Source: http://docplayer.fr/1511913-Construction-de-logements-collectifs-et-3-maisons-individuelles-a-urrugne.html
Timestamp: 2017-02-27 02:58:44+00:00
Document Index: 55723640

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art. 1819', 'arrêt ']

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS ET 3 MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE - PDF
Download "CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS ET 3 MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE"
1 MAITRE D OUVRAGE SCCV BERROUETA 22 Rue Jules LABAT BAYONNE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS ET 3 MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE Lot : Phase : Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire PRO CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Maître d Œuvre : Pierre Couteau Bi Ahizpa RN Avenue du Maréchal Soult BAYONNE Ingénierie Conseil Assistance Energie Maîtrise d Ouvrage Etudes Techniques Maîtrise d Œuvre Avril INGETUDES ZAC du Golf, 4 chemin de l aviation, Bassussarry Tél. : SARL au capital de SIRET2 TABLE DES MATIERES 1. OBJET DES TRAVAUX 3 2. PRESCRIPTIONS GENERALES REALISATION DU PROJET TRAVAUX EGALEMENT DUS PAR L'ENTREPRISE PIECES DU DOSSIER CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT NORMES ET REGLEMENTS QUALIFICATIONS RELATIONS AVEC LES AUTRES INTERVENANTS PRESENTATION DES OFFRES PERCEMENTS ET RESERVATIONS ESSAIS ET VERIFICATIONS FORMATION DE L'EXPLOITANT BASES DE CALCULS CAHIER DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ROBINETTERIE CANALISATIONS SOUS PRESSION CANALISATIONS SANS PRESSION GAINES DESCRIPTION DES TRAVAUX LOGEMENTS COLLECTIFS GAZ NATUREL CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE COLLECTIVE PLOMBERIE SANITAIRE ESSAIS CONTROLES MISE EN SERVICE ET RECEPTION DESCRIPTION DES TRAVAUX MAISONS CHAUFFAGE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE INDIVIDUELLE BALLON THERMODYNAMIQUE PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE PLOMBERIE SANITAIRE ESSAIS CONTROLES MISE EN SERVICE ET RECEPTION LIMITES DE PRESTATIONS LOT CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE 43 23 1. OBJET DES TRAVAUX Ce document a pour but de définir les caractéristiques techniques de chauffage ventilation plomberie sanitaire du projet suivant : CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLETIFS ET DE 3 MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE RESIDENCE BERROUETA L ensemble des travaux nécessaires à la bonne exécution de ces ouvrages sera dû. Le projet sera une construction RT2012. Les installations devront être conformes à la RT2012. L entreprise réalisera ces travaux en tenant compte de ces exigences. Nous attirons notamment l attention du présent lot sur les performances : à l étanchéité avec test par un organisme indépendant en cours et en fin de chantier (utilisation de boîtes anti déperditions par exemple) de l isolation, le passage des canalisations ne doit pas altérer les isolants 34 2. PRESCRIPTIONS GENERALES 2.1 REALISATION DU PROJET Les travaux comprennent la fourniture, transport et mise en œuvre du matériel et des équipements nécessaires au chauffage, à la ventilation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables sans exceptions, ni réserves nécessaires à l'achèvement complet des travaux conformément aux règles de l'art. Il devra avoir pris connaissance entièrement des travaux à effectuer compris dans tous les lots, les autres pièces du dossier complet (CCAP, PGC...) et devra compléter éventuellement par ses connaissances professionnelles les détails manquants dans ce CCTP. Dans le doute, c est la solution la plus onéreuse qui sera chiffrée. Les limites des prestations sont précisées dans les paragraphes suivants, elles ont un caractère indicatif et n'excluent en rien tous travaux nécessaires au parfait fonctionnement et à la parfaite finition des ouvrages. Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que la Maîtrise d'œuvre et le Bureau de contrôle aient approuvé ou visé les plans et autres documents d'exécution. S'il en était autrement, l'entrepreneur serait entièrement responsable des conséquences de tous ordres qui peuvent en découler, refus de l'ouvrage, dépose ou démolition. 2.2 TRAVAUX EGALEMENT DUS PAR L'ENTREPRISE En plus de l'intégralité des travaux demandés dans ce document, l'entreprise devra: l'ensemble des documents d exécution tels que : o plans d implantations o détails techniques o plans de réservation o documentations techniques du matériel o notes de calculs o synoptiques et tous les éléments nécessaires à la bonne exécution des travaux le nettoyage permanent du chantier et l'évacuation selon les normes environnementales en vigueur (tri des déchets...) la protection des ouvrages jusqu'à la réception finale les frais liés à l'hygiène et la sécurité Les études techniques du présent lot sont établies par le bureau d'études et comprennent les documents remis lors de l'appel d'offres. L entreprise est tenue de vérifier si les plans électricité fluides référencés ci-dessous correspondent aux derniers plans architectes et prévoira, le cas échéant, toutes les adaptations nécessaires. L'entrepreneur ne peut se prévaloir de n'avoir pu intégrer certains éléments ne figurant pas sur l'appel d'offres. Sa proposition est globale et forfaitaire. 2.3 PIECES DU DOSSIER Ce dossier technique comprend en plus de ce document les plans techniques suivants : Plan CVPS 01 plan logements collectifs RDC : Ech 1/50 Plan CVPS 02 plan logements collectifs R+1 : Ech 1/50 Plan CVPS 03 plan logements collectifs Combles : Ech 1/50 Plan CVPS 04 plan maison 1 : Ech 1/50 Plan CVPS 05 plan maison 2 : Ech 1/50 Plan CVPS 06 plan maison 3 : Ech 1/ CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT L'ensemble des logements répond à la réglementation du code de la construction et de l habitat de la 2 ème famille. 45 2.5 NORMES ET REGLEMENTS Les installations devront être conformes à la réglementation thermique RT 212. Les travaux d'installations seront exécutés dans le respect des textes réglementaires concernant les équipements prévus dans ce lot soit : DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES NORMES NF P (DTU 60.1) mai 1993, janvier 1999, octobre 2000 Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation - Cahier des charges + additifs NF P (DTU 60.2) octobre 2007 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes - Cahier clauses techniques NF P (DTU 60.31) mai 2007 Canalisations en PVC- Eau froide avec pression - Cahier des clauses techniques NF P (DTU 60.33) octobre 2007 Canalisations en PVC - Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes - Cahier des clauses techniques NF P (DTU 60.5) sept 1987, mai 1993, janvier 1999, octobre 2000 Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des clauses techniques DTU 61.1 (DTU P45-204) avril 1982, novembre 1997 Installations de gaz - Cahier des charges - Cahier des clauses spéciales - Instruction relative aux aménagements généraux - Recommandations ATG B84E NF P (DTU 65.10) février 1990, mai 1993, juin 1999, octobre 2000 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en œuvre XP P (DTU 68.1) juillet 1995 Installations de ventilation mécanique contrôlée - Règles de conception et de dimensionnement NF P (DTU 68.2) mai 1993 Exécution des installations de ventilation mécanique - Cahier des clauses techniques et spéciales NF P (DTU45-2) mai 2006 Isolation thermique des circuits Sont applicables toutes les normes françaises et européennes concernant les tuyauteries, le matériel installé et les installations électriques à basse tension. NF C décembre 2002 Installations électriques à basse tension NF EN (P41-020) juin 2001, décembre 2002 Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Généralités + Amendement A1 NF EN (P16-250) novembre 2000 Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments NF EN (E 51734) novembre 2006 Ventilation des bâtiments - Composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de conduits NF P mai 1942 Distribution d'eau - Terminologie - Évacuation des eaux usées NF EN (P ) juin 2001, décembre 2002 Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments NF EN 1775 (P45-200) août 1998 Alimentation en gaz - Tuyauterie de gaz pour les bâtiments - Pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations fonctionnelles + Amendements A1 et A2 NF EN ISO 6946 (P50-731) novembre 1996 Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul + Amendement A1 56 Réglementation aération et thermique des logements : arrêtés du et du CPT hygro L avis technique 14/ Réglementation thermique RT 2012 Cette liste n'est pas limitative notamment en ce qui concerne tous les arrêtés ou autres décrets. 2.6 QUALIFICATIONS L'entreprise devra justifier d'une qualification d'installateur agréé pour chacune des techniques envisagées, pour l'année en cours. 2.7 RELATIONS AVEC LES AUTRES INTERVENANTS RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES DISTRIBUTEURS L'entreprise se mettra en rapport avec les services techniques des concessionnaires titulaires pour obtenir tous renseignements utiles en vue de l'exécution des travaux. Il devra répondre à toutes leurs attentes. Concernent : eau potable et gaz naturel RELATIONS AVEC LES AUTRES ENTREPRISES L'entrepreneur doit assurer la coordination de ses travaux avec les autres lots présents sur le chantier et doit informer la Maîtrise d'œuvre des dispositions prises en accord avec eux. 2.8 PRESENTATION DES OFFRES L'entreprise devra être en tout point conforme au CCTP en prenant soin d'inclure dans son offre toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement des travaux même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites dans ce dossier technique. Les matériels proposés seront de libres choix mais reprendront les caractéristiques essentielles ou définies dans le CCTP. Dans tous les cas le Maître d'ouvrage ou la Maîtrise d'œuvre auront le choix final. L'étude chiffrée de l'entreprise devra se faire au moyen du cadre de décomposition proposé. Le bureau d études n ayant pas de mission d exécution les quantités sont à compléter par l entreprise. 2.9 PERCEMENTS ET RESERVATIONS L'entreprise aura à sa charge les travaux de percements, rebouchages et calfeutrements concernant les réservations, passages de canalisations selon l'accord de la Maîtrise d'œuvre sur la possibilité technique de les réaliser. Elle aura aussi l'obligation de fournir en temps et en heure les indications précises aux entreprises concernées pour les travaux de réservations dans les ouvrages les concernant ESSAIS ET VERIFICATIONS L'entreprise devra procéder avant la réception des travaux à l'autocontrôle de ses installations. Les certificats de vérifications (organisme agréé) et de conformité (CONSUEL, COSAEL...) seront exigibles pour prononcer la réception et sont dus par l entreprise. L'entreprise proposera son dossier des ouvrages exécutés (DOE) au bureau d'étude 10 jours avant la réception des travaux en reprenant les éléments du dossier d'exécution d'origine complété tout au long des travaux en s'assurant de la conformité en tous points aux travaux réellement exécutés. Après acceptation, il devra en remettre 4 exemplaires le jour de la réception. 67 2.11 FORMATION DE L'EXPLOITANT A la fin des travaux et avant la réception finale des travaux l'entreprise devra une formation au personnel exploitant nommé par le maître d'ouvrage. Cette formation s'appuiera sur le DOE et répondra aux demandes d'utilisation de maintenance et d'entretien des matériels mis en œuvre. Cette formation, d une durée d environ 1 heure reprendra les informations suivantes : commentaires et mode d utilisation du DOE visite des locaux techniques conduite à tenir pour les manœuvres d urgence réponses aux questions des exploitants 2.12 BASES DE CALCULS CHAUFFAGE VENTILATION METHODES DE CALCUL Le calcul des déperditions sera établi suivant la nouvelle réglementation thermique CONFORMITE RT 2012 Les logements collectifs ainsi que les maisons individuelles respectent la réglementation thermique Phase PRO : les calculs RT 2012 ont été établis par le bureau d études, menant à la sélection et au pré-dimensionnement des équipements de chauffage - ventilation - plomberie sanitaire. Ces préconisations sont à respecter strictement. En phase EXE toutes modifications sur les paramètres pris en compte dans le calcul thermique, isolants ou équipements techniques entraîneront une reprise de l étude thermique à la charge des entreprises BASES DE CALCULS LOCAUX Pour une température inférieure à -5 C Désignation Temp. Int Temp. Int du local HIVER C ETE C Hall et circulations parties communes NC NC Séjours 19 NC Cuisines 19 NC Chambres 19 NC Circulations 19 NC Salles de bains salles d eau 22 NC NC : paramètre Non Contrôlé 78 DEBITS DE VENTILATION HYGRO B Nb de pièces Cuisine Salle de bain WC Salle de bain supplémentaire Salle d eau (1) 2 6/40/90 10/ /40 2 6/40/90 5/45 5/30 minuté 5/45 5/ /45/120 10/40 5/30 minuté 10/40 5/ /45/120 10/40 5/30 minuté 10/40 5/ /45/135 10/40 5/30 minuté 10/40 5/ /45/135 10/40 5/30 minuté 10/40 5/40 (1) Une salle d eau est une pièce équipée d un point d eau sans baignoire, ni douche (cellier, buanderie, lavabo) DONNÉES GÉNÉRALES PLOMBERIE SANITAIRES NATURE DE L'EAU DIAMETRES - DEBITS Pressions statique au niveau RDC : à faire confirmer par le service des eaux Dureté de l'eau : à faire confirmer par le service des eaux Débit minimum en l/s ø int. mini en mm Appareils EF ou EM EC WC avec réservoir de chasse WC à usage collectif WC avec robinet de chasse 1.50 ø robinet 32 mini Urinoir Urinoir à action siphonique 0.50 ø robinet Lave mains Lavabo Lavabo collectif (par jet) Poste d'eau - robinet 1/2" Poste d'eau - robinet 3/4" Evier - Timbre d'office Bac à laver Douche COEFFICIENT DE SIMULTANEITE x = nombre d'appareils Formules valables pour x > 5 Sanitaires vestiaires : x 1 Autres appareils : x9 Robinets de chasse : débit à considérer et à rajouter à la somme des débits obtenus pour les autres appareils après application du coefficient de simultanéité : o < 3 robinets 1.5 l/s - 1 robinet en fonctionnement o 4 à 12 robinets 3.0 l/s - 2 robinets en fonctionnement o 13 à 24 robinets 4.5 l/s - 3 robinets en fonctionnement o 25 à 50 robinets 6.0 l/s - 4 robinets en fonctionnement o > 50 robinets 7.5 l/s - 5 robinets en fonctionnement VITESSE DANS LES CANALISATIONS ACOUSTIQUE Réseaux en sous-sol et vide sanitaire V < 2 m/s Colonnes montantes V < 1.5 m/s Branchement d'étages et d'appareils : o Si débit > 0.5 m/s V < 2 m/s o Si débit < 0.5 m/s V < 1.5 m/s Bouclage ECS 0.2 m/s < V < 1 m/s Robinetterie : niveau normalisé Ds > 30 db(a) 910 3. CAHIER DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 3.1 ROBINETTERIE Chaque organe de barrage, d'isolement, de vidange, de bipasse ou d'autre nature, comporte une étiquette gravée de dimensions minimales 60 x 20 mm. Elle est posée sur porte étiquette invisible rigide, fixé sur la canalisation attenante par soudure ou montage sur collier. Les affichettes comportent la désignation de l'organe ainsi que sa position normale, ouvert ou fermé VANNES D'ISOLEMENT DIAMETRE NOMINAL INFERIEUR OU EGAL A 50 Elles seront du type à sphère à commande 1/4 de tour, à passage intégral. Corps et sphère en laiton chromé, axe de manœuvre monté de l'intérieur du corps, siège PTFE, levier de manœuvre traité anti oxydation avec protection plastique isolante DIAMETRE NOMINAL SUPERIEUR A PURGES Robinet à papillon 1/4 de tour, à corps en fonte GS revêtue E.P.D.M. alimentaire formant manchette intégrale, à arbre et axe long isolé du fluide véhiculé, à levier blocable et papillon en fonte GS revêtue nickel. L'axe de manœuvre est monté sur une platine thermiquement isolante. Ces vannes sont à oreilles, permettant le démontage de l'appareil en laissant les vannes en extrémité des canalisations en pression. Elles sont montées entre brides à collerette, l'ensemble en PN PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES Sur les émetteurs (ventilo-convecteurs, centrales de traitement d'air, etc.) Purgeur "standard" en DN 12 ou DN 15 comprenant un corps en laiton, un flotteur en plastique, un clapet de retenue en inox. La pression de service sera de 6 bars au minimum. Sur les réseaux hydrauliques Purgeurs à grand débit d'air en DN 20 comprenant un corps en fonte. Le flotteur, le clapet de retenue et le filtre sont en inox. La pression de service sera de 6 bars au minimum BOUTEILLE DE PURGE Les bouteilles de purge sont constituées d'un corps en tube de diamètre égal à celui de la canalisation à purger, avec un minimum de 50/60. Elles sont terminées par 2 fonds à souder. La hauteur hors fond à souder est égale à 3 x D avec un mini de 0,15 m et un maxi de 0,30 m. En partie inférieure le tube de raccordement à la canalisation a un diamètre moitié moindre à celui de la bouteille avec un minimum de 20/27 et un maximum 50/60. En partie supérieure sur le dôme du fond à souder, est prévu le piquage pour le purgeur automatique, le piquage pour la purge manuelle en 12/17 étant effectué sur le tube support du purgeur automatique. La purge manuelle constituée d'une vanne à boisseau sphérique 3/8", est ramenée à 1,50 m du sol et raccordée au réseau d'évacuation APPAREILS DE MESURE THERMOMETRES Tous les thermomètres seront de classe 1 type bimétallique. Ils seront à boîtier en acier galvanisé diamètre 100 mm minimum, à lunette en aluminium, tube en acier inoxydable de longueur fonction de la canalisation et de sa position. Ils seront montés sur tube de protection en laiton 1/2". Les doigts de gant devront avoir une longueur supérieure à 0,6 x D sur piquage perpendiculaire à la canalisation, et 1,5 x D si montage sur coude. Les montages perpendiculaires à la canalisation ne seront utilisés que dans les cas particuliers. Les thermomètres pourront être de type vertical ou horizontal, et devront rester aisément lisibles. L'échelle de graduation, fonction de la grandeur à mesurer, sera la plus étroite possible afin de minimiser l'erreur absolue. 1011 MANOMETRES Les manomètres seront de classe 1. Boîtier acier de diamètre 100 mm minimum et raccord laiton 1/2. Ils seront munis d'un clapet de fermeture automatique ou d'un robinet à boisseau de même diamètre en laiton. Dans le cas des circulateurs et pompes, ils seront montés en bipasse, afin que la lecture soit celle d'une pression différentielle non entachée d'erreur. 3.2 CANALISATIONS SOUS PRESSION TUBES ET RACCORDS CUIVRE MATERIAU Les tubes en cuivre sont conformes à la norme NF-A , sauf en ce qui concerne le carbone résiduel. La surface intérieure des tubes, ne doit pas présenter de dépôt de carbone résiduel supérieur à 0,06 mg/dm², quel que soit l'état de livraison, recuit ou écroui, et ce, en tout point après la pose et les diverses opérations de brasage, recuit partiel ou autre. De plus, le tube doit être revêtu intérieurement d'une couche d'oxyde cuivreux, et offrir une garantie de 30 ans, type tube SANCO. Les raccords sont conformes à la norme NF-E Afin de conserver au cuivre toutes ses qualités, les brasages tendres sont préférés aux brasures fortes. Dans tous les cas, le flux décapant est celui recommandé par le fabricant de métal d'apport MISE EN ŒUVRE L'entreprise se reportera en plus des prescriptions du présent chapitre au D.T.U canalisations en cuivre de septembre POSE EN ENCASTRE La pose en encastrée est réalisée au moyen de tube recuit, le tube écroui pouvant être utilisé, mais sur des parcours inférieurs à la longueur d'une barre, les coudes étant réalisés par cintrage. Tout raccord, et même l'aboutement des tubes est interdit en pose encastrée. Les tubes sont placés sous gaine ou sous fourreau isolant ayant une épaisseur minimale de 3 mm. L'entreprise veille à ce que les tubes ne soient pas écrasés, pincés ou déformés pendant les opérations d'encastrement, qu'elles soient effectuées par elle ou par l'entreprise de gros œuvre. Dans le cas d'une détérioration l'entreprise doit le remplacement de la partie concernée, et le réseau doit alors être mis en charge pour vérification de l'étanchéité TUBES ET RACCORDS EN PVC PRESSION MATERIAU Les tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié, sont conformes à la norme NF-T , ainsi qu'aux normes NF-T , 003, 028, 029, 038,039 et NF-X La pression nominale (PN) minimale des canalisations est de 10 bars, si aucune indication particulière ne mentionne de classe de pression. En tout état de cause, l'entreprise fait la sélection de la pression nominale des tubes et raccords, en fonction de la pression maximale de service (PMS) donnée par le tableau N 2 de la norme NF-T En ce qui concerne la distribution intérieure d'eau froide sanitaire, de température inférieure à 25 C du réseau public, les tubes et raccords sont de série PN16 minimum. Dans tous les cas particuliers de pulsations, actions sur environnement, d'attaque chimique ou de température maximale de service, les règles de détimbrage données au tableau N 3 de la même norme sont appliquées. Il est rappelé que les raccords sont détimbrés dans les mêmes conditions que le tube. Les tubes et raccords comportent les marquages réglementaires. Les adhésifs bénéficient d'un avis technique. Les raccords autres que ceux en PPV ou fonte sont interdits MISE EN OEUVRE Les travaux sont conformes au D.T.U Tout façonnage ou formage faisant intervenir un procédé de chauffage quel qu'il soit sont interdits. Sont interdits également les soudages au chalumeau à air chaud et ou par résistance électrique, ainsi que les usinages autres que les chanfreins sur l'extrémité mâle des tubes après coupe. 1112 SUPPORTS Les assemblages par collage sont réalisés comme décrit sur le DTU 60.31, en tenant compte de l'avis technique de l'adhésif. Les raccords filetés sont de type femelle, les bouts mâles étant interdits. Le seul complément d'étanchéité utilisable est le ruban polytétrafluoréthylène (Téflon). Lors des assemblages par bague d'étanchéité il est utilisé exclusivement le lubrifiant préconisé par le fabricant. La pose en encastré supérieure à 1,00 m ou enterrée implique obligatoirement l'utilisation de raccords collés. Le tube doit être en contact direct et fretté par le matériau d'enrobage dont l'épaisseur minimale est de 2 cm. Les fourreaux sont réalisés en PVC et de diamètre intérieur au moins égal au diamètre extérieur de la canalisation augmenté de 1 cm. Le vide est comblé par un matériau compressible imputrescible. Les colliers doivent supporter les canalisations en permettant la dilatation. Ils sont posés au minimum à 0,20m des coudes et tés, et tiennent compte des effets de fond dus à la pression. La pose prend en compte la dilatation et le retrait du matériau. Des flexibles de dilatation, associés à des points fixes, sont implantés sur les parties droites importantes. L'implantation des supports est conforme au tableau ci-après selon le type de parcours : SUPPORTS Diamètre extérieur en mm 12 à à à à 160 distance horizontal 0,75 1,00 1,50 2,00 entre les colliers en m vertical 1,00 1,50 2,00 2, CANALISATIONS SANS PRESSION CANALISATIONS ET RACCORDS EN PVC ÉVACUATION MATERIAU Les tubes en polychlorure de vinyle non plastifié, doivent être conformes à la norme NF-T-54.O17, ainsi qu'aux normes T , 003, 028, 030 à 032, 037 et 040 & 041. Il est à noter, que les épaisseurs nominales inférieures à 3mm sont proscrites. Les tubes doivent comporter les marquages normalisés. Les tubes et raccords posés en enterré et de diamètre supérieur à 110mm, doivent satisfaire à la norme NF-P Les canalisations posées en apparent de diamètre supérieur à 250mm s'y référent aussi. Les adhésifs bénéficient d'un avis technique MISE EN ŒUVRE La mise en œuvre des canalisations et raccords en PVC sans pression pour évacuations d'eaux usées et d'eaux vannes sont conformes au D.T.U Les façonnages et formages d'éléments quels qu'ils soient, sont interdits, indépendamment des procédés envisageables. Les opérations d'usinage autre que les chanfreins sur extrémités mâles des tubes après coupe, et les soudures au chalumeau à air chaud avec baguette d'apport où par résistance électrique sont aussi interdites. Les assemblages se font à l'abri de la pluie, et dans la plage des températures indiquées par l'avis technique de l'adhésif en ce qui concerne les assemblages collés. Avant tout collage, le tube est dégraissé au décapant associé à l'adhésif ou au trichloréthylène. Pour les assemblages par bague d'étanchéité, les extrémités mâles, une fois chanfreinées, sont lubrifiées avec un produit préconisé par le fabricant exclusivement. Les colliers de fixation sont montés sans serrage à force, pour permettre un léger glissement, sauf en ce qui concerne les points fixes. 1213 SUPPORTS allure Diamètre extérieur en mm 32 à à à 250 horizontale 0,50 0,80 1, ASSEMBLAGES COULISSANTS verticale 2,70 2,70 2,70 L'entreprise doit se remémorer par la lecture du 3.32 du D.T.U , les conditions de mise en œuvre des joints de dilatation. Il est vérifié tout particulièrement au respect du texte lors de la réception, et tout défaut ou manquement aux règles sera repris par l'entreprise. A toutes fins utiles, il est rappelé les principales règles. Les manchons de dilatation verticaux et d'allure horizontale étant différents, l'entreprise veille à ce qu'il ne se produise pas d'inversion sur le chantier. Un point fixe est constitué par un encastrement, un scellement ou un collier serré sur tube. De plus, tout branchement situé à plus de 2,00 m d'un point fixe, doit être réalisé de façon à en constituer un lui-même. Distance maximale entre 2 points fixes : 3,00 m vidanges individuelles ou collecteurs d'appareils 4,00 m collecteur d'allure horizontale Toute canalisation supérieure à 1,00 m entre 2 points fixes doit comporter un assemblage coulissant. Les colliers sont placés à 0,20 m de tout raccord. En pose en gaine inaccessible, seuls les assemblages par collage et les manchons de dilatations sont autorisés. En pose encastrée ou enrobée, seuls les assemblages par collage sont autorisés. De plus à 0,10 m des sorties et tous les 2,00 m au maximum, des raccords en surépaisseur doivent réaliser des points d'ancrage par appui sur le béton. Dans le cas de longueurs droites supérieures à 2,00m, il y a lieu soit de les recouper par un manchon F.F, soit de coller une coquille d'ancrage, afin de créer une butée solidaire de la canalisation. Au droit de la traversée des murs et planchers, les canalisations sont enrobées afin de constituer un point fixe. Dans le cas où un fourreau s'avère nécessaire, il est réalisé en tube PVC du diamètre supérieur, et l'espace libre est comblé par un matériau résiliant et inerte. 3.4 GAINES CONDUITS CIRCULAIRES MATERIAU Ils sont en tôles d'acier galvanisées agrafées en hélice, et conformes à la norme NF-P Les diamètres sont choisis dans la série normalisée et dans la série complémentaire. Les coudes ont un rayon de courbure égal au diamètre pour les diamètres inférieurs ou égaux à 560 mm, et égal à 0,80 x D pour les diamètres supérieurs. Les piquages express servant de dérivation sont tolérés jusqu'au diamètre 200 mm compris seulement. Ils sont proscrits lorsque la vitesse de l'air est supérieure à 4,00 m/s MISE EN ŒUVRE Les gaines sont fixées à la structure par colliers et tige filetée ou par feuillards galvanisés, et ce sans que les réseaux suspendus puissent présenter une flèche supérieure au centimètre. A chaque point de fixation un matériau résilient inaltérable est interposé entre la gaine et le support. L'assemblage des pièces entre elles est réalisé par rivetage ou vis auto taraudeuses ne dépassant pas à l'intérieur des conduits de plus de 7 mm. L'étanchéité est réalisée par un mastic doublé d'une finition par bande adhésive. Une attention particulière est apportée à la réalisation des piquages rapportés, lorsqu'ils sont autorisés. La découpe de la canalisation principale est exécutée à la scie cloche impérativement, 1314 grignoteuse interdite. Son diamètre ne doit pas être inférieur de plus de 0,5 cm à celui de la dérivation, l'ébarbage doit être parfait. Les vis ou rivets sont rapprochés afin d'obtenir une bonne étanchéité. Le débit de fuite de l'ensemble du réseau doit être inférieur à 3%. Le débit des ventilateurs ne tient pas compte de ce débit de fuite, l'entreprise veille à ce que le ventilateur commandé puisse les compenser en débit et en pression CONDUITS CIRCULAIRES DOUBLE PAROI ISOPHONIQUES MATERIAU Ils sont réalisés par : un conduit souple intérieur de diamètre normalisé en aluminium perforé, un matelas de laine minérale de 20 mm jouant le rôle d'isolant thermique et d'atténuateur acoustique, un conduit souple extérieur en aluminium constituant la protection extérieure. L'ensemble doit posséder un classement au feu M0 impérativement, tout conduit d'un classement au feu inférieur sera refusé, déposé et remplacé. Ces conduits sont de marque ALDES type ALGAINE INSONORISE M0/M1 ou équivalent MISE EN ŒUVRE Le rayon de courbure préconisé par le fabriquant doit être respecté impérativement. Les supports, colliers ou autres, sont disposés suivant un intervalle limitant la flèche du conduit au 1/10 ème du diamètre. Accessoires des réseaux aérauliques Régulateurs de débits CALORIFUGES DES CANALISATIONS BASES REGLEMENTAIRES CLASSEMENT NF EN mars 2004 (classement P ) systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage à eau NF DTU mai 2006 (classement P ) Travaux d'isolation - isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 C à C Tous les calorifuges doivent avoir un classement au feu minimum M1, avec avis technique. 1415 4. DESCRIPTION DES TRAVAUX LOGEMENTS COLLECTIFS 4.1 GAZ NATUREL Le bâtiment de logements collectifs sera alimenté en gaz naturel. Un poste de détente comptage de Gaz de France sera implanté en limite de propriété à charge du lot VRD LIMITES DE PRESTATIONS La tranchée compris réseaux extérieurs est à la charge du lot VRD jusqu au pied du bâtiment. Le présent lot doit: Raccordement sur l attente laissée par le lot VRD en pied de colonne Réalisation de colonne montante gaz Pour chaque logement fourniture et pose de manchettes pour pose de compteur par gaz de France alimentation de chaque logement en tube encastré en dalle Pénétration dans chaque appartement alimentation de chaque chaudière DEBITS ET PRESSIONS D'UTILISATION INSTALLATION Pour chaque logement : Chaudière : P = 25 kw - 20 mbars Le présent lot doit la réalisation des travaux suivants : Raccordement sur l attente du lot VRD Fourniture et pose de coffrets coupure détente gaz en limite de propriété comprenant : o Coffret métallique o Vanne d arrêt générale gaz o Détendeur 300 / 20 mbars : 15 Nm3/h Repérage par plaque métallique gravée «Vanne d arrêt générale gaz» Raccordement PE/acier Réseau en tube acier soudé conforme à la norme NF A ou NF A depuis le raccord PE/acier jusqu à la colonne montante Gaine technique commune o Organe de coupure en pied de colonne au RDC o Colonne montante gaz dans gaine technique ventilée réalisée en tube acier soudé conforme à la norme NF A ou NF A o Vanne d arrêt gaz Raccordement appartement pour chaque appartement : o Attentes pour pose de compteurs (hors lot) o Canalisations intérieures en tube cuivre écroui assemblé par soudure, implanté sous fourreau en dallage. Cheminement en partie commune Peinture de la totalité des réseaux et repérage par étiquettes normalisées. o Liaisons équipotentielles o Raccordement chaudière avec vanne d'arrêt conforme à la norme GDF VENTILATIONS GAINES TECHNIQUES GAZ Ventilation basse : o Fourniture et pose de grilles de ventilation extérieures équipées d ailettes pare pluie et de grillage anti insecte. Dimensions : 100 x 100 mm. Section libre mini = 100 cm². Ventilation intermédiaires : hors lot à charge du lot gros œuvre o Grille de ventilation à la charge du présent lot Ventilation haute : o Gaine de raccordement entre la partie haute de la gaine gaz et la sortie toiture o fourniture et pose de sortie toiture φ 200 comprenant collerette de recouvrement de relevé d étanchéité, grille pare volatile. Section libre minimale : 150 cm² 1516 RECEPTION OUVRAGE GAZ L entreprise titulaire du présent lot devra rentrer en contact avec les services de GRDF pour effectuer le dossier d étude avant réalisation des travaux. Le dossier d étude comprendra : o Les plans d implantation du coffret de coupure, le cheminement des canalisations gaz o Un détail de la gaine technique gaz o Abaque de calculs o Schémas de la colonne montante o Référentiel de contrôle complété phase projet (avant réalisation) o Réception des conduites collectives par les services techniques GRDF L entreprise devra réaliser la demande de réception des installations à GRDF Les installations seront remises au maître d ouvrage après levée des réserves éventuelles 4.2 CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ CHAUDIERE ACCESSOIRES Fourniture et mise en place de chaudières murales mixtes gaz à condensation type micro accumulation. La chaudière comportera les éléments principaux suivants : Surfaces d'échange en acier inoxydable Brûleur cylindrique à surface Régulation de combustion Circulateur incorporé Vases d'expansion Organes de sécurité Ballon tampon ECS de capacité 3 L Les chaudières seront de marque SAUNIER DUVAL type THEMAPLUS CONDENS F30 TN et répondront : Marquage CE Puissance nominale : 24.5 kw Rendement sur PCI à 100% de charge : 97.7 % Rendement sur PCI retour à 30 C : % Puissance des auxiliaires hors pompe : 31 W Perte à l arrêt Delta T 30K : 40 W Puissance pompe de circulation : 72 W Évacuation des fumées : conduit 3 CE (confère plans) Chaudière Lw max = 45 db(a) Compris tous accessoires de montage et raccordement. Le présent lot doit prévoir tous les renforts et accessoires nécessaires pour pose des chaudières. Les distances minimales préconisées par le constructeur sont à respecter. Alimentation eau froide : vanne d arrêt, filtre et disconnecteur Alimentation eau chaude et chauffage : vanne d arrêt Alimentation gaz naturel : filtre, vanne d arrêt. Les hauteurs d implantation des vannes seront conformes à la réglementation accessibilité soit hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Les vannes seront repérées par plaques gravées RACCORDEMENTS Raccordement sur alimentation gaz naturel Raccordements aux réseaux eau froide, eau chaude et eau usées correspondants. Raccordement sur attente électrique laissée à proximité par le lot électricité Évacuation à réaliser en tube cuivre écroui à raccorder sur réseau EU cheminant à proximité CONDUIT COLLECTIF 3 CE 1617 Les chaudières des logements sont raccordées sur des conduits collectifs 3CE Conduit collectif de marque Poujoulat ou équivalent type système 3CE P Multi + comprenant : o Conduit collectif vertical double paroi inox o Support de base support mural o Cône d écoulement des condensats compris raccordement au réseau EU/EV o Raccordement de chaque chaudière compris té, conduit de liaison de type concentrique, collier de finition. Pente minimum de 3 vers les appareils à respecter. o Collier de jonction o Collier de fixation o Embase d étanchéité o Sortie toiture au choix de l architecte o Mise en œuvre suivant avis technique du conduit 3 CE. Les conduits principaux ne doivent pas comporter plus de deux dévoiements, l angle de ces dévoiements ne doit pas excéder 45 avec la verticale REGULATION Fourniture et mise en place pour chaque appartement d'une régulation de marque Saunier Duval ou équivalent assurant : o régulation de la chaudière en fonction de la température de départ par action du brûleur o régulation température de départ du réseau radiateur en fonction de la température de retour et contrôle d ambiance o priorité ECS lors de puisage o Sécurité température haute assurée par un aquastat coupant la puissance du brûleur. Matériel : o 1 sonde de température départ chaudière o 1 sonde de température retour chaudière o 1 sonde de température extérieure o Relais o Pressostat THERMOSTAT PROGRAMMABLE Fourniture, mise en place et câblage d une horloge programmable journalière ou hebdomadaire avec marquage NF dans le séjour Le thermostat programmable assurera les fonctions suivantes : o Thermostat programmable 7 jours o Régulation tout ou rien, ou chrono proportionnelle (catégorie B) o Pré installation par socle démontable à fixer au mur o Fonctionnement avec deux piles (Témoin d usure de la pile) o 4 programmes préenregistrés au choix pour chaque jour de la semaine o Programmes vacances ou absence prolongée (1 à 99 jours) o 3 niveaux de température réglables o Mode manuel permettant de déroger au programme (marche forcée) o Fonction comptage du temps de fonctionnement de la chaudière o Fonction anti-blocage de la pompe : afin d éviter que la pompe de la chaudière se grippe, le thermostat commande une mise en route périodique de quelques secondes RADIATEURS ET SECHE SERVIETTES RADIATEURS Les pièces des logements sont chauffées par des panneaux acier horizontaux. Chaque émetteur devra être dimensionné en prenant en compte la chute de température de l émetteur précédent. Puissances à déterminer par l entreprise Régime d eau haute suivant étude thermique 1718 surpuissance 10% température intérieure suivant tableau Les radiateurs horizontaux seront de marque Finimetal type Reggane 3000 standard habillé. Les radiateurs implantés dans les chambre accessibles ne devront pas avoir une épaisseur compris fixation supérieur à 15 cm (écartement par rapport au mur). Chaque radiateur sera équipé de : Un purgeur manuel Sur le retour : un raccord de réglage à mémoire et vidange. Régulation par robinet de marque OVENTROP type UNI XH avec tête thermostatique a dilatation de liquide conforme a la norme NF EN 215 défini comme suit : o Variation temporelle certifiée = 0,26 certifiée CERTITA. o Fonction anti gel o Plage de réglage : 7-28 C o Graduation sur poignée avec position zéro Fourniture et pose de robinets simple réglage dans les pièces équipées du thermostat d ambiance SECHE SERVIETTES Les salles de bains des logements sont chauffées par des radiateurs de type sèche serviette. Chaque émetteur devra être dimensionné en prenant en compte la chute de température de l émetteur précédent. Puissances à déterminer par l entreprise Régime d eau haute suivant étude thermique surpuissance 10% température intérieure suivant tableau Les sèches serviettes seront de marque Finimetal type Chorus bains. Chaque radiateur sera équipé de : Un purgeur manuel Sur le retour : un raccord de réglage à mémoire et vidange. Régulation par robinet de marque OVENTROP type UNI XH avec tête thermostatique a dilatation de liquide conforme a la norme NF EN 215 défini comme suit : o Variation temporelle certifiée = 0,26 certifiée CERTITA. o Fonction anti gel o Plage de réglage : 7-28 C o Graduation sur poignée avec position zéro MISE EN OEUVRE TEINTE Les radiateurs sont montés sur des consoles scellées ou vissées. L'attention de l'entreprise est attirée sur la solidité des fixations Le présent lot doit la protection mécanique des radiateurs pendant toute la durée du chantier. Toute détérioration d'un radiateur entraîne son remplacement. L implantation des radiateurs tiendra compte des distances libres minimales de la réglementation accessibilité. En cas d impossibilité d implantation hors des aires libres règlementaires les radiateurs ne devront pas déborder du mur de plus de 15 cm laissant ainsi un espacement mini de 70 cm entre le bord du radiateur et le lit. La teinte retenue pour tous les radiateurs est la teinte blanche RAL Avant toute commande, l'entreprise se rapprochera de l'architecte et du maître d'ouvrage pour confirmation des modèles RESEAUX HYDRAULIQUES Les réseaux hydrauliques seront réalisés en tubes polyéthylène gainé sous fourreau CINTROPLAST. Les nourrices d alimentation seront implantées sous les chaudières et seront équipées de vannes d arrêt sur chaque départ. 1819 Les traversées de dalle seront équipées de sorties de dalle de marque CB qui permettent d éviter les écrasements des tubes et facilitent la mise en œuvre des réseaux sous fourreaux. L intégralité des percements et sujétions pour passage des réseaux est à la charge du présent lot. Aucun réseau ne doit être apparent, les passages apparents devront être habillés par des goulottes ou capotage de couleur blanche, posées avec soin. 4.3 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE COLLECTIVE PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT Le bâtiment sera équipé d un ensemble de ventilation mécanique de type hygroréglable B assurant la ventilation des logements. Ce système comprend des entrées d'air hygroréglables, des bouches d'extraction hygroréglables, un ventilateur à courbe plate très basse consommation et les réseaux aérauliques afférents DIMENSIONNEMENT RESEAUX Le ventilateur et le réseau sont dimensionnés de façon à ce que la pression disponible aux bouches d'extraction reste comprise entre 70 Pa et 120 Pa. Le ventilateur et le réseau sont dimensionnés en tenant compte d'une perte de charge de l'entrée d'air autoréglable de 20 Pa. On considère que le taux de fuite du réseau correspond à 5% du débit maximum à additionner aux débits minimum et maximum PUISSANCE DU GROUPE RT2012 La puissance maximale du groupe devra être conforme à l étude thermique RT 2012 réalisée en phase PRO. Cette puissance devra être 31 W Thc DEBITS NOMINAUX Les débits nominaux seront conformes au tableau ci-dessous : Cuisine Bains Cellier/rgt WC T / T / T / T / ENTREES D'AIR L admission d air neuf dans les pièces de vie sera assurée par les entrées d air hygroréglables. Ces entrées d air seront fournies par le présent lot au lot menuiseries extérieures qui en assurera la pose dans les coffres de volets roulants ou dans les traversées de menuiseries. Les entrées d air en matière plastique sont composées de : élément hygroréglable acoustique côté intérieur une grille anti-moustique un capuchon de façade pare pluie côté extérieur Isolement acoustique Dn,e,w + Ctr] 39 db Entrées d air hygroréglables acoustique type Bahia de marque Aldes ou équivalent. Localisation : menuiseries suivants plans et classement des façades BOUCHES D EXTRACTION Le présent lot doit la fourniture et pose de bouches d extraction dans les pièces humides (cuisine, salles d eau, salle des bains ) définies comme suit : Bouches d'extraction en plastique de type hygroréglable à détection d humidité de marque ALDES ou équivalent 1920 CUISINES WC SALLES DE BAINS Manchette de raccordement Les bouches sont placées à 1.80 m du sol et à 15 cm de toutes parois ou obstacles. La bouche d'extraction cuisine dispose d'une commande de débit de pointe par bouton poussoir. Alimentation par piles fournies par le présent lot Les bouches d extraction d'air doivent présenter un isolement acoustique normalisé [Dn,e,w + C] (avec dalle BA de 18) de. o D n,e,w + C 54 db en cuisines fermées Lw maxi = 36 db(a) o D n,e,w + C 60 db en cuisines ouvertes Lw maxi = 34 db(a) Les bouches d'extraction des WC disposent d'une commande de débit de pointe par détecteur de présence. Alimentation par piles fournies par le présent lot Les bouches d extraction d'air doivent présenter un isolement acoustique normalisé [Dn,e,w + C] (avec dalle BA de 18) de. o D n,e,w + C 57 db en salles de bains RESEAUX AERAULIQUES Les réseaux aérauliques sont à réaliser en conduit acier galvanisé spiralé. Ils comprennent tous les raccords, supports et accessoires nécessaires à leur bonne mise en œuvre. Toutes les pièces de raccordement sont livrées d'usine. Le raccordement des bouches d'extraction aux colonnes verticales s effectue par l'intermédiaire d'un conduit métallique ø 125 classé M0 flexible si la longueur est inférieure à 1.50 m, rigide dans le cas contraire et par un collecteur d'étage. La section des colonnes verticales est constante sur toute la hauteur. La vitesse de passage maxi dans les colonnes montantes sera limitée à 3 m/s et dans les collecteurs horizontaux en toiture terrasse à 4 m/s. L'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d'entretien de ce réseau. Compris toutes trappes et tous panneaux d'accès pour entretien des réseaux aérauliques conformément à la norme NF EN (cf ). Traversées de planchers / rebouchages Pour les traversées de dalle, la liaison béton / conduit est assurée par un joint de traversée de dalle type gaine souple «TALMISOL» mise en place au coulage. Le présent lot doit le rebouchage et le calfeutrement autours des conduits restituant le degré coupe feu et degré d isolement acoustique et la perméabilité à l air. NOTA IMPORTANT : respect RT 2012 : l entreprise devra prévoir dans son offre que tous les réseaux aérauliques devront être ÉQUIPÉS D ACCESSOIRES À JOINTS, IMPÉRATIVEMENT TRANSFERT DE L AIR Le transfert de l air des pièces principales aux pièces humides est réalisé par détalonnage des portes intérieures détalonnage à charge du lot Menuiseries intérieures. Les sections minimales de transfert sont : 120 cm² pour les portes de cuisine 60 cm² pour les autres portes GROUPE D'EXTRACTION Le groupe d extraction sera fourni et posé dans le local VMC en combles Les caissons seront conformes aux prescriptions ci-dessous : Pression constante 20 Montrer encore
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail Construction d'un bâtiment de 4 logements collectifs à Joucas (84) DPGF lot 11 - Plomberie CCTP Description Type Qt Unitaire H.T. Total HT 1 OBJET PM
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE
DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE LOT N 011 PLOMBERIE mardi 20 octobre 2009 1/7 1 GENERALITES 1 1 Prescriptions générales Les entreprises sont tenues de se reporter pour tout ce qui est liaisons entre elles, Plus en détail DESSIN D1 Séquence 17
Consignes Après lecture du descriptif plomberie (pages 2 et 3), étude du plan (page 4), et des règles d implantation des appareils sanitaires (page 5): 1 : sur la page 7 (vue en plan de la cuisine à l Plus en détail D.P.G.F. D.C.E. Juin 2015. Reconstruction de la Salle Polyvalente
MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Mairie 62170 Tél. : 03 21 1 46 56 E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr Reconstruction de la Salle Polyvalente D.C.E. Juin 2015 LOT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE V.M.C. Décomposition Plus en détail Lot n 6: Electricité - Chauffage électrique et VMC CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29
CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30 Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F. Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX Plus en détail Lot n 9. plomberie sanitaire CCTP. construction d'une maison d'habitation. impasse de la Vague. 85340 Olonne-sur-Mer
construction d'une maison d'habitation impasse de la Vague 85340 Olonne-sur-Mer MAITRE D'OUVRAGE Allain Stéphane M. et Mme impasse des Vagues 85340 Olonne-sur-Mer ARCHITECTE : Deschamp Frédéric 9 Quai Plus en détail Construction d un bâtiment industriel de type atelier relais 01500 CHATEAU GAILLARD. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage au Presbytère. PROCEDURE Plus en détail 30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS. Sous total 30.1. 30.2. PRODUCTION DE CHALEUR
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure à un vantail Dépose de l ancienne porte inutilisée Bâti métallique en tôle d acier pliée de Plus en détail DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Lot n 6 - ZINGUERIE - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE GAZ - V.M.C.
HABITAT DAUPHINOIS 20, rue Balzac 26000 VALENCE Construction de 6 villas locatives Lotissement "Le joli clos II" Rue des vignes 38150 SAINT ROMAIN-DE-SURIEU DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Plus en détail Travaux d Aménagement de la Mairie
LOT N 8 : CHAFFAGE / VENTI LATION / PLOMBERIE SANITAIRE N ART DESIGNATION DES OVRAGES QTE P.. P.. x Q PARTIE A - CHAFFAGE / VENTILATION 1 GENERALITES 1.1à 1.9.2 Pour mémoire PM 2 DONNEES TECHNIQES 2.1 Plus en détail LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION ASSOCIATIVE PLACE DU 1 ER MAI 63200 MENETROL LOT N 5 : PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Dossier Projet CM/FP N 12-10-6681 Maître d ouvrage MAIRIE Maître d œuvre Xavier Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Session 2013. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14 Maison de retraite Les Hortensias Générateur d air chaud, type SOMAT puissance estimée 400 kw et équipé d un brûleur fioul SIGMA. Cuve fioul acier de 3000 Plus en détail LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
LOT N 8 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE 1 LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 8-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 1 DEPOSE - Dépose et neutralisation des réseaux de chauffage, Plus en détail LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE Plus en détail LOT N 14 - PLOMBERIE
LOT N 14 - PLOMBERIE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - les réseaux d'alimentation et de distribution eau froide Plus en détail COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS
COMMUNE D'AYN REAMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION DE 2 LOGEMENTS LOT N 05: PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION - PRO FEVRIER 2013 1 GENERALITES ADMINISTRATIVES I.01) Objet du présent descriptif: Plus en détail MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE
BP 112-85000 LA ROCHE SR YON Bureau d Etudes Techniques tous fluides F i l i a l e d u g r o u p e A R E A Tél. 02 51 37 48 88 - Fax 02 51 62 22 07 areaelr.bet@orange.fr / www.areaetudes.net MAITRE D OVRAGE Plus en détail LE PVC. Introduction : Vous venez de vous laver les mains dans le lavabo ou bien, vous venez de laver votre assiette dans l évier de la cuisine.
LE PVC Introduction : Vous venez de vous laver les mains dans le lavabo ou bien, vous venez de laver votre assiette dans l évier de la cuisine. Que devient l eau que vous venez d utiliser? L eau usée s Plus en détail Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur
Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur 1. GENERALITES L'ensemble doit satisfaire aux normes suivantes: NBN D 50.001 NBN EN 308 Exigences PEB NBN S 01-400-1 (confort acoustique) Réglementation Plus en détail JCS DCE. Construction de 26 logements individuels & intermédiaires. JCS architectes
629 Logements ROBERTY DECAUVILLE 8413 LE PONTET Références au descriptif U Quantités Prix Produits Les quantités sont obligatoirement à vérifier sous la responsabilité de l'entreprise. CHAPITRE 1 GENERALITES Plus en détail LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC
ØØØØ SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 R.C Saint-Etienne 64 B 96 C/1 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE Téléphone Plus en détail Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux 57000 METZ
Maître d'ouvrage Février 2011 Ville du CODRAY 32, rue du Gord 28630 LE CODRAY - o O o - Construction d un restaurant scolaire Groupe scolaire «Léonard de Vinci» Rue des Chaises 28630 LE CODRAY LOT N 10 Plus en détail Cahier des clauses techniques Particulières
Cahier des clauses techniques Particulières REMPLACEMENT DES GENERATEURS GAZ LOT N 1 secteur 401 - Fleury Les Aubrais (45400) : HP 0506-17 et 19 rue Gabriel Péri 12 logements collectifs LOT N 2 - secteur Plus en détail LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs Plus en détail LOT N 5 PLOMBERIE - ELECTRICITE
Commune Mirabel & Blacons Immeuble "les Cascades" 26400 MIRABEL ET BLACONS MAITRE D'OUVRAGE Commune de Mirabel et Blacons 26400 MIRABEL ET BLACONS Tél : 04 75 40 00 66 Lot n 5 PLOMBERIE - SANITAIRE Appel Plus en détail RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE
RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. ROSIERES EN SANTERRE CCTP Août 2008 LOT 6 PLOMBERIE SOMMAIRE CHAPITRE I GENERALITES... 3 ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX... 3 ARTICLE 2 - DEFINITION DES Plus en détail LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY Lot n 07 - Chauffage MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail FABRICATION FRANÇAISE ET NORMES PMR
Limiance Dimensions extérieures : 2206 X 1667 mm (habillage extérieur compris, hors prestation hva-concept) Largeur porte : 830 mm Surface utile : 2,95 m² Poids : 920 kg (+/- 5 %) Présentation avec finition Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail + de 800 photos. pour vous guider pas à pas. Robert Longechal. La plomberie. La maison du sol au plafond. J installe Je pose Je change Je répare
+ de 800 photos pour vous guider pas à pas Robert Longechal La plomberie La maison du sol au plafond J installe Je pose Je change Je répare Maquette intérieure et couverture : Maud Warg Réalisation de Plus en détail APPARTEMENT COMMUNAL FRONT DE NEIGE MARCHE DE TRAVAUX CCTP - DPGF 16/03/2015
BEP INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES EP1 PREPARATION D ACTIVITES PROFESSIONNELLES DOSSIER RESSOURCES Ce dossier comporte 10 pages format A3 numérotées de 1/10 à 10/10 Session EP1 2012 Plus en détail Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY
Communauté Rurale des Monts de Flandre Réhabilitation d une travée de bâtiment industriel en bureau D P G F Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES Maître d Ouvrage Maîtrise d Œuvre V1.1 - Avril 2011 Communauté Rurale Plus en détail Devis Estimatif - Projet de maisons en bois - Estimatif des trvaux de maçonnerie et de second oeuvre
SAINT QENTIN - Aménagement d'une crèche N DESIGNATION D MATERIEL té Qté 1 EA FROIDE PLOMBERIE / SANITAIRES NITAIRE 1.1 BRANCHEMENT Vanne d'arrêt Filtre avec isolement Disconnecteur Compteur à impulsion Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P )
Maître d Ouvrage COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY 134 Rue de la Mairie 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY Tél : 04 76 06 00 11 - Fax : 04 76 06 00 73 Mise en accessibilité des toilettes publiques et d une Plus en détail Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone Plus en détail ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître de l Ouvrage : MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) Objet du marché : RENOVATION D UN Plus en détail RESTRUCTURATION DE LOCAUX 48-50, Boulevard Edgar Quinet 79200 PARTHENAY
SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EXPANSION DE LA GATINE RESTRUCTURATION DE LOCAUX 48-50, Boulevard Edgar Quinet 79200 PARTHENAY CADRE DE DECOMPOSITION FORFAITAIRE Octobre 2006 22.06.070/FG/CP Suivant Plus en détail MAITRE D OUVRAGE. MAIRIE DE MOISSON 34 route de Lavacourt 78840 MOISSON
MAITRE D OUVRAGE MAIRIE DE MOISSON 34 route de Lavacourt 78840 MOISSON CREATION D UN GITE COMMUNAL ETUDE DE PROJET CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT N 5 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Plus en détail Prestations Plomberie Sanitaires
Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Plomberie Sanitaires Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations... Plus en détail JCS DCE. Construction de 26 logements individuels & intermédiaires. JCS architectes
JCS ARCHITECTES Commune de Jarville - Meurthe & Moselle Construction de 26 logements individuels & intermédiaires Rue Joseph Piroux date : 04/03/2011 format : éch : Lot 09 Plomberie sanitaire Maîtrise Plus en détail VILLE D AMIENS 1/1 CREATION D UNE CRECHE MUNICIPALE SQUARE FRIANT LES 4 CHENES 80000 AMIENS C.C.T.P. LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE
VILLE D AMIENS 1/1 SOMMAIRE CHAPITRE 1 GENERALITES... 3 4 1.1 OBJET 1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT LOT 1.3 PRESTATIONS NON COMPRISES 1.4 DESINFECTION DU RESEAU CHAPITRE 2 BASES DE CALCULS... 5 6 2.1 Plus en détail www.hdgdev.com Franck SIMONNET
www.hdgdev.com Franck SIMONNET Chargé de prescription 1 VMC double flux Dee Fly Maison individuelle Juin 2009 Principe du double flux Le renouvellement de l air est assuré mécaniquement par insufflation Plus en détail CÔTÉ BALMA BALMA DESCRIPTIF SOMMAIRE. Une réalisation LES VILLAS. Nouvelle règlementation thermique RT 2012
CÔTÉ DESCRIPTIF SOMMAIRE LES VILLAS Nouvelle règlementation thermique RT 2012 ENGAGEMENT QUALITE ECONOMIE D ENERGIE - ISOLATION ACOUSTIQUE - ISOLATION THERMIQUE - QUALITE DES EQUIPEMENTS Une réalisation Plus en détail Personnes à Mobilité Réduite (PMR) SIPHON DE DOUCHE
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) SIPHON DE DOUCHE GTPMR12 NOUVEAU BÂTIMENT SANITAIRE ENVIRONNEMENT SOLUTIONS SANITAIRES Le sanitaire, spécialité historique de Nicoll, a fait de la marque la référence Plus en détail I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON
I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON LOCAUX VESTIAIRES- SANITAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT N 2 : STRUCTURE MODULAIRE Le 28 août 2014 GÉNÉRALITÉS Le présent Cahier des Clauses Plus en détail Ville de Cagnes-sur-Mer PATIO RENOIR - NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE. Avenue de l Hôtel de Ville / Avenue de Verdun Cagnes-sur-Mer DESCRIPTIF SOMMAIRE
page 1 sur 6 pages Avenue de l Hôtel de Ville / Avenue de Verdun Cagnes-sur-Mer DESCRIPTIF SOMMAIRE Bâtiment Basse Consommation énergétique, B B C 2005 GENERALITE page 2 sur 6 pages La construction sera Plus en détail PATIO BAROJA. avenue de Biarritz Anglet DESCRIPTIF SOMMAIRE
PATIO BAROJA avenue de Biarritz Anglet DESCRIPTIF SOMMAIRE Le PATIO BAROJA est une résidence située avenue de Biarritz à Anglet. L immeuble compte quatre étages desservis par un ascenseur. Les parties Plus en détail Lot n 8 Plomberie, sanitaire et chauffage.
ECOLE EMILE GERBAULT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 22 MARS 2010 DIRECTION DES BÂTIMENTS 6 place François Mitterrand Tél : 02 47 45.85.85 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE Fax : 02 47 45.15.74 CHAUFFAGE Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIGNY CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE A PROVENCHERES SUR MEUSE DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT N 9 : «PLOMBERIE SANITAIRE» MAITRE D ŒUVRE S.I.C.A.H.R DE L AUBE BUREAU Plus en détail Procédé de chutes uniques CHUH. Vu pour enregistrement le 11 septembre 2006
Avis Technique 14/06-1042 Révision de l'avis Technique 14/01-632 Procédé de chutes uniques Évacuation des eaux usées Foul drainage from buildings Hausabfluβeitungen Ne peuvent se prévaloir du présent Avis Plus en détail Pack Investisseur Pack Confort Pack Confort Plus
vous propose ses Packs «Facile à vivre» Pack Investisseur Pack Confort Pack Confort Plus Page 1 Pack investisseur - Présentation Cuisine équipée avec hotte et plaques électriques (Electroménager encastrable Plus en détail Double flux Dee Fly Cube. Double flux Dee Fly Modulo. Ventilation individuelle Réseaux. Valeur rendement 90 % Valeur rendement 85 %
Ventilation individuelle Réseaux Double flux Dee Fly Cube Air insufflé (intérieur) Air rejeté (extérieur) Air extrait (intérieur) Air neuf (extérieur) Valeur rendement 90 % Double flux Dee Fly Modulo Valeur Plus en détail NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION MULTIWIND 5.3KW PAGE 1
MULTIWIND Réversible 5,3 kw Notice d installation et d utilisation NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION MULTIWIND 5.3KW PAGE 1 Vous venez d acquérir pour votre plus grand confort un climatiseur MULTIWIND Plus en détail Les différentes architectures des réseaux bouclés Notions de dimensionnement L équilibrage Quelques exemples de défauts de conception
Les réseaux bouclés Les différentes architectures des réseaux bouclés Notions de dimensionnement L équilibrage Quelques exemples de défauts de conception 91/204 La distribution d eau chaude sanitaire Bouclage Plus en détail SOMMAIRE 1 - GÉNÉRALITÉS 2. 1-1. Présentation de l'opération 2 1-2. Limites de prestations 2 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 3
SOMMAIRE 1 - GÉNÉRALITÉS 2 1-1. Présentation de l'opération 2 1-2. Limites de prestations 2 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 3 2-1. Groupe électrogène 3 2-2. Contrat de maintenance 5 MATH Ingénierie Page 1/5 Plus en détail Réseaux de plomberie de l immeuble : eau, gaz
FICHE TECHNIQUE Réseaux de plomberie de l immeuble : eau, gaz 2 4 5 CONNAÎTRE > Réseau d eau froide > Réseau d eau chaude > Réseau de gaz REGARDER > Réseau d eau ENTRETENIR - AMÉLIORER > Contrat d entretien Plus en détail MAITRES D OUVRAGE. Projet d Extension d un Accueil de Loisirs et Création d une Maison de Quartier. Rue du Cézallier - 15100 SAINT-FLOUR
MAITRES D OUVRAGE COMMUNAUTE de COMMUNES du PAYS de SAINT-FLOUR Village d Entreprises - ZA du Rozier-Coren 15100 SAINT-FLOUR COMMUNE de SAINT-FLOUR Mairie 1, Place d Armes 15100 SAINT-FLOUR Projet d Extension Plus en détail LE JARDIN DE VAUCANSON NOTICE DESCRIPTIVE
93500 PANTIN *** NOTICE DESCRIPTIVE La résidence est composée d un immeuble en R+5 sur rue et d un immeuble en R+1 sur jardin. Le tout édifié sur un parking enterré de 12 places voitures et 3 places deux Plus en détail réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6
réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 LOT N 4 CLOISONS - PLAFONDS Sommaire Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES...2 Chapitre II - Plus en détail Installation de ventilation mécanique dans les locaux d habitation NF DTU 68.3. Aide-mémoire. Résidentiel. Édition 2015
Aide-mémoire Résidentiel Édition 2015 Installation de ventilation mécanique dans les locaux d habitation NF DTU 68.3 Architectes I Bureaux d études I Bureaux de contrôle I Installateurs I Maîtres d ouvrage Plus en détail SCI SAPHIR. Extension et restructuration de l EHPAD «Résidence du Pyla sur Mer»
Département de la Gironde SCI SAPHIR 7 Allée de la Chapelle 33115 LE PYLA SUR MER Extension et restructuration de l EHPAD «Résidence du Pyla sur Mer» Architecte Maître d'œuvre BET Structure BET Fluides Plus en détail Lieu-dit Pernicaggio - SARROLA-CARCOPINO. Bâtiment J DESCRIPTIF SOMMAIRE. Ce programme est réalisé en BBC
Lieu-dit Pernicaggio - SARROLA-CARCOPINO Bâtiment J DESCRIPTIF SOMMAIRE Ce programme est réalisé en BBC Les prestations sont définies en qualité, dimensionnement et positionnement pour l'obtention du label Plus en détail On retrouve généralement les réseaux séparatifs dans les petites et moyennes agglomérations ou dans les extension des villes.
Préambule et domaine d'application Le présent document a été créé dans le but pour permettre le dimensionnement des installations de plomberie sanitaire. C'est un document de synthèse, Il reprend partiellement Plus en détail LES SOLUTIONS «PRÊT-À-POSER»
LES SOLUTIONS «PRÊT-À-POSER» GRK ARMOIRES hydro-câblées KITS de montage FABRICANT FRANÇAIS K I T S D E M O N TA G E ref. 8500-0 Pour compteur (de 110 ou 130 mm) Raccord télescopique 3/4 Manchette plastique Plus en détail A.E.B. Livret d'apprentissage. 3 Plomberie Sanitaire. 4 Finitions Décoration. 1 Aménagement 2 Electricité
Livret d'apprentissage A.E.B. 1 Aménagement 2 Electricité 3 Plomberie Sanitaire 4 Finitions Décoration 31 - Créer un réseau d évacuation eaux usées et eaux vannes 32 - Créer un réseau d alimentation 33 Plus en détail Le Domaine de Barbateguy
Le Domaine de Barbateguy Chemin de Linague 64 990 URCUIT DESCRIPTIF SOMMAIRE VILLAS M1, M2, M3, M5, M6, M8 Edition du 30/04/2014 1 A)VILLAS Gros oeuvre 1) Nettoyage du terrain. 2) Fondations des bâtiments Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Phase : DCE
Travaux permettant de réaliser des économies d'énergie Espace Info Energie de la CoVe eie.carpentras@aere-asso.com 0490362509 Avec le soutien de : Isolation par l'intérieur des murs extérieurs Isolation Plus en détail REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ----------- BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ---------- REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY DESCRIPTIF LOT 07 : PLOMBERIE SANITAIRE MODE D'EXECUTION Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
MARINADOUR 25 Allées Marines 64100 BAYONNE NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Bâtiment B2 Edition du 27/06/2013 Page 1 sur 9 A/ APPARTEMENTS Gros œuvre : 1) Démolition, nettoyage du terrain. 2) Fondations des Plus en détail Ventilation de type C et D - trucs et astuce dans la conception d'une bonne installation et nouveautés
Ventilation de type C et D - trucs et astuce dans la conception d'une bonne installation et nouveautés 1 Qui fait quoi? Le responsable PEB Déclaration PEB initiale. Le système de ventilation choisi est Plus en détail Le PVC La pente Les diamètres La ventilation Le tracé Les colliers La découpe Le chanfrein L assemblage Le collage L emboitement
Le PVC La pente Les diamètres La ventilation Le tracé Les colliers La découpe Le chanfrein L assemblage Le collage L emboitement Les tuyaux en PVC Le polychlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle (Polymère Plus en détail STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE
, ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment. Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.
Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back