Source: https://www.hyges.de/de/trinkwasser.html
Timestamp: 2020-05-28 16:17:50
Document Index: 381514231

Matched Legal Cases: ['§ 15', '§ 5', '§ 7', '§ 14', '§ 5', '§ 7', '§ 6', '§ 7', '§ 6']

Trinkwasser - HyGES
Mikrobiologische und chemische Wasseruntersuchungen gemäß Trinkwasser- Verordnung
Eine der größten Gesundheitsgefahren, die vom Trinkwasser ausgehen können, sind Infektionen mit Krankheitserregern. Die mikrobiologischen Untersuchungsparameter gilt es somit routinemäßig zu überprüfen.
Trinkwasser muss frei von Krankheitserregern und potentiell gesundheitlich gefährdenden Stoffen sein. Um mikrobiologische Gefährdung der Trinkwasserqualität durch Verunreinigungen fäkalen Ursprungs auszuschließen, müssen festgesetzte bakteriologische Parameterwerte eingehalten werden, die als Grenzwerte in der Trinkwasser- Verordnung festgelegt sind.
TrinkwV, § 15 Absatz 1c; DIN EN ISO 6222;
TrinkwV, Anlage 1 (zu § 5 Absatz 2 und 3), Anlage 3 (zu § 7 und § 14 Absatz 3, Teil I, II):
Parameter Trinkwasser ohne Desinfektion Trinkwasser mit Desinfektion Trinkwasser aus Wasserbehältern
Koloniezahl bei 22°C 100 KBE/ ml 20 KBE/ ml 1000 KBE/ ml
Koloniezahl bei 36°C 100 KBE/ ml 100 KBE/ ml 100 KBE/ ml
Escherichia coli 0 KBE/100 ml
Enterokokken 0 KBE/100 ml
Coliforme Keime 0 KBE/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 KBE/100 ml
Clostridium perfringens (Oberflächenwasser) 0 KBE/100 ml
Grenzwerte: Anforderung an Wasser, das zur Abfüllung in Behältnissen zur Abgabe bestimmt ist.
TrinkwV, Anlage 1 (zu § 5 Absatz 2 und 3), Teil II:
Escherichia coli 0 KBE/250 ml
Enterokokken 0 KBE/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 KBE/250 ml
(Anlage 3 zu § 7, Teil II);
Technischer Maßnahmenwert Legionella spec.: 100 KBE/ 100ml
KBE = Koloniebildende Einheit
Virale Krankheitserreger, die sich durch hohe Umweltresistenzen und gleichzeitig häufig sehr niedrigen Infektionsdosen auszeichnen (z. B. Noro- Viren), werden bei dem vorliegenden „Prinzip der Untersuchung auf Indikatororganismen“ nicht erfasst. Da aufgrund der hohen zu untersuchenden Probenvolumina und trotz einer eventuellen „Virusfreiheit“ in der überprüften Probe eine erforderliche Sicherheit (im Sinne des WHO- Konzeptes) nicht gegeben ist, sind Untersuchungsverfahren auf Viren im Sinne von Endproduktkontrollen derzeit absolut nicht praktikabel.
Die WHO kommt beispielsweise zu dem Ergebnis, dass in mehr als 30m³ Wasser weniger als ein Viruspartikel enthalten sein darf, wenn pro einer Million Wasserverbraucher weniger als ein Disease Adjusted Life Years (DALY, entwickeltes Sicherheitskonzept der WHO ) auftreten soll (WHO 2004, Guidelines for Drinking-water Quality, 3.Ed.; Vol.1, Recommendations. World Health Organization, Geneva). Hier sind Risikoabschätzung auf der Bewertungsgrundlage der Rohwasserqualität sowie der Leistungsfähigkeit der Wasseraufbereitungs- verfahren und –anlagen geeigneter.
Chemische Wasseruntersuchungen gemäß TrinkwV
Mögliche Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität können neben den mikrobiologischen Faktoren auch in chemischer Hinsicht durch Materialien der Wasserversorgungsanlagen bedingt sein.
Zu den wichtigsten Werkstoffgruppen für die Wasserversorgung zählen metallene Werkstoffe (z. B. Kupfer, Kupferlegierungen, verzinkter Stahl), mineralische Werkstoffe (wie Emaille, keramische und zementgebundene Materialien) sowie eine Vielzahl organischer Materialien (z. B. PVC, PE, PU, PP, Silkon u.a.), die Kontakt mit dem Trinkwasser haben.
Die für die Aufbereitung und Verteilung des Wassers für den menschlichen Gebrauch verwendeten Werkstoffe und Materialien dürfen nur in einem begrenzten Umfang Stoffe an das Wasser abgeben.
In der Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) und Anlage 3 zu (§ 7) der TrinkwV sind chemische Parameter genannt, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöhen (Teil I), deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann (Teil II) sowie Indikatorfunktionen besitzen.
Chemische Parameter, deren Konzentrationen im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen können, sind gemäß TrinkwV, Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2), Teil II:
Parameter Grenzwert [mg/l] Anmerkung
Arsen 0,010
Cadmium 0,0030
Blei 0,010 Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe
Nickel 0,020
Nitrit 0,50
PAK 0,00010
Benzo-(a)-pyren 0,000010
Trihalogenmethane 0,050
Epichlorhydrin 0,00010 Grenzwerte beziehen sich auf Restmonomerkonzentrationen im Wasser
Vinylchlorid 0,00050
Sehr häufig werden die zu untersuchenden Parameter von den zuständigen Gesundheitsbehörden im Vorfeld festgelegt. Sofern dies nicht der Fall ist, bitten wir Sie, mit uns als Untersuchungsstelle Kontakt aufzunehmen.
Zur Probenentnahme.