Source: https://www.scribd.com/document/55216999/DECRETO-1521-DE-1998-1-estaciones
Timestamp: 2018-09-25 20:00:59
Document Index: 7487612

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 212', 'artículo 49', 'artículo 99', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 99', 'artículo 40', 'artículo 49', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'artículo 7', 'Artículo 17', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 18', 'Artículo 16', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 12', 'Artículo 23', 'Artículo 21', 'Artículo 27', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 25', 'Artículo 24', 'Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 30', 'Artículo 28', 'Artículo 33', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'artículo 49', 'Artículo 36', 'artículo 99', 'Artículo 37', 'Artículo 34', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'artículo 48', 'artículo 7', 'artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'artículo 40', 'Artículo 49', 'artículo 40', 'Artículo 50', 'artículo 46', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 53']

DECRETO_1521_DE_1998[1] estaciones
Uploaded by Alan David
Esp Tec 2006 Intro Ducci On
Decreto_1333_2007
scip-ig-m-06-i
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Nº.docx
ANALISIS de SITIO Aulas Arquitectura
DECRETO 1521 DE 1998 (agosto 4) por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del
petróleo, para estaciones de servicio. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren el Código de Petróleos (Decreto 1056 de 1953), las Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989 y el Decreto Ley 2119 de 1992, CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece, en el artículo 189, que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes; ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos (numerales 11 y 22, respectivamente); Que el artículo 212 del Código de Petróleos, al declarar el transporte y distribución de petróleo y sus derivados como un servicio público, faculta al Gobierno para reglamentar estas actividades; Que, así mismo, nuestra Carta Suprema consagró derechos y principios de primer orden, como la libertad económica y la iniciativa privada, los que son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin la debida autorización legal; Que ningún monopolio podrá establecerse sino como atributo rentístico, con una finalidad de interés público y social y en virtud de la ley. La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio fijado por la ley de iniciativa gubernamental; Que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Así mismo, la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial; Que el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional; Que los servicios públicos son inherentes en la finalidad social del Estado; es deber de éste asegurar la prestación eficiente de los mismos para todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley; Que se requiere actualizar y unificar los criterios establecidos en los Decretos 283 de 1990, 353 de 1991, 1677 de 1992, Resolución 82588 de 1994 (mediante la cual se delegaron unas funciones en las alcaldías municipales, distritales o metropolitanas), en lo inherente a las estaciones de servicio;
Que el artículo 49 del Decreto Ley 2150 de 1995 (modificado y adicionado por el artículo 99 de la Ley 388 del 18 de julio de 1997), creó los Curadores Urbanos para que aprobaran y otorgaran Licencias de Construcción; Que el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Ley 2119 del 29 de diciembre de 1992, por el cual se reestructura el Ministerio de Minas y Energía, establece que corresponde a este Ministerio adoptar la política nacional en materia de transporte y distribución de hidrocarburos, en concordancia con los planes generales de desarrollo (Plan Nacional de Desarrollo); Que el numeral 4 ibídem, señala como funciones del Ministerio de Minas y Energía, dictar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con el transporte y distribución de los recursos naturales no renovables; Ver el Decreto Distrital 686 de 1995 , Ver el Decreto Nacional 1503 de 2002 DECRETA: Generalidades Artículo 1º.- El almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo, es un servicio público que se prestará conforme con lo establecido en la ley, en el presente Decreto y en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía. Las estaciones de servicio, plantas de abastecimiento y demás establecimientos dedicados a la distribución de productos derivados del petróleo, prestarán el servicio en forma regular, adecuada y eficiente, de acuerdo con las características propias de este servicio público. Artículo 2º.- Para los efectos del presente Decreto, adóptanse como definiciones de los términos o expresiones en él contenidos, las siguientes: Definiciones Gran distribuidor mayorista: Se entiende por Gran Distribuidor Mayorista a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. Distribuidor mayorista: Toda persona natural o jurídica que, a través de una planta de abastecimiento construida con el cumplimiento de los necesarios requisitos técnicos, legales y de seguridad, almacene y distribuya -al por mayor- combustibles líquidos derivados del petróleo, con excepción del gas licuado del mismo (G.L.P.). Estación de servicio: Establecimiento destinado al almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos, excepto gas licuado del petróleo (GLP), para vehículos automotores, a través de equipos fijos (surtidores) que llena directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines. En las estaciones de servicio también podrán operar minimercados, tiendas de comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de videos y otros servicios afines a estos, siempre y cuando se
Planta de abastecimiento: Instalación que entrega combustibles líquidos derivados del petróleo a distribuidores minoristas o a grandes consumidores. accesorios y equipos. suficientes para prevenir o atender un siniestro. construida con una altura mínima de veinte (20) centímetros sobre el nivel del piso y un ancho no menor de un metro con veinte centímetros (1.20 m).P. combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos. el almacenamiento. sobre el que no se admitirá la circulación vehicular. ubicación y manejo de determinados productos. las columnas de soporte de surtidores y canopys.C.. Isla de surtidor para combustibles líquidos derivados del petróleo: Es la base o soporte de material resistente y no inflamable.N. sobre la cual van instalados los surtidores o bombas de expendio. Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para la distribución de gas natural comprimido (G. ubicación de tanques de almacenamiento de éstos.obtengan de las autoridades competentes las autorizaciones correspondientes y se cumplan todas las normas de seguridad para cada uno de los servicios ofrecidos. Transportador de combustibles: Toda persona natural o jurídica que transporte hidrocarburos y combustibles líquidos derivados del petróleo en vehículos automotores. vale decir. se provea directamente de las refinerías o plantas de abastecimiento para su propio uso industrial.pdffactory. Estas actividades comerciales no deberán interferir con el objeto principal para el cual se autorizó la operación de la estación de servicio. Áreas críticas: Aquellas que por su naturaleza. con adecuado almacenamiento para petróleo crudo y combustibles líquidos derivados del petróleo y con el lleno de los requisitos legales correspondientes. Estableciendo un plan de acción. representan un mayor riesgo de ocurrencia de siniestro.C. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.N. se indicará la actividad a cumplir y la jerarquización para la asignación de responsabilidades que involucre a cada uno de los miembros que se desempeñe dentro del área que comprende la estación de servicio. Surtidor: El dispositivo con registro de volumen y precio del combustible.).C.): Sector sobreelevado y adecuadamente protegido del patio de maniobras. generalmente concreto. excepto G.P. de resultar necesario. En ésta se ubicará el surtidor de despacho de G.L. transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos. tales como islas de abastecimiento de combustibles.N. caso en el cual se sujetarán a la reglamentación específica del Ministerio de Minas y Energía contemplada en el presente Decreto y en la Resolución 80582 del 8 de abril de 1996 o en aquella que la aclare. Isla de surtidor para gas natural comprimido (G. debidamente autorizados por la entidad competente. sus válvulas de bloqueo y.com . modifique o reemplace. Distribuidor minorista: Toda persona natural o jurídica que expenda directamente al consumidor. Gran consumidor: Toda persona natural o jurídica que. puntos de desfogue y acumulación de gases y áreas en las que se generen potenciales riesgos. incluyendo a quienes prestan los servicios adicionales autorizados. mediante el cual se entrega el producto directamente en los tanques o cilindros de combustible de los automotores.L.) para vehículos automotores. manejo. excepto gas licuado del mismo (G. Sistemas de protección contra incendio: Son aquellas medidas de seguridad. por intermedio de estaciones de servicio propias o arrendadas. materiales.
hg. de 2. para formar una mezcla inflamable con aire. productos. cerca de la superficie del líquido dentro del recipiente que lo contiene. Asociación Nacional de Protección Contra Incendios de los Estados Unidos de Norteamérica. Petróleo crudo: Mezclas de hidrocarburos que tienen un punto de inflamación por debajo de 150ºF (65. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Punto de inflamación: La temperatura mínima a la cual un líquido despide vapor en concentración suficiente. a 100ºF(37. como también al incremento de servicios adiciones a los autorizados inicialmente. accesorios. Modificación de instalaciones: Se refiere al cambio de ubicación de islas. Líquido combustible: Líquido que tiene un punto de inflamación igual o superior de 100ºF (37. con asistencia de la NFPA. modifiquen o deroguen.com . con el fin de garantizar una eficaz y eficiente prestación del servicio al usuario. área y/o capacidad de islas.Barril: Volumen de cuarenta y dos (42) galones americanos o ciento cincuenta y ocho punto nueve (158. Líquido inflamable: Líquido que tiene un punto de inflamación inferior a 100ºF (37. tanques y/o edificaciones localizadas en la estación de servicio. tanques. Mantenimiento: Actividades tendientes a lograr el adecuado funcionamiento de equipos. Nfpa: The National Fire Protection Association. construcción y pruebas en instalaciones petroleras. Opci: Organización Iberoamericana de Protección Contra Incendios. cuyas normas son ampliamente aceptadas en la mayoría de los países. API: American Petroleun Institute.9) litros. Estos líquidos son definidos por la NFPA como Clase IA.pdffactory. diferentes materiales y equipos para la industria petrolera. tuberías. IIIA y IIIB de acuerdo con su punto de inflamación. maquinarias.8ºC). Estos líquidos son definidos por la NFPA como Clase II.6ºC) y que no han sido procesadas en una refinería.8ºC). y/o construcciones. Otras definiciones: Siempre y cuando no contradigan lo consagrado en el presente Decreto. Es la entidad que interpreta y difunde las normas NFPA en Iberoamérica y sirve como asesora y consultora para el mundo de habla hispana. Ampliación de instalaciones y/o servicios: Se refiere al aumento en cantidad. Siglas Icontec: Instituto Colombiano de Normas Técnicas. etc.. Igualmente establece normas para diseño. elementos. encargado de estandarizar y normalizar bajo estrictas especificaciones de control de calidad.8ºC) y una presión de vapor absoluta máxima. accesorios. Instituto Americano del Petróleo de Estados Unidos de Norteamérica. se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en la Resolución 80582 del 8 de abril de 1996 o en aquellas normas que las aclaren. incluyendo diseño de equipos y pruebas de laboratorio para derivados del petróleo. IB y IC de acuerdo con sus puntos de inflamación y ebullición.82kg/cm2 (2068 mm.).
NFPA 30A. estas se clasificarán así: 1. Instituto Americano Nacional de Normas de los Estados Unidos de Norteamérica. lubricación.P. lavado general o de motor. Combustibles líquidos derivados del petróleo: Establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. excepto gas licuado del petróleo (G.pdffactory. Código Eléctrico Nacional. cambio o reparación de llantas. cambio o reparación de llantas. accesorios y demás servicios afines.. Por la clase de producto que manejan: Gas natural comprimido (G. venta de llantas. ANSI-B. a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de combustible.). lubricantes.): Establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos. baterías. 31.. NFPA. encargado de coordinar y acreditar las normas técnicas que elaboran diferentes entidades especializadas. Código para estaciones de servicio. excepto gas licuado del petróleo (G. API 650. servicio de diagnosticentro. lavado general o de motor. Sistemas de espuma de expansión baja y de agentes combinados. inspección y pruebas de equipos industriales utilizados en el montaje de plantas. alineación y balanceo. Instalación de tuberías de servicio para sistemas contra incendio en propiedades privadas.a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques o cilindros de combustible. pueden incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios. ASME.P. Tanques de almacenamiento atmosférico. NFPA 22.Sin perjuicio de la definición de estación de servicio contemplada en el artículo anterior. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. neumáticos.3 Tuberías para plantas químicas y refinerías de petróleo. NFPA 30. encargada de velar por la normalización de todo lo relacionado con ingeniería mecánica. Artículo 3º.). NFPA 11. fabricación. alineación y balanceo. etc. (Definición de acuerdo con lo consagrado en el artículo 1 de la Resolución 80582 del 8 de abril de 1996). NFPA 24. para vehículos. Ansi: American National Standards Institute. puede incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación. NFPA 77. Código de líquidos combustibles e inflamables. NFPA 70. Normas técnicas citadas. sobre diseño.N. Además. trabajos menores de mantenimiento de motor. para vehículos .com .Asme: American Society of Mechanical Engineers. servicio de diagnosticentro.L.L. tales como API.C. Electricidad estática. Tanques de agua para protección contra incendio en propiedades privadas. Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos de Norteamérica. Además.
ante la autoridad competente. para vehículos. destinada exclusivamente al suministro de combustibles para sus automotores. de licencia para modificación y/o ampliación de instalaciones. se adelantarán los siguientes: 1. según la clase del servicio que preste.P.. servicios y venta de productos al público en general. según los correspondientes planes de ordenamiento urbanístico. neumáticos. lavado general o de motor. 2. aprobación que será previa a la de la pertinente solicitud para construcción.. Se exceptúan de esta clasificación. accesorios y demás servicios afines.. ante la autoridad competente. baterías. Artículo 5º. puede incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación. baterías. accesorios y demás servicios afines. servicio de diagnosticentro. modificado y adicionado por el artículo 99 de la Ley 388 del 18 de julio de 1997.. excepto gas licuado del petróleo (G. que incluya. certificarán el uso y utilización del suelo. alineación y balanceo. de licencia para construcción de estación de servicio.Las estaciones de servicio que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto no se encuentren debidamente legalizadas. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º.Solicitud de aprobación. deberán obtener los permisos del caso dentro del plazo previsto en el parágrafo del artículo 40 de este acto administrativo. además. las estaciones de servicio de empresas de transporte colectivo. Para estaciones de servicio nuevas: . modificación y/o ampliación de la estación de servicio. neumáticos.Las autoridades competentes enunciadas en el artículo 49 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995.trabajos menores de mantenimiento de motor. la aprobación de los respectivos planos.pdffactory.Solicitud de aprobación. o delega estas mismas funciones en autoridad diferente. salvo cuando estén totalmente cercadas. 2. venta de llantas. relacionadas con los trámites propios de las estaciones de servicio. Para estaciones de servicio existentes: .Si el Ministerio de Minas y Energía reasume las competencias delegadas. la aprobación de los respectivos planos. Por su naturaleza: De servicio público: Es aquella destinada a suministrar combustibles. lubricantes. venta de llantas. Artículo 4º. lubricantes. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. trabajos menores de mantenimiento de motor.Dentro de los trámites relacionados con estaciones de servicio. Además.L. además. la aprobación de los planos referidos en los numerales 1 y 2 anteriores será de competencia de esa nueva autoridad.com . cambio o reparación de llantas.). las que también están obligadas a prestar servicio al público. De servicio privado: Es aquella perteneciente a una empresa o institución. a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de combustible. Mixta: Establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos y combustibles líquidos derivados del petróleo. que incluya.
. podrá autorizarse la instalación de tanques de almacenamiento en superficie con las debidas medidas de seguridad tales como muros de retención y tubería de respiración.. curador urbano o autoridad competente. Si transcurrido este término no se ha iniciado la construcción.El acto administrativo mediante el cual se autorice la construcción. además de los requisitos exigidos por las correspondientes autoridades. condicionadas a que sus tanques de almacenamiento estén enterrados y cumplan con las distancias mínimas establecidas en la norma NFPA 30 vigente.30 m).com . Artículo 7º.pdffactory. Memoria técnica. comprobados con un estudio de suelos y por limitaciones en el fluido eléctrico. el interesado deberá presentar -ante el alcalde.las distancias que deben existir entre los tanques que almacenan líquidos inflamables y combustibles en las estaciones de servicio con respecto a los linderos de los predios vecinos. modificación o ampliación de una estación de servicio tendrá una vigencia de seis (6) meses. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Por razones de condiciones geológicas especiales y elevado nivel freático. conforme con lo aprobado en los respectivos planos. con descripción detallada del proyecto y los respectivos planos firmados por un Ingeniero Civil o de Petróleos. a las disposiciones del Ministerio de Transporte. matriculado y con tarjeta profesional vigente. respetando como mínimo las distancias reconocidas por la norma NFPA 30. en el Decreto 283 de 1990. Parágrafo 1º. para plantas de abastecimiento. Parágrafo 2º. establecerán -mediante actos locales de carácter general.. en caso de que la estación de servicio se ubique en vías nacionales. Autorización del Ministerio de Transporte.Las estaciones de servicio ubicadas en las zonas urbanas estarán sujetas también a las disposiciones distritales. no menos de 3 pies (0. c. b. la correspondiente autorización perderá su vigencia. el interesado deberá presentar licencia de construcción. contados a partir de la fecha en la que quede en firme. metropolitanas o municipales..para su estudio. o Arquitecto. debidamente certificado por la entidad competente.90m).Las oficinas de planeación municipal.Para la expedición de la licencia de construcción de una estación de servicio (nueva o que no esté legalizada en el momento de la publicación del presente Decreto) para la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Para la instalación de tanques subterráneos que almacenen líquidos inflamables y combustibles. las distancias adoptadas por las autoridades competentes deberán estar técnicamente soportadas. distrital o metropolitana. Las estaciones de servicio se podrán ubicar en zonas urbanas o rurales. graduado. la citada norma señala que la distancia de cualquiera de estos tanques hasta el muro más próximo de un cimiento o pozo no debe ser inferior a un pie (0. de acuerdo con lo establecido en este Decreto y lo previsto al respecto. modificación o ampliación. y hasta el lindero de cualquier propiedad que pueda ser construida. y en las vías nacionales. en cuanto a localización y uso del suelo. o las autoridades que hagan sus veces. Artículo 6º. debidamente diligenciada ante la autoridad competente. previo concepto de la autoridad competente. En todo caso. Lo anterior sin perjuicio de la aprobación o visto bueno que deban impartir las entidades a las cuales compete la preservación del medio ambiente. Si el Ministerio de Minas y Energía reasume las funciones o las delega en autoridad diferente. la siguiente documentación: a.
islas. Se deben presentar dos copias de los siguientes planos. a una escala de 1:50.El distribuidor mayorista que proveerá los combustibles a la estación de servicio proyectada.1. a una escala de 1:50. lavaderos. a una escala de 1:50. desfogues. Planos de instalación de los tanques y tuberías. cortes y fachadas. Plano general de distribución de planta. o prueba del correspondiente acto o negocio jurídico que le permita construir la estación de servicio en el lote propuesto. 1. etc. Este plano deberá ceñirse a las exigencias urbanísticas de la jurisdicción respectiva. aprobados por la respectiva oficina de planeación o quien haga sus veces (en el evento en el cual el Ministerio de Minas y Energía reasuma las funciones o las delegue en autoridad diferente. a una escala 1:200. 3. indicando la línea de alcantarillado y el punto de desagüe general de la estación.2.. diagrama unifilar y especificaciones. con la ubicación de los tanques con sus respectivas capacidades. a una escala de 1:50).pdffactory. 1. f. éstos deberán incluirse en los planos presentados para conocimiento de la autoridad respectiva. pozo séptico. Si el proyecto cumple con los requisitos exigidos por este Decreto. Plano de las instalaciones eléctricas. Parágrafo 1º.Si el proyecto contempla servicios adicionales a los estipulados en la definición de estación de servicio. e. Cruce de calles. debidamente registrado.Revisada la documentación. con las especificaciones sobre capacidad de los tanques. oficinas. 2. servicios sanitarios.3. Cuando lo requerido en alguno de los numerales anteriores no existiese. clase de lámina y anclaje. Parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Planos detallados (planta y cortes) de la instalación de tanques y surtidores. surtidores. Plano general de localización del lote. 5. Planos arquitectónicos de plantas. 2. será clasificado y se expedirá el acto PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com . de acuerdo con la norma NFPA 70 y las de la respectiva empresa suministradora de la energía eléctrica. los respectivos planos deberán contar con la aprobación de la autoridad competente): 1.. 1. si lo hay. con indicación de: 1.d. así deberá indicarse expresamente en el plano. Copia autenticada del título de propiedad del lote. a una escala de 1:50.. a una escala de 1:200. se hará un estudio con la información disponible. zona de lubricación. en su defecto. Cuadro de áreas. con indicación del cuadro de cargas. Cables de alta tensión enterrados o aéreos dentro del lote. caja de inspección. 4. a la escala solicitada por la empresa prestadora del servicio público (o. Fotocopia de la matrícula profesional del ingeniero o arquitecto que elabora los planos del proyecto. Plano de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. aire comprimido y demás servicios contemplados en la definición de estación de servicio. deberá dar su visto bueno a los planos y responsabilizarse de que los mismos cumplen con la normatividad respectiva.
Si no se acoge la justificación presentada..Las tuberías de desagüe (cañerías). Artículo 9º.pdffactory..N. dentro de los veinte (20) días siguientes a su radicación. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. modificación o ampliación de la estación de servicio (incluyendo la aprobación de respectivos planos). una de las cuales será devuelta al solicitante dentro de los veinte (20) días siguientes. ni se podrán dar al servicio las instalaciones de una estación de servicio sin haber cumplido satisfactoriamente con las pruebas hidrostáticas de los tanques y tuberías. Parágrafo 3º. por una sola vez. éste podrá solicitar prórroga..y terminarlas dentro del año siguiente al del inicio de la construcción. ampliación o modificación de ninguna estación de servicio sin la aprobación previa de la licencia de construcción (que incluya la aprobación de los planos) por parte de la entidad competente. modificación o ampliación de estaciones de servicio. debiendo el interesado reiniciar. Parágrafo 5º. Artículo 10º. Lo anterior sin perjuicio de lo exigido por el Ministerio del Medio Ambiente o de la autoridad que haga sus veces. deberá ser previamente aprobada por la(s) autoridad(es) respectiva(s). con el fin de evitar la contaminación de las mismas.com . Si definitivamente el proyecto no reúne los requisitos exigidos en el presente Decreto. Igualmente se deberá realizar la calibración de los surtidores conforme se establece en el presente Decreto. En caso de que el interesado no culmine las obras dentro del plazo señalado. dicha decisión no hará responsable a la autoridad competente que conceptuó negativamente. que incluye la aprobación de planos. cumplirán lo consagrado en este Decreto y en la Resolución antes citada.... desde un principio.administrativo de aprobación de licencia de construcción. El desagüe general deberá estar provisto de una trampa de grasas que separe los productos antes de entrar al colector de aguas. justificando las razones para ello. el interesado deberá iniciar las correspondientes obras dentro de los seis (6) meses siguientes -contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto mediante el cual se notifica la aprobación. Parágrafo 1º. la autoridad competente negará la solicitud (de aprobación de la licencia de construcción).Una vez obtenida la licencia de construcción.C).Las solicitudes en trámite para la construcción. Parágrafo 2º.. con la correspondiente constancia de aprobación para poder iniciar la construcción o con las observaciones a que hubiere lugar.No se podrá iniciar la construcción.. modificación o ampliación. Artículo 8º.Los planos y demás documentos referidos en el artículo 7 del presente Decreto se presentarán en dos (2) copias. deberán tener diámetro apropiado y desembocar en los sitios autorizados por las empresas de acueducto y alcantarillado de la localidad o por la autoridad competente. Parágrafo 4º. deberán ceñirse al procedimiento establecido en el presente Decreto. El desagüe de los lavaderos deberá ser subterráneo.Los trámites relacionados con estaciones de servicio que expendan gas natural comprimido (G. Las estaciones de servicio mixtas. serán adelantados de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 80582 del 8 de abril de 1996. los trámites pertinentes. teniendo en cuenta las normas del medio ambiente que las regulen.El piso de las estaciones de servicio deberá tener una pendiente mínima de uno por ciento (1%) para que puedan escurrir los residuos de aguas hacia las cañerías.Toda modificación o ampliación que se pretenda realizar en la estación de servicio. prórroga que en ningún caso deberá ser superior a seis (6) meses.
Las estructuras de las edificaciones de las estaciones de servicio deberán construirse con materiales incombustibles. localizadas en sitios de fácil acceso y se conservarán en perfecto estado de limpieza y funcionamiento.. Artículo 17º.. dentro de las instalaciones de las estaciones de servicio. En estaciones de servicio con más de cuatro (4) mangueras de suministro.La parte superior de los tanques enterrados en una estación de servicio. Con estos mismos materiales se rellenará la excavación en tal forma que las paredes del tanque queden en contacto con ellos. libre de sales.Prohíbese la construcción y funcionamiento de vivienda o alojamiento. En las estaciones de servicio mixtas se tendrá en cuenta la totalidad de mangueras de suministro.. material muy duro (compacto) o que pueda causar corrosión o deterioro al tanque..Artículo 11º.El área de las estaciones de servicio deberá estar separada de las vías públicas por andenes o aceras y zonas verdes. de polvo químico seco.Las estaciones de servicio deberán contar con un plan de contingencia contra incendios. Uno por cada instalación que preste servicio adicional al de distribución de combustibles. Artículo 14º. la excavación donde va el tanque deberá forrarse con una película plástica de polietileno de calibre no menor de seis (6) milésimas de pulgada. cuando el piso de la excavación es de roca. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Toda estación de servicio deberá poseer instalaciones sanitarias apropiadas para uso exclusivo de sus trabajadores e instalaciones sanitarias independientes para uso del público. así: • • • Dos por cada isla. temporal o permanente. con capacidad mínima de setenta (70) kilogramos..pdffactory. se colocará una capa de un mínimo de diez (10) centímetros de arena limpia o recebo lavado. Artículo 18º.. Para evitar contaminaciones. no podrá estar a menos de cuarenta y cinco (45) centímetros bajo el nivel del pavimento o de sesenta (60) centímetros si no lo tiene. se dispondrá de un extintor rodante.com . que se ubicará a un costado de la construcción destinada a las oficinas de administración de la estación. además dando cumplimiento a las normas ambientales pertinentes.Las instalaciones eléctricas deberán protegerse con tubería conduit y sus accesorios ser a prueba de explosión. mantenimiento y vigentes las cargas. Dos en la oficina de administración de la estación de servicio. Artículo 16º. independientemente del combustible que se entregue a través del surtidor. de acuerdo con la Norma NFPA 70 vigente y las especificaciones de la empresa de energía que provea el servicio. Los extintores se deberán mantener en perfectas condiciones de funcionamiento.Sin perjuicio de lo exigido por la autoridad ambiental. se instalarán extintores de diez (10) kilogramos de polvo químico seco.. Artículo 13º. Artículo 15º. con el ancho y la forma exigidos por las reglamentaciones urbanísticas del municipio respectivo. protección.. Artículo 12º.
. ni sus extremos estar a menos de un (1) metro de los muros de la edificación más próxima. Artículo 23º. ventana o abertura. Estas pruebas deberán efectuarse en presencia del propietario o representante legal de la estación de servicio y de un funcionario designado por la autoridad PDF created with pdfFactory Pro trial version www... que incluya las normas y especificaciones bajo las cuales fueron construidos y las presiones de prueba a que fueron sometidos.a una presión manométrica de 0. El sistema de tanques de almacenamiento y líneas de distribución de combustible. Artículo 21º. Artículo 27º. en las normas nacional y en las normas NFPA 30 y 30 -A. Estar dotadas de tapones impermeables. deberá presentar -ante las autoridades competentes.. Las bocas podrán ir protegidas con una válvula de alivio de presión y vacío. para evitar daños al tanque y pérdidas por evaporación y contaminación. b. tuberías y accesorios. Artículo 20º. además. en edificaciones de la estación de servicio o de linderos de predios vecinos. se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto profieran las autoridades encargadas de velar por la calidad de protección de tanques.una certificación del constructor de los tanques de almacenamiento. Estar localizadas por lo menos a un (1) metro con cincuenta (50) centímetros de cualquier puerta.Los tanques no podrán estar enterrados bajo ninguna edificación. deberán observarse los siguientes requisitos: a.Los tanques enterrados deberán anclarse cuando puedan ser alcanzados por el nivel freático.. El anclaje deberá diseñarse de acuerdo con las condiciones del subsuelo y el volumen del tanque. Artículo 19º.. Alternativamente se debe construir un sistema de drenaje subterráneo.Las bocas de los tubos de respiración de los tanques deberán salir al aire libre.En la instalación de las bocas de llenado de los tanques. deberá reforzarse con una lámina de treinta (30) centímetros por treinta (30) centímetros y de calibre igual al de la lámina del tanque.5 kilogramos por centímetro cuadrado...El piso interior del tanque.Las instalaciones de las estaciones de servicio deberán cumplir con lo estipulado en este Decreto. isla. vía pública o andenes.Parágrafo.Los tanques deberán estar debidamente protegidos con pinturas anticorrosivas y/o con protección catódica. Además. deberá probarse hidrostáticamente -durante dos (2) horas como mínimo. pero en ningún caso inferior a treinta (30) mm (1¼ pulgadas). Artículo 25º... perpendicular a la boca de media de nivel. debiéndose ejercer un adecuado control y mantenimiento periódicamente. Artículo 24º.Cuando los avances tecnológicos lo permitan. Artículo 22º.com . deberán estar localizadas a distancias mayores de quince (15) metros de cualquier chimenea o fuente de ignición y en forma tal que los vapores no desemboquen en el interior de edificación alguna. en relación con el medio corrosivo que lo pueda afectar.El diámetro de tubo de respiración (desfogue) del tanque no podrá ser menor de la mitad del diámetro de la boca de llenado. Artículo 26º. por encima de tajados y paredes cercanas y alejadas de conducciones eléctricas.La persona que construya una estación de servicio. deberá enviar los planos de construcción de dichos tanques.pdffactory.
... c. lo anterior sin perjuicio de la sanción a que haya lugar. en contra del funcionario que -sin justa causa. el líquido se devuelve al tanque de almacenamiento. impuesta por la autoridad legalmente designada para hacerlo. después de dicha operación. y sus funcionarios comisionados. según lectura de la registradora. Se lee en la escala graduada del calibrador el número de pulgadas cúbicas (líneas) entregadas por el surtidor. Artículo 29º.El procedimiento para la calibración de los surtidores de combustibles líquidos derivados del petróleo será el siguiente: a. la tubería entre éste y la bomba. Artículo 31º. Parágrafo 1º. designación que deberá ser solicitada por los interesados con no menos de siete (7) días de antelación a la fecha en la cual se efectuarán las pruebas mencionadas. debidamente identificados. Se humedece el calibrador.0) kilogramos por centímetro cuadrado durante una (1) hora como mínimo..no asistió a la práctica de las pruebas. en exceso o en defecto (por encima o por debajo de la línea cero). Se lleva a ceros (0) la cantidad marcada en la registradora y con la boquilla del surtidor completamente abierta (máxima rata de llenado). dicha situación deberá ser puesta en conocimiento de los interesados con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha de realización de las pertinentes pruebas. las que -en cualquier caso. debiendo enviar el acta levantada a la autoridad competente (señalando el resultado obtenido). Artículo 30º. en caso de hacerlo. llenándolo -hasta su capacidad total. Si el funcionario designado no acude el día y a la hora de la citación para la práctica de las pruebas excepto cuando se haya comunicado la existencia de inconveniente de fuerza mayor..La calibración de los surtidores de combustible derivados del petróleo de las estaciones de servicio se hará con un recipiente de cinco (5) galones de capacidad.Cuando en el sistema de la estación de servicio se utilicen bombas sumergibles para el envío del combustible al surtidor. se allegará al expediente de la estación de servicio. se vierten en el calibrador cinco (5) galones del surtidor. debidamente firmada. Parágrafo 2º. por escrito. de lo cual se tomará nota. las observaciones del caso.No podrá una estación de servicio entrar a operar sin haber dado total cumplimiento a lo exigido en el presente Decreto. si así lo juzga necesario.com .pdffactory. b. podrán inspeccionar las obras en cualquier momento y formular. deberá probarse a una presión de tres (3. deberán cumplir las pruebas y procedimientos que estipule la norma respectiva Nacional y/o Internacional.competente. Si a la autoridad competente se le presenta inconveniente de fuerza mayor para designar al funcionario que deberá presenciar las pruebas.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.los interesados podrán efectuarlas.se deberán realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicialmente fijada. se le impondrá la sanción pertinente.con el combustible. Artículo 28º.Para tanques fabricados con material y tecnologías nuevas. De las correspondientes pruebas se levantará un acta que.La autoridad competente podrá exigir al interesado cualquier información adicional. debidamente calibrado y certificado por el Centro de Control de Calidad y Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio u otra entidad debidamente acreditada ante el Ministerio de Minas y Energía.
debidamente firmada por el interesado. pero con la boquilla del surtidor parcialmente cerrada.pdffactory. Si el resultado no corresponde al precio marcado en la registradora para los cinco (5) galones. c. se procederá por parte del funcionario a sellar el surtidor y éste no podrá entrar a operar nuevamente. hasta tanto no se hayan realizado las reparaciones de rigor. lo acordado en dicho contrato no eximirá al propietario de la estación de servicio de responsabilidad alguna en relación con lo previsto en el presente Decreto. se procederá así: a. el régimen sancionatorio se aplicará cuando las diferencias encontradas durante la verificación de la calibración de un surtidor en una estación de servicio sean mayores de más o menos de siete (+ ó -7) pulgadas cúbicas (líneas) en relación con la línea cero (0) del calibrador de cinco (5) galones de capacidad. el nivel de entrega está por encima o por debajo de la línea cero (0) de la escala de medida del calibrador...de mantener en perfecto estado de conservación. tomando nota de la lectura obtenida. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. la registradora está descalibrada. delegado o encargado de la administración del distribuidor minorista o de la estación de servicio. f. Parágrafo. sin perjuicio de la responsabilidad que cada distribuidor minorista de combustible tiene -en todo tiempo. es decir.Los contratos de arrendamiento o de cualquier otra clase. cuyo objeto sea la explotación económica de una estación de servicio son de naturaleza mercantil y su celebración será conforme con las disposiciones legales vigentes. que hubiere presenciado la inspección y servirá de base para la apertura de la investigación por presuntas infracciones. e. delegado o encargado de la administración del distribuidor minorista o de la estación de servicio que hubiera presenciado la inspección. El margen de calibración establecido por la norma API (American Petroleum Institute) es de más o menos siete (+ó -7) pulgadas cúbicas (líneas) en relación con la línea cero (0) del calibrador de cinco (5) galones de capacidad. Si en el curso de la diligencia no fuere posible hacer los ajustes necesarios. Artículo 33º. Se levantará un acta en la que se dejará constancia de todas las circunstancias observadas en la diligencia. Esto se obtiene multiplicando el volumen entregado por el precio unitario autorizado para la localidad.Cuando la autoridad competente verifique la calibración y el funcionamiento de los surtidores. Después de desocupar el calibrador. la cual será suscrita por el respectivo funcionario y el interesado.La inspección de las registradoras se realizará para comprobar que el precio de los cinco (5) galones extraídos por el surtidor corresponde al autorizado.d. si fuere procedente. Se repite la operación indicada en el literal c). g. Los funcionarios competentes tendrán en cuenta que. lo anterior. se llena nuevamente según lo señalado en el literal b).com . Se cumplirá con lo estipulado en los artículos 30 y 31 del presente Decreto.. se efectúe una nueva calibración y se envíe el acta correspondiente a la autoridad competente. Se entenderá que un surtidor se encuentra descalibrado si al momento de verificar la calibración. b. la unidad de medida de los surtidores. a partir de la vigencia del presente Decreto. para limitar el flujo aproximadamente a cinco (5) galones por minuto. funcionamiento y debidamente calibrada en ceros (0). esta operación de llenado debe efectuarse aproximadamente en un minuto. Artículo 32º.
CLD.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.. d.En cuanto a la calibración.. modifiquen o deroguen. A su vez. el distribuidor mayorista colaborará y asesorará periódicamente al distribuidor minorista. Compromiso de brindar una eficiente prestación del servicio al usuario. Descripción general de los equipos y demás instalaciones. Prestación del servicio de acuerdo con los términos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía y/o por la autoridad respectiva. Parágrafo. Condiciones de seguridad de la estación de servicio.los trámites tendientes a obtener las autorizaciones correspondientes. Transporte automotor de hidrocarburos y sus derivados líquidos Artículo 35º.Por tratarse de un servicio público para la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.pdffactory. e.Los contratos o las modificaciones efectuadas a éstos deben ser oportunamente puestos en conocimiento de las autoridades competentes (referidas en el artículo 49 del Decreto 2150 de 1995. nombres y marcas comprendidos en el contrato. so pena de hacerse acreedor a la imposición de sanción.Todo vehículo que transporte combustibles líquidos derivados del petróleo. calidad del producto.. deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por la(s) normas(s) relacionada(s) con la construcción de los tanques que almacenen el producto. extra. con el fin de que éste mantenga los surtidores debidamente calibrados en cero (0). bases lubricantes. en lo relacionado con volúmenes de entrega.). deberá diligenciar -ante el Ministerio de Transporte o la autoridad que haga sus veces. oportunidad. bencina industrial. para el caso exijan las respectivas autoridades.copia del acta o informe que contenga las anomalías que detecte en las calibraciones de los surtidores de los distribuidores minoristas. combustóleo. etc. El distribuidor mayorista presentará -ante la autoridad competente. en los términos previstos en la Ley 256 de 1996 y demás disposiciones legales vigentes. queroseno. Artículo 36º. el distribuidor minorista estará obligado a permitir las acciones necesarias para que su distribuidor mayorista ejerza dicha actividad. modificado y adicionado por el artículo 99 de la Ley 388 del 18 de julio de 1997) o del Ministerio de Minas y Energía -si reasume la función delegada. de conformidad con lo previsto en las Resoluciones 01705 del 8 de agosto de 1991 y 002025 del 23 de junio de 1994 o en las normas que las aclaren. la prohibición para las partes (distribuidores mayoristas y/o minoristas de combustibles gaseosos y/o líquidos derivados del petróleo) de acudir a prácticas que signifiquen competencia desleal.com . en perfecto estado de conservación y funcionamiento. precios. disolventes. Artículo 37º. en todos los contratos que permitan la explotación económica de una estación de servicio. b. calibración de surtidores. servicios. c. ACPM.Los tanques de los vehículos automotores dedicados al transporte de combustible y productos líquidos derivados del petróleo (gasolina motor. En los contratos se establecerá en forma expresa.Los vehículos que transporten combustible líquidos derivados del petróleo deberán cumplir con los requisitos que.. etc. Artículo 34º. seguridad. se incluirán como cláusulas esenciales las siguientes: a.
cuatrocientos cincuenta (450) salarios. d. Hasta mil (1.000) galones en adelante.Los vehículos que transporten Gas Natural Comprimido (G. expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de tomar o renovar la póliza. doscientos (200) salarios. dos mil (2.). Parágrafo 2º. Para estaciones de servicio en ciudades o poblaciones distintas a las anteriores. Para transportadores. Hasta dos mil (2.000) galones.. al respecto.. transporte.Las personas naturales o jurídicas dedicadas al almacenamiento. ochocientos (800) salarios.Artículo 38º. envase y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. así: • • • • • • • Hasta quinientos (500) galones.Las estaciones de servicio sólo recibirán los productos. De diez mil (10. Hasta tres mil quinientos (3.com . Para plantas de abastecimiento. deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Transporte 002025 del 23 de junio de 1994. expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país y de acuerdo con los reglamentos y normas de la Superintendencia Bancaria. Pólizas de seguro Artículo 39º. sin perjuicio de la obligación de constituir otras pólizas exigidas por autoridades que intervengan en la actividad de comercialización de los combustibles líquidos derivados del petróleo y/o del gas natural comprimido. serán los siguientes: a. trescientos (300) salarios. Para estaciones de servicio en ciudades capitales de departamento. cuatrocientos (400) salarios. ochocientos (800) salarios. Parágrafo 1º. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. deberán mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. doscientos cincuenta (250) salarios. b. cuando los vehículos que los transportan posean el correspondiente registro ante el Ministerio de Transporte. Los límites mínimos en dichos seguros de responsabilidad civil. que cubra los daños a terceros en sus bienes y personas por el transporte. expedido de conformidad con las normas vigentes.500) galones. de acuerdo con la capacidad del carrotanque.. Para el gran consumidor.000) galones.000) salarios.N. ochocientos (800) salarios. seiscientos (600) salarios. Hasta diez mil (10. manejo y distribución de combustibles. cuatrocientos (400) salarios.000) galones. Hasta cinco mil (5.. sin perjuicio de otras pólizas que tenga el propietario. e.pdffactory.C. manejo.000) galones.Independientemente de que pertenezcan varias estaciones de servicio a un mismo propietario. cada una de ellas deberá mantener pólizas individuales de responsabilidad civil extracontractual. c.
Las personas dedicadas al almacenamiento. Certificado de cumplimiento de normas de seguridad. A. aprobados por el Ministerio de Minas y Energía.. 6. Actas de calibración de surtidores y acciones correctivas. en todo momento.Artículo 40º.pdffactory. Para estaciones de servicios sin planos aprobados por entidad competente: 1.Si vence el plazo de doce (12) meses concedidos en este artículo para las estaciones de servicio que carecen de planos debidamente aprobados por la autoridad competente. expedido por la Cámara de Comercio de la localidad en la que se encuentra el establecimiento comercial. son : A. dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de la vigencia del presente Decreto e incluir la documentación y requisitos exigidos en el mismo. deberán mantenerse vigentes los documentos solicitados en el literal A que antecede. deberán dar aviso y solicitar la aprobación a la autoridad respectiva. Una vez legalizada la estación de servicio. expedido por el cuerpo de bomberos de la localidad. Los propietarios o representantes legales de estaciones de servicio que no posean planos aprobados por el Ministerio de Minas y Energía. Autorización de las entidades competentes encargadas de la preservación del medio ambiente. 2. Certificado de Existencia y Representación Legal.. que se encuentren construidas o que se construyan a partir de la fecha de la entrada en vigencia del presente Decreto. Parágrafo. 7. 3. correspondientes). realizadas por el interesado. Póliza de seguro que cubra los riesgos de responsabilidad civil extracontractual en relación con terceros. según lo contemplado en el literal "d)" del artículo 48 del presente Decreto. excepto G. que incluya los planos y demás documentos relacionados en el artículo 7 del presente Decreto. 5.. según el caso. en los términos y cuantías fijados en el artículo 39 del presente Decreto. 8. sin que el interesado haya dado cumplimiento a las exigencias aquí contempladas. manejo. 2. se ordenará el cierre inmediato y definitivo de la estación de servicio. transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo a las que se refiere el presente Decreto. Dicha matrícula será independiente para cada estación de servicio.L.. Contrato de explotación económica celebrado entre el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista.Los documentos que se deben mantener actualizados. Redes de servicios públicos existentes (planos aprobados por las empresas de energía eléctrica y de acueducto y alcantarillado. Los propietarios o representantes legales de estaciones de servicio de cualquier clase.P. en el que conste la calidad que éste ostenta. además del PDF created with pdfFactory Pro trial version www. por los distribuidores minoristas de combustibles gaseosos y/o líquidos derivados del petróleo.com . Licencia de construcción. Obligaciones Artículo 41º. Actas de pruebas hidrostáticas que garanticen que tanques y tuberías se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. por la Alcaldía o por el Curador Urbano. deberán cumplir con los requisitos y normas sobre construcción contemplados en el mismo y mantener vigentes los siguientes documentos: 1. 4. por la Alcaldía respectiva o por el Curador Urbano.
Propendiendo por una seguridad mayor y de acuerdo con las definiciones de estaciones de servicio. azufre y/o sustancias contaminantes. Abastecerse de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos. que contravengan las calidades exigidas por las autoridades competentes. formuladas por las autoridades competentes. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. limpieza. buses. con discriminación mensual de productos. Ofrecer a las autoridades encargadas de la vigilancia y control de la distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones. deberán dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos 300 del 15 de febrero de 1993. Atender y ejercer las acciones correctivas relacionadas con el debido mantenimiento. 9. equipos y demás accesorios. a más tardar el 31 de enero de cada año. según Resoluciones 31513 del 24 de agosto y 32787 del 28 de diciembre de 1992 y demás normas que las aclaren.cumplimiento de las disposiciones legales expedidas por las autoridades competentes. en sus instalaciones. así: Para Estaciones de Servicio: 1. modifiquen o deroguen) y/o que contengan tetraetilo de plomo. 3. en lugar visible para los usuarios.pdffactory. Abstenerse de adquirir y distribuir combustibles líquidos derivados del petróleo sin aditivar (en productos a los que se exija aditivación. 4. de los mismos.gr. Abstenerse de suministrar combustibles a los vehículos de servicio público (v. en las Resoluciones 01705 del 8 de agosto de 1991 y 002025 del 23 de junio de 1994 y demás normas concordantes y pertinentes. Fijar en el establecimiento. queda expresamente prohibido utilizar las instalaciones del correspondiente establecimiento como sitio donde se preste servicio público para aparcar vehículos. para este caso. Enviar. 6. informando el volumen (en galones) de combustibles adquiridos (citar proveedores) y la relación de las ventas efectuadas en el año inmediatamente anterior (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre). el precio de venta de combustibles y el horario de atención al público. Para Transportadores: 1. 2. 10. aplicables a esta clase de establecimientos.taxis. preservación del medio ambiente y seguridad. se deberán colocar avisos suficientes que informen a los usuarios que el servicio se encuentra temporalmente suspendido. conservando las mejores condiciones para la prestación de un eficiente servicio al público. con destino a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. Los transportadores de combustibles líquidos derivados del petróleo. así mismo. al momento de solicitar el abastecimiento.com . precios y sobretasa (dado el caso). hasta que concluya en su totalidad el respectivo procedimiento de llenado o abastecimiento. 8. colectivos. a través de la alcaldía o curaduría respectiva. Cumplir con las normas técnicas. según lo previsto en la Ley 256 de 1996 y demás normas concordantes y pertinentes. exclusivamente mediante personas legalmente autorizadas para hacerlo y frente a productos de lícita procedencia. 7. deberán cumplir las obligaciones que se establecen a continuación. se encuentren ocupados con pasajeros. Abstenerse de realizar prácticas consideradas como competencia desleal. abstenerse de prestar el servicio -a cualquier clase de vehículo. 2113 del 22 de octubre de 1993 y 400 del 18 de febrero de 1994. tuberías.en un radio de diez (10) metros alrededor del sitio de descarga de combustible a los tanques de almacenamiento de la estación de servicio. tanques. busetas. presentación. 5. de seguridad y de preservación del medio ambiente. etc) que. cantidad (en galones).
conforme con lo establecido por la autoridad competente. con la leyenda PELIGRO. La longitud del chasis deberá sobresalir del extremo posterior del tanque. c. Todo vehículo que se dedique a la actividad de transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo deberá reunir los siguientes requisitos mínimos: a. los tanques y equipos que porten o remolquen los vehículos. de acuerdo con lo ordenado en los decretos citados en el numeral anterior y en las normas que los adicionen. 3). tanques. b. sistemas mecánicos y eléctricos. en lo referente a los pesos y dimensiones para los vehículos de carga. con indicaciones de cantidad. de los vehículos dedicados a esta actividad.N. deberán portar sendos avisos -en fondo rojo y pintura reflectiva. e.com . los que deberán tener mantenimiento oportuno efectuado por entidad calificada para ello. compartimentos y accesorios (evitando al máximo cualquier riesgo de ignición). capacidad y número de compartimentos.). de modo que sirva de defensa o parachoques para la protección de las válvulas y demás accesorios de cierre. con carga vigente y capacidad mínima de veinte (20) libras. control y seguridad del tanque. 3.Además de los requisitos exigidos en este artículo. se sujetarán a las normas y especificaciones que sobre diseño y seguridad expida el Ministerio de Transporte o de la autoridad que haga sus veces. Parágrafo 1º. Funciones Artículo 42º. corresponde al Ministerio de Minas y Energía. (Rombo No. El tanque deberá tener una placa con el nombre del fabricante (debidamente autorizado). de fácil acceso y manejo. d. cada uno deberá tener marcada su capacidad y contar con sus correspondientes cúpulas y válvulas de drenaje. en original o copia. Portar por lo menos dos (2) extintores.. sobre la palabra PELIGRO. conforme con lo establecido por la autoridad competente. de compra o despacho del producto que moviliza. Parágrafo 2º.C. modifiquen o reemplacen.pdffactory..adelante y atrás.2. la fecha de fabricación. Los vehículos que transporten combustibles líquidos derivados del petróleo.Las revisiones para verificar si los vehículos cumplen con los requisitos establecidos en este artículo estarán a cargo del Ministerio de Transporte o de la autoridad que haga sus veces.Los vehículos que transporten gas natural comprimido (G. en la cara posterior del tanque. a través de la dependencia competente: PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Si el tanque posee varios compartimentos. distribuido simétricamente sobre los ejes vertical y horizontal del espacio libre. Mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento todos los elementos. Adicionalmente. sobre Transporte y Embalaje de Mercancías Peligrosas. f. tipo BC. Parágrafo 3º. modifiquen o deroguen. se pintará un rombo de cuarenta (40) centímetros de lado con las especificaciones establecidas por el Icontec en la norma 1692 vigente.. clase de producto.. Todo vehículo que transporte combustibles líquidos derivados del petróleo deberá portar la factura. procedencia y destino. Clasificación y Rotulado.Para todos los efectos legales. deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 400 del 18 de febrero de 1994 y en las Resoluciones 002025 del 23 de junio de 1994 y 80582 del 8 de abril de 1996 y demás normas concordantes y pertinentes o a las normas que las aclaren. la norma o código de construcción.
una cantidad que en ningún momento será inferior al equivalente a cinco (5) ni superior al equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales. estarán sujetas a la imposición de las siguientes sanciones. Se impone siempre que el hecho no constituya una infracción susceptible de suspensión o cierre definitivo de la estación de servicio. Consiste en la obligación de pagar.proferidas por la autoridad competente. Expedir los reglamentos sobre almacenamiento. Si el Ministerio de Minas y Energía reasume las competencias delegadas. Consiste en el llamado de atención. ampliación o modificación de estaciones de servicios (incluyendo la aprobación de los correspondiente planos) y controlar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad de las mismas. Sanciones Artículo 44º. Artículo 43º.. manejo. manejo. de acuerdo con lo señalado en el presente Decreto y demás disposiciones vigentes. relacionadas con los trámites propios de las estaciones de servicio o delega estas mismas funciones en autoridad diferente. multa. las medidas tendientes a mantener la seguridad en el almacenamiento.Multa. Del escrito respectivo y para los fines pertinentes. a favor de la autoridad que sanciona.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Independientemente de las sanciones legales a que haya lugar. por escrito. modalidades y gravedad del hecho: Amonestación. b.. transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. la aprobación de los planos referidos anteriormente será de competencia de esa nueva autoridad. efectos. aprobación que será previa a la de la pertinente solicitud para construcción. Aprobar la solicitud para construcción. Artículo 45º. Se impone ante la violación de las obligaciones señaladas en este Decreto y siempre que el hecho no constituya transgresión de mayor gravedad a juicio de la autoridad investigadora.Amonestación.pdffactory.com . vigentes al momento del pago correspondiente. corresponde al alcalde o al curador urbano o al Ministerio de Minas y Energía (cuando reasuma funciones delegadas o cuando avoque el conocimiento de casos especiales) o a las autoridades que hagan sus veces: a. que se le formulará al infractor.. suspensión del servicio y cierre definitivo de la estación de servicio. Artículo 47º. de conformidad con la naturaleza. Coordinar. Vigilar el cumplimiento de las delegaciones sobre almacenamiento. con las diferentes entidades oficiales y particulares.a.Suspensión. transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y de gas natural comprimido. modificación y/o ampliación de la estación de servicio. manejo. con la advertencia de que una nueva falta le ocasionará la aplicación de una sanción de mayor entidad. b.Para todos los efectos legales. transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y de gas natural comprimido. se dejará copia en el expediente o carpeta de la correspondiente estación de servicio. Artículo 46º. las estaciones de servicio que infrinjan las normas sobre la prestación del servicio público o las determinaciones -sobre el particular. Consiste en la prohibición en virtud de la cual las estaciones de servicio no podrán ejercer sus actividades como consecuencia de la orden de suspensión de funcionamiento y del consiguiente cierre temporal de sus instalaciones..
. y. d.. excepto los casos descritos en los literales a) y g) del mismo. Por tenencia. d. Cuando no se de cumplimiento a las exigencias de la entidad competente dentro del plazo dispuesto.la suspensión de funcionamiento y consiguiente cierre temporal de instalaciones. Artículo 48º. por dos (2) oportunidades. Es la determinación en virtud de la cual se declara que una estación de servicio no puede seguir operando. Parágrafo. para la construcción de una estación de servicio o para la aprobación de los planos. en actividades inherentes a las estaciones de servicio. Por abastecerse y/o distribuir combustibles líquidos derivados del petróleo mediante personas naturales o jurídicas no autorizadas legalmente para hacerlo y/o por adquirir y/o expender productos de ilícita procedencia. e. c. no corresponde -total o parcialmente. excepto lo previsto en el parágrafo ibídem. tráfico y comercio ilícitos de combustibles. a juicio de la autoridad encargada de imponer la sanción. Por haberse impuesto a la estación de servicio -como sanción. tendrá una duración máxima de cuarenta y cinco (45) días calendario. dentro del plazo allí concedido. obstruya. Cuando no se pague la multa dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que la imponga. como consecuencia de ello. dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores a los hechos que causen el cierre. Cuando se paralice.multa. Por adulteración de la calidad. sin perjuicio de las acciones que puedan adelantar y sanciones que puedan imponer otras autoridades. previo permiso del Ministerio de Minas y Energía. Cuando el interesado no haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 del presente Decreto.Cierre definitivo de la Estación de Servicio. Por incurrir nuevamente en hecho respecto de los cuales se haya impuesto. para cuyos efectos la suspensión sólo cesará cuando se pague la multa y cuando se alleguen los documentos exigidos debidamente actualizados. sin la aprobación de la autoridad respectiva.pdffactory. Lo anterior. Cuando la autoridad respectiva verifique que la documentación presentada por un solicitante. Competencia Artículo 49º. g.Las alcaldías (por delegación de funciones) y las curadurías urbanas son los organismos competentes para conocer de las infracciones a que se refiere el presente Decreto e PDF created with pdfFactory Pro trial version www. i. Por adelantar obras de construcción. h. disminuya o preste inadecuadamente el servicio relacionado con las actividades propias de la distribución de combustibles líquidos derivados de petróleo y/o gas natural comprimido. Cuando no se cumpla con la obligación establecida en el artículo 40 del presente Decreto. f. se ordena la anulación de aprobación de los planos del establecimiento y el cierre definitivo de la misma. c. b. ampliación y/o modificación. acaparamiento.com .La pena prevista en el presente artículo. cantidad o precio de los combustibles. Por la comisión de faltas graves. esta determinación será tomada por la autoridad competente. dentro de los dos (2) años anteriores -como sanción..Esta sanción se impondrá en los siguientes casos: a.a la realidad. respectivamente. Esta sanción es procedente en los siguientes casos: a. b.
la reincidencia ocasionará la cancelación definitiva del registro y autorización correspondientes. frente a la vía gubernativa. Parágrafo 1º.al interesado acerca de los cargos que aparecen en su contra. Practicadas las pruebas (dado el caso). deberá colaborarle al Ministerio de Minas y Energía.Ninguna autoridad podrá disponer el cierre definitivo de una estación de servicio. Procedimiento Artículo 50º.con multa. hurto y/o adulteración de los productos -en cuanto a calidad y cantidad. en normas de desarrollo urbanístico o en normas o situaciones de orden público que así lo ameriten. de conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente.La ejecución de las providencias por medio de las cuales la autoridad respectiva.a los que se refiere el presente Decreto y en sus laboratorios e instalaciones se podrán adelantar los análisis requeridos.com . ordena la suspensión del servicio o el cierre definitivo de una estación de servicio de acuerdo con lo estipulado en el presente Decreto. las anteriores sanciones sin perjuicio de las investigaciones que puedan adelantar otras autoridades (v. Informará -por escrito.Al transportador que movilice combustibles líquidos derivados del petróleo o gas natural comprimido. Parágrafo. d. será sancionado por la autoridad competente -por primera vez. según lo previsto en el artículo 46 del presente Decreto.La suspensión de operaciones de una estación de servicio -cuando no se genera en sanción. penal o de policía). En todo caso el Ministerio de Minas y Energía no será responsable por dichas determinaciones. en todo lo relacionado con las campañas tendientes a evitar el acaparamiento. la autoridad competente procederá de la siguiente manera: a. de origen fraudulento o para lo cual se requiera un permiso especial de movilización expedido por las autoridades competentes. cuando reasuma las funciones delegadas o cuando avoque el conocimiento del caso específico. El presunto infractor. especulación. Disposiciones finales Artículo 51º. Dentro del plazo que prudencialmente señale para tales efectos. Así mismo. excepto cuando la determinación se fundamente en decisión judicial. Artículo 52º. gr.deberá ser autorizada por la autoridad competente. PDF created with pdfFactory Pro trial version www..... el Ministerio de Minas y Energía.imponer las correspondientes sanciones.La Empresa Colombiana de Petróleos. Ecopetrol. Parágrafo 2º.. mediante resolución motivada que sólo admite recurso de reposición. dispondrá de un plazo de diez (10) a veinte (20) días para hacer llegar -al funcionario del conocimientoel escrito que contenga los descargos correspondientes. en estos dos últimos casos corresponde actuar a la autoridad municipal respectiva.pdffactory. el funcionario de conocimiento decretará y ordenará practicar las pruebas que estime necesarias. la autoridad competente decidirá lo correspondiente. c. previa solicitud del interesado. sin el correspondiente permiso del Ministerio de Minas y Energía.. de conformidad con lo consagrado en el Código Contencioso Administrativo. podrá hacerse efectiva mediante comisión a la respectiva autoridad de policía.Recibida la queja o la información respectiva. b.
Parágrafo.C.357 de agosto 6 de 1998. Artículo 54º. ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ. el distribuidor mayorista. Ver la Resolución del DAMA 318 de 2000 Artículo 55º. las Resoluciones 30935 de 1993 y 82588 de 1994 (quedando vigente la delegación efectuada a través de esta norma).pdffactory.Vigencia. 43. El Ministro de Minas y Energía. específicamente las plasmadas en los Decretos 283 de 1990. Artículo 53º..com .. residuos líquidos y sólidos.El gran distribuidor mayorista.Todo establecimiento comercial que preste servicio de cambio de aceites y filtros estará obligado a cumplir con las disposiciones proferidas por la autoridad competente en cuanto a los envases y filtros cambiados.. con la finalidad de efectuar los análisis correspondientes. Dado en Santa Fe de Bogotá. El Presidente de la República. D.En las ciudades en las que Ecopetrol no tenga laboratorios. Publíquese y cúmplase. NOTA: Publicado en el Diario Oficial No. el Ministerio de Minas y Energía podrá seleccionar laboratorios de universidades o centros de investigación u otras entidades... responderán individualmente por la calidad de los productos distribuidos. 353 de 1991. ERNESTO SAMPER PIZANO. especialmente aquellas que tengan facultades de ingeniería de petróleos e ingeniería química. manejados y entregados en la respectiva etapa de distribución y estarán sometidos a las sanciones correspondientes. El no cumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones correspondientes. 1677 de 1992. a 4 de agosto de 1998. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. el distribuidor minorista y el transportador. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones contrarias relacionadas con estaciones de servicio. en caso de incumplimiento.
Documents Similar To DECRETO_1521_DE_1998[1] estaciones
JuanLuisNavarreteCornejo