Source: http://docplayer.fr/18646907-Installations-photovoltaiques-annonce-et-controle.html
Timestamp: 2018-11-21 09:10:14+00:00
Document Index: 66890170

Matched Legal Cases: ['art.12', 'art.12', 'art.14', 'art.14', 'arrêt ', 'art.14']

Installations photovoltaïques: Annonce et contrôle - PDF
Download "Installations photovoltaïques: Annonce et contrôle"
Claude Aimé St-Amand
1 Installations photovoltaïques: Annonce et contrôle Journées techniques ASCE Yverdon, les 8 et 13 novembre
2 Installations photovoltaïques: Bases législatives et règles techniques Le devoir d annonce et d achèvement Autorisation pour effectuer la réalisation d installations PV Le système de contrôle des installations PV soumises à approbation ESTI Questions courantes Les annexes: aide à la réalisation d installations PV 2
3 Bases législatives : La LIE Loi sur les installations électriques c est notre base légale RS OICF Ordonnance sur les installations à courant fort RS OPIE Ordonnance sur la procédure d approbation des plans d installations électriques RS OMBT Ordonnance sur le matériel à basse tension RS OIBT Ordonnance sur les installations à basse tension RS
4 Bases législatives : Listes des bases légales vous permettant de couvrir la législation des installations photovoltaïques LIE; OICF; OPIE; OMBT; OIBT Règles techniques reconnues applicables aux installations PV Les principales règles techniques applicables pour les installations PV sont: a) SEV1000 (NIBT) - sujet: réalisation installations électriques généralités b) SEV 4113 sujet: réalisation des terres de fondation c) SEV 4022 sujet: norme de protection foudre d) SNEN et IEC sujet: installation de protection contre la foudre et son matériel e) IEC sujet: systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique f) IEC sujet: sécurité des convertisseurs de puissance dans les systèmes PV g) IEC sujet: sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques 4
5 Bases législatives : Listes des bases légales vous permettant de couvrir la législation des installations photovoltaïques Les principales règles techniques applicables pour les installations PV: a) IEC sujet: limite pour les émissions de courants harmoniques b) IEC sujet: CEM immunité pour les milieux résidentiels c) IEC sujet: CEM immunité dans les milieux industriels d) IEC sujet: limite pour les émissions de courant harmoniques produits par des appareils connectés aux réseaux de distribution Le réseau que forme l ensemble des lois, ordonnances, norme est très complexe. Les interactions sont inéluctables, mais dans le principe, celles-ci ne doivent jamais se contredire; raison pour laquelle une hiérarchie a été mise en place. Par exemple une norme suisse prime toujours sur une norme européenne ou internationale tant qu il n y a pas eu d harmonisation. Par contre, en cas de manquement normatif en Suisse, un renvoi peut être fait sur une norme internationale. Pour les installations photovoltaïques, de nombreux documents suisse renvoient aux documents internationaux listés ci-dessus. Suite à l harmonisation, les textes des 2 normes seront identiques. 5
6 Bases législatives : Plus l on descend dans la hiérarchie législative, plus les informations sur la façon de réaliser l installation sont précises. Directives ESTI pour les installations photovoltaïques: installations photovoltaïques exploitation sûre des installations électriques approbation des plans installations autoproductrices, mise en parallèle STI 233 STI 407 STI 235 STI 219 6
7 Bases législatives : Plus l on descend dans la hiérarchie législative, plus les informations sur la façon de réaliser l installation sont précises. Autres directives et recommandations pour les installations photovoltaïques: Communications ESTI Fiche thématique SUVA: travaux sur les toits 7
8 Bases législatives : Sécurité lors d intervention sur les installations PV 600VDC Zone inadmissible 120VDC Attention aux temps de coupure!! Extrait OICF 0.13s 5s 8
9 Bases législatives : Sécurité lors d intervention sur les installations PV Les installations restent sous tension côté DC! EPI? Outillage adapté? Dès lors, toutes les informations ci-dessous se retrouvent dans ces différents documents légaux 9
10 Le devoir d annonce et d achèvement: Installations de production raccordée en parallèle au réseau 10
11 Le devoir d annonce et d achèvement: Installations de production raccordée en parallèle au réseau Quand annoncer à ESTI (approbation)? Une installation doit être soumise à approbation auprès de l ESTI lorsque sa puissance est: > 3kVA mono > 10kVA polyphasé 11
12 Le devoir d annonce et d achèvement: Installations de production raccordée en parallèle au réseau > 3kVA mono > 10kVA poly Comment annoncer? Formulaire ESTI TD N 2 Liste des documents à envoyer à ESTI pour l approbation d installations photovoltaïques auto-productrices Liste selon TD2, disponible sur Documents à envoyer (en double) avec le TD 2: Présente demande d approbation des plans pour installation photovoltaïque Description de l installation Extrait de carte (p. ex. 1:25000) Plan de situation (p. ex. 1:500) Plan de disposition (plan de montage, disposition et emplacement des modules PV + onduleur) Schéma de principe Fiches de données techniques de l onduleur Fiches de données techniques des modules PV Déclaration de conformité de l onduleur Déclaration de conformité des modules PV Copie du permis de construire (si pas nécessaire, copie du texte de loi y relatif) Copie de la demande de raccordement IAP signée par le service électrique Les documents (en 2 exemplaires) doivent être lisibles et correspondre aux exigences actuelles d une documentation. 12
13 Le devoir d annonce et d achèvement: Installations de production raccordée en parallèle au réseau > 3kVA mono Comment annoncer AA > 10kVA poly l achèvement? Information concernant l avis d achèvement qui doit être remis à la fin des travaux: Cet avis n a pas de forme précise, un courrier avec : -le nom du propriétaire -le titre «avis d achèvement» -le N du projet S - -le genre du projet «installation photovoltaïque de xx kva -l adresse, le lieu et la commune de l installation -le texte suivant est bienvenu : «L installation faisant l objet du projet ci-dessus est terminée et a été contrôlée avant sa mise en service selon l art.12 de l Ordonnance sur la procédure d approbation des plans d installations électriques (OPIE RS ). Nous remettons à l ESTI une confirmation du constructeur mentionnant que l installation correspond aux prescriptions de la législation ainsi qu aux règles reconnues de la technique. Remarque : Si cet avis ne concerne qu une partie de l installation, celle-ci doit être désignée exactement -date et signature suffit comme avis d achèvement Vous pourrez remarquer que l on mentionne dans l AA, l art.12 de l OPIE qui stipule que l entreprise doit «notifier par écrit à l ESTI l achèvement de l installation et joindre une confirmation du constructeur mentionnant que l installation correspond aux prescriptions de la législation et aux règles reconnues de la technique» (c est le protocole de mise en service!! PMES demandé également dans la directive STI 219) 13
14 Autorisations nécessaires: L installation PV depuis l interrupteur AC jusqu aux panneaux doit être réaliser par le titulaire d une autorisation d installer Au minimum autorisation art.14 OIBT 14
15 Le contrôle d installations PV (soumises à approbation ESTI): Le plus souvent par le bureau d ingénieur Travaux à effectuer, discutions, offre et projet Start Le plus souvent par l installateur Demande d approbation à l ESTI si nécessaire (S >3kVA mono ou S >10kVA polyphasé) (la somme des puissances par phase à considérer également) Retour du dossier avec approbation ESTI avant réalisation Avis d installation à envoyer à l exploitant de réseau = AI Formulaire de demande de raccordement au réseau = IAP (+ formulaire 2.24 / 2.17) 15
16 Le contrôle d installations PV (soumises à approbation ESTI): Travail à effectuer par une entreprise possédant une autorisation d installer selon OIBT (maîtrise fédérale d installateur-électricien; reconnaissance comme personne de métier ou au minimum art.14 OIBT) Fin des travaux, et première vérification par le monteur de l entreprise d installation Contrôle final par un contrôleur ou personne de métier (porteur de l autorisation) de l entreprise d installation Etablissement d un rapport de sécurité RS final et protocole de mesure final PM, distribution du RS final au propriétaire de l installation avec copie à l exploitant de réseau et à l ESTI 16
17 Le contrôle d installations PV (soumises à approbation ESTI): Communication ESTI Afin de minimiser les contraintes administratives pour le propriétaire de l installation, L ESTI effectue le contrôle de réception selon l OPIE et le contrôle de réception selon OIBT Si défauts: remise en conformité de l installation par le porteur de l autorisation d installer ayant effectuer l installation, ou par une autre entreprise porteuse de l autorisation d installer Avis d élimination de défauts à retourner à l ESTI. L ESTI se réserve le droit d effectuer des contrôles de vérification de l élimination des défauts 17
18 Le contrôle d installations PV (soumises à approbation ESTI): Remarque: Deux rapports de sécurité et leur protocole de mesure sont nécessaires si 2 entreprises différentes ont effectuées l installation (souvent RS partie DC et RS partie AC) Les documents à fournir à l ESTI à la fin de l installation sont donc: 1) Un protocole de mise en service PMES [selon STI 219] Un avis d achèvement AA [selon OPIE] Un ou deux RS partie AC et DC [selon OIBT] Un ou deux PM partie AC et DC [selon OIBT] Fin du contrôle de l installation Stop 18
19 Le contrôle d installations PV (soumises à approbation ESTI): L installation fait dès lors partie de l ouvrage et sera contrôlée périodiquement en parallèle du contrôle de l ensemble de l ouvrage; ans 19
20 Contrôles d installations: La documentation relative au système doit comprendre: 1 Donnés du système: Informations de base: a) Référence et identification de base du projet b) Puissance assignée du système (kw c.c ou kva c.a) c) Modules et onduleurs PV, fabricant, modèles et quantité d) Date de l installation e) Date de la mise en service f) Nom du client Informations du concepteur du système: a) Entreprise, nom, adresse, personne à contacter, NPA, mails, coordonnées Informations de l installateur du système: a) Entreprise, nom, adresse, personne à contacter, NPA, mails, coordonnées 20
21 Contrôles d installations: La documentation relative au système doit comprendre: 2 Schéma de câblage: Informations de base: a) Type de modules b) Nbr total de modules c) Nbr de chaînes d) Modules par chaînes Informations sur les chaînes PV: a) Spécifications sur les câbles des chaînes, taille, type b) Spécifications sur le dispositif de protection contre les surintensités si existant caractéristiques tension / courant c) Type de diodes de blocage Détails électriques du panneau: Mise à la terre et protection contre les surtensions: a) Détail de tous les conducteurs de terre / de liaison taille et points de connexion + système équipotentiel b) Détail de toutes les connexions au système de protection contre la foudre c) Détail de tout dispositif de protection contre les surtensions sur les lignes DC et AC Réseau à courant alternatif: a) Emplacement, type et caractéristiques assignées du sectionneur AC b) Emplacement et spécifications sur le dispositif de protection contre les surintensités c) Emplacement et spécifications techniques du DDR installé a) Spécifications sur les câbles des chaînes, taille, type b) Emplacement des boites de jonction du panneau c) Type de sectionneur c.c emplacement et caractéristiques assignées (U / I) d) Spécifications sur le dispositif de protection contre les surintensités si existant caractéristiques tension / courant 21
22 Contrôles d installations: La documentation relative au système doit comprendre: 3 Fiches techniques: Des fiches techniques doivent être fournies au minimum pour les éléments suivants: a) Modules (pour tous les types présents) b) Onduleurs (pour tous les types présents) Informations sur la conception mécanique: Une fiche technique doit être établie quand au système de montage des panneaux Informations sur le fonctionnement et la maintenance: a) Procédure en vue d une vérification de fonctionnement correct du système b) Une liste de contrôle des actions à réaliser en cas de défaillance du système c) Procédures d arrêt d urgence / de sectionnement d) Recommandations pour la maintenance et le nettoyage e) Documentation de garantie pour les modules et les onduleurs avec date et durée Relatif aux SIA
23 Contrôles d installations: La documentation relative au système doit comprendre: 4 Résultats d essais et données de mise en service Des copies de toutes les données de mise en service et d essais doivent être protocolées et fournies PMES 23
24 Contrôles d installations: Vérifications: 1 Il convient d effectuer les vérifications généralees selon les références normatives pour les installations électriques, c-à-d par rapport à la NIBT (principalement chapitre 6) Examen du réseau à courant continu: (points principaux) a) Réseau DC conçu, spécifié et installé selon NIBT en général, en particulier chap 7.12 b) Qualité des composants continus, valeur des U et I c) Qualité des câbles de panneaux, de chaîne, de câbles principaux d) Mode de pose et minimisation des risques de défauts à la terre et de court-circuits e) Canalisations mise en œuvres pour résister aux influences externes comme le vent, la glace, la température et le rayonnement solaire f) Vérifier que les câbles chaînes ont été dimensionnés pour recevoir le courant de défaut combiné maximal des chaînes parallèles g) Vérifier les dispositifis de protection, si il y en a h) Vérifier la présence des points de sectionnement i) Vérifier si les diodes de blocage sont installées et leurs caractéristiques minimum (surtout tension inverse) j) Vérifier que l installation ne provoque pas de corrosion par présence de courants continus k) Vérifier que le DDR soit de type B l) Vérifier les surfaces de boucle (plus petites possibles) m) Vérifier la liaison équipotentielle du bâti des panneaux et les connexions des conducteurs de protection n) Étiquetage, identification de tous les câbles, circuits, boites de jonction, avertissement de présence d IAP, de tension en retour possible, présence du schéma de câblage, etc. 24
25 Contrôles d installations: Vérifications: 2 Il convient d effectuer les vérifications générales selon les références normatives pour les installations électriques, c-à-d par rapport à la NIBT (principalement chapitre 6) Essais (en particulier partie DC): Les essais AC et DC de l installation électrique doivent être effectués selon les exigences de la NIBT chap.6, la partie DC comporte quelques «spécialités» [réf. IEC 62446]: a) Continuité des conducteurs de protection, de mise à terre, d équipotentialité b) Essais de polarité c) Essais de tension en circuit ouvert de chaîne d) Essais de courant en court-circuit de chaîne e) Essais de fonctionnnement f) Résistance d isolement des circuits DC Méthode de mesures: se référer au document «liste des travaux exécutés selon OIBT art.14, protocole de mesure AC et DC» Toutes ces mesures doivent être protocolées 25
26 Contrôles d installations: Vérifications: 3 Attention! Vos appareils de mesures doivent être adaptés aux mesures à effectuer, vous devez posséder le matériel adéquat pour un contrôle en sécurité et toujours garder à l idée que l installation reste sous tension côté DC!! 26
27 Désignation de parties d installation : Questions courantes: Définitions : Le «THD» Le THD (en anglais) est le «taux de distorsion harmonique» Le THD est la somme des harmoniques générées par un appareil ou une installation. Pour une installation photovoltaïque, et en particulier pour les onduleurs, le THD est limité THD max onduleur = 10% + aucune harmonique individuelle > 6% 27
28 Questions courantes: SPF: foudre 1 1) Protection foudre: a) par principe, ce n est pas parce l on ajoute une installation PV sur un bâtiment qu il faut installer un paratonnerre, mais: Si le bâtiment est déjà équipé d un paratonnerre, alors il faut intégrer les parties métalliques (socles, cadres, bâtis, etc ) dans l installation de protection foudre. Le profilé métallique de la structure est continu Points de raccordement selon principe de maillage Le profilé métallique de la structure est discontinu Relier au minimum les derniers supports extérieurs de la structure 28
29 Questions courantes: SPF: foudre 2 2) Protection foudre: a) Si le bâtiment sur lequel est installé l installation PV est muni d un paratonnerre avec une protection foudre par le principe de l angle de protection, que les panneaux se trouvent sous cet angle et que la distance de séparation «s» est respectée, il n est pas nécessaire de les relier à l installation paratonnerre (voir présentation M.Jolliet) b) Applicable selon cantons: si l installation est >200m 2, un paratonnerre est à installer. Se référer aux Polices cantonales du Feu. (organes qui sont dans tous ces cas flous et non obligatoires, les instances de décision d application) Etablissement d une installation paratonnerre: Attention! Respecter la classification du matériel 29
30 Questions courantes: SPF: foudre 3 3) Principe d exécution de la protection foudre: a) Capteurs et descentes: emboitement 100cm 2 (tube min 5cm d emboitement); descentes CU min 6mm de diamètre et 8mm si contraintes mécaniques élevées b) N utiliser que du matériel homologué et testé c) Faire en sorte que le courant de foudre reste à l extérieur du bâtiment d) Etablir la nécessité d installer des parasurtensions e) Respectez la distance entre les installations protection foudre et les installations électriques. Distance minimum D min. f) S assurer de la qualité des électrodes de terre 30
31 Questions courantes: Equipotentialité: 1 cas fréquents Les liaisons équipotentielles sur les parties métalliques (bâtis, supports, châssis, ) doivent être réalisées, même si les panneaux sont surisolés. Câbles TT; double isolation Canaux métalliques AC M Radox, double isolation ou renforcée Canaux métalliques DC Si une ligne principale existe, il est judicieux d utiliser un câble de liaison de type concentrique et résistant aux surtensions (GKT, XKT) En cas de défauts, la liaison équipotentielle permet d éviter des tensions dangereuses entre les éléments DC (il n y a pas d interruption de la production DC si un câble est abîmé) 31
32 Questions courantes: Equipotentialité: 2 1) Liaisons équipotentielles: a) Il est clair que si le bâtiment comporte une protection foudre, les liaisons équipotentielles sont nécessaires. (Celles-ci peuvent être confondues avec le système de protection foudre). b) Si le bâtiment n a pas de protection foudre, les parties métalliques doivent être reliées à l équipotentielle, min 10 mm 2 (même si les panneaux sont de classe II surisolés) b) Si le bâtiment n a pas de protection foudre, que les panneaux sont de classe II surisolés et que l onduleur n a qu un contrôleur de courant de fuite, la liaison équipotentielle est nécessaire. c) Quand peut-on se passer de liaisons équipotentielles? Si l installation PV continue est surisolée classe II et que le câblage est de type à double isolation et que l onduleur a une séparation galvanique physique par transformateur de séparation, la liaison équipotentielle n est pas nécessaire. (impossibilité de retour du courant de défaut) 32
33 Questions courantes: Le matériel: Boites de dérivation / jonctions, bornes non adaptés au courant continu Les disjoncteurs ainsi que tous les éléments de protection doivent être adaptés aux tensions et courants continus DC! Remarque: Il est parfois possible d utiliser des éléments AC dans une installation DC, mais cela implique toujours un déclassement de leurs caractéristiques assignées d utilisation (à vérifier chez le fabricant) 33
34 Questions courantes: Le sectionnement: 1 Sectionnement pour intervention sur l onduleur: L interrupteur DC peut être installé sur l onduleur luimême, mais dans ce cas-là, la puissance par chaîne (connecteurs) ne doit pas dépasser 2kW, comme si il n y avait pas d interrupteur = déconnexion possible par le système de connexion DC Les dispositifs de sectionnement doivent être facilement accessibles! Un dispositif de coupure / sectionnement doit être inséré du côté alternatif et du côté continu de l installation photovoltaïque Extrait NIBT 7.12 E+C 34
35 Questions courantes: Le sectionnement: 2 Exemple d intervention sur un onduleur avec défaut sur les connecteurs DC Interrupteur DC Sectionnement? La partie DC reste toujours sous tension court-circuit lors de manipulation! Mise hors service automatique de l onduleur, mais générateur PV toujours en fonction! Dans tous les cas, la pose d un sectionneur indépendant est préférable. Il est obligatoire sur une ligne principale! 35
36 Questions courantes: Le DDR: 1 Le principe de protection des onduleurs : Les exigences sont destinées à protéger le personnel qui effectue l entretien du réseau d alimentation alternatif. Dans ce scénario, le réseau sera déconnecté et le danger dont il faut protéger ces personnes est la tension du générateur apparaissant sur le câblage du réseau déconnecté, soit entre phases, soit phaseterre. De ce fait, ce sont les paramètres du générateur PV (tension de fonctionnement, tension de tenue aux chocs et surtensions temporaires) qui détermine l isolation ou la séparation prévue dans l onduleur. Dans un onduleur non isolé, seul le moyen de déconnexion automatique exigé procure une séparation entre le personnel d entretien du réseau d alimentation et la tension PV. Dans un onduleur isolé, le transformateur de séparation et d autres composants de séparation sont en série avec le moyen de déconnexion, et procurent une séparation entre le personnel et la tension PV dans l éventualité d une défaillance du moyen de déconnexion automatique. Les tenues aux chocs et les surtensions temporaires sont influencées directement par le lieu d installation, le degré de pollution et le groupe de matériel utilisé 36
37 Questions courantes: Le DDR: 2 Le principe de protection des onduleurs : Les onduleurs sans transformateur de séparation ne sont pas isolés entre le circuit DC et le circuit AC. Seuls les onduleurs avec transformateurs sont considérés comme isolés galvaniquement Séparation simple 37
38 Questions courantes: Le DDR: 3 Le principe de protection des onduleurs : 2 solutions 2 commandes 1. Séparation simple 2 relais Une des méthodes de séparation acceptée pour obtenir un moyen de déconnexion automatique résistant aux défauts est d utiliser 2 relais. Dans tout scénario de défauts unique impliquant un circuit de commande ou un relais, il y a toujours un relais en ligne et un relais dans le neutre qui peuvent s ouvrir correctement pour isoler les conducteurs du circuit d alimentation à la fois de l onduleur et ainsi du générateur. Les circuits de commande de ces relais doivent être indépendants. La distance entre les contacts doit être de 3.6mm pour une tension d exploitation de 1000VDC 38
39 Questions courantes: Le DDR: 4 Le principe de protection des onduleurs : 2 solutions 2. Transformateurs de séparation L autre méthode de séparation consiste à utiliser des onduleurs avec transformateur de séparation. Ce principe a également d autres avantages que le fait de ne pas utiliser de DDR; pas de perturbations transmises entre le côté DC et le côté AC (surtensions, isolation des défauts respectifs, «filtrage indirect», etc ) Si l onduleur n est pas équipé d un système garantissant la séparation simple (par exemple si il n existe qu une commande ou qu un relais, ou que le relais ne possède pas le distancement de contact obligatoire) ou d un transformateur de séparation, un DDR de 30mA type B doit être installé côté alternatif 39
40 Questions courantes: Le DDR: 5 1. Séparation simple 2. Transformateur de séparation 1) DDR; dispositif différentiel à courant résiduel: La majorité des installations PV ne comporte pas de transformateur de séparation pour des raisons économiques. En l absence d un transformateur de séparation, un DDR de 30mA n est pas exiger que si les trois conditions ci-dessous sont simultanément remplies: a) Panneaux de classe II surisolés b) Contrôle et détection du courant de fuite DC sur l onduleur ouverture physique et galvanique des contacts obligatoires (à double sécurité) c) Câbles à isolation renforcée Pour une installation raccordée au réseau, le DDR doit se situer physiquement entre l onduleur et les récepteurs de l installation 40
41 Questions courantes: Les canalisations: 1 Le principe de surveillance du courant de fuite de l onduleur surveille si un courant de fuite DC apparaît du côté AC. Cela n empêche pas qu un courant de fuite DC peut exister sur l installation située entre les panneaux et l onduleur et ce, sans qu un dispositif ne coupe l alimentation. La pose des canalisations requiert donc une attention particulière afin d éviter toute détérioration. Les canalisations PVC ne sont pas interdit, mais doivent être sans hallogènes, posés de manière à respecter les influences externes (courant de foudre partiel, rongeurs, glace, vent, soleil, etc ). Leur utilisation est déconseillée. Les canalisations à isolation EPR sont à préférer. La NIBT chapitre s applique également aux canalisations DC Si les chaînes sont couplées en parallèles et sans dispositifs contre les surintensités, celles-ci doivent être dimensionnées pour le courant maximal possible: I total = 1.25 * I chaîne * (nbr chaînes 1) Attention! Les facteurs de correction doivent également être utilisés 41
42 Questions courantes: Les canalisations: 2 1) Principe d exécution et pose des canalisations: a) Pas de canalisation dans des locaux avec danger d incendie ou d explosion (impossible actuellement de respecter les conditions de protection pour de telles canalisations dans ce genre de locaux) b) Dans les bâtiment avec danger d incendie, une sous-toiture sera installée afin de «sortir» les panneaux intégrés dans la toiture et leurs canalisations de la zone avec danger d incendie c) Canalisations posées au dessus de locaux avec danger d incendie = posées dans des conduits ou goulottes incombustibles ou difficilement combustibles ou, il faut utiliser des câbles avec une gaine métallique ou un conducteur concentrique (pas d'isolation PVC) (pour passer dans des locaux avec danger d incendie, il faudrait que les goulottes soient entièrement fermées, isolantes et qu elle soient ininterrompue pas de coude à nu -, ce qui pose des problèmes de tirage / retirage, d accessibilité et de résistance mécanique) d) Dans tous les cas, préférer un passage sur l extérieur du bâtiment. e) Canalisation principale = utiliser une canalisation sans hallogène f) Si danger de foudre = utiliser une canalisation type GKT ou XKT g) Les conducteurs doivent être identifiés avec N chaîne, N groupe et L+ / L- 42
43 Questions courantes: Les parasurtensions: La pose des parasurtensions nécessite une étude globale du système de protection afin de coordonner les protections Actuellement : La pose de parasurtensions peut être obligatoire (exigée par l autorité de protection incendie) selon le genre de bâtiment accueillant l installation PV, par exemple en cas de grande installation de détection incendie, de dégâts répétitifs dus aux surtensions, de présence d objet de grande valeur, de mise en danger d installations de sécurité, etc... Prochainement: Côté DC, sans analyse de risque, la pose de parasurtensions sera obligatoire Côté DC, avec analyse de risque, celle-ci définira la nécessité d installer des parasurtensions Côté AC, pose selon les influences externes Dans tous les cas, la pose de parasurtensions est très fortement recommandée. 43
44 Annexes: Conseils de réalisation: 1) Fournir à l ESTI un dossier le plus complet possible 2) Planification intelligente de la réalisation (intégrer un DDR du côté alternatif, utilisation de câbles renforcés DC pour les liaisons jusqu aux boîtes de groupe, puis câbles XKT ou GKT pour les lignes principales [résistent aux coups de foudre, sont sans halogènes et participent à la liaison équipotentielle], intégrer 2 dispositifs de coupure, un en amont et un en aval de l onduleur, placer judicieusement les dispositifs de protection (accessibilité), s assurer de la nécessité de raccordement au paratonnerre, etc ) 3) Définir la nécessité de protection par parasurtensions (vivement recommandée et parfois imposée par l assurance cantonale des bâtiments, police du feu) 4) Se procurer les documents de conformité auprès des différents intervenants 5) Fournir une documentation technique à la clientèle (avec schéma d ensemble, concept de terre et protection, descriptions avec indications exactes des types, produits, fonctions des matériels, onduleurs, mode d emploi, etc ) 6) Les raccordements électriques et liaisons côté continu sont à soigner tout particulièrement 44
45 Annexes: Conseils de réalisation: 7) Les modules solaires surisolés sont à préférer dans tous les cas 8) Si l onduleur ne comporte pas clairement de séparation galvanique (voir documentation du constructeur), un DDR doit être inséré dans le circuit du côté alternatif. Le type de DDR doit être choisi pour pouvoir déclencher même en cas de présence de courant de défaut continu. 8) Aucune partie en contact ou en influence optique (concentration solaire) avec une matière combustible ne doit pouvoir dépasser 80 C 9) Le dispositif de sectionnement côté continu peut être réalisé par des prises / fiches (=dispositifs conjoncteurs) mais seulement si Imax = 10A ; Pmax par fiche = 2kW ; Pmax onduleur = 6kW Les documents annexés ne sont pas des documents officiels de l ESTI! Ce sont des aides à la réalisation qui sont soumis à adaptations et évolution. Ils ont été créent afin de faciliter la coordination entre les parties intervenant lors de la mise en œuvre d installations photovoltaïques 45
46 Installations photovoltaïques: Et tout cela pour éviter ça. 46
47 Contacts et informations: ESTI Romandie Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne 021 / Pour vos questions: sujet: «installations photovoltaïques» 47
Directive Photovoltaïque solaire (PV) - Systèmes d alimentation électrique
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI ESTI n 233 version 0914 f Directive Photovoltaïque solaire (PV) - Systèmes d alimentation électrique Auteur ESTI Valable à partir du 01.09.2014
Papier sur l état de la technique. relatif au Guide de protection incendie AEAI. Capteurs et panneaux solaires
Papier sur l état de la technique relatif au Guide de protection incendie AEAI Capteurs et panneaux solaires Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie Association suisse des professionnels de l énergie
OIBT 2002 OIBT 2002. Page 1
OIBT 2002 Page 1 Structure de l ordonnancel Ch. 1 Dispositions générales Ch. 2 Autorisations pour travaux d installation Ch. 3 Exécutions des travaux d installation Ch. 5 Emoluments, recours, dispositions
10nouvelles formations
Centre de Perfectionnement Interprofessionnel Interprofessionelles Weiterbildungszentrum Se former dans l électricité? Nous répondons pleinement à vos besoins! Un nouveau partenariat est né! Cinelec et
Directive. Installations électriques des bateaux. ESTI n 607 version 1012 f. (De Bateaux) Valable à partir du 1 er octobre 2012. Téléchargement sous:
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI ESTI n 607 version 1012 f Directive Installations électriques des bateaux (De Bateaux) Auteur ESTI Valable à partir du 1 er octobre 2012 Remplace