Source: https://docplayer.cz/44554179-Novela-zakona-c-73-2012-o-rl-a-f-plynech-a-dalsi-novinky-s-ohledem-na-provoz-instalaci-a-servis-zarizeni-s-obsahem-hfc-chladiv-od-roku-2017-mgr.html
Timestamp: 2019-12-06 10:04:16+00:00
Document Index: 59259132

Matched Legal Cases: ['zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'zákona č. 73', 'čl. 6']

Novela zákona č. 73/2012 o RL a F-plynech a další novinky s ohledem na provoz, instalaci a servis zařízení s obsahem HFC chladiv od roku 2017 Mgr. - PDF Stažení zdarma
Novela zákona č. 73/2012 o RL a F-plynech a další novinky s ohledem na provoz, instalaci a servis zařízení s obsahem HFC chladiv od roku 2017 Mgr.
Download "Novela zákona č. 73/2012 o RL a F-plynech a další novinky s ohledem na provoz, instalaci a servis zařízení s obsahem HFC chladiv od roku 2017 Mgr."
1 Novela zákona č. 73/2012 o RL a F-plynech a další novinky s ohledem na provoz, instalaci a servis zařízení s obsahem HFC chladiv od roku 2017 Mgr. Štěpán Stojanov, tajemník SCHKT
2 Osnova Nové požadavky na kontroly těsnosti a vedení záznamů Novela zákona 73/2012 Nová bezpečnostní klasifikace chladiv (aktualizace EN )
3 Dohoda o rozšíření Montrealského protokolu globální phase-down HFC podepsán dodatek k Montrealskému protokolu o celosvětovém omezení spotřeby F-plynů K omezení se zavázalo 197 zemí Vstoupila v platnost 4. listopadu 2016 Snižování bude postupné ve 4 fázích (EU, rozvinuté země, rozvojové země sk. 1, rozvojové země sk. 2) Omezením se má dosáhnout snížení nárůstu světové teploty o 0,5 C
6 Nové požadavky na kontrolu těsnosti a vedení záznamů od Nařízení EU č. 517/2014 ponechalo do spodní limit pro provádění povinných KT 3 kg F-plynů Od platí pouze spodní limit 5 t eq CO2 Pro stávající i nová zařízení Neplatí pro R22 nebo jiné regulované látky Hermeticky uzavřená zařízení mají limit 10t eq CO2
7 Nové požadavky na kontrolu těsnosti a vedení záznamů od Hodnota eq CO2 se vypočítá: GWP x hmotnost chladiva v zařízení Množství 5 t eq CO2 u nejčastěji používaných chladiv: R134a (GWP 1430) = 3,50 kg R404A (GWP 3922) = 1,27 kg R407A (GWP 2107) = 2,37 kg R410A (GWP 2088) = 2,39 kg R507 (GWP 3985) = 1,25 kg
8 Nové požadavky na kontrolu těsnosti a vedení záznamů od Každé zařízení, které má minimálně 5t eq CO2 musí: být o něm vedené záznamy (ev. kniha) už od !!! nově budou možné i elektronické záznamy mít štítek podle nařízení 2015/2068, s hodnotou eq CO2 v tunách (platí pro všechna zařízení!!!) provedenou kontrolu těsnosti nejpozději do !!!
9 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Novela je nyní ve 3. čtení v parlamentu, platnost je plánována od Zavádí do české legislativy změny, které přineslo nařízení č. 517/2014 Platí jak pro regulované látky (CFC/HCFC chladiva), tak pro F-plyny (HFC chladiva) Určuje mimo jiné povinnosti provozovatelů a mechaniků CHKT zařízení a stanovuje max. výši sankcí
10 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Změny regulované látky 3 zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek Mění se doba do které je nutné zneškodnit odsáté RL ze 3 na 9 měsíců. 4 Podmínky pro provoz a prodej zařízení Po odsátí náplně chladiva ze zařízení je do ev. knihy nutné napsat množství znovuzískaného chladiva a údaj o jejím předání ke zneškodnění certifikované osobě (celé jméno osoby/název firmy, čísla jejich certifikátů, právní formu a IČ) Při přechodu na jiný typ chladiva do knihy napsat typ a množství nového chladiva (ekvivalent CO2 doporučené)
11 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Změna F-plyny 4 Podmínky pro provoz a prodej zařízení Provozovatel je povinných uchovávat záznamy v místě provozu zařízení! Kopie záznamů může certifikovaná osoba uchovávat v listinné nebo elektronické podobě Prodej nehermetického zařízení s HFC konečnému uživateli je možný pouze na základě smlouvy, kde je uvedeno výrobní číslo zařízení a to, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Smlouvy se musí uchovávat po dobu 5 let (pro cert. osobu stačí faktura s výše uvedenými údaji).
12 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Změna F-plyny 11 Podávání zpráv 1) Osoba, která v kalendářním roce a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, c) zneškodní více než 100 kg 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, nebo d) uvede poprvé na trh na území České republiky, s výjimkou dovozu, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky, podá nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku ministerstvu zprávu prostřednictvím systému ISPOP
13 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Změna F-plyny 13 seznam certifikovaných osob Ministerstvo životního prostředí je správcem seznamu certifikovaných osob a osob s osvědčením (autoklima). Seznam najdete na: Obsahuje filtr vyhledávání podle jména, adresy, IČ, čísla certifikátu, adresy, atd.
14 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Změna F-plyny Přestupky Obsahuje výčet všech možných přestupků a výše pokut za jejich spáchání ( ) pro fyzické, právnické i podnikající fyzické osoby Nově mohou být uděleny sankce za: Neuchovávání záznamů v místě provozu zařízení (provozovatel) Nákup HFC chladiv pro instalaci, servis, atd. bez certifikátu (CO) Prodej HFC osobě bez certifikátu, nevedení úplných záznamů o osobách nakupujících HFC, neuchování záznamů po dobu 5 let (prodejce chladiv)
15 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Změna F-plyny Přestupky Za uvedení na trh zařízení s HFC bez: Označení výrobku štítkem Neuvedení všech požadovaných informací na štítku Neuvedení informací v návodech, nebo v reklamě Nevypracování prohlášení o shodě dokládající zahrnutí HFC do kvót Neověření dokumentace / prohlášení o shodě nezávislým auditorem Neuchování dokumentace / prohlášení o shodě 5 let od uvedení na trh Překroční kvóty pro uvedení na trh HFC chladiv
16 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Změna F-plyny Přestupky Osoba, která uvede na trh min t eq. CO2 / rok Nezajistí ověření přesností údajů nez. auditorem Neuchová ověřovací zprávu 5 let Nepředá na vyžádání ověřovací zprávu MŽP, CIŽP nebo Evropské komisi (EK)
17 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Změna F-plyny Přestupky Neoznámení EK údaje o: Výrobě, dovozu/vývozu HFC min. 100 t eq CO2 / 1 metrické tuny za rok Zneškodnění HFC min t eq CO2 / 1 metrické tuny za rok Uvedení na trh min. 500 t eq CO2 HFC chladiv v zařízení / výrobcích
18 Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL Kontrolní orgány 20 Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká inspekce životního prostředí / Česká obchodní inspekce.
19 Nová bezpečnostní klasifikace chladiv Norma EN Norma EN 378:2015 nahrazuje verzi ČSN EN 378:2008 (2012) Normu tvoří 4 části (celkem asi 200 stran). Část 1 (Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria pro výběr) se věnuje limitům pro náplň chladicích zařízení podle místa, kde budou provozována, druhu chladicího zařízení a druhu chladiva. Část 2 (Projekce, výroba, testování, označování a dokumentace) se věnuje detailům zařízení, definuje bezpečnostní požadavky potrubí, komponentů a sestav, určuje, jak by mělo být zařízení klasifikováno, jaké zkoušky na něm mají být provedeny a jaká dokumentace má být k němu vypracována. Část 3 (Místo montáže a ochrana osob) určuje požadavky na umístění zařízení, jako např. Strojovny, určuje větrání,dveře, přístup, osvětlení, poplachy, typy detektorů a říká, jak by měla být vybavena obsluha zařízení. Část 4 (Provoz, údržba, opravy a znovuzískávání) se věnuje návodu k obsluze a dokumentaci pro správný provoz a údržbu zařízení. Velká část je věnována manipulaci s chladivem a jeho znovuzískávání, recyklaci, regeneraci, přepravě, skladování a likvidaci.
20 Nová bezpečnostní klasifikace chladiv Norma EN Největší změny jsou v části 1 a týkají se bezpečnostní klasifikace chladiv a výpočtu maximálního povoleného množství chladiva v zařízení Část 1 mimo jiné obsahuje: třídění chladiv podle jejich nebezpečnosti třídění míst, kde je zařízení umístěno, podle stupně znalosti krizových postupů osob, které prostory obývají, v případě nehody třídění zařízení podle pravděpodobnosti vzniku úniku chladiva do obývaných prostor určení maximální povolené náplně chladiva
21 ČSN EN 378 požadavky na náplň zařízení CHLADIVO A nízká toxicita B vysoká toxicita 1 Nehořlavost 2L Nízká hořlavost 2 Hořlavost 3 Vysoká hořlavost Náplň zařízení závisí na: UMÍSTĚNÍ A běžné umístění (domácnosti, nemocnice, hotely, restaurace) B kontrolované umístění (kanceláře, laboratoře, výrobní haly) C umístění vyžadující povolení průmyslové prostory, mrazírny x sklady, atd. ZAŘÍZENÍ Části obsahující chladivo jsou: I v obytném prostoru (chladničky) II kompresor & sběrač ve strojovně nebo na volném vzduchu (splity) III ve strojovně/venku (chillery) IV větraný prostor Použití Human comfort Ostatní SVAZ CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
22 Nová bezpečnostní klasifikace chladiv Norma EN Na základě výše zmíněných 4 klasifikací se vypočítá maximální možná náplň v konkrétním typu zařízení, kterou ještě mohou ovlivnit dodatečná ochranná opatření (4 stupně) Pro chladiva třídy A2L se otevírá větší prostor pro využití z důvodu zavedení nových kritérií pro ochranná opatření (risk management)
23 Nové zařazení jednotlivých chladiv 1 2L 2 3 A 11,12,13,13B1,14,22,23,113,114, 115,116,124,125,134A,218,227e a,236fa,c318,401a,401b,401c,40 2A,402B,403B,404A,407A,407B,4 07C,407D,407E,407F,408A,409A, 409B,410A,410B,414A,414B,416 A,417A,417B,420A,421A,421B,42 2A,422B,422C,422D,423A,424A,4 25A,426A,427A,428A,434A,437A,438A,442A,500,501,502,503,504,507A,508A,508B,509A,403A,411 A,411B,412A,413A,418A,419A,7 44, 1234yf, 1234ze, 32, 143A 142b,152a, 415A, 415B, 406A, 439A, 440A, 512A, 50,170,1150,290,1270,E170,600, 600a,601,601a,429A, 430A,431A,432A,433A,433B,433 C,435A,436A,436B,441A, 510A, 511a, B 30,123,245fa 717 SVAZ CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
24 Srovnání EN 378 (2015) vs EN 378 (2008) pro R32 Pro aplikace typu human comfort a další se požadavky na množství náplně chladiva nemění. Větší náplň je možná za použití ochranných systémů, ale pouze pro umístění 2 a u multi splitů pro AC nebo chladicí zařízení (supermarkety). SVAZ CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
25 Děkuji za pozornost Svaz chladicí a klimatizační techniky Mgr. Štěpán Stojanov Tel
Svaz chladicí a klimatizační techniky Od 1. dubna platí nový zákon č. 89/2017 o regulovaných látkách a F-plynech
Svaz chladicí a klimatizační techniky Od 1. dubna platí nový zákon č. 89/2017 o regulovaných látkách a F-plynech Mgr. Štěpán Stojanov, tajemník SCHKT, 606 569 424 29. března vyšel ve sbírce zákonů schválený
11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 754 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.
27 11. funkční období 27 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (Navazuje na sněmovní tisk č. 754 ze 7. volebního
Strana 994 Sbírka zákonů č. 89 / 2017 Částka 34 89 ZÁKON ze dne 21. února 2017, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Parlament
Svaz chladicí a klimatizační techniky Dopad chladiv na životní prostředí a příslušné ekologické předpisy
Svaz chladicí a klimatizační techniky Dopad chladiv na životní prostředí a příslušné ekologické předpisy Školicí středisko CHKT a TČ www.chlazeni.cz skoleni@schkt.cz OSNOVA Kjótský a Montrealský protokol
EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ s chladivem / s hasivem
Vzor záznamů zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 Evidenční číslo knihy zařízení EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ s chladivem /
PRÁVNÍ ÚPRAVA F-PLYNŮ A REGULOVANÝCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE
PRÁVNÍ ÚPRAVA F-PLYNŮ A REGULOVANÝCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT V České republice, tak jako v ostatních členských státech Evropské unie, platí Nařízení (ES) č. 2037/2000 pro regulované látky, chladiva
Zjednodušený výtah z nové legislativy o chladivech
Zjednodušený výtah z nové legislativy o chladivech Legislativa kolem chladiv je celkem rozsáhlá a pro laika složitá. V posledních letech se chladiv týká nařízení EP a Rady 517/2014, které bylo doplněno
Mgr. Štěpán Stojanov Regulace F-plynů cesta k alternativním chladivům. SVAZ CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
Mgr. Štěpán Stojanov Regulace F-plynů cesta k alternativním chladivům Proces vyjednávání Výsledek vyjednávání Dopad revize na obor CHKT Státy EU se zavázaly do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů
FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY Povinnosti provozovatelů a certifikovaných osob Ing. Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Tel.: 267 12 2505 E-mail: jakub.achrer@mzp.cz Seminář Aktuální legislativa ochrany
ZÁKON ze dne 7. února 2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Strana 853 73 ZÁKON ze dne 7. února 2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento
V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Parlament se usnesl na tomto zákoně České
Zůstaňte na trhu: Přestaňte instalovat R-404A / R-507A!
R-507A R-404A Zůstaňte na trhu: Přestaňte instalovat R-404A / R-507A! PROČ JE DŮLEŽITÉ JEDNAT RYCHLE? Velké snížení kvóty na HFC chladiva v roce 2018 a zákaz nových zařízení s chladivem s GWP nad 2500
Výtah z Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 Tento dokument si klade za cíl seznámit pracovníky v oboru chladicí techniky s novou legislativou, Nařízením evropského parlamentu a rady
SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 29. března 2017 Cena Kč 47, O B S A H :
Ročník 2017 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 29. března 2017 Cena Kč 47, O B S A H : 89. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o
Mgr. Štěpán Stojanov Chladiva po roce 2015. SVAZ CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY www.chlazeni.cz
Mgr. Štěpán Stojanov Chladiva po roce 2015 Regulované látky od 1.1. 2015 F-plyny od 1.1. 2015 Diskuse Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách které poškozují ozonovou vrstvu, článku 11, odstavec 3 a 4 Regenerované
Připravte se na hořlavá chladiva!
Podpořte váš byznys: Připravte se na hořlavá chladiva! PROČ BYSTE MĚLI ČÍST TENTO LETÁK? Ve zkratce: 1 2 3 Protože mnoho chladiv s nízkým GWP je hořlavých, a protože používání hořlavých chladiv přímo ovlivní
Nové informace z Bruselu!
Nové informace z Bruselu! Informace týkající se nového nařízení o F-plynech (EU) č. 517/2014 Evropského parlamentu a Rady z 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a zrušení nařízení (ES) č.
Budoucí vývoj v oblasti chladiv
Budoucí vývoj v oblasti chladiv Regulace, zákazy a phase-down povedou k tomu, že doposud běžně používaná chladiva budou nahrazována jinými s nižším GWP. Chladiva s GWP vyšším než 2500 velice rychle zmizí
SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2008 Cena Kč 35, O B S A H :
Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 483. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
Svaz chladicí a klimatizační techniky Dopad chladiv na životní prostředí a příslušné ekologické předpisy Školicí středisko CHKT a TČ www.chlazeni.cz skoleni@schkt.cz ÚVOD Normy ČSN EN ČSN EN Legislativa
PRŮVODCE REGULACÍ F-Plynů 2014
The European voice of refrigeration, air conditioning and heat pumps contractors PRŮVODCE REGULACÍ F-Plynů 2014 Průvodce dopadů nového Nařízení o F-plynech na firmy působící v oblasti chlazení, klimatizace
PRŮVODCE REGULACÍ F-Plynů v. 2019
The European voice of refrigeration, air conditioning and heat pumps contractors PRŮVODCE REGULACÍ F-Plynů v. 2019 Průvodce dopadů nového Nařízení o F-plynech na firmy působící v oblasti chlazení, klimatizace
PŘÍLOHA PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /...,
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.7.2017 C(2017) 5056 final ANNEX 1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /..., kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání
Certifikačním orgánem pro zkoušky dle nařízení Komise (ES) 2015/2067 je Ministerstvo životního prostředí ČR.
6.1 Popis činnosti hodnoticího orgánu zkušební řád Zkušební řád: Zkušební řád pro vykonávání zkoušek pracovníků se stacionárními chladicími a klimatizačními zařízeními a tepelnými čerpadly obsahujícími