Source: http://docplayer.fi/68328613-Tyyppihyvaksynta-bsk120-on-tyyppihyvaksytty-numerolla-ym3-6221-2004-tayttaa-paloluokan-ei120-e120-vaatimukset-standardi-en-mukaan.html
Timestamp: 2018-03-22 17:41:33+00:00
Document Index: 8410408

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n']

Tyyppihyväksyntä. BSK120 on tyyppihyväksytty numerolla YM3/6221/2004. Täyttää paloluokan EI120/E120 vaatimukset standardi EN mukaan. - PDF
Download "Tyyppihyväksyntä. BSK120 on tyyppihyväksytty numerolla YM3/6221/2004. Täyttää paloluokan EI120/E120 vaatimukset standardi EN mukaan."
Sari Saaristo
1 Brand-/Brandgasspjäll BSK120 Palopelti BSK120 Yleistä EI-luokiteltu palopelti estää palon ja saavukaasujen leviämisen ilmanvaihtokanavien kautta palo-osastosta toiseen. Lämpöilmaisimen lisäksi palopelti ohjataan savuilmaisimella tiloissa, jotka on mainittu RakMK osassa E7 kohta 6.3. Tuotetiedot Koot 200 x x 1000 Sulkulevyn täyttää tiiveysluokka 3:n vaatimukset ja vaippa täyttää tiiveysluokka B:n vaatimukset EN 1751 mukaan. Tyyppihyväksyntä BSK120 on tyyppihyväksytty numerolla YM3/6221/2004. Täyttää paloluokan /E120 vaatimukset standardi EN mukaan. Asennus BSK120 on tarkoitettu asennettavaksi osastoivaan rakennusosaan. Asennettavissa kiviaineisen / levyrakenteisen rakennusosan seinään tai kiviaineisen rakennusosan välipohjaan. Käyttöakselin asento voidaan vapaasti valita. Palopelti on varustettava suojaverkolla, kun sitä käytetään siirtoilmalaitteena. Valvontayksiköt Palopeltien valvontaan ja ohjaukseen kannattaa käyttää valvontayksikköjä RCDU2, RCBK4 ja RCMU8. Valvontayksikkö mahdollistaa palopeltien jatkuvan valvonnan. Toimintatesti joko automaattisesti kerran viikossa tai oman aikaohjelman mukaan. VAK:sta Ulkoinen toimintatesti tulon kautta. Valvontayksiköstä lähtee A-summahälytys esim. VAK:iin. Tulo Ulkoinen hälytys sulkee kaikki palopellit. Valvontayksiköiden tiedot, järjestelmäkaaviot ja kytkentäohjeet löytyvät valvontayksiköiden esitteestä 1
2 Rakenne BSK120 toimitetaan aina tehdasasennetulla jousipalautteisella toimilaitteella, joka on varustettu lämpöilmaisimella. Lista- tai laippaliitos. BSK120 vaippa ja osat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Osa vaipasta on valmistettu paloa eristävästä materiaalista. Sulkulevy on ja paloa eristävästä materiaalista. Käyttöakseli on ruostumatonta terästä ja laakerit messinkiä. Lista- tai laippaliitos. Lisävarusteet BRAS RBFS BRTR BRTO Muuntoliitin Pidennyskaulus, käytetään kun seinä/ välipohja on paksumpi kuin 280 mm sekä muuntoliittimen ja suojaverkon yhteydessä. Suojaverkko, suorakaide Suojaverkko, pyöreä Toimilaite BSK120 toimitetaan vakiona 24V jousipalautteisella ja huoltovapaalla toimilaitteella. Toimilaitteessa on indikoinnit auki ja kiinni asennoille, sekä lämpöilmaisin jossa on vipukytkin manuaalista testiä varten. Lämpöilmaisin katkaisee jännitteensyötön toimilaitteesta jos lämpötila pellin sisä- tai ulkopuolella ylittää 70 C, jolloin pelti sulkeutuu jousivoimalla. Jänniteettömänä pelti on aina kiinni. BSK120 voidaan toimittaa myös 230V toimilaitteella tai pneumaattisella toimilaitteella. 2
3 Erittely Esimerkki: Palopelti BSK Koko Leveys x Korkeus (B x H), mm Liitos Listaliitos = 1 Laippaliitos = 2 Kuumasinkitty = 1 Ruostumaton = 2 Haponkestävä = 3 Toimilaite 24V lämpöilmaisimella = 1 230V lämpöilmaisimella = 3 Huom! Aina tehdasasennettu toimilaite Tarkastusluukku Ilman = 0 Lisävarusteet Muuntoliitin BRAS Erittely, katso lisävarusteet s. 5. Pidennyskaulus RBFS Kauluksen pituus L = 155 mm = 1 L = 330 mm = 2 Koko Leveys x Korkeus (B x H), mm Liitos Listaliitos = 1 Laippaliitos = 2 Kuumasinkitty = 1 Ruostumaton = 2 Haponkestävä = 3 Asennuslevy RBMP Koko Kanava: Leveys x Korkeus (B x H), mm Kuumasinkitty = 1 Ruostumaton = 2 Haponkestävä = 3 3
4 Mitat ja paino *) vakio rakenne **) Toimilaite voidaan toimittaa asennettuna kanavansuuntaisesti (mainittava tilauksessa). Mitat, mm Paino kg, toimilaitteella reikiä B tai H C n ) ) ) koskee vain B-mittaa H A D H B
5 Asennus muuntoliittimellä BRAS Muuntoliitin BRAS Pidennyskaulus RBFS *) BRAS Min rbfs Ød peltikoko A L 1 l x x x x x x x x x x x Ød = osakoko Ød = mm RBFS ei tarvita *) Pituus ylläolevasta taulukosta *) Ød = mm Tarvitaan 1 kpl RBFS *) *) Ød = mm Tarvitaan 2 kpl RBFS Asennuslevy RBMP RBMP kiinnitetään asennuspaikalla 5
6 Mitoitus Äänitiedot Nopeus on annettu palopellin bruttopinta-alan mukaan, esim. BSK x 400:n pinta-ala on 0,16 m2. Painehäviöarvot koskevat palopeltiä ilman lisävarusteita. 1 Pellin korkeus H 400 mm 2 Pellin korkeus H = 350 mm 3 Pellin korkeus H = 300 mm 4 Pellin korkeus H = 200 mm x 200 mm pelti Koon vaikutus äänen tehotasoon, kun käytetään käyriä 1-4 : L W = L Wt + K 1 Äänen tehotason Lwok korjaus oktaavikaistoittain. Pellin korkeus mm Pellin pinta-ala, m 2 L Wok = L W + K ok 400 enl. 1 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 Korjaus, K ok 350 enl. 2 0,07 0,14 0, Sulkulevyn Keskitaajuus 300 enl. 3 0,06 0,12 0, kulma K 2K 4K 8K 200 enl. 4-0,08 0, K Tol. ± db Sähköarvot (suluissa arvot 230V toimilaitteelle) Toimilaite BF... Mitoitus, max VA (12,5 VA) BLF... 7 VA (7 VA) Ajoaika; toimilaite avaa,... n. 140 s s jousipalautus,... n. 20 s Kotelointiluokka... IP 54 Syöttöjännite... 24V~ ±20%, 50/60Hz 24V= ±10% ( V~, 50/60Hz) Ympäristölämpötila C Turvalämpötila C (24 h taattu turvallisuus) Lämpöilmaisimen laukaisulämpötila C Indikointikoskettimet - kuormitus 300 mw... min 1 ma/5v=, max 100 ma/250v~ Arvot sen jälkeen kun ylläolevat arvot on ylitetty: - kuormitus > 300 mw... min 100 ma, max 3 A/250~ Äänitaso avaus... n. 45 db(a) Äänitaso jousipalautus... n. 62 db(a) Kytkentäkaavio Jännitesyöttö N L1 M ~ + AC 24V DC 24V AC 230V 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 Lämpöilmaisin Tf1 Tf2 Tf3 LED BAE72B-S Kaavio kuvattu jännitteettömänä. BLF24-T RA BLF230-T RA BF24-T RA BF230-T RA 6
Palopelti BSKC60 ja BSKC60K
Myös manuaaliversio Yleistä Palopelti BSKC60K on saatavana kahta mallia: toimilaitemalli (24V tai 230V) lämpöilmaisimella. manuaalimalli lämpösulakkeella, mikrokytkin lisävarusteena. Katso tuotemerkintä.
Lyhyesti Paloluokka E60 (ve i<->o) S Koot Ø100-630 mm 24V tai 230V turvatoimilaite asennettuna Asennetaan kanavaan
Paloluokka E60 Paloluokka EI60 RABC täyttää paloluokka EI60 vaatimukset kun ilmanvaihtokanava eristetään määräysten mukaisesti. Katso asennusohjeet sivulla. Lyhyesti Paloluokka E60 (ve io) S Koot Ø00-60
Lyhyesti Paloluokka E60 (ve i<->o) S Koot 200 x x 1500 mm 24V tai 230V toimilaite asennettuna Asennetaan kanavaan tai seinään
Paloluokka EI60 RABR täyttää paloluokka EI60 vaatimukset kun ilmanvaihtokanava paloeristetään määräysten mukaisesti. Katso asennusohje sivulla. Lyhyesti Paloluokka E60 (ve io) S Koot 00 x 00-00 x 00
Palopelti BSK6. Asennus BSK6 asennetaan osastoivaan seinään tai välipohjaan asennusohjeiden mukaisesti.
Lyhyesti Paloluokka / S Koot 00x00 800x800 mm 4V tai 30V turvatoimilaite asennettuna Kevyt Helppo asentaa EN 60:00 mukaan CE-merkitty rakennustuote. Käyttötarkoitus Harmonisoidun tuotestandardin EN 60:00
Palopelti BSKC6. Asennus BSKC6 asennetaan osastoivaan seinään tai välipohjaan asennusohjeiden mukaisesti, katso sivu 4.
Lyhyesti Paloluokka / S Koot Ø00-60 mm V tai 0V turvatoimilaite asennettuna Kevyt Helppo asentaa EN 60:00 mukaan CE-merkitty rakennustuote. Käyttötarkoitus Harmonisoidun tuotestandardin 60:00 mukaan palopellillä
Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:
Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan
Palopelti ETCE. Tekniset tiedot. Tilausesimerkki Palopelti ETCE
Palopelti ETCE Palopelti Veloduct ETCE on testattu testistandardin EN1366-2 mukaan ja CEmerkitty tuotestandardin EN 15650:2010 mukaan. ETCE täyttää paloluokan EI 60 S / EI 90 S / EI 120 S vaatimukset.
Palopelti ETPR. Tekniset tiedot. Tilausesimerkki Palopelti ETPR
on testattu testistandardin EN166-2 mukaan ja CE-merkitty tuotestandardin EN 15650:2010 mukaan. ETPR täyttää paloluokan EI S / EI 90 S vaatimukset. Palopellin vaippa täyttää myös tiiviysluokan C vaatimukset
Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S
Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti
Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh
Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen
Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2
Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 ETPR-EI-1 ETPR-EI-1 (sulakemalli) ETPR-EI-2 ETPR-EI-2 EI-luokitellut palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 ovat pyöreitä palopeltejä, ja saatavilla moottori- ja sulakemalleina.
Savunhallintapelti ESAS
Savunhallintapelti ESAS 1 Savunhallintapeltiä ESAS käytetään yhtä palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää uusimmat eurooppalaiset vaatimukset
FDC - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDC. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin
FDC Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin
Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal
Säädin - Paineanturi Toimilaite BVAV-1 universal VRD-2-BT - dynaaminen NM 24 V SM 24 V VFP-staattinen VRP BVAV-2 compact Säädin - Paineanturi - Toimilaite NMV-D2M BT Universal- ja Compact-toteutus BVAV
Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh
Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,
FDR - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin FDR. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin
FDR Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin
ETPR-EI Palopelti, EI-luokitus Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1/2007 POISTUNUT TUOTE
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1/2007 Sisällysluettelo Palopellin ETPR-EI käyttö ja huolto... 4 Palopellin asennus kiviaineisiin rakennusosiin (seinät ja välipohjat), joiden paloluokka on EI 60 / EI
Suorakaide ilmavirtasäädin
Suorakaide ilmavirtasäädin Säädin - Paineanturi Toimilaite -3 universal VRD-2-BT - dynaaminen N 24 V S 24 V VFP-staattinen VRP Yleistä -3 on kanavapaineesta riippumaton elektroninen ilmavirran säätölaite
IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.
Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että
FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin
Halton FDI Palopelti pyöreisiin kanaviin CE-merkitty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty
Litteä Floormaster DVPA
Litteä Floormaster DVPA Floormaster DVPA on litteä tuloilmalaite, joka on tarkoitettu asennettavaksi lattialle, seinän viereen. Laite on tarkoitettu käytettäväksi syrjäyttävään ilmanjakoon Floormasterjärjestelmässä,
CRT. Sulkupelti, tiiveysluokka 4 LYHYESTI
Sulkupelti, tiiveysluokka 4 LYHYESTI Tiiviisti sulkeutuva sulkupelti, jonka pellissä on kumitiiviste Tiiveysluokka 4 Moottorisäätö (vakio) Manuaalinen säätö (lisävaruste) Puhdistusta helpottava pikaliitospanta
FDS - Sälepeltityyppinen palopelti suorakaidekanaviin ja pyöreisiin kanaviin FDS
FDS Sälepeltityyppinen palopelti suorakaidekanaviin ja pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty ja standardien EN 13-2 ja EN 13501-3 mukainen palopelti. Paloluokitus ES 0. Mahdollisuus käyttöön EIS 0 -palopeltinä
IGNIS EI120. Yleistä. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60. Lyhyesti. IGNIS Ei120
Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen liitäntä.
FDR - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin. Halton FDR. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin
Halton FDR Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin
FDI - Palonrajoitin pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin FDI. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin. Tuotemallit ja lisävarusteet
FDI Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palonrajoitimen paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty
Mittaus- ja säätölaite IRIS
Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta
KTS ja KTSS Tuloilmaventtiilit
ja S Tuloilmaventtiilit soveltuu käytettäväksi toimisto- ja asuintilojen tuloilmalaitteena. S on tarkoitettu tuloilmaventtiiliksi saunan löylyhuoneisiin. Pikavalinta (50Pa) Koko Ilmavirta-alue l/s [m 3
CRM. Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4
BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI
Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla
ETPR-EI-2 PALOPELTI» TEKNINEN ESITE
FIRE SAFETY AIR TREATMENT FIRE DAMPERS ETPR-EI-2 PALOPELTI» TEKNINEN ESITE 2 ETPR-EI-2 Palopelti Tekninen esite EI 60 asennus EI 120 asennus EI-luokiteltua palopeltiä ETPR-EI-2 on saatavilla moottori-
FDT - Palonrajoitin FDT. Palonrajoitin suorakaidekanaviin ja pyöreisiin. Tuotemallit ja lisävarusteet
FDT Palonrajoitin suorakaidekanaviin ja pyöreisiin Tyyppihyväksytty standardien EN 66- ja EN 0- mukainen palonrajoitin. Palonrajoittimen paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S. Palonrajoittimen vaippa täyttää
Fläkt Woods FIFLO FI 06.2009 2. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Fläkt Woods FIFLO FI 6.29 2 Säätöpelti BDEP Säätöpeltiä BDEP käytetään ilmavirran sulku- ja säätöpeltinä pyöreissä kanavissa. Säätöpeltiä on saatavana kahta eri mallia tiiviysluokan (EN 75 998) mukaan.
KSOF Sulkeutuva palopeltiventtiili
KSOF Sulkeutuva palopeltiventtiili KSOF on tarkoitettu käytettäväksi E - E 1 luokan sulkeutuvana palopeltiventtiilinä koneellisen ilmastoinnin poistoilmajärjestelmissä. Palopeltiventtiili KSOF on testattu
WISE Measure. Mittausyksikkö Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI
Mittausyksikkö Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI Ilmavirran mittaus Langaton tiedonsiirto. Integroidut anturit Versiot: Pyöreä liitäntä: Ø100-630 mm Suorakaiteinen liitäntä: 0x0-1600x700
Käyttöolosuhteet. Kuljetus-, varastointi- ja käyttöolosuhteet
Kaikki pellit on vakiona suunniteltu ja sertifioitu EI-S-luokituksen mukaisiksi. PK-Ipalopeltiyksiköt on suunniteltu asennettavaksi palo-osastojen väliseiniin. Yksiköiden asennus on selostettu nelikulmaisten
TRIP tasosäädin. TRIP ilmavirtojen ohjausjärjestelmä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. Tuotemerkintä. pat.hak.
tasosäädin ilmavirtojen ohjausjärjestelmä pat.hak. -tasosäätimellä hallitaan ilmavirtoja (peltien säätöasentoja muuttamalla) ohjausjännitteen avulla niin, että ilmavirrat vastaavat kolmea ilmanvaihdon
Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 11/2015
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje /05 Asennus Palopelti ETCE tulee asentaa tämän asennusohjeen mukaan, ks. sivut 5. Käyttö ja toiminnan testaus CE-merkinnän mukaan palopelti tulee aina varustaa lämpötilaan
TRIP tasosäädin TRIP ilmavirtojen ohjausjärjestelmä TE LOI BRTA-3 BRTA-3 Tarpeenmukainen ilmanvaihto TRIP 3-portaisella tasosäätimellä voidaan ohjata kahta toimilaitetta (yleensä ilmavirtapeltejä), jotka
Puhdastilojen poistoilmalaitteet SPWH ja SPWV
Poistoilmalaitteet SPWH ja SPWV on suunniteltu katto- tai seinäasennukseen tiloissa, joissa puhtaan ilman vaatimukset ovat erittäin tiukat, kuten puhdastiloissa ja lääketeollisuuden tiloissa. SPWH-laitteessa
Palopelti ETPR Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 10/2016
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 10/2016 Asennus Palopelti ETPR tulee asentaa tämän asennusohjeen mukaan, ks. sivut 2-5. Käyttö ja toiminnan testaus CE-merkinnän mukaan palopelti tulee aina varustaa lämpötilaan
IGNIS EI60. Pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI60. Lyhyesti IGNIS EI60
Pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI60 IGNIS EI60 Yleistä IGNIS EI60 on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon ja palokaasujen
KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 7. Tasauslaatikko TG / TGE
KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 7 Tasauslaatikko TG / TGE Tasauslaatikko TG, TGE C A B C Tasauslaatikko TG/TGE on tarkoitettu suorakulmaisille tulo- ja poisto ilmasäleiköille. Laatikossa on pyöreä kanava liitäntä.
Kattohajotin CTPB. Tekniset tiedot. Tilausesimerkki Kattohajotin CTPB-125 Tasauslaatikko ATTC Kiinnityskehys KGEZ-01.
Kattohajotin CTPB CTPB on hiljainen yksitiehajotin, joka sijoitetaan tavallisesti kattoon mutta voidaan sijoittaa myös seinälle. Ilmarako on säädettävä, ja haluttu ilman puhallussuunta voidaan asetella
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote
Palopelti FFD ja FFR Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kesäkuu 2004 POISTUNUT TUOTE
Palopelti FFD ja FFR Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kesäkuu 2004 Sisällysluettelo Käyttö ja huolto... 3 Eri asennusvaihtoehtojen ohjeet Palopelti FFD, EI-luokitus Asennus suuriin rakennusosiin (seinät
Puhdastilojen tuloilmalaitteet SPNH ja SPNV
Puhdastilojen tuloilmalaitteet SPNH ja SPNV Tuloilmalaitteet SPNH ja SPNV on suunniteltu kattoasennukseen tiloissa, joissa puhtaan ilman vaatimukset ovat erittäin tiukat, kuten puhdastiloissa ja lääketeollisuuden
KSO, KSOS ja KSOV Poistoilmaventtiilit
KSO, KSOS ja KSOV Poistoilmaventtiilit KSO on tyyppihyväksytty pienehköjen ilmavirtojen poistoilmaventtiili, joka soveltuu mm. asuntoihin ja toimistoihin. Pikavalinta Käyttöalue Ilmavir ta q v KSO-100
SOTTO. Ääntä vaimentavat siirtoilmalaitteet LYHYESTI
Ääntä vaimentavat siirtoilmalaitteet LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Pyöreä aukko Helppo asentaa Lisävarusteet: -- Lautasventtiili TRAC -- Teleskooppinen seinänläpivienti VGC Useita värivaihtoehtoja
CGV/RGV. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI
Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 80 l/s Pyöreä tai suorakaiteenmuotoinen seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N
Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden,
Suutinhajotin DYVB. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki
Suutinhajotin DYVB DYVB on seinään asennettavaksi tarkoitettu hiljainen suutinhajotin. Suuttimia voidaan kääntää haluttuun suuntaan heittokuvion muuttamiseksi ja puhalluksen suuntaamiseksi tilan tarpeiden
GTH. Suorakaiteenmuotoinen, seinään sijoitettava tuloilmasäleikkö
Suorakaiteenmuotoinen, seinään sijoitettava tuloilmasäleikkö Lyhyesti Tuloilmasäleikkö Säädettävät säleet Helposti puhdistettava Asennetaan kiinnityskehykseen FHB tai FHA, tai liitäntälaatikkoon TRG Eri
Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA
Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä Liitettävissä Modbusväylään Saatavana myös IPSUMyhteensopivana ERVA
IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60
IGNIS CR2 & CU2 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai
FDE - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDE. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin. Tuotemallit ja lisävarusteet
FDE Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 että EN 13501-3 mukainen palonrajoitin Asennetaan paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin tai välipohjiin
CIRCO. Ääntä vaimentavat siirtoilmalaitteet LYHYESTI
Ääntä vaimentavat siirtoilmalaitteet LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Pyöreä aukko Helppo asentaa Kiinnityskehys integroitu laitteeseen Lisävarusteet: -- Lautasventtiili TRAC -- Teleskooppinen seinänläpivienti
CGV/RGV. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite. Lyhyesti Siirtää ilmaa seinän läpi Täyttää ylikuulumiselle asetetut vaatimukset normaalirakenteissa
Ääntä vaimentava siirtoilmalaite Lyhyesti Siirtää ilmaa seinän läpi Täyttää ylikuulumiselle asetetut vaatimukset normaalirakenteissa Virtausalue < 80 l/s Pyöreä tai suorakaiteenmuotoinen seinäaukko Yksinkertainen
Vakiovirtaussäädin ECSS, ECSD
Huoltovapaat ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien vakiovirtaussäätimet ECSS, ECSD voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon tulo- ja poistoilmakanavaan. ECSS ja ECSD ovat mekaanisia vakiovirtaussäätimiä,
IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palopelti, paloluokka EI120/EI60
Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palopelti, paloluokka EI120/EI60 Yleistä IGNIS on palopelti paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän
----------------------------------------------------------- ALBATROSS Jet-hajotin ---------------------------------------------------------------------- KUVAUS ALBATROSS ALJ on suunnattava jet-hajotin,
EAGLE Free. Pyöreä kattoon asennettava suutinlaite tiloihin, joissa ei ole alakattoa LYHYESTI
Pyöreä kattoon asennettava suutinlaite tiloihin, joissa ei ole alakattoa LYHYESTI Kääntyvät suuttimet Portaattomasti muunneltava hajotuskuvio Mahdollisuus pystyhajotukseen Pyörretoiminto Suuri induktiovaikutus
GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI
Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Poisto- ja siirtoilmalle Vapaa ala 91% Myös suurille ilmavirroille Puhdistettava Asennetaan kiinnityskehyksiin FHA tai FHB tai liitäntälaatikkoon
KTI Tuloilmaventtiili
KTI Tuloilmaventtiili KTI venttiili soveltuu asuintilojen ja toimistojen tuloilmalaitteeksi. KTI tuloilmaventtiili kattaa laajan ilmavirta-alueen; 5-100 l/s, koot 100-200 mm kanavakoille. Tuote on nopea
Toimilaitteet. On - Off. Jatkuvasääteinen. Ilman. indikointia. Ilman. jousipalautusta. Indikoinnilla. Ilman. indikointia.
oimilaitteet Perustiedot Peltiin asennettuna toimilaite on yksi tärkeä osa pellin toimintaa. Paras toiminta saavutetaan valitsemalla tarkoitukseen oikea toimilaite ja varmistamalla että se on oikein asennettu.
DRS/DRS-T LÖV-R. Pyöreät säätö- ja sulkupellit
FI02 01.12 DRS/DRS-T LÖV-R Pyöreät säätö- ja sulkupellit DRS säätämiseen Manuaalinen tai toimilaitteella varustettu Porrastettu ja lukittava säätöratkaisu Tiiveysluokka 0 ja C, EN 1751 -standardin mukainen
Ilmavirtasäädin BVAV asennus ja kytkentä
Ilmavirtasäädin asennus ja kytkentä -1 universal -3 universal Asennus Pyöreät ilmavirtasäätimet Luotettava mittaus ja säätö edellyttää riittävää suojaetäisyyttä. Suojaetäisyydet on esitetty allaolevissa
ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO
Lapinleimu Päätelaitteet KATTOHAJOTTIMET,,, RHKO RHKO LAPINLEIMU PÄÄTELAITTEET KANSIO VÄLI 6 ESITE Hiljainen Hajotinperheen tuotteet ovat hiljaisia, pyöreitä tai neliskulmaisia hajottimia, jotka asennetaan
Palonrajoittimet. Sarja FKR-EN. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101. Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa
4/8/FI/9 Palonrajoittimet Sarja FKR-EN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa e-mail teknocalor@teknocalor.fi www.teknocalor.fi Sisältö Kuvaus
LOCKZONETM. Wall. Nelikulmainen rei itetty seinähajotin
LOCKZONETM Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LOCKZONE Lyhyesti Ilmavirtaa ohjaava rei itys Puhdistettava Helppo säätää Käytetään liitäntälaatikon ALV kanssa Useita erilaisia värivaihtoehtoja Pikavalintataulukko
KSO, KSOS ja KSOV Poistoilmaventtiilit KSO on pienehköjen ilmavirtojen poistoilmaventtiili, joka soveltuu mm. asuntoihin ja toimistoihin. Pikavalinta KSO-100 KSO-125 Tuotetiedot Hyvät säätöominaisuudet
--------------------------------------------------------- Aktiivinen säätöyksikkö ---------------------------------------------------------------------- KUVAUS ARE on pyöreä mitattava säätöyksikkö moottoriohjatulla
PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti
PTS Läppäpelti Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. Kotelon vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. Kotelo ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. Sulkupellin
Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti
Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti CE-merkitty tuotestandardin EN 12101-8:2011 mukaan Paloluokka o E600 120 (hodw-i o) S 1500C10000 AA single o E600 120 (hodw)-i o) S 1500C10000
Pyörrehajotin. Malli VD 2/8/FI/3. säädettävä, asennuskorkeus 3,80 m. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151
2/8/FI/3 Pyörrehajotin Malli VD säädettävä, asennuskorkeus 3,80 m Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151 Sinikellonkuja 4 e-mail teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi
Suutinhajotin DYFB. Tekniset tiedot. Pikavalinta DYFB ilman rakoa, 50 Pa. Tilausesimerkki Suutinhajotin DYFB-200.
Suutinhajotin DYFB DYFB-suutinhajottimet ovat hiljaisia vapaasti kattoon asennettavaksi tarkoitettuja ilmanhajottimia, joissa on säädettävät suuttimet sekä kiinteä tasauslaatikko. Hajottimet ovat muodoltaan