Source: http://docplayer.fi/3337885-He-he-e21-e28-he-d36-d43.html
Timestamp: 2016-12-11 14:11:48+00:00
Document Index: 1575389

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐HE HE E21-E28 / HE D36-D43
Download "HE HE E21-E28 / HE D36-D43"
1 ok Greenline HE HE E21-E28 / HE D36-D I Asennusohje (2010/07) fi2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet Symbolien selitykset Turvallisuusohjeet Toimituslaajuus Lisävarusteet Keruujärjestelmän täyttö Sähköliitännät Lämpöpumpun kytkeminen Ylikuumenemissuojan palauttaminen Sähköliitännän kytkentäkaavio Muut kytkentäkaaviot Asennus- ja siirtotyökalut Lämpöpumpun nostaminen Laitteen tiedot Käyttöalue Mallisto Tyyppikilpi Kuljetus ja varastointi Kuljetusvarmistukset Sijainti Tarkistukset ennen asennusta Tarkistusluettelo Mitat ja asennusetäisyydet Greenline HE E21 - E Greenline HE D36 - D Lisävarusteet Multisäädin Pehmokäynnistys Virranrajoitin Toiminnan tarkastus Kylmäainepiiri Lämmönkeruupiirin täyttöpaine Lämmitysjärjestelmän käyttöpaineen asettaminen Huolto Ympäristönsuojelu Tekniset tiedot Osat Tekniset tiedot Järjestelmäratkaisut Järjestelmäratkaisujen selitykset Järjestelmäratkaisut sähkövastuksella Järjestelmäratkaisut shuntatulla lisälämmöllä Järjestelmäratkaisut sarjakytkennällä Määräyksiä Asennus Keruujärjestelmä Lämmitysjärjestelmä Pumppuhälytyksen kuittaaminen (G2/G3) Asennuspaikan valinta Valmistelevat putkivedot Lämmitysjärjestelmän huuhtelu Sijoitus Lämpöeristys Etupellin irrotus Lämpötila-anturien asennus Lämmitys-/käyttövesijärjestelmän täyttö (2010/07)3 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet 1.1 Symbolien selitykset Varoitukset Varoitukset on tekstissä merkitty kehystetyillä varoituskolmioilla, joiden taustaväri on harmaa. Sähkövirran aiheuttamat vaarat osoitetaan varoituskolmioissa olevalla salamasymbolilla. Signaalisanat varoituksen alussa merkitsevät uhkaavan vaaran lajia ja astetta, jos ei suoriteta tarvittavia toimenpiteitä vaaran torjumiseksi. HUOMAUTUS tarkoittaa, että voi aiheutua aineellisia vahinkoja. HUOMIO tarkoittaa, että voi aiheutua vähäisiä tai keskiasteen henkilövahinkoja. VAROITUS merkitsee, että voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja. VAARA merkitsee, että voi aiheutua hengenvaarallisia henkilövahinkoja. 1.2Turvallisuusohjeet Yleistä B Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se turvallisessa paikassa. Asennus ja käyttöönotto B Asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu asentaja. Huolto ja korjaus B Korjaukset saa antaa vain valtuutetun asennusliikkeen tehtäväksi. Puutteellisesti suoritetut korjaukset aiheuttavat vaaroja käyttäjille ja heikentävät laitteen käyttötoimintoja. B Saa käyttää vain alkuperäisvaraosia. B Valtuutetun asennusliikkeen pitää vuosittain tarkastaa lämpöpumppu ja huoltaa se tarpeen vaatiessa. Tärkeitä tietoja Muita symboleja Tärkeät tiedot ilman että aiheutuisi henkilötai aineellisia vahinkoja, on merkitty viereisellä symbolilla. Ne on rajattu viivoilla tekstin ylä- ja alapuolelta. Symboli B Merkitys Toimenpide Ristiviite toiseen kohtaan asiakirjassa tai toiseen asiakirjaan Luettelo/luettelomerkintä Taul. 1 Luettelo/luettelomerkintä (2. taso) (2010/07) 34 ok Toimituslaajuus 2 Toimituslaajuus I Kuva 1 Seuraavat osat toimitetaan lämpöpumpun mukana 1 Lämpöpumppu 2 Hiukkassuodatinpihdit 3 Käyttöohjeet 4 Säätöjalat 5 Hiukkassuodatin lämmitys- ja lämmönkeruujärjestelmiin 6 Liitäntäsovitin käyttövesi ja lämmitysjärjestelmään DN40- DN32 (Greenline HE E21- HE E28) 2.1 Lisävarusteet Pehmokäynnistys Virranrajoitin Lämpötilan anturi Täyttösarja (DN40/DN50) Motorisoitu kolmitieventtiili Multisäädin/huoneanturi Mikrokuplaerotin (DN25-32/DN40-50) Matalaenergiapumput lämmitysjärjestelmään Shunttimoduuli/moottorit Muuntaja (230/24VAC 60VA) Internet-valvonta Pohjavesisarja (2010/07)5 ok Asennus- ja siirtotyökalut 3 Asennus- ja siirtotyökalut VAARA: Tapaturmavaara! Lämpöpumppu painaa mallista riippuen kg. B Älä koskaan nosta lämpöpumppua käsivoimin. Lämpöpumppua saa siirtää ainoastaan kuljetus/ nostovaunulla I Kuva 2 Esimerkkejä kuljetus- ja nostovaunuista, joita voi käyttää lämpöpumpun asennukseen (2010/07) 56 Lämpöpumpun nostaminen 4 Lämpöpumpun nostaminen VAARA: Tapaturmavaara! Lämpöpumppu painaa mallista riippuen kg. B Älä koskaan nosta lämpöpumppua käsivoimin. Poista pakkausmateriaalit ja kuormalava. Irrota myös etu- ja sivupellit ennen kuin lämpöpumppu nostetaan sisään. x 2 x I Kuva 3 Greenline HE ja kaksi nostovyöversiota 1 Greenline HE, jossa nostovyöt vastakkaisilla puolilla 2 Kiinnitä nostovyöt lämpöpumppuun kuvan osoittamalla tavalla 3 Greenline HE, jossa nostovyöt jokaisessa kulmassa 4 Kiinnitä nostovyöt lämpöpumppuun kuvan osoittamalla tavalla (2010/07)7 Laitteen tiedot 5 Laitteen tiedot Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike. Asentajan pitää noudattaa voimassa olevia säädöksiä sekä asennus- ja käyttöohjeen ohjeita ja vaatimuksia. Greenline-lämpöpumput on tarkoitettu käyttöön yhdessä ulkoisen lämminvesivaraajan kanssa. 5.1 Käyttöalue Lämpöpumppua saa käyttää vain suljetuissa, EN normin mukaisissa lämminvesilämmitysjärjestelmissä. Muu käyttö ei ole sallittua. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat luvattomasta käytöstä. 5.2 Mallisto Greenline HE Taul. 2 Greenline Lämpöpumppu kw Lämmitysteho 0/35 (EN 14511) 5.3 Tyyppikilpi HE E21 HE E28 HE D36 Tyyppikilpi on lämpöpumpun yläsivulla. Siitä nähdään lämpöpumpun teho, tuotenumero, valmistusnumero ja valmistuspäivä. 5.4 Kuljetus ja varastointi Lämpöpumppu pitää kuljettaa ja varastoida aina pystyasennossa. Lämpöpumpun saa kallistaa, mutta ei asettaa kyljelleen. Jos lämpöpumppu siirretään ilman kuormalavaa, ulkopellit pitää irrottaa vaurioiden välttämiseksi. Lämpöpumppua ei saa varastoida alle -10 C lämpötilassa. HE D43 kw 20,8 29,1 36,1 43,5 Tyypit 5.5 Kuljetusvarmistukset Lämpöpumpussa on kuljetusvarmistukset kuljetusvaurioiden välttämiseksi. Irrota kuljetusvarmistukset, jotka on asennettu värinänvaimentimien viereen. Irrota myös välikkeet ( kuva 8-9). 5.6 Sijainti B Lämpöpumppu asennetaan sisään tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka kestää vähintään 400 kg kuorman. B Säädä kumijalat niin, että lämpöpumppu on pystysuorassa. B Lämpöpumpun sijoituspaikan lämpötilan pitää olla välillä 10 C C. B Sijoituspaikkaa valittaessa asentajan tulee ottaa huomioon lämpöpumpun aiheuttama melu. B Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Lattiakaivo varmistaa, että vesi poistuu mahdollisen vuodon yhteydessä. Varoventtiilin vedenpoistoletku johdetaan pohjalevyn aukon kautta lattiakaivoon. 5.7 Tarkistukset ennen asennusta B Lämpöpumpun asennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla. B Ennen kuin lämpöpumppu otetaan käyttöön, lämmitysjärjestelmän, lämminvesivaraajan, lämmönkeruujärjestelmän ja lämpöpumpun on oltava täytetty ja ilmattu. B Tarkasta, että kaikki putkiliitännät ovat ehjät eivätkä ole löystyneet tärinän vaikutuksesta. B Johdot tulee pitää mahdollisimman lyhyinä laitteiston suojaamiseksi häiriöiltä esim. ukkosilmalla. B Lämpöpumpun asennus, kallioporaus sekä keruuputkiston asennus on tehtävä voimassa olevien normien mukaisesti. 5.8 Tarkistusluettelo Jokainen lämpöpumpun asennus on yksilöllinen ja eroaa muista asennuksista. Alla olevassa tarkistusluettelossa esitetään yleinen asennuksen kuvaus. 1. Aseta lämpöpumppu tasaiselle alustalle. Säädä korkeus säätöjaloilla. 2. Asenna täyttösarja, hiukkassuodatin ja venttiilit. 3. Asenna lämpöpumpun tulo- ja menoputket sekä paisuntasäiliö. 4. Liitä lämmityslaite lämmitysjärjestelmään. 5. Asenna ulkolämpötilan anturi ja mahdolliset huoneanturit. 6. Täytä ja ilmaa lämmitys- ja keruujärjestelmä ennen käynnistystä. 7. Kytke ulkoiset liitännät. 8. Liitä laitteisto talon kytkinkaappiin. 9. Käynnistä lämmitysjärjestelmä tekemällä tarvittavat asetukset käyttöpaneelista. 10. Tarkasta järjestelmä käyttöönoton jälkeen. 11. Lisää tarvittaessa lämmönkeruunestettä (2010/07) 78 ok Mitat ja asennusetäisyydet 6 Mitat ja asennusetäisyydet 6.1 Greenline HE E21 - E , , I I Kuva 4 Kuva 5 Jotta lämmitysveden tyhjennysventtiiliin lämpöpumpun takasivulla päästään käsiksi, toisella puolella pitää olla vapaata tilaa 350 mm. Vaihtoehtoisesti venttiiliin pitää päästä käsiksi takapuolelta. Mitat on annettu millimetreinä: 1 Lämmönkeruuliuos ulos 2 Lämmönkeruuliuos sisään 3 Paluu lämminvesivaraaja 4 Lämmitysneste sisään 5 Lämmitysneste ulos 6 Sähköliitännät (2010/07)9 ok Mitat ja asennusetäisyydet 6.2 Greenline HE D36 - D , I I Kuva 6 Kuva 7 Jotta lämmitysveden tyhjennysventtiiliin lämpöpumpun takasivulla päästään käsiksi, toisella puolella pitää olla vapaata tilaa 350 mm. Vaihtoehtoisesti venttiiliin pitää päästä käsiksi takapuolelta. Mitat on annettu millimetreinä: 1 Lämmönkeruuliuos ulos 2 Lämmönkeruuliuos sisään 3 Lämmitysneste sisään 4 Lämmitysneste ulos 5 Sähköliitännät (2010/07) 910 Tekniset tiedot 7 Tekniset tiedot 7.1 Osat Greenline HE E21 - E I 7 Kuva 8 Osat, Greenline HE E21-E28 1 Varoventtiili 2 Vaihtoventtiili 3 Sähkövastus 4 Kiertovesipumppu 5 Lauhdutin 6 Kompressori 7 Kuljetusvarmistukset/välikkeet 8 Tyyppikilpi 9 Sähköliitännät 10 Lämmönkeruupumppu 11 Pienpainepressostaatti 12 Höyrystin 13 Huoltoliitäntä (2) 14 Tarkastuslasi 15 Kuivaussuodatin 16 Paisuntaventtiili 17 Suurpainepressostaatti 18 Aukko varoventtiilin vedenpoistoletkulle 19 Tyhjennyshana, lauhduttimen alaosa (piilossa) (2010/07)11 Tekniset tiedot Greenline HE D36 - D I 6 Kuva 9 Osat, Greenline HE D36-D43 1 Varoventtiili 2 Kiertovesipumppu 3 Pienpainepressostaatti 4 Lauhdutin 5 Kompressori 6 Kuljetusvarmistukset/välikkeet 7 Tyyppikilpi 8 Sähköliitännät 9 Lämmönkeruupumppu 10 Höyrystin 11 Huoltoliitäntä (2) 12 Paisuntaventtiili 13 Tarkastuslasi 14 Kuivaussuodatin 15 Suurpainepressostaatti 16 Aukko varoventtiilin vedenpoistoletkulle 17 Tyhjennyshana, lauhduttimen alaosa (piilossa) (2010/07) 1112 Tekniset tiedot 7.2 Tekniset tiedot Greenline HE E21 - E28 / D36 - D43 Yksikkö HE E21 HE E28 HE D36 HE D43 Käyttö neste/vesi Antoteho / COP (0/35) EN ) kw 20,8 / 4,11 29,1 / 4,18 36,1 / 4,21 43,5 / 4,34 Antoteho / COP (0/45) EN ) kw 20,0 / 3,37 27,9 / 3,43 34,5 / 3,49 41,9 / 3,43 Antoteho / COP (0/35) EN255 1) kw 21,3 / 4,43 29,8 / 4,48 36,5 / 4,53 44,7 / 4,60 Antoteho / COP (0/50) EN255 1) kw 20,0 / 3,31 28,0 / 3,33 34,6 / 3,39 42,0 / 3,35 Lämmönkeruuliuos Liitäntä lämmönkeruu DN40 DN50 Käyttöpaine, lämmönkeruujärjestelmä, maks/min baaria 6/0,5 Tulolämpötila, lämmönkeruuliuos, maks/min C 30/-5 Menolämpötila, lämmönkeruuliuos, maks/min C 15/-8 Etyleeniglykoliseos maks/min Etanoliseos maks/min tilavuus- % tilavuus- % 35/30 29/27 Propyleeniglykoliseos % 30 Nimellisvirtaus, lämmönkeruuliuos (glykoli 30 %) l/s 1,4 1,9 2,4 2,9 Nimellisvirtaus, lämmönkeruuliuos (etanoli 25 paino-%) l/s 1,3 1,8 2,2 2,7 Sallittu ulkoinen painehäviö, lämmönkeruuliuos (glykoli 30 %) Sallittu ulkoinen painehäviö, lämmönkeruuliuos (etanoli 25 paino-%) kpa kpa Lämmitysjärjestelmä Liitännät työsäiliö DN 40 2) DN 40 Nimellisvirtaus, lämmitysneste (delta 7 C) l/s 0,71 1,0 1,22 1,46 Minimivirtaus, lämmitysneste (delta 10 C) l/s 0,50 0,67 0,86 1,08 Käyttöpaine, lämmitysjärjestelmä, maks/min baaria 4/0,5 6/0,5 Virtaus, varaajasäiliö, maks/min l/s 0,74/0,52 1,1/0,82 1,5/1,1 1,7/1,3 Maks.ulkoinen painehäviö varaajasäiliö maks/min-virtauksella kpa 30 / / / / 35 Kompressori Kompressori Scroll Suurin menoveden lämpötila C 65 Kylmäaine R407 C (suljettu järjestelmä) 3) kg 4,6 4,7 5,4 5,9 Taul. 3 Teknisiä tietoja (2010/07)13 Tekniset tiedot Yksikkö HE E21 HE E28 HE D36 HE D43 Ääniteho 4) dba Sähkötiedot Sähköliitäntä 400 V 3N~50 Hz (+/- 10%) Sähkövastus (integroitu) 15,75 kw, 3-portainen - - Varoke gl- gg / tyyppi D (automaattinen) ilman/ / sisältäen sähkövastuksen Maks. oikosulkuimpedanssi ml/ / ilman pehmokäynnistystä A 20/50 25/ Ω 0,47/0,220 0,259/0,160 0,193/0,137 0,143/0,093 Käynnistysvirta ml / ilman pehmokäynnistystä 5) A 57/98 89/ / /186 Yleistä Mitat (leveys x syvyys x korkeus) mm 700 x 750 x 1620 Paino kg Taul. 3 Teknisiä tietoja 1) Sisäisillä pumpuilla. 2) DN40-DN32 sovitin toimitetaan lämpöpumpun mukana. 3) Global Warming Potential, GWP 100 = ) Ääniteho on lämpöpumpun tuottama akustinen energia eikä ympäristö vaikuta siihen. Äänenpainetaso on sitä vastoin ympäristöstä riippuva ja on noin 11 dba hiljaisempi 1 metrin etäisyydeltä mitattuna. 5) Standardin EN mukaan (2010/07) 1314 Tekniset tiedot Kiertovesipumput Lämpöpumppu Greenline HE HE E21 HE E28 HE D36 HE D43 Lämmönkeruupumppu (G3) Para 30/1-12 Para 30/1-12 Stratos 40/1-12 Stratos 40/1-12 Taul. 4 Lämpöpumppumallien sisäänrakennetut lämmönkeruupumput Lämpöpumppu Greenline HE HE E21 HE E28 HE D36 HE D43 Kiertovesipumppu (G2) Para 25/1-7 Para 25/1-8 Para 25/1-8 Para 25/1-8 Taul. 5 Lämpöpumppumallien sisäänrakennetut kiertovesipumput Lämpötila-anturin resistanssitaulukko Resistanssi/lämpötilataulukko PT1000-anturi C Ω C Ω C Ω C Ω C Ω , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Taul. 6 Lämpötila-anturin mittausarvot (2010/07)15 Tekniset tiedot C Ω C Ω C Ω C Ω C Ω , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Taul. 6 Lämpötila-anturin mittausarvot (2010/07) 1516 Järjestelmäratkaisut 8 Järjestelmäratkaisut 8.1 Järjestelmäratkaisujen selitykset Yksityiskohtaisia järjestelmäratkaisuja on tuotteen suunnitteluasiakirjoissa. E21 Kompressori 1 E21 Lämpöpumppu 1 E21.E2 Sähkövastus (sisäinen) E10 E21.F101 Varoventtiili E10.T2 Taul. 7 E10 Ulkolämpötilan anturi E21.G2 E21.G3 Kiertovesipumppu Lämmönkeruupumppu E11 Piiri 1 E21.Q100 Tyhjennysventtiili E11.C101 Paisuntasäiliö E21.Q101 Sulkuventtiili E11.C111 Varaaja E21.Q102 Sulkuventtiili E11.F101 Varoventtiili E21.Q103 Sulkuventtiili E11.F111 Ilmauslaite (automaattinen) E21.Q21 Vaihtoventtiili E11.G1 Kiertovesipumppu E21.R101 Takaiskuventtiili E11.P101 Painemittari E21.R102 Takaiskuventtiili E11.P111 Lämpömittari E21.T8 Lämmitysneste ulos E11.P112 Lämpömittari E21.T9 Lämmitysneste sisään E11.Q101 Sulkuventtiili E21.T10 Lämmönkeruuliuos sisään E11.Q102 Sulkuventtiili E21.T11 Lämmönkeruuliuos ulos E11.Q103 Sulkuventtiili E21.V101 Suodatin E11.Q104 E11.R101 Sulkuventtiili Takaiskuventtiili E21.V102 Suodatin Taul. 10 E21 Kompressori 1 