Source: https://www.scribd.com/document/27104185/Documentation-Des-Appareils-SM2000S-6000S-0911-Fr
Timestamp: 2018-10-16 14:22:17+00:00
Document Index: 33806398

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'art. 1658493', 'art. 1658480', 'arrêt\n', 'arrêt ', 'arrêt ']

ct155.pdf
LinkRunnerPro FR
gg-renov-p5
cahier technique index.pdf
2000S / 3000S / 4200S / 6000S
Documentation d’appareil
Nous vous remercions d’avoir opté pour un onduleur solaire SolarMax! Le SolarMax convertit le courant continu de votre installation solaire en un courant alternatif conforme au réseau. En tant qu’exploitant d’installation solaire, vous attendez de votre installation fiabilité et haut rendement. Avec notre série de produits SolarMax, nous vous proposons des onduleurs qui répondent dans une grande mesure à ces attentes. Les onduleurs SolarMax se distinguent notamment par leur haut rendement et leur grande disponibilité. Les appareils portent la marque CE et répondent ainsi aux directives de l’Union Européenne. La marque de qualité «type de construction testé» – établie par le TÜV Rheinland – prouve que tous les standards de sécurité requis sont bien respectés.
Siège de Sputnik Engineering AG dans l’ex-bâtiment Rolex, à Bienne, métropole de l’horlogerie en Suisse.
La direction Sputnik Engineering AG Höheweg 85 CH-2502 Biel/Bienne E-mail: sputnik@solarmax.com
Onduleurs en chaîne SolarMax: robustes, fiables, innovants.
Installation 2.1 Montage 2.2 Raccordement électrique 2.3 Protection contre surtension 2.4 Mise en marche et arrêt 2.5 Démontage 2.6 Valeurs limites réglables et paramètres d’exploitation 2.7 Limitation de la température du radiateur 2.8 Première mise en service (Initial Setup) 2.9 Contact de signalisation d’état
108 108 111 114 115 115 116 117 117 118
Dépannage 5.1 Introduction 5.2 Diagnostic des erreurs avec l’affichage graphique 5.3 Maintenance
136 136 137 140
Autotest 3.1 Définition de l’autotest selon DK 5940 (Italie) 3.2 Démarrer l’autotest 3.3 Déroulement
Description technique 8.1 Schéma de construction des SolarMax 2000S/3000S 8.2 Schéma de construction des SolarMax 4200S/6000S 8.3 Fonctions importantes de sécurité 8.4 Fonctions de commande et régulation 8.5 Données techniques SolarMax 2000S/3000S 8.6 Données techniques SolarMax 4200S/6000S 8.7 Glossaire 8.8 Rendement
143 143 143 144 144 145 146 147 148
Affichage d’exploitation et de dérangement 4.1 Affichage graphique 4.2 Voyant DEL 4.3 Symboles des touches de menu 4.4 Structure du menu 4.5 Activité de communication 4.6 Messages d’état 4.7 Messages d’alarme
123 123 123 124 125 132 133 135
Déclaration de garantie 9.1 Garantie 9.2 Prolongation de la garantie 9.3 Limites de responsabilité et de garantie 9.4 Droit applicable 9.5 For juridique
150 150 151 151 152 152
Les onduleurs SolarMax travaillent avec des tensions continues élevées. L’installation du système complet doit donc être exécutée avec soin et dans le respect des prescriptions en vigueur. Le contact avec des parties sous tension peut être mortel. La connexion de l’onduleur SolarMax au réseau électrique public ne doit être réalisée que par un personnel qualifié. L’installateur doit être agréé par une entreprise d’alimentation en énergie compétente (EAE). La puissance maximale du générateur solaire est indiquée dans les données techniques. Avertissement: l’appareil ne doit être ouvert qu’à l’état hors tension (côtés AC et DC). Attendez par ailleurs 5 minutes, le temps que les condensateurs soient déchargés.
Les onduleurs SolarMax ne doivent être installés que par des électrotechniciens qualifiés. Ne mettez jamais l’appareil en service si le boîtier est endommagé ou si vous n’êtes pas certain que l’appareil fonctionne correctement! Coupez immédiatement l’appareil du secteur et séparez-le sur-le-champ du générateur solaire! Il faut déconnecter les raccordements DC et AC avant d’ouvrir le SolarMax.
L’appareil doit être monté et raccordé avec le couvercle fermé. Sputnik Engineering a développé un rail de montage dans le but de simplifier celui-ci. Deux vis murales zinguées (6 x 50 mm) et deux chevilles sont comprises dans la livraison. Il faut commencer par fixer le rail de montage sur la paroi. Vous pouvez ensuite glisser l’onduleur SolarMax sur le rail de montage et le suspendre. L’onduleur est fixé à gauche et à droite du rail de montage avec deux vis M6 x 12.
Des arcs électriques peuvent apparaître si les connecteurs sont débranchés en état de marche du coté DC. Les connecteurs MC ne doivent donc être retirés que lorsque la ligne DC est débranchée. C’est pour cela que le disjoncteur DC sur le côté gauche de l’onduleur doit être obligatoirement déclenché. Prudence: le temps de décharge des condensateurs est de 5 minutes. Veuillez respecter strictement les prescriptions détaillées d’installation du chapitre 2. Les prétentions de garantie et de responsabilité s’éteignent en cas de non-respect des prescriptions d’installation. Coupez votre onduleur SolarMax du secteur en déconnectant l’arrivée AC avant de procéder à des opérations de maintenance et de nettoyage sur le générateur solaire. Veuillez respecter les prescriptions d’installation locales.
545 mm 522 mm
Malgré le haut rendement de l’onduleur SolarMax, environ 5 % de l’énergie transportée se dissipe en chaleur. Le fond de l’appareil, en fonte d’aluminium, veille à un refroidissement suffisant par convection et un ventilateur supplémentaire. Points à observer:
Le SolarMax ne peut être exploité que sur une installation AC répondant à la catégorie de surtension II. Si ce n’est pas le cas, il faut monter des éléments supplémentaires limitant la surtension (varistances) au point de raccordement au secteur. Si le Solarmax est monté dans un bâtiment, la pièce doit être correctement ventilée. Le sol du site de montage doit être ferme. Si le sol est inflammable, une plaque supplémentaire ininflammable doit être utilisée car le radiateur peut atteindre une température de 80 °C. Veuillez relever la température ambiante maximale admise dans les données techniques. Les écarts suivants devraient être respectés pour un refroidissement optimum: 0,5 m vers le haut, 0,5 m vers le bas, 0,5 m latéralement. Montez plusieurs appareils si possible en les superposant. Si vous montez plusieurs appareils côte à côte, maintenez un écart d’au moins 0,5 m entre deux appareils. En cas de montage de SolarMax de différents types, il faut respecter l’ordre suivant, de la gauche vers la droite: SolarMax 2000S, SolarMax 3000S, SolarMax 4200S, SolarMax 6000S. Evitez une exposition directe aux rayons du soleil en cas de montage extérieur. Préférez un lieu de montage abrité, par exemple sous un avant-toit ou un module solaire. L’appareil devrait de plus être protégé des éclaboussures – par exemple de l’eau de pluie coulant du toit ou des arêtes d’un module. Les onduleurs ne doivent pas être installés dans une armoire, niche fermée ou autre. Ne stockez pas de liquide inflammable à proximité de l’onduleur. N’exposez pas l’onduleur à des gaz inflammable ou à de la vapeur. L’onduleur doit être monté de sorte qu’il soit inaccessible aux jeunes enfants. L’onduleur et les câbles doivent être montés de sorte qu’ils soient inaccessibles aux animaux domestiques (en particulier les rongeurs). Il est recommandé de ne pas installer l’appareil dans la zone habitée à cause du bruit produit.
1 Affichage graphique avec desserte 2 Connecteur de raccordement AC 3 Connecteur de raccordement DC
4 Disjoncteur DC 5 Contact de signalisation d’état
Le boîtier SolarMax répond à la classe de protection IP54 et convient à un montage extérieur. Le type de protection IP54 n’est assuré que si le connecteur AC fourni et le générateur solaire sont reliés via le connecteur MC4. Une bonne implantation de l’onduleur est primordiale pour un rendement énergétique maximum. Plus la température ambiante est basse, plus l’appareil travaille efficacement.
Sputnik Engineering livre des onduleurs SolarMax prêts à être raccordés. Toutes les connexions s’enfichent simplement, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir l’appareil. Les raccordements suivants sont disponibles:
Confection de la fiche femelle AC
SM2000S /3000S /4200S/6000S : Arrière de la prise
DC: 3 x 2 prises MC4 (3 fils avec connecteurs MC4) AC: connecteur à bride Wieland Communication: 2 x RJ45 (étanches via des bouchons de protection) Connecteur M12 du contact de signalisation d’état
SM2000S/3000S/4200S/6000S
Assurez-vous que le câble soit hors tension.
La prise de câble AC doit être raccordée avec un câble flexible selon les normes EN 60309-2 / VDE 0623. Il est possible de raccorder des brins jusqu’à une section maximale de 4 mm2. Glissez l’arrière de la prise sur le câble. Pressez les embouts de conducteurs sur les brins dénudés. Raccordez dans l’ordre les différents conducteurs à l’insert femelle (section des brins: voir table, p. 113). Conducteur de protection PE sur la borne à vis avec le symbole de terre Conducteur neutre N sur la borne à vis marquée N Phase L sur la borne à vis marquée L Couple de démarrage 0,8 – 1,0 Nm
3 x 2 paires de connecteurs MC4 Ligne d’alimentation DC Contact de signalisation d’état 2 x prise RJ45 Communication de données Connecteur à bride Wieland Ligne d’alimentation AC
Si un onduleur exposé aux effets climatiques doit être équipé de prises RJ45, utilisez les produits de la gamme VARIOSUB-RJ45 de Phoenix Contact, de la classe de protection IP67. L’installation répondra ainsi avec certitude aux exigences IP54.
Vérifiez que les conducteurs de raccordement soient bien fixés. Encliquez l’arrière de la prise sur l’insert femelle. Vissez à fond le passe-câbles.
Connecteur enfichable RJ45 à 8 pôles, technique de raccordement autodénudant (n° art. 1658493) Câble Ethernet confectionné, 8 pôles RJ45/IP67 sur RJ45/IP67 (n° art. 1658480-)
A commander sous www.phoenixcontact.com.
Fusibles et sections des câbles Respectez les règles reconnues de la technique. Commencez par le côté AC. Côté AC: La protection par fusible doit être effectuée séparément pour chaque onduleur! Aucun consommateur ne doit être raccordé entre le fusible et l’onduleur! Type Fusible (caractéristique C) Section minimale de câble (brin) 2000S 10 A 1,5 mm2 3000S 13 A 1,5 mm2 4200S 20 A 2,5 mm2 6000S 25 A 2,5 mm2
Des arcs électriques peuvent apparaître si les connecteurs sont débranchés en état de marche du côté DC ou du côté AC. Les fiches ne doivent donc être retirées que lorsque la ligne AC est débranchée et le disjoncteur DC, déclenché.
Mise à la terre (deuxième raccordement du conducteur de protection)
Nous recommandons d’utiliser des brins de plus grande section afin de réduire au minimum les pertes sur la ligne! Le câble flexible est tiré sur une longueur maximale d’un mètre vers une boîte de dérivation. De là, l’installation peut être prolongée avec un câble rigide TT. Côté DC: Choisissez pour le côté DC une section de câble correspondant à la configuration de votre installation et en respectant les prescriptions d’installation en vigueur. Indications générales:
Le courant de fuite de l’onduleur qui s’écoule à la terre peut atteindre en cours d’exploitation des valeurs supérieures à 3,5 mA (c.a.), resp. à 10 mA (c.c.). Dans ce cas, un deuxième raccordement fixe d’un conducteur de protection est requis par la norme EN 50178. La section du second conducteur de protection doit être au minimum égale à celle du raccordement principal au secteur. Une autre possibilité de raccorder le deuxième conducteur de protection se trouve en dessous du contact de signalisation d’état.
2.3 Protection contre surtension
Les onduleurs SolarMax sont équipés de limiteurs de surtension intégrés, en entrée comme en sortie. Du côté DC, 2 limiteurs de surtension (varistances) sont montés entre le raccordement positif et négatif et la terre. Du côté AC, un limiteur de surtension (varistance) est monté entre la phase et le neutre. Tous les limiteurs correspondent à la classe D selon VDE 0675-6 ou au type 3 selon la norme EN 61643-11. Il faut tenir compte des points suivants si la protection contre la surtension doit être renforcée du côté courant continu:
Si vous raccordez plusieurs appareils SolarMax, distribuez-les sur les 3 phases du réseau. Les lignes AC et DC doivent être calibrées pour les tensions, courants et conditions d’environnement (température, UV, etc.) attendus. Les prescriptions concernant la sécurité des personnes doivent être respectées lors du raccordement AC des onduleurs. Vérifiez que le câble du réseau soit hors tension avant de le raccorder à l’appareil. Vérifiez encore une fois la polarité avant l’installation du coté c.c.. Veillez à ce que les câbles DC soient protégés contre le court-circuit et le courant de défaut jusqu’aux raccordements MC. Attention: en raison de la surveillance de mise à la terre, ni le pôle négatif ni le pôle positif ne doivent être mis à la terre. La surveillance d’isolation interne interdirait alors la connexion au secteur. Raccordez le côté DC via les connecteurs MC.
Avec des onduleurs sans séparation galvanique, les raccords DC se situent à un potentiel par rapport à la terre qui peut être supérieur à la valeur de crête du réseau. C’est pour cette raison que la tension d’amorçage du limiteur de surtension doit être supérieure à 600 Vpeak.
Le schéma ci-contre montre le raccordement de limiteurs de surtension du côté courant continu.
2.4 Mise en marche et arrêt
n	Tous
2.6 Valeurs limites réglables et paramètres d’exploitation
Les paramètres suivants peuvent être réglés manuellement sur la série S des SolarMax, ou via l’interface avec le logiciel MaxTalk. Le réglage est protégé par mot de passe. Un formulaire de demande de mot de passe peut être commandé auprès de la ligne d’assistance directe SolarMax. Le mot de passe n’est retransmis qu’à des sociétés d’installation qui signent le formulaire. Les personnes privées et les exploitants d’installation n’y ont pas droit.
Paramètre Unité DE/CH Uac max V V Hz Hz Hz/s V mA A s W W W W A A A A 264 184 50.2 47.5 ND 253 300 1 0 1980 2750 4180 5060 12 12 19 22 Uac min f max f min df/dt max Uac 10 min max Ierr max Iac mean max Délai redémarrage Pac max SM2000S Pac max SM3000S Pac max SM4200S Pac max SM6000S Iac max SM2000S Iac max SM3000S Iac max SM4200S Iac max SM6000S ND: non disponible IT 274 186 50.3 49.7
0 (Inactif) 0 (Inactif)
les onduleurs SolarMax fonctionnent de manière entièrement automatique et sans maintenance. Les interrupteurs électriques entre générateur solaire, onduleur et réseau 230 V restent toujours enclenchés. Si le rayonnement solaire est suffisant, le SolarMax démarre et transmet la puissance au réseau 230 V; dans le cas contraire, l’appareil reste en attente, toujours prêt à injecter du courant dans le réseau. L’électronique est déconnectée du réseau durant la nuit. La tension des côtés AC et DC du SolarMax ne doit être connectée que si l’appareil est fermé.
Réglages nationaux ES 253 196 51 49 ND FR 264 196 50.5 49.5 ND 264 300 1 180 300 1 0 GR 264 184 50.5 49.5 ND
0 (Inactif)
Autres 300 184 55 45 ND 264 300 1 0 1980 2750 4180 5060 12 12 19 22
Zone de réglage protégée par mot de passe 184…300
Activer l’interrupteur DC. L’affichage graphique entre en service. L’affichage graphique reste éteint durant la nuit ou si le rayonnement est insuffisant. Aucune énergie n’est utilisée. Enclencher le sélectionneur AC (éventuellement fusible).
45…55 0.1…1 243…264 50…300 0.05...1 0…600 990…1980 1375…2750 2090…4180 2530…5060 6…12 6…12 9…19 11…22
0.5 % de Iac nom*
Déclencher le sélectionneur AC. Des arcs électriques importants peuvent survenir si les connecteurs sont débranchés en état de marche du côté DC.
0 1980 2750 4180 5060 12 12 19 22
180 1980 2750 4180 5060 12 12 19 22
1980 1980 2750 2750 4180 4180 5060 5060 12 12 19 22 12 12 19 22
Déclencher l’interrupteur DC.
2.5 Démontage
L’appareil ne doit pas être ouvert pour le démontage. L’onduleur doit être hors tension. Couper l’appareil du réseau d’abord du côté AC, soit avec le disjoncteur de ligne, soit à l’aide du fusible. Ouvrez ensuite l’interrupteur DC pour séparer l’onduleur du champ du générateur solaire. Ne retirez que maintenant les connecteurs. Vérifiez que le socle de l’appareil (radiateur) en fonte d’aluminium soit suffisamment refroidi avant de desserrer les vis, de manière à ce que l’appareil puisse être manipulé sans problème à des fins de démontage. Desserrez les deux vis d’arrêt à gauche et à droite et sortez l’onduleur du rail de montage.
* Iac max = 1.1 x Iac nom
Les valeurs actuellement réglées peuvent être consultées sur l’affichage, dans le menu principal, sous «Configuration» (voir chapitre 4.4).
2.7 Limitation de la température du radiateur
La température du radiateur est limitée à 80 °C pour des raisons de sécurité. A des températures ambiantes supérieures à 45 °C, la température du dissipateur de chaleur peut atteindre 75 °C. Dans ce cas, la puissance injectée est momentanément réduite. Si la température monte toutefois jusqu’à 80 °C, l’appareil est déconnecté afin d’éviter une surcharge thermique.
Important: le choix du pays doit correspondre au site réel d’installation de l’onduleur. Le bon réglage du pays garantit une exploitation de l’onduleur dans le respect des valeurs limites prescrites pour ce pays. Si le pays sélectionné n’est pas celui du site effectif de l’installation, l’onduleur chargera des valeurs limites incorrectes pouvant entraîner le retrait de l’autorisation d’exploitation accordée par l’EAE.
2.8 Première mise en service (Initial Setup)
«Initial Setup» démarre automatiquement lorsque l’onduleur est mis en service pour la première fois. Cette opération ne doit être effectuée que lors de la première mise en service. Vous êtes d’abord invité par un message en anglais à choisir la langue désirée. Les autres textes du setup s’afficheront par la suite dans la langue sélectionnée. Vous devez ensuite sélectionner le pays dans lequel l’onduleur est installé. Veuillez ensuite contrôler la date et l’heure et procéder aux éventuelles corrections. La date réglée ici est enregistrée en tant que date de première mise en service et peut être consultée dans le menu «Information». Tous les réglages (à l’exception de celui du pays) peuvent être modifiés à tout moment dans le menu «Réglages». Finalement, vous devez encore valider le «Initial Setup» avec la touche .
2.9 Contact de signalisation d’état
Le contact de signalisation d’état est utilisé pour la surveillance à distance. L’état de l’onduleur peut être détecté avec le contact à relais exempt de potentiel. Le contact est situé sur l’avant de l’appareil, entre les raccordements DC et AC. Le fonctionnement du contact de signalisation d’état peut être réglé comme suit dans le menu «Réglages»: Réglage Hors Secteur Fonctionnement Les contacts de signalisation d’état sont désactivés (restent à l’état de repos). Le contact de signalisation d’état NO se ferme automatiquement en cas d’exploitation sur le secteur et, à la fin de la temporisation réglée, s’ouvre à nouveau dès que l’appareil n’injecte plus de courant. Le contact de signalisation d’état NO se ferme à l’échéance du délai de temporisation réglé, aussi longtemps qu’un dérangement, une erreur, une alarme persiste. Le relais s’ouvre dès qu’il n’y a plus d’erreur.
, vous devez confirmer le choix de la norme nationale.
L’électronique de surveillance est alimentée par le générateur solaire, autrement dit, le contact de signalisation d’état est ouvert durant la nuit et lorsque le côté DC est débranché. Les événements qui peuvent occasionner l’activation du contact de signalisation d’état sont énumérés au chapitre 4.6 Messages d’état.
Attention: la norme nationale choisie ne peut plus être modifiée après cette validation. Avec la touche , vous quittez le menu et «Initial Setup» redémarre.
Un contre-connecteur permettant le raccordement au contact de signalisation d’état peut être obtenu via la hotline SolarMax.
La présence d’une fonction autotest est prescrite par la norme DK 5940 en vigueur en Italie. Elle permet de contrôler le bon fonctionnement de la surveillance de la tension et de la fréquence. L’autotest n’est proposé dans le menu principal que si le site d’installation sélectionné est «Italie». La définition de l’autotest et son déroulement sont décrits ci-après.
3.1 Définition de l’autotest selon DK 5940 (Italie)
Durant l’exploitation sur secteur, la procédure d’autotest varie de manière linéaire le seuil de déclenchement pour la surveillance de tension AC et de fréquence avec une rampe de ≤ 0.05 Hz/s et ≤ 0.05 Vn/s (Vn = 230 Vac). Ceci permet d’activer une intervention de la surveillance, à un certain moment du test, à savoir lorsque la valeur de seuil coïncide avec la mesure actuelle. Après chaque étape du test, les valeurs des seuils de déclenchement, des temps de déclenchement, les mesures actuelles de la fréquence et de la tension AC, ainsi que la valeur de déclenchement standard des seuils sont affichées sur l’écran. Données techniques du contact de signalisation d’état Contact: NO COM NC 30 VDC 1A U max 250 VAC I max 1A
Contact de signalisation d’état
Brochage: Broche: 1 2 3
3.2 Démarrer l’autotest
Pour démarrer l’autotest, l’onduleur doit être installé comme décrit au chapitre 2. L’autotest ne peut être activé que si le rayonnement est suffisant et si l’onduleur est relié au secteur et injecte du courant. 1. Attendre que l’onduleur se soit connecté au secteur. 2. Sélectionner la rubrique Autotest dans le menu principal. 3. Répondre par OUI à la question demandant s’il faut démarrer l’autotest.
4. L’autotest se déroule alors automatiquement.
ATTENTION: si une erreur survient durant le test ou si le rayonnement devient insuffisant, l’autotest s’interrompt et le message «Autotest annulé» s’affiche à l’écran avec le message d’erreur correspondant.
3. La valeur de déclenchement, l’heure de déclenchement, la valeur actuelle et la valeur standard de la surveillance de tension (Uac min) sont affichées.
Tension maximale 1. Le seuil réglé pour la surveillance de tension Uac max s’affiche. 2. La valeur du seuil est décrémentée de manière linéaire jusqu’à ce qu’elle atteigne la valeur actuelle de la tension secteur et active la surveillance secteur. 3. La valeur de déclenchement, l’heure de déclenchement, la valeur actuelle et la valeur standard de la surveillance de tension (Uac max) sont affichées.
1. Le seuil réglé pour la surveillance de fréquence f max s’affiche. 2. La valeur du seuil est décrémentée de manière linéaire jusqu’à ce qu’elle atteigne la valeur actuelle de la fréquence du secteur et active la surveillance secteur. 3. La valeur de déclenchement, l’heure de déclenchement, la valeur actuelle et la valeur standard de la surveillance de fréquence (f max) sont affichées.
Fréquence minimale 1. Le seuil réglé pour la surveillance de fréquence f min s’affiche. Tension minimale 1. Le seuil réglé pour la surveillance de tension Uac min s’affiche. 2. La valeur du seuil est incrémentée de manière linéaire jusqu’à ce qu’elle atteigne la valeur actuelle de la tension secteur et active la surveillance secteur. 2. La valeur du seuil est incrémentée de manière linéaire jusqu’à ce qu’elle atteigne la valeur actuelle de la fréquence du secteur et active la surveillance secteur. 3. La valeur de déclenchement, l’heure de déclenchement, la valeur actuelle et la valeur standard de la surveillance de fréquence (f min) sont affichées. A la fin de l’autotest, l’onduleur reprend son état d’exploitation normale.
4 Affichage d’exploitation et de dérangement
4.1 Affichage graphique
Les valeurs du système, les informations d’état et les messages de dérangement sont reproduits sur l’affichage graphique du panneau avant. L’utilisateur peut ainsi confortablement prendre connaissance de l’état de l’appareil et procéder aux réglages nécessaires. L’affichage est doté d’un rétroéclairage qui permet une bonne lecture même lorsque les conditions de lumière sont défavorables. Le rétroéclairage est enclenché en actionnant une des trois touches. Il reste allumé pendant encore 180 secondes après la dernière pression de touche.
4.3 Symboles des touches de menu
Sept symboles sont disponibles en tout pour naviguer dans le menu. Symbole Fonction / description Défiler vers le haut / incrémenter un chiffre ou élément suivant Défiler vers le bas ou élément précédent Retour au menu de niveau supérieur
4.2 Voyant DEL
Un voyant DEL, qui peut luire en vert, rouge ou orange, sert à afficher l’état de l’appareil, en plus de l’affichage graphique. Voyant DEL Éteint Clignote en vert Vert Orange Clignote en rouge Clignote en vert/rouge État de l’appareil Hors ligne Démarrage Service sur le réseau Dérangement Erreur Alarme Description L’appareil est déclenché L’appareil démarre (initialisation, retard au démarrage) L’appareil injecte du courant Dérangement (p. ex. surveillance réseau, surtempérature) Erreur d’appareil / défectuosité Messages d’alarme, voir chapitre 4.7
Sélectionne le chiffre suivant Affiche le sous-menu désiré ou reprend les modifications apportées Démarre le mode d’édition pour la sélection Annuler
4.4 Structure du menu
Les sous-menus suivants sont accessibles depuis le menu principal:
Aperçu Si aucune des trois touches n’est actionnée pendant 120 secondes, l’affichage graphique passe automatiquement au menu Aperçu où sont représentées les trois principales valeurs de mesure et l’état d’exploitation.
Aperçu Valeurs de mesure Statistique Jours Mois Années Totale Réinitialiser
Configuration Réglages Langue Heure Date Adresse de l’appareil Ethernet Adresse IP Netmask TCP Port Valeurs de mesure
➡ Puissance injectée actuelle ➡ Production du jour ➡ Production totale depuis la mise en service ➡ État d’exploitation
Les valeurs de mesure suivantes peuvent être appelées:
Udc Idc Uac Iac Pac Fréquence Température Ventilateur (Activé/Désactivé)
➡ tension actuel du générateur solaire ➡ courant actuelle du générateur solaire ➡ tension actuelle du secteur ➡ courant actuel d’injection ➡ puissance injectée actuelle ➡ fréquence réseau ➡ température du dissipateur de chaleur ➡ ventilateur enclenché ou déclenché
Autotest* Information
* La rubrique Autotest est disponible si le réglage national est «Italie» (voir chapitre 3) Vous pouvez choisir le menu désiré avec les touches fléchées menu sélectionné avec la touche . et . Vous ouvrez le
Seules quatre valeurs de mesure peuvent être affichées à la fois. Vous pouvez atteindre les autres valeurs avec les touches fléchées et . La touche vous ramène au menu principal.
Statistique Les statistiques suivantes peuvent être appelées:
Jours Mois Anneés Totale Réinitialiser et Les touches fléchées 12 derniers mois. La touche
➡ Production du mois ➡ Puissance injectée maximale ➡ Heures de fonctionnement
Vous sélectionnez le menu désiré avec la touche fléchée . Vous ouvrez le menu sélectionné avec la touche . La touche vous ramène au menu «Statistique».
vous permettent de passer en revue les productions des vous ramène au menu «Statistique».
➡ Production de l’année ➡ Puissance injectée maximale ➡ Heures de fonctionnement
et vous permettent de passer en revue les productions des Les touches fléchées dix dernières années. La touche vous ramène au menu «Statistique».
➡ Production du jour ➡ Puissance injectée maximale ➡ Heures de fonctionnement
et Les touches fléchées 31 derniers jours. La touche
C’est ici que sont représentées la production totale et les heures de fonctionnement de l’onduleur depuis sa mise en service. La touche vous ramène au menu «Statistique».
La touche vous permet de valider l’effacement de toutes les données statistiques. Vous quittez le menu sans effacer les données statistiques avec la touche . Configuration Les valeurs limites et paramètres d’exploitation ci-après ne peuvent pas être modifiés via l’affichage graphique car elles/ils font partie intégrante des réglages spécifiques au pays (voir également chapitre 2.6). Pays Uac min Uac max Uac 10 min max Iac max Ierr max Iac mean max Pac max f max f min Délai redémarrage df/dt max Le pays de l’installation, spécifié lors de la première mise en service, est reproduit ici Tension secteur minimale admise Tension secteur maximale admise Valeur maximale admise de la tension secteur durant les 10 dernières minutes Courant réseau maximal Courant de défaut maximal admis (valeur effective) du côté DC Part DC maximale admise du courant de secteur injecté Puissance AC maximale qui peut être injectée Fréquence réseau maximale admise Fréquence réseau minimale admise Retard de reconnexion au secteur après une coupure du secteur Modification maximale autorisée de la fréquence secteur par seconde
Vous atteignez toutes les valeurs avec les touches fléchées vous ramène au menu principal. Réglages
Les réglages suivants peuvent être effectués sur l’affichage graphique: Langue Heure Date Adresse de l’appareil Choix de la langue: allemand, anglais, français, italien ou espagnol Réglage de l’horloge interne Réglage de la date actuelle Entrée d’une adresse d’appareil entre 1 et 249. Si plusieurs onduleurs sont mis en réseau, une adresse différente doit être saisie sur chaque appareil Mise en marche et arrêt de l’interface Ethernet Configuration de l’interface Ethernet (voir chapitre 6) Configuration de l’interface Ethernet (voir chapitre 6) Configuration de l’interface Ethernet (voir chapitre 6) Définit le fonctionnement du contact de signalisation d’état (voir chapitre 2.9) Réglage de la temporisation du contact de signalisation d’état
Ethernet Adresse IP Netmask TCP Port Relais d’état Délai du relais d’état
Vous sélectionnez la grandeur désirée avec la touche fléchée . Avec la touche , vous commutez la grandeur sélectionnée en mode éditeur, ce qui vous permet de la modifier. La touche vous ramène au menu principal.
vous ramène au menu principal.
4.5 Activité de communication
L’onduleur a reçu des données si le symbole luit dans la ligne supérieure de l’affichage. Symbole Mode Fonction / description Pas de communication (aucun symbole n’est affiché) Comm En mode éditeur, chaque position est modifiée une à une. Prenons un exemple: le chiffre sélectionné peut être incrémenté avec la touche . Dès que le chiffre a atteint la bonne valeur, passez avec la touche au chiffre suivant, que vous pouvez à nouveau incrémenter avec la touche . Une fois tous les chiffres réglés, quittez le mode éditeur avec la touche . Information Ce menu présente les informations suivantes:
Activité de communication, s’affiche lorsque l’onduleur a reçu des données Ethernet, est affiché si le mode Ethernet est activé
Type d’appareil (SM2000S, SM3000S, SM4200S, SM6000S) Version du firmware Date de la première mise en service Adresse web (www.solarmax.com)
4.6 Messages d’état
Vous trouverez dans la table ci-après les messages d’état possibles, subdivisés en quatre catégories: Démarrage Diode: clignote en vert Message d’état Ensoleillement insuff. Démarrage... Cause Le rayonnement solaire est trop faible et ne permet aucune injection de courant. Dans ce mode, l’onduleur vérifie toutes les conditions qui doivent être remplies pour permettre une injection fiable de courant. Après une déconnexion, ce message indique le délai en secondes après lequel le courant sera à nouveau injecté. L’onduleur limite la puissance d’injection à la puissance maximale de l’appareil. Ceci peut arriver lorsque le générateur solaire est surdimensionné. L’onduleur s’est connecté au réseau et y injecte du courant. L’onduleur limite le courant du générateur solaire à la valeur maximale admise. Ceci peut arriver lorsque le générateur solaire est conçu de telle sorte que le courant en MPP soit supérieur au courant d’entrée maximum admis par l’onduleur. L’onduleur limite le courant du générateur solaire à la valeur maximale admise. Ceci peut arriver en cas de fortes variations de l’ensoleillement ou de surdimensionnement du générateur solaire. Dérangement Diode: orange Message d’état Udc trop élevée Iac asymétrique Ierr trop élevée Cause La tension du générateur solaire est trop élevée. La part de courant continu sur le courant secteur est trop grande. Un courant de fuite supérieur à la valeur limite admise est apparu du côté du générateur solaire. Aucune tension secteur présente. La fréquence réseau est trop élevée. La fréquence réseau est trop basse. Une erreur du secteur a été détectée. La moyenne sur 10 minutes de la tension secteur est supérieure à la valeur limite admise (selon VDE0126-1-1). La tension du secteur est trop élevée. La tension du secteur est trop faible. L’onduleur a interrompu l’exploitation d’injection parce que la température du dissipateur de chaleur a dépassé 80 °C (voir aussi chap. 2.7). Un défaut d’isolement a été détecté sur le générateur solaire ou au câblage. Une erreur interne est survenue dans l’onduleur. La tension de circuit intermédiaire dans l’onduleur est trop élevée. Une surcharge s’est produite dans l’onduleur.
Redémarrage dans...s
Service sur le réseau Diode: verte
Pas de secteur Fréquence trop élevée Fréquence trop basse Erreur de secteur Qualité rés. AC insuff.
Sur secteur Limitation Idc
Uac trop élevée Uac trop basse Temp. trop élevée
Limitation Iac
Défaut d’isolation Erreur Diode: clignote en rouge Erreur de l’appareil Surtension Surintensité courant
4.7 Messages d’alarme
Les messages d’alarme sont affichés sur l’écran graphique en alternance avec le message d’état. Une alarme ne provoque pas de déconnexion, mais il faut quand même s’attendre à une réduction de la production. La diode clignote alternativement en vert et rouge lorsqu’il y a une alarme. Tant que l’onduleur ne fonctionne pas sur le secteur, le message d’alarme est uniquement présenté sur l’affichage graphique. La diode ne signale alors que l’état actuel de l’appareil. La table suivante vous présente les messages d’alarme possibles: Message d’alarme Limitation température Cause La puissance injectée est réduite car la température du dissipateur de chaleur a atteint 75 °C (voir également chapitre 2.7). Une panne du ventilateur extérieur a été détectée. Une panne du ventilateur intérieur a été détectée. Une panne du capteur de température a été détectée.
Sputnik Engineering ne livre les onduleurs SolarMax que lorsqu’ils ont passé tous les tests. En outre, chaque appareil est soumis à un test longue durée de plusieurs heures et à pleine charge. Si un incident devait malgré tout survenir sur votre installation PV, nous vous recommandons de procéder comme suit: 1. Contrôlez si l’installation a été faite dans les règles sur le générateur solaire et sur le secteur. Vérifiez toutes les connexions et prenez garde aux points décrits au chapitre 2 (Installation). 2. L’affichage graphique intégré permet de faire un diagnostic d’erreur. Le sous-chapitre suivant vous fournit des informations détaillées. 3. Avertissez notre SolarMax hotline si les mesures proposées n’ont pas permis de résoudre le problème.
Alarme Diode: clignote en vert/rouge
Panne du ventilateur 1 Panne du ventilateur 2 Panne du capteur temp.
Hotline SolarMax Appels d’Allemagne: Appels d’Autriche: Appels de Suisse: Appels de France: Appels d’ Espagne: Appels d’ Italie: Appels d’autres pays: Fax de la hotline: E-mail: 0180 / 276 5 276 0049 / 180 276 5 276 032 / 346 56 06 0033 / 178 424 042 0034 / 902 160 626 0039 / 0362 312 279 0041 / 32 346 56 06 0041 / 32 346 56 26 hotline@solarmax.com
5.2 Diagnostic des erreurs avec l’affichage graphique
Erreur: aucun message sur l’affichage graphique Cause possible Interrupteur DC déclenché Rayonnement trop faible Dérangement interne Branches interrompues Mesures Enclencher l’interrupteur DC. Attendre un rayonnement suffisant. Informer la hotline SolarMax. Réparer la coupure. Cause possible Courant de fuite trop élevé, en valeur relative ou absolue Contact à la terre ou défaut d’isolement du côté DC Dérangement: Ierr trop élevée Mesures
Contrôler le générateur solaire et le câblage DC.
Dérangement: L’affichage graphique clignote brièvement de manière périodique ou message d’état: Ensoleillement insuff. Cause possible Rayonnement solaire trop faible Mesures Attendre un rayonnement plus intense.
Dérangement: Défaut d‘isolation Cause possible Contact à la terre ou défaut d’isolement du côté DC Inversion de la phase et du neutre Mesures Contrôler le générateur solaire et le câblage DC. Inverser la phase et le neutre dans le connecteur AC.
Dérangement: Temp. trop élevée Cause possible Température ambiante trop élevée Circulation d’air insuffisante Ventilateur bloqué Mesures Dégager les nervures de refroidissement sur les côtés. Nettoyer / remplacer le ventilateur (voir paragraphe 5.3). Dérangement: Iac asymétrique Cause possible La composante DC du courant réseau est trop élevée Mesures Déconnecter d’abord le côté AC, puis le côté DC pendant 20 secondes, puis reconnecter. Si le défaut persiste, avertir la hotline SolarMax. Cause possible Absence de réseau ou coupure de la tension réseau Fréquence du secteur hors tolérance
Dérangement: Pas de réseau, Fréquence trop élevée ou Fréquence trop basse Mesures Contrôler le raccordement AC. Attendre que la fréquence du secteur revienne dans les limites de tolérance.
Dérangement: Erreur de secteur Cause possible Un fonctionnement en îlot a été détecté Mesures Si le défaut persiste, contacter la hotline SolarMax.
Dérangement: Uac trop basse ou Uac trop élevée Cause possible Tenson secteur trop élevée / trop faible Mesures Contrôler la tension secteur.
Dérangement: Udc trop élevée Cause possible La tension du générateur solaire dépasse la valeur autorisée (voir données techniques) Mesures Déconnecter immédiatement l’interrupteur DC. Vérifier la configuration du module. Alarme: Panne du ventilateur 1 Cause possible Ventilateur extérieur défectueux Mesures Si le défaut persiste, contacter la hotline SolarMax (un ventilateur défectueux provoque une réduction de la puissance, voire même une déconnexion complète). SUPPLY FAILURE ADC REFERENCE ERROR EEPROM ERROR CONFIGURATION ERROR (erreur de configuration) IRRADIANCE TOO LOW Cause possible Erreur interne de l’appareil
Erreur: Erreur de l‘appareil Mesures Si le défaut persiste, avertir la hotline SolarMax.
Les erreurs suivantes peuvent uniquement s’afficher pendant la phase d’initialisation de l’onduleur et signalent un défaut de l’appareil: Erreur Mesures
Si le défaut persiste, avertir la hotline SolarMax.
Alarme: Panne du ventilateur 2 Cause possible Ventilateur intérieur défectueux Mesures Si le défaut persiste, contacter la hotline SolarMax (un ventilateur défectueux provoque une réduction de la puissance, voire même une déconnexion complète).
Attendre un rayonnement plus intense.
Les onduleurs SolarMax ne requièrent en principe aucune maintenance. Il est cependant recommandé de vérifier régulièrement sur l’affichage LCD la puissance AC en cas de fort rayonnement. Les heures de fonctionnement et les kilowattheures cumulées donnent des éclaircissements supplémentaires quant à l’efficacité de votre installation photovoltaïque. Un ventilateur extérieur défectueux peut être remplacé sans avoir à ouvrir l’appareil: desserrez simplement les quatre vis de fixation du ventilateur et ouvrez le connecteur de câble. Pour remplacer le ventilateur extérieur, déconnectez l’interrupteur DC et le côté AC!
Alarme: Panne du capteur temp. Cause possible Température intérieure trop élevée ou capteur de température défectueux Mesures Si le défaut persiste, avertir la hotline SolarMax.
Alarme: Limitation température Cause possible Température intérieure trop élevée, l’appareil réduit la puissance de sortie; contrôler le fonctionnement du ventilateur extérieur et nettoyer la grille du ventilateur
Mesures Si le défaut persiste, avertir la hotline SolarMax.
6 Communication de données
Sputnik Engineering propose la plate-forme de communication MaxComm pour les installations solaires équipées d’onduleurs SolarMax. Cette plate-forme offre de multiples possibilités de saisie des données et de surveillance de votre centrale photovoltaïque. Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des produits actuels. Vous trouverez également des informations détaillées et des nouveautés sur notre site Internet, sous www. solarmax.com. MaxTalk: pour la communication occasionnelle ou le technicien de service Le logiciel MaxTalk est le logiciel PC idéal si vous ne voulez consulter les données de vos onduleurs ou modifier les réglages de vos appareils qu’à titre occasionnel. MaxTalk peut être téléchargé gratuitement depuis notre site web. MaxVisio: pour petites centrales photovoltaïques sans télésurveillance MaxVisio est l’affichage autonome idéal pour les plus petites centrales photovoltaïques sans télésurveillance. MaxVisio affiche les données de toute l’installation, ainsi que les valeurs des divers appareils et les enregistre. Il est desservi via un affichage à écran tactile très confortable. MaxWeb: l’accès à la communication assistée par Internet MaxWeb est à la fois un enregistreur de données, une unité de surveillance et un serveur web. MaxWeb est la solution idéale pour tous ceux qui veulent placer leurs centrales photovoltaïques sous une surveillance fiable et professionnelle. Une connexion Internet vous permet d’accéder directement à votre centrale pour y contrôler les valeurs actuellement mesurées ou pour procéder à des réglages des appareils. L’enregistreur de données recueille les paramètres d’exploitation, les valeurs de production et les événements des appareils et les transmet automatiquement au portail web SolarMax. Des messages d’erreur sont envoyés par e-mail ou SMS en cas de dysfonctionnement. Portail web SolarMax: pour accéder à tout instant aux données d’installation Le portail web SolarMax est le complément idéal de l’enregistreur de données MaxWeb. Grâce au portail web SolarMax, vous pouvez accéder aux données de votre centrale photovoltaïque depuis n’importe quel accès Internet. Le portail web SolarMax offre de nombreuses possibilités de représentation graphique ou tabulaire des données de votre centrale photovoltaïque. Autres accessoires Produit MaxMeteo MaxCount MaxConnect plus MaxDisplay Fonction Saisie du rayonnement solaire et de la température des cellules Saisie de l’état des compteurs EAE Armoire de raccordement de générateur avec surveillance de branche Commande de grands affichages
Pour pouvoir utiliser une ou des interfaces de communication, vous devez entrer les indications suivantes dans le menu «Réglages»: Adresse de l’appareil Vous avez besoin d’une adresse unique pour chaque appareil si vous mettez plusieurs onduleurs en réseau (RS485). Vous pouvez attribuer les adresses entre 1 et 249. Veillez impérativement à donner une autre adresse à chacun des appareils du réseau! Ethernet (Activé/Désactivé) Veuillez entrer ici «Activé» si vous voulez utiliser la prise de communication de droite en tant qu’interface Ethernet. Adresse IP Si vous voulez accéder à votre onduleur depuis le réseau local (LAN), veuillez spécifier ici une adresse IP encore inutilisée sur votre réseau local. Netmask Veuillez entrer ici le masque de sous-réseau correspondant pour votre adresse IP. TCP Port Veuillez entrer ici le port TCP désiré pour communiquer avec l’onduleur. Veuillez noter que le port TCP doit être supérieur à 1023, car cette plage est réservée pour des applications prédéfinies (Well Known Services). Vous trouverez d’autres informations dans la section de téléchargement de www.solarmax.com.
7 Élimination
Veuillez éliminer l’onduleur après écoulement de sa durée de vie conformément aux prescriptions d’élimination des déchets en vigueur à ce moment-là sur le site d’installation. Afin d’en assurer une élimination dans les règles, vous pouvez également retourner à vos frais les onduleurs à Sputnik Engineering (adresse au chapitre «Introduction»).
Circuit en pont
8 Description technique
8.1 Schéma de construction des SolarMax 2000S/3000S
La tension DC du générateur solaire est transmise au circuit intermédiaire par un convertisseur en escalier à pertes minimes. Le pont IGBT produit le courant d’injection sinusoïdal.
Convertisseur élévateur de tension Circuit en pont Relais secteur
UDC Filtre CEM UDC
Surveillance du courant de fuite et de contact à la terre
Étage de commande avec processeur de signaux numériques (DSP)
Schéma-bloc des SolarMax 4200S/6000S
8.3 Fonctions importantes de sécurité
Courant de fuite et surveillance de contact à la terre
Les onduleurs SolarMax disposent d’une surveillance de courant de fuite intégrée (FU) du côté DC afin de garantir un standard de sécurité élevé. Si un courant de fuite circule à la terre, la FU enregistre la différence de courant et interrompt le service réseau. En cas de contact involontaire avec une personne, la FU déclenche un mécanisme de sécurité qui coupe l’appareil. Ceci permet d’empêcher un courant dangereux pour les personnes.
Schéma-bloc des SolarMax 2000S/3000S
8.4 Fonctions de commande et régulation
Un processeur numérique de signaux (DSP) génère les signaux MLI et prend en charge les fonctions de commande suivantes de l’onduleur: n	Commutations automatiques
8.2 Schéma de construction des SolarMax 4200S /6000S
La tension DC du générateur solaire est transmise au circuit intermédiaire par un convertisseur en escalier à pertes minimes. Le pont IGBT produit le courant d’injection sinusoïdal. Le concept innovateur MaxShare, introduit pour la première fois avec le SolarMax 6000C, permet une augmentation significative du rendement de la partie puissance. MaxShare commute les étages de puissance nécessaires en fonction de la puissance actuelle:
Surveillance du réseau (surtension, tension trop basse, fréquence réseau, détection d’un fonctionnement en îlot) Synchronisation du secteur et régulation de la forme sinusoïdale du courant Power point tracking maximum (MPPT, recherche du point de travail optimum) Limitation de puissance pour les générateurs solaires surdimensionnés Limitation des courants d’entrée et de sortie Surveillance de l’électronique de puissance Surveillance de la température du radiateur Commande de l’affichage graphique Communication externe via RS485 et/ou Ethernet
8.5 Données techniques SolarMax 2000S/3000S
SolarMax 2000S Entrée (DC) Puissance max. du générateur *) Plage de tension MPP Tension min. pour puissance nominale Tension d’entrée maximale Courant d’entrée Sortie (AC) Puissance nominale Puissance maximale Tension nominale réseau / plage Facteur de puissance (FP) Fréqu. nominale réseau / plage Taux d’harmoniques à puissance nominale Caractéristiques du système Rendement maximum Rendement européen Température ambiante Puissance nominale jusqu’à une température ambiante de Humidité relative de l’air Type de protection Concept de circuit Humidité relative de l’air Affichage Desserte Disjoncteur DC Conformité CE selon Surveillance réseau Disjoncteur à courant de défault Marque de contrôle Enregistreur de données Communication de données Contact de signalisation d’erreur Dimensions (LxHxP) Poids Boîtier 2300 WSTC 100…550 VDC 170 VDC 600 VDC 0...11 A DC 1800 W 1980 VA 230 VAC / 184...300 VAC > 0.98 50 Hz / 45...55 Hz < 1.5 % 0...11 A DC 2500 W 2750 VA 235 VDC SolarMax 3000S 3300 WSTC
8.6 Données techniques SolarMax 4200S/6000S
SolarMax 4200S Entrée (DC) Puissance max. du générateur *) Plage de tension MPP Tension min. pour puissance nominale Tension d’entrée maximale Courant d’entrée Sortie (AC) Puissance nominale Puissance maximale Tension nominale réseau / plage Facteur de puissance (FP) Fréqu. nominale réseau / plage Taux d’harmoniques à puissance nominale Caractéristiques du système Rendement maximum Rendement européen Température ambiante Puissance nominale jusqu’à une température ambiante de Humidité relative de l’air Type de protection Concept de circuit Humidité relative de l’air Affichage Desserte Disjoncteur DC Conformité CE selon Surveillance réseau Disjoncteur à courant de défault Marque de contrôle Enregistreur de données Communication de données Contact de signalisation d’erreur Dimensions (LxHxP) Poids Boîtier 5000 WSTC 100...550 VDC 180 VDC 600 VDC 0. . . 22 A DC 3800 W 4180 VA 230 VAC / 184...300 VAC > 0.98 50 Hz / 45...55 Hz < 1.5 % 0. . . 22 A DC 4600 W 5060 VA 220 VDC SolarMax 6000S 6000 WSTC
97 % 95.4 % @ 400 VDC 94.6 % @ 300 VDC
97 % 95.5 % @ 400 VDC 94.9 % @ 300 VDC
97 % 95.8 % @ 400 VDC 95.1 % @ 300 VDC
97 % 96.2 % @ 400 VDC 95.5 % @ 300 VDC
–20 °C…+ 60 °C + 45 °C 0…98 %, pas de condensation IP54 Régulateur numérique du courant sinusoïdal, sans transformateur, deux étages, PWM (IGBT) (sans séparation galvanique) Convection / Ventilateur (le ventilateur peut être remplacé depuis l’extérieur) Ecran graphique LDC de 128 x 64 pixels, avec rétroéclairage et DEL d’état trois touches Disjoncteur DC intégré selon VDE 0100-712 EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VDE 0126-1-1 VDE 0126-1-1 «Type de construction testé» TÜV Rheinland, «GS, sécurité contrôlée» Enregistreur de données pour rendement énergétique, puissance maximale et durée d’exploitation des derniers 31 jours, 12 mois et 10 années RS 485 / Ethernet Connecteur M12 avec relais servant de contact de repos / travail 545 x 290 x 185 mm 13 kg 13 kg Alu, couvercle poudré
–20 °C…+ 60 °C + 45 °C 0…98 %, pas de condensation IP54 Régulateur numérique du courant sinusoïdal, deux étages, PWM (IGBT) (sans séparation galvanique) Convection / Ventilateur (le ventilateur peut être remplacé depuis l’extérieur) Écran graphique LDC de 128 x 64 pixels, avec rétroéclairage et DEL d’état Trois touches Disjoncteur DC intégré selon VDE 0100-712 EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 VDE 0126-1-1 VDE 0126-1-1 «Type de construction testé» TÜV Rheinland, «GS, sécurité contrôlée» Enregistreur de données pour rendement énergétique, puissance maximale et durée d’exploitation des derniers 31 jours, 12 mois et 10 années RS 485 / Ethernet Connecteur M12 avec relais servant de contact de repos / travail 545 x 290 x 185 mm 15 kg 15 kg Alu, couvercle poudré
*) Surdimensionnement recommandé de 15 % (étude ISE Fraunhofer) Tous droits réservés. Sous réserve de modifications et d’indications erronées.
8.7 Glossaire
Symboles de grandeur Fréquence f max f min df/dt max Iac Iac max Iac mean Iac mean max Ierr Ierr max Délai redémarrage Pac Pac max Pdc Uac Uac 10min Uac 10min max Uac max Uac min Udc Fréquence réseau Fréquence réseau maximale admise Fréquence réseau minimale admise
8.8 Rendement
Modification maximale autorisée de la fréquence secteur par seconde Courant de sortie, courant du secteur Courant de secteur maximal autorisé Composante de courant continu dans le courant du secteur (symétrie du secteur) Part DC maximale admise du courant de secteur injecté Courant de fuite, courant dérivé de module Courant de défaut maximal admis (valeur effective) du côté DC Retard au redémarrage après une déconnexion Puissance de sortie Puissance de sortie maximale Puissance d’entrée, puissance du générateur Tension de sortie, tension secteur Valeur moyenne de la tension secteur durant les 10 dernières minutes Moyenne maximale admise de la tension secteur durant les 10 dernières minutes Tension secteur maximale admise Tension secteur minimale admise Tension d’entrée, tension du générateur
Puissance de sortie relativement à la puissance nominale [%]
Rendement du SolarMax 2000S PAC Prelative [W] [%] 90 5 180 10 360 20 540 30 900 50 1800 100 Rendement européen Rendement du SolarMax 3000S PAC Prelative [W] [%] 125 5 250 10 500 20 750 30 1250 50 2500 100 Rendement européen
η(250 VDC) [%] 85.2 89.8 93.2 94.6 95.4 95.2 94.4
η(300 VDC) [%] 85.8 90.2 93.5 94.7 95.6 95.4 94.6
η(400 VDC) [%] 87.1 93.2 94.8 95.6 96.1 96.0 95.4
η(250 VDC) [%] 87.0 91.5 94.2 94.9 95.2 94.4 94.4
η(300 VDC) [%] 87.5 91.8 94.5 95.3 95.6 95.1 94.9
η(400 VDC) [%] 89.7 93.6 95.5 95.6 96.1 95.5 95.5
Rendement du SolarMax 4200S PAC Prelative [W] [%] 190 5 380 10 760 20 1140 30 1900 50 3800 100 Rendement européen Rendement du SolarMax 6000S PAC Prelative [W] [%] 230 5 460 10 920 20 1380 30 2300 50 4600 100 Rendement européen Légende: PAC Prelative η(VDC )
9 Déclaration de garantie
SolarMax série S 2000S/3000S/4200S/6000S η(250 VDC) [%] 90.8 93.6 94.6 94.8 95.0 94.4 94.6 η(300 VDC) [%] 91.0 93.8 95.1 95.4 95.5 95.0 95.1 η(400 VDC) [%] 92.8 94.5 95.8 96.1 96.2 95.6 95.8 9.1 Garantie Sputnik Engineering SA (ci-après: Sputnik) garantit le fonctionnement irréprochable et l’absence de défaut de ses appareils à l’expédition ou, en cas d’achat d’appareils à usage privé par des personnes physiques sur le territoire de l’UE et Suisse, à la livraison au consommateur. Cette garantie est limitée aux dysfonctionnements et aux défauts qui sont découverts au plus tard cinq ans (pour la série SolarMax 2000S à 6000S) après l’expédition ou la livraison. Le bulletin de livraison ou la facture originale servent de preuve d’expédition ou de livraison. Tous les cas de garantie doivent être signalés par écrit à Sputnik dans ce délai, avec la clarté nécessaire. Dans les cas couverts par la garantie, l’appareil concerné sera réparé ou remplacé gratuitement par le personnel de service de Sputnik dans un délai raisonnable, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Il y a disproportion dans ce sens en particulier si la mesure impose à Sputnik des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu:
η(250 VDC) [%] 91.0 94.1 95.1 95.2 95.3 94.5 94.9
η(300 VDC) [%] 92.1 94.5 95.7 95.8 95.9 95.2 95.5
η(400 VDC) [%] 93.4 95.5 96.2 96.4 96.5 96.1 96.2
de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité, de l’importance du défaut de conformité et de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour l’auteur de la commande. La gratuité se réfère aux frais de travail et de matériel liés à la remise en état de fonctionnement dans l’atelier de Sputnik, ou aux travaux de réparation effectués sur place par le personnel de service de Sputnik. Tous les autres frais, en particulier les frais d’expédition, les frais de déplacement et de séjour du personnel de service de Sputnik au titre des réparations sur place, de même que les frais liés aux propres réparations ou à celles effectuées par d’autres personnes sont à la charge de l’auteur de la commande ou, le cas échéant, des intermédiaires, à moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement. Lors de l’achat d’appareils à usage privé par des personnes physiques sur le territoire de l’UE ou en Suisse, la gratuité inclut en outre les frais d’expédition ou les frais de déplacement et de séjour du personnel de service de Sputnik liés aux réparations sur place. Ces frais d’expédition ou de déplacement de Sputnik ne sont toutefois pris en charge que proportionnellement au trajet entre Sputnik et le lieu où se trouve le point de vente du distributeur officiel de Sputnik auprès de qui l’appareil a été acheté. Si le point de vente de ce distributeur officiel se situe dans des territoires d’outre-mer de l’UE ou en dehors des États de l’UE et de la Suisse, les frais d’expédition, de déplacement et de séjour ne seront pas remboursés.
Gratuité des prestations de garantie:
Puissance de sortie [W] Puissance en sortie relativement à la puissance nominale [%] Rendement par rapport à la tension d’entrée correspondante [%]
Dans tous les cas, les prestations de garantie fournies par Sputnik ne sont gratuites que si la procédure a été décidée par avance avec Sputnik. L’acheteur peut exiger, dans les cas de garantie, une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat,
9.4 Droit applicable Les livraisons de produits de Sputnik sont dans tous les cas soumises, sous réserve d’un accord écrit différent et dans la mesure où la loi le permet, aux dispositions matérielles de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises («Convention de Vienne», CISG). 9.5 For juridique Le for juridique exclusif pour tous les litiges avec Sputnik résultant du contrat, d’un acte illicite ou d’autres dispositions légales est Bienne, en Suisse, sauf accord écrit différent des parties et dans la mesure où la loi le permet. Édition Juillet 2009
s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien ou si Sputnik n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable, ou si Sputnik n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour l’auteur de la commande.
L’auteur de la commande n’est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur. La garantie disparaît en particulier dans les cas suivants, et toute responsabilité est exclue:
si le client procède de son propre chef à des interventions, modifications ou réparations sur l’appareil, en cas de non-respect des prescriptions, de maniement ou de montage inadéquats, en particulier par des installateurs-électriciens non titulaires d’une concession, en cas d’intervention d’un corps étranger ou en cas de force majeure (coup de foudre, surtension, dégât d’eau, etc.), pour les dommages consécutifs au transport, ainsi que pour tous les autres dommages causés après le transfert du risque, et pour les dommages dus à un emballage inadéquat par l’auteur de la commande.
Cette déclaration de garantie concorde avec «La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation». La garantie n’affecte pas les éventuels droits internes et légaux des consommateurs situés dans le champ d’application personnel, matériel et géographique de cette directive. 9.2 Extension de la garantie Avec l’extension de garantie, la période de garantie peut être prolongée de 5 ou 7 ans, étendant ainsi la période de garantie totale à 10 ou 12 ans. L’extension de la garantie peut être conclue au cours de la période de garantie standard de 5 ans via le certificat de garantie additionnel. 9.3 Limitation de responsabilité et de garantie Dans la mesure où la loi le permet, Sputnik exclut une responsabilité plus étendue et/ou d’autres moyens ou prestations de garantie. Les exploitants professionnels n’ont pas droit à l’indemnisation du manque à gagner.
Länderspezifische Zertifikate und Konformitäten können im Downloadbereich unter www.solarmax.com eingesehen werden. Country-specific certification and conformities can be found and downloaded at www.solarmax.com. Les certificats et déclarations de conformité spécifiques à chaque pays peuvent être consultés dans la zone de téléchargement, à l’adresse www.solarmax.com. Certificados y documentos de conformidad específicos del país pueden verse en la zona de descarga en www.solarmax.com. I certificati e le dichiarazioni di conformità nazionali si possono consultare nella rubrica „Downloads“ del sito www.solarmax.com.
SolarMax-Hotline
Deutschland Österreich Schweiz / Svizzera / Suisse France Italia España Other countries Fax E-mail 0180 / 276 5 276 +49 / 180 276 5 276 032 / 346 56 06 0178 / 42 40 42 0362 / 31 22 79 90 216 06 26 +41 / 32 346 56 06 +41 / 32 346 56 26 hotline@solarmax.com
11/09 fr
Documents Similar To Documentation Des Appareils SM2000S-6000S 0911 Fr
mohamed0179
David Boucly