Source: http://docplayer.es/8448230-Procedimiento-de-declaraciones-juradas-pdj-cuestionario-de-grifos-flotantes.html
Timestamp: 2019-01-23 19:36:46
Document Index: 272407600

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 33', 'Artículo 42', 'Artículo 23', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 38', 'Artículo 43', 'Artículo 39', 'Artículo 56', 'Artículo 69', 'Artículo 44', 'Artículo 50', 'Artículo 57', 'Artículo 43', 'Artículo 42', 'Artículo 30', 'Artículo 53', 'Artículo 36', 'Artículo 58', 'Artículo 59']

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO DE GRIFOS FLOTANTES - PDF
Download "PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO DE GRIFOS FLOTANTES"
Gloria Bustamante del Río
1 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO DE GRIFOS FLOTANTES
2 TABLA DE ESTACIONES DE GRIFOS FLOTANTES Tabla 1: Definiciones MEM DGH Registro DGH ITF EIA PAMA EIAP EIA-sd Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Hidrocarburos Registro constitutivo unificado donde se inscriben las Personas que desarrollan actividades en el Sub Sector Hidrocarburos el cual es administrado y regulado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Ultimo Informe Técnico Favorable de Uso y Funcionamiento o de Modificación y/o Ampliación de Uso y funcionamiento Estudio de Impacto Ambiental. Documento de evaluación ambiental de aquellos proyectos de inversión cuya ejecución puede generar Impactos Ambientales negativos significativos en términos cuantitativos o cualitativos. Dicho estudio, como mínimo debe ser a nivel de Factibilidad del Proyecto. Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Es el programa donde se describió las acciones e inversiones necesarias para cumplir con el Reglamento en su versión aprobada con D.S. Nº EM. Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. Es aquel desarrollado con información bibliográfica disponible, que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco impacto en ecosistemas no frágiles. Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. Documento de evaluación ambiental de los proyectos de inversión cuya ejecución puede generar Impactos Ambientales negativos susceptibles de ser eliminados o minimizados mediante la adopción de acciones y/o medidas fácilmente aplicables.
3 TABLA DE ESTACIONES DE GRIFOS FLOTANTES Tabla 1: Definiciones DIA PAC PMA PEMA Residuos del Ambito de Gestión Municipal Residuos del Ambito de Gestión No Municipal Declaración de Impacto Ambiental. Documento que tiene el carácter de Declaración Jurada donde se expresa que el proyecto de inversión cumple con la legislación ambiental y que es susceptible de generar Impactos Ambientales negativos poco significativos, de acuerdo con los criterios de protección ambiental y la normativa ambiental vigente. Plan Ambiental Complementario. Instrumento de Gestión Ambiental para los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos que cuentan con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) según lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos aprobado con D.S. Nº EM y que no hayan dado cumplimiento a dicho Programa. Plan de Manejo Ambiental. Es el Instrumento Ambiental producto de una evaluación ambiental que de manera detallada establece las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos generados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los Planes de Relaciones Comunitarias, Monitoreo, Contingencia y Abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. Programa Especial de Manejo Ambiental. Instrumento de Gestión Ambiental para el caso de que el Titular de las actividades de minería, de Hidrocarburos o de electricidad se encuentre imposibilitado de continuar con la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental y Plan de Cierre o Abandono por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Residuos de origen doméstico y comercial Son de carácter peligroso y no peligroso, generados en las áreas productivas e instalaciones industriales o especiales. No comprenden aquellos residuos similares a los domiciliarios y comerciales generados por dichas actividades.
4 DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN Número de matrícula del artefacto naval: 1.DATOS DE LAS INSTALACIONES: 1.1.De haberse efectuado alguna modificación o ampliación en el establecimiento respecto de las condiciones en las que fue autorizada su operación, ha cumplido con obtener el Informe Técnico Favorable de OSINERGMIN que autorice dicha ampliación o modificación? En caso de haber respondido NO a la pregunta anterior, marque en la tabla siguiente las modificaciones o ampliaciones realizadas en su establecimiento sin la autorización de OSINERGMIN (puede marcar varias opciones):
5 Base Legal Literal c) del artículo 86º del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar, son infracciones sancionables las siguientes: c) La ampliación o modificación de las instalaciones sin contar con las autorizaciones respectivas. Respuesta Marcar Modificación y/o Ampliación realizada en: Tanques de almacenamiento Surtidores/Dispensadores Estructuras metálicas Instalación de bombas sumergibles Reubicación de bocas de llenado y/o tubos de venteo Cambio de artefacto naval -Si ha obtenido el Informe Técnico Favorable de OSINERGMIN que autoriza las modificaciones o ampliaciones realizadas en su establecimiento, marque SI. -Si ha efectuado la ampliación o modificación de las instalaciones de su establecimiento sin contar con el Informe Técnico Favorable de OSINERGMIN, marque NO. -Si mantiene su establecimiento en las mismas condiciones en las que se autorizó su operación (no realizó modificaciones o ampliaciones), marque N.A.
6 1.2. Cumple con mantener inoperativas las instalaciones que han sido ampliadas o modificadas sin autorización en su establecimiento? Base Legal Literal b) del artículo 86º del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar, son infracciones sancionables las siguientes: b) La instalación y/o funcionamiento de establecimientos, sin haber obtenido las autorizaciones otorgadas por las Municipalidades y la DGH o la DREM del departamento correspondiente. Respuesta -Si mantiene inoperativas las instalaciones que han sido ampliadas o modificadas sin autorización en su establecimiento, marque SI. -Si las instalaciones que han sido ampliadas o modificadas sin autorización en su establecimiento se encuentran operativas, marque NO. -Si no ha efectuado la ampliación o modificación de las instalaciones de su establecimiento o habiéndola efectuado ha contado con las autorizaciones respectivas, marque N.A.
7 2.SEGURIDAD: 2.1. Las bocas de llenado están dotadas de tapas herméticas diferenciadas para cada producto? Base Legal Numeral 1 del artículo 33º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberán observarse los siguientes requisitos: 1. Estarán dotadas de tapas herméticas, diferenciadas para cada producto. Respuesta -Si todas las bocas de llenado están dotadas de tapas herméticas diferenciadas para cada producto, marque SI. -Si alguna de las bocas de llenado no está dotada de tapa hermética o las tapas herméticas no están diferenciadas para cada producto, marque NO.
8 BOCAS DE LLENADO CON TAPAS HERMÉTICAS, DIFERENCIADAS POR PRODUCTO TAPA HERMÉTICA DE AJUSTE RÁPIDO
9 2.2. El interruptor de corte de energía eléctrica que actúa en las unidades de suministro de combustible o bombas remotas se encuentra operativo y ubicado en lugar visible? Base Legal Artículo 42º del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: Deberán instalarse interruptores de corte de energía eléctrica, para actuar sobre las unidades de suministro de combustibles, o bombas remotas, distantes de ellas y visiblemente ubicables. Respuesta -Si el interruptor de corte de energía eléctrica que actúa en las unidades de suministro de combustible o bombas remotas se encuentra operativo y ubicado en lugar visible, marque SI. -Si no se ha instalado un interruptor de corte de energía eléctrica que actúe sobre las unidades de suministro de combustible o bombas remotas o éste no se mantiene operativo y/o ubicado en un lugar visible, marque NO.
10 INTERRUPTORES DE CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PULSADOR DE EMERGENCIA) QUE ACTUAN SOBRE LAS UNIDADES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE O BOMBAS REMOTAS DISTANTE DE ELLAS Y VISIBLEMENTE UBICABLES
11 2.3. Todo el material utilizado en la construcción del establecimiento es incombustible? Base Legal Artículo 23º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Todo el material de construcción utilizado en los Establecimientos de Venta de Combustibles debe ser incombustible. Respuesta -Si el establecimiento ha sido construido totalmente con material incombustible, marque SI. -Si el establecimiento no ha sido construido totalmente con material incombustible, marque NO.
12 EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADO EN LOS GRIFOS FLOTANTES DEBE SER INCOMBUSTIBLE GRIFO FLOTANTE CONSTRUIDO DE MATERIAL INCOMBUSTIBLE GRIFO FLOTANTE CONSTRUIDO DE MATERIAL INCOMBUSTIBLE
13 2.4. Ha realizado el mantenimiento de las instalaciones eléctricas por lo menos una vez en el último año? Fecha del último mantenimiento (dd/mm/aa): Fecha del próximo mantenimiento (dd/mm/aa): Base Legal Artículo 43º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las instalaciones eléctricas deberán revisarse por lo menos una vez al año a fin de comprobar el estado de los conductores y su aislación. Respuesta -Si ha efectuado el mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas en los últimos 365 días calendario, marcar SI. -Si no ha efectuado el mantenimiento total de las instalaciones eléctricas en los últimos 365 días calendario, marcar NO.
14 2.5. Los Surtidores y/o Dispensadores están instalados en forma fija? Base Legal Artículo 44º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Los surtidores deberán estar instalados en forma fija. Respuesta -Si todos los surtidores y/o dispensadores están instalados en forma fija a su base, marque SI. -Si alguno de los surtidores y/o dispensadores no están instalados en forma fija a su base, marque NO.
15 LOS SURTIDORES Y/O DISPENSADORES DEBERÁN ESTAR INSTALADOS EN FORMA FIJA SURTIDORES INSTALADOS EN FORMA FIJA EN UNA BASE DE FIERRO SURTIDORES INSTALADOS EN FORMA FIJA EN UNA BASE DE FIERRO
16 2.6. Las conexiones de los tanques se efectúan por la parte superior? Base Legal Artículo 25º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las conexiones de los tanques deben hacerse por la parte superior. Respuesta -Si las conexiones de los tanques se efectúan por la parte superior, marque SI. -Si alguna de las conexiones de los tanques no se efectúa por la parte superior, marque NO.
17 2.7. Las conexiones de los tanques, incluidas las de medición, cuentan con tapas herméticas en buen estado para asegurar la hermeticidad? Base Legal Artículo 25º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Todas las conexiones incluidas aquellas para hacer mediciones deberán contar con tapas herméticas. Respuesta -Si todas las conexiones, incluidas las bocas de medición, tienen tapas herméticas y se encuentran en buen estado de funcionamiento, marque SI. -Si alguna de las conexiones, incluidas las bocas de medición, no tienen tapa hermética o no se encuentran en buen estado de funcionamiento, marque NO.
18 2.8. Los extremos de los tubos de ventilación descargan hacia arriba u horizontalmente? Base Legal Artículo 30º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: El extremo de los tubos de ventilación descargará los vapores hacia arriba u horizontalmente, nunca hacia abajo. Respuesta -Si todos los extremos de las tuberías de ventilación descargan los vapores hacia arriba u horizontalmente, marque SI. -Si alguno de los extremos de las tuberías de ventilación no descarga los vapores hacia arriba u horizontalmente, marque NO.
19 LA VÁLVULA DE CIERRE AUTOMÁTICO SE COLOCARÁ EN LA TUBERÍA DE COMBUSTIBLE INMEDIATA A LA BASE DEL MISMO VÁLVULAS DE CIERRE AUTOMÁTICO INSTALADAS AL NIVEL DE LA BASE DEL DISPENSADOR Y SOPORTADAS A TRAVÉS DE BARRA METÁLICA ANCLADA EN LA BASE DEL DISPENSADOR VISTA DE LAS VÁLVULAS DE CIERRE AUTOMÁTICO SOPORTADAS A TRAVÉS DE BARRA METÁLICA
20 2.9. El extremo de descarga de la tubería de ventilación termina a no menos de 4 m sobre el nivel de la cubierta? Base Legal Artículo 30º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Los extremos de descarga de las tuberías de ventilación deberán terminar a no menos de cuatro metros (4 m) del nivel del terreno adyacente. Respuesta -Si los extremos de las tuberías de ventilación terminan a no menos de 4 m del nivel de la cubierta, marque SI. -Si alguno de los extremos de las tuberías de ventilación termina a menos de 4 m del nivel de la cubierta, marque NO.
21 TAPA HERMÉTICA EN LA TUBERÍA DE MEDICIÓN DEL TANQUE
22 2.10. Cumple con no tener interconectadas las tuberías de venteo de tanques distintos? Base Legal Artículo 30º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: En ningún caso deberán interconectarse venteo de tanques distintos. Respuesta -Si cumple con no tener interconectadas las tuberías de venteo de tanques distintos (excepto cuando el sistema de recuperación de vapores de los tanques de gasolina es manifoleado), marque SI. -Si mantiene interconectadas las tuberías de venteo de tanques distintos y el sistema de recuperación de vapores de los tanques de gasolina no es manifoleado, marque NO. -Si el sistema de recuperación de vapores de los tanques de gasolina es manifoleado, marque N.A.
23 TUBERÍAS DE VENTILACIÓN DESCARGAN HACIA ARRIBA A MÁS DE 4 M SOBRE EL NIVEL DE LA CUBIERTA TUBERÍAS DE VENTILACIÓN
24 2.11.En las áreas de almacenamiento de combustible donde pueden exisitir vapores inflamables de combustible, los equipos e instalaciones eléctricas son del tipo antiexplosivo? Base Legal Artículo 38º del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: En lugares donde se almacenan combustibles los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser de tipo antiexplosivo, dentro de aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles. Artículo 43 del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: Las lámparas y equipos eléctricos que se usen dentro de las fosas de lubricante u otros lugares donde puedan haber acumulación de vapores o gases deben ser a prueba de explosión y mantenerse en buen estado. Respuesta -Si todos los equipos e instalaciones eléctricas son del tipo antiexplosivo en las áreas de almacenamiento de combustible donde puedan exisitir vapores inflamables de combustible, marque SI. -Si alguno de los equipos e instalaciones eléctricas no es del tipo antiexplosivo en las áreas de almacenamiento de combustible donde puedan existir vapores inflamables de combustible, marque NO.
25 LA DESCARGA DE LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN TERMINA A MÁS DE 1 METRO POR ENCIMA DE LA CORONACIÓN DE LA PARED DE LA CASETA TUBERÍA DE VENTILACIÓN
26 2.12. Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones cuentan con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división y la identificación de la entidad que aprobó su uso (Clase I, División 1 ó 2)? Base Legal Artículo 39 del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo Nº EM: Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones deberán tener inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo y además la identificación de la Entidad que aprobó su uso. Respuesta -Si los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones cuentan con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división y la identificación de la entidad que aprobó su uso (Clase I, División 1 ó 2), marque SI. -Si los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones no cuentan con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división y la identificación de la entidad que aprobó su uso (Clase I, División 1 ó 2), marque NO.
27 INSTALACIONES ELÉCTRICAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN EN EL INTERIOR DEL SURTIDOR INSTALACIÓN ELÉCTRICA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN EN LA BOMBA SUMERGIBLE SELLO ANTIEXPLOSIVO SELLO ANTIEXPLOSIVO
28 2.13. El personal que labora en el establecimiento está entrenado en el uso de extintores y en práctica contraincendio? Fecha de última práctica contra incendio (dd/mm/aa): Instructor (Nombre/Apellidos, DNI): Participantes: (Nombre/Apellidos, DNI) (Nombre/Apellidos, DNI) (Nombre/Apellidos, DNI) Base Legal Artículo 56º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Todo el personal que labora en las Estaciones de Servicios o Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deben estar entrenados en el uso de extinguidores y en prácticas contra incendio. Respuesta -Si todo el personal que labora en el establecimiento ha sido entrenado en el manejo de extintores y en prácticas contra incendio, marque SI. -Si alguien del personal que labora en el establecimiento no ha recibido una capacitación para el manejo de los extintores o en prácticas contra incendio, marque NO.
29 2.14. Las máquinas que despachan gasolinas están identificadas con la letra G seguida del octanaje y las que despachan otros combustibles llevan el nombre del tipo de producto, indicándose en ambos casos si el combustible lleva aditivos? Base Legal Artículo 69º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las máquinas despachadoras de gasolina deberán estar identificadas con la letra G en mayúsculas, seguida del número de octanaje correspondiente. Las que despachan otros combustibles deberán llevar el nombre del tipo de producto que expenden. En ambos casos se deberá indicar claramente si el combustible lleva aditivos. Artículo 44º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Deberá identificarse el combustible que se expende a ambos lados del surtidor. Respuesta -Si las máquinas que despachan gasolinas están identificadas con la letra G seguida del octanaje y las que despachan otros combustibles llevan el nombre del tipo de producto, indicándose si el combustible lleva aditivos, marque SI. -Si alguna de las máquinas que despacha gasolina no está identificada con la letra G seguida del octanaje, o alguna de las que despacha otro producto no está identificada con el nombre del tipo de producto, o no se indica en alguna de las máquinas de despacho si el combustible lleva aditivos, marque NO.
30 2.15. Se han colocado en el establecimiento letreros visibles que indiquen la prohibición de fumar y hacer fuego abierto? Base Legal Artículo 50º del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: No será permitido fumar ni hacer fuego abierto en las Estaciones de Servicio y en los Grifos, se deberá colocar avisos visibles que indiquen esta prohibición. Respuesta -Si se han colocado en el establecimiento letreros que indiquen la prohibición de fumar y hacer fuego abierto, marque SI. -Si no se han colocado en el establecimiento letreros que indiquen la prohibición de fumar y hacer fuego abierto, marque NO.
31 2.16. El establecimiento cuenta con asesoría en prevención de riesgos? Nombre del asesor (Nombre/Apellidos): DNI/RUC: Teléfono: Dirección: Base Legal Artículo 57º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Toda instalación deberá contar con la asesoría de un experto en prevención de riesgo, el que asesorará en todos los aspectos relacionados con la seguridad de ellas, pudiendo exceptuarse de este requerimiento siempre que la empresa que le provee el combustible les preste este servicio a través de sus propios expertos en seguridad o por asesoría externa. Respuesta -Si el establecimiento cuenta con la asesoría de un experto en prevención de riesgos o la empresa que le provee el combustible le presta este servicio a través de sus propios expertos en seguridad o por asesoría externa, marque SI. -Si el establecimiento no cuenta con la asesoría de un experto en prevención de riesgos y la empresa que le provee el combustible no le presta este servicio a través de sus propios expertos en seguridad o por asesoría externa, marque NO.
32 LAS BOMBAS SUMERGIBLES DEBERÁN CONTAR CON DETECTORES DE FUGAS DE COMBUSTIBLE
33 2.17.Si el establecimiento está ubicado en un área donde se pueden producir tormentas eléctricas, las instalaciones están equipadas con sistema contra rayos? Base Legal Artículo 43 del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: Para el manejo y almacenamiento de Hidrocarburos, el operador Titular de las Actividades de Hidrocarburos cumplirá con los siguientes requisitos: f) En áreas con tormentas eléctricas las instalaciones estarán equipadas con sistema contra rayos. Respuesta -Si las instalaciones están equipadas con sistema contra rayos, marque SI. -Si las instalaciones no están equipadas con sistema contra rayos, marque NO. -Si el establecimiento no está ubicado en un área donde puedan ocurrir tormentas eléctricas, marque N.A.
34 EXTINTOR IMPULSADO POR CARTUCHO DE 12 KG. DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) TIPO ABC
35 CARTILLA CON INSTRUCIONES PARA SU USO UBICACIÓN DE EXTINTORES
36 2.18. Las cajas de interruptores o el control de circuitos y tapones están ubicados a una distancia mayor a 3 m de los tubos de ventilación, bocas de llenado e islas de surtidores? Base Legal Artículo 42º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las cajas de interruptores o control de circuito y tapones estarán a una distancia mayor de tres metros (3 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado o isla de surtidores. Respuesta -Si las cajas de interruptores o el control de circuitos y tapones están ubicados a más de 3 m de los tubos de ventilación y bocas de llenado o islas de surtidores, marque SI. -Si las cajas de interruptores o el control de circuito y tapones no están ubicados a una distancia mayor a 3 m de los tubos de ventilación, bocas de llenado o islas de surtidores, marque NO.
37 SURTIDORES IDENTIFICADOS CORRECTAMENTE CON LOS PRODUCTOS QUE EXPENDEN
38 2.19. Los tanques de almacenamiento están dotados de tuberías de ventilación debidamente operativas y diseñadas de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente? Base Legal Artículo 30º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación denominada venteo. La capacidad de los sistemas de venteo de los tanques deberá calcularse y los sistemas construidos de modo que nunca se produzcan presiones manométricas interiores en los tanques superior a 17 KPa (0,7 Kg/cm2). En todo caso los diámetros nominales mínimos de venteo no pueden ser inferiores a los indicados en el siguiente cuadro: DIAMETRO NOMINAL DE VENTEO DE TANQUES SUBTERRANEOS LONGITUD DE CAÑERIA DE VENTEO (METROS) Flujo máximo (litros/hora) a mm 30 mm 30 mm a mm 40 mm 50 mm a mm 50 mm 50 mm a mm 50 mm 75 mm
39 AVISOS VISIBLES QUE PROHIBEN FUMAR Y HACER FUEGO ABIERTO EN EL ESTABLECIMIENTO
40 Respuesta -Si cada tanque de almacenamiento está dotado de una tubería de ventilación debidamente operativa y diseñada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, marque SI. -Si alguno de los tanques de almacenamiento no está dotado de una tubería de ventilación debidamente operativa o ésta no ha sido diseñada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, marque NO.
41 2.20. Lleva un registro de los incidentes de fugas, derrames y descargas no reguladas de Hidrocarburos y de cualquier sustancia química peligrosa manipulada como parte de su actividad? Base Legal Artículo 53 del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM. El operador Titular de la Actividad de Hidrocarburos deberá llevar un registro de los incidentes de fugas, derrames y descargas no reguladas de Hidrocarburos y de cualquier sustancia química peligrosa manipulada como parte de su actividad. Asimismo deberá informar al OSINERG del incidente cuando el volumen de la fuga, derrame o descarga no regulada sea mayor a un (1) barril en el caso de Hidrocarburos líquidos, y a mil (1000) pies cúbicos en el caso de Hidrocarburos gaseosos o la cantidad aprobada por la DGAAE a propuesta del Titular a través del PMA para otras sustancias químicas. Respuesta -Si tiene un registro de los incidentes de fugas, derrames y descargas no reguladas de Hidrocarburos y de cualquier sustancia química peligrosa manipulada como parte de su actividad, marque SI. -Si no tiene un registro de los incidentes de fugas, derrames y descargas no reguladas de Hidrocarburos y de cualquier sustancia química peligrosa manipulada como parte de su actividad, marque NO.
42 LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TANQUES SE INSTALARÁ EN UNA PARTE VISIBLE PARA CONTROL POSTERIOR PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE
43 2.21. El establecimiento cuenta con dos extintores de combustible de 11 a 15 kg impulsados por cartucho externo multipropósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio al 75% de fuerza y con una certificación U.L. no menor a 20 A: 80 BC) debidamente operativos? Base Legal Artículo 36º del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: Toda Estación de Servicio y Puesto de Venta de Combustibles (Grifos) estará provisto de un mínimo de dos (2) extintores contraincendio, portátiles de once kilogramos (11 kg) a quince kilogramos (15 kg) impulsado por cartucho externo, cuyo agente extinguidor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio al 75% de fuerza y con una certificación U.L. no menor a 20 A : 80 BC). Respuesta -Si el establecimiento cuenta con 2 extintores como mínimo que reúnan las características establecidas en la normatividad vigente, marque SI. -Si el establecimiento no cuenta con 2 extintores como mínimo que reúnan las características establecidas en la normatividad vigente, marque NO.
44 2.22. La Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual se encuentra vigente y cumple con el monto mínimo requerido por la normativa vigente? Compañía de seguros: Número de Póliza: Monto de la Póliza: Fecha final de vigencia (dd/mm/aa): Base Legal Artículo 58º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N EM: Las personas que realizan actividades de Comercialización de Hidrocarburos, deberán mantener vigente una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que cubra los daños a terceros en sus bienes y personas por siniestros que pudieren ocurrir en sus instalaciones o medios de transporte, según corresponda, expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país, sin perjuicio de otras pólizas que pudiera tener el propietario. Artículo 59 del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EM: Los montos mínimos de dichos seguros de responsabilidad civil extracontractual, expresados en Unidad Impositiva tributaria (UIT) vigente a la fecha de tomar o renovar la póliza, serán los siguientes: ( )
45 d) Para los Grifos Flotantes y barcazas, el monto de cobertura de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual, será fijado por las Capitanías de Puerto respectivas. Respuesta -Si el establecimiento cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente que cubre el monto mínimo requerido por la normativa vigente, marque SI. -Si el establecimiento no cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente o dicha póliza no cubre el monto mínimo requerido por la normativa vigente, marque NO.
46 INCUMPLIMIENTOS MÁS COMUNES
47 BOCAS DE LLENADO SIN TAPAS HERMÉTICAS BOCAS DE LLENADO CON TAPAS ROSCADAS
48 TUBERIAS DE MEDICIÓN SIN TAPAS HERMÉTICAS TUBERÍAS DE MEDICIÓN CON TAPAS ROSCADAS
49 SURTIDOR DE GASOLINA NO ESTÁ IDENTIFICADO CORRECTAMENTE. FALTA ANTEPONER LA LETRA G EN MAYUSCULAS AL OCTANAJE
50 EXTINTOR DE CO2 EXTINTORES NO REGLAMENTARIOS EXTINTORES DE PQS TIPO ABC SIN CARTUCHO EXTERNO
51 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSEGURAS
ANEXO 5 CUESTIONARIO APLICABLE A GRIFOS FLOTANTES
ANEXO 5 CUESTIONARIO APLICABLE A GRIFOS FLOTANTES DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN Número de matrícula del artefacto naval: 1. DATOS DE LAS INSTALACIONES: 1.1 De haberse efectuado alguna modificación
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS (PDJ) CUESTIONARIO APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIOS Y GRIFOS GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS
PARA CALDERAS NUEVAS:
REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA CALDERA En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 numeral 15, 47 numeral 1, 63 y 64 de la Ley Orgánica de Prevención,
Resumen de Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD
Procedimiento para la Inspección, Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Combustibles Líquidos, Biocombustibles y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos Resumen de Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD
DESCARGA RESPONSABLE DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO
DESCARGA RESPONSABLE DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO Nuestro compromiso con los clientes que atendemos en las Estaciones de Servicio, es entregar siempre un servicio de excelencia,
ANTEPROYECTO PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE PRODUCTOS DE GAS SEGURIDAD. PC Nº 7 FECHA: 08 de Junio del 2009
DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ANTEPROYECTO PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE PRODUCTOS DE GAS SEGURIDAD PC Nº 7 FECHA: 08 de Junio del 009 PRODUCTO : ARTEFACTOS DE USO DOMESTICO PARA COCINAR QUE UTILIZAN
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN COCINAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN COCINAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO CARACTERISTICAS DE COCINAS ESCOLARES INFRAESTRUCTURA Instalaciones eléctricas y de gas confiables Suelo y paredes con superficie lavable Fregadero
APRUEBAN NORMAS PARA LA COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Y EL COES
APRUEBAN NORMAS PARA LA COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Y EL COES Decreto Supremo Nº 062-2009-EM EL PRESIDENTE DE LA
DE CARGAS DE COMBUSTIBLE
SISTEMA DE CONTROL DE CARGAS DE COMBUSTIBLE FOLLETO EXPLICATIVO Folleto explicativo Sistema de Control de Cargas de Combustible. 1. Resumen del producto 1.1. Información General Nuestra empresa ha desarrollado
Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 111 Jueves, 12 de junio de 2014 Pág. 40941 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2014,
Instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos
Instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos El Grupo CLH El Grupo CLH es la compañía líder en transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en el mercado español así como en la distribución
Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales Ministerio de Transportes y Comunicaciones 21 de julio de 2008
Lineamientos para elaborar un plan de abandono de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos de consumidor directo para empresas de transporte en el Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ISO 14001 EN LA VICERRECTORÍA DEL CAMPUS MEXICALI UABC MAC REBECA BEATRIZ FLORES
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ISO 14001 EN LA VICERRECTORÍA DEL CAMPUS MEXICALI UABC MAC REBECA BEATRIZ FLORES ANTECEDENTES CAMPUS MEXICALI CAMPUS TIJUANA CAMPUS ENSENADA ANTECEDENTES La UABC esta comprometida
Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE)
INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20
HOJA DE SEGURIDAD EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 20 30 LIBRAS CON MANGUERA Y ABRAZADERA
MPA-02-F-7-8 8/09/3 Página de 5 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 20 30 LIBRAS CON MANGUERA Y ABRAZADERA IMAGEN PRODUCTO SIMBOLO NFPA (NIVEL DE RIESGO) Salud Riesgo Específico 0 0 Inflamabilidad Reactividad
Requisitos para la Autorización de Manejadores de Sustancias, Materiales o Desechos Peligrosos y Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
www.pwc.com/ve Boletín de Actualidad Corporativa Requisitos para la Autorización de Manejadores de Sustancias, Materiales o Desechos Peligrosos y Registro de Generadores de Desechos Peligrosos Asesoría
REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS. ROPO
Jornadas Técnicas Uso sostenible de productos fitosanitarios en el sector Agrario Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Delegación Territorial de Cádiz Departamento de Sanidad Vegetal REQUISITOS
EXPOSICION DE MOTIVOS ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ATENCIÓN PREFERENTE A LAS MUJERES EMBARAZADAS, NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA ADECUACION ARQUITECTÓNICA DE LAS EDIFICACIONES I.