E11. T1 Menolämpötilan anturi E11.TT Huoneanturi Taul. 8 E11 Piiri 1 E22 Kompressori 2 E22 Lämpöpumppu 2 E22.F101 Varoventtiili E12 Piiri 2 E22.F111 Ilmauslaite (automaattinen) E12.G1 Kiertovesipumppu E22.G2 Kiertovesipumppu E12.P112 E12.Q101 E12.Q102 E12.Q103 E12.Q11 E12.R101 E12.T1 Lämpömittari Sulkuventtiili Sulkuventtiili Sulkuventtiili Shunttiventtiili Takaiskuventtiili Menolämpötilan anturi E22.G3 Lämmönkeruupumppu Taul. 11 E22 Kompressori 2 E12.TT Taul. 9 E12 Piiri 2 Huoneanturi (2010/07)17 Järjestelmäratkaisut E22 Kompressori 2 E22.Q101 E22.Q102 E22.Q103 E22.Q21 E22.R101 E22.T8 E22.T9 E22.T10 E22.T11 E22.V101 E31 E31 E31.C101 E31.F101 E31.F102 E31.P101 E31.Q21 E31.Q22 E31.Q23 E31.Q24 E31.Q25 E31.V101 E31.V102 Sulkuventtiili Sulkuventtiili Sulkuventtiili Vaihtoventtiili Takaiskuventtiili Lämmitysneste ulos Lämmitysneste sisään Lämmönkeruuliuos sisään Lämmönkeruuliuos ulos Suodatin Taul. 11 E22 Kompressori 2 Lämmönkeruupiiri Lämmönkeruuliuos Paisuntasäiliö (muovia) Varoventtiili Varoventtiili Painemittari Palloventtiili, täyttösarja Palloventtiili, täyttösarja Sulkuventtiili Sulkuventtiili Ilmauslaite muoviastiassa (käsikäyttöinen) Suodatin Suodatin Taul. 12 E31 Lämmönkeruupiiri E41/E42 Lämminvesivaraaja 1/2 E41 Lämminvesivaraaja 1 E41.F101 Varoventtiili E41.F111 Ilmauslaite (automaattinen) E41.G6 Kiertovesipumppu, käyttövesi E41.K101 Terminen sekoitusventtiili E41.P111 Lämpömittari E41.P112 Lämpömittari E41.P113 Lämpömittari E41.Q101 Sulkuventtiili E41.Q102 Sulkuventtiili E41.Q103 Sulkuventtiili E41.Q104 Sulkuventtiili E41.Q105 Sulkuventtiili E41.Q106 Sulkuventtiili E41.Q107 Sulkuventtiili E41.Q111 Säätöventtiili E41.Q121 Takaisinvirtaussuoja E41.R101 Takaiskuventtiili E41.R102 Takaiskuventtiili E41, E42.T3 Käyttövesianturi E41.V41 Käyttövesi E41.W41 Kylmä vesi E42 Lämminvesivaraaja 2 Taul. 13 E41, E42 Lämminvesivaraaja 1, 2 E71 Lisälämpö E71 Lisälämpö E71.E1 Taul. 14 E71 Lisälämpö Sähkövastus (2010/07) 1718 Järjestelmäratkaisut E71 E71.E1.F101 E71.E1.F111 E71.E1.G71 E71.E1.P111 E71.E1.P101 E71.E1.Q1Q1 E71.E1.Q1Q2 E71.E1.Q71 E71.E1.Q72 Lisälämpö Varoventtiili Ilmauslaite (automaattinen) Kiertovesipumppu Lämpömittari Painemittari Sulkuventtiili Sulkuventtiili Lisälämpöshuntti Lisälämpöshuntti E71.E1.R101 Taul. 14 E71 Lisälämpö Takaiskuventtiili (2010/07)19 I Järjestelmäratkaisut 8.2 Järjestelmäratkaisut sähkövastuksella Kuva 10 Lämmityspiiri, sähkövastus ja varaajasäiliö ( luku 8.2.1) (2010/07) 1920 Järjestelmäratkaisut Järjestelmä sähkövastuksella ( kuva 10) Käyttö Tämä järjestelmäratkaisu on tarkoitettu kiinteistöihin, joissa on kaksi lämmityspiiriä, joista toinen vaatii korkeamman lämpötilan, esim. patterit ja lattialämmitys. Lämmitysjärjestelmän suurin lämmöntarve on 70/50 (70 C menolämpötila, 50 C paluulämpötila) valitussa mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT). Kiinteistössä tarvitaan myös kohtuullisesti käyttövettä. Se tuotetaan lämminvesivaraajalla, joka pystyy ottamaan vastaan lämpöpumpun koko tehon. Lämpöpumpussa on sisäinen sähkövastus. Toiminta Lämpöpumppu tuottaa suurimman osan lämmitys- ja käyttövedestä sekä käyttövesikierrosta. Sisäinen sähkövastus kytketään päälle, kun lämpöpumppu ei pysty itsekseen tuottamaan riittävästi lämpöä. Sähkövastus voi myös säännöllisin väliajoin desinfioida lämminvesivaraajan, jos se on sellaista tyyppiä, johon varastoidaan käyttövettä. Matalampaa lämpötilaa käyttävää piiriä säädetään lisävarusteella (multisäädin), johon kytketään ulkoinen anturi, shuntti ja kiertovesipumppu. Lämmöntuotanto lämpöpumpulla E21 Menolämpötilan asetusarvo lasketaan ulkolämpötilan E10.T2 ja lämpökäyrän avulla. Säätö vaikuttaa menolämpötilaan E11.T1. Talvikäytössä lämpöpumppu käynnistyy, jos E11.T1 alittaa asetusarvon asetetulla kytkentäerolla. Lämpöpumppu pysähtyy, kun E11.T1 ylittää asetusarvon asetetulla kytkentäerolla. Lämpökäyrän perusasetukset tehdään valikossa Huonelämpötila asentajatasolla. Käyrä lasketaan automaattisesti perusasetusten perusteella. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa käyrää sopivista kohdista. Sisäinen sähkövastus E21.E2, 3-portainen Sähkövastuksen tehon nostoa ohjataan oloarvon ja asetusarvon E11.T1-3K eron laskevalla asteminuuttilaskurilla. Sähkövastuksen tehon laskua ohjataan oloarvon ja asetusarvon E11.T1 eron laskevalla asteminuuttilaskurilla. Lämmitykselle ja käyttövedelle voidaan asettaa erikseen kuinka montaa sähkövastuksen tehoporrasta käytetään. Kaikki sähkövastukseen liittyvät asetukset tehdään valikossa Lisäenergia/ Lisäenergiatyyppi/Sis. sähkölisäen. E11.G1 Kiertovesipumppu E11.G1 on aina käynnissä talviaikana. Kesäaikana G1 on pysähtyneenä jaksokäyttöä lukuunottamatta. E11.G1:n ja E12.G1:n toimintahäiriön yhteydessä kaikki lämmöntuotanto pysäytetään. E11.G1:n asetukset tehdään valikossa Kiertovesipumput. Shuntattu lämmityspiiri E12 E12:n käyttöä varten tarvitaan mm. multisäädin, anturi E12.T1 ja kiertovesipumppu E12.G1. Menolämpötilan asetusarvo lasketaan ulkolämpötilan E10.T2 ja E12:n lämpökäyrän avulla. Säätö vaikuttaa menolämpötilaan E12.T1 ohjaamalla E12.Q11:n avaamaan E11.C111:n lämpötilan laskiessa. E12.G1 on käynnissä talviaikaan tai aina. Piirin asetukset tehdään valikossa Lisävarusteet. Lisävarusteen toiminnaksi valitaan Oma lämpökäyrä sovitettuna matalalämpöiseen piiriin. Käyttövesituotanto E41:een Käyttövesituotanto aktivoidaan, kun E41.T3 laskee käynnistyslämpötilan alapuolelle. Käyttövesituotanto pysähtyy, kun E41.T3 ja T9 laskevat pysäytysrajan alapuolelle. Käyttövesikäytössä kompressori käynnistyy ja vaihtoventtiili E21.Q21 asetetaan käyttövesiasentoon. Kesäaikaan vaihtoventtiili on koko ajan käyttövesiasennossa. Jos lämminvesivaraaja on varastoivaa tyyppiä, terminen desinfiointitoiminto pitää aktivoida. Toiminto nostaa asetettuna aikana joka viikko tai joka päivä varaajan säiliön lämpötilan asetettuun lämpötilaan. Käyttövesi-asetukset pitää aina tehdä, tehdasasetus on Ei käyttövettä. Pumpun ohjaus, kiertovesipumppu G2 G2 käynnistyy ennen kompressoria ja käy hetken ajan kompressorin pysähdyttyä. G2:ta säädetään niin, että lämpötilaero T8-T9 pysyy vakiona. Asetus voidaan tehdä erikseen lämmitykselle ja käyttövedelle. G2 voi käydä jatkuvasti asetetulla nopeudella. G2-asetukset ovat valikossa Kiertovesipumput. Pumpun ohjaus, lämmönkeruupumppu G3 G3 käynnistyy ennen kompressoria ja käy hetken ajan kompressorin pysähdyttyä. G3:lla säädetään T11:ta niin, että lämpötilaero T10-T1 pysyy vakiona normaalilla alueella. Normaalien lämmönkeruulämpötilojen ulkopuolella lämpötilaeroa säädetään toiminnan optimoimiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan asettaa vakionopeus. G3-asetukset ovat valikossa Kiertovesipumput. Jaksoittainen käyttö Kaikkia kiertovesipumppuja ja vaihtoventtiiliä Q21/ E4x.Q1x käytetään yhden minuutin ajan, kun ne ovat olleet pysähdyksissä yli 7 päivän ajan. Lämmitysjärjestelmän täyttö Lämmitysveden jälkitäyttö tehdään E41.Q121 kautta, jonka pitää täyttää standardin EN 1717 vaatimukset. Kun täyttö tehdään tällä tavalla lämminvesivaraajan kautta, lämmitysjärjestelmään pääsee mahdollisimman vähän