Source: http://docplayer.fi/1638712-Tekninen-kasikirja-anturi-kytkennanohjain-1-1-kert-2-1-kert-2-2-kert.html
Timestamp: 2016-10-21 13:38:35+00:00
Document Index: 24423155

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ']

⭐Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert.
Download "Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert."
1 Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1/1-kert. (SSA-F-1.1.1) 2/1-kert. (SSA-F-2.1.1) 2/2-kert. (SSA-F-2.2.1)2 Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus Käytetyt symbolit Määräysten mukainen käyttö Määräysten vastainen käyttö Kohderyhmä / henkilökunnan koulutus Turvallisuusohjeet 6 3 Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita 7 4 Tuotekuvaus Toimitussisältö Tyyppien yleiskuva Toimintojen yleiskuva Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 1/1-kert Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 2/1-kert Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 2/2-kert Anturit 11 5 Tekniset tiedot Yleiskatsaus Kuormatyypit Mitat Liitäntäkaaviot 13 6 Asennus Suunnitteluohjeita Asennusta koskevia turvallisuusohjeita Asennus / pystytys 15 7 Käyttöönotto Laitteiden kohdistaminen ja kanavien määrittäminen Asetusmahdollisuudet kanavaa kohden Linkitysten tekeminen 25 8 Päivitysmahdollisuudet 27 9 Käyttö Huolto Puhdistus Virhetiladiagnoosi 29 23 Ohjetta koskevia huomautuksia 1 Ohjetta koskevia huomautuksia Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi ja noudata kaikkia ohjeita. Näin vältetään henkilö- ja esinevahingot ja varmistetaan tuotteen turvallinen ja moitteeton käyttö ja pitkä käyttöikä. Säilytä käsikirja huolellisesti. Mikäli luovutat laitteen uudelle käyttäjälle, anna tämä käsikirja mukaan. Busch-Jaeger ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat käsikirjan noudattamatta jättämisestä. Mikäli tarvitset lisätietoja tai sinulla on laitetta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Busch- Jaegeriin tai käy tutustumassa internet-sivuihimme osoitteessa: 34 Turvallisuus 2 Turvallisuus Laite on rakennettu valmistushetkellä voimassa olevien tekniikan sääntöjen mukaan ja se on käyttöturvallinen. Se on tarkastettu ja saatettu liikkeelle tehtaalta turvateknisesti moitteettomassa kunnossa. Silti on olemassa jäännösvaaroja. Lue turvallisuusohjeet ja noudata niitä vaarojen välttämiseksi. Busch-Jaeger ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. 2.1 Käytetyt symbolit Seuraavat symbolit viittaavat erityisiin vaaroihin, joita aiheutuu laitetta käytettäessä, tai ne sisältävät hyödyllisiä ohjeita. Varoitus Tämä symboli yhdessä signaalisanan Varoitus kanssa kuvaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Huomio esinevahingot Tämä symboli kuvaa tuotteelle mahdollisesti vahingollista tilannetta. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai tuhoutumisen. Ohje Tämä symboli kuvaa tietoja tai viittauksia toisiin hyödyllisiin aiheisiin. Kyseessä ei ole vaarallista tilannetta kuvaava signaalisana. Tämä symboli kuvaa ympäristönsuojelua koskevia tietoja. Käsikirjassa käytetään seuraavia symboleita kuvaamaan erityisiä vaaroja: Tämä symboli kuvaa sähköstä johtuvaa vaarallista tilannetta. Mikäli näin merkittyä ohjetta ei oteta huomioon, seurauksena on vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. 45 Turvallisuus 2.2 Määräysten mukainen käyttö Laite on anturi-/kytkennänohjainyksikkö hajautettuun uppoasennukseen. Laite on tarkoitettu seuraavaan:» lueteltujen teknisten tietojen mukaiseen käyttöön,» asennettavaksi kuiviin sisätiloihin ja soveltuviin uppoasennusrasioihin,» käytettäväksi laitteessa olevia liitäntämahdollisuuksia hyödyntäen. Määräysten mukainen käyttö edellyttää, että tämän käsikirjan kaikkia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. 2.3 Määräysten vastainen käyttö Kaikki muu kuin luvussa 2.2 mainittu käyttö on määräysten vastaista käyttöä ja voi aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja. Busch-Jaeger ei ota vastuuta vaurioista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat laitteen määräysten vastaisesta käytöstä. Käyttäjä/käyttäjäyritys on yksinomaisessa vastuussa siitä aiheutuvista riskeistä. Laitetta ei ole tarkoitettu seuraavaan:» omavaltaisten rakenteellisten muutosten tekoon,» korjausten tekoon,» käytettäväksi ulkotiloissa tai kosteissa tiloissa,» käytettäväksi lisäväyläkytkimen kanssa. 2.4 Kohderyhmä / henkilökunnan koulutus Laitteen asennus, käyttöönotto ja huolto on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi. Sähköalan ammattilaisen on luettava ennen töiden aloittamista käsikirja läpi, ymmärrettävä sen sisältö ja noudatettava sen ohjeita. Sähköalan ammattilaisen on lisäksi varmistettava, että käyttömaassa voimassa olevia kansallisia määräyksiä noudatetaan sähköisten laitteiden asennuksen, toimintatarkastuksen, korjauksen ja huollon yhteydessä. Sähköalan ammattilaisen on tunnettava ns. Viisi turvallisuussääntöä (DIN VDE 0105, EN 50110) ja sovellettava niitä oikein: 1. Irtikytkentä sähköverkosta 2. Suojaaminen uudelta päällekytkennältä 3. Jännitteettömän tilan toteaminen 4. Maadoitus ja oikosulku 5. Vieressä sijaitsevien, jännitteen alaisten osien peittäminen tai suojaaminen. 56 Turvallisuus 2.5 Turvallisuusohjeet Varoitus Sähköinen jännite! 230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara. Jännitettä johtaviin osiin suora tai epäsuora koskeminen aiheuttaa vaarallisen kehon läpivirtauksen. Seurauksena voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema.» 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset!» Kytke verkkojännite pois ennen asennusta/purkamista.» Älä koskaan käytä laitetta, mikäli liitäntäkaapelit ovat vioittuneet.» Älä avaa kiinteästi ruuveilla kiinnitettyjä suojuksia laitteen kotelosta.» Laitetta saa käyttää vain, mikäli se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.» Älä tee laitteeseen, sen osiin tai lisävarusteisiin muutoksia tai korjauksia.» Pidä laite kaukana vedestä ja kosteista ympäristöistä. Huomio esinevahingot Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat laitevauriot. Kosteus ja laitteen likaantuminen voivat aiheuttaa laitteen tuhoutumisen.» Laite on siksi suojattava kuljetuksen, varastoinnin ja käytön aikana kosteudelta, lialta ja vaurioitumiselta. 67 Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita 3 Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita Kaikki pakkausmateriaalit ja laitteet ovat varustettu asianmukaista hävittämistä koskevilla merkinnöillä ja tarkastussineteillä. Tuotteet vastaavat lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitelakia ja REACH-säädöstä (EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS), (EU-REACH-säädös ja laki säädöksen noudattamisesta (EY) Nr.1907/2006). Laitteessa on tärkeitä raaka-aineita, joita voi käyttää uudelleen. Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa.» Pakkausmateriaalit ja sähkölaitteet ja/tai niiden osat on aina vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen tai hävitettävä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta. 78 Tuotekuvaus 4 Tuotekuvaus Kuva 1: Tuotteen yleiskuva [1] Uppoasennettava yksikkö [2] Anturi anturille/kytkennänohjaimelle 1/1-kert. [3] Anturi anturille/kytkennänohjaimelle 2/1-kert. ja 2/2-kert. [4] Peitekehys (ei sisälly toimitukseen) [5] Vippa (ei sisälly toimitukseen) Laite on anturi-/kytkennänohjainyksikkö hajautettuun uppoasennukseen. Laitteita käytetään sekä käyttöelementteinä että myös toimilaitteina sähköisten kuormien päällekytkemiseksi. Anturi ja toimilaite on yhdistetty uppoasennettavaan yksikköön [1]. Anturi ja kytkentäkanavat on jo esiohjelmoitu toimitustilassa (painike ylös/alas: päälle/pois; vasen vippa). Esikonfiguroinnin voi kuitenkin sovittaa halutulla tavalla. Väyläjännitteen poiskytkemisen ja loppulaitteen liitännän jälkeen loppulaitetta voi kytketä suoraan käyttöelementistä. Sisäänrakennettu väyläliitin mahdollistaa kytkennän Tuotteen muita ominaisuuksia:» Vihreät LEDit suunnannäyttövalona/tilanäyttönä,» vaihdettavat vipat ja vastaavat symbolit. 4.1 Toimitussisältö Toimitussisältöön kuuluu vain uppoasennettava yksikkö [1] ja anturi [2 tai 3]. Sitä on täydennettävä vielä soveltuvalla vipalla [5] ja peitekehyksellä [4]. Ohje Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan valita vippoja, joilla on erilaisia siltauksia. Kytkinsarjoja koskevia lisätietoja on Sähköisessä luettelossa (www.busch-jaeger-catalogue.com). 89 Tuotekuvaus 4.2 Tyyppien yleiskuva Tuotenro. Tuotenimi Anturikanavat Toimilaiteka navat Kytkentäk uorma SSA-F Anturi/releyksikkö 1/1-kert x 2300W SSA-F Anturi/releyksikkö 2/1-kert x 2300W SSA-F Anturi/releyksikkö 2/2-kert x 1200W Taulukko1: Tyyppien yleiskuva 4.3 Toimintojen yleiskuva Seuraavassa taulukossa on laitteen mahdollisten toimintojen ja sovellusten yleiskuva: Käyttöpinnan symboli Tietoja Nimi: anturi Tyyppi: anturi Kuuluu: anturi/kytkennänohjain Toiminto: käyttöelementti ohjaamiseen Nimi: kytkennänohjain Tyyppi: toimilaite Kuuluu: anturi/kytkennänohjain Toiminto: kytkee kytkettyjä kuormia Taulukko 2: Toimintojen yleiskuva 910 Tuotekuvaus 4.4 Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 1/1-kert Kuva 2: Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 1/1-kert. (ilman anturia) [1] Vaihelähtö L [2] Merkintä TOP [3] Anturin liitinrima [4] Tyyppikilpi [5] Alempi liitinlohko [6] Väyläliitin 4.5 Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 2/1-kert Kuva 3: Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 2/1-kert. (ilman anturia) [1] Vaihelähtö L [2] Merkintä TOP [3] Anturin liitinrima [4] Tyyppikilpi [5] Alempi liitinlohko [6] Väyläliitin 1011 Tuotekuvaus 4.6 Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 2/2-kert Kuva 4: Laitenäkymä anturi/kytkennänohjain 2/2-kert. (ilman anturia) [1] Vaihelähtö L [2] Merkintä TOP [3] Anturin liitinrima [4] Tyyppikilpi [5] Alempi liitinlohko [6] Väyläliitin 4.7 Anturit 1 2 Kuva 5: Anturit [1] Anturi anturille/kytkennänohjaimelle 1/1-kert. [2] Anturi anturille/kytkennänohjaimelle 2/1-kert. ja 2/2-kert. 1112 Tekniset tiedot 5 Tekniset tiedot 5.1 Yleiskatsaus Parametrit Virransyöttö Väylälaite Liitäntä Johtotyyppi Eristys Enimmäiskuorma Kytketty kuormajohto Nimellisteho Kotelointiluokka Arvo 24 VDC (saadaan väylälinjasta) 1 (12 ma) Väyläliitin: 0,4-0,8 mm J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm 6-7 mm 10 Ax 230 V ~, 50 / 60 Hz; Ruuviliittimet: 2x2,5 mm 2 jäykkä; 2x1,5 mm 2 joustava 2-kert. kytkennänohjain: 2 x 5 A / 4 Ax; 1-kert. kytkennänohjain: 1 x 10 Ax IP20 Ympäristön lämpötila - 5 C + 45 C Varastointilämpötila - 20 C + 70 C Taulukko 3: Tekniset tiedot 5.2 Kuormatyypit Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert. Anturi/kytkennänohjain 2/1-kert. Anturi/releyksikkö 2/2-kert W 1200 W 2300 W 1000 W 2300 VA 800 VA CFL 2300 W 920 W LED Yleensä 100 W Yleensä 2x80 W Taulukko 4: Kuormatyypit 1213 Tekniset tiedot 5.3 Mitat Ohje Kaikki mitat mm. Kaikilla tässä käsikirjassa mainituilla laitetyypeillä on samat mitat ,1 31,5 71 Kuva 6: Kaikkien kuvattujen laitetyyppien mitat 5.4 Liitäntäkaaviot L N 10 A SSA-F SSA-F Bus L N 10 A Bus SSA-F L A - + B L A Kuva 7: Sähköinen liitäntä 1314 Asennus 6 Asennus 6.1 Suunnitteluohjeita Ohje Järjestelmää koskevat suunnittelu- ja sovellusohjeet käyvät ilmi sen voi ladata osoitteesta 6.2 Asennusta koskevia turvallisuusohjeita 1 TOP 5 2 > 10 mm 3 4 Kuva 8: SELV-virtapiirit [1] Väyläjohdin [2] Uppoasennettava asennusrasia [3] Laiteistukka [4] Kannatinkehys [5] 230 V -syöttöjohto Varoitus oikosulun aiheuttama hengenvaara 230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengenvaara pienjännitejohdon oikosulun yhteydessä.» Asennuksen yhteydessä on huolehdittava, että SELV-virtapiirit ovat riittävän kaukana (> 10 mm) muista virtapiireistä (ks. Kuva 8).» Mikäli vähimmäisetäisyys alitetaan, on käytettävä esim. sähkörasioita tai eristysletkuja.» Varmista oikea polariteetti.» Noudata voimassaolevia standardeja. 1415 Asennus Varoitus sähköisen jännitteen aiheuttama hengenvaara Jännitettä johtaviin osiin suora tai epäsuora koskeminen aiheuttaa vaarallisen kehon läpivirtauksen. Seurauksena voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema. Virheellisesti suoritetut sähköisiin laitteistoihin kohdistuvat työt vaarantavat oman hengen ja käyttäjän hengen. Samoin ne voivat aiheuttaa tulipalon ja vakavia esinevahinkoja.» Laitteet saa asentaa vain, mikäli asentajalla on tarvittavat sähkötekniset tiedot ja taidot (ks. luku 2.4)» Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojavarusteita.» Käytä tarkoitukseen soveltuvia työkaluja ja mittauslaitteita.» Tarkista jännitteensyöttöverkon tyyppi (TN-järjestelmä, ITjärjestelmä, TT-järjestelmä) varmistaaksesi, että sitä koskevia liitäntäedellytyksiä noudatetaan (klassinen nollaus, suojamaadoitus, tarvittavat lisätoimenpiteet jne.). 6.3 Asennus / pystytys Ohje Sisäänrakennetulla väyläliittimellä varustetut laitteet soveltuvat asennettaviksi uppoasennettaviin rasioihin tarvittavaa kannatinkehystä käyttäen. Laiteistukka on jo asetettu kannatinkehykseen. 1» Käännä laite oikeaan asennusasentoon. - TOP -merkinnän [1] tulee osoittaa ylöspäin. - Väyläliittimen [2] on osoitettava ylöspäin. 2 1516 Asennus 1» Kytke väyläliittimen [1] kanssa. Varmista oikea polariteetti!» Kytke 230 V -syöttöjohto asempaan liitinlohkoon [2]. Noudata kytkentäkaavioita luvussa SSA-F SSA-F SSA-F-2.2.1» Aseta laite uppoasennettavaan rasiaan ja kiinnitä se ruuveilla.» Mikäli anturia ei ole vielä esiasennettu ja/tai irrotettu, aseta se laiteistukan päälle. Varmista pistokelistan oikea asento.» Työnnä suojus (vippa, tässä esimerkkinä yksinkertainen vippa) anturin päälle. Varmista vippa-alustan oikea asento. 1617 Käyttöönotto 7 Käyttöönotto Käyttöönotto tehdään System Access Pointin verkkopohjaisen käyttöpinnan kautta. System Access Point luo yhteyden ja älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välille. Sen kautta tunnistetaan ja ohjelmoidaan käyttöönoton aikana eri laitteita. Laitteet, jotka on kytketty fysikaalisesti kirjautuvat automaattisesti System Access Pointiin. Ne lähettävät tietoja koskien niiden tyyppiä ja tuettuja toimintoja (ks. Taulukko 2, luku 4.3). Ensimmäisessä käyttöönotossa kaikille laitteille annetaan yleiset nimet (esim. kytkennänohjain 1, ). Käyttäjän tulee muuttaa kyseiset nimet järkeviksi laitteistokohtaisiksi nimiksi (esimerkki: Olohuoneen valo, kun kyseessä on olohuoneen toimilaite. Laitteet on parametroitava lisätoimintojen suorittamiseksi. Seuraavissa luvuissa on kuvattu anturi-/kytkennänohjaisyksiköiden käyttöönotto. Oletuksena on, että kokonaisjärjestelmän peruskäyttöönottovaiheet on jo suoritettu loppuun. Samoin oletetaan, että käyttäjällä on hallussa System Access Pointin verkkopohjaisen käyttöönotto-ohjelmistoa koskevat perustiedot ja -taidot. Ohje Käyttöönottoa ja parametrointia koskevia yleisiä tietoja on Teknisessä käsikirjassa sekä System Access Pointia koskevassa onlineaputoiminnossa. 1718 Käyttöönotto 7.1 Laitteiden kohdistaminen ja kanavien määrittäminen Järjestelmään kytketyt laitteet on tunnistettava, eli se kohdistetaan niiden toiminnon perusteella huoneeseen ja niille annetaan kuvaava nimi. Kohdistus tehdään System Access Pointin verkkopohjaisen käyttöpinnan linkitystoiminnolla Laitteen lisääminen Kuva 9: Laitteen lisääminen» Valitse listalta Laitteen lisääminen haluttu sovellus ja vedä se Drag&Droptoiminnolla työskentelypinnalla olevaan pohjapiirrokseen. 1819 Käyttöönotto Kuva 10: Kohdistaminen - Näkyviin avautuu automaattisesti ponnahdusikkuna, jossa näkyy kaikki laitteet, jotka sopivat valittuun sovellukseen. Haluttu laite voidaan nyt tunnistaa kahdella eri tavalla. Tunnistus sarjanumeroa käyttämällä L Sensor/Switch actuator 1/1gang BDT ABB Living room light flushm. R A Kuva 11: Tunnistus sarjanumeroa käyttämällä» Vertaa laitekaavioon liimatun tunnistusmerkin 3-numeroista lyhyttä numeroa listalla oleviin numeroihin ja tunnista siten etsitty laite ja mahdollisesti etsitty kanava. 1920 Käyttöönotto Tunnistus kytkemällä (soveltuu vain toimilaitteille) Kuva 12: Tunnistus kytkemällä» Valitse laite ja kanava listalta.» Paina kytkentäkenttää laitteen yksityiskohtaisesta näkymästä. - Kytkettyä loppulaitetta kytketään.» Jatka niin kauan, kunnes olet löytänyt etsityn laitteen. 2021 Käyttöönotto Nimen antaminen Kuva 13: Nimen antaminen» Syötä helposti ymmärrettävä nimi, jolla sovellus näytetään myöhemmin (esim. kattovalo ).» Paina alhaalla oikealla olevaa väkästä syötettyjen tietojen tallentamiseksi. Ohje Laiteasetuksia voidaan sovittaa System Access Pointin verkkopohjaisen käyttöpinnan kautta. Esiohjelmoiduissa laitteissa (anturi-/kytkennänohjainyksikkö) esiasetuksia voidaan muuttaa. Kanavavalintaa voidaan siten muuttaa. Kyseiset asetukset voidaan kuitenkin tehdä osittain vain asentajapääsyn kautta (ks. System Access Pointin onlineaputoiminto). Parametriasetukset jäävät kuten yllä on kuvattu. 2122 Käyttöönotto 7.2 Asetusmahdollisuudet kanavaa kohden Jokaiselle kanavalle voidaan tehdä yleiset asetukset ja erityiset parametriasetukset. Asetukset tehdään System Access Pointin verkkopohjaisen käyttöpinnan linkitystoiminnolla. Laitteen valitseminen 2 1 Kuva 14: Laitteen valitseminen» Valitse laitesymboli [1] työnäkymän pohjapiirroksesta. - Kyseessä olevan kanavan kaikki asetusmahdollisuudet näkyvät listanäkymässä [2]. Vippojen (anturit) kohdalla on valittava vastaava vippa. Seuraavat asetukset ovat saatavilla. 2223 Käyttöönotto Asetukset anturi/releyksikkö 1/1-kert. Toimilaiteasetukset [1] Nimen muuttaminen [2] Kanavan poistaminen valitsemalla X [3] Toimilaitteen kytkeminen kytkentäkentästä [4] Toisen symbolin valinta [5] Jälkikäyntiajan asetus sekunteina Kytkentäkentillä -/+ voi määrittää, kuinka kauaksi aikaa esim. valo jää päälle sen jälkeen kun toimilaite on kytkenyt loppulaitteen pois päältä. [6] Menettely häiriötilanteissa: Näyttö vain tiedoksi! Asetuksia ei voi tehdä. 6 Anturiasetukset Sensor/ Switch actuator 1/1gang [1] Nimen muuttaminen [2] Kanavan poistaminen valitsemalla X [3] Vipan valinta listanäkymästä Vippa-asetukset [1] Nimen muuttaminen [2] Anturin kytkeminen kytkentäkentästä [3] LED-päällekytkentäkirkkauden yö/päivä asetus prosentteina kytkentäkentistä -/+: Kyseisten parametrien kautta voi määrittää, kuinka kirkkaana LED palaa prosentuaalisesti yöllä/päivällä. Huomio! Parametri on toimintakykyinen vain, mikäli aikaprofiili toiminnolla LEDpäivä-/yö-vaihtokytkentä on olemassa. Laitteen (kanavan) on oltava linkitetty kyseisen toiminnon kanssa! Käyttösymboli: [4] LED-käyttötavan valinta: Suunnannäyttövalo: LED palaa jatkuvasti. Tilanäyttö: LED palaa painettaessa. Seuraava parametri on heti käytettävissä esiohjelmoiduissa laitteissa. Kaikissa muissa laitteissa se on käytettävissä vasta toimilaitteen kanssa tehdyn linkityksen jälkeen. Asetus listanäkymästä tapahtuu sen jälkeen System Access Pointin verkkopohjaisen käyttöpinnan linkitystoiminnolla. [5] Toiminnon valinta: Function Control element 5 Käyttöelementti, himmennysanturi, portaikkovaloanturi, anturi pakkoasento päälle/pois 2324 Käyttöönotto Asetukset anturi/releyksikkö 2/1-kert. Toimilaiteasetukset: kuten anturissa/kytkennänohjaimessa 1/1-kert. Anturiasetukset: [1] Nimen muuttaminen [2] Kanavan poistaminen valitsemalla X [3] Vipan valinta listanäkymästä Vippa-asetukset: kuten anturissa/kytkennänohjaimessa 1/1-kert Asetukset anturi/releyksikkö 2/2-kert. Toimilaiteasetukset: kuten anturissa/kytkennänohjaimessa 1/1-kert., tosin käytettävissä on 2 toimilaitekanavaa! Anturiasetukset: kuten anturissa/kytkennänohjaimessa 2/1-kert. Vippa-asetukset: kuten anturissa/kytkennänohjaimessa 2/1-kert. 2425 Käyttöönotto 7.3 Linkitysten tekeminen Kohdistustoiminnon kautta lisätyt anturi-/kytkennänohjainyksiköt voidaan nyt linkittää keskenään. Siten voidaan toteuttaa yksinkertaisia PÄÄLLE-/POISkytkentöjä tai vaihtokytkentöjä. Linkitys tapahtuu System Access Pointin verkkopohjaisen käyttöpinnan linkitystoiminnolla. Ohje Esiohjelmoiduissa laitteissa (kytkennänohjainyksiköt) luodaan automaattisesti linkitys toimilaitteen ja anturin välille, koska ne yhdistyvät samassa laitteessa Toimilaitteen ja anturin liittäminen 1 2 Kuva 15: Toimilaitteen ja anturin liittäminen» Jotta toimilaite saadaan liitetyksi anturiin, klikkaa ensin haluttua anturia [1], joka on tarkoitus kytkeä toimilaitteeseen, ja sen jälkeen toimilaitetta [2].» Paina alhaalla oikealla olevaa väkästä syötettyjen tietojen tallentamiseksi. - Sininen yhteysviiva osoittaa kyseisten kahden laitteen välisen linkityksen. Suoritettu konfigurointi siirretään automaattisesti laitteisiin. Tiedonsiirto voi vielä (laitteiden lukumäärästä riippuen) joitain sekunteja. Kyseessä olevien laitteiden yläpuolella näkyy tiedonsiirron aikana edistymispalkki. 2526 Käyttöönotto Toimilaitteen liittäminen vielä yhteen anturiin 1 2» Jotta toimilaite saadaan liitetyksi vielä yhteen anturiin, klikkaa ensin kyseistä toista haluttua anturia [1], joka on tarkoitus kytkeä toimilaitteeseen, ja sen jälkeen toimilaitetta [2]. - Toisen anturin ja toimilaitteen väliin ilmestyy toinen sininen yhteysviiva. - Anturia voi käyttää suoraan paikan päältä onnistuneen tiedonsiirron jälkeen. 2627 Päivitysmahdollisuudet 8 Päivitysmahdollisuudet Laitteisto-ohjelmisto päivitetään System Access Pointin verkkopohjaisen käyttöpinnan kautta. 2728 Käyttö 9 Käyttö Ohjaus tapahtuu yksittäisiä vippoja painamalla. Niiden toiminto määritetään niihin kohdistetulla sovelluksella ja sen esiohjelmoinnilla sekä parametroinnilla. Vipoille (ohjauspainikkeille) on olemassa useita eri käyttötarkoituksia. Ohje Toimitussisältöön kuuluu vain elektroniikkayksikkö. Sitä on täydennettävä vielä soveltuvalla vipalla ja peitekehyksellä. Kytkinsarjoja koskevia lisätietoja on Sähköisessä luettelossa (www.busch-jaeger-catalogue.com). 2829 Huolto 10 Huolto Laite on huoltovapaa. Vaurioiden (esim. kuljetuksesta, varastoinnista aiheutuneet) ilmetessä ei saa tehdä mitään korjauksia. Takuu raukeaa, jos laite avataan! On varmistettava, että laitteeseen pääsee käsiksi sen käyttöä, tarkastusta, katsomista, huoltoa ja korjausta varten (standardin DIN VDE mukaisesti) Puhdistus Likaantuneet laitteet voidaan puhdistaa kuivalla liinalla. Mikäli se ei riitä, voidaan käyttää myös saippualiuokseen kevyesti kostutettua liinaa. Missään tapauksessa ei saa käyttää syövyttäviä aineita tai liuotinainetta Virhetiladiagnoosi Mikäli laite ei toimi, vaihelähdön (L) kautta voidaan mitata L-vaihekuorma ja siten voidaan määrittää, johtaako laite virtaa liitännän jälkeen. Mikäli laite johtaa kuormaa, häiriön syy ei johdu elektroniikkayksiköstä Kuva 16: Vaihelähtö L» Vedä vippa [3] ja anturi [2] irti.» Työnnä virranmittauslaitteen tunnistin vaihelähtöön L [1]. - Mittauslaite näyttää, kulkeeko laitteessa virta. 2930 ABB-ryhmään kuuluva yritys Busch-Jaeger Elektro GmbH Postfach Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Keskusmyyntipalvelu: Puh.: Faksi: Ohje Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin ja tätä dokumenttia koskeviin muutoksiin milloin vain ja ilman erillistä ilmoitusta. Tilausten osalta pätevät sovitut yksityiskohtaiset tiedot. ABB ei ota minkäänlaista vastuuta tässä dokumentissa olevista mahdollisista virheistä tai puutteista. Pidätämme itsellämme kaikki tätä dokumenttia ja sen tietoja ja kuvia koskevat oikeudet. Jäljentäminen, tietojen luovuttaminen kolmansille tahoille tai sisällön käyttö, myös osittainen, ilman ABB:n erillistä lupaa on kielletty Copyright 2014 Busch-Jaeger Elektro GmbH Kaikki oikeudet pidätetään Samankaltaiset tiedostot
2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Lisätiedot KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch
"Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364391460577_174011.docx @ 293639 @ @ 1 === Ende der Liste Lisätiedot === Ende der Liste für Textmarke Cover ===
Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_174011.docx @ 205708 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8365 Lisätiedot Käyttöohje Busch-ComfortTouch
1673-1-8041 19.12.2014 Busch-ComfortTouch Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - Bedienungsanleitung - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364392422833_174011.docx Lisätiedot PrintJet ADVANCED. Käyttöopas
PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Lisätiedot Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV
Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän Lisätiedot 2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34
Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49 Lisätiedot Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)
Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Lisätiedot Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla
Käyttöohje KL1904 TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Versio: 1.2.3 Päiväys: 04.12.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Käsikirjasta 3 1.1.1 Vastuuedellytykset Lisätiedot INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas
INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control Lisätiedot Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave
Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti: Lisätiedot ESC 214/214z/216/216z
ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön Lisätiedot VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo
TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet... Lisätiedot Käyttöohje Finnisch UFS 940sw
Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Alkusanat Arvoisa asiakas, tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan sinua hyödyntämään uuden satelliittivastaanottimesi lukuisia toimintoja. Olemme pyrkineet laatimaan ohjeista Lisätiedot LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN Lisätiedot Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje
Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai Lisätiedot Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315
Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo Lisätiedot > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.
Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös Lisätiedot Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5 Lisätiedot ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08
ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut Lisätiedot VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.
Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan Lisätiedot Pikaohje Versio 1 2 syyskuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa Sisäosissa Lisätiedot Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt
Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset... Lisätiedot Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041
Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4 Lisätiedot DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE
DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 ESITTELY... 3 1.1 DNA Liikkuva laajakaista... 3 1.2 DNA Nettikaista... 3 1.3 Toiminta-alue... 3 2 MOKKULAN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... Lisätiedot Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti
Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen Lisätiedot KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.
Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3 Lisätiedot Monitoimi- DVD-tallennin
4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60 Lisätiedot PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás