Source: http://docplayer.es/1550664-Cesar-daniel-sirvent-perez.html
Timestamp: 2017-02-26 08:02:41
Document Index: 72595863

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 11', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ (*) - PDF
CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ (*)
Download "CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ (*)"
María del Carmen Gutiérrez Palma
1 Deconstrucción de la cubierta de asbestocemento del Mercado Central de Abastos de Alicante. Dificultades en la aplicación práctica del RD 396/2006 (trabajos con riesgo de exposición al amianto) CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ (*) RESUMEN El proyecto y las obras que a continuación se describen tratan principalmente sobre la deconstrucción de la cubierta actual de asbesto-cemento del Mercado Central de Abastos de Alicante para proceder a su sustitución por otra de escamas romboidales de zinc, semejante a la original que se ejecutó en 1921 cuando entró en servicio el edificio. Estas obras eran necesarias para evitar las causas (y también las consecuencias) que generan la aparición de filtraciones de agua de lluvia, tal y como quedó descrito en un informe previo que se realizó en 2006, redactado también por el técnico abajo firmante. El artículo muestra las dificultades que representa la aplicación práctica del RD 396/2006 (disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto) en un caso concreto de una cierta complejidad como es éste, especialmente en aspectos como el económico (incremento de costes), el técnico (aumento de la dificultad de ejecución), y la duración total de la obra (ampliación del plazo total por interferencias con otros oficios). DECONSTRUCTION OF THE ASBESTOS CEMENT ROOF OF THE CENTRAL MARKET IN ALICANTE. DIFFICULTIES IN THE PRACTICAL APPLICATION OF RD 396/2006 (WORKS WITH RISK OF EXPOSURE TO ASBESTOS) ABSTRACT The project and the works described below mainly deal with the deconstruction of the current asbestos-cement roof of the Central Market in Alicante in order to replace it with another roof of zinc diamond scales, similar to the original which was implemented in 1921 when the building went into service. These works were necessary to avoid the causes (and consequences) that generate the appearance of rainwater infiltration, as was described in an earlier report that was done in 2006, also drafted by the undersigned technician. The article shows the difficulty of the practical application of RD 396/2006 (minimum health and safety requirements for works with risk of exposure to asbestos) in a case of a certain complexity such as this, especially in areas such as economic (rising costs), technical (increasing difficulty of implementation), and the total duration of the work (total time extension due to interference with other trades). Palabras clave: Asbesto-cemento, Fibrocemento, Amianto, Crisotilo, Deconstrucción de cubierta, Zinc. Keywords: Asbestos-cement, Cement, Asbestos, Chrysotile, Roof deconstruction, Zinc. 1. INTRODUCCIÓN El Mercado Central de Abastos de Alicante (figs. 1 y 2), edificio que data de 1921 y que fue parcialmente destruido tras un cruento y poco divulgado bombardeo durante la Guerra Civil española (25 mayo 1938) [10], presentaba un cuadro patológico que incluía, entre otras lesiones, una serie de goteras que se manifestaban de forma sistemática cada vez que se producían lluvias en la ciudad. (*) Arquitecto y Arquitecto Técnico / Depto. Construcciones Arquitectónicas Univ. Alicante. Ingeniería Civil 159/2010 En junio de 2006, y a instancias del Ayuntamiento, se realizó un exhaustivo estudio técnico sobre el estado de la cubierta [13] que incluyó la inspección in situ de la totalidad de los elementos integrantes de la misma a cargo de un equipo de especialistas en Trabajos Verticales. En este documento se catalogaban y describían los daños detectados, se analizaban las causas y, por último, se establecían unas propuestas de actuación para subsanar las lesiones halladas. Como consecuencia de este estudio, se llega a la conclusión que, técnicamente, la solución más viable pasa por la supresión de la cubierta existente, acabada en placas de asbesto-cemento, para proceder a la ejecución de una nueva cubierta que permita ofrecer unas determinadas garantías de durabilidad e impermeabilidad. 652 FIGURA 1. Mercado Central de Abastos (Alicante). FIGURA 2. Puesto de venta (fotografía de finales de los 60). 2. ANTECEDENTES 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA Desde el momento de su apertura, en 1921, el edificio del Mercado Central ha sufrido dos profundas transformaciones; la primera, en 1938, tras el brutal bombardeo en el transcurso de la Guerra Civil española, y la segunda, en 1987, cuando se emprendió una profunda reforma del edificio que afectó a la práctica totalidad de sus elementos constructivos y funcionales [12]. FIGURA 3. Sección trasversal (proyecto de 1987). La cubierta se sustenta mediante un sistema combinado de pilares metálicos empresillados (interiores), pilastras de ladrillo (fachadas Este y Oeste), y muros de carga (fachadas Norte y Sur), sobre los que apoyan cerchas metálicas de grandes luces, colocadas en dos direcciones ortogonales. Sobre éstas, descansan perfiles metálicos que sirven de base a la subestructura de listones de madera y listoncillos, a los cuales se clavan directamente las placas de asbesto-cemento que conforman el acabado exterior de la cubierta (fig. 3). A grandes rasgos, podemos asociar a cada función concreta dentro del sistema de cubierta un material predominante; de esta forma tenemos que: El acero es utilizado para la estructura resistente principal (soportes, cerchas y correas de apoyo) (figs. 4 y 5). La madera se emplea fundamentalmente para la subestructura (listones y listoncillos de apoyo) (fig. 5). El asbesto-cemento, junto con el zinc es el principal material de acabado. El material de acabado lo conforman placas de diferentes formatos y materiales, en función de su ubicación: Planos inclinados: cuadrados de asbesto-cem. 6 mm. Cúpula: cuadrados de asbesto-cemento 3 mm. Linterna de la cúpula: zinc en escamas romboidales. FIGURA 4. Visión parcial de la cara interior de la cubierta (fotografia realizada durante los trabajos de inspección in situ para la redacción del informe de lesiones de 2006). FIGURA 5. Detalle de la subestructura: correas metálicas, listones de madera, listoncillos de apoyo, y acabado de placas de asbesto-cemento. 66 Ingeniería Civil 159/20103 FIGURA 6. Placas de asbesto-cemento en cúpula. A la izquierda se aprecia la capa adicional de impermeabilización DAÑOS Y LESIONES DE LOS ELEMENTOS DE CUBIERTA Como consecuencia de un estudio técnico llevado a cabo en 2006 (fig. 4), se identificó los diferentes elementos que componen el sistema de cubierta, y se detectaron una serie de daños y deficiencias en estos elementos [13]. El acero presenta un estado relativamente aceptable, si bien en diversos puntos ha comenzado un proceso de corrosión, que se manifiesta en forma de picaduras superficiales (los perfiles no han perdido sección resistente). En cuanto a la madera, en la actualidad no hay muchos elementos dañados, pero se ha detectado la presencia de algún elemento puntual que ha quedado inservible debido a la rotura del mismo, o bien, porque comienza a manifestar síntomas de pudrición. Por último, el principal problema que presenta la capa de acabado es el de filtraciones en diversos puntos. En la actualidad, una gran superficie de las placas cuadradas de asbesto-cemento (a excepción de la zona Oeste de la cúpula) han recibido varias capas suplementarias de impermeabilizante a base de pintura al clorocaucho con malla de fibra de vidrio (fig. 6). 3. NORMATIVA 3.1. EL R.D. 396/2006 (EXPOSICIÓN AL AMIANTO) El R.D. 396/2006, de 31 de marzo [1], establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al amianto durante el trabajo, así como la prevención de tales riesgos. En su Artículo 3, ámbito de aplicación, se define que este real decreto es aplicable a las operaciones en las que los trabajadores estén expuestos a fibras de amianto, y en concreto a los trabajos de desmantelamiento de elementos donde exista amianto o materiales que lo contengan ; posteriormente demostraremos que es nuestro caso. Las prescripciones que contiene este Real Decreto implicarán la adopción de disposiciones que afectarán en gran medida a la organización y desarrollo de los trabajos; en concreto, los puntos que más afectarán a la redacción de un planning de obra en el que intervengan los distintos oficios serán los siguientes: Inscripción en el RERA (Art. 17). Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito del RD, tienen la obligación de inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), lo cual limita bastante el número de empresas que podrán optar a ejecutar los trabajos. Equipos de protección individual (Art. 8). La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente, y su tiempo de utilización, para cada trabajador, [...] en ningún caso puede superar las 4 horas diarias. Este artículo nos limita bastante el rendimiento de la obra, puesto que todo el proceso de sustitución de la cubierta comienza por la retirada de las placas existentes de asbesto-cemento. Medidas organizativas (Art. 7). El apartado d)-2 indica que los lugares donde dichas actividades se realicen [...] no pueden ser accesibles a otras personas ajenas a los trabajos. Este apartado nos obliga a crear diversos turnos de trabajo en una misma zona para que no coincidan simultáneamente en el tiempo los operarios que retiran las placas de asbesto-cemento y el resto de trabajadores pertenecientes a otros oficios. Medidas de prevención (Art. 6). En el apartado a) se puede leer que los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. Esta prescripción obligará a la adopción de medidas que complicarán bastante la ejecución de los trabajos, como comprobaremos en apartados posteriores EL AMIANTO/ASBESTO Aunque popularmente se consideran sinónimos, la Real Academia diferencia entre asbesto y amianto; en concreto, define al asbesto como un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto, pero de fibras duras y rígidas que pueden compararse con el cristal hilado. El término amianto designa a una serie de minerales fibrosos constituidos por silicatos fibrosos de hierro, aluminio, magnesio y calcio entre otros, de acuerdo con la identificación admitida internacionalmente del registro de sustancias químicas del Chemical Abstract Service (CAS). Hay dos tipos principales de asbesto: el crisotilo y los anfiboles. El crisotilo (amianto blanco, nº del CAS) es un silicato de magnesio hidratado (40% Si, 38% Mg, 2% Fe), de color blanco o verduzco, con fibras que se presentan en vetas múltiples verticales (figs. 7 y 8). Es el tipo de asbesto más utilizado, con más del 95% de la producción mundial. El principal riesgo asociado al amianto es el de inhalación vía respiratoria de las microscópicas fibras que lo constituyen, lo que exige una especial precaución en aquellas actividades que conllevan la generación de partículas fibrosas al ambiente. Las dos principales afecciones que se desarrollan por exposición al amianto son el mesotelioma maligno (pleural o peritoneal), y la asbestosis (fibrosis pulmonar) PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN REALIZADAS Tal y como hemos descrito, en la cubierta del Mercado Central podemos encontrar fundamentalmente dos tipos de placas cuadradas similares, con espesores de 3 mm en el caso de la cúpula, y 6 mm en los planos inclinados. Con la finalidad de caracterizar de forma inequívoca el material componente de estas placas, obtuvimos dos muestras correspondientes a cada uno de los tipos (espesores de 3 mm y 6 mm), y las trasladamos al Laboratorio de Materiales del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Ingeniería Civil 159/4 FIGURA 7. Crisotilo (microfotografía de una muestra de la cubierta del Mercado Central, correspondiente a una placa cuadrada de espesor 3 mm). FIGURA 8. Crisotilo (microfotografía de una muestra de la cubierta del Mercado Central, correspondiente a una placa cuadrada de espesor 6 mm). Universidad de Alicante, donde procedimos a su análisis mediante microscopía óptica. Una vez realizada su evaluación, se detecta la presencia de crisotilo (amianto blanco) tanto en las placas de 3 mm como en las de 6 mm (figs. 7 y 8). Este dato nos confirma que los trabajos relativos a la retirada de las placas de cubierta, en cuya composición demostramos que figura el amianto, deberán estar sometidos al RD 396/06, por lo que las prescripciones contenidas en él nos serán de aplicación. 4. DATOS TEÓRICOS. (PROYECTO Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA) 4.1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Como fase previa a la redacción del Proyecto de Sustitución integral de la cubierta, acudimos a la Memoria del proyecto original (redactado en 1914 por el Arquitecto Municipal, sr. Fajardo, junto con el Ingeniero sr. Lafarga), con la finalidad de averiguar los materiales y sistemas que se emplearon en aquella primera construcción. En unos fragmentos de la Memoria Descriptiva [11], encontramos una primera reseña donde las diferentes partes de la cubierta aparecen descritas del siguiente modo: Las naves principales [...]. Sobre los cuchillos se colocarán las correas y sobre ellas el palastro ondulado y galvanizado que constituye la cubierta. La cubierta de la rotonda y linterna se proyecta de zinc en escamas romboidales. Más adelante, en la segunda parte de la memoria, Cálculo de los elementos del Mercado, se matiza y aclara esta afirmación: Proponemos el empleo del palastro ondulado y galvanizado para las cubiertas planas o de forma cilíndrica, y el zinc en rombos para las superficies restantes. No obstante, el vaciado de información realizado en el Archivo Histórico Municipal permitió encontrar una serie de fotografías y postales de la época (fig. 9), en las que no parece apreciarse el palastro ondulado, y en cambio se observa que toda la superficie de la cubierta del Mercado se encuentra acabada con escamas romboidales de zinc. Con estos datos, y bajo el criterio fundamental de restablecer la imagen original del edificio que mostraban esas postales, proyectamos una cubierta acabada en escamas romboidales de zinc (fig. 10), utilizando materiales y técnicas actuales que nos garanticen la impermeabilidad y durabilidad adecuadas, pero respetando esta imagen original que muestran las fotografías. FIGURA 9. Postal hallada en el Archivo Municipal (sin datar). FIGURA 10. Fotografía realizada tras la finalización de las obras (marzo 2010). 68 Ingeniería Civil 159/20105 Andamio tubular exterior Plástico de protección Plástico de protección Andamio tubular exterior Red colgada de seguridad Andamio multidireccional y plataforma de seguridad Red colgada de seguridad FIGURA 11. Sección del Proyecto de Deconstrucción (2007) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS La intervención que se plantea en el edificio del Mercado Central [14] comprende básicamente los trabajos conducentes a la retirada de la actual capa de acabado compuesta por placas de asbesto-cemento, tratamiento de la estructura de acero y subestructura de madera, y colocación de una nueva capa de acabado con piezas de zinc. Asimismo, incluye la colocación de todo tipo de andamios interiores y exteriores, líneas de vida y protecciones temporales para garantizar la ejecución de los trabajos en condiciones de seguridad (fig. 11). Las partidas de obra más significativas son las siguientes: Red de seguridad anticaídas (2.850 m 2 ). Anclada al cordón inferior de las cerchas metálicas, posee una doble misión: formar una primera barrera de protección ante el posible desprendimiento de grandes trozos de material, y retener una eventual caída al vacío de los operarios que trabajen sobre la cubierta. Doble membrana plástica de protección (3.010 m 2 ). Fijadas al cordón superior de la cercha, la primera lona de plástico 800 galgas se utilizará como capa impermeable de protección en caso de lluvia y servirá de soporte a la segunda membrana, compuesta por plástico fino, que será utilizada para recoger y encapsular el polvo de amianto que se haya podido generar al desmantelar las placas de amianto-cemento. Retirada de las placas de asbesto-cemento (3.475 m 2 ). Se procederá al desmontaje y posterior encapsulado de las placas de asbesto-cemento, mediante la rotura del anclaje al soporte para tratar de evitar la rotura de piezas y limitar la generación y dispersión de fibras de amianto en el ambiente. Limpieza y tratamiento estructura de acero (1.515 m 2 ). Incluye dos fases consecutivas: limpieza y lijado de la estructura metálica para eliminar el óxido, y aplicación de un tratamiento de protección bicapa, consistente en una imprimación anticorrosiva y en un acabado con esmalte satinado. Sustitución y pintura subestructura de madera (2.780 m 2 ). Estos trabajos contemplan la sustitución de las piezas dañadas por otras de sección similar, y la aplicación de un tratamiento que incluye la eliminación de las capas viejas de pintura mal adheridas y la pintura con un esmalte sintético. Acabado con escamas romboidales de zinc (3.475 m 2 ). El sistema de acabado de la cubierta incluye las siguientes capas: soporte de tablero contrachapado fenólico hidrófugo, membrana de polietileno separadora, y acabado con elementos romboidales de zinc PLANNING INICIAL DE TRABAJO Las exigencias que se desprenden de la aplicación del RD 396/2006, junto con la necesidad de proteger de los fenómenos meteorológicos los bienes materiales del interior del recinto, obligan a una cuidadosa planificación de la intervención de cada uno de los oficios que van a ejecutar materialmente todas y cada una de las partidas contenidas en el Proyecto. A estas prescripciones, se añade un último condicionante: la exigencia de mantener abiertas al público las instalaciones del Mercado durante la ejecución de las obras. De la suma de todas estas premisas de partida surge el siguiente procedimiento o planning de obra [14]: En una primera fase, se comienza por la instalación de las protecciones de forma simultánea en el exterior (andamios tubulares perimetrales) y en el interior del edificio (andamio multidireccional formando una plataforma continua de seguridad (fig. 12), y redes anticaídas ancladas a las cerchas). Estos trabajos se deberían efectuar fuera del horario comercial del Mercado, para no interferir con el normal funcionamiento del mismo. Una vez montadas todas las protecciones, se colocaría bajo la cubierta y sobre la red anticaídas las dos membranas plásticas de protección, y entonces podrían comenzar los trabajos Ingeniería Civil 159/6 FIGURA 12. Montaje del andamio multidireccional interior y la plataforma de seguridad sobre los puestos de venta (marzo 2009). de retirada de las placas de fibrocemento por los técnicos especializados en el manejo de amianto [2]. Este trabajo se realizará en coordinación con otros tres equipos: Limpieza y protección de las cerchas de acero Tratamiento de la madera de la subestructura Colocación de la nueva cubierta de zinc Para evitar interferencias entre operarios del amianto y el resto de oficios, y con la finalidad de evitar la apertura de grandes paños durante un periodo prolongado de tiempo, se plantea el siguiente procedimiento: Durante la jornada de tarde, con las instalaciones del Mercado cerradas, el equipo especialista en manejo de amianto retirará tan sólo los metros cuadrados de cubierta que necesiten los operarios de la madera y el acero para su jornada del día siguiente. Junto con las placas de asbesto-cemento, los operarios retirarán también el plástico superior, cuya misión es retener las fibras de amianto desprendidas para evitar su dispersión en el interior del recinto [3]. La mañana de la jornada siguiente, los equipos de la madera y acero ejecutarán sus tareas en la zona abierta la tarde anterior, tratando de no interferirse entre ellos. Durante la siguiente jornada, el equipo del zinc colocaría la nueva cubierta en los tramos ya reparados y saneados, con lo que las instalaciones interiores quedarían de nuevo protegidas de la intemperie [7-9]. 5. PARTE EXPERIMENTAL. (EJECUCIÓN DE LA OBRA) 5.1. CAMBIOS EN EL PLANNING DE EJECUCIÓN Una vez licitada la obra, y tras diversas entrevistas con las partes intervinientes (propiedad, empresa constructora y dirección facultativa), surgen los primeros cambios en el planning inicial propuesto en proyecto. El primer problema que surgió durante la ejecución de los trabajos fue la imposibilidad de coordinar los rendimientos de tres equipos de oficios diferentes (retirada de amianto, tratamiento de la subestructura, colocación de nueva cubierta de zinc), para que todos trabajaran simultáneamente en una pequeña porción de la cubierta y así evitar la exposición de grandes paños a la intemperie. FIGURA 13. Operarios tratando la madera (en primer plano) y colocando la cubierta de zinc (al fondo), simultaneando sus tareas en una gran superficie donde ya se ha retirado el amianto. Lo deseable desde el punto de vista técnico, hubiera sido que cada oficio estuviera en obra tan sólo las horas precisas para realizar su trabajo en una pequeña superficie de la cubierta, tal y como estaba previsto en el planning. La realidad de la obra fue que este principio chocaba frontalmente con lo razonable desde el punto de vista de la economía, tanto para el propietario del edificio como para las empresas participantes (fig. 13). Si el primer equipo, por ejemplo, tiene un rendimiento inferior al de los restantes, éstos deberán realizar jornadas de menos horas, lo que es antieconómico para estas empresas (al tener que pagar lo mismo a sus operarios por realizar menos trabajo), y para el propietario final (quien debe asumir este sobrecoste). Si, por el contrario, el rendimiento es mayor, una superficie más grande de cubierta queda abierta y desprotegida, lo que supone un importante riesgo difícilmente asumible en caso de lluvias. Otro de estos cambios en el planning afectó a lo relativo al Artículo 6 del RD 396/2006, medidas técnicas generales de prevención. El proyecto contemplaba la colocación de dos membranas plásticas bajo la actual cubierta (capa impermeable + 70 Ingeniería Civil 159/20107 FIGURA 14. Capa plástica bajo los listoncillos de apoyo, reteniendo trozos de asbesto-cemento no retirados por los sistemas de extracción. FIGURA 15. Placas de asbesto-cemento adheridas por la impermeabilización en la cúpula (izquierda), y nuevas escamas de zinc romboidales (derecha). capa de recogida y encapsulado de fibras de amianto desprendidas en caso de rotura de placas); no obstante, esta segunda capa presentaba el problema de su retirada, puesto que se trabajaba desde la parte superior de la cubierta, y su ubicación bajo los listoncillos de apoyo dificultaba mucho esta retirada. Por este motivo, y una vez revisada la normativa, se decide prescindir de esta segunda membrana plástica, y utilizar el método prescrito en el apartado b) del citado Artículo 6: las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción [...]. No obstante, la práctica demostró que, si bien este método podía ser apto para la eliminación de fibras, polvo y partículas de muy pequeño tamaño, el sistema no permitía la retirada de trozos de asbesto-cemento de tamaño pequeño y medio, que quedaban depositados sobre los plásticos o los perfiles metálicos de las cerchas (fig. 14). Si bien esto no implica un riesgo sobre la salud de los trabajadores de otros oficios (puesto que las fibras sólo se desprenden en el momento de la rotura de las piezas), lo cierto es que obligó a la realización de mediciones de concentración de fibras adicionales, con resultados que veremos en el siguiente apartado. Por otra parte, la cantidad de roturas en las placas de asbesto-cemento se incrementó de forma muy notable respecto a las previsiones iniciales, lo que acrecentó bastante este problema de deposición de trozos de asbesto-cemento de varios tamaños sobre la capa plástica impermeable, e incluso sobre elementos constructivos. Esto fue debido principalmente a que las sucesivas capas de impermeabilización adicionales a base de pintura al clorocaucho terminaron por adherir las placas de asbesto-cemento unas con otras, lo que hizo prácticamente imposible retirarlas de forma individualizada mediante la rotura de su anclaje con el soporte, tal y como quedaba prescrito en proyecto (fig. 15) CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Si bien el artículo 11.2.b) del RD 396/2006 indica que el fibrocemento no es un material friable, es decir, que no desprende fibras de amianto [5], el proceso de deconstrucción de la cubierta que hemos descrito anteriormente supuso un gran volumen de roturas de piezas, lo cual generaba polvo y elevaba el valor de exposición al amianto de los trabajadores que participaban en estas tareas. Según el Artículo 4.1., los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico, medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de 8 horas diarias. Más adelante, en el Artículo 5, se cita: la evaluación de riesgos debe incluir la medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparación con el valor límite establecido en el artículo En previsión de una exposición superior al valor límite establecido en el Artículo 4.1., los operarios encargados de la deconstrucción de las placas de asbesto-cemento llevaban equipos de protección individual de las vías respiratorias, según prescripciones contenidas en el Artículo 8; no obstante, este no era el caso de otros equipos de trabajo que realizaban su labor en la misma zona, pero con un desfase de varios días para no coincidir con estas tareas que implican manipulación de amianto. Tras comprobar la existencia de una gran cantidad de trozos de asbesto-cemento sobre la estructura metálica (fig. 16), y con la finalidad de detectar si estos operarios, ajenos a la manipulación del amianto, se encontraban expuestos a un elevado valor de fibras en el ambiente, se realizó una evaluación por un servicio de prevención ajeno, según el modelo anexo IV contenido en la normativa [1]. Como dato concreto, el análisis de recuento de fibras arrojó un valor de la exposición diaria correspondiente a 0,0041 fibras/cm 3 (documento de fecha Julio de 2009), valor que se encuentra bastante por debajo del límite prescrito por el RD. FIGURA 16. Trozos de asbesto-cemento no retirados por los sistemas de extracción, depositados sobre la estructura metálica. Ingeniería Civil 159/8 FIGURA 17. Operario de Trabajos Verticales, realizando tareas de tratamiento de la subestructura de madera. FIGURA 18. Operario de Trabajos Verticales, realizando tareas de tratamiento de la estructura de acero. 6. CONCLUSIONES El RD 396/2006 contiene prescripciones muy claras para los trabajadores con riesgo de exposición al amianto, e incluso para las propias empresas, con lo que partimos de la hipótesis que los especialistas en estas tareas conocerán y aplicarán la normativa. No obstante, el problema surge en obras en las que, además, intervengan simultáneamente en el espacio o en el tiempo otros oficios u otras empresas ajenas a la manipulación del amianto. En estos casos, debemos tratar por todos los medios de evitar esta simultaneidad por el riesgo que supone para la salud de estos otros operarios que por lo general no poseen ni la formación ni los equipos necesarios para protegerse de este riesgo. Además, el Artículo 7 d)-2 prohíbe explícitamente esta simultaneidad. En cualquier caso, antes de permitir el acceso de otros operarios ajenos a los trabajos con el amianto a las zonas donde se ha producido la manipulación del mismo (simultaneidad en el espacio pero no en el tiempo) (fig. 17), se deberá realizar una evaluación y control del ambiente de trabajo, según las prescripciones contenidas en el Artículo 5 de la citada normativa, para garantizar que no se sobrepase el valor límite establecido en el Artículo 4.1. El mismo procedimiento deberemos aplicar en los casos en que se produzca la simultaneidad en el tiempo pero no en el espacio; por ejemplo, el caso en que varios oficios coinciden en un mismo turno horario pero en distintos tajos o zonas de una misma obra (fig. 18). Debemos indicar que este segundo caso es en principio peor que el anterior, puesto que, mientras se manipule el amianto incluyendo la rotura de placas, se genera un importante volumen de fibras que son fácilmente transportadas por el viento siempre que se trabaje a la intemperie, lo que supone que el área de afección es mayor. Por último, indicar que la captación de fibras en las proximidades del foco emisor mediante sistemas de extracción son aptos para partículas muy diminutas, pero no eliminan trozos de tamaño pequeño y medio, por lo que se deberá tratar de evitar a toda costa la rotura de las piezas a deconstruir, o bien prever un sistema adicional de recogida de estos trozos (por ejemplo, encapsulado mediante plásticos), para evitar su deposición en cualquier elemento constructivo de la obra, o su manipulación por operarios ajenos a estas labores (fig. 19). FIGURA 19. Fotocomposición, aspecto final de la nueva cubierta de rombos de zinc (marzo 2010). 72 Ingeniería Civil 159/20109 7. AGRADECIMIENTOS El autor desea agradecer a todas las empresas y entidades que han permitido disponer de los datos y publicar estas conclusiones de la obra recogida en este artículo. De modo particular deseo expresar mi agradecimiento a la empresa de Trabajos Verticales Traltur S.L. en lo que concierne a la ejecución de obras, al Dr. Servando Chinchón por sus consejos y ayuda en la parte experimental, y un especial recuerdo póstumo a D. Inocencio Nieto, sin el que este proyecto no hubiera sido posible. 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. [2] SANJUÁN, J. (2007). Desmontaje de cubiertas de fibrocemento. Proc. Jornada Técnica: Requisitos exigibles para la retirada de elementos que contengan amianto. Invassat, Alicante. [3] EGEA, L. (2007). Encapsulado y gestión del residuo. Requisitos exigibles para la retirada de elementos que contengan amianto. Proc. Jornada Técnica: Requisitos exigibles para la retirada de elementos que contengan amianto. Invassat, Alicante. [4] ALBORNOZ, A. (2007). Nueva normativa sobre amianto. Revista Formación de seguridad laboral, número 91/2007. [5] Ministerio de Sanidad y Consumo. (1999). Protocolos de vigilancia sanitaria específica: Amianto. Protocolos de Vigilancia Sanitaria, Comisión de Salud Pública. [6] GILSON G. C. (1989). Asbestos. ed. Parmeggiani L. Madrid. [7] VM ZINC (2003). Guía de recomendaciones en Europa. Umicore France. [8] VM ZINC (2006). Focus on Zinc: II trofeo Archizinc. Umicore France. [9] VM ZINC (2007). La biblioteca del zinc. Umicore France. [10] PEREZ, M. A. (2007). 25 de mayo, la tragedia olvidada. ed. ECU. Alicante. [11] FAJARDO; LAFARGA. (1914). Memoria Descriptiva y Cálculo de los elementos del Mercado. Proyecto, consultado en el Archivo Municipal. [12] NAVARRO, A. (1987). Proyecto de Ejecución: Rehabilitación del Mercado Central de Alicante. Proyecto, consultado en el Ayuntamiento. [13] SIRVENT, C.D. (2006). Estado actual de la cubierta del Mercado Central. Informe Técnico - Dictámen. [14] SIRVENT, C.D. (2007). Sustitución integral de la cubierta del Mercado Central e impermeabilización total de la plaza del Mercado. Proyecto Básico y de Ejecución. Documentos relacionados
Página 1 de 7 NTP 515: Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento de materiales con amianto Procédures et régles de travail pour l élimination ou l entretien des materiaux conténant Más detalles MEDIDAS PREVENTIVAS EN OPERACIONES DE DESAMIANTADO
MEDIDAS PREVENTIVAS EN OPERACIONES DE DESAMIANTADO ATENCIÓN CONTIENE AMIANTO JORNADA: EL AMIANTO, UN PROBLEMA SOCIAL 15/06/2011 FRIABILIDAD DE LOS MCA MATERIAL FRIABLE Puede ser disgregado o reducido a Más detalles AMIANTO CANTIDAD, COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AMIANTO
AMIANTO El amianto está considerado como un residuo especial peligroso según el Catálogo de Residuos (CER); por lo que necesita de una gestión especializada por sus problemas de toxicidad. Se trata de Más detalles ı CAT ı CAST ı Plan de trabajo para actividades con riesgo de exposición al amianto
ı CAT ı CAST ı Plan de trabajo para actividades con riesgo de exposición al amianto DL: T-545-2007 Dirección General de Relaciones Laborales Sepúlveda, 148-150 - 08011 Barcelona Barcelona Girona Lleida Más detalles Contenido mínimo de un plan de trabajo específico con amianto
Contenido mínimo de un plan de trabajo específico con amianto Autor principal Lozano Cádiz, Yolanda Técnico Medio de Seguridad y Salud en el Trabajo Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo Más detalles PENTA ASESORES www.pentaasesores.es
Palma, enero 2001 INFORMACION ESPECIFICA PARA EMPRESAS DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES ANEXAS Además de la información general anterior sobre como organizar la prevención de riesgos en su empresa, las Empresas Más detalles Diagrama de decisiones a la hora de realizar un desamiantado
Diagrama de decisiones a la hora de realizar un desamiantado Autor principal Díaz Ruiz, Angel Técnico Medio de Seguridad y Salud en el Trabajo Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Valencia Más detalles ANEXO III. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
ANEXO III. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 2 DESTINO DE LOS RESIDUOS 3 MEDIDAS A TOMAR 4 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 5 SEGURIDAD 6 Más detalles Quimilock, s.a. C/ Formación, 18 Pol. Ind. Los Olivos 28906 Getafe (Madrid)
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE APOYOS Y SOLERAS DE VANOS DEL MUELLE DE TALLERES-DÁRSENA DE CARTAGENA- MURCIA MEDIANTE SISTEMA MCI. (AÑO 2012) Introducción. En el escrito desarrollado Más detalles PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON AMIANTO
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON AMIANTO El amianto ha sido un material muy utilizado en la construcción debido a sus propiedades, resistencia a altas temperaturas, resistencia eléctrica, a la abrasión Más detalles BINVAC ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS
en colaboración con las Comunidades Autónomas SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS BINVAC ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS La base ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS. BINVAC del portal SITUACIONES DE TRABAJO Más detalles CURSO: RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y EMPLEO. Carmen Escalada López
CURSO: RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y EMPLEO Carmen Escalada López EMPRESA PRINCIPAL MCA IDENTIFICAR registrar evaluar controlar Más detalles 1. El Amianto. jorditapias@higieneambiental.com www.higieneambiental.com +34 93 4174516 Fax: 93 3969247
1. El Amianto El Amianto (palabra de origen latino, amiantus: incorruptible) o Asbesto (de origen griego: incombustible) es una fibra natural que por sus características tecnológicas excepcionales, se Más detalles Fundación Musaat CASO PRÁCTICO SEGUIMIENTO DE COORDINACION Jornadas de Prevención y Seguridad Palma 18 y 19 de febrero de 2010 y Material protegido por derechos 1 Índice Referencias Normativas Tipología Más detalles Joaquín Ortega Herrera
Joaquín Ortega Herrera 1 Edita: Autor: Imprime: Junta de Castilla y León Consejería de Economía y Empleo Joaquín Ortega Herrera Gráficas Lafalpoo, S.A. Dep. Legal: VA-396/09 2 INTRODUCCIÓN La cubiertas Más detalles JORNADA PRESENTACIÓN GUIA TECNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO
JORNADA PRESENTACIÓN GUIA TECNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO Carmen Escalada López Santander, 24 de noviembre de 2008 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL Más detalles Página 1 de 10 JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO Memoria Constructiva y Descriptiva Particular. Proyecto:
Página 1 de 10 Proyecto: Recambio de las luminarias de los despachos destinados a ediles, en el edificio B (Sede) de la Junta Departamental de Montevideo. Página 2 de 10 Página 3 de 10 1. Objetivo 2. Condiciones Más detalles Guía para el diseño de andamios tubulares
Guía para el diseño de andamios tubulares Apellidos, nombre Departamento Centro Monfort i Signes, Jaume 1 (jaumemonfort@csa.upv.es) Fuentes Giner, Begoña 1 (bfuentes@csa.upv.es) Oliver Faubel, Immaculada Más detalles 4 3 9 Otras actividades de construcción especializada. 6 1 Andar, correr, subir, bajar, etc. 0 2 0 1 0 2 0 0 Tejados, terrazas, luminarias, viguería
PUDO HABERSE EVITADO BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS. ROTURA DE CUBIERTA FRÁGIL RESUMEN En su primer día de trabajo un trabajador cae al suelo desde la cubierta de una nave, a una altura de Más detalles P R O Y E C T O CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL PORCHE EN EL C.E.I.P. RAMON GARCIA ESTEPONA (MALAGA) I L M O. A Y U N T A M I E N T O D E E S T E P O N A
P R O Y E C T O CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL PORCHE EN EL C.E.I.P. RAMON GARCIA ESTEPONA (MALAGA) I L M O. A Y U N T A M I E N T O D E E S T E P O N A MEMORIA PROYECTO Página 1 de 10 INDICE GENERAL A.- MEMORIA Más detalles FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción
FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 25 2 Normativa aplicable Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales CONVENIO 62 OIT, relativo Más detalles Noviembre, 2012 Versión 1.0 DOCUMENTO DE REFERENCIA DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL
PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FIBRAS DE ASBESTO EN AIRE, EN AMBIENTES LABORALES, EN BASE AL MÉTODO DE MICROSCOPÍA DE CONTRASTE EN FASE (PCM) Noviembre, 2012 Versión 1.0 Editor Más detalles LÍNEAS DE VIDA o Qué es una línea de vida? o Características o Aplicaciones o Normativa
LÍNEAS DE VIDA o Qué es una línea de vida? o Características o Aplicaciones o Normativa SOLUCIONES DE PROTECCIÓN ANTI-CAÍDA. SEGURIDAD EN ALTURA. ACCESOS DIFÍCILES, SOLUCIONES. TRABAJOS VERTICALES MANTENIMIENTO Más detalles ITEMADRID INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS INFORME DE LA INSPECCIÓN DEL EDIFICIO CALLE GOYA 47 28001
INFORME DE LA INSPECCIÓN DEL EDIFICIO DATOS DEL EDIFICIO TIPO DE VÍA NOMBRE NÚMERO CÓDIGO POSTAL CALLE GOYA 47 28001 USO TIPO DE EDIFICACIÓN AÑO S. CONSTRUIDA OFICINAS EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS 1970 5994 Más detalles Los trabajos mencionados se llevarán a cabo siguiendo al punto las recomendaciones mencionadas de la CPPHAN, que para este apartado son:
19 de abril de 2012 Estudio de Arquitectura c/ Lagasca, 62 (2ºIzq) Madrid, Madrid 28001. PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN de OBRAS de CONSERVACIÓN de FACHADA. SITUACIÓN: C/ Fernández de los Ríos, 32. Madrid, Más detalles Cálculo. Sección. No obstante queremos dar algunas indicaciones con las formas óptimas para no encarecer la construcción.