kaasuja, koska suurin osa poistuu E21.F111:n kautta täytön yhteydessä tai heti sen jälkeen. Jos järjestelmään pitää lisätä vettä yli 2 kertaa vuodessa viittaa se siihen, että paisuntasäiliö on liian pieni tai järjestelmässä on vuoto. Vettä pitää lisätä useammin tietyn aikaa käyttöönoton jälkeen (2010/07)21 Järjestelmäratkaisut Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus Kun pakkasnesteenä käytetään etanolia, on tärkeää ettei lämmönkeruujärjestelmässä ole automaattisia ilmauslaitteita, koska etanoli haihtuu niiden kautta ajan myötä. Sen sijaan on 4,5 litran muoviastia E31.C102, johon ilma voi kertyä ja josta se voidaan poistaa E31.Q25:n kautta. Kun pakkasnesteenä käytetään glykolia, vaaditaan mikrokuplaerottimella varustettu automaattinen ilmauslaite E31.C102:n ja E31.Q25:n sijaan. Lämmitysjärjestelmän ilmaus Varaajan E11.C111 tyypin ja sijainnin ansiosta se toimii yhdessä ilmauslaitteen E11.F111 kanssa lämmitysjärjestelmän ilmauslaitteena. Lämmitysjärjestelmän suodatin Varaajan E11.C111 tyypin ja sijainnin ansiosta se toimii lämmitysjärjestelmän mudanerottimena. Kertynyt liete voidaan huuhdella E11.Q104:n kautta. Lämmitysjärjestelmän virtauksen säätö Tämän järjestelmäratkaisun mukainen kytkentätapa toimii sekä pieni- että suurivirtauksisissa lämmitysjärjestelmissä, mutta optimaalinen toiminta saadaan silloin, kun lämmitysjärjestelmän nimellisarvot ovat samat kuin lämpöpumpun. Kun lämpöpumppu käy jatkuvasti, lämpötilaero T8-T9 on sama kuin E11.T1 - E11.P111. Virtausta voidaan säätää pumppujen E11.G1 ja E12.G1 painekorkeutta säätämällä. Oikeasta virtauksesta voi olla se seuraus, ettei lämmitysjärjestelmä lämpene kokonaan. Tämä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmä pitää säätää (patterit(lattialämmitys). Termisen sekoitusventtiilin E41.K101 säätö Tämä venttiili estää desinfiointiin käytetyn korotetun lämpötilan pääsyn käyttövesijärjestelmään. Oikea asetus riippuu kansallisista laeista ja määräyksistä, mutta C E41.P111:ssa on yleensä sopiva. Tämä lämpötila säädetään, kun E41.T3:n lämpötila on vähintään sama kuin E41.P111:lle halutaan. Käyttövesikierron virtauksen säätö Lämminvesivaraajan E41 mitoitetun kapasiteetin ylläpitämiseksi on tärkeää, ettei käyttövesikierto ole liian suuri, jotta sekoittuminen tapahtuu säiliössä. E41.P111:n ja E41.P112:n välisen lämpötilaeron tulee olla n. 5K. Jos ero on liian pieni, E41.Q111:ta voidaan pienentää (2010/07) 2122 Järjestelmäratkaisut 8.3 Järjestelmäratkaisut shuntatulla lisälämmöllä I Kuva 11 Lämmityspiiri, shuntattu lisälämpö ja varaajasäiliö ( luku 8.3.1) (2010/07)23 Järjestelmäratkaisut Järjestelmä shuntatulla lisälämmöllä ( Kuva 11) Käyttö Tämä järjestelmäratkaisu on tarkoitettu kiinteistöihin, joissa on kaksi lämmityspiiriä, joista toinen vaatii korkeamman lämpötilan, esim. patterit ja lattialämmitys. Lämmitysjärjestelmän suurin lämmöntarve on 70/50 (70 C menolämpötila, 50 C paluulämpötila) valitussa mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT). Kiinteistössä tarvitaan myös kohtuullisesti käyttövettä. Se tuotetaan lämminvesivaraajalla, joka ei varastoi käyttövettä ja pystyy ottamaan vastaan lämpöpumpun koko tehon. Lisälämmönlähteenä käytetään shuntattua lisälämpöä (kattila), joka voidaan käynnistää ja pysäyttää lämpöpumpun signaalilla. Toiminta Lämpöpumppu tuottaa suurimman osan lämmitys- ja käyttövedestä sekä käyttövesikierrosta. Lisälämpö E71 tuottaa lämpöä, kun lämpöpumppu ei pysty itsekseen tuottamaan riittävästi lämpöä. Matalampaa lämpötilaa käyttävää piiriä säädetään lisävarusteella (multisäädin), johon kytketään ulkoinen anturi, shuntti ja kiertovesipumppu. Lämmöntuotanto lämpöpumpulla E21 Menolämpötilan asetusarvo lasketaan ulkolämpötilan E10.T2 ja lämpökäyrän avulla. Säätö vaikuttaa menolämpötilaan E11.T1. Talvikäytössä lämpöpumppu käynnistyy, jos E11.T1 alittaa asetusarvon asetetulla kytkentäerolla. Lämpöpumppu pysähtyy, kun E11.T1 ylittää asetusarvon asetetulla kytkentäerolla. Lämpökäyrän perusasetukset tehdään valikossa Huonelämpötila asentajatasolla. Käyrä lasketaan automaattisesti perusasetusten perusteella. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa käyrää sopivista kohdista. Shuntatun lisälämmön E71 ohjaus Shuntatun lisälämmön E71 kytkentää ohjataan oloarvon ja asetusarvon E11.T1-3K eron laskevalla asteminuuttilaskurilla. Kun asteminuuttiraja ylittyy, lisälämpö saa käynnistysluvan ja kattilakierto käynnistyy. Kun termostaatti E71.E1.B31 ilmoittaa, että työlämpötila on saavutettu, käynnistyy E71.E1.Q71:n shunttisäätö. Poiskytkentä tapahtuu, kun shuntti on sulkeutunut ja E11.T1:n oloarvon ja asetusarvon eron laskeva asteminuuttilaskuri saavuttaa raja-arvon. Kaikki lisälämpöön liittyvät asetukset tehdään valikossa Lisäenergia/Lisäenergiatyyppi/Shuntattu lisäen.. E11.G1 Kiertovesipumppu E11.G1 on aina käynnissä talviaikana. Kesäaikana G1 on pysähtyneenä jaksokäyttöä lukuunottamatta. E11.G1:n ja E12.G1:n toimintahäiriön yhteydessä kaikki lämmöntuotanto pysäytetään. E11.G1:n asetukset tehdään valikossa Kiertovesipumput. Shuntattu lämmityspiiri E12 E12:n käyttöä varten tarvitaan mm. multisäädin, anturi E12.T1 ja kiertovesipumppu E12.G1. Menolämpötilan asetusarvo lasketaan ulkolämpötilan E10.T2 ja E12:n lämpökäyrän avulla. Säätö vaikuttaa menolämpötilaan E12.T1 ohjaamalla E12.Q11:n avaamaan E11.C111:n lämpötilan laskiessa. E12.G1 on käynnissä talviaikaan tai aina. Piirin asetukset tehdään valikossa Lisävarusteet. Lisävarusteen toiminnaksi valitaan Oma lämpökäyrä sovitettuna matalalämpöiseen piiriin. Käyttövesituotanto E41:een Käyttövesituotanto aktivoidaan, kun E41.T3 laskee käynnistyslämpötilan alapuolelle. Käyttövesituotanto pysähtyy, kun E41.T3 ja T9 laskevat pysäytysrajan alapuolelle. Käyttövesikäytössä kompressori käynnistyy ja vaihtoventtiili E21.Q21 asetetaan käyttövesiasentoon. Kesäaikaan vaihtoventtiili on koko ajan käyttövesiasennossa. Käyttövesi-asetukset pitää aina tehdä, tehdasasetus on Ei käyttövettä. Pumpun ohjaus, kiertovesipumppu G2 G2 käynnistyy ennen kompressoria ja käy hetken ajan kompressorin pysähdyttyä. G2:ta säädetään niin, että lämpötilaero T8-T9 pysyy vakiona. Asetus voidaan tehdä erikseen lämmitykselle ja käyttövedelle. G2 voi käydä jatkuvasti asetetulla nopeudella. G2-asetukset ovat valikossa Kiertovesipumput. Pumpun ohjaus, lämmönkeruupumppu G3 G3 käynnistyy ennen kompressoria ja käy hetken ajan kompressorin pysähdyttyä. G3:lla säädetään T11:ta niin, että lämpötilaero T10-T11 pysyy vakiona normaalilla alueella. Normaalien lämmönkeruulämpötilojen ulkopuolella lämpötilaeroa säädetään toiminnan optimoimiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan asettaa vakionopeus. G3-asetukset ovat valikossa Kiertovesipumput. Jaksoittainen käyttö Kaikkia kiertovesipumppuja ja vaihtoventtiiliä Q21/ E4x.Q1x käytetään yhden minuutin ajan, kun ne ovat olleet pysähdyksissä yli 7 päivän ajan. Lämmitysjärjestelmän täyttö Lämmitysveden jälkitäyttö tehdään E41.Q121 kautta, jonka pitää täyttää standardin EN 1717 vaatimukset. Kun täyttö tehdään tällä tavalla lämminvesivaraajan kautta, lämmitysjärjestelmään pääsee mahdollisimman vähän kaasuja, koska suurin osa poistuu E21.F111:n kautta täytön yhteydessä tai heti sen jälkeen. Jos järjestelmään pitää lisätä vettä yli 2 kertaa vuodessa viittaa se siihen, että paisuntasäiliö on liian pieni tai järjestelmässä on vuoto. Vettä pitää lisätä useammin tietyn aikaa käyttöönoton jälkeen. Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus Kun pakkasnesteenä käytetään etanolia, on tärkeää ettei (2010/07) 2324 Järjestelmäratkaisut lämmönkeruujärjestelmässä ole automaattisia ilmauslaitteita, koska etanoli haihtuu niiden kautta ajan myötä. Sen sijaan on 4,5 litran muoviastia E31.C102, johon ilma voi kertyä ja josta se voidaan poistaa E31.Q25:n kautta. Kun pakkasnesteenä käytetään glykolia, vaaditaan mikrokuplaerottimella varustettu automaattinen ilmauslaite E31.C102:n ja E31.Q25:n sijaan. Lämmitysjärjestelmän ilmaus Varaajan E11.C111 tyypin ja sijainnin ansiosta se toimii yhdessä ilmauslaitteen E11.F111 kanssa lämmitysjärjestelmän ilmauslaitteena. Lämmitysjärjestelmän suodatin Varaajan E11.C111 tyypin ja sijainnin ansiosta se toimii lämmitysjärjestelmän mudanerottimena. Kertynyt liete voidaan huuhdella E11.Q104:n kautta. Lämmitysjärjestelmän virtauksen säätö Tämän järjestelmäratkaisun mukainen kytkentätapa toimii sekä pieni- että suurivirtauksisissa lämmitysjärjestelmissä, mutta optimaalinen toiminta saadaan silloin, kun lämmitysjärjestelmän nimellisarvot ovat samat kuin lämpöpumpun. Kun lämpöpumppu käy jatkuvasti, lämpötilaero T8-T9 on sama kuin E11.T1 - E11.P111. Virtausta voidaan säätää pumppujen E11.G1 ja E12.G1 painekorkeutta säätämällä. Oikeasta virtauksesta voi olla se seuraus, ettei lämmitysjärjestelmä lämpene kokonaan. Tämä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmä pitää säätää (patterit/lattialämmitys). Käyttövesikierron virtauksen säätö Lämminvesivaraajan E41 mitoitetun kapasiteetin ylläpitämiseksi on tärkeää, ettei käyttövesikierto ole liian suuri, jotta sekoittuminen tapahtuu säiliössä. E41.P111:n ja E41.P112:n välisen lämpötilaeron tulee olla n. 5K. Jos ero on liian pieni, E41.Q111:ta voidaan pienentää. Shuntatun lisälämmön E71 ohjaus Lisälämmön sisäinen lämpötilasäätö asetetaan n. 10K korkeammaksi kuin lämmitysjärjestelmän maksimilämpötila (lämpökäyrän korkein menolämpötila). Käynnistyssignaali lämpöpumpusta kytketään niin, että lisälämpö ei voi käynnistyä ilman tätä signaalia, mutta ei niin että manuaalista kuittausta vaativa turvatoiminto laukeaa. Kattilan hälytystä ei kytketä lämpöpumppuun. Jos lisälämpö ei lämpene järkevässä ajassa, saadaan hälytys termostaatin E71.E1.B31 kautta (2010/07)25 Järjestelmäratkaisut 8.4 Järjestelmäratkaisut sarjakytkennällä I Kuva 12 Lämmityspiiri sarjaankytkennällä (2 lämpöpumppua), sähkövastus ja varaajasäiliö ( luku 8.4.1) (2010/07) 2526 Järjestelmäratkaisut Järjestelmä sarjakytkennällä ( kuva 12) Käyttö Tämä järjestelmäratkaisu on tarkoitettu kiinteistöihin, joissa on kaksi lämmityspiiriä, joista toinen vaatii korkeamman lämpötilan, esim. patterit ja lattialämmitys. Lämmitysjärjestelmän suurin lämmöntarve on 70/50 (70 C menolämpötila, 50 C paluulämpötila) valitussa mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT). Kiinteistössä tarvitaan myös kohtuullisesti käyttövettä. Se tuotetaan kahdella sarjaan kytketyllä lämminvesivaraajalla, jotka pystyvät ottamaan vastaan lämpöpumpun koko tehon. Lämpöpumpussa E21 on sisäinen sähkövastus. Toiminta Lämpöpumput tuottavat suurimman osan lämmitys- ja käyttövedestä sekä käyttövesikierrosta. Sisäinen sähkövastus E21 kytketään päälle, kun lämpöpumppu ei pysty itsekseen tuottamaan riittävästi lämpöä. Sisäinen sähkövastus E21 voi myös säännöllisin väliajoin desinfioida lämminvesivaraajan E41, jos se on sellaista tyyppiä, johon varastoidaan käyttövettä. E42:n, jota lämmitetään E22:lla, tulee olla tyyppiä joka ei varastoi käyttövettä. Matalampaa lämpötilaa käyttävää piiriä säädetään lisävarusteella (multisäädin), johon kytketään ulkoinen anturi, shuntti ja kiertovesipumppu. Lämmöntuotanto lämpöpumpuilla E21 ja E22 Menolämpötilan asetusarvo lasketaan ulkolämpötilan E10.T2 ja lämpökäyrän avulla. Säätö vaikuttaa menolämpötilaan E11.T1. Talvikäytössä lämpöpumput (E21, E22) käynnistyvät, kun E11.T1 alittaa lämpötilaasetuksen lämpöpumpun asetetulla kytkentäerolla ja pysähtyvät, kun E11.T1 ylittää asetetun lämpötilan hetkellisellä erolla. Pysäytyksen jälkeen lämpöpumppua ei voi käynnistää 10 minuutin ajan. Kytkentäero on muuttuva ja lämpöpumppukohtainen. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppujen käynnistysjärjestys vaihtelee. Kauimmin seisoneet käynnistyvät ensin ja kauimmin käyneet pysähtyvät ensimmäisenä. Sisäinen sähkövastus E21.F21.E2 (3-portainen) Sähkövastuksen tehoa ohjataan oloarvon ja asetusarvon E11.T1-3K eron laskevalla asteminuuttilaskurilla. Sähkövastuksen tehon laskua ohjataan oloarvon ja asetusarvon E11.T1 eron laskevalla asteminuuttilaskurilla. Lämmitykselle ja käyttövedelle voidaan asettaa erikseen kuinka montaa sähkövastuksen tehoporrasta käytetään. Kaikki sähkövastukseen liittyvät asetukset tehdään valikossa Lisäenergia/ Lisäenergiatyyppi/Sis. sähkölisäen.. E11.G1 Kiertovesipumppu E11.G1 on aina käynnissä talviaikana. Kesäaikana G1 on pysähtyneenä jaksokäyttöä lukuunottamatta. E11.G1:n ja E12.G1:n toimintahäiriön yhteydessä kaikki lämmöntuotanto pysäytetään. E11.G1:n asetukset tehdään valikossa Kiertovesipumput. Shuntattu lämmityspiiri E12 E12:n käyttöä varten tarvitaan mm. multisäädin, anturi E12.T1 ja kiertovesipumppu E12.G1. Menolämpötilan asetusarvo lasketaan ulkolämpötilan E10.T2 ja E12:n lämpökäyrän avulla. Säätö vaikuttaa menolämpötilaan E12.T1 ohjaamalla E12.Q11:n avaamaan E11.C111:n lämpötilan laskiessa. E12.G1 on käynnissä talviaikaan tai aina. Piirin asetukset tehdään valikossa Lisävarusteet. Lisävarusteen toiminnaksi valitaan Oma lämpökäyrä sovitettuna matalalämpöiseen piiriin. Käyttövesituotanto E41:een Lämpöpumppu E21 asetetaan paikalliseksi käyttövesianturiksi. Käyttövesituotanto aktivoidaan, kun E41.T3 laskee käynnistyslämpötilan alapuolelle. Käyttövesituotanto pysähtyy, kun E41.T3 ja T9 laskevat pysäytysrajan alapuolelle. Käyttövesikäytössä kompressori käynnistyy ja vaihtoventtiili E21.Q21 asetetaan käyttövesiasentoon. Kesäaikaan vaihtoventtiili on koko ajan käyttövesiasennossa. Terminen desinfiointitoiminto pitää aktivoida. Toiminto nostaa asetettuna aikana joka viikko tai joka päivä varaajan säiliön lämpötilan asetettuun lämpötilaan. Käyttövesiasetukset pitää aina tehdä, tehdasasetus on Ei käyttövettä. Käyttövesituotanto E42:een Lämpöpumppu E22 asetetaan paikalliseksi käyttövesianturiksi. Käyttövesituotanto aktivoidaan, kun E42.T2 laskee käynnistyslämpötilan alapuolelle. Käyttövesituotanto pysähtyy, kun E42.T3 ja T9 ylittävät pysäytysrajan. Käyttövesikäytössä kompressori käynnistyy ja vaihtoventtiili E22.Q21 asetetaan käyttövesiasentoon. Kesäaikaan vaihtoventtiili on koko ajan käyttövesiasennossa. Käyttövesi-asetukset pitää aina tehdä, tehdasasetus on Ei käyttövettä. Pumpun ohjaus, kiertovesipumppu G2 G2 käynnistyy ennen kompressoria ja käy hetken ajan kompressorin pysähdyttyä. G2:ta säädetään niin, että lämpötilaero T8-T9 pysyy vakiona. Asetus voidaan tehdä erikseen lämmitykselle ja käyttövedelle. G2 voi käydä jatkuvasti asetetulla nopeudella. G2-asetukset ovat valikossa Kiertovesipumput. Pumpun ohjaus, lämmönkeruupumppu G3 G3 käynnistyy ennen kompressoria ja käy hetken ajan kompressorin pysähdyttyä. G3:lla säädetään T11:ta niin, että lämpötilaero T10-T1 pysyy vakiona normaalilla alueella. Normaalien lämmönkeruulämpötilojen ulkopuolella lämpötilaeroa säädetään toiminnan optimoimiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan asettaa vakionopeus. G3-asetukset ovat valikossa Kiertovesipumput (2010/07)27 Järjestelmäratkaisut Jaksoittainen käyttö Kaikkia kiertovesipumppuja ja vaihtoventtiiliä Q21/ E4x.Q1x käytetään yhden minuutin ajan, kun ne ovat olleet pysähdyksissä yli 7 päivän ajan. Lämmitysjärjestelmän täyttö Lämmitysveden jälkitäyttö tehdään E42.Q121 kautta, jonka pitää täyttää standardin EN 1717 vaatimukset. Kun täyttö tehdään tällä tavalla lämminvesivaraajan kautta, lämmitysjärjestelmään pääsee mahdollisimman vähän kaasuja, koska suurin osa poistuu E21.F111:n kautta täytön yhteydessä tai heti sen jälkeen. Jos järjestelmään pitää lisätä vettä yli 2 kertaa vuodessa viittaa se siihen, että paisuntasäiliö on liian pieni tai järjestelmässä on vuoto. Vettä pitää lisätä useammin tietyn aikaa käyttöönoton jälkeen. Käyttövesikierron virtauksen säätö Lämminvesivaraajan E41 mitoitetun kapasiteetin ylläpitämiseksi on tärkeää, ettei käyttövesikierto ole liian suuri, jotta sekoittuminen tapahtuu säiliössä. E41.P111:n ja E41.P112:n välisen lämpötilaeron tulee olla n. 5K. Jos ero on liian pieni, E41.Q111:ta voidaan pienentää. Termisen sekoitusventtiilin E41.K101 säätö Tämä venttiili estää desinfiointiin käytetyn korotetun lämpötilan pääsyn käyttövesijärjestelmään. Oikea asetus riippuu kansallisista laeista ja määräyksistä, mutta C E41.P111:ssa on yleensä sopiva. Tämä lämpötila säädetään, kun E41.T3:n lämpötila on vähintään sama kuin E41.P111:lle halutaan. Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus Kun pakkasnesteenä käytetään etanolia, on tärkeää ettei lämmönkeruujärjestelmässä ole automaattisia ilmauslaitteita, koska etanoli haihtuu niiden kautta ajan myötä. Sen sijaan on 4,5 litran muoviastia E31.C102, johon ilma voi kertyä ja josta se voidaan poistaa E31.Q25:n kautta. Kun pakkasnesteenä käytetään glykolia, vaaditaan mikrokuplaerottimella varustettu automaattinen ilmauslaite E31.C102:n ja E31.Q25:n sijaan. Lämmitysjärjestelmän ilmaus Varaajan E11.C111 tyypin ja sijainnin ansiosta se toimii yhdessä ilmauslaitteen E11.F111 kanssa lämmitysjärjestelmän ilmauslaitteena. Lämmitysjärjestelmän suodatin Varaajan E11.C111 tyypin ja sijainnin ansiosta se toimii lämmitysjärjestelmän mudanerottimena. Kertynyt liete voidaan huuhdella E11.V101:n kautta. Sarjakytkennässä vaaditaan erillinen mudanerotin liityttäessä olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Lämmitysjärjestelmän virtauksen säätö Tämän järjestelmäratkaisun mukainen kytkentätapa toimii sekä pieni- että suurivirtauksisissa lämmitysjärjestelmissä. Lämpöpumppujen liittäminen varaajasäiliöön E11.C111 aiheuttaa sen, että lämmitysjärjestelmän optimaalinen virtausalue kasvaa niin, että nimellisvirtaus on E22:n nimellisvirtauksen ja E21:n ja E22:n yhteenlaskettujen nimellisvirtausten välissä. Kun lämpöpumppu käy jatkuvasti, lämpötilaero E22.T8- E21.T9 on 2-4 astetta korkeampi kuin E11.T1 - E11.P111. Virtausta voidaan säätää pumppujen E11.G1 ja E12.G1 painekorkeutta säätämällä. Oikeasta virtauksesta voi olla se seuraus, ettei lämmitysjärjestelmä lämpene kokonaan. Tämä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmä pitää säätää (patterit/lattialämmitys) (2010/07) 2728 Määräyksiä 9 Määräyksiä Noudata direktiiviä ja seuraavia määräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Vastaavan sähköyhtiön paikalliset määräykset (VKO) niihin liittyvine erikoissääntöineen (TAB) EN (Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus) osa 1 (Yleiset vaatimukset) osa 2-40 (Erityisvaatimukset lämpöpumpuille, ilmastointilaitteille ja ilmankuivaajille) EN (Rakennusten lämmitysjärjestelmät - vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien suunnittelu ja asennus) BBR 16 (Boverkets byggregler) VDI-ohjeet, Verein Deutscher Ingenieure e.v. - Postfach Düsseldorf VDI 2035 blad 1 1) : vältä käyttöveden lämmityslaitteistojen vauriot, kalkkikerrostumat juomaveden ja käyttöveden lämmityslaitteistoissa VDI 2035 blad 2 2) : Lämmitysjärjestelmän korroosion välttäminen 1) Jos juomaveden kovuus on korkeampi kuin normissa VDI 2035 annettu, lämmitysjärjestelmän täyttöletkuun pitää asentaa pehmennyssuodatin lämpöpumpun toiminnan varmistamiseksi. Mutta jo yli 3 dh kovuusarvoilla lämpöpumpun toiminta heikkenee ajan myötä lämmönsiirtopintojen kalkkeutumisen vuoksi. 2) Standardi käsittelee ongelmaa, mutta ei aseta raja-arvoja. Siksi täydennämme sitä seuraavilla arvoilla: Happipitoisuus, O 2-0,5-1 mg/l. Hiilidioksidipitoisuus, CO 2 - <1 mg/l. Kloridit, Cl - <100 mg/l. Sulfaatit, SO4 - <100 mg/l. Jos juomaveden kloridi- tai sulfaattipitoisuusarvot ylittyvät, lämmitysjärjestelmän täyttöletkuun pitää asentaa ioninvaihtosuodatin. Älä käytä lämmitysvedessä muita lisäaineita kuin ph-korottajia ja pidä lämmitysvesi puhtaana (2010/07)29 Asennus 10 Asennus Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike. Asentajan pitää noudattaa voimassa olevia säädöksiä sekä asennus- ja käyttöohjeen ohjeita ja vaatimuksia Keruujärjestelmä Asennus ja täyttö Keruujärjestelmän asennus ja täyttö on tehtävä voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Keruuletkun ympärillä käytettävä täyttömaa ei saa sisältää kiviä tai muita teräviä esineitä. Koeponnista keruujärjestelmä ennen täyttöä sen tiiviyden varmistamiseksi. Varmista, ettei likaa ja soraa pääse keruuletkun sisään, kun se katkaistaan. Ne voivat aiheuttaa lämpöpumpun pysähtymisen ja vaurioittaa komponentteja. Kondenssieristys Kaikkiin lämmönkeruujärjestelmän osiin pitää asentaa kondenssitiivis eristys. Täyttösarja Täyttösarja (lisävaruste) asennetaan kylmävesiliitännän lähelle ( luku 10.12). Lämmönkeruupumppu E2x.G3 (HE E21 - HE E28) Lämmönkeruupumpun tehdasasetukset ovat ext.in ( kuva 13). Pumppu saa koko ajan 230V syötön. Pumpun tehdasasetusta ei saa muuttaa säätimellä, vaan pumpun asetuksia muutetaan säätökeskuksessa 0-10 V ohjaussignaalilla. Pumpun työalue on 3-10 V ( %), pysäytetty 0V signaalilla. Tehtaassa pumppu on asetettu deltasäädölle 3 C, säätöalue on 2-6 C, mahdollista valita vakionopeus. Delta-arvon muuttaminen voi vaikuttaa lämpöpumpun suorituskykyyn ja korkeimpaan menolämpötilaan. Kuva 13 Lämmönkeruupumpun asetukset Lämmönkeruupumppu E2x.G3 (HE D36 - HE D43) Pumppu saa koko ajan 230V syötön. Pumpun tehdasasetusta ei saa muuttaa säätimellä, vaan pumpun asetuksia muutetaan säätökeskuksessa 0-10 V ohjaussignaalilla. Pumpun työalue on 3-10 V ( %), pysäytetty 0V signaalilla. Tehtaassa pumppu on asetettu deltasäädölle 3 C, säätöalue on 2-6 C, mahdollista valita vakionopeus. Delta-arvon muuttaminen voi vaikuttaa lämpöpumpun suorituskykyyn ja korkeimpaan menolämpötilaan. min max ext. in min max I I Kuva 14 Lämmönkeruupumppu 1 Pumppukotelo 2 Ohjausmoduuli 3 Valintapainike 4 Näyttö 5 IR-ikkuna (ei käytössä) Lämmönkeruupumpussa on ohjausmoduuli pumpun asetuksille ja vikakoodien näytölle. Ohjausmoduuli käynnistyy automaattisesti, kun lämpöpumppu käynnistetään (2010/07) 2930 Asennus I Asetuksen HV (lämmitys) tarkastus Pumppu on tehtaassa asetettu tilaan HV (lämmitys). Asetusta ei saa muuttaa. Alkutilassa: B Paina valitsinta vähintään 6 sekunnin ajan. Muutaman sekunnin kuluttua näkyy vaaka/ pystynäytön valinta ja 5 sekunnin kuluttua näkyy AC tai HV valinta. Kuva 15 Lämmönkeruupumppu Päälle tai Pois 1 Pumppu on päällä 2 Pumppu on pois päältä Kun yksikkö kytketään päälle, kaikki symbolit näkyvät näytössä hetken aikaa, sen jälkeen näytössä näkyy alkutila ( kuva 16). V Kuva 17 AC-asetus I Jos AC (jäähdytys/ilmastointi) näkyy: B Kierrä valitsinta, kunnes HV näkyy. B Tallenna arvo painamalla lyhyesti valitsinta. Kunnossapito/huolto I Kuva 16 Symbolien näyttö käynnistyksen yhteydessä Valikko näkyy, kun IF-moduuli Stratos 0-10V tulolla on kytketty. Ohjausmoduulin asetukset Ohjausmoduuli on tehtaalla asetettu 0-10V ohjaukselle IF-moduulilla ja sitä säädetään säätökeskuksella. Pysty-/vaakanäytön valinta Tehdasasetus on vaakanäyttö. Asetusta ei tarvitse muuttaa. B Siirry seuraavaan valikkoon painamalla valitsinta yli 1 sekunnin ajan. VAROITUS: Ennen kunnossapitoa tai huoltoa: B Pysäytä pumppu. B Varmista, ettei kukaan sivullinen voi kytkeä sitä päälle. HUOMIO: Kun irrotat moottorin/ käyttöpuolen pumppukotelosta: B Vaihda moottorin/käyttöpuolen ja pumppukotelon välinen O-rengas. B Varmista, että O-rengas tulee oikeaan asentoon, kun asennat moottorin/ käyttöpuolen. Säätöjärjestelmän valinta Säätöjärjestelmä on valmiiksi asetettu tehtaassa. Asetusta ei saa muuttaa. B Siirry seuraavaan valikkoon painamalla valitsinta yli 1 sekunnin ajan. Pumpun kytkentä päälle/pois Pumppu on tehtaassa kytketty päälle. Asetusta ei saa muuttaa. B Siirry seuraavaan valikkoon painamalla valitsinta yli 1 sekunnin ajan. Alkutila näkyy näytössä (2010/07)31 Asennus Korjaustoimenpiteet Viat, syyt ja toimenpiteet on selostettu alla olevassa taulukoissa. Vikailmoitus Ilmeni vika. Pumppu pysäytetään ja LED-merkkivalo (punainen valo) syttyy. Vikakoodi näkyy pumpun näytössä. SSM-kosketin avautuu ja lämpöpumpun näytössä näkyy hälytys Vika lämmönkeruupumppu G3. Vilkkuva Koodi symboli Vika Syy Toimenpide E04 1) Syöttö Alijännite verkossa Ylikuormitus verkossa Tarkasta sähköasennus. E05 1) Syöttö Ylijännite verkossa Tarkasta sähköasennus. E10 Moottori Pumppu juuttunut Esim. epäpuhtauksia järjestelmässä Vapautus aktivoidaan automaattisesti. Ellei pumppua ole vapautettu 40 sekunnin sisällä, pumppu kytketään pois päältä. Ota yhteys huoltoon. E20 Moottori Käämitys ylikuumentunut Moottori ylikuormittunut Anna moottorin jäähtyä, tarkasta asetukset. E21 Moottori Moottori ylikuormittunut Epäpuhtauksia pumpussa Ota yhteys huoltoon. E23 Moottori Oikosulku/maadoitusvika Vika moottorissa Ota yhteys huoltoon. E25 Moottori Kosketusvika Moduuli on väärin kytketty Kytke moduuli uudelleen E30 Moduuli Moduuli ylikuumentunut Ilmansyöttö moduulin jäähdytysripoihin estetty E31 Moduuli Ylikuumentunut teho-osa Liian korkea ympäristön lämpötila Avaa ilmansyöttö Paranna ilmanvaihtoa E36 Moduuli Viallinen moduuli Vika komponentissa Ota yhteys huoltoon / vaihda moduuli. Taul. 15 Vikakoodit, LED palaa jatkuvasti 1) Aiheuttaa hälytyksen, ellei vikaa ole poistettu 5 minuutin sisällä. Ilmaistua häiriötä ei saa jättää huomioimatta pidemmäksi aikaa. Vian syy pitää korjata. Varoitusviestit Varoitus näytetään, mutta LEDiä ja SSM-kosketinta ei aktivoida. Pumppu käy edelleen. Vika voi ilmetä rajattomasti. Koodi Vilkkuva symboli Vika Syy Toimenpide E04 Alijännite verkossa Ylikuormitus verkossa Tarkasta sähköasennus. E05 Ylijännite verkossa Tarkasta sähköasennus. E11 Pumppu käy tyhjänä Ilmaa pumpussa Ilmaa pumppu ja järjestelmä. Taul. 16 Varoitukset, LED pois/sammunut (2010/07) 3132 Asennus Paisuntasäiliö, varoventtiili, painemittari Paisuntasäiliön, varoventtiilin ja painemittarin voi ostaa jälleenmyyjältä. Kalvopaisuntasäiliö lämmönkeruupiirissä Valitse kalvopaisuntasäiliö, katso: Lämmönkeruujärjestelmän hiukkassuodatin sisältyy toimitukseen ja se asennetaan täyttösarjan ja lämpöpumpun välille lämmönkeruuliuoksen paluuliitännän lähelle. Käyttöveden hiukkassuodatin sisältyy toimitukseen ja se asennetaan käyttöveden paluuliitäntään. Malli Tilavuus Katso myös järjestelmäratkaisut ( luku 8.1). Greenline HE E21-E28 Greenline HE D36 - D43 Taul. 17 Tilavuus, kalvopaisuntasäiliö Arvot pätevät 0,5 baarin esipaineella. 25 litraa 35 litraa Pakkasneste/korroosionsuoja-aine pakkaussuojaus 15 C saakka voidaan varmistaa ( Tab 19) Varoventtiili Standardin EN mukaan järjestelmä pitää varustaa varoventtiilillä. Kiertovesipumppu E2x.G2 Kiertovesipumpun tehdasasetus on ext.in ( kuva 18). Pumppu saa koko ajan 230V syötön. Pumpun tehdasasetusta ei saa muuttaa säätimellä, vaan pumpun asetuksia muutetaan säätökeskuksessa 0-10 V ohjaussignaalilla. Pumpun työalue on 3-10 V ( %), pysäytetty 0V signaalilla. Tehtaassa pumppu on asetettu deltasäädölle 7 C, säätöalue on 5-10 C (lämmitys/ käyttövesi). Mahdollista valita vakionopeus (lämmitys/ käyttövesi). Delta-arvon muuttaminen voi vaikuttaa lämpöpumpun suorituskykyyn ja korkeimpaan menolämpötilaan. Varoventtiili pitää asentaa vaakasuoraan. VAROITUS: B Älä koskaan sulje varoventtiiliä. min ext. in min 10.2 Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän virtaus Kun lämpöpumppu siirtää energiaa varaajasäiliöön, lämmitysjärjestelmän virtauksessa saattaa esiintyä suuria vaihteluja. Tietty minimivirtaus kuitenkin tarvitaan, mikä ratkaistaan seuraavasti: max max Patterijärjestelmissä patteritermostaattien asetuksia pitää rajoittaa niin, että alin mahdollinen lämpötila on 18 C. Lattialämmitysjärjestelmissä minimivirtaus pitää varmistaa piireillä, joissa ei ole huonesäätöä tai ohitusputkella jakotukissa. Näin varmistetaan lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun jäähdytys ja se, että menolämpötilan anturi antaa oikeita arvoja. Muutama prosentti lämmitysjärjestelmän nimellisvirtauksesta riittää. Paisuntasäiliö Valitse paisuntasäiliön standardin EN mukaan. Kuva 18 Kiertovesipumpun asetukset I Vedenlaatu ja lämmönkeruuliuokset Lämpöpumppu toimii alhaisemmilla lämpötiloilla kuin muut lämmitysjärjestelmät. Tästä syystä terminen kaasunpoisto ei ole yhtä tehokasta ja happipitoisuus ei laske koskaan yhtä alhaiseksi kuin kattilajärjestelmissä. Tämän vuoksi lämmitysjärjestelmä on herkempi ruostumaan, kun vesi on hapettavaa. Älä käytä lämmitysvedessä lisäaineita ja pidä lämmitysvesi puhtaana. Hiukkassuodatin Lämmitysjärjestelmän hiukkassuodatin sisältyy toimitukseen ja se asennetaan lämmitysjärjestelmän paluuliitäntään (2010/07) Näytä lisää
290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet................... Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.
NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset..................... Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot Greenline HE C6-C11 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 807 587 (2013/03) fi 6 720 641 855-01.1I
Greenline HE C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 807 587 (2013/03) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset............................. Lisätiedot HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120
HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun Lisätiedot Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.
Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot Greenline HE C6-C11 E6-E17 Asennusohje
Greenline HE C6-C E6-E7 6 72 64 855-.I Asennusohje Tuotenro: 672643389; Painos 2/3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 4. Symbolien selitykset................. Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje
SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava Lisätiedot Compress EHP 5000 6-11 LWM 6-17 LW. Asennusohje. 6 720 807 596 (2013/03) fi
6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Asennusohje fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 4 1.1 Symbolien selitykset............................. Lisätiedot POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370 Lisätiedot -BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145
Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen Lisätiedot PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I
PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien Lisätiedot Rego 5101 Asennusohje
Rego 5101 ok 6 720 641 739-37.1I Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvaohjeet........................ Lisätiedot MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10 Lisätiedot Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT
Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT Lisätiedot LK Sähkökattila - 4,5
LK Sähkökattila -,5 Rakenne LK Sähkökattila,5 kw on seinään kiinnitettävä sähkökattila, joka on tarkoitettu ensisijaisesti matalalämpöisiin lämmitysjärjestelmiin, kuten esim. lattialämmityksiin. LK Sähkökattila,5 Lisätiedot Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä
L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän Lisätiedot IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0
fi IVT 290 A/W Sähkökattila Käyttöohje Osanumero: 12323 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT-lämmitysjärjestelmän. Toivomme, että lämmitysjärjestelmämme täyttää odotuksesi ja tarjoaa energiansäästöä Lisätiedot Tekniset tiedot LA 11PS
Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat Lisätiedot Kombimoduuli 200-300 A/W Käyttöohje
Kombimoduuli 200-300 A/W 12892-4.1I Käyttöohje 6 720 644 551 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Lisätiedot Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät Lisätiedot Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI
Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet Lisätiedot Hoito-ohje DHP-S VUGFA120
Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje
SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Lisätiedot Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro
Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman Lisätiedot Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT
Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa. Lisätiedot 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE
5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu Lisätiedot Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245
Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste Lisätiedot Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081
Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Lisätiedot VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw
VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu, Lisätiedot VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G
VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput Lisätiedot KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65
KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden Lisätiedot VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!
Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta Lisätiedot NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.
NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO. Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje
SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on Lisätiedot Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17
Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw)
Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämmönlähteeseen, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lisätiedot IVT 490, IVT 495 TWIN
fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja Lisätiedot PremiumLine EQ Greenline HE / HA
PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 807 581 (2013/03) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ Lisätiedot KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat
KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen Lisätiedot KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio Lisätiedot Lämmönvaihdinpaketti TMix E
Lämmönvaihdinpaketti TMix E EDUT Toimitetaan koottuna Voidaan kytkeä suoraan lattialämmitystai teollisuusjakotukkiin Mahdollistaa pakkasnesteen käytön sulanapidossa ja lattialämmityksessä talousrakennuksissa Lisätiedot ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU. www.atlantic.fi. Maahantuoja: Atlantic Suomi
ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU Maahantuoja: Atlantic Suomi www.atlantic.fi Atlantic Suomi FI20130218 1 ALFEA HYBRID DUO OIL Malli ALFEA HYBRID DUO 11 Teholuokka 11 kw ALFEA HYBRID DUO 14 14 kw Lisätiedot Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti
Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMGFC120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen Lisätiedot 6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa
Usean yksikön Lämpöpumput tasavirtainvertteri mataliin lämpötiloihin R A 0 60 PHR 6/0 Säästöt UUSIUTUVA ENERGIA PHR 6 0 kw > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa (ja 8/3 C jäähdytystilassa) Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI
Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S Lisätiedot PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0
fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa Lisätiedot Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P
Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin. Lisätiedot Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle
Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen Lisätiedot HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:
HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita Lisätiedot Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu
Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Esi 6.0 Esi 9.0 Esi 11.0 Esi 14.0 Esi 17.0 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu
Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lisätiedot LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n
LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 Rakenne LK Lämmönvaihdinpaketti on ensisijaisesti tarkoitettu glykolisekoitteisiin lattialämmitysjärjestelmiin, joita ei voi yhdistää Lisätiedot IVT 495 TWIN. Lämpöpumppu, joka antaa kaksinkertaisen tehon: lämpöä sekä poistoilmasta että maaperästä
IVT 495 TWIN Lämpöpumppu, joka antaa kaksinkertaisen tehon: lämpöä sekä poistoilmasta että maaperästä Suuremmat säästöt turvallisuutta tulevaisuutta ajatellen IVT on kehittänyt aivan uuden ja ainutlaatuisen Lisätiedot KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+
KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu, Lisätiedot OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus
OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset... Lisätiedot Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi
Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille Lisätiedot Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.
Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto Lisätiedot Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan
Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Lisätiedot HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:
HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot Asennus, käyttö ja huolto
Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin Lisätiedot saavut tamaan Joutsenmerkin tiukat ympäristö- ja laatu- Ruotsissa 1970-luvulla perustettu IVT on vuodesta
Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa Investointi joka kannattaa välittömästi Tässä esitteessä esittelemme maalämpöpumppumme, jotka ystävällinen ja energiatehokas lämpöpumppu voi olla. Olemme ottavat Lisätiedot Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje
Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. Lisätiedot Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0
Greenline HT Plus C ja E Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje HAKEMISTO Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT Industrier yhtiön lämpöpumpun Toivomme, että lämpöpumppumme Lisätiedot ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L
DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä Lisätiedot LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu Lisätiedot IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu
IVT Optima Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Optima ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Se käyttää taloasi ympäröivään ilmaan varastoitunutta Lisätiedot Asennusohje DHP-S VMGFB220
Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten Lisätiedot Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro
Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n Lisätiedot MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU
ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila Lisätiedot LK Minisekoitusryhmä M60
LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Lisätiedot Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120
Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille, Lisätiedot VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-1150 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO
VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-50 kw Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO Yksitehoinen: Tyypit BW 35.AS240SDH - BW 35.AS600SDH. Tyypit BW 35.AS240SAH - BW 35.AS600SAH. Tyypit Lisätiedot HOITO- OHJE. Thermia Duo Lämpöpumppu. 9680-54845001 Painos 1. 2 - Om din värmepump 1
HOITO- OHJE Thermia Duo Lämpöpumppu 9680-54845001 Painos 1 2 - Om din värmepump 1 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä tietoja...................................... 2 1.1 Turvamääräykset...................................... Lisätiedot TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0
TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen. Lisätiedot Käyttöohje NILAN VGU250
Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla Lisätiedot Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje
Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3 Lisätiedot ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3
EXCELLIA : 11 1 kw COP. Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellian avulla pystytään tuottamaan C asteista käyttövettä jopa Lisätiedot Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE
Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube Lisätiedot T-MALLISTO. ratkaisu T 0
T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden Lisätiedot Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin
Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:
KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX Lisätiedot Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200
Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Uusi tuotesarja kiinteistöluokkaan Lämpöässä Maaenergiakeskus on tehtaalla Lisätiedot Hoito-ohje. Atec. 086L0129 Rev. 1 FI
Hoito-ohje Atec 086L0129 Rev. 1 FI Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 2010 Thermia Värme AB. Hoito-ohjeen alkuperäiskieli on ruotsi. Muunkieliset Lisätiedot Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR
Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1 Lisätiedot Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi
Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois. Lisätiedot IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi
IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Air ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Lisätiedot LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje
LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja. Lisätiedot Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI
Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI Ellei tätä Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute