Source: https://es.scribd.com/doc/52715253/reglaestablecimiento-GNC
Timestamp: 2016-09-30 22:52:02
Document Index: 29075042

Matched Legal Cases: ['Artículo 76', 'Artículo 118', 'Artículo 76', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 7', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'Artículo 36', 'Artículo 40', 'Artículo 39', 'Artículo 35', 'Artículo 41', 'Artículo 38', 'Artículo 46', 'Artículo 44', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 51', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 47', 'Artículo 57', 'Artículo 60', 'Artículo 59', 'Artículo 58', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 68', 'Artículo 64', 'Artículo 66', 'Artículo 65', 'Artículo 67', 'Artículo 71', 'Artículo 70', 'Artículo 69', 'Artículo 72', 'Artículo 75', 'Artículo 74', 'Artículo 77', 'Artículo 76', 'Artículo 73', 'Artículo 78', 'Artículo 80', 'Artículo 79', 'Artículo 82', 'Artículo 81', 'Artículo 83', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 86', 'Artículo 85', 'Artículo 90', 'Artículo 84', 'Artículo 87', 'Artículo 18', 'Artículo 60', 'Artículo 92', 'Artículo 91', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 93', 'Artículo 97', 'Artículo 96', 'Artículo 99', 'Artículo 98', 'Artículo 104', 'Artículo 103', 'Artículo 101', 'Artículo 100', 'Artículo 102', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 116', 'Artículo 77', 'Artículo 115', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 119']

NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasReglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo Para Uso Automotor Gasocentros04/09/97.- D.S. No 019-97-EM.- Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo ara uso automotor-gasocentros . (05/09/97) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el Artículo 76o de la Ley No 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que el transporte, distribución y comercialización de los productos derivados de los Hidrocarburos, se regirán por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y Minas; Que, es necesario dictar las normas que regulen las actividades de venta de gas licuado de petróleo para uso automotor, para lo cual se requiere aprobar el correspondiente Reglamento; De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 118o de la Constitución Política del Perú y el Artículo 76o de la Ley No 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos; DECRETA: Artículo 1o.- Aprobar el Reglamento de Establecimientos de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor --Gasocentros--, que consta de nueve (9) títulos, ocho (8) capítulos, ciento veintiún (121) artículos, seis (6) disposiciones complementarias y dos (2) disposiciones transitorias, que forma parte integrante de este Decreto Supremo. Artículo 2o.- El presente Decreto Supremo sólo podrá ser derogado, modificado interpretado, total o parcialmente, por otra norma de igual jerarquía que expresamente se refiere a este dispositivo legal. Artículo 3o.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República. ALBERTO PANDOLFI ARBULU, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Energía y Minas.
REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE GLP PARA USO AUTOMOTOR - GASOCENTROS
ALCANCE Artículo 1o.- El presente Reglamento se aplicará, a nivel nacional, a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que realicen actividades de venta de gas licuado de petróleo para uso automotor. Específicamente, este Reglamento comprende: a. Los requisitos para instalar y operar Establecimientos de Venta de GLP para uso Automotor. b. Las condiciones de seguridad a que deben someterse los Establecimientos de Venta de GLP para Uso Automotor. c. El régimen de precios para la venta de GLP para uso automotor. d. Las disposiciones sobre calidad y procedimientos de control. e. Las relaciones de las personas naturales y jurídicas que participen en las actividades de venta de GLP para uso automotor, con el Estado, las Municipalidades y los particulares. Concordancias: L.O. de H.: Art. 76 R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 4a Disp.Compl. C.M.A. y de los R.N.: Art. 73
DEFINICIONES Y SIGLAS Artículo 2o.- Para los fines del presente Reglamento se consideran las definiciones y siglas siguientes:
A. DEFINICIONES a. Auditoría Técnica: Trabajo realizado por terceros de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Auditorías para las Actividades Energéticas y sus normas modificatorias y complementarias; el cual debe ser preparado de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Energía y Minas. b. Camión - Tanque para Gas Licuado de Petróleo, en adelante Camión-Tanque: Medio de transporte compuesto por un recipiente de acero con características especiales para contener gas licuado de petróleo y construido de acuerdo a las normas técnicas vigentes, incluyendo a la unidad móvil que, portándolo firmemente asegurado, conforman un conjunto seguro, especial para transporte y trasiego del gas licuado de petróleo a granel.
c. Dispensador: Conjunto de elementos que, generalmente, está conformado por un medidor volumétrico, computador, manguera y pistola, que tiene como objetivo medir y transferir el GLP desde el tanque de almacenamiento al tanque del vehículo. d. Empresa de Auditoría: Aquella que debidamente calificada, autorizada e inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría de la Dirección General de Hidrocarburos, verifica y/o constata, por delegación debidamente autorizada, el cumplimiento de las disposiciones establecidas, entre otras, en el presente Reglamento, respecto a la facultad concedente que compete a la DGH. e. Empresa Envasadora: Aquella persona natural o jurídica que, debidamente autorizada e inscrita en la DGH, se dedica a la operación de una o más Plantas Envasadoras de Gas Licuado de Petróleo. f. Empresa para Estudio de Riesgos: Persona natural o jurídica, integrada por profesionales colegiados expertos en la materia, debidamente calificada, autorizada e inscrita en el Registro de la Dirección General de Hidrocarburos para realizar Estudios de Riesgo. g. Establecimiento de Venta al Público de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor, en adelante Gasocentro: Instalación en un bien inmueble para la venta de GLP exclusivamente para uso automotor a través de Dispensadores, el mismo que deberá contar con la autorización de la DGH; y que, además, pueden prestar otros servicios, en instalaciones adecuadas y aprobadas por DGH, tales como: 1. Lavado y engrase. 2. Cambio de aceite. 3. Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás afines. 4. Cambio y reparación de llantas, alineamiento y balanceo. 5. Venta de artículos propios de un minimercado. 6. Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicio al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento, ni afecte la seguridad del establecimiento. i. Estudio de Impacto Ambiental - EIA: Aquél que debe efectuarse previamente a la autorización de instalación de un Gasocentro el mismo que abarcará aspectos físiconaturales, biológicos, socioeconómicos y culturales en su área de influencia, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del medio; así como, prever los efectos y consecuencias de la realización del mismo, indicando medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre la actividad del establecimiento y el ambiente. El EIA debe contener el Plan de Manejo Ambiental - PMA, tanto para la etapa de instalación, como para la de uso y funcionamiento del Gasocentro. j.Estudio de Riesgos: Aquél que debe efectuarse previamente a la autorización de instalación de un Gasocentro, que cubre aspectos de seguridad en su área de influencia, con el propósito de determinar las condiciones existentes en el medio, así como prever los efectos y consecuencias de la instalación y operación del mismo, indicando los procedimientos, medidas y controles que deberán aplicarse con el objeto de eliminar condiciones y actos inseguros que podrían uscitarse en el Gasocentro o en el área de influencia de dicho Establecimiento. k. El Estudio de Riesgos deberá analizar detalladamente todas las variables técnicas y naturales, que puedan afectar al Gasocentro y/o terceros, a fin de definir los métodos de control que eviten o minimicen situaciones de inseguridad, incluyendo el dimensionamiento de los sistemas y equipos contra incendios. l.Gas Licuado de Petróleo, GLP: Hidrocarburos compuestos por propano y butano con mezcla de los mismos en diferentes proporciones que, combinados con el oxígeno del aire en determinados porcentajes, forman una mezcla inflamable/explosiva.
m. Hidrocarburo: Todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido que consiste principalmente de carbono e hidrógeno. n.Plan de Contingencia: Documento elaborado para atacar emergencias tales como fugas, incendios, desastres naturales, etc.; el cual debe incluir, por lo menos, la información siguiente: o. 1. Procedimiento de notificación a seguirse para reportar el incidente y establecer una comunicación entre el personal del lugar donde se produjera la fuga/emergencia, el personal ejecutivo del Gasocentro, DGH, OSINERG y otras entidades, según se requiera. 2. Procedimiento para el entrenamiento del personal del gasocentro, en técnicas de emergencia y respuesta. 3. Descripción general del área de operaciones. 4. Lista del tipo de equipos a ser utilizados para hacer frente a las fugas/emergencias. 5. Lista de contratistas o personas que forman parte de la organización de respuesta, incluyendo apoyo médico, otros servicios y logística. p.Planta de Abastecimiento: Instalación en un bien inmueble, en la cual el GLP a granel puede ser objeto de operaciones de recepción, almacenamiento y trasvase para su posterior distribución, sin que en ella se realice el envasado del producto en cilindro. También se denomina "Planta de Venta de GLP". q.Planta de Producción de GLP: Instalación en un bien inmueble, en el cual los Hidrocarburos pueden ser objeto de procesos de transformación con el objeto de producir propano, butano o mezcla de los mismos. En este tipo de instalaciones se incluyen las refinerías y las plantas de procesamiento de condensados de Gas Natural. r.Planta Envasadora de GLP: Establecimiento especial e independiente, en el que una Empresa Envasadora almacena GLP con la finalidad de envasarlo en cilindros o trasegarlo a camiones tanques, estando prohibida de expender GLP para uso automotor.
B. SIGLAS ANSI : American National Standard Institute. ASME : American Standard Mechanical Engineers. API : American Petroleum Institute. CEP : Código Eléctrico del Perú. DGH : Dirección General de Hidrocarburos. DREM : Dirección Regional de Energía y Minas. FM : Factory Mutual. GLP : Gas Licuado de Petróleo. INDECOPI : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual.
a través de la DGH y de OSINERG en cuanto a la fiscalización de las actividades. aprobado por Decreto Supremo No 005-97-EM. UIT : Unidad Impositiva Tributaria. No 25763. No 012-93-EM.L. Igualmente. para las Actividades Energéticas y sus normas modificatorias y complementarias.P. de conformidad con lo establecido en la Ley No 26734 y su Reglamento.Sin perjuicio de lo establecido en los dispositivos legales vigentes. corresponde a OSINERG. 117 h). a las Municipalidades. Concordancias: D. 25763
.U. NPGA : National Propane Gas Association. de conformidad con el Reglamento de Empresas de Auditoría.
AUTORIDADES COMPETENTES Artículo 3o. y sus normas modificatorias y complementarias.MEM : Ministerio de Energía y Minas..
EMPRESAS DE AUDITORIA Artículo 4o.La aplicación del presente Reglamento corresponde al Ministerio de Energía y Minas.. 120. sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a INDECOPI.Empresas de Auditoría e Inspectoría D. el cumplimiento del presente Reglamento para el ejercicio de la facultad fiscalizadora en el desarrollo de las actividades.Compl.P. podrá efectuarse directamente o a través de Empresas de Auditoría. a la Policía Nacional y a los Consejos Transitorios de Administración Regional... NFPA : National Fire Protection Association. UL : Underwriters Laboratories Inc. sin perjuicio de lo establecido en los dispositivos legales vigentes. OSINERG : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.L. 2a y 3a Disp.S.Reglamento del D. de E. RNC : Reglamento Nacional de Construcción.L.A.G.: Art. Concordancias: R. NTP : Norma Técnica Peruana. el cumplimiento del presente Reglamento para el ejercicio de la facultad concedente por la DGH.
.P.A.: 2a Disp.Transit.U.G.R.L. de E.P.
Para autorizar la instalación de un Gasocentro. podrá comercializar GLP para uso automotor. el interesado deberá presentar a la Municipalidad Provincial de la jurisdicción donde está localizado el terreno. requisitos.A. Concordancias: R..GASOCENTROS
REQUISITOS Artículo 5o. Copia del estatuto social.G.TITULO III DE LOS REQUISITOS PARA INSTALAR Y OPERAR ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE GLP PARA USO AUTOMOTOR . Para lo cual.Transit. de E. cercos. accesos.: Art. 4..000 2. nacionalidad y domicilio real del interesado. 43. según se trate de Lima y el Callao o el resto del país.P. 1 a)
ESTUDIOS DE RIESGOS Artículo 6o. entre otros. c.U. Plano de distribución general del proyecto. lo siguiente: 1. acompañada del informe favorable de una Empresa de Auditoría. nacional o extranjera.: Art. que cumpla con las disposiciones legales vigentes y las contenidas en el presente Reglamento.. de E. si se trata de persona jurídica. b.
DOCUMENTOS A PRESENTAR Artículo 7o. de acuerdo con las disposiciones legales vigentes respectivas.Previa a la solicitud de instalación de un Gasocentro. Plano de zonificación general vigente. 1a Disp. información y/o documentos siguientes: a.U.P.L. correspondientes. Plano de ubicación del terreno a escala 1:10. Nombre. Dispensadores. respectivamente. copia de la Libreta Electoral si se trata de persona natural.L. otros establecimientos o servicios. zona de tanques.G. Certificado de Compatibilidad de Uso y Certificado de Alineamiento. señalando las partes más importantes tales como. para su evaluación y posterior aprobación por Resolución Directoral. o. el interesado debe presentar una solicitud a la DGH o a las DREM. con los datos.P. etc. en escala 1:100. Concordancias: R. el interesado deberá presentar a la DGH el EIA y el Estudio de Riesgos. Memoria descriptiva del proyecto.Toda persona natural o jurídica.P. oficinas.
así como. con los radios de giro establecidos y. indicando la sección vial.Ubicación en escala 1:500 con indicación de carreteras. Planos de:
1. religiosos. Fotos del terreno y áreas circundantes. todo otro plano que sea necesario para definir el proyecto. 5. incluyendo la red de agua pública con indicación de los dos hidrantes o grifos contraincendios más cercanos. de los tanques con sus respectivas capacidades. ingreso y salida a las islas de despacho. lugares de patrimonio cultural.Instalación mecánica de tanques. postes y torres que conducen cables de media y alta tensión. Especificaciones técnicas de materiales y de construcción.Instalaciones eléctricas. g. l. 8.Situación en escala 1:5.Instalaciones sanitarias. establecimientos penitenciarios. Plan de Contingencia. 9.G. de E. Relación de profesionales responsables del proyecto. restaurantes.U. cines.P. m. reservas nacionales. estaciones y subestaciones eléctricas.Sistemas de seguridad contra incendios a escala 1:100. Cronograma de ejecución del proyecto. 7. zonas de lubricación. islas. en un área tal que demuestre que la ubicación propuesta no infringe las disposiciones del presente Reglamento.d. según sea el caso. e. 3. 4. pistas. incluyendo los sistemas y equipos de seguridad.Circulación señalando los recorridos de ingreso y salida al Gasocentro. 6. tuberías de GLP.A.L. Copia certificada del título de propiedad del terreno o de la minuta de compraventa del terreno legalizado o del contrato de arrendamiento del terreno legalizado o del contrato de cesión de uso del terreno legalizado. en general. con indicación de centros asistenciales.: Art. oficinas y otros contemplados para diferentes servicios. comisarías. veredas. Concordancias: R. incluyendo detalle de separador de grasas. zonas militares y policiales. mercados. j. Dispensadores y accesorios. 117 c)
FORMALIDAD DE LOS PLANOS
. en caso de incluir el servicio de lavado y engrase. centro de transformación y transformadores eléctricos. lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal para tal fin. i. Memoria descriptiva del proyecto. 2. semáforos.Obras civiles que sean aplicables al proyecto. calles. Copias simples de las Resoluciones Directorales que aprobaron sus EIA y Estudio de Riesgos. k.Distribución en escala 1:100. h. educacionales. aire comprimido. correspondientes. centros comerciales. f. edificios u otras instalaciones. teatros. para la etapa de instalación. Metrados referenciales.000.P. Dispensadores. 8.
El indicado plazo podrá ser prorrogado por la DGH o la DREM.. De existir observación dicha Resolución Directoral se expedirá dentro de los diez (10) días útiles siguientes de presentada la subsanación. emitida por la DGH o DREM. requisitos. 32..L. Los planos definitivos de la obra debidamente aprobados por la DGH. el interesado no hubiere iniciado las obras correspondientes. el interesado presentará a la DGH o DREM.. una solicitud para la autorización de uso y funcionamiento del Gasocentro. previa justificación debidamente documentada. según corresponda.Los planos requeridos en el Artículo 7o deben ser presentados en copias legibles. Concordancias: R.G. Con la Licencia Municipal de Construcción y la Resolución Directoral de Autorización de Instalación expedida por la DGH o por la DREM respectiva. la DGH en Lima y Callao. de Municip.U. hasta un máximo de noventa (90) días calendario adicionales. 117 c)
LICENCIA DE CONSTRUCCION Artículo 10o. emitirán la Resolución Directoral de Autorización de Instalación del Gasocentro. luego de efectuada la evaluación correspondiente. y las DREM en el resto del país.Una vez concluida la etapa de instalación.Con el informe favorable de la Empresa de Auditoría.. 117 c) CADUCIDAD DE LA AUTORIZACION Artículo 11o. el interesado procederá a ejecutar el proyecto de acuerdo al RNC y a lo que dispone el presente Reglamento. 31.: 65 11). en un plazo no mayor de veinte (20) días útiles siguientes de presentada la solicitud. el interesado deberá presentar. siempre y cuando ésta lo amerite.
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION DE USO Y FUNCIONAMIENTO Artículo 12o. dicha Autorización quedará sin efecto. 7. según corresponda. acompañando lo siguiente: a. y la Resolución Directoral de Autorización de Instalación. de E. según sea el caso.A.P. el Certificado de Compatibilidad de Uso y el Certificado de Alineamiento.O.Artículo 8o.: Art.
RESOLUCION DE AUTORIZACION DE INSTALACION DEL GASOCENTRO Artículo 9o. acompañado de los datos.Para solicitar la Licencia de Construcción. más los planos de distribución general y los de detalle de las obras civiles. otorgados por la Municipalidad Provincial.
. Concordancias: L.Si dentro de noventa (90) días calendario de recibida la Resolución Directoral de Autorización de Instalación. a la Municipalidad Distrital de la jurisdicción respectiva.. información y/o documentos señalados en el Artículo 7o. en caso de no existir observación alguna al proyecto. firmados por el solicitante o representante legal y el/los profesional(es) colegiado(s) debidamente registrado(s) y hábil(es) en su(s) respectiva(s) especialidad(es).P.
La DGH o la DREM.
.P. acompañando el Certificado de Compatibilidad de Uso y el Certificado de Alineamiento. información y/o documentos. durante la operación. la Licencia de Funcionamiento respectiva. De existir observación. El Certificado de Conformidad de Obras Civiles. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Artículo 14o.En caso de requerirse la modificación y/o ampliación de las instalaciones de un Gasocentro. luego de efectuada la evaluación correspondiente.L. no se presentó ninguna fuga u otra anomalía. 7o.P. el interesado deberá tramitar ante la Municipalidad Distrital de la jurisdicción que corresponda. contenidos en los Artículos 6o. emitirán la Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento. para lo cual deberá haberse efectuado como mínimo tres (3) pruebas operativas continuas de todo el sistema. Copia simple de la Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento.G. 8o y 9o del presente Reglamento. otorgados por la Municipalidad Provincial respectiva. de ser el caso. por parte del profesional o de la Empresa que efectuó el citado Estudio.Una vez obtenida la Licencia Municipal de Funcionamiento. demostrado que. Plan de Contingencia para el Gasocentro autorizado. siempre y cuando ésta lo amerite. d. La Licencia Municipal de Funcionamiento.Con Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento. La Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros. luego de haber verificado y constatado que las instalaciones y las operaciones se realizarán de acuerdo a las normas de seguridad. 117 b). autorización de modificación y/o ampliación ante la DGH o la DREM.Compl. previo al inicio de la obra. b. el interesado deberá solicitar y obtener. d. aquellos requisitos. de acuerdo con el presente Reglamento. dicha Resolución Directoral se expedirá dentro de los diez (10) días útiles siguientes de presentada la subsanación. en caso de no existir observación alguna.U.. TRAMITE DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Artículo 13o. emitido por el Municipio correspondiente.. según corresponda.: Art. El informe favorable de la Empresa de Auditoría. e. según sea el caso. en un plazo no mayor de veinte (20) días útiles siguientes de presentada la solicitud. Concordancias: R. El Certificado del cumplimiento de las recomendaciones del Estudio de Riesgos. adjuntando. acompañando los documentos siguientes: a.b. Fotos de detalle de las instalaciones. MODIFICACION Y/O AMPLIACION DE INSTALACIONES Artículo 15o. y. c. de E.. c. el interesado presentará una solicitud a la DGH con el objeto de proceder a inscribirse en el Registro de la Dirección General de Hidrocarburos.A. 1a Disp.
por parte del interesado.P. 7o. según corresponda.: Art.A. ACCIONES LEGALES Artículo 17o.P. 117 a)
.Concordancias: R.: Art. Concordancias: R.G.L. 117 e)
ESTACIONES DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Artículo 16o.L. la presentación de un documento falso o falsificado. fotos.L. a efectos de llevar a cabo la obtención de cualquier de las autorizaciones contempladas en el presente Reglamento. 8o y 9o del presente Reglamento. tendrán carácter de declaración jurada.G. DOCUMENTACION FALSA. etc. para la instalación de un Gasocentro.U..A. la correspondiente autorización ante la DGH o la DREM. según corresponda.Todos los documentos. En consecuencia.U.. de E.G.P. presentados ante la DGH o la DREM. tales como copias.P. informes. datos. asumiendo aquél las acciones legales a que hubiere lugar.A. previamente. deberán solicitar y obtener.: Art. será de su exclusiva responsabilidad.Las Estaciones de Servicios de Combustibles Líquidos que deseen comercializar GLP para uso automotor. acompañando los informes que certifiquen que las condiciones del local cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 6o. de E.P. de E.. 92
DECLARACION JURADAS.U.P. Concordancias: R.
con la asesoría de un profesional en prevención de riesgos. b. debe estar en forma permanente. mientras el Gasocentro se encuentra prestando servicio al público. cuarteles. estando obligado a cumplir con las disposiciones legales contenidas en el presente Reglamento. se exigirán distancias mínimas. lugares de espectáculos públicos. estando. 22
DISTANCIAS MINIMAS Artículo 19o.A.P.. que tengan Licencia Municipal para tal fin. Concordancias: R. iglesia.El responsable de las condiciones de seguridad de un Gasocentro. supermercados. igualmente. para el caso de los tanques. mercados. establecimientos penitenciarios. Cincuenta (50) metros de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos. de E.
DISTANCIAS ENTRE GASOCENTROS Y/O UNA PLANTA ENVASADORA Artículo 20o. que serán medidas como las proyecciones horizontales en el suelo y se tomarán referidas al Dispensador.Entre un Gasocentro y otro Gasocentro y/o una Planta Envasadora de GLP. 1 b). comisarías o zonas policiales.U.L. aéreos. zonas militares. cine. Dicha mención se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases. teatro.TITULO IV DE LA SEGURIDAD DE LOS GASOCENTROS CAPITULO I NORMAS PARA LA CONSTRUCCION Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
CONDICIONES DE SEGURIDAD. clínica.G.. por lo menos. hospital.. Dichas distancias mínimas serán las siguientes: a. Asimismo. Cincuenta (50) metros del límite de propiedad de un predio destinado o con un proyecto aprobado para un centro educativo.: Art. además.Para otorgar Resolución Directoral de Autorización de Instalación de un Gasocentro en zonas urbanas. obligado a cumplir con las disposiciones legales que sean aplicables. es el propietario/operador. un supervisor entrenado en operaciones y seguridad en el manejo de GLP. al punto de descarga de la válvula de seguridad y a las conexiones de carga a los tanques. las distancias mínimas serán de: CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO DISTANCIA DE UN GASOCENTRO Y/O PLANTA ENVASADORA DE GLP
. SUPERVISOR Artículo 18o. Todo Gasocentro debe contar.P.
) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se ubicará el Gasocentro.00 m.) para las carreteras secundarias.. c.) para las carreteras principales y cien metros (100.
.P. + 10 a 20 m3 150 m. independientes de la vía principal. cuya longitud mínima será de veinticinco metros (25.. independientemente de su capacidad. éstos se ubicarán a una distancia mínima de cien metros (100. que vienen a ser las vías de ingreso y/o salida de los vehículos.) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se proyecta ubicar el Gasocentro. con el fin de disponer de espacio suficiente para la construcción de pistas de servicio. Los Gasocentros se ubicarán en caso de intersecciones a nivel. mediante la construcción de sardineles pintados con pintura de fácil visibilidad diurna y nocturna.00 m.A. las pistas de servicio. en sótanos de cualquier tipo.
TANQUES ENTERRADOS O MONTICULADOS Artículo 21o.).Los Gasocentros deberán construirse a cielo abierto. en caso de fugas. Se prohíbe cualquier autorización para la instalación de Gasocentros en vía pública. Deberá limitarse claramente. Los Gasocentros sólo podrán tener acceso a la carretera mediante dos pistas de servicio de desaceleración y aceleración (entrada y salida).Hasta 10 m3 100 m. tanto para el ingreso o salida. d. área de tanques.. 117 c)
GASOCENTROS A LO LARGO DE LAS CARRETERAS Artículo 23o. a una distancia del centro de intersección no menor de doscientos metros (200. TANQUES DE LOS GASOCENTROS DE CARRETERAS Artículo 24o. b.: Art. a fin que el tránsito vehicular quede canalizado y sólo pueda utilizarse.Los Gasocentros ubicados a lo largo de las carreteras tendrán sus construcciones (oficinas. la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio.00 m. Los Dispensadores se ubicarán a una distancia mínima de viente metros (20. ni en terrenos que impidan una adecuada ventilación y dispersión de los vapores de GLP.).) a una distancia mínima de veinticinco metros (25.G.En los casos de los tanques enterrados o monticulados.Los Gasocentros que se construyan a lo largo de las carreteras deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: a. etc.U.L.. + 20 a 40 m3 250 m. desde el límite de propiedad de otro Gasocentro y/o de una Planta Envasadora de GLP.00 m.00 m. No está permitida su construcción en la parte baja de edificios. de E. Concordancias: R.P.00 m. CONSTRUCCION DE LOS GASOCENTROS Artículo 22o.
) para vehículos de carga y autobuses. con una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas veredas. el ancho de las entradas y salidas no podrán exceder de doce metros (12.00 m.00 m..00 m. del espacio destinado al ingreso y salida de vehículo. más de una entrada y una salida. En las zonas colindantes con las vías de tránsito.) para los demás vehículos.Todo Gasocentro no podrá tener sobre la misma calle..00 m. La entrada o salida afectará solamente a la vereda que da frente a la propiedad utilizada. en zona urbana. en cuya zona la vereda tendrá la mitad de la altura prevista.Para los Gasocentros ubicados en zonas urbanas. el radio mínimo será de catorce metros (14.) como mínimo y ocho metros (8. en el caso de carreteras el ángulo de entrada y salida de los Gasocentros será de treinta grados (30o) sexagesimales.. el área mínima de terreno estará en función del radio de giro por cada isla dentro del Gasocentro. RETIRO MINIMO Artículo 26o. IMPOSIBILIDAD DE TENER MAS DE UNA ENTRADA Y SALIDA SOBRE LA MISMA CALLE Artículo 29o. ANGULO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS Artículo 28o. El ángulo se medirá desde el alineamiento del borde interior de la vereda. Los Gasocentros que no satisfagan el radio mínimo de giro de catorce metros (14. medida perpendicularmente al eje de las mismas.
ISLA DE DISPENSADORES.00 m. con excepción. no pudiendo hacer uso de las esquinas para ingresos y salidas.) a partir del borde interior de la vereda. medidas perpendicularmente al eje de las mismas.Para la isla de Dispensadores en zonas urbanas. TECHADO DE LOS DISPENSADORES Artículo 30o. el área de terreno estará en función de las especificaciones anotadas en los Artículos 23o y 24o.).) como máximo. respecto de la vereda más baja con la calzada. deberán mantenerse o construirse veredas o sardineles.. y de seis metros y cincuenta centímetros (6. ZONAS URBANAS. el ancho de las entradas y de salidas será de seis metros (6. medidas tomadas dentro de la proyección del límite de propiedad a la calzada. el retiro mínimo será de cinco metros (5.En las áreas urbanas.) no podrán prestar servicio a vehículos de carga y autobuses.En caso se desee techar las zonas adyacentes a los Dispensadores o grupos
. y los radios de giro deberán ser tomados íntegramente dentro de la propiedad.00 m.50 m. de los Gasocentros.. será de cuarenta y cinco grados (45o) sexagesimales como máximo y de treinta grados (30o) sexagesimales como mínimo. siendo obligatorio tener una entrada y una salida por la misma calle.El ángulo de las entradas y salidas de los Gasocentros. y están obligados a colocar un aviso conteniendo tal prohibición.. AREAS URBANAS.GASOCENTROS UBICADOS EN ZONAS URBANAS Artículo 25o. de acuerdo al ancho y nivel fijados por el Departamento de Obras del Municipio Distrital. En carreteras. Para los gasocentros que se ubiquen en las carreteras. ANCHO DE ENTRADAS Y SALIDAS Artículo 27o.
MATERIAL UTILIZADO Artículo 31o.00 m.90 m.. la altura mínima será de cuatro metros y noventa centímetros (4.) de los puntos de transferencia de GLP.Todo el material de construcción utilizado en los Gasocentros debe ser no combustible dentro de un radio de diez metros (10. APLICACION DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCION Artículo 32o. El techo deberá ser de material resistente a fuego y todas las instalaciones eléctricas deberán ser a prueba de explosión incluyendo la luminaria utilizada.. para otorgar las autorizaciones de construcción e instalación se regirá por el RNC vigente.En lo no previsto en este Reglamento.de Dispensadores donde se detienen los vehículos para su servicio.
en los Gasocentros. Entre otros datos. para recipientes a presión. División 1 o División 2. y. Presión de prueba hidrostática. podrán ser
. Capacidad total del tanque. Porcentaje de radiografiado del cien por ciento (100%) de la soldadura.. fabricados y probados.P. Concordancias: R.CAPITULO II TANQUES DE ALMACENAMIENTO
NORMAS TECNICAS Artículo 33o. c. CERTIFICACION ACREDITADA POR EL INDECOPI Artículo 34o.L.Los tanques de almacenamiento de GLP.G. de E. lo cual será acreditado mediante certificados otorgados por organismos de certificación acreditados ante INDECOPI. f..P. Nombre del Fabricante. Tipo de acero utilizado. Presión de diseño h. de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruana emitida por INDECOPI. Fecha de fabricación. Toda la información deberá estar estampada en placa visible. el Certificado indicará lo siguiente: a.
REQUISITO PARA LA INSTALACION DE LOS TANQUES Artículo 35o. b. en caso de ausencia.. Presión de operación. por lo establecido en el Código ASME Sección VIII. g.: Art. 51
TANQUES DE ALMACENAMIENTO. ESPECIFICACIONES TECNICAS.U. e. d.A. Normas de diseño y fabricación.Los Gasocentros únicamente operarán con tanques de almacenamiento que hayan sido fabricados de acuerdo a especificaciones que señalan las normas mencionadas en el artículo anterior.Los Gasocentros deben tener tanques de almacenamiento de GLP diseñados. i. adherida al tanque de almacenamiento.
Nombre del fabricante. Fecha de las pruebas realizadas. en función de lo que defina el Estudio de Riesgos. Válvula check en las conexiones de entrada de GLP al tanque. e. g. en el que se consignará la siguiente información: a. b. Toda línea de purga no será menor a 1. válvulas de exceso de flujo en todas las conexiones de salida de GLP.instalados a nivel de piso a una altura máxima de un metro (1.) del nivel inferior del tanque. (3/4 de pulgada) en tubo de Cédula 80 (soldada) y deberá contar con doble válvula. excepto en las conexiones que corresponden a válvulas de seguridad (Válvulas Nivel Líquido). f. h. Fecha de instalación.Los tanques de almacenamiento. instalados en los Gasocentros. LIBRO DE REGISTRO DE INSPECCIONES Artículo 37o. Manómetro calibrado con conexión a la fase de vapor. d.30 m. Ubicación a nivel de piso o enterrado. como mínimo. y la segunda válvula contará con un tapón roscado en el extremo libre. a. Fecha de fabricación. CERTIFICACION DEL FABRICANTE
Artículo 36o. se debe contar con la certificación de que éste ha sido construido para tal condición. si ésta supera un orificio interno No 54. Medidor de nivel con indicador local. c. incluyendo la conexión del manómetro.. Si la instalación del tanque de almacenamiento será enterrado o monticulado. d. con los siguientes accesorios. con un rango de cero (0) a trescientas (300) libras por pulgada cuadrada (psi) como mínimo. Número de serie. Fecha y resultados de las inspecciones. b. e. c. Línea a tierra para descarga de corriente estática.
. Termómetro ubicado en el nivel mínimo del líquido. Reparaciones efectuadas a los accesorios. f. según corresponda. autorizado por la DGH o la DREM.00 m.. separadas como mínimo 0.Cada tanque de almacenamiento de GLP debe contar con un Libro de Registro de Inspecciones. j. Cambio de ubicación. deben contar con la certificación del fabricantes y. i. enterrados o monticulados. Descripción y resultados de las pruebas realizadas.905 cm.
010. El tanque haya estado expuesto al fuego. inundaciones y otros casos fortuitos.Los tanques de almacenamiento en los Gasocentros. sobre fondo vivamente contrastante. PRUEBAS E INSPECCIONES Artículo 40o.
OBLIGACION DE GRABARA LA FRASE "GAS COMBUSTIBLE. incluyendo verificación de la protección catódica contra la corrosión. la frase "GAS COMBUSTIBLE. Se instale un tanque nuevo.
CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GLP Artículo 39o.4. Adicionalmente. deberá señalizarse con el símbolo pictórico (rombo) de la Norma Técnica Peruana No 399. la revisión total. conforme se señala en el Artículo 35o del presente Reglamento. Se reparen. inscrita en el Registro de la DGH. d. f. NO FUMAR" en letras de imprenta perfectamente visibles.Cada tanque de almacenamiento de los Gasocentros no podrá tener una capacidad menor al equivalente de cinco metros cúbicos (5 m3) de capacidad de agua y la máxima capacidad total instalada en un Gasocentro no podrá superar el equivalente de cuarenta metros cúbicos (40 m3) de capacidad de agua. número de las Naciones Unidas (UN 1075) y la simbología de NFPA 49/325M (1. almacenamiento y despacho de GLP para vehículos. c. reemplacen o trasladen los accesorios conformantes de todo el sistema de recepción. para el mantenimiento. según lo indicado por la Norma Técnica Peruana No 399. debidamente suscritos..015. de todos los tanques y accesorios. instalados a nivel de piso.Las pruebas e inspecciones a que se refiere el artículo anterior deberán realizarse de acuerdo a la normatividad técnica vigente y cuando se den las siguientes condiciones: a. Se reinstale un tanque trasladado de otro lugar..Los propietarios u operadores de los Gasocentros deberán contratar a un profesional o una empresa especializada en mantenimiento de instalaciones de GLP.. de acuerdo a lo que establecen las normas técnicas vigentes. e. No se conozcan los resultados de las pruebas realizadas anteriormente. NO FUMAR" Artículo 41o. si fuera el caso.0). vibraciones u otros movimientos. deben tener pintado. b.
.. Las pruebas realizadas deberán anotarse en el Libro de Registro de Inspecciones y la entidad que las realiza deberá emitir los certificados correspondientes. El tanque haya sufrido daños por sismos.CAPACIDAD MINIMA DE LOS TANQUES Artículo 38o. en el cuerpo del mismo. pruebas de presión hidrostática y medición de espesor. inspeccionen.
MINIMA PROFUNDIDAD DE LA PARTE SUPERIOR DE UN TANQUE Artículo 46o.30 m.Los tanques para almacenamiento de GLP se instalarán sobre bases de concreto armado o mampostería. API Std.
. vibraciones. FORMA DE INSTALACION DE LOS TANQUES Artículo 44o. UL 142. deben estar separados del área de despacho y de las demás instalaciones del establecimiento por una pared deflectora de material noble y resistente al fuego. ZONA DE SEGURIDAD DELIMITADA Artículo 42o. La transferencia de GLP líquido a tanques debe tener un punto de carga en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP. API 650. El panel contendrá.La mínima profundidad de la parte superior de un tanque con relación al enterrado deberá ser de sesenta centímetros (0. tales como efectos sísmicos. a una distancia de tres metros (3.. Los soportes serán diseñados considerando grado ocho (8) en la escala sísmica de Mercalli Modificada. y de fácil acceso en caso de presentarse una situación de emergencia. respecto a la proyección horizontal del tanque más cercano. igualmente el símbolo pictórico (rombo) y la simbología a que se hace referencia en el párrafo precedente. con las frase "GAS COMBUSTIBLE.60 m. 2510A. donde estén ubicados los tanques instalados a nivel del piso.) de la proyección horizontal del tanque o de la base del talud.El Estudio de Riesgos definirá si el ambiente.En el área donde se encuentren instalados los tanques enterrados o monticulados deben colocarse paneles externos.Los tanques de almacenamiento instalados a nivel del piso. API 12F. según lo indicado por la Norma Técnica Peruana No 399. como mínimo..). Los tanques deben ser construidos de acuerdo a reconocidos estándares de diseño como: ASME Sección VIII División 1 o División 2. API 12D.. 620.. etc. específicas para tal fin y estar provistos de protección catódica y protección anticorrosiva. deben estar protegidas adecuadamente.). tal como arena de río o polvillo de cantera.010.) y máxima de dos metros (2.75 m. con un espesor de treinta centímetros (0. térmicos. enterrados o monticulados. asimismo. 2510. Las bases y los soportes deben diseñarse considerando todos los esfuerzos que pueden existir.00 m. deben estar protegidos por defensas contra impacto.) y estar a una distancia de un metro (1. sobre fondo vivamente contrastante. API Std. UL 1316. y deben estar cubiertos por material no corrosivo.. ESTUDIO DE RIESGOS Artículo 43o. Está prohibido el tránsito vehicular sobre el área de tanques enterrados. Las válvulas y accesorios del tanque deben ser accesibles para la operación y mantenimiento. NO FUMAR" en letras de imprenta perfectamente visibles. para lo cual.0 m. o sus equivalentes. el área respectiva debe estar señalizada y protegida con barreras físicas.) como mínimo. API 12B. API Std.Los tanques enterrados o monticulados deben ser diseñados y construidos de acuerdo con las Normas ASME. y. deben estar colocados dentro de una zona de seguridad delimitada por una cerca metálica de reja o malla. la misma que debe tener una altura mínima de un metro y setenticinco centímetros (1.00 m. UL 58. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ASME Artículo 45o.
revisadas y calibradas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. DISTANCIAS MINIMAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Artículo 51o..5 1.00 m.5
. donde puedan existir atmósferas dentro del rango de explosividad. El sistema de descarga debe ser vertical. del tanque de almacenamiento se ubicarán en una posición que permita su fácil lectura para el operador. en los tanques instalados a nivel del piso.00 m. que se encuentran sobre los cuatro metros y sesenta centímetros (4.Las válvulas de seguridad de los tanques para el uso de GLP. la que sea más elevada.0 De + 10 a 40 15.5 1.60 m. etc. DISTANCIAS Artículo 47o.60 m.Las distancias mínimas de los tanques de almacenamiento a los límites (frontal.) a las conexiones de carga a los tanques o a los puntos de descarga de la válvula de seguridad... como manómetros. termómetros.00 m. debe contarse con una escalerilla fija metálica o de material no combustible. deben ser aprobadas y certificadas por el fabricante. VALVULAS DE SEGURIDAD Artículo 48o.
LECTURA DE MEDIDORES Artículo 50o..
INSTRUMENTOS DE LECTURA Artículo 49o.) deben estar ubicados a una distancia no menor a siete metros y sesenta centímetros (7.Los puntos de carga de los tanques deben ubicarse a una distancia mínima de diez metros (10. Las subestaciones eléctricas o los transformadores eléctricos elevados.) del nivel del piso o del punto superior del tanque.Para facilitar la lectura de los medidores de nivel de líquido.. entubado y a una altura mínima de dos metros (2.) de los edificios más cercanos.0 5. laterales y posterior) de la propiedad del Gasocentro.PUNTOS DE CARGA DE LOS TANQUES. lo cual debe constar en el Libro de Registro de Inspecciones. Estas válvulas deben ser inspeccionadas. serán las siguientes: DISTANCIA EN METROS Capacidad de Al límite de la Entre tanques agua del Tanque Propiedad Contiguos de GLP m3 A nivel Enterrado A nivel Enterrado del piso del piso De 5 a 10 8.0 1. que no deberá presentar obstáculo al fácil acceso a las válvulas.. y deben estar entubadas y protegidas del ingreso de elementos extraños.) con respecto a la proyección horizontal de las líneas aéreas que conduzcan electricidad de media o alta tensión y a una distancia mínima de ocho metros (8.Los instrumentos de lectura.0 5.0 1.
Todos los camiones deberán contar obligatoriamente con silenciador matachispas. Se debe considerar y tomar precauciones especiales sobre el efecto que puedan tener sobre ellas las cargas originadas por el tránsito y movimientos sísmicos. Estas pruebas deben ser auditadas por una Empresa de Auditoría.Todas las tuberías. la profundidad mínima será de sesenta centímetros (0. a conectarse en el punto de llenado. la que sea mayor. con recubrimiento anticorrosivo con acabado en pintura amarilla ocre.60 m. accesorios y válvulas deben ser probadas luego de su montaje. PROFUNDIDAD MINIMA Artículo 52o. Deben tener señalización en superficie para protegerlas de futuras excavaciones.Cuando se instalen tuberías enterradas. MATERIAL A UTILIZAR Artículo 53o.5) la presión de trabajo o la presión de vapor más alta esperada.La descarga de GLP desde los Camiones Tanque a los tanques de almacenamiento se efectuará por medio de bombas de GLP fijas e incorporadas en el mismo camión tanque y mangueras con conexiones de ajuste hermético. y cubierta de un material no corrosivo. El dispositivo aliviador de presión descargará a la atmósfera. de acuerdo a la norma NFPA 58. Deben tener un punto de fusión sobre los quinientos treintiocho grados centígrados (538oC) y ser de metal u otro material adecuado confinado en el metal.Se instalará una válvula de seguridad o de alivio con capacidad de descarga adecuada en los tramos de tubería en que pueda quedar atrapado el GLP en su fase líquida. en su fase líquida y de vapor. En las pruebas hidrostáticas se aplicarán presiones que no sean inferiores a una y media veces (1. y deben garantizar hermeticidad. ESTACIONAMIENTO DEL CAMION TANQUE
.Las empaquetaduras de las conexiones deben ser de material resistente al fuego y al GLP. que sean autorizadas o certificadas por el fabricante para usar GLP.012).) bajo el nivel del piso y contará con protección catódica. las siglas GLP y flechas que indiquen el sentido del flujo. La presión de apertura no debe ser menor de cuatrocientas libras por pulgada cuadrada (400 psi) ni mayor de quinientos libras por pulgada cuadrada (500 psi). DESCARGA DE GLP DESDE LOS CAMIONES TANQUE Artículo 56o. INDECOPI S-3 (NTP 399. pintado en negro por cada metro de tubería. PRUEBAS HIDROSTATICAS Artículo 54o.30 m. Se debe disponer que la descarga se efectúe en un lugar apropiado y en forma segura...CAPITULO III NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES
INSTALACION DE TUBERIAS... ACCESORIOS Y VALVULAS.) como mínimo. TUBERIAS.. entre las válvulas de cierre. VALVULA DE SEGURIDAD O DE ALIVIO Artículo 55o.
EMPAQUETADURA DE LAS CONEXIONES. señalado en el Artículo 47o. tal como arena de río o polvo de cantera con un espesor de treinta centímetros (0.
estando terminantemente prohibido estacionarse en la vía pública. quedando de esta forma.) desde la unión de la manguera con válvula de desconexión rápida hasta la línea en que se instalará la válvula de cierre de emergencia en un tramo sin obstrucciones. e. deben protegerse con tapón o capuchón adecuado.Artículo 57o..) ni mayor de treinta metros (30. Cierre automático a través de un activador térmico. d. debilitando dichos puntos de contacto.La tubería en la que se instale la válvula de cierre de emergencia tendrá un anclaje instalado de manera tal que.En la instalación para el abastecimiento de los tanques de almacenamiento próximos a la manguera de carga. éstos deben tener una temperatura de fusión que no supere los cien grados centígrados (100o). FORMA DE DESCARGA DEL CAMION TANQUE Artículo 60o. si por alguna causa se produjera una tracción excesiva.Toda operación de descarga del Camión Tanque a los tanques de almacenamiento del Gasocentro.) del punto de llenado y orientado hacia la zona de salida del establecimiento. Cuando el punto de transferencia esté ubicado en una zona que implique riesgo durante la recepción. intacto el sistema. durante el tiempo que no estén en uso. el daño que éste pudiera ocasionar ocurra en la manguera con la válvula de desconexión rápida.00 m. No está permitido el uso de tuberías rígidas con codos giratorios.
. El elemento sensible de la válvula que actúa térmicamente debe quedar a no más de un metro y cincuenta centímetros (1. debidamente calzado con tacos. que la manguera esté libre de dobleces tanto cuando está en uso como cuando no se emplea. Debe evitarse que las mangueras de descarga se maltratan por rozamiento o fricción contra el piso u otra superficie. Las tomas.50 m. De emplearse elementos fusibles. debe cumplir con lo siguiente: a... b. Cierre manual desde una distancia remota. debe haber una válvula de desconexión rápida (pull away) y una válvula de cierre de emergencia (shut off).00 m.El Camión Tanque que abastece GLP a los Gasocentros deberá estacionarse dentro de las instalaciones del Gasocentro.. c. El Camión Tanque debe estar permanentemente conectado a una línea a tierra. Cierre manual en el sitio de la instalación. f.
TUBERIA EN LA QUE SE INSTALE LA VALVULA DE CIERRE DE EMERGENCIA Artículo 59o. la que contará con lo siguiente: a. b. que le permita la descarga de electricidad estática.
ALMACENAMIENTO PROXIMOS A LA MANGUERA DE CARGA Artículo 58o. a una distancia no menor de tres metros (3. La conexión debe ser tal. se deberá suspender la atención. c.
etc.g. Podrán usarse tuberías metálicas flexibles para la interconexión entre recipientes fijos. excepto en las líneas de diámetros pequeños como las líneas de instrumentación. e. Todos los materiales. Cuando el Camión Tanque esté descargando GLP en el Gasocentro..
.. PROTECCION Artículo 61o. f. filtros. empaques. b. deben ser adecuados para el servicio de GLP y estarán marcados con la presión máxima de trabajo.2) Edición 1995. los siguientes: cédula 80 para instalaciones roscadas y cédula 40 para instalaciones soldadas. medidores. h. no se permitirá el ingreso de vehículos. g. incluyendo las válvulas. Las bombas. Las válvulas de cierre más cercanas al tanque y las válvulas de alivio serán de acero o metal con punto de fusión mayor a 1500oF (815oC). también se podrá considerar como espesores mínimos de tuberías de acero al carbono. c.. así como lo indicado a continuación: a. El espesor de las tuberías será igual o mayor que lo indicado por las normas de ANSI B31.4.
TOMAS Y SISTEMAS. Los accesorios soldados serán de acero. de acuerdo a lo que indica el NFPA 58 (2-3. Se debe utilizar tuberías de acero sin costura no menor de cédula 40. deben ser resistentes al GLP a las condiciones de servicio.Las tomas y el sistema se protegerán contra posibles golpes o deterioros causados por vehículos o personas. Los accesorios roscados y los coples serán de acero forjado Clase 300 (300 libras por pulgada cuadrada). en caso de ser aplicable. etc. las tuberías y facilidades deben satisfacer las normas o requisitos del ANSI B31. sellos.3. sin costura y de espesor o cédula similar a la tubería que conecta. Las uniones de tuberías mayores a dos (2) pulgadas de diámetro nominal sólo podrán ser soldadas o bridadas.1. En líneas con bajas temperaturas de servicio no se podrán usar uniones roscadas.En los tanques de almacenamiento de GLP. Se deben colocar tranqueras o avisos adecuadamente identificados para su fácil visibilidad a cualquier hora del día o de la noche.3 o del ANSI B31.
TUBERIAS Y FACILIDADES Artículo 62o. d. para garantizar su integridad.
CAPITULO IV INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTRAS
DISEÑO Artículo 63o.... DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA Artículo 68o. de preferencia empotradas o enterradas. deberá accionar el sistema de agua contra incendio. Uno deberá ubicarse dentro del perímetro de seguridad y el otro más alejado de éste. en casos de emergencia.Las líneas de conducción de energía eléctrica deberán ser entubadas herméticamente. a fin de comprobar el estado de sus conductores y su aislamiento. a la vez. Los sistemas de almacenamiento de llenado y descarga de GLP deben tener conexión de descarga de electricidad estática a tierra. deberá ser mantenida durante toda la vida útil de las instalaciones.El diseño de las instalaciones eléctricas y la selección de los equipos y materiales que se empleen dentro de las zonas de tanques de almacenamiento y. última versión. deberá cumplir con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo D del Código Nacional de Electricidad o NFPA 70. actúen sobre las unidades de suministro de GLP distantes de ellas y fácilmente ubicables. según su ubicación. cuyos resultados deben reportarse en el Libro de Inspecciones del Gasocentro.Todo equipo eléctrico debe tener conexión a tierra para descarga de la corriente estática. Deberán cumplir y ser instaladas de acuerdo con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D del Código Nacional de Electricidad y NFPA 70.
LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA Artículo 64o..Deben instalarse no menos de dos (2 interruptores generales de corte de energía eléctrica para que. resistentes a la corrosión y a prueba de roedores.Las instalaciones eléctricas deben revisarse por lo menos una vez al año. Adicionalmente.. y. aislar todos los equipos eléctricos situados al interior del
REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Artículo 66o.Las instalaciones deben estar provistas de un dispositivo de parada de emergencia que permita.
INTERRUPTORES DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA Artículo 65o.. los cuales deberán contar con el certificado de fabricación que garantice dicha característica y estará indicada en la placa de los equipos. última versión.
CONEXION A TIERRA Artículo 67o. en general. en toda área o zona donde puedan existir vapores inflamables.
) del Dispensador. debe instalarse un sistema de pararrayos.
INSTALACIONES TELEFONICAS Artículo 71o.. siempre que estén dentro de un área clasificada como Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D. es obligatorio contar con otros medios para la iluminación eléctrica del Gasocentro.Las instalaciones telefónicas o de intercomunicación deben ser entubadas herméticamente..
SISTEMA DE PARARRAYOS Artículo 70o. diseñado adecuadamente para proteger la instalación.En los lugares donde no se cuente con servicio público de electricidad.) y no más de treinta metros (30.En los lugares donde puedan ocurrir o existan tormentas eléctricas. a no menos de seis metros (6.establecimiento y cerrar las válvulas más cercanas al Dispensador (válvula solenoide) situadas en las tuberías de unión entre el Dispensador y el tanque de almacenamiento (fase líquida y gaseosa)..
OBLIGACION DE CONTAR CON ILUMINACION ELECTRICA Artículo 69o.00 m. empotradas o enterradas y a prueba de explosión.00 m.
). "APAGUE EQUIPOS ELECTRICOS".En las islas de los Dispensadores de los Gasocentros. fierro o cualquier otro diseño efectivo contra choques.
ISLA DE LOS DISPENSADORES. sin posibilidad de fijación..La pistola de llenado será metálica.Las islas de los Dispensadores de los Gasocentros deberán estar a una distancia mínima de cinco metros (5..
DISEÑO Artículo 72o.. CONEXIONES A TIERRA Artículo 75o.Los Dispensadores deben ser diseñados para asegurar un flujo constante de GLP en forma segura. LETREROS Artículo 74o. previniendo fugas y accidentes.). DISTANCIA DE LAS ISLAS DE LOS DISPENSADORES Artículo 77o..Sólo se podrán utilizar Dispensadores fabricados de acuerdo a normas internacionales.00 m. El modelo de pistola a utilizarse deberá ser de tipo normalizado. y estar dispuestas de tal manera que quede un espacio libre de cincuenta centímetros (0. reconocidas mediante un certificado otorgado por el fabricante.20 m. cerrándose automáticamente en el momento de soltarse la presión manual.Los Dispensadores deben ser provistos de conexiones a tierra que permitan la descarga de la electricidad estática.
DISPENSADORES..50 m.. deben colocarse letreros con indicaciones de "NO FUMAR".
PISTOLA DE LLENADO Artículo 76o. Las islas deberán tener una altura mínima de veinte centímetros (0. las que se destacarán con pintura de fácil visibilidad.) como mínimo entre el Dispensador y los vehículos. Además deben tener defensas de concreto. Los Dispensadores deben ser instalados en forma fija. deberá estar provista de una válvula que sólo permita que fluya el GLP al tanque cuando se mantenga abierto manualmente. medidos desde la proyección horizontal del tanque de almacenamiento de GLP más cercano. NORMA INTERNACIONALES Artículo 73o. Debe tener un dispositivo que impida la salida del GLP si no está conectada a la válvula de llenado del tanque del vehículo. "APAGUE SU MOTOR".CAPITULO V DISPENSADORES .
La presión de apertura no deberá ser menor a veintiocho y doce centésimos (28.Las mangueras de despacho contarán con una válvula de cierre rápido en su extremo libre. en caso de ruptura.21) kilogramos por centímetro cuadrado..
MAGUERAS... la manguera debe tener en uno de sus extremos un dispositivo automático que impida el vaciado de GLP al aire libre. Asimismo. por el cierre de dos (2) válvulas en sus extremos.CANTIDAD MAXIMA DE LLENADO Artículo 78o.12) kilogramos por centímetro cuadrado o cuatrocientas (400) libras por pulgada cuadrada ni mayor de treintiocho y veintiún centésimos (38. esta condición básica de seguridad deberá destacarse mediante letreros visibles a cualquier hora del día y de la noche.La manguera debe tener en uno de sus extremos una sección débil o un enlace separable.
MANGUERAS Artículo 80o.6) kilogramos por centímetro cuadrado (700 psi)..Las mangueras con sus conexiones de servicio instaladas deben ser capaces de soportar una presión de trabajo no inferior a veintitrés y ocho décimas (23. deben haber ido fabricadas para el manipuleo de este tipo de combustibles.
..Queda terminantemente prohibido que los tanques de los vehículos a GLP sean llenados a más del ochenta por ciento (80%) de capacidad de los mismos. DISPOSITIVO DE COMPENSACION VOLUMETRICA Artículo 79o.Las mangueras que se usen en el despacho de GLP. VALVULA DE CIERRE Artículo 82o..750 psi) o más y a una presión de trabajo no inferior a veintitrés y ocho décimas (23.
CAPACIDAD DE LAS MANGUERAS Artículo 81o.Los Dispensadores deben contar con un dispositivo de compensación volumétrica que corrija automáticamente las distorsiones en el volumen por efecto de la temperatura y densidad. MANGUERAS DE DESPACHO. la presión de la prueba hidrostática deberá ser dos (2) veces la presión de trabajo. SECCION DEBIL O ENLACE SEPARABLE Artículo 83o. destinado a romperse o desengancharse en caso de sufrir una tracción anormal. Si se somete el conjunto a una prueba de fugas. ser resistentes a la acción de éste con una presión de ruptura de ciento veinte (120) kilogramos por centímetro cuadrado (1. Las mangueras que se usen para despacho de GLP deben protegerse contra presiones hidrostáticas excesivas mediante válvulas de alivio de seguridad instaladas convenientemente. cuando la manguera permanezca con GLP atrapado en la misma.8) kilogramos por centímetro cuadrado (350 psi).8) kilogramos por centímetro cuadrado (350 psi). lo cual resulta cuarentisiete y seis décimas (47.
de acuerdo a las acciones preplaneadas en el Plan de Contingencia. y contar con un Certificado de haber asistido a cursos prácticos sobre operaciones y emergencias en GLP.. identificándose como zona rígida con los colores establecidos por las normas de tránsito.
SARDINELES DE PROTECCION Artículo 88o..Para expender GLP. una vez al año. cuando menos.
... ésta deberá estar cubierta y protegida. a prueba de explosión.
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LOS GASOCENTROS Artículo 89o. los Gasocentros deben cumplir las siguientes disposiciones: a. debiéndose colocar avisos visibles que indiquen esta prohibición. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento los vehículos que se encuentren en proceso de abastecimiento del servicio.Los sardineles de protección. SALIDAS Y PATIO DE MANIOBRAS DE LOS GASOCENTROS Artículo 86o. Dicho entrenamiento debe efectuarse.15 m. otorgado por una entidad reconocida por la DGH. en los ingresos y salidas. Los vehículos deben tener apagado el motor o cualquier dispositivo que pueda producir chispa o punto de ignición.La especificación de GLP a utilizarse para la carburación de vehículos deberá ser la que establece la respectiva Norma Técnica Peruana.
PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Artículo 85o. además una ventilación mecánica..
DISPOSICIONES PARA EXPENDER GLP Artículo 90o. se ubica en una fosa.Las entradas. para evitar la acumulación de vapores inflamables.) de altura y destacarse con pintura de fácil visibilidad permanente.Todo el personal que labora en los Gasocentros debe estar entrenado en el uso de extintores y en prácticas contraincendio.. salidas y patio de maniobras de los Gasocentros deben conservarse limpios.EQUIPO DE BOMBEO Artículo 84o.
ESPECIFICACION DE GLP Artículo 87o.Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en los Gasocentros. libres de obstáculos y tendrán indicados el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles. ENTRADAS. deben ser de quince centímetros (0..Si el equipo de bombeo destinado a la transferencia del GLP de los tanques de almacenamiento a los Dispensadores. debiendo asegurarse.
Las Estaciones de Servicios que. d. El tránsito vehicular en la zona de venta de GLP debe restringirse a los vehículos que ingresan para adquirir GLP y los Camiones-Tanques que abastecen los tanques de almacenamiento. d. La ubicación de las islas de los Dispensadores de GLP debe disponerse de tal forma que los vehículos que ingresan o se retiren de las islas de los Dispensadores o surtidores de combustibles líquidos no transiten por la zona de venta de GLP.). debidamente entrenado en los procedimientos que se indican en el Artículo 18o del presente Reglamento. c. podrán vender GLP para uso automotor. 20o y 21o del presente Reglamento.
. b. mientras mantengan pasajeros en su interior.Los Gasocentros están prohibidos de envasar y vender GLP en cilindros portátiles. y.0 m. del Artículo 60o. se encuentren debidamente autorizadas y registradas en la DGH.
VENTA DE GLP PARA USO AUTOMOTOR Artículo 92o. Deben cumplir con las distancias mínimas establecidas en los Artículos 19o. e.b. a la fecha de vigencia del presente Reglamento. En zonas urbanas no se expenderá combustible a vehículos que transporten carga con materiales inflamables o explosivos u otros catalogados como materiales peligrosos. estén expendiendo combustibles líquidos. Deben contar con Supervisor. exclusivamente para las operaciones de GLP. c.. y. Los vehículos deben tener identificación visible que indique que usa GLP como combustible. el pago por consumo de combustible deberá realizarse únicamente cuando la manguera del Dispensador haya sido desconectada del vehículo y colocada en el Dispensador. Se deberá cumplir con lo establecido en el inciso g. Las distancias mínimas entre los puntos más cercanos de las islas de los Dispensadores de GLP y de los Dispensadores o surtidores de combustibles líquidos deberá ser de seis metros (6. aquellas que resulten aplicables.
PROHIBICION DE ENVASAR Y VENDER GLP EN CILINDROS PORTATILES Artículo 91o. siempre que cuenten con un área disponible y apropiada para ello y bajo las siguientes condiciones de seguridad: a. en consecuencia. Los vehículos de transporte público no deben ser aprovisionados de GLP..
009. b. calibrado periódicamente para detectar concentraciones de GLP en el ambiente y medir al cien por ciento (100%) el límite inferior de explosividad.P. Los Gasocentros deben contar con letreros. desde el inicio de la elaboración del Proyecto.: Art. ESTUDIO DE RIESGOS
Artículo 93o.).CAPITULO VI PROTECCION CONTRA INCENDIOS SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.25 m. Debe tenerse en consideración las circunstancias relacionadas con la exposición de fugas e incendios a otros predios y las facilidades de acceso e intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. uno de ellos ubicado en el punto de transferencia y otro en la zona de tanques u otras áreas críticas.
SISTEMA DETECTOR DE GASES Artículo 94o. sean estos independientes o integrantes de una empresa para Estudio de Riesgos. debidamente colegiados y hábiles. donde se den a conocer a los usuarios las prohibiciones señaladas precedentemente. c. Si el tanque fuera enterrado o monticulado.En todo Gasocentro. debe planificarse un sistema de protección contra incendios.0 m. instalado y mantenido de acuerdo a las instrucciones del fabricante.) del fondo. de acuerdo a la norma NFPA 72. el mismo que debe accionar un sistema de alarma cuando detecte el veinticinco por ciento (25%) del límite inferior de explosividad. de E. de acuerdo a la Norma Técnica Peruana No 399..U. Fumar. basándose en un Estudio de Riesgos realizado por profesionales especialistas. d. deberá instalarse un detector adicional en el pozo de la bomba. queda terminantemente prohibida la instalación de talleres para la reparación de unidades automotrices o de otros talleres donde se pueda generar chispas o exista la necesidad de hacer uso de fuego abierto. a veinticinco centímetros (0. 95
.Los Gasocentros deben tener un sistema detector continuo de gases... Producir cualquier clase de fuego abierto a menos de cincuenta metros (50. El uso de todo tipo de lámpara de mano a base de combustibles y eléctricas que no sean apropiadas para atmósferas de gas inflamable. cuyos tubos de escape estén perforados o deteriorados o desprovistos de matachispas o silenciadores. La circulación de vehículos de combustión interna.G.P. Asimismo. en lugares visibles.A.L.En los Gasocentros queda terminantemente prohibido: a. Concordancias: R. incluyendo uno que señale "PELIGRO GAS INFLAMABLE". PROHIBICIONES EN LOS GASOCENTROS Artículo 95o. con un mínimo de dos (2) detectores.
para efectos de enfriamiento.00 m.7 lps (500 gpm).no menor a 20:A:80 BC). es requisito indispensable. su selección e instalación deberá cumplir con el Código NFPA-20. cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado --U.El Estudio de Riesgos a que se refiere el Artículo 93o del presente Reglamento.Las bombas de agua contraincendio que sean accionadas por motor eléctrico deben contar. En las áreas urbanas. Como mínimo deberá contar con dos (2) extintores portátiles de doce kilogramos (12 k..062-. tenga un mínimo de dos (2) hidrantes o grifos contraincendio.) de capacidad. en número. Las bombas de agua contraincendio deberán ser accionadas en forma automática. ESTUDIO DE RIESGOS. será el requerido para mantener dos (2) horas de abastecimiento de agua para enfriamiento.043.Todo Gasocentro.. de acuerdo a lo que indique la Norma Técnica Peruana No 350. teniendo en cuenta la dirección que recorrerían los gases de GLP en caso de producirse una fuga a fin de evitar la presencia de estos gases en dicha zona.L. así como los tanques inmediatamente contiguos.) de capacidad.25 gpm/p2 (10. ser a prueba de explosión si no se encuentra en una ubicación aislada de las áreas de almacenamiento y Dispensadores. los que serán ubicados en la isla de Dispensadores y en el área de tanques. además de ser alimentadas independientemente del interruptor general de la instalación.2 lpm/m2). a un régimen de 0. independientemente de la forma en que el tanque esté instalado. además de ser constante. en un radio no mayor a cien metros (100. que la red pública de agua. el recurrente deberá coordinar su instalación con la entidad competente. o NTP 350. Adicionalmente. con un flujo asegurado de un mínimo de 1. y.. RECURSOS DE AGUA Artículo 97o.VOLUMEN MINIMO DE RESERVA DE AGUA Artículo 96o.043--
Debe considerarse que la mínima protección consiste en refrigerar el tanque que se encuentra en emergencia. según el área expuesta de los tanques si el tanque para GLP no está enterrado o monticulado.892. determinará los recursos de agua y otros elementos contraincendio con que contará la propia instalación y facilidades ante un caso de incendio. calidad y tipo.) del Gasocentro.) de los tanques de GLP y Dispensadores. con un generador eléctrico que permita su operación en caso de corte o suspensión de energía eléctrica. o NTP 350.
EXTINTORES PORTATILES Y RODANTES Artículo 99o. BOMBAS DE AGUA CONTRAINCENDIO Artículo 98o. de acuerdo al resultado del Estudio de Riesgos.L. deberá contar con un (1) extintor rodante de cincuenta kilogramos (50 k. cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado --U. deberá disponer de extintores portátiles y rodantes. Cuando en el área de influencia del Gasocentro no existan hidrantes o grifos contraincendios.00 m.El volumen mínimo de reserva de agua contraincendio. por actuación del sistema de detección de incendio o fugas que se instale en el Gasocentro.. Dicho generador eléctrico deberá estar a quince metros (15.
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Artículo 104o. cuyo uso se considere indispensable para el servicio del personal. CALOR O CHISPA Artículo 103o.).. calor o chispa.) para su disponibilidad.Todas las instalaciones deberán observar las disposiciones contenidas en las Normas Técnicas Peruanas y a falta de éstas. Este sistema será diseñado de acuerdo a la norma NFPA 72. deberán instalarse de tal forma que estén separados físicamente de las áreas de los tanques de almacenamiento y Dispensadores y confinados en un lugar cerrado dentro del área de oficinas. a no menos de quince metros (15. Los extintores deberán localizarse de tal manera que no se tenga que recorrer más de quince metros (15. NFPA 25.. NFPA 26. SISTEMA DE ALARMA Artículo 101o.
UBICACION DE LOS EXTINTORES Artículo 100o.00 m.. NFPA 20. explosivos y para casos de fugas y/o incendios. cocinillas..00 m.Todo Gasocentro deberá contar con un sistema de alarma con detectores continuos de presencia de gases en la atmósfera. que se consideren.La ubicación de los extintores deberá ser debidamente señalizada.no menor a 40:A:240 BC).Todo Gasocentro deberá contar con un botiquín de primeros auxilios. etc. NFPA 15.
APARATO QUE PRODUZCA FUEGO. como requisito mínimo. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS PERUANAS Artículo 102o. de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigente. tales como calentadores de agua..
. NFPA 58. que será colocado en el patio de maniobras. NFPA 59.Todo aparato que produzca fuego. las siguientes normas de NFPA: NFPA 10..
U. deberán mantener vigente una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual. Esta póliza deberá ser expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país. que cubra directamente los daños a terceros en sus bienes y personas por siniestros que pudieren ocurrir en sus instalaciones. será de Trescientas (300) UIT.
.Las Plantas de Producción. al momento de la compra.P.Compl. nacionales o extranjeras.: Art.CAPITULO VII
POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Artículo 105o. propietarias y/u operadoras de Gasocentros.Las personas naturales o jurídicas.. de E. no acrediten tener vigente el seguro obligatorio y tener inscripción vigente en la DGH. 6a Disp.L...G. expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente a la fecha de tomar o renovar la póliza.A.P. Envasadoras y/o de Abastecimiento están prohibidas de vender GLP a los Gasocentros que. sin perjuicio de otras pólizas que tenga el propietario.El monto de la póliza de seguros de responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior.
MONTO DE LA POLIZA DE SEGUROS Artículo 106o. Concordancias: R.
OBLIGATORIEDAD DE SEGURO Artículo 107o.
CAPITULO VIII DE LA PROTECCION AMBIENTAL
REGLAMENTACION DEL MEDIO AMBIENTE Artículo 108o.Los Gasocentros deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento de Medio Ambiente para las Actividades de Hidrocarburos. aprobado por Decreto Supremo No 046-93-EM y modificado por Decreto Supremo No 09-95-EM.
.. así como sus normas modificatorias y complementarias.
calidad.Las unidades de medida a utilizarse para indicar tanto las características como las transacciones del GLP.. corresponde a la persona natural o jurídica propietaria y/u operador del Gasocentro que expenda dicho producto a un tercero.TITULO V DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
NORMAS DEL INDECOPI Artículo 109o. sin perjuicio de lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria del presente Reglamento. sin perjuicio de agregar como información adicional los valores expresados en otro tipo de unidades usadas en la industria de hidrocarburos.L. será el procedimiento que apruebe INDECOPI.. de E. deberán expresarse en litros. El método a utilizarse para este control..U. cantidad y precio del producto.G.P.: Art.P. de origen nacional o importado. 1 d)
UNIDADES DE MEDIDA Artículo 110o. deberá indicarse el vendedor.En los documentos que se empleen para la comercialización del GLP. INFORMACION Artículo 111o..
DOCUMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION.La clasificación.5%).
VERIFICACION METROLOGICA DE LOS DISPENSADORES Artículo 112o. sin perjuicio de otras exigencias que impongan las leyes o reglamentos.La verificación metrológica de los Dispensadores estará a cargo de INDECOPI o de empresas debidamente autorizadas por dicho Organismo. características y especificaciones del GLP para uso automotor. Los límites de tolerancia permitidos en la diferencia de medidas con el Dispensador no podrá ser mayor o menor de medio por ciento (0.
RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD Artículo 113o. deben someterse a las normas aprobadas por INDECOPI. a las disposiciones del presente Reglamento y ser registradas en la DGH.
.A.La responsabilidad por el cumplimiento de las normas de calidad y exactitud en las medidas aplicables al GLP. Concordancias: R..
en Gasocentros. Las personas naturales o jurídicas que estén autorizadas para expender GLP para uso automotor.
.TITULO VI DE LOS PRECIOS
LIBRE OFERTA Y DEMANDA Artículo 114o.0 m).0 m. de E.. HORARIO DE ATENCION Artículo 116o. Concordancias: R.Los Gasocentros deben exhibir en lugares visibles del establecimiento el horario de atención al público.L.) y no deberá exceder de cinco metros (5.G.De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77o de la Ley No 26221.U. La altura mínima en que se colocarán los paneles será de dos metros (2.Las personas naturales o jurídicas que expendan GLP en Gasocentros deben regirse por las normas generales y dictámenes que INDECOPI establezca. cuyo tamaño mínimo será de treinta (30) por veinte (20) centímetros cada caracter. se rigen por la oferta y la demanda. deben colocar en paneles visibles y luminosos.: Art. así como las tarifas por los servicios afines que presten. la medida de volumen del GLP con sus respectivos precios.A. Dichos paneles deben tener caracteres destacados y contrastantes.. los precios relacionados con el petróleo crudo y los productos derivados. incluyendo los impuestos de Ley.P.P. a fin de evitar que en el desarrollo de tales actividades se generen situaciones o prácticas monopólicas u oligopólicas. están facultadas a establecer libremente los precios de dicho producto. dentro de ellos el GLP. 1 c) OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DEL INDECOPI Artículo 115o. Ley Orgánica de Hidrocarburos.. Asimismo. en base a las atribuciones que le confiere la ley.
: Art.P.P.Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. serán sancionadas con el cierre y multa equivalente de cinco (5) a diez (10) UIT.: Art. multa equivalente a cinco (5) UIT. Concordancias: R. de E.A.G.P. Proporcionar información falsa.G. 20
. sin haber obtenido las debidas autorizaciones otorgadas por las Municipalidades y la DGH.G. Sanciones que serán impuestas por OSINERG.P.U.A. Concordancias: R.: Art. previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y el pago de la multa respectiva.L. 9.G. La sanción de cierre. 10. serán sancionadas con el cierre temporal de la parte ampliada. las siguientes: a. con el cierre y multa equivalente de cinco (5) a diez (10) UIT.U. de E.U.P.A. hasta que cuenten con la debida autorización. Sanciones que serán impuestas por OSINERG. Concordancias: R. dentro de los plazos establecidos.. 22
d. Sanción que será impuesta por la DGH.P.: Art. 14
c.A.L. Los Gasocentros que amplíen la capacidad de almacenamiento de sus instalaciones sin las autorizaciones respectivas. no enerva el derecho del sancionado a iniciar la tramitación de sus autorizaciones correspondientes.P.TITULO VII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
INFRACCIONES SANCIONABLES Artículo 117o. respecto a los requisitos contenidos en el presente Reglamento. son infracciones sancionables. será sancionado con una multa equivalente de una (1) a cinco (5) UIT. 17
b. de E.U. Sanciones que serán impuestas por la DGH. para obtener las autorizaciones de parte de la DGH. No cumplir con inscribirse anualmente en el Registro de la DGH.P.L. Concordancias: R. y. 8.L. de E. La instalación y/o funcionamiento de Gasocentros.
hasta que realicen las correcciones correspondientes. Los Gasocentros que efectúen modificaciones en sus instalaciones sin las autorizaciones respectivas.L. cierre de sus instalaciones por el término de seis (6) meses. cierre definitivo de sus instalaciones.
OPORTUNIDAD DEL PAGO DE LA MULTA
. ameritará el cierre de las instalaciones.A. En la primera oportunidad. h.P. serán sancionadas con el cierre de sus instalaciones. g. 3 i.L.G.U. y.Quienes en forma reiterativa cometan infracción contra lo dispuesto por el presente Reglamento.G.e. serán pasibles de multa equivalente al doble de la que le fuese aplicada en la primera oportunidad y se irá incrementando sucesivamente. cierre de sus instalaciones por el término de un (1) mes.U. El impedir o estorbar las funciones de la DGH. será sancionado con multa de cinco (5) a cincuenta (50) UIT.P. de E.P. Concordancias: R. será sancionado con cierre de la instalación y multa equivalente de cinco (5) a diez (10) UIT. de conformidad con la normatividad que le es aplicable. Sanciones que serán impuestas por OSINERG. La venta de GLP en volúmenes menores de la tolerancia establecida y por otras infracciones al control metrológico y la calidad de los productos.P..: Art. de E. de E. de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.P. En la tercera oportunidad. multa equivalente a cinco (5) UIT. Concordancias: R. 15
f.U. OSINERG y/o INDECOPI. Concordancias: R. además de contemplar una sanción pecuniaria (multa).A.L. serán impuestas por el INDECOPI. Sanciones que serán impuestas por OSINERG. será impuesta por la OSINERG.: Art.G. será sancionado con multa equivalente de una (1) a treinta (30) UIT. CIERRES Artículo 118o. 120
INFRACCIONES Y MULTAS.P. y. c. En la segunda oportunidad. según el detalle siguiente: a. b. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la venta de GLP en los Gasocentros.: Art.A. y será aplicado por la autoridad que corresponda. La venta de GLP para fin distinto al uso automotor o la recarga de cilindros portátiles. La reincidencia.
. En el caso de la DGH las DREM. será la vigente y que rija para las provincias de Lima y Callao. incluyendo los cierres de los Gasocentros. según corresponda. EJECUCION DE LAS SANCIONES Artículo 120o. OSINERG o INDECOPI.Las sanciones en general.El pago de las multas por infracciones se efectuará en un plazo no mayor de quince (15) días útiles de comunicada la sanción. se encargarán de dar cumplimiento a lo dispuesto por la DGH.
UIT APLICABLES COMO SANCIONES Artículo 121o.La UIT que se aplique como sanción. en el caso de OSINERG e INDECOPI.. en el caso de la DGH.
.Artículo 119o.. dicho pago se efectuará en las cuentas y entidades del sistema financiero que correspondan. en las cuentas abiertas en el Banco de la Nación a nombre del Ministerio de Energía y Minas. serán ejecutados por la DGH.
Primera. para prestar apoyo en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.. su Registro en la DGH. Militares y Policiales podrán ser requeridas en forma expresa por la DGH. de acuerdo a sus funciones. Municipales. las DREM. las Plantas de Abastecimiento de GLP y Plantas Envasadoras en cilindros están terminantemente prohibidas de vender o abastecer al menudeo GLP para uso automotor a vehículos.Las Plantas de Producción de GLP.La tarjeta de propiedad de los vehículos que hayan sido convertidos de uso de combustible líquido a uso de GLP o instalado un sistema de carburación dual (GLP/Gasolina) deberá indicar que la unidad está preparada para utilizar GLP como combustible automotor.Los Gasocentros deberán mantener vigente. sin perjuicio de las acciones de fiscalización que corresponden a OSINERG. y. deben reinscribirse de acuerdo a la programación y al cuestionario que emita la DGH. Quinta. anualmente. Tercera...
.. Sexta.El INDECOPI. Subprefecturas).. Cuarta.El MEM. contar con una calcomanía visible a ambos lados de la carrocería posterior del vehículo que identifique "GLP AUTOMOTOR". OSINERG e INDECOPI. podrá realizar inspecciones a los Gasocentros con la frecuencia que estime conveniente.. cuando lo considere necesario. para lo cual. El incumplimiento de esta disposición será sancionada con una multa de cincuenta (50) UIT y cierre del establecimiento y serán impuestas por OSINERG.Las autoridades políticas (Prefecturas. expedirá mediante Resolución Ministerial las normas complementarias para la mejor aplicación del presente Reglamento. Segunda.
el Reglamento de Empresas de Auditoría. y currículum vitae documentado de cada uno de los profesionales colegiados. para su expedición. no expida el correspondiente Reglamento. etc. en tanto serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Decreto Ley No 25763 y su Reglamento. experiencia.TITULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. en la que se acredite que los profesionales se encuentran hábiles para el ejercicio de la profesión. equipos. indicando su experiencia en la materia. y normas modificatorias y complementarias. la DGH deberá elaborar.). En caso de personas naturales se requiere de la misma información. debidamente sustentada (constitución social..
c. Información de la empresa.
. b. la autorización para las empresas o profesionales que realizarán Estudios de Riesgo. Igual trámite.. Segunda. Pago de los derechos que determine la DGH. Constancia expedida por el respectivo Colegio Profesional.Mientras el MEM. deberán seguir las empresas o profesionales que deban ser autorizados por la DGH para el dictado y certificación de cursillos y prácticas de contraincendio y operaciones de emergencia de GLP. aprobado por Decreto Supremo No 012-93-EM. contado a partir de la vigencia del presente Reglamento. deberán presentar una solicitud a la DGH.En el plazo no mayor de noventa (90) días. acompañando la información siguiente: a.
Leer más sobre este usuarioRevista Factor Riesgo 02708 Supertrol Electrical Systems[3]Hydroplus Eng 50hzManual de Bombeo de La Industria ES[1]Hydroplus Eng 50hzautoindagacionSeguridad_y_salud_en_minas_a_cielo_abiertopsf206aeCoeficientes de Rugosidad (Haestad)[1]A is La 301
reglaestablecimiento-GNC por Pepe Pinto3,3K visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoRevista Factor Riesgo 02por Pepe Pinto708 Supertrol Electrical Systems[3]por Pepe PintoHydroplus Eng 50hzpor Pepe PintoManual de Bombeo de La Industria ES[1]por Pepe PintoHydroplus Eng 50hzpor Pepe Pintoautoindagacionpor Pepe PintoSeguridad_y_salud_en_minas_a_cielo_abiertopor Pepe Pintopsf206aepor Pepe PintoMore from Pepe PintoRevista Factor Riesgo 02708 Supertrol Electrical Systems[3]Hydroplus Eng 50hzManual de Bombeo de La Industria ES[1]Hydroplus Eng 50hzautoindagacionSeguridad_y_salud_en_minas_a_cielo_abiertopsf206aeCoeficientes de Rugosidad (Haestad)[1]A is La 301