Introducción Vamos a intentar, de la forma más breve posible, indicar cuales son las características, calidades y formas, que optimizarán la compra de una construcción móvil polivalente, que en ningún Más detalles Hay seis tipos o variedades de amianto que se explotan comercialmente. Los más importantes son tres:
QUÉ ES EL AMIANTO? Se denomina amianto a un grupo de minerales fibrosos compuestos mayoritariamente por silicatos, que se presentan de forma natural en las rocas. Existen minas de amianto en varias partes Más detalles GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES Josefina Blanca Armenteros Directora de exposiciones de la Fundación Caja Madrid La gestión y coordinación de exposiciones se vincula dentro del proceso expositivo Más detalles Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones. Artículo 1.
CONVENIO SOBRE UTILIZACIÓN DEL ASBESTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (Nota: Fecha de entrada en vigor: 16:06:1989.) Lugar:Ginebra Fecha de adopción:24:06:1986 Sesion de la Conferencia:72 Ratificado por España Más detalles de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Legislación derivada de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al AMIANTO Incluye REAL DECRETO 396/2006, Más detalles Enovate. PUR proyectado: La mejor solución impermeabilizadora para la rehabilitación de las fachadas del Edificio Eurocentro de Madrid
Enovate UNA BARRERA IMPERMEABLE DEFINITIVA PUR proyectado: La mejor solución impermeabilizadora para la rehabilitación de las fachadas del Edificio Eurocentro de Madrid A Formación de pendientes B Impermeabilización Más detalles Condiciones de Seguridad y Salud en los trabajos de instalación de telecomunicaciones en los tejados/cubiertas de los edificios
Condiciones de Seguridad y Salud en los trabajos de instalación de telecomunicaciones en los tejados/cubiertas de los edificios A Acción AC.4.6.4. Sector Servicios: Diseñar y ejecutar una campaña en el Más detalles AMIANTO RIESGOS PARA LA SALUD Y OBLIGACIONES
H.C.D. MUNICIPALIDAD DE PARANÁ CONCEJAL MARCELO HADDAD BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA- FRENTE PROG. CIV. Y SOCIAL PEDIDO DE INFORME SITUACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON AMIANTO Fecha de presentación: Más detalles Prevención de riesgos laborales y comunidades de propietarios
Prevención de riesgos laborales y comunidades de propietarios Autor: Luis Guirado Pueyo, cofundador y Gerente de Multiges Consultoría y Alumno de Actúa así respecto de sus trabajadores por cuenta ajena, Más detalles La Pedrera inicia la limpieza y restauración general de la fachada
La Pedrera inicia la limpieza y restauración general de la fachada La Fundación Catalunya-La Pedrera pone en marcha un proyecto orientado a la preservación y mantenimiento del edificio, declarado Patrimonio Más detalles La seguridad en la retirada de amianto
Contenido de la ponencia: Desdeelpuntodevistadela seguridad lo peligroso para la salud que sea el amianto nos preocupa poco. Nos preocupan los accidentes durante su retirada y para ello desarrollaré: 1- Más detalles OBRAS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
OBRAS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES INDICACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN CONOCER LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS JUSTIZIA, Más detalles 2.2.7 GESTIÓN DE RESIDUOS.
2.2.7 GESTIÓN DE RESIDUOS. 2.2.7.1 MANIPULACIÓN, DESPLAZAMIENTO Y ACOPIO DE RESIDUOS EN OBRA. 2.2.7.0 CONSEJOS DE CARÁCTER GENERAL 2.2.7.1 MANIPULACIÓN, DESPLAZAMIENTO Y ACOPIO DE RESIDUOS EN OBRA 2.2.7.2 Más detalles COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID. IV Mañana de la Edificación de 2008
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID IV Mañana de la Edificación de 2008 MATERIAL El material con el que se montan los andamios debe de estar certificado y cumplir la normativa Más detalles COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CLIENTE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SITUACION: Calle Malats nº 30. Barcelona, 08030. PROJECTE TÈCNIC: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD: Proyecto técnico para proceder a la reforma de la pared medianera del edificio. Más detalles Ana Isabel Vázquez Nieto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEN PROXECTO OU DE EMERXENCIA
Ana Isabel Vázquez Nieto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEN PROXECTO OU DE EMERXENCIA Perfil Asociados TAMAÑO: Autónomos/empresarios con 1-2 trabajadores Pymes Gran Empresa ÁMBITO: Local/Autonómico/Nacional/Internacional Más detalles CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS VERTICALES
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS VERTICALES El siguiente artículo aborda una serie de conceptos relacionados con los trabajos verticales, desde el punto de vista del técnico encargado de controlar Más detalles AMIANTO EN LOS COLEGIOS. Elaborado por Paco Puche Curso 2015/2016
AMIANTO EN LOS COLEGIOS Elaborado por Paco Puche Curso 2015/2016 1 Qué es el amianto? Es un mineral que se puede usar en la industria solo o con cemento 2 Amianto blanco (crisotilo): serpentinas Amianto Más detalles Los andamios hace algunos años Un andamio es una estructura provisional. Básicamente fue y es, la unión de elementos horizontales, verticales y
Los andamios hace algunos años Un andamio es una estructura provisional. Básicamente fue y es, la unión de elementos horizontales, verticales y diagonales. 2 Los andamios hace algunos años Un andamio es Más detalles REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL MONTAJE, USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ANDAMIOS TUBULARES UTILIZADOS EN LAS OBRAS
ORDEN por la que se establecen los REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL MONTAJE, USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ANDAMIOS TUBULARES UTILIZADOS EN LAS OBRAS (Actualizado a Octubre /2004) Servicio Más detalles 1. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 2 2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 5 3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 7 4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 10
Í N D I C E 1. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 2 1.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 2 1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 4 1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE Más detalles Jornada de P.R.L. Obras en comunidades de propietarios. 8 de mayo de 2014
Jornada de P.R.L. Obras en comunidades de propietarios 8 de mayo de 2014 1 ÍNDICE Legislación en P.R.L. Documentación exigible Responsabilidades Osalan Deficiencias en obra Preguntas más frecuentes 2 ÍNDICE Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS Artículo 1. Objeto. Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de las ayudas económicas establecidas por este Ayuntamiento Más detalles 3r Simposi Tradició i innovació en rehabilitació. COL-LEGI D APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D EDIFICACIÓ DE BARCELONA.
Trabajos de Desamiantado en obras de rehabilitación 3r Simposi Tradició i innovació en rehabilitació. COL-LEGI D APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D EDIFICACIÓ DE BARCELONA. -En Barcelona a Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
BOE núm. 86 Martes 11 abril 2006 13961 Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en los siguientes términos: «Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado Más detalles 2.11.1 CONTRATAS Y SUBCONTRATAS NOTAS
NOTAS 1 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A Más detalles REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL AMIANTO (Acuerdo No. 0100)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL AMIANTO (Acuerdo No. 0100) Ab. Martín Insua Chang MINISTRO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS Considerando: Que es deber del Estado, a través de los órganos y entidades Más detalles Premio de Descontaminación 2015
Premio de Descontaminación 2015 DESMANTELAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION TORRE CENTRAL TERMICA DE PUERTOLLANO DEMOLICIONES CORDOBA (GRUPO BAREA) INDICE 1.-DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 1.1 DESCRIPCION Más detalles COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Empresario Contratista o Subcontratista de Construcción INTRODUCCIÓN El art. 24 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que cuando en un Más detalles Amianto: planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento
796 Amianto: planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento Procédures et régles de travail pour l élimination ou l entretien des materiaux conténant de l amiant Working plan for removing Más detalles PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril
G U Í A T É C N I C A PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN al A MIANTO REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril G U Í A T É C N I C A PARA Más detalles Reconstrucción de Cubierta en piscina y gimnasio de aparatos en Aigua.
Reconstrucción de Cubierta en piscina y gimnasio de aparatos en Aigua. Memoria técnica particular Objeto: La Intendencia Departamental de Maldonado invita a la presentación de propuestas para reconstrucción Más detalles DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO
DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO (Publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 25 de octubre de 2000) ÍNDICE Preámbulo... 3 Más detalles PROTOCOLO PARA TRABAJO CON ESCALERAS YANDAMIOS
SENA CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN PROTOCOLO PARA TRABAJO CON ESCALERAS YANDAMIOS SALUD OCUPACIONAL & SEGURIDAD INDUSTRIAL ELABORA APRUEBA JHON JAIRO GÓMEZ ESCOBAR Salud Ocupacional Más detalles Ordenanza reguladora de las licencias de obra a realizar en edificios, elementos y parcelas susceptibles de contener amianto.
Ordenanza reguladora de las licencias de obra a realizar en edificios, elementos y parcelas susceptibles de contener amianto. Título I: Disposiciones Generales Artículo 1.- Objeto. 1.- El objeto de la Más detalles P u do h a b e r s e evita do N º 3 7, a b r i l de 2 0 1 5
PUDO HABERSE EVITADO (BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS). ACCIDENTE MORTAL DE UN PINTOR POR CAÍDA DESDE ESCALERA EXTENSIBLE RESUMEN El trabajador cayó de la escalera cuando pintaba la fachada Más detalles CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN
CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN Obra: Emplazamiento: Municipio: Promotor/a: La prevención de los riesgos para la salud y la seguridad laboral constituye una prioridad para quienes suscribimos este Más detalles CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS AMIANTO
CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS AMIANTO ********************************************************************************************************************************************************* Más detalles INFORME SOBRE DESPERFECTOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO SITO EN LA AVDA RAMÓN DE CARRANZA Nº 32 Y 33 DE CÁDIZ, REALIZADO EN JUNIO DE 2004
ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INFORME SOBRE DESPERFECTOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO SITO EN LA AVDA RAMÓN DE CARRANZA Nº 32 Y 33 DE CÁDIZ, REALIZADO EN JUNIO DE 2004 CARLOS SÁNCHEZ-POLACK MORATE. ARQUITECTO. Más detalles 6. Construcción. 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA
6. Construcción 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA 1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 1.1 En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Más detalles Corrosión y rehabilitación de grandes acumuladores de ACS. Adrià Gomila Vinent. Ingeniero Industrial Director de Guldager Electrólisis, S.A.
Corrosión y rehabilitación de grandes acumuladores de ACS Adrià Gomila Vinent. Ingeniero Industrial Director de Guldager Electrólisis, S.A. guldager@guldager.es; www.guldager.es Barcelona, Septiembre de Más detalles INTRODUCCION OBJETIVOS DESARROLLO RECOMENDACIONES GENERALES. Código: DSST-NT-07 Revisión: 01 Fecha: 13/08/2013. Andamios Fijos, Móviles, Suspendidos
INTRODUCCION Desde el punto de vista técnico definimos los andamios colgados móviles de accionamiento manual como construcciones auxiliares suspendidas de cables o sirgas, que se desplazan verticalmente Más detalles SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS
SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS REQUERIMIENTOS DEL CTE PARA FACHADAS Las fachadas como elemento principal de un edificio tienen que cumplir una serie de requisitos que marca el CTE para garantizar Más detalles Panel Solar Térmico PIZARRA NATURAL. Manual de montaje y mantenimiento Modelo TS.V5
Panel Solar Térmico PIZARRA NATURAL Manual de montaje y mantenimiento Modelo TS.V5 Mayo 2010 INDICE Recepción de material Advertencias de seguridad Instrucciones de manipulación y almacenaje del captador Más detalles PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
Índice 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCESOS RELACIONADOS... 3 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4 9. DESARROLLO... 5 9.1. REALIZACIÓN Más detalles Figuras jurídicas que intervienen en una obra de construcción
Figuras jurídicas que intervienen en una obra de construcción Jornada de presentación de la Guía Técnica de la Construcción del INSHT Miguel Ángel Sánchez de la Arena SUJETOS CON OBLIGACIONES PROMOTOR Más detalles 2.2.4 FACHADAS, PATIOS Y MEDIANERÍAS.
2.2.4 FACHADAS, PATIOS Y MEDIANERÍAS. 2.2.4.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 2.2.4.0 CONSEJOS DE CARÁCTER GENERAL 2.2.4.1 APUNTALAMIENTOS PREVENTIVOS 2.2.4.2 PROTECCIÓN O DESMONTAJE DE ELEMENTOS A CONSERVAR Más detalles ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA VISITA 07 JUEVES 12/04/2012 CALLE FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 32. MADRID, MADRID 28015 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA VISITA 07 JUEVES 12/04/2012 CALLE FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 32. MADRID, MADRID 28015 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Leyenda: EM = Empresa constructora. DF = Dirección facultativa. Más detalles ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. (BOE 13/02/2008) Más detalles Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios.
Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios. En el marco del deber urbanístico de conservación que corresponde a los titulares de los inmuebles, la normativa vigente establece la obligatoriedad Más detalles MEMORIA VALORADA de: MEJORA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASA DE LA CULTURA
MEMORIA VALORADA de: MEJORA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASA DE LA CULTURA Marzo de 2010 MEMORIA ÍNDICE DE LA MEMORIA 1.- ANTECEDENTES... 2 2.- EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS... 2 3.- OBJETO DE LA Más detalles TIPOS DE DE MONTAJE MONTAJE Proyección de FUTURO
TIPOS DE MONTAJE Proyección de FUTURO Índice 01 Introducción Descripción del cerramiento exterior Función de la cubierta 02 Cubiertas inclinadas Instalaciones sobre la cubierta Instalaciones FV integradas Más detalles REAL DECRETO 2177/2004 DE 12 DE NOVIEMBRE (MODIFICA EL REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO)
REAL DECRETO 2177/2004 DE 12 DE NOVIEMBRE (MODIFICA EL REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO) 1ª MODIFICACIÓN: PUNTO 6 DEL APARTADO 1 DEL ANEXO I. Disposiciones específicas aplicables a las escaleras de Más detalles 39ª Reunión Anual de la SNE Reus (Tarragona) España, 25-27 septiembre 2013
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJES DE C.N. TRILLO Y C.N. ALMARAZ PARA HACER FRENTE A LLUVIAS INTENSAS Marta Gavela (mgc@empre.es) Ignacio Font (ifh@empre.es) EMPRESARIOS AGRUPADOS, A.I.E Evaristo Más detalles [ ] Gestión preventiva en las obras sin proyecto. Consideración desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
[ ] Gestión preventiva en las obras sin proyecto Consideración desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Murcia, 2 de junio de 2015 Directrices Básicas para la integración de la PRL en las obras Más detalles OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIO
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIO ACTA DE DIRECCIÓN DE OBRA ACTA 07 07/05/2012 11/05/2012 CALLE DE CASTELLÓ, 62 MADRID, MADRID 28001 LA PROPIEDAD: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Leyenda: EM = Empresa constructora. Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
Para facilitar el cumplimiento del deber urbanístico de conservación que corresponde a los propietarios de los inmuebles, la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001 de 17 de julio vigente establece Más detalles AYADISPLAC www.panelsandwich.es
1 APILADO Y MANIPULADO EN OBRA Los paneles de madera, una vez recibidos en obra, deben mantenerse en su palet sin desembalarlos hasta su puesta en obra, sin quitar ni plásticos ni flejes pues podrían arquearse Más detalles REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31-01-1997 INSHT
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31-01-1997 Órgano emisor: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Fecha de aprobación: Más detalles I N F O R M E. Ingeniero Técnico Industrial: peritajes, formación y competencias profesionales en materia de edificación
Av. Diagonal 649, 4 pl. 08028-Barcelona Tel. 934016396 Fax 933330960 cpsv.info@upc.edu I N F O R M E Ingeniero Técnico Industrial: peritajes, formación y competencias profesionales en materia de edificación Más detalles PROTOCOLO SUSTITUCIÓN SANCIONES PECUNIARIAS POR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
PROTOCOLO SUSTITUCIÓN SANCIONES PECUNIARIAS POR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD I- FUNDAMENTO JURÍDICO El Ayuntamiento de Madrid, en el ejercicio de la potestad sancionadora reconocida en el artículo Más detalles 53. Recomendación No. 172 sobre el Asbesto
53. Recomendación No. 172 sobre el Asbesto Clase de Instrumento: Resolución de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo Adopción: Ginebra, 72ª reunión CIT (24 de junio de 1986) Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACION DE FACHADAS
ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACION DE FACHADAS Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO. El objeto de la presente normativa es definir la cuantía y condiciones necesarias para la concesión de ayudas/subvenciones Más detalles COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Estudio Seguridad y Salud Obligaciones de los Agentes Intervinientes Oferta de Servicios Profesionales Trabajo Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en Más detalles INTRODUCCIÓN... Pág. 03
INTRODUCCIÓN... Pág. 03 EL AMIANTO: CARACTERÍSTICAS Y TIPOS... Pág. 04 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA... Pág. 05 RIESGOS PARA LA SALUD... Pág. 06 SANEAMIENTO... Pág. 08 NOTICIAS DE INTERÉS... Pág. 08 5 enero Más detalles MANTOS MANTOS. 10 cm de traslapo. Acabado final. El manto asfáltico es una lámina prefabricada 100% impermeable, flexible y de larga duración.
EXP ERTOS EN I MPERMEABI LI Z ACI ÓN BROCHURE TÉCNICO Mantos Asfálticos www.texsa.com.co Impermeabilización Transitable e-mail: servicioalcliente@texsa.com.co Membrana Sintética es la empresa de mayor Más detalles GUÍA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN DEL FIBROCEMENTO
GUÍA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN DEL FIBROCEMENTO GUÍA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN DEL FIBROCEMENTO INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA Zaragoza, Julio 2014 Depósito Legal Nº Z 1269-2014 Autor Fernando de Benavides Más detalles Experiencias prácticas de. Obras de Construcción
Experiencias prácticas de Gestión en Coordinación de Actividades Empresariales en Obras de Construcción Murcia 30 marzo 2009 1 Ley 31/95, sobre PRL, modificada por la Ley 54/03, en especial art. 24. NORMATIVA Más detalles ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTO : Daniel Parra Pérez PROPIETARIO : Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo GENERALIDADES La obra consiste en la reparación y pintura de fachadas Más detalles MEMORIA VALORADA de MEJORAS PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REFORMA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL-FASE III EN XIRIVELLA
MEMORIA VALORADA de MEJORAS PROYECTO DE EN XIRIVELLA ÍNDICE 1. MEMORIA 2. RELACIÓN VALORADA 3. PLANOS 1. MEMORIA 1.1. ANTECEDENTES. El municipio de Xirivella plantea el proyecto de Adecuación y reforma Más detalles 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 1.1 INTRODUCCIÓN El sistema Steel Framing (SF), como se le conoce a nivel mundial, es un sistema constructivo de concepción racional, cuya principal característica es una estructura Más detalles MANUAL DE LA APLICACIÓN DE LOS REVOCOS
MANUAL DE LA APLICACIÓN DE LOS REVOCOS El objeto del siguiente documento es el de establecer las exigencias y consideraciones precisas para la de revestimientos de paramentos con nuestros revocos. Las Más detalles Jornada de Acreditación
de cálculo de transmitancia térmica CONTENIDO Tarea 1: Calcular la transmitancia térmica de un muro exterior tipo tabique de madera con fachada ventilada 3 Tarea 2: Calcular la transmitancia térmica de Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback