Source: http://docplayer.fi/3278959-Mcd100e-mcd120e-mcd140e-mcd155e.html
Timestamp: 2018-05-25 00:22:58+00:00
Document Index: 7310908

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E - PDF
Download "MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E"
1 Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Absorptioilmankuivain sähkölämmittimellä regenerointiin Koskee laitteita, jotka on valmistettu viikolla 22 vuonna 2013 tai sen jälkeen. 190TFI 1065 J1408 Munters Europe AB 2014
2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Käyttötarkoitus Muntersin ilmankuivaimet on tarkoitettu ilman kuivaamiseen. Laitteen käyttäminen muuhun tarkoitukseen tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastainen käyttö voivat aiheuttaa henkilö-, laite- ja omaisuusvahinkoja. Laitteistoon ei saa tehdä muutoksia ilman Muntersin lupaa. Lisälaitteiden yhdistäminen tai asentaminen on sallittu vain jos Munters on antanut kirjallisen luvan. Takuu Takuuaika alkaa, kun laite lähtee tehtaalta, ellei muuta ole ilmoitettu kirjallisesti. Takuuon rajattu materiaali- tai valmistusvian vuoksi rikkoutuneiden osien vapaaseen vaihto-oikeuteen. Kaikkien takuuvaatimusten mukana on toimitettava todiste, joka osoittaa vian ilmaantuneen takuun ollessa voimassa ja että laitetta on käytetty ohjeiden mukaisesti. Kaikissa vaatimuksissa on ilmoitettava laitteen tyyppi ja valmistusnumero. Nämä tiedot näkyvät laitteen tyyppikilvessä. Lisätietoja on Merkinnät-osassa. Takuuehtona on, että laite on täyden takuun aikana huollettu ja kunnostettu Munters asentajien tai Muntersin hyväksymien asentajien toimesta. Kalibroitujen ja erityisten työkalujen testauslaitteiden käyttö on tarpeen. Huolto ja kunnossapito on dokumentoitava, jotta takuuehdot täyttyvät ja takuu on voimassa. OtaainayhteyttäMuntersiinhuoltoajakunnossapitoa koskien. Käyttöongelmat voivat esiintyä jos laitetta ei ole huollettu oikein ja riittävästi. Turvallisuus Tiedot vaaroista on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa yleisellä varoitusmerkillä: VAROITUS! Ilmaisee mahdollista vaaraa, joka voi aiheuttaa henkilövahingon. VAARA! Ilmaisee mahdollista vaaraa, josta voi seurata vahinkoja laitteistolle tai muulle omaisuudelle ja/tai ympäristölle. HUOMAUTUS! Ilmaisee lisätietoja, joista on hyötyä, kun laitetta käytetään. Direktiivienmukaisuus Tämä ilmankuivain täyttää konedirektiivin 2006/42/EU, matalajännitedirektiivin 2006/95/EU ja EMC-direktiivin 2004/108/EU keskeiset turvallisuutta koskevat vaatimukset. Ilmankuivain on valmistettu ISO 9001:2008 -laatujärjestelmän mukaisesti. Copyright Tämän käyttöohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HUOMAUTUS! Tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa tämän käyttöohjeen sisältöä. Sitä ei saa toisintaa eikä julkaista ilman Muntersin antamaa kirjallista lupaa. Lähetä tämän käyttöohjeen sisältöä koskevat kommentit osoitteeseen: Munters Europe AB Technical Documentation P.O. Box 1150 SE KISTA Sweden Sähköposti: ii Tärkeitä tietoja käyttäjälle 190TFI 1065 J1408
3 Sisällysluettelo Tärkeitätietojakäyttäjälle... ii Käyttötarkoitus... ii Takuu... ii Turvallisuus... ii Direktiivienmukaisuus... ii Copyright... ii Sisällysluettelo... iii 1 Johdanto Yleistä Tietojatästäkäyttöohjeesta Käyttötarkoituksen vastainen käyttö Turvallisuusjavaroitukset Käyttämisenvalvominen Käytönrajoitukset Vikailmoitukset Merkintä Ilmankuivaimenrakenne Tuotteenkuvaus Toimintaperiaate Keskeisten osien poikkileikkauskuva Kokoonpano Eristetty kuivattavan ilman sisääntulo Kuivattavan ilman puhaltimen säätö Energiantalteenotto Ylikuumenemissuoja Asennus Turvallisuus Yleistä Tarkistaminen toimituksen jälkeen Ilmankuivaimensiirtäminen Ilmankuivaimen varastoiminen Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset Neljällä lavalla toimitetun ilmankuivaimenasentaminen Laite Sähköliitännät Kanava-asennus Yleisetsuositukset Ulos asennettavan ilman sisääntulon kanavointi Märän ilman ulosvientikanava Kanavaliitännän mitoitukset tulojavarten Puhaltimien kanavaliitäntämitoitukset Sähköliitännät Ulkoinenkosteuslähetin Käyttöönotto Käynnistystä edeltävät tarkistukset Ilmavirransäätäminen Yleistä Nimellisilmavirtojen asetukset Ilmavirtauksen säätäminen uudelleen Perusasetukset Toiminto Ohjauspaneeli Yleistä Turvallisuus Pikapysäytys Laitteenkäyttäminen Ensimmäinen käynnistys manuaalisessa toimintatilassa (MAN) Ensimmäinen käynnistys automaattisessa toimintatilassa (AUTO) säätöarvoon perustuva ohjaus Huolto ja kunnossapito Turvallisuus Säännöllinen huolto ja kunnossapito Huolto-ohjelmat Laajennettutakuu Huoltotarpeenmerkkivalo Huolto- ja kunnossapito-ohjelma ( tuntia) TFI 1065 J1408 Sisällysluettelo iii
4 6.7 Huolto- ja kunnossapito-ohjelma ( tuntia) Ilmansuodattimen vaihtaminen Valmistelu Regenerointi-ilman suodatin Kuivattavan ilman suodatin Teknisettiedot Kapasiteettikäyrät Melutiedot MCD100E MCD120E MCD140E MCD155E Ulkomitat ja huollon vaatima tila Mitat Sellaisten laitteiden mitat, joissa ei ole kuivattavan ilman puhallinta Huollonvaatimatila Teknisettiedot Hävittäminen OtayhteysMuntersiin iv Sisällysluettelo 190TFI 1065 J1408
5 1 Johdanto 1.1 Yleistä Muntersilla on laaja valikoima tehokkaita ilmankuivaajia, jotka soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin. Jos mielessäsi on kysymyksiä ilmankuivaimen asentamisesta tai käyttämisestä, ota yhteys lähimpään Muntersin toimipisteeseen. Tuotetiedot ovat luvussa Tekniset tiedot. 1.2 Tietoja tästä käyttöohjeesta Tässä käyttöohjeessa on tietoja ilmankuivaimen asentamisesta ja käyttämisestä turvallisesti. Ohjausjärjestelmän käyttöohje on toimitettu erikseen ilmankuivaimen mukana. HUOMAUTUS! Lue tämä käyttöohje ennen ilmankuivaimen käyttämistä tai käsittelemistä. Tämä käyttöohje on säilytettävä ilmankuivaimen lähellä. 1.3 Käyttötarkoituksen vastainen käyttö Seuraavat käytön rajoitukset ovat voimassa: Ilmankuivainta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ulos. Ilmankuivainta ei ole tarkoitettu käytettäväksi turvaluokitellulla alueella, jossa tarvitaan suojalaitteita. Ilmankuivainta ei saa asentaa lämpöä tuottavan laitteen lähelle, joka voi vaurioittaa laitteistoa. 1.4 Turvallisuus ja varoitukset llmankuivaaja on suunniteltu siten, että se vastaa EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa eriteltyjä turvamääräyksiä, direktiivejä ja standardeja. Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot eivät vapauta vastuista eikä velvollisuudesta noudattaa paikallisia määräyksiä. Kun tätä laitetta käytetään, käyttäjän vastuulla on aina kaikkien turvallisuus laitteiston ja muun omaisuuden turvallisuus Suojella ympäristöä. Vaarat kuvataan tämän käyttöohjeentärkeitä tietoja käyttäjälle -kohdassa. 190TFI 1065 J1408 Johdanto 1
6 VAROITUS! - Laitteeseen ei saa roiskua vettä. Sitä ei saa upottaa veteen. - Laitetta ei saa yhdistää muunlaiseen kuin tyyppikilvessä mainittuun virtalähteeseen. - Ilma-aukkoihin ei saa työntää sormia eikä mitään esineitä. - Kaikkia sähköasennuksia tehtäessä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä. Kytkennät saa tehdä vain siihen valtuutettu henkilö. - Ilmankuivain voi käynnistyä automaattisesti virtakatkoksen jälkeen Katkaise aina virta ja lukitse päävirtakytkin ennen huoltotöiden tekemistä. - Käytä vain hyväksyttyjä nostolaitteita henkilövahinkojen ja laitteiston vaurioitumisen estämiseksi. - Ota yhteys Muntersin huoltoon. VAROITUS! Älä nosta koottua yksikköä sen yläkotelon nostosilmukoista. Nostosilmukoista saa nostaa vain yläkotelon, kun yksikköä asennetaan. Muutoin voi aiheutua henkilövahinko ja yksikkö voi vaurioitua. Laitteessa on seuraavat turvamerkinnät. Varmista, että laitetta käyttävä tai sen lähellä työskentelevä henkilöstö tuntee merkintöjen merkityksen. Kuva 1.1 Sähköiskun aiheuttaman henkilövahingon vaara. Kuva 1.2 Kuumien pintojen aiheuttaman henkilövahingon vaara. Turvallisuudesta kertovan tarran teksti Kuva 1.3 : VAROITUS Vain yläkotelon saa nostaa. WARNING Only lifting of top box permitted.! Refer to the user manual before lifting. Katso käyttöohjeesta lisätietoja ennen nostamista. Kuva 1.3 Yksikköä ei saa nostaa. 2 Johdanto 190TFI 1065 J1408
7 1.5 Käyttämisen valvominen Ilmankuivaimen toimintaa ohjataan laitteen etuosan ohjauspaneelista, katso kohta 5.1, Ohjauspaneeli.Arvot ja parametrit näkyvät HMI-yksikössä (lyhenne sanoista Human Machine Interface). Ohjausjärjestelmän asetukset määritetään ja komennot annetaan sen avulla. HMI on kuvattu erillisessä liitteessä. 1.6 Käytön rajoitukset Ilmankuivain täyttää asuinrakennuksissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuudessa noudatettavat päästönormit (EN ). Jos laite ei täytä harmonisoituja vaatimuksia, sitä ei saa käyttää asuinrakennuksissa, liiketiloissa tai kevyessä teollisuudessa ottamatta huomioon sähköasennukselle asetettavia vaatimuksia, kuten yhdistämällä se muuntajalla suur- tai keskijänniteverkkoon. Ilmankuivainta saa käyttää teollisissa ympäristöissä (luokka A) vain, kun HMI on varustettu kosketusnäytöllä. Jos HMI on varustettu tekstinäytöllä, ilmankuivainta saa käyttää kaikissa ympäristöissä, sillä tekstinäytöllä on luokan B hyväksyntä. 1.7 Vikailmoitukset Vian sattuessa ohjauspaneeliin syttyy punainen merkkivalo. Hälytyksen syy näkyy näytössä. 190TFI 1065 J1408 Johdanto 3
8 1.8 Merkintä Type MCD155E Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year ~ 400V 50Hz M 13,2 kw Max 115,9 kw Made in Sweden Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden 102 kw IP33 Kuva 1.4 Tyyppikilven paikka Kuva 1.5 Esimerkki tyyppikilven sijainnista Laitekilvessä näkyvän valmistusnumeron selitys 09: Valmistusvuosi 10: Valmistusviikko 170XXX: Tuotenumero XXXXX: Sarjanumero 4 Johdanto 190TFI 1065 J1408
9 2 Ilmankuivaimen rakenne 2.1 Tuotteen kuvaus Ilmankuivain on suunniteltu ilman tehokkaaseen kuivatukseen käyttökohteissa, joissa tarvitaan kuivaa ilmaa. Kaikki toiminnalliset osat on suljettu korroosiota kestävään Aluzink -koteloon (vakiovaruste) tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuun koteloon (lisävaruste). Tämä helpottaa asentamista ja kunnossapitoa. Laite on rakennettu teräsalustalle, joten sitä voidaan kuljettaa haarukkatrukilla. Sähköinen ohjausjärjestelmä täyttää EN standardin vaatimukset. Sähköiset osat on kiinnitetty johdekiskoihin. Ilmankuivaaja on valmistettu Euroopassa noudatettavien standardien mukaisesti. Ne täyttävät CE-merkinnän vaatimukset. 2.2 Toimintaperiaate Kuivattava ilma 2. Kuiva ilma 3. Regenerointi-ilma 4. Märkä ilma Kuva 2.1 Roottorin periaate Kuivausroottori on yksikön adsorptiokuivaava osa. Roottori koostuu suuresta määrästä pieniä ilmakanavia. Komposiittimateriaalista valmistettu kuivausroottori poistaa ilmasta vesihöyryä erittäin tehokkaasti, ja se pidetään poissa. Roottori on jaettu kahteen osaan. Kuivattavaa ilmavirtaa kutsutaan kuivattavaksi ilmaksi. Se kulkee roottorin laajimman vyöhykkeen läpi ja poistuu roottorista kuivana ilmana. Kun roottori pyörii hitaasti, tuleva ilma kohtaa aina roottorin kuivan vyöhykkeen. Tällöin ilmaa kuivataan jatkuvasti. Roottorissa kuivattavaa ilmavirtaa eli regenerointi-ilmaa lämmitetään. Kun regenerointi-ilma ohittaa roottorin prosessi-ilmavirtaa vastakkaiseen suuntaan, se poistuu roottorista lämpimänä kosteana ilmana. Näin ilmankuivaaja toimii tehokkaasti myös pakkasella. 190TFI 1065 J1408 Ilmankuivaimen rakenne 5
10 Kuivattava ilma 2. Kuiva ilma 3. Regenerointi-ilma 4. Märkä ilma 1 Kuva 2.2 Yleiskatsaus ilmavirtaan 6 Ilmankuivaimen rakenne 190TFI 1065 J1408
11 2.3 Keskeisten osien poikkileikkauskuva Kuva 2.3 Pääosat 1. Regenerointi-ilman puhallin 7. Käyttöhihna 2. Regenerointi-ilman suodatin 8. Roottorin käyttömoottori 3. Kuivattavan ilman puhallin 9. Roottori 4. Sähköpaneeli 10. Kuivattavan ilman suodatinrasia 5. Regenerointilämmitin 11. Kuivattavan ilman suodatinrasia (valinnainen) 6. Lämpötilan tunnistin 190TFI 1065 J1408 Ilmankuivaimen rakenne 7
