Source: https://docplayer.cz/43791892-Seap-rokycany-s-r-o-1-uvod-2-zakladni-udaje-na-patku-122-rokycany.html
Timestamp: 2020-04-08 09:05:57+00:00
Document Index: 17677413

Matched Legal Cases: ['zákona č. 86', 'zákona č. 86', 'čl. 8', 'čl. 8', 'zákona č. 338', 'čl. 6']

SEAP Rokycany s.r.o. 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Na Pátku 122, Rokycany - PDF Free Download
Download "SEAP Rokycany s.r.o. 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Na Pátku 122, Rokycany"
1 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE STÁVAJÍCÍ STAV DEMONTÁŽE ZÁKLADNÍ POPIS NOVÉHO STAVU ZDROJ TEPLA VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES ROZVODY TOPNÉ VODY ZABEZPEČOVACÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY SYSTÉM REGULACE IZOLACE, NÁTĚRY A ZÁVĚSY ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ PROVOZ ZAŘÍZENÍ BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA ZÁVĚR ÚVOD Projekt řeší: Rekonstrukci vytápění Mateřské školy v obci Březová č.p. 51, okr. Beroun, kraj Středočeský. Investorem je obec Březová. Jedná se o zrušení stávajícího kotle na tuhá v 1. PP, osazení nového kotle na tuhá paliva s akumulačními nádobami do 1. PP a komplexní výměnu stávajícího systému ústředního vytápění za nový. Požadavky: Platné a doporučené právní předpisy a ČSN (především vyhl. 193/2007 Sb., ČSN 12831, ČSN , ČSN atd.) a běžné profesní zvyklosti. Koordinace: Stavba bude prováděna ve stávajícím objektu a tomuto je nutné přizpůsobit veškeré prováděné práce jak s ohledem na snížení výskytu hluku, prachu, zamezení vzniku požáru, tak s ohledem na omezené manipulační prostory, nutnost pohybu uvnitř a vně domu, nutnost koordinace prací s uživateli objektu atd. Pro realizaci je také nutná koordinace mezi potřebnými profesemi a stavebním stavem budovy. Je nutné při realizaci zkoordinovat případné drobné stavební, instalatérské, elektro a další činnosti, a to jak z důvodu nutné koordinace umístění, provádění prací a montáží, tak vzájemných funkčních vazeb. Popis: Stávající systém vytápění bude kompletně demontován včetně kotle na tuhá paliva. Nové ústřední vytápění bude provedeno pro celou budovu nové jako jeden společný systém. Jako zdroj tepla bude použit jeden nízkoemisní kotel na tuhá paliva o max. výkonu 32 kw. Kotel bude doplněn dvěma akumulačními nádržemi. Součástí projektu je i ohřev teplé vody zásobníkovým ohřívačem s kombinovaným ohřevem (topná voda/elektro). Jako otopná tělesa jsou zvolena ocelová desková topná tělesa a trubková tělesa. Rozvody topné vody jsou navrženy z měděného potrubí, které bude s ohledem možné poškození vedeno na veřejně přístupných v lištách. Součástí dodávky bude i kompletní systém regulace kotle, dodávky topné vody a osazení termostatických ventilů. Místnost s kotlem vzhledem k malému výkonu není kotelnou dle vyhl. ČÚBP 91/93 a ČSN 07, ale dle zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší se jedná o malý stacionární spalovací zdroj znečišťování (0-0,2 MW). 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zdroj tepla: 1 x nízkoemisní kotel na spalování uhlí a dřeva o max. výkonu 32 kw Celkový výkon zdroje tepla: cca 32 kw Způsob vytápění 2.NP: teplovodní vytápění otopnými tělesy Teplonosná látka: topná voda až 75/55 C Výkon topných těles: 32,4 kw Technická zpráva Strana 1 (celkem 8)
2 Systém teplotní regulace: Zdroj znečištění: Odkouření: nad střechu budovy dle ČSN Provoz kotelny: pro vytápění a ohřev teplé vody 3. STÁVAJÍCÍ STAV termostatické ventily dle zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší se jedná o malý stacionární spalovací zdroj znečišťování (0-0,2 MW). Stávající budova je v současné době vytápěna systémem ústředního vytápění s kotlem na tuhá paliva. Jsou použita článková topná tělesa. Systém stávajícího vytápění je teplovodní s nuceným oběhem topné vody se spodním rozvodem z ocelových trubek. 4. DEMONTÁŽE Stávající systém topný systém, to je topná tělesa, potrubní rozvody, kotel na tuhá paliva, atd., včetně veškerého příslušenství, bude kompletně demontován a nahrazen novým systémem vytápění a ohřevem teplé vody. Po provedených demontážích je, mimo místa, která budou případně opětovně použita pro nové rozvody, nutné provést stavební dovyplnění chybějících částí (např. po dále nevyužívaných prostupech) stavebních konstrukcí a trvalé statické zajištění s min. stejnou únosností, jakou mají okolní konstrukce. Pokud dodavatel nebude schopen rozhodnout svými pracovníky o správnosti a dostatečnosti použitého řešení demontáží a zajištění, a to především s ohledem na bezpečnost, zachování stability stavby a umožnění bezpečného budoucího využívání stavby, atd., musí si přizvat příslušně autorizovanou osobu dle zákona 360/1992 Sb. Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to především, že dodavatel (původce odpadů) bude odpady třídit podle druhů a kategorií v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. Odpady, které nemůže sám využít, nabídne k využití jiné osobě a nebude-li možné odpady takto využít, zajistí jejich likvidaci. Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci. 5. ZÁKLADNÍ POPIS NOVÉHO STAVU Pro nový systém vytápění bude vhledem nízké účinnosti stávajícího kotle použit nový stacionární nízkoemisní kotel o výkonu max. 32 kw. Kotel bude umístěn v místnosti původní kotelny v 1. PP. Součástí kotle bude ekvitermní regulace. U kotle bude umístěno expanzní zařízení s tlakovou expanzní nádobou s membránou a součástí kotle bude komplexní zabezpečovací zařízení. Pro cirkulaci topné vody bude použito elektronické čerpadlo a pro kotlový okruh bude použito zařízení bránící nízkoteplotní korozi. Stávající topná tělesa budou nahrazena novými. Nově jsou použita ocelová desková topná tělesa a trubková tělesa. Topný systém bude nově proveden horizontálním rozvodem vedeným z části stávajícími topnými kanálky, z části nad podlahou a z části v izolační vrstvě podlahy. Teplá voda bude ohřívána v zásobníkovém ohřívači kombinovaným způsobem, tj. topnou vodou v topném období a elektricky mimo topné období. 6. ZDROJ TEPLA Zdroj tepla: Stacionární nízkoemisní kotel pro spalování uhlí a dřeva o výkonu max. do 32 kw včetně veškerého příslušenství. Kotel bude doplněn akumulační nádrží. Výkon kotle: cca 32 kw Akumulační nádrž: Bude použita akumulační nádrž s vnitřním plovoucím zásobníkem na TV, celkový objem 825 litrů, objem zásobníku TV 220 litrů. Nádrž bude dodána vč. tepelné izolace, elektrické topné vložky o výkonu 6 kw, elektrické aktivní anody a dalšího příslušenství. Příklad provedení nádrže: Technická zpráva Strana 2 (celkem 8)
3 Schéma kotle: Zjednodušené schéma je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Kotel bude mimo jiné vybaven: - Pojistným a zařízením s pojistným přetlakem 250 kpa, tj. pojistným ventilem - Uzavíracími armaturami - možnost odstavení kotle. - Kotlovým okruhem pro zabránění nízkoteplotní koroze. - Typovou ekvitermní regulací. - Záložním zdrojem elektrické energie s kapacitou min. 8 hodin. - GSM modulem na hlášení poruch. Umístění: Zdroj tepla bude umístěn v 1. PP v místnosti původního zdroje tepla. Přesné umístění kotle v místnosti bude upraveno podle výsledku revize komínových průduchů. V době zpracování projektové dokumentace nebyla revize komínu k dispozici. Pod kotel bude proveden betonový sokl výšky 50 mm. Odkouření: Odkouření bude provedeno ocelovým kouřovodem do stávajícího komínového průduchu nad střechu domu. Komín je nutné před zapojením kotle vyčistit. Odkouření bude provedeno dle ČSN Přívod spalovacího vzduchu: Neuzavíratelnou mřížkou ve dveřích nad podlahou velikosti min. 0,032 m 2. Sklad paliva: Skladování paliva bude stávajícím způsobem v místnosti s kotlem. Doplň. top. vody: Přes hadici a uzávěr se zpětnou klapkou a automatickým dopouštěcím ventilem s regulátorem tlaku z nového přívodu studené vody. 7. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT Norma: Vnitřní teplota: Tepelná ztráta: ČSN EN pro oblastní výpočtovou teplotu -15 C. Tepelné ztráty byly vypočteny pomocí autorizovaného programu. Ve výpočtu byla zahrnuta tepelná ztráta přirozeným větráním cca 0,5 l/hod a zátopový součinitel F RH =20 W/m 2. Dle EN 12831, to je převážně 20 C, v hernách 22 C, v sociálních zařízeních 24 C. 26,8 kw. Při výpočtu bylo uvažováno se zateplením objektu, tj. se zateplením obvodových stěn, stropu do půdního prostoru a výměnou výplní v obvodových stěnách na hodnoty doporučené dle ČSN NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES Otopná tělesa: Ve všech vytápěných místnostech jsou navržena nová ocelová desková topná tělesa se spodním přívodem a trubková otopná tělesa. Typy, výkony a umístění jednotlivých topných těles jsou patrné z výkresové části. Uchycení těles: Otopná tělesa budou upevněna pomocí typových úchytů a dle pokynů výrobce na stěny. Barevné řešení: Předpokládá se použití běžných těles v bílém provedení. Instalovaný výkon: cca 32 kw Technická zpráva Strana 3 (celkem 8)
4 Napojení těles: Tělesa jsou na topný rozvod napojena termostatickým ventilem a regulačním šroubením. 9. ROZVODY TOPNÉ VODY Materiál: Systém nových rozvodů topné vody bude proveden z měděného potrubí. Spojování potrubí bude prováděno lisováním. Ve veřejně přístupných místech, kde je potrubí vedeno nad podlahou bude rozvod zakrytován krycími lištami. Vedení rozvodu: Trasy a způsoby rozvodů jsou patrné z výkresové části PD. Odvzdušnění: Potrubí, pokud to bude technicky možné, musí být vyspádováno sklonem tak, aby jej bylo možné vypustit. Na všechna nejvyšší místa topných rozvodů budou osazeny automatické odvzdušňovací ventily a všechna topná tělesa budou vybavena ručními odvzdušňovacími ventily. Na všechna nejnižší místa soustavy se osadí vypouštěcí kohouty. U kotle budou osazeny vypouštěcí armatury, které slouží i pro doplňování topné vody. Nucený oběh: elektronické čerpadlo 10. ZABEZPEČOVACÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ Norma: ČSN Zabezpečovací zařízení vodních otopných soustav. Zdroje tepla jsou dle této normy zařazeny do skupiny B pro kotle. Úrovně přetlaků: Tlak v topném systému je snímán tlakoměry, kde budou dle H opticky vymezeny úrovně přetlaků. Havarijní minimum kpa - modrá značka Provozní minimum kpa - zelená značka Provozní maximum kpa - hnědá značka Havarijní maximum kpa - červená značka Pojišťovací ventil bude nastaven na 250 kpa. Vzhledem k pojišťovacímu přetlaku a maximální teplotě topné vody vyhoví pro celou soustavu jmenovitý tlak PN6/I. Pojistné zař.: Pojišťovací ventil 250 kpa. Úrovně teplot: Teplota v topném systému je snímána teploměry, kde budou dle H opticky vymezeny úrovně teplot. Havarijní maximum C - červená značka Provozní maximum C - hnědá značka Objem vody: cca 800 litrů Expanzní zaříz.: Pro expanzní potřeby bude použita expanzní nádoby s membránou pro uzavřené topné soustavy o celkovém objemu 320 litrů Statická výška: Statická výška činí 10 m = 100 kpa (tlak naplnění topné soustavy) Tlaková nádoba: Použitá expanzní nádoba je tlaková nádoba dle ČSN , jejíž provoz a uvedení do provozu musí být v souladu s ČSN Tlaková nádoba musí být vybavena pojišťovacím ventilem, tlakoměrem a teploměrem. Tlakoměr musí být vybaven trojcestným zkušebním kohoutem v souladu s ČSN část 5.2, čl K tlakové nádobě musí být dodána dokumentace pasport ve smyslu ČSN část Pojistné ventily: K pojistným ventilům musí být dodána dokumentace osvědčení ve smyslu ČSN čl Zkoušky: Zabezpečovací zařízení musí být vyzkoušeno dle ČSN , čl Upevnění: Expanzní nádoby musí být připevněny k podlaze. 11. DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY Topná voda: Vlastnosti doplňovací a topné vody musí splňovat požadavky ČSN Úprava vody: Úprava vody, mimo použití chemického inhibitoru pro napouštění se neuvažuje, a to z důvodu že mimo prvního naplnění soustavy, bude další doplňování vody minimální pro krytí náhodných malých ztrát topného systému (např. při odvzdušňování). Doplňování vody: Doplňování topné vody je ruční a to při poklesu přetlaku pod 100 kpa. Doplňování bude probíhat tlakem napájecí vody z rozvodu studené vody. Přívod napájecí vody bude osazen uzávěr se zpětnou klapkou a automatickým dopouštěcím ventilem s regulátorem tlaku z nového přívodu studené vody Technická zpráva Strana 4 (celkem 8)
5 12. SYSTÉM REGULACE TEPLOTNÍ REGULACE Ekvitermní regulátor s teplotní a časovou regulací vytápění. Elektrické zapojení včetně elektrického napájení veškerého zařízení bude provedeno dle návodu výrobce. Na všechna topná tělesa budou osazeny termostatické hlavice. Termostatické hlavice budou v provedení vhodném do veřejných prostorů se zabezpečením proti demontáži, možnosti nežádoucí manipulace a se zvýšenou mechanickou odolností HYDRAULICKÁ REGULACE Hydraulická regulace: Hydraulické seřízení topného systému bude provedeno pomocí ventilů popř. regulačních šroubení topných těles, která mají možnost předregulace. Prvotní nastavení hydraulické předregulace na ventilech popř. šroubení bude součástí prováděcího projektu. Toto nastavení bude upraveno v rámci topné zkoušky. 13. IZOLACE, NÁTĚRY A ZÁVĚSY Tepelné izolace: Rozvody vedené v 1. PP a v izolační vrstvě podlahy bude izolováno návlečkovou tepelnou izolací, které musí splňovat požadavky v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb. Použitá izolace: Dotčené potrubí bude v celé délce, tzn. včetně kolen, T-kusů a dalších částí, izolováno. Pro potrubí bude použita tepelná izolace s rourovým profilem, pro armatury a typové prvky budou použity typové výlisky, pokud budou výrobcem dodávány. Tloušťka izolací se řídí vyhl č. 193/2007 Sb. Izolace armatur: Požadavek na izolaci armatur a dalšího příslušenství je stejný jako u potrubí. Armatury a příslušenství se tedy musí izolovat snímatelnou izolací, a pokud jí výrobce dodává pak typovou izolací k danému výrobku. Označení potrubí: Označení potrubí musí být provedeno v souladu s ČSN Předpokládá se popis především označení hlavních zařízení, vývodů z rozdělovače a sběrače a zařízení ovládaných systémem MaR, označení média potrubí v celé délce potrubí, a pokud to bude možné i označení uzávěrů. Podpěry: Veškeré potrubí musí být podepřeno. Jako podpěry budou použity typové bodové závěsy dle zvyklostí dodavatele a návodu výrobce nebo dle běžných doložených zásad. Minimální vzdálenosti podpěr pro ocelové potrubí jsou uvedeny v následující tabulce. DN Max. vzdálenost 1,7 2 2,3 2,7 3 3,4 3,7 Nátěry: Veškeré ocelové potrubí (které není opatřeno jinou ochranou proti korozi) bude natřeno 2x nátěrem základním a 2x nátěrem syntetickým vrchním em. Kompenzace: Potrubí, u kterého dochází ke změnám teplot, musí být namontováno tak, aby byla umožněna správná dilatace v souladu s montážními předpisy. Např. v místě L nebo U (všechny přirozené ohyby) kompenzátorů musí být použity takové závěsy, které nebudou bránit této cílené dilataci. Základní kompenzátory jsou nakresleny ve výkresové části, a to za použití jak přirozených, tak umělých L a U kompenzátorů. Pro ostatní dílčí kompenzace budou využity především přirozené ohyby potrubí. Správná funkce kompenzátorů musí být zabezpečena vhodným použitím tzv. pevných bodů. Ostatní závěsy musí naopak umožňovat pohyb, tedy dilataci potrubí v požadovaném směru. Pokud je na dilatující potrubí napojeno jiné potrubí, nebo je zde proveden jiný montážní zásah, nesmí být funkce dilatace omezena nebo znemožněna. Posuv potrubí v kluzných závěsech musí být zaručen, aby nedošlo k vytržení závěsů. Pokud bude potrubí osazeno ve stěnách, je nutné využít pro pohyb potrubí tepelnou izolaci a provést její zesílení v místech kam je potrubí posouváno. 14. ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY Norma: ústřední vytápění se provádí především dle vyhl. 193/2007 Sb., ČSN , ČSN EN 12828, ČSN EN 12171, atd., TPG 70401, atd. Montáž: Montáž a opravy zařízení smí vykonávat pouze odborné firmy a oprávnění pracovníci dle příslušných předpisů a návodů. Zkoušení: Před zamontováním všech armatur je nutné vyzkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a provedena tlaková zkouška. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i po stránce provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle ČSN , ČSN , ČSN Podmínky: Kotle, topná tělesa, potrubí, armatury a ostatní části topného systému se musí osadit v souladu s projektem. Po dokončení zařízení propláchnout a provést zkoušky za účasti zástupce investora. Technická zpráva Strana 5 (celkem 8)
6 Veškeré potrubí musí být dostatečně a vhodně podepřeno dle návodu výrobce nebo dle obecně platných pravidel. Hydraulické vyregulování: Pro správnou funkci vytápění je nutné topnou soustavu před topnou zkouškou hydraulicky vyregulovat. Počáteční hydraulické vyregulování dle hodnot uvedených ve výkresové části se upraví dle výsledků topné zkoušky a skutečných poměrů v topné soustavě tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného vytápění u všech otopných těles. O vyregulování se sepíše protokol s uvedením nastavení jednotlivých armatur. Správnost vyregulování se ověří v rámci topné zkoušky. Koordinace: Veškeré vedení potrubí v e stavebních konstrukcích, a tedy např. ve stěnách, v prostoru i jiných částech stavby musí být zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními profesemi. Požadavky: Při montáži kotlů, čerpadel, odkouření, nádob, potrubí, armatur, zařizovacích předmětů a jiného zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Návody a požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu. Zajištění stavby: Při provádění drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové rozvody je nutné brát ohled na statiku budovy. Prostupy nosnými stěnami nesmí být prováděny pod, anebo v blízkosti míst, kde jsou uloženy ocelové nebo jiné nosníky stropních konstrukcí. Prostupy nosnými stěnami a stropy musí být vybaveny chráničkami, které budou vhodně upevněny a zbylé části budou dostatečně pevně doplněny (např. dozdění, nebo obetonování dle místních podmínek a stávajícího stavu), a které budou plnit i funkci statického zajištění otvoru a konstrukce. Pro provádění projednaných otvorů se budou používat vrtačky s jádrovým vrtem, aby nebyly způsobeny nadměrné vibrace. Tlaková nádoba: Použitá expanzní nádoba je tlaková nádoby dle ČSN , jejichž provoz a uvedení do provozu musí být v souladu s ČSN Tlaková nádoba musí být vybavena pojišťovacím ventilem (u kotle je vzhledem k principu spojení s kotlem společný s pojistnými ventily umístěnými u kotlů), tlakoměrem a teploměrem. Tlakoměr musí být vybaven trojcestným zkušebním kohoutem v souladu s ČSN část 5.2, čl K tlakové nádobě musí být dodána dokumentace pasport ve smyslu ČSN část Pojistné ventily: K pojistným ventilům musí být dodána dokumentace osvědčení. Zkoušky: Zabezpečovací zařízení musí být před předáním vyzkoušeno dle ČSN Upevnění: Expanzní nádoby musí být připevněny k podlaze kotelny. 15. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ Zkoušky topného systému se provedou dle ČSN před uvedením do provozu. Před provedením zkoušky musí být potrubí a systém propláchnut dle čl. 8.1, ČSN včetně provedení zápisu o jeho provedení. Zkoušky se dělí na zkoušku těsnosti a provozní Zkouška těsnosti Norma: ČSN čl. 8.2 Kategorie: Uzavřené vodní otopné soustavy Provozní zkoušky Dilatační zkoušky: ČSN čl Zkoušky topné: ČSN čl Vyhodnocení zkoušek bude provedeno dle ČSN čl Doba zkoušky je min. 72 hod. Součástí topné zkoušky je celkové seřízení soustavy, tj. především její hydraulické vyvážení. 16. PROVOZ ZAŘÍZENÍ Provoz zařízení: Obsluha: Provozování jednotlivých zařízení se řídí především pokyny (návody) jednotlivých výrobců zařízení a výrobků. Zařízení jako celek bude provozováno v souladu s provozním řádem, který vydá provozovatel na základě návrhu dodavatele stavby a mimo jiné také dle ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání. Obsluhou bude pověřena konkrétní osoba (-y), která (-é) se bude (-ou) řídit provozním řádem, a která (-é) bude (-ou) prokazatelně seznámena (-y) se zařízením, jeho jednotlivými částmi, funkcí, požadavky na správný a bezpečný provoz a jeho provozem a bude (-ou) proškolena (-y) a prakticky zaučena (-y). Technická zpráva Strana 6 (celkem 8)
7 17. BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA Provádění stavby: Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vyhl. č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení, vyhl. č. 20/1979 Sb. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 148/2006 Sb. a především pro provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů a bude prováděna dodavatelskou organizací dle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními. Pravidelně je třeba školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve výškách a zabezpečení okolního prostoru bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel. Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi: Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi, to je především prostupy stropy podlaží, prostupy mezi byty, prostupy mezi byty a jinými prostorami, atd. (blíže viz Požární zpráva) musí být provedeny pomocí protipožárních ucpávek popř. těsnění dle běžných zvyklostí dodavatele. Při použití těchto opatření se musí postupovat v souladu s návody a doporučeními výrobců a v souladu s požadavky Požární zprávy. U prostupů dřevěnými a vícevrstvými konstrukcemi, je nutné zamezit vniknutí požáru i do vnitřní části požárně chráněné konstrukce. Je předpoklad, že v případě svislých rozvodů se ucpávky upevňují ze spodní strany a u vodorovných rozvodů z obou stran stěny viz následující obrázek, ale je nutné postupovat především dle návodu a doporučení použitého výrobce. Tlakové nádoby: Tlaková nádoba se provozuje v souladu s ČSN Obsluha musí mít odbornou způsobilost dle čl. 6 přílohy ČSN Svařování: Svařování smí provádět pouze pracovník s platným svářečským průkazem pro svařování plamenem i el. obloukem. Pro svářečské práce platí ČSN EN a ČSN EN 287. Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní. Zkoušky a revize: Před uvedením systému do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Systém vytápění musí být po uvedení do provozu vybavena provozním řádem, který vydá provozovatel. 18. ZÁVĚR Projekt byl zpracován podle požadavků investora a dle platných norem a hygienických předpisů s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, s případným souhlasem dotčených orgánů a po případné změně stavebního povolení. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník. Dodavatel si před započetím díla zpracuje vlastní dodavatelskou popř. dílenskou dokumentaci dle svých požadavků pro zabezpečení řádného provedení díla. Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím prací resp. před podáním cenové nabídky, s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí. Veškeré případné nesrovnalosti, Technická zpráva Strana 7 (celkem 8)
8 nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení nebo smluvních vztahů pro stavbu. Upozorňuji, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, při které je nutné kalkulovat s dostatečnou rezervou na případné řešení odchylek od uvažovaného stavu po zjištění skutečného provedení a stávajícího stavu stavby. Dodávka musí být ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně případného zhotovení jiných stupňů projektové dokumentace. Technická zpráva Strana 8 (celkem 8)