cambiador de topes en vacío, en el caso contrario (la planta no puede operar en el rango del +/-10% de 33 kV) se requiere que los transformadores elevadores tengan cambiador de topes bajo carga (en un rango típico de +/-10%).
Que se deberá incorporar compensación “shunt” capacitiva por un total de 4 MVAr en barras de 33 kV para lograr la curva de capabilidad PQ requerida a un parque eólico de tipo A en su punto de conexión a la red.
Que se deberán ajustar las protecciones de sobre/subtensión de los aerogeneradores para que los mismos soporten, sin desconectarse de la red cortocircuitos en la red de transporte que sean correctamente despejados por sus protecciones, según la curva “tensión - tiempo límite”,- PT N°4 o disminuciones de tensión de larga duración en el punto de conexión a la red de transporte que resulten en niveles de tensión del NOVENTA POR CIENTO (90%) de 132 kV.
Que se deberán instalar los sistemas de comunicaciones, de control y dispositivos auxiliares para controlar automáticamente la tensión y de manera continua en su nodo de conexión a la red garantizando el cumplimiento de su capacidad P/Q pudiendo realizar un control manual o automático de la potencia activa total del parque para reducir la misma en forma de rampa a solicitud del centro de operación de CAMMESA o de TRANSBA S.A.
Que deberá participar de los automatismos de DAG COMAHUE según lo requerido por TRANSBA S.A. e instalar, bajo la supervisión de TRANSBA S.A., un automatismo de DAG y/o Reducción Automática de Generación (RAG) que opere ante el desenganche líneas 132 kV de área (corredor Bahía Blanca-Gonzáles Chávez) de acuerdo a los parques eólicos instalados al momento de la conexión del PE Pampa I.
Que el automatismo deberá incluir las redes de comunicaciones y equipos necesarios para tal fin acorde a la realidad de los Parques Eólicos que se instalen, debiendo determinarse los reemplazos de equipos de líneas necesarios para evitar sobrecargas en condiciones N-1, como así también cual debería ser el área de cobertura del automatismo DAG/RAG (por ejemplo, si debería incluir las líneas Olavarría - Chillar - G. Chávez)
Que deberá colaborar en el control de sobrefrecuencias del SADI y cumplir en el punto de conexión del PE Pampa I con la normativa vigente en cuanto a niveles máximos de inyección de corrientes armónicas y flicker (Resoluciones del ENRE N° 99/1997 y N° 184/2000).
Que deberá contar con un Centro Operativo de Generación (COG) desde el cual se puedan recibir instrucciones de TRANSBA S.A. y/o CAMMESA para controlar el nivel de tensión en barras de 132 kV de la ET Reta y realizar maniobras en el Parque Eólico (desconexión de una parte o de toda la generación, arranque coordinado de la generación, etcétera).
Que se deberá prever desde el inicio de operación del Parque Eólico la elaboración, para su envío a CAMMESA, de pronósticos de producción de energía adecuados a los requerimientos del despacho en tiempo real y de la programación de la operación del Sistema Eléctrico en sus distintas etapas.
Que se deberá implementar un sistema que permita transmitir automáticamente y con frecuencia horaria a TRANSBA S.A. y CAMMESA los datos registrados por los instrumentos de medición dispuestos en el/los mástil/es de medición del Parque Eólico, típicamente datos diez minutales de velocidad y dirección del viento, temperatura, y presión atmosférica, y además la información por aerogenerador, de su disponibilidad real, potencia activa generada, velocidad y dirección del viento medida sobre la góndola.
Que el ingreso del Parque Eólico Pampa I aumentará la oferta de generación en el MEM basada en el uso de un recurso renovable.
Que de concretarse otros proyectos de Parques Eólicos localizados en el sur de la Provincia de BUENOS AIRES y vinculados al nodo Bahía Blanca, cuyas correspondientes solicitudes de Acceso a la Capacidad de Transporte han sido presentadas, el PE Pampa I competirá con ellos en el despacho de generación por el uso de la capacidad de transporte disponible.
Que teniendo en consideración la opinión de TRANSBA S.A. y CAMMESA y cumpliendo con los requisitos técnicos antedichos, el acceso de este PE Pampa I de 100 MW y la ampliación para su conexión al SADI es factible desde el punto de vista técnico.
Que el Departamento Ambiental (D.Amb) de este Ente Nacional, mediante Memorándum D.Amb N° 310/2017 manifiesta que analizada la documentación presentada, y en función de lo estipulado por la Resolución ENRE N° 122/2014 y N° 274/2015 no se advierten cuestiones que deban ser observadas por parte de ese Departamento. Agrega que una vez finalizadas las obras, TRANSBA SA deberá proceder a realizar los ajustes a su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) incorporando las nuevas instalaciones y realizando los monitoreos de campos electromagnéticos para verificar el cumplimiento de los estándares fijados por la Resolución Ex-SEE N° 77/1998 en condiciones operativas.
Que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE manifiesta en su Informe Técnico N° 4.257/2017 que analizada la documentación presentada, desde el punto de vista de la seguridad pública, no se advierten cuestiones que deban ser observadas, siempre y cuando las instalaciones involucradas en la construcción del Parque Eólico Pampa I (100 MW) cumplan con las Resoluciones ENRE N° 37/2010, N° 129/2009, N° 400/2011, N° 190/2012, N° 382/2015 y N° 163/2013 y además se recomienda que no exista una opinión desfavorable de CAMMESA referente a la conexión al SADI del Parque Eólico Pampa I.
Que por Resolución ENRE N° 51/2013 tramitada en el Expediente ENRE N° 36.356/2012, se emitió el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra solicitada, el que quedó automáticamente revocado por no haberse realizado las obras dentro del plazo de dos (2) años contados desde su emisión, de acuerdo con los términos de la Resolución ENRE N° 69/2001.
Que mediante Disposición N° 091/2012 el ORGANISMO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS) de la Provincia de BUENOS AIRES declaró ambientalmente aptos los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados por el Solicitante.
Que mediante Nota de Entrada N° 245.102, TRANSBA S.A. remite copia de la Adenda al Estudio de Impacto Ambiental y constancia de su presentación ante el ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OPDS) con fecha 21/6/2017, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto al punto 5 del Reglamento Para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos, aprobado por Resolución ENRE N° 33//2014, complementada por la Resolución ENRE N° 122/2014.
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD debe controlar que la actividad del sector eléctrico se ajuste a los objetivos fijados en la Ley
N° 24.065 para la política nacional, alentando las inversiones privadas en Producción, Transporte, y Distribución de Energía Eléctrica, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.
Que el Parque Eólico Pampa I deberá adecuar sus instalaciones según lo solicitado por TRANSBA S.A. y CAMMESA.
Que en atención a lo dispuesto por los Artículos 5 y 6 del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existe” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS y a lo previsto por el Artículo 3 del Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos que fuera aprobado por Resolución ENRE N° 33/2014 y su complementaria, la Resolución ENRE N° 122/2014, corresponde dar a publicidad el Acceso y la Ampliación que forman parte de la presente solicitud.
Que dicha publicidad se hará a través de un AVISO, tanto en la página web del ENRE, como así también en la de CAMMESA por el lapso de CINCO (5) días y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde pudiesen afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación efectuada para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante el ENRE o, en el caso del Acceso, presente un proyecto alternativo al del solicitante u observaciones al mismo.
Que en caso de producirse presentaciones o de registrarse oposición común a varios Usuarios, se convocará a Audiencia Pública; en caso contrario y en atención a los informes favorables presentados, se procederá a admitir el Acceso solicitado y se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Solicitud de Ampliación de la Capacidad de Transporte Existente.
Que TRANSBA S.A. y la Empresa VIENTO RETA S.A. deberán dar estricto cumplimiento a la normativa de Compre Trabajo Argentino, establecida por la Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1.600/2002, como así también a la Resolución ENRE N° 302/2003 del 11 de septiembre de 2003, corregida en su Anexo por la Resolución ENRE N° 378/2003.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en los Artículos 11, 56 Incisos a), y j) y 63 Incisos a) y g) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de transporte Existente del Parque Eólico Pampa I con una capacidad de CIEN (100) MW de potencia nominal instalada, localizado en el Partido de Tres Arroyos y de Ampliación del Sistema de Transporte de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), solicitado por la Empresa VIENTO RETA SOCIEDAD ANÓNIMA, consistente en construcción de nueva Estación Transformadora denominada ET Reta en 132 kV, una nueva línea de CUARENTA Y UN KILÓMETROS (41 km) aproximadamente entre dicha ET y otra nueva Estación denominada La Olla y una Doble Terna de aproximadamente UN KILOMETRO (1 km) desde la ET La Olla hasta el seccionamiento de la actual línea en 132 kV Coronel Dorrego – Tres Arroyos, que integra el sistema concesionado a la Transportista.
ARTICULO 2.- La publicación dispuesta en el Artículo 1 se deberá efectuar por el lapso de CINCO (5) días a través de un AVISO en los portales de Internet del ENRE y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde pudiesen afectar eléctricamente. Asimismo, se fija un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante este Ente Nacional o, en el caso del Acceso, presente un proyecto alternativo al del solicitante u observaciones al mismo.
ARTÍCULO 3.- Disponer que en caso de registrarse oposición común a varios Usuarios o - respecto del Acceso - la presentación de proyectos alternativos u observaciones al mismo, se convocará a Audiencia Pública para recibir las oposiciones y permitir al solicitante del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública contestar las mismas y exponer sus argumentos. De no haber recibido presentación fundada alguna, vencido el plazo, se considerará emitido el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública y autorizado al Acceso solicitado.
ARTÍCULO 4.- VIENTO RETA S.A. deberá cumplir con las adecuaciones y requerimientos técnicos planteados por TRANSBA S.A. y CAMMESA mediante sus Notas de Entrada N° 232.914 y N° 235.372, respectivamente, como así también con aquellos otros que le sean requeridos al momento de hacerse efectivo el Acceso solicitado, a efectos de garantizar el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
ARTÍCULO 5.- Notificar a TRANSBA S.A., a la Empresa VIENTO RETA S.A., a CAMMESA, a la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).
ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
RESOLUCIÓN ENRE N° 1/2018
Resolución ENRE 0051/2013
Resolución SE 0621/2012
Procedimiento técnico nº 1