12 2.4 Kokoonpano Tässä luvussa kerrotaan kaikista valinnaisista toiminnoista ja osista, jotka voidaan tilata yhdessä MX²-ilmankuivaimien kanssa. Laitteen asetukset määritetään käyttöohjeen mukana toimitettavassa määritysarkissa kuvatulla tavalla Eristetty kuivattavan ilman sisääntulo Kaikissa kuivattavan ilman esijäähdytyksellä varustetuissa ilmankuivaimissa on eristetty kuivattavan ilman tulo. Kuivattavan ilman osassaroottorin edessäon sisäinen eristevuoraus kosteuden tiivistymisen estämiseksi Kuivattavan ilman puhaltimen säätö Kuivattavan ilman puhallin on varustettu taajuusmuuttajalla, jonka avulla säädetään puhaltimen nopeutta. Kuivattavan ilman puhaltimen säätö voidaan määrittää kiinteä- tai vaihtuvanopeuksiseksi seuraavasti: Kiinteä nopeus Kuivattavan ilman puhaltimen taajuusmuuttajan asetukset on määritetty tehtaalla valmiiksi. Tämä puhallin toimii aina vakionopeudella, jotta ilmavirtaus pysyy oikeana. Nopeudensäätö Kuivattavan ilman puhaltimen taajuusmuuttajaa säädetään joko virtaaman tai paineen avulla. Kun virtaamaa säädetään, painetunnistin mittaa kuivattavan ilman puhaltimen tulokartiossa vallitsevan paine-eron. Jos säätö perustuu paineeseen, kuivan ilman kanavassa vallitsevaa ilmanpainetta mitataan painetunnistimen avulla. Ohjausjärjestelmän PLC laskee painetunnistimen todellisen arvon ja puhaltimen kertoimen. PLC vertaa todellista arvoa asetusarvoon ja muuttaa taajuusmuuttajaan lähetettävää komentosignaalia, jos arvot eroavat toisistaan. 8 Ilmankuivaimen rakenne 190TFI 1065 J1408
13 2.4.3 Energian talteenotto Regenerointi-ilma 2. Lämmitetty regenerointi-ilma 3. Märkä ilma 4. Kuivattava ilma 5. Kuiva ilma 6. Poistoilma 7. Lämmin poistoilma Kuva 2.4 Energian talteenoton periaate Energian talteenotto (ERP) on energiansäästöratkaisu, jonka avulla lämpö otetaan talteen roottorista regenerointiosan jälkeen roottorin pyörimissuunnassa. Pieni osa regenerointi-ilmavirrasta ohittuu roottorin lämpimään osaan ennen kuin ilmavirta siirtyy regenerointilämmittimeen. Roottori lämmittää tämän ilmavirran. Se sekoittuu regenerointi-ilmaan regenerointilämmittimen jälkeen. Lämmön ottaminen talteen roottorista parantaa tehokkuutta ja vähentää energiankulutusta. ERP poistaa kosteutta yhtä tehokkaasti kuin tavallinen laite, mutta regenerointilämmitin kuluttaa vähemmän energiaa. 2.5 Ylikuumenemissuoja Yksikön ylikuumenemissuoja (HTCO) estää liian kuumaa regenerointi-ilmaa ylikuumentamasta ja vaurioittamasta yksikköä. Se katkaisee virran polttimesta, jos lämpötila nousee liikaa. HTCO-termostaattikotelo sijaitsee sähköpaneelin vieressä. Ks. Kuva 2.5. Nollauspainike sijaitsee termostaattikotelon takana. HTCO sijaitsee regenerointi-ilman kanavassa. Jos HTCO laukeaa, ohjauspaneelin näyttöön tulee React Heater HTCO -teksti. Kuva 2.5 HTCO:n sijainti 190TFI 1065 J1408 Ilmankuivaimen rakenne 9
14 3 Asennus 3.1 Turvallisuus VAROITUS! Kaikkia sähkötöitä tehtäessä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä. Kytkennät saa tehdä vain siihen valtuutettu henkilö. Sähköiskun vaara VAROITUS! Laitetta ei saa koskaan yhdistää muuhun kuin sille tarkoitettuun jännitteeseen ja taajuuteen. Lisätietoja on laitteiston tyyppikilvessä. VAROITUS! Verkkovirran syöttö kytketään suoraan laitteen päävirtakytkimeen. VAROITUS! Älä nosta koottua yksikköä sen yläkotelon nostosilmukoista. Nostosilmukoista saa nostaa vain yläkotelon, kun yksikköä asennetaan. Muutoin voi aiheutua henkilövahinko ja yksikkö voi vaurioitua. VAARA! Laitteen päälle ei saa nousta, eikä sitä saa käyttää telineenä. 3.2 Yleistä Ilmankuivain toimitetaan tavallisesti yhdellä lavalla. Korkeusrajoitusten vuoksi se voidaan joskus toimittaa jaettuna neljälle lavalle: roottorikotelo, yläkotelo, puhaltimet ja suodatinkotelo. 10 Asennus 190TFI 1065 J1408
15 3.3 Tarkistaminen toimituksen jälkeen 1. Tarkista toimitussisältö pakkausluettelosta, tilausvahvistuksesta tai muusta toimitusasiakirjasta. Varmista, että mitään ei puutu tai ole vaurioitunut. 2. Jos jotain puuttuu, ota heti yhteys Muntersiin, ettei asennus viivästy tarpeettomasti. 3. Jos laite varastoidaan ennen kuin se asennetaan käyttökohteeseen, tutustu ohjeisiin kohdassa Laitteiston varastointi. 4. Poista kaikki laitteen suojana ollut pakkausmateriaali ja tarkista, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt vaurioita. 5. Näkyvistä vaurioista on ilmoitettava Muntersille kirjallisesti viiden päivän kuluessa ja ennen asentamista. 6. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten säädösten mukaisesti. HUOMAUTUS! Jos ilmankuivain toimitetaan neljällä lavalla, tarkista varsinkin, että roottorikotelon tiivisteet ovat ehjät. Kuva 3.1 Roottorikotelon tiivisteet HUOMAUTUS! Kun toimitustarkistus on tehty, kuormakirja on allekirjoitettava merkiksi toimituksen hyväksymisestä. 3.4 Ilmankuivaimen siirtäminen Ilmankuivainta on käsiteltävä varovaisesti. Kaikki luukut on suljettava kuljettamisen ajaksi. Siirrä ilmankuivainta haarukkatrukin tai lavakuljettimen avulla. Ilmankuivainta nostavassa trukissa tai lavakuormaimessa on oltava pidennetty haarukka painon jakautumiseksi tasaisesti. Osassa 7.4, Tekniset tiedot on lisätietoja painosta. VAROITUS! Ilmainkuivainta täytyy siirtää erittäin varovaisesti, jos on olemassa kaatumisen vaara. Kuva 3.2 Haarukkatrukin varsien oikea pituus 190TFI 1065 J1408 Asennus 11
16 VAARA! Älä siirrä ilmankuivainta, jos kuivattavan ilman puhallin ja suodatinkotelo on asennettu. Muutoin ilmankuivain voi vaurioitua. 3.5 Ilmankuivaimen varastoiminen Seuraavat asiat tulee muistaa, jos ilmankuivain varastoidaan ennen sen asennusta. Sijoita ilmankuivain pystysuoraan asentoon vaakasuoralle alustalle. Suojaa laite kolhuilta. Sijoita ilmankuivain katettuun paikkaan, jossa se on suojassa pölyltä, pakkaselta, sateelta ja likaantumiselta. Kohdassa 7.4, Tekniset tiedot on lisätietoja oikeasta säilytyslämpötilasta. 3.6 Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset HUOMAUTUS! On tärkeää, että suunniteltu asennuspaikka täyttää laitteen sijainti- ja tilavaatimukset. Näin varmistetaan, että laite toimii tehokkaasti ja häiriöittä. HUOMAUTUS! Huollon ja korjaustöiden kannalta on tärkeää, että laitteelle on varattu vähimmäismitat täyttävä tila. Ilmankuivain on tarkoitettu asennettavaksi ainoastaan sisätiloihin. Vältä asentamasta ilmankuivainta kosteaan paikkaan, missä laitteen sisälle voi joutua vettä. Myöskään hyvin pölyiseen ympäristöön asentamista ei suositella. Kysy ohjeita tarvittaessa Muntersilta. HUOMAUTUS! Jos ilmankuivaimen tärinää on vaimennettava, saat ohjeet ottamalla yhteyden Muntersiin. Lisätietoja on standardissa EN1299+A1:2008. Kohdassa 7.3, Ulkomitat ja huollon vaatima tila on tietoja laitteen ja sen huollon vaatiman tilan vähimmäismitoista. 3.7 Neljällä lavalla toimitetun ilmankuivaimen asentaminen VAROITUS! Henkilövahinkojen ja ilmankuivaimen vaurioitumisen estämiseksi on aina käytettävä hyväksyttyjä nostolaitteita. VAROITUS! Tarkista, että nostolaite pystyy tukemaan yläkoteloa ennen nostamista. Osassa 7.4, Tekniset tiedot on lisätietoja painosta. VAARA! Nostettaessa yläkoteloa on käytettävä neljällä nostohihnalla varustettua nostokehystä. Nostokulma ei saa ylittää 15. Ks. Kuva Asennus 190TFI 1065 J1408
17 Kuva 3.3 Roottorikotelo Kuva 3.4 Yläkotelo Kuva 3.5 Puhaltimet Kuva 3.6 Suodatinkotelo 1 2 Kuva Regenerointi-ilman puhallin 2. Kuivattavan ilman puhallin 3. Suodatinkotelot 190TFI 1065 J1408 Asennus 13
18 3.7.1 Laite 1. Poista suojateippi roottorikotelon tiivisteistä. 2. Varmista, että yläkotelon neljä nostosilmukkaa ovat tiukalla. Kuva 3.8 Yläkotelon nostosilmukat 3. Nosta yläkotelo roottorikotelon päälle. Tarkista, että ohjaimet ja M8-ruuvit sopivat kulmiin, jotta osat kohdistetaan oikein. Ks. Kuva 3.9. C max 15 A B A. M8-ruuvi B. Ohjain C. Nostokehys Kuva 3.9 Yläkotelon nostaminen 14 Asennus 190TFI 1065 J1408
19 A D Kuva 3.10 A: M8-ruuvi altapäin katsottuna. Kuva 3.11 D: Suojalevyt 4. Kiristä neljä M8-ruuvia (A) tiivisteiden puristamiseksi. 5. Kiinnitä kaksi suojalevyä (D) popniiteillä (4 x 10 mm). 6. Irrota nostosilmukat yläkotelosta, jotta koottua yksikköä ei nosteta. 7. Siirrä laite lopulliseen asennuspaikkaansa haarukkanosturilla tai lavakuormaimella ennen puhaltimien ja suodatinkoteloiden kiinnittämistä. 8. Kiinnitä kuivattavan ilman puhallin ja sen suodatinkotelot roottorikoteloon. HUOMAUTUS! Vakiotoimitus sisältää yhden kuivattavan ilman suodatinrasian. 9. Yhdistä nostohihna regeneroitavan ilman puhaltimeen ( Kuva 3.12 ) ja nosta puhallin roottorikotelon päälle. 10. Kiristä puhaltimen kiinnitysruuvit ennen nostohihnan irrottamista. Kuva 3.12 Regenerointi-ilman puhaltimen nostaminen Kuva 3.13 Regenerointi-ilman puhallin nostettuna paikalleen 190TFI 1065 J1408 Asennus 15
20 3.7.2 Sähköliitännät 1. Asenna syöttörasia ja virransyöttökaapeli. E Kuva 3.14 Virransyötön syöttörasia (E) 2. Yhdistä kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman puhaltimen kaapelit, katso kohdat Kuva 3.15, Kuva 3.16 ja Kuva Kuva 3.15 Puhallinmoottorin johdotus Kuva 3.16 Kuivattavan ilman puhallin Kuva 3.17 Regenerointi-ilman puhallin Kuva 3.18 Roottorin käyttömoottori 3. Yhdistä käyttömoottori kaapelit. Katso kohdat Taulukko 3.1 ja Kuva Asennus 190TFI 1065 J1408
21 Käyttömoottorin kytkentärima Käyttömoottorin kaapeli Ruskea kaapeli 5 Ruskea kaapeli 4 6 (keltainen) 3 4 (sininen) 2 2 (vihreä) 1 Taulukko 3.1 Roottorin käyttömoottorin liitännät 4. Yhdistä HTCO ja PT100. Katso kohdat Kuva 3.19, Kuva 3.20 ja Kuva Vie kaapelit kumisen läpivientiosan (F) läpi. Vie HTCO-kaapeli mahdollisimman pitkälle putkeen (I). 5. Levitä silikonitiivistettä kaapelin ympärille ja putken päähän. G H I F Kuva 3.19 F: HTCO/PT1000:n läpivientiosa Kuva 3.20 PT1000-kaapeli (G), HTCO-kaapeli (H), putki (I) Kuva 3.21 PT1000:n liitäntä regenerointi-ilman puhaltimeen 190TFI 1065 J1408 Asennus 17
22 6. Yhdistä paine-eron lähetin (DPT) regenerointi-ilman puhaltimeen. DPT:n pohjassa on kaksi plussalla (+) ja miinuksella (-) merkittyä liitäntää. Yhdistä puhallinkanavasta tuleva putki (ennen juoksupyörää) plussaan (+). Yhdistä puhallinkartiosta tuleva putki (juoksupyörä) miinukseen (-). 7. Yhdistä kuivattavan ilman puhaltimen DPT. Yhdistä puhallinkanavasta tuleva putki (ennen juoksupyörää) plussaan (+). Yhdistä puhallinkartiosta tuleva putki (juoksupyörä) miinukseen (-). Kuva 3.22 DPT:nliitäntä (regenerointi-ilmanpuhallin) Kuva 3.23 DPT:n liitäntä (kuivattavan ilman puhallin) 18 Asennus 190TFI 1065 J1408
23 3.8 Kanava-asennus Yleiset suositukset Kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman kanavaliitännät on suunniteltu ISO standardin suositusten mukaisesti. Suorakaiteen muotoiset kanavaliitännätsisältävätkierteisetholkitm8-ruuvejavarten. HUOMAUTUS! Ilmankuivain on suunniteltu tietyille kuivattavan ilman virtausmäärille (asennettujen puhaltimien kokojen mukaisesti), joten sitä ei saa liittää suoraan ilmastointijärjestelmiin. Kun kanavointi asennetaan ilmankuivaimen ja tulo- ja lähtöliitäntöjen väliin, seuraavat suositukset on otettava huomioon: Kanavoinnin tulee olla mahdollisimman lyhyt staattisten painehäviöiden minimoimiseksi. Tehohäviöiden estämiseksi kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman jäykkien kanavien liitoksien täytyy olla ilma- ja höyrytiiviitä. Kuivattavan ilman kanavointi on eristettävä, jotta voidaan estää kosteuden tiivistyminen kanavan ulkopinnalle. Kosteutta tiivistyy aina, kun kanavan sisällä kulkevan ilman lämpötila laskee kanavointia ympäröivän ilman kastepisteen alapuolelle. Kanavat täytyy eristää, on olemassa jäätymisen vaara. Kuivaimesta poistuvasta märästä ilmasta tiivistyy helposti vettä kanavan sisäseinämiin. Kondensoitumisen määrää vähennetään eristämällä kanavat. Vaakasuuntaisten märän ilman kanavien tulee viettää alaspäin (poispäin ilmankuivaajasta), jotta sinne tiivistyvä kosteus pääsee valumaan pois. Märän ilman poistokanavan alimpiin kohtiin on asennettava kondenssinpoistot. Lisätietoja: Kuva Suunnittele ja asenna ilmakanavat siten, etteivät ne haittaa ilmankuivaimen käyttöä ja huoltoa. Lisätietoja on kohdassa 7.3, Ulkomitat ja huollon vaatima tila. Kanaviapitkinvälittyvänmelunja/taitärinänvaimentamiseksi kannattaa käyttää laadukkaita, ilmatiiviitä ja joustavia liitoskappaleita. Kuivaimeen suoraan kiinnitetyt ilmakanavat tulee tukea riittävän hyvin, ettei kanavan paino eikä liike kohdistu tarpeettoman paljon ilmankuivaimeen. Kuivan ilman poistokanavaan ja regenerointi-ilman tulokanavaan on asennettava vaimentimet. Laitteen tehokas toiminta edellyttää oikeita ilmavirtauksia. Ilmavirtojen säätämisestä on lisätietoja kohdassa 4.2, Ilmavirran säätäminen. Jos ilmankuivaaja varustetaan taajuusmuuttajalla kuivattavaa ilmaa varten, katso lisätietoja kohdasta 4.2, Ilmavirran säätäminen. Kuivattavan ilman painetta ja virtausta säädetään kuivattavan ilman puhaltimen taajuudenmuuttajan avulla. Tällöin kuivan ilman kanavassa ei tarvita vaimenninta. Paineen kokonaishäviö kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman kanavissa ei saa ylittää ilmankuivaimeen asennettujen puhallinten tehoa. Pienimmästä staattisesta minimipaineesta on lisätietoja osassa 7.4, Tekniset tiedot. 190TFI 1065 J1408 Asennus 19
24 3.8.2 Ulos asennettavan ilman sisääntulon kanavointi Kun ilmankuivaimeen tuodaan ilmaa ulkoa, tulokanavan aukon tulee sijaitariittävän korkeallamaanpinnan yläpuolella, jotta kanavaan ei imeydy pölyä ja roskia. Kanava ei saa imeä sadetta tai lunta ilmankuivaimeen. Ilmanoton luona ei saa olla mahdollisia epäpuhtauksien lähteitä, kuten pakokaasuja, höyryä tai haitallisia kaasuja. Jotta ulos johdettu märkä ilma ei kostuttaisi sisään tulevaa regenerointi-ilmaa, sen sisääntulokohta täytyy sijoittaa vähintään 2 metrin etäisyydelle märän ilman ulostulokohdasta. Kiinnitä kanavan imuaukkoon verkko, jonka silmäkoko on noin 10 mm, jotta kanaviin ei pääse eläimiä. A B A. Suorakaiteen muotoinen kanava B. Pyöreä kanava C. Vaijeriverkko C C Kuva 3.24 Ulos asennettava ilman sisääntuloaukko Märän ilman ulosvientikanava Kostean ilman kanavan on kestettävä korroosiota ja jopa 100 :n lämpötilaa. Märän ilman kanava täytyy eristää, jos on olemassa kondensoitumisen vaara. Kuivaimesta poistuvasta märästä ilmasta tiivistyy helposti vettä kanavan sisäseinämiin suuren kosteuspitoisuuden vuoksi. Vaakasuuntaisten kanavien tulee viettää alaspäin (poispäin ilmankuivaimesta), jotta sinne mahdollisesti tiivistyvä kosteus pääsee valumaan pois. Kaadon on oltava vähintään 2 cm kanavan metriä kohden. Lisäksi kanavan painannekohtiin tulee tehdä 5 mm:n poistoaukot, jotta vesi ei jää kanavaan. Kiinnitä kanavan imuaukkoon verkko, jonka silmäkoko on noin 10 mm, jotta kanaviin ei pääse eläimiä. A D C B C A. Vaakasuuntainen märän ilman ulosvienti B. Pystysuuntainen märän ilman ulosvienti C. Vaijeriverkko D. Alaspäin viettävä E. Kondenssiveden poisto D E Kuva 3.25 Märän ilman ulostulon rakenne 20 Asennus 190TFI 1065 J1408
25 3.8.4 Kanavaliitännän mitoitukset tuloja varten A B A MCD E 957 C A Kuva 3.26 Regenerointi-ilman sisääntulo C (5X) 9 C (5x) C M8 (12x) B B Kuva 3.27 Kuivattavan ilman sisääntulo (asennus suodatinrasian avulla) C: Käytä kuusiopultteja (M8 x 25) Kuva 3.28 Kuivattavan ilman sisääntulo (asennus ilman suodatinrasiaa) HUOMAUTUS! Puhaltimen suojaverkko on poistettu piirroksen selkeyttämiseksi kohdassa Kuva TFI 1065 J1408 Asennus 21
26 3.8.5 Puhaltimien kanavaliitäntämitoitukset MCD E A 187 (2x) (4x) 30 C A M8 (12x) 397 Kuva 3.29 Kuivattavan ilman ulosvienti (kuivan ilman ulosvienti) C: Käytä kuusiopultteja (M8 x 25). 22 Asennus 190TFI 1065 J1408
27 B MCD E 134 (2x) 12 C 140 (2x) 12 C 502 M8 (8x) B (2x) M8 (10x) B (3x) 12 MCD100 MCD155 Kuva 3.30 Regenerointi-ilman ulosvienti (märän ilman ulosvienti) C: Käytä kuusiopultteja (M8 x 25). MCD120 MCD Sähköliitännät Ilmankuivain on yhdistettävä kolmivaiheiseen neljän johtimen virransyöttöön. Kaikissa ilmankuivaimissa on valmiina kaikki tarvittavat sisäiset kytkennät, jotka vastaavat laitekilvessä ilmoitettuja jännite- ja taajuusarvoja. Verkkovirran syöttö kytketään suoraan laitteen päävirtakytkimeen. Syöttökaapeli ja pääsulakkeet on mitoitettava asennettavan laitteen koon mukaisesti. Katso kytkentätiedot tyyppikilvestä, kytkentäkaaviosta tai osasta 7.4, Tekniset tiedot. HUOMAUTUS! Sähkövirran jännitevaihtelu saa olla enintään 10 % määritetystä käyttöjännitteestä. 190TFI 1065 J1408 Asennus 23
28 3.10 Ulkoinen kosteuslähetin Ilmankuivain toimitetaan varustettuna jollakin jäljempänä kuvatuista kosteuslähettimistä. Tämä lähetin lähettää 4-20 ma:n signaalin lämpötilasta ja kosteudesta. Suhteellisen kosteuden kosteuslähetin seinään asennettavassa vakioversiossa: Suhteellisen kosteuden mittausalue on %. Lämpötilan mittausalue on C. Suhteellisen kosteuden kosteuslähetin kanavaan asennettavassa vakioversiossa: Suhteellisen kosteuden mittausalue on %. Lämpötilan mittausalue on C. Kastepisteen kosteuslähetin (lisävaruste): Mittausalue on C. Kosteuslähetin asennetaan ulkoisesti ja yhdistetään laitteeseen kytkentäkaaviossa kuvatulla tavalla. Kosteuslähetin ohjaa ilmankuivainta, kun tilaksi on valittu kytkimen avulla AUTO eli automaattinen toiminta. Lisäksi se ilmaisee nykyisen kosteuden. Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kosteuslähetin on yhdistettävä NOVOFLEX NCY -sähkökaapelin tai vastaavan avulla (suojaus 4G, 0,75 mm²). Jos kosteuslähetin asennetaan seinään, se on asennettava 1-1,5 metrin korkeudelle seinästä. Se on asennettava siten, että se ei altistu laitteesta tulevalle kuivalle ilmalle suoraan tai huoneeseen ovia avattaessa tulevalle kostealle ilmalle. Sitä ei saa asettaa lämmönlähteen lähelle eikä altistaa suoralle auringonpaisteelle. Lisätietoja on laitteen kytkentäkaaviossa ja yhdessä kosteuslähettimen kanssa toimitetussa kokoamisohjeessa. 24 Asennus 190TFI 1065 J1408
29 4 Käyttöönotto VAROITUS! Käyttöönotto ja ensimmäinen käynnistyskerta on annettava Muntersin henkilöstön tehtäväksi. VAROITUS! Verkkovirran syöttö kytketään suoraan laitteen päävirtakytkimeen. Sähköiskun vaara. 4.1 Käynnistystä edeltävät tarkistukset 1. Varmista, että ohjauspaneelin pääkytkin on asennossa Tarkista ilman sisääntulosuodatinten kunto ja kiinnitys ja katso, että laitteen sisäosat ovat kaikilta osin puhtaat. 3. Tarkista, että ilmakanavat ja niiden liitokset on asennettu oikein ja että järjestelmässä ei ole merkkejä vaurioista. Varmista, ettei ilmakanavissa ole tukoksia eikä vieraita esineitä. 4. Varmista, että kosteuslähetin on sijoitettu kanavaan oikein ja kytketty ilmankuivaimeen oikein. Lisätietoja on kohdassa 3.10, Ulkoinen kosteuslähetin. 5. Avaa sähköohjauspaneelin luukku ja varmista, että mikään katkaisija tai automaattisulake ei ole lauennut. Tarkempia tietoja on laitteen kytkentäkaaviossa. 6. Varmista, että laitteeseen tulevan syöttövirran jännite on oikea ja että johdot on kytketty oikein. 7. Aseta päävirtakytkin asentoon Käynnistä laite asettamalla tilakytkin asentoon MAN. 9. Varmista, että roottori pyörii nuolien suuntaan. Jos pyörimissuunta on väärä, vaihda pääkytkimen johtojen kytkennät toisin päin. 10. Sammuta laite ja jatka tekemällä kohdassa 4.2, Ilmavirran säätäminen kuvatut toimet. 4.2 Ilmavirran säätäminen Yleistä Jotta laitteisto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, kuivattavan ja regenerointi-ilman virtaamat täytyy säätää vastaamaan ilmoitettuja virtausarvoja. Lisätietoja on kohdassa 7.4, Tekniset tiedot. Ilmavirtaukset voidaan säätää ohjausjärjestelmän näytön avulla tarvitsematta käyttäävaimentimia. Ohjausjärjestelmästä, parametreistä ja asetuksista on lisätietoja ohjausjärjestelmästä kertovassa liitteessä. Jos asentamisessa jasäätämisessä tarvitaan apua, ota yhteys Muntersiin. Yhteystiedot näkyvät kohdassa 9, Ota yhteys Muntersiin.. HUOMAUTUS! Taajuusmuuttajan ohjemiston asetukset on määritetty tehtaalla. Taajuusmuuttajan toiminta-alue on rajoitettu vastaamaan puhaltimen sallittua nopeutta. VAROITUS! Pyörimisen aiheuttama vaara: jotta puhaltimen juoksupyörät eivät aiheuta vaaraa, ilmankuivainta saa käyttää vain silloin, kun märän ja kuivan ilman kanavat on yhdistetty. 190TFI 1065 J1408 Käyttöönotto 25
30 VAARA! Laitteisto voi toimia virheellisesti, jos ilmavirtauksia ei säädetä oikein. Jos ilmavirtaukset säädetään väärin, takuu ei ehkä kata aiheutuvia vaurioita. Ilmavirtauksia ei saa koskaan säätää ylittämään sallittuja arvoja. Jos tarvitaan suurempaa ilmavirtausta, pyydä Muntersilta lupaa Nimellisilmavirtojen asetukset Kiinteänopeuksisen kuivattavan ilman puhaltimen säätö 1. Laske vastaavat paine-erot todellisille kuivattavan ilman ja regenerointivirtauksille. Käytä kohdassa 4.2.4, Perusasetukset näkyvää kaavaa ja puhallinkertoimia. 2. Käynnistä ilmankuivain ja anna sen saavuttaa täysi nopeus. 3. Yhdistä painemittari kuivattavan ilman puhaltimen painenippaan. Mittaa ja kirjaa paine-ero. 4. Vertaa mitattua paine-eroa laskettuun arvoon. 5. Säädä kuivattavan ilman asetusarvoa ohjausjärjestelmän avulla siten, että mitattu paine-ero vastaa laskettua arvoa. 6. Yhdistä painemittari regenerointipuhaltimen painenippaan. Säädä todellinen regenerointivirtaus toistamalla vaiheet Jatka tekemällä kohdassa Ilmavirtauksen säätäminen uudelleen kuvatut toimet. HUOMAUTUS! Puhaltimen poiston lämpötila vaikuttaa todelliseen ilmavirtaan. Vaihtuvanopeuksisen kuivattavan ilman puhaltimen säätö 1. Käynnistä ilmankuivain ja anna sen saavuttaa täysi nopeus. 2. Aseta tarvittava kuivattavan ilman virtaus ohjausjärjestelmän avulla. 3. Mittaa todellinen kuivattavan ilman virtaama ilmankuivaimen ulkopuolelta käyttämällä ulkoista kalibroitua testauslaitetta. 4. Säädä tarvittaessa kuivattavan ilman asetusarvo ohjausjärjestelmän avulla. 5. Aseta tarvittava regenerointi-ilman virtaus ohjausjärjestelmän avulla. Säädä todellinen regenerointivirtaus toistamalla vaiheet Jatka tekemällä kohdassa 4.2.3, Ilmavirtauksen säätäminen uudelleen kuvatut toimet Ilmavirtauksen säätäminen uudelleen 1. Käynnistä ilmankuivain ja anna sen käydä täydellä teholla noin 10 minuuttia, jotta regenerointilämmitin ehtii saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa. 2. Mittaa regenerointi-ilman tulon lämpötila ja kirjaa se. 3. Tarkista regenerointilämpötila ohjausjärjestelmän näytöstä. Regenerointilämpötilan ja regenerointiin tulevan ilman lämpötilaero on oltava 95.Toleranssion±5. 4. Joslämpötilaeroonenemmänkuintoleranssieli±5, säädä regenerointipuhaltimen asetusta ohjausjärjestelmän avulla. Odota kunkin säädön tekemisen jälkeen, kunnes lämpötila on vakiintunut. 26 Käyttöönotto 190TFI 1065 J1408
31 ESIMERKKI Regenerointi-ilman lämpötila (ti): 15 C Regenerointi-ilman lämpötila (to): 115 C Lämpötilan nouseminen: 100 C to = ti +100 C Perusasetukset Kuivattavan ilman MCD- puhallin 100 Regenerointi-ilman puhallin Kuivattavan ilman MCD- puhallin 120 Regenerointi-ilman puhallin Kuivattavan ilman MCD- puhallin 140 Regenerointi-ilman puhallin Kuivattavan ilman MCD- puhallin 155 Regenerointi-ilman puhallin Puhaltimen kerroin Ilmavirtaus (m 3 /h Paine-ero (Pa) Puhaltimen nopeus (kierr./min) Taulukko 4.1 Ilmavirtausten perusasetukset, kun ilman tiheys on 1,2 kg/m 3 Δp= ( q 2 k) p = Paine-ero (Pa) q=ilmavirta(m 3 /h todellisessa lämpötilassa) k = Puhaltimen kerroin Kuva 4.1 Paine-eron laskentakaava 190TFI 1065 J1408 Käyttöönotto 27
32 5 Toiminto 5.1 Ohjauspaneeli 0 RUN ALARM SERVICE Kuva 5.1 Ohjauspaneeli Kuva 5.2 Päävirtakytkin Osanro Kytkin/merkkivalo Toiminto Päävirtakytkin (ks. Kuva 5.2 ) Valvonta- ja säätämisjärjestelmä (HMI) Kun päävirtakytkin on asennossa 0, laite on virraton kytkimen jälkeen. Kun päävirtakytkin on asennossa 1, ilmankuivain voidaan käynnistää. HMI:n käyttämisestä on lisätietoja liitteessä. 1 Tilakytkin Kun toimintatilan valitsin on asennossa MAN, ilmankuivain toimii jatkuvasti (täydellä teholla). Laitteen käynnistymistä edeltää lyhyt viive. Kun toimintatilan valitsin on asennossa AUTO, ilmankuivaimen toimintaa ohjataan sisäisesti säädettävän ilman suhteellisen kosteuden säätöarvon tai ulkoisen tulosignaalin avulla. Kun toimintatilan valitsin on asennossa 0, ilmankuivain on kytketty pois päältä. Se voi silti toimia, kunnes se on jäähtynyt. 2 Valkoinen merkkivalo (KÄYTÖSSÄ) Syttyy, kun yksi puhaltimista toimii. 3 Punainen merkkivalo (HÄLYTYS) Palaa tasaisesti, kun hälytin laukeaa. Tarkista, mikä hälytys laukesi. 4 Keltainen merkkivalo (HUOLTO) Palaa, kun suodatin on vaihdettava tai kun ilmankuivaimen Taulukko 5.1 Ohjauspaneelin toiminnot käyttötuntien määrä tai päivämäärä saavuttaa huoltorajan. Lisätietoja on kohdassa6.5, Huoltotarpeen merkkivalo. 28 Toiminto 190TFI 1065 J1408
33 5.2 Yleistä Ohjauspaneelin toimintatilan valitsimella voidaan valita kaksi toimintatilaa: AUTO (automaattinen toiminta): Ilmankuivaimen puhaltimet, roottori sekä regenerointilämmitin toimivat vain kosteuden ylittäessä asetetun arvon. Jos valvontajärjestelmän näytössä valitaan ilman käsitteleminen jatkuvasti, käsiteltävän ilman puhallin toimii silloinkin, kun laite on lopettanut ilman kuivaamisen. MAN (suurimman tehon asento): Ilmankuivaimen puhaltimet, roottori ja regenerointilämmitin toimivat koko ajan täydellä teholla. Etäkäynnistys/pysäytys Jos ilmankuivaimeen on yhdistetty etäkäynnistys tai -pysäytys, tilakytkin on asetettava asentoon AUTO, jotta ilmankuivain toimii. Ulkonen säätö Jos ilmankuivainta ohjataan ulkoisen signaalin avulla, puhaltimet ja käyttömoottori käynnistyvät, kun etäkäynnistyskytkin suljetaan riippumatta todellisesta kosteudesta. Ilmankuivain toimii, kun ulkoinen signaali ylittää 1 voltin. Regenerointilämmitintä säädetään tulosignaalin avulla. Kun ilmankuivaaja toimitetaan, se on asetettu käynnistymään automaattisesti virtakatkoksen jälkeen. 5.3 Turvallisuus VAROITUS! Ilmankuivaimen saa sammuttaa päävirtakytkimestä vain hätätilanteessa. Tällöin myös regenerointipuhallin pysähtyy ja regenerointilämmittimen lämpötila voi kohota niin korkeaksi, että lämpösuoja laukeaa. Lämmittimen lähelläolevat osat voivat vahingoittua. 5.4 Pikapysäytys Laite pysäytetään ja käynnistetään normaalisti tilakytkimen avulla. Lisätietoja on kohdassa Kuva 5.1 ). Katkaise hätätilanteessa virta ilmankuivaimen päävirtakytkimestä. Lisävarusteena on saatavana ulkoinen pysäytyspainike. 190TFI 1065 J1408 Toiminto 29
34 5.5 Laitteen käyttäminen Ensimmäinen käynnistys manuaalisessa toimintatilassa (MAN) 1. Käännä päävirtakytkin asentoon 1 ja tarkista, että näyttö kytkeytyy toimintaan. 2. Käännä tilakytkin asentoon MAN. Tarkista, että valkoinen merkkivalo palaa, mikä osoittaa, että laite kuivaa ilmaa. Muutaman sekunnin viive on normaali. Puhaltimet ovat käynnistyneet. kuivattavan ilman puhallin ja regenerointipuhallin toimivat oikein. Lisätietoja on kohdassa 7.4, Tekniset tiedot. 3. Anna laitteen käydä noin 10 minuuttia, jotta toimintaolosuhteet muuttuvat vakaiksi. Tarkista, että regenerointilämmittimen lämpötila on oikea. 4. Käännä ohjauspaneelissa näkyvä toimintatilan valitsin asentoon 0. Regenerointi-ilman puhallin toimii 30 sekuntia virran katkaisemisen jälkeen jäähdyttämisen vuoksi. Puhallin toimii, kunnes lämpötila on laskenut aiemmin asetetun arvon alapuolelle tai ennalta asetetun ajan verran. Oletuslämpötila on 50 C, ja aika on 30 sekuntia Ensimmäinen käynnistys automaattisessa toimintatilassa (AUTO) säätöarvoon perustuva ohjaus Laitteen käyttäminen automaattisessa tilassa halutun säätöarvon mukaisesti edellyttää kosteuslähettimen liittämistä. Jos järjestelmässä on etäkäynnistysominaisuus, tämän kytkimen on oltava kiinni. Jos etäkäynnistystä ei käytetä, varmista että riviliitinten 9 ja 10 rivissä XT1 välille on kytketty hyppylanka. Seuraavien vaiheiden toimet on aina tehtävä riippumatta siitä, ohjataanko laitetta näytössä asetetun säätöarvon avulla vai ulkoisesti. 1. Käännä päävirtakytkin asentoon 1. Näyttöön syttyy valo sen merkiksi, että sähköliitäntä toimii. 2. Aseta kosteuden säätöarvoksi alin mahdollinen arvo sisäisesti tai ulkoisesti. 3. Käännä tilakytkin asentoon AUTO. Tarkista, että valkoinen merkkivalo palaa, mikä osoittaa, että laite on toimintatilassa. Muutaman sekunnin viive on normaali. Puhaltimet ovat käynnistyneet. Lämmitin on käynnistetty. Regerointilämpötila nousee. 4. Käännä tilakytkin asentoon 0. Regenerointi-ilman puhallin toimii 30 sekuntia virran katkaisemisen jälkeen jäähdyttämisen vuoksi. Puhallin toimii, kunnes lämpötila on laskenut aiemmin asetetun arvon alapuolelle tai ennalta asetetun ajan verran. Oletuslämpötila on 50 C, ja aika on 30 sekuntia. 5. Aseta kosteuden haluttu arvo ja käynnistä laite tarvittaessa uudelleen. 30 Toiminto 190TFI 1065 J1408
35 6 Huolto ja kunnossapito 6.1 Turvallisuus VAROITUS! Säätö-, huolto- ja korjaustyöt on annettava sellaisen ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettaviksi, joka on tietoinen korkeita höyrynlämpötiloja ja paineita muodostavien laitteiden käyttöön ja huoltoon liittyvistä vaaroista. VAROITUS! Verkkovirran syöttö kytketään suoraan laitteen päävirtakytkimeen. VAROITUS! Ilmankuivain voi käynnistyä automaattisesti virtakatkoksen jälkeen Katkaise aina virta ja lukitse päävirtakytkin ennen huoltotöiden tekemistä. 6.2 Säännöllinen huolto ja kunnossapito Muntersin ilmankuivaimet on suunniteltu toimimaan luotettavasti pitkään. Säännöllinen huolto ja kunnossapito varmistaa, että ilmankuivain toimii mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Huolto- ja kunnossapitovälit määräytyvät käyttöolosuhteiden ja laitteen käyttöympäristön mukaan. Jos kuivattava ilma sisältää runsaasti pölyä, ennakoivat huoltotoimet on tehtävä tavallista useammin. Näin on toimittava myös silloin, jos ilmankuivainta käytetään runsaasti. Vakiohuollon ja kunnossapito-ohjelman toimet on kuvattu osassa 6.3, Huolto-ohjelmat. Ilmankuivaimen valvontajärjestelmässä on huoltotarpeen ilmaisin. Kun laite asennetaan ja otetaan käyttöön, kannattaa arvioida, monenko käyttötunnin jälkeen tai minä päivänä on aiheellista tehdä seuraava huolto. Muntersin henkilöstö ohjelmoi arvon, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran. 190TFI 1065 J1408 Huolto ja kunnossapito 31
36 6.3 Huolto-ohjelmat Laitteen käyttöönoton jälkeen sille voidaan valita neljä erilaista huolto-ohjelmaa (A D). S. Käyttöönotto/käynnistäminen A. Tarkastus ja jos tarpeen suodattimen vaihto. Yleistoimintojen tarkistus. B. Lisäksi kohta A, turvatarkastukset ja kapasiteetti, lämpötilan ja kosteuden säätelymittauksia. C. Lisäksi kohta B, ennaltaehkäisevä osien korvaaminen koskien tiettyjä osia kun 3 vuotta kulunut toiminnan aloittamisesta. D. Lisäksi kohta C, ennaltaehkäisevä osien korvaaminen koskien tiettyjä osia kun 6 vuotta kulunut toiminnan aloittamisesta. HUOMAUTUS! Ota aina yhteyttä Muntersiin huoltoa ja kunnossapitoa koskien. Käyttöongelmat voivat esiintyä jos laitetta ei ole huollettu oikein ja riittävästi. HUOMAUTUS! Käyttöönotto ja ensimmäinen käynnistyskerta on annettava Muntersin tehtäväksi, jotta takuu on voimassa täysimääräisenä. Munters huoltomiehillä on erikoislaitteita ja nopea varaosien saatavuus kaikille Munters tuotteille. Kaikki testilaitteet joita henkilökuntamme käyttää varmistavat asianmukaisen järjestelmän toiminnan ja ne on tarkastettu ja sertifioitu. Muntersin huolto voi ehdottaa paikallisiin olosuhteisiin ja laitteen käyttämiseen mukautettua huolto-ohjelmaa. Yhteystiedot ovat tämän käyttöohjeen takasivulla. 6.4 Laajennettu takuu Munters tarjoaa laajennetun takuun vakioehdoilla, kun asiakas allekirjoittaa huoltosopimuksen Muntersin kanssa. Lisätiedot ovat saatavilla pyynnöstä. 6.5 Huoltotarpeen merkkivalo Keltainen huoltotarpeen merkkivalo ilmaisee seuraavaa: Suodatin on vaihdettava. Kosteus on liian suuri. Huoltoa tarvitaan. 32 Huolto ja kunnossapito 190TFI 1065 J1408
37 6.6 Huolto- ja kunnossapito-ohjelma ( tuntia) Huollon taso Alku A B A B A C Huoltotyö Käyttöaika tunteina Aika kalenterikuukausina Tarkistus, suodattimen vaihto tarvittaessa, toimintojen tarkastus X X X X X X X Ennaltaehkäisevä tarkistus, johon turvatarkastukset sisältyvät X X X X Kapasiteetin mittaus, roottorin tarkistus X X X X 1) Korkean lämpötilan suojauksen vaihtaminen X Lämmityskierukoiden tarkistaminen Vetohihnan ja sen kiinnikkeen vaihtaminen X X Roottorin käyttömoottorin vaihtaminen Puhaltimien siivikoiden, moottorin ja laakereiden tarkistus Sähkö- ja ohjausjärjestelmän tarkastus, toimintojen tarkistus X X X X Kosteudenvalvontalaitteiden, venttiilien ja antureiden kalibrointi X X X X Lämpötilanohjauslaitteiden ja antureiden kalibrointi X X X X Roottorien tarkistus, roottorin tiivisteiden vaihto tarvittaessa 1) Ei tarpeen höyrylämmittimellä varustetuissa laitteissa. Taulukko 6.1 Huolto- ja kunnossapito-ohjelma ( tuntia) 190TFI 1065 J1408 Huolto ja kunnossapito 33
38 6.7 Huolto- ja kunnossapito-ohjelma ( tuntia) Huollon taso A B A B A D Huoltotyö Käyttöaika tunteina Aika kalenterikuukausina Tarkistus, suodattimen vaihto tarvittaessa, toimintojen tarkastus X X X X X X Ennaltaehkäisevä tarkistus, johon turvatarkastukset sisältyvät X X X Kapasiteetin mittaus, roottorin tarkistus X X X 1) Korkean lämpötilan suojauksen vaihtaminen X Lämmityskierukoiden tarkistaminen Vetohihnan ja sen kiinnikkeen vaihtaminen Roottorin käyttömoottorin vaihtaminen Puhaltimien siivikoiden, moottorin ja laakereiden tarkistus X X X X Sähkö- ja ohjausjärjestelmän tarkastus, toimintojen tarkistus X X X Kosteudenvalvontalaitteiden, venttiilien ja antureiden kalibrointi X X X Lämpötilanohjauslaitteiden ja antureiden kalibrointi X X X Roottorien tarkistus, roottorin tiivisteiden vaihto tarvittaessa X 1) Ei tarpeen höyrylämmittimellä varustetuissa laitteissa. Taulukko 6.2 Huolto- ja kunnossapito-ohjelma ( tuntia) 34 Huolto ja kunnossapito 190TFI 1065 J1408
39 6.9 Ilmansuodattimen vaihtaminen Valmistelu 1. Käännä tilakytkin asentoon Odota 60 sekuntia, että lämmitin jäähtyy. 3. Käännä pääkytkin asentoon 0 ja lukitse kytkin Regenerointi-ilman suodatin 1. Avaa kaksi luukkua ja nosta päätypaneeli irti suodatinkotelosta. Ks. Kuva 6.1 ja Kuva Vedä suodatin ulos suodatinrasiasta. Lisätietoja on kohdassa Kuva Puhdista suodatinrasia imurilla. 4. Työnnä uusi suodatin suodatinrasiaan pohjaan saakka. Varmista, että suodattimen nuoli osoittaa ilmavirran suuntaan. Ks. Kuva Asenna päätypaneeli ja sulje salvat. Kuva 6.1 Kuva 6.2 Kuva 6.3 Kuva TFI 1065 J1408 Huolto ja kunnossapito 35
40 6.9.3 Kuivattavan ilman suodatin 1. Irrota yhden kannen kiinnitysruuvit (ks. Kuva 6.5 ). Irrota kansi suodatinrasiasta varovasti, jotta tiiviste ei vaurioidu. 2. Vedä kanavan välikappaleet suoraan ulos suodatinrasiasta, jotta suodattimet vapautuvat. Ks. Kuva Vedä suodattimet suoraan ulos suodatinrasiasta. Ks. Kuva Puhdista suodatinrasia imurilla. 5. Työnnä uudet suodattimet suodatinrasiaan. Varmista, että suodattimen nuoli osoittaa ilmavirran suuntaan. Ks. Kuva Asenna kanavan välikappaleet. 7. Jos kansi on vahingoittunut, vaihda tiiviste. 8. Aseta kansi ja kiristä ruuvit. 8 x M6 Kuva 6.5 Kuva 6.6 Kuva 6.7 Kuva Huolto ja kunnossapito 190TFI 1065 J1408
41 7 Tekniset tiedot 7.1 Kapasiteettikäyrät Likimääräinen teho, kg/h. Jos tarvitset tarkkoja tietoja, ota yhteys lähimpään Muntersin toimipaikkaan. HUOMAUTUS! Kaavioiden luvut perustuvat nimellisilmavirtaukseen (1/1). 3 kg/h MCD100 C % RH 60 % RH 40 % RH 2 1 kg/h MCD % RH 60 % RH 40 % RH C kg/h MCD140 0 C % RH 60 % RH 40 % RH MCD155 kg/h % RH % RH % RH C TFI 1065 J1408 Tekniset tiedot 37
42 7.2 Melutiedot MCD100E A B C D Asetus A: Kaikki kanavat yhdistetty Asetus B: Kuivattavan ilman tuloa ei yhdistetty kanavaan Asetus C: Regenerointi-ilman tuloa ei yhdistetty kanavaan Asetus D: Regenerointi- ja kuivattavan ilman tuloa ei yhdistetty kanavaan 1. Kuivan ilman kanavointi 2. Kuivattavan ilman kanavointi 3. Regenerointi-ilman kanavointi 4. Märän ilman kanavointi Huoneeseen kantautuva melu Kok-korjaus ISO-kaistalla, db, keskitaajuus (Hz) Käyttöönotto Lp(A) 100 m 2 Lwt (db) A B C D Taulukko 7.1 Huoneeseen kantautuva melu Lp(A) 100 m 2 = Nimellisäänenpainetaso 100 m 2 :n huoneabsorptiossa (A painotettu). Lwt = Kokonaisäänenpainetaso db (suht W) Kok = Korjaus laskettaessa (Lw = Lwt + Kok) Melua kanavissa Kanavat Kok-korjaus ISO-kaistalla, db, keskitaajuus (Hz) Lwt (db) Kuiva ilma Kuivattava ilma Regenerointi-ilma Märkä ilma Taulukko 7.2 Melua kanavissa 38 Tekniset tiedot 190TFI 1065 J1408
43 7.2.2 MCD120E A B C D Asetus A: Kaikki kanavat yhdistetty Asetus B: Kuivattavan ilman tuloa ei yhdistetty kanavaan Asetus C: Regenerointi-ilman tuloa ei yhdistetty kanavaan Asetus D: Regenerointi- ja kuivattavan ilman tuloa ei yhdistetty kanavaan 1. Kuivan ilman kanavointi 2. Kuivattavan ilman kanavointi 3. Regenerointi-ilman kanavointi 4. Märän ilman kanavointi Huoneeseen kantautuva melu Kok-korjaus ISO-kaistalla, db, keskitaajuus (Hz) Käyttöönotto Lp(A) 100 m 2 Lwt (db) A B C D Taulukko 7.3 Huoneeseen kantautuva melu Lp(A) 100 m 2 = Nimellisäänenpainetaso 100 m 2 :n huoneabsorptiossa (A painotettu). Lwt = Kokonaisäänenpainetaso db (suht W) Kok = Korjaus laskettaessa (Lw = Lwt + Kok) Melua kanavissa Kanavat Kok-korjaus ISO-kaistalla, db, keskitaajuus (Hz) Lwt (db) Kuiva ilma Kuivattava ilma Regenerointi-ilma Märkä ilma Taulukko 7.4 Melua kanavissa 190TFI 1065 J1408 Tekniset tiedot 39
MCD100S, MCD120S, MCD140S, MCD155S
Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje MCD100S, MCD120S, MCD140S, MCD155S Absorptioilmankuivain höyrylämmittimellä regenerointiin Koskee laitteita, jotka on valmistettu viikolla 22 vuonna 2013 tai sen jälkeen.
MX² 30 95S Absorptioilmankuivain
Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje MX² 30 95S Absorptioilmankuivain höyrylämmittimellä regenerointiin Koskee laitteita, jotka on valmistettu viikolla 1 vuonna 2015 tai sen jälkeen. 190TFI-1089 G1412 Munters
ML180, ML270 ja MLT350 Absorptioilmankuivain
Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje ML180, ML270 ja MLT350 Absorptioilmankuivain 190TFI-1034-J1405 Munters Europe AB 2014 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Käyttötarkoitus Muntersin ilmankuivaimet on tarkoitettu
ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä
Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä TFI-MLP-D1310 Munters Europe AB 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmä... 1 1.2 Tietoja tästä käyttöohjeesta...