Source: http://docplayer.fi/50472687-Kayttoohjekirja-nibe-f1345-maalampopumppu-ohb-fi.html
Timestamp: 2017-11-21 23:46:17+00:00
Document Index: 12559496

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI - PDF
Download "Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI"
2 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 9. Aseta sisäilmasto 2X Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 11. Lisää käyttövesimäärää 1X 2X Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos F1345-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 19. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 45.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Valikko 5 - HUOLTO 28 Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot 2 Ohjaus - Johdanto Näyttö Valikkojärjestelmä 3 Ohjaus - valikot Valikko 1 - SISÄILMASTO Huolto Huoltotoimenpiteet 5 Häiriöt Info-valikko Hälytysten käsittely Vianetsintä Hälytyslista Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Valikko 3 - INFO Hakemisto 54 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 23 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Tuote F1345 Sarjanumero Isäntä Sarjanumero Orja 1 Sarjanumero Orja 2 Sarjanumero Orja 3 Sarjanumero Orja 4 Sarjanumero Orja 5 Sarjanumero Orja 6 Sarjanumero Orja 7 Sarjanumero Orja 8 Asennuspäivä Asentaja Lämmönkeruunesteen tyyppi - Sekoitussuhde/jäätymispiste Aktiivinen poraussyvyys/keruuputkiston pituus Nro Nimitys Asetettu Tehdasasetukset Lisätarvikkeet lämpökäyrä (muutos) lämpökäyrä (käyrän jyrkkyys) 7 Sarjanumero on aina ilmoitettava Täten todistetaan, että asennus on tehty NIBEn asentajan käsikirjan ohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaan. Päiväys Allek. 2 Luku 1 Tärkeää
5 Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Tässä noudatetaan sopivia osia matalajännite direktiivistä 2006/95/EC, LVD. Tuote on tarkoitettu myös ammattilaisten tai koulutettujen henkilöiden käyttöön kaupoissa, hotelleissa, maatiloilla tai vastaavankaltaisilla kohteilla. Tässä noudatetaan sopivia osia laitteiden direktiivistä 2006/42/EC. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Tämä on alkuperäinen ohjekirja. Kääntäminen ei ole sallittua ilman NIBEn lupaa. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä F1345 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. Älä käynnistä lämpöpumppua, jos järjestelmässä oleva vesi on voinut jäätyä. Luku 1 Tärkeää 3
6 Turvallisuusohjeita Varoitus Asennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla. Asennuksen saa tehdä vain voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisten pätevyyden omaava asentaja. Käytä asennukseen alkuperäisiä lisävarusteita ja lueteltuja komponentteja. Jos käytetään muita osia, voi ilmetä vesivuotoja ja sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen vaara, koska laitteisto ei ehkä toimi oikein. Asenna kone kantavalle alustalle. Epäsopiva asennuspaikka voi aiheuttaa sen, että laite putoaa ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja tapaturman. Virheellinen asennus voi myös aiheuttaa tärinä- ja meluongelmia. Asenna kone tukevasti niin, että se kestää maanjäristykset ja myrskytuulet. Sopimaton asennuspaikka voi aiheuttaa laitteen putoamisen, josta voi olla seurauksena materiaali- ja henkilövahinkoja. Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi ja järjestelmä on kytkettävä erillisenä piirinä. Alimitoitettu ja viallinen virransyöttö voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon. Käytä kylmäainekohtaisia putkia ja työkaluja. Muulle kylmäaineelle tarkoitettujen vanhojen osien käyttö voi aiheuttaa laitteiston vahingoittumisen ja vakavan onnettomuuden prosessipiirin räjähdysvaaran vuoksi. Älä yritä korjata vikoja itse. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos järjestelmä pitää korjata. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vesivuodon, kylmäainevuodon, sähköiskun tai tulipalon. Neuvottele jälleenmyyjän tai asiantuntijan kanssa, jos lämpöpumppu pitää irrottaa. Virheellinen käsittely voi aiheuttaa vesivuodon, kylmäainevuodon, sähköiskun tai tulipalon. Katkaise virransyöttö huollon tai tarkastuksen ajaksi. Ellei virransyöttöä katkaista, on olemassa sähköiskun ja pyörivien puhaltimien aiheuttama onnettomuusvaara. Älä käytä laitteistoa paneeli tai suojus irrotettuna. Pyöriviin osiin, kuumiin pintoihin tai jännitteellisiin osiin koskettaminen voi aiheuttaa henkilövahingon takertumisen, palovamman tai sähköiskun vuoksi. Katkaise virransyöttö ennen sähkötöiden aloittamista. Ellei virransyöttöä katkaista, voit saada sähköiskun tai laitteisto voi vahingoittua ja toimia virheellisesti. Sarjanumero Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. Varo Älä käytä sisäyksikköä erikoistarkoituksiin, kuten elintarvikkeiden säilytykseen, tarkkuusinstrumenttien jäähdytykseen tai eläinten, kasvien tai taiteen jäädytyssäilöntään. Tällainen käyttö voi vahingoittaa kohteita. Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti. Pakkausmateriaali voi aiheuttaa henkilövahinkoja, koska pakkauksessa on käytetty nauloja ja puuta. Älä koske painikkeisiin märillä käsillä. Voit saada sähköiskun. Älä katkaise virransyöttöä heti lämpöpumpun pysäytyksen jälkeen. Odota vähintään 5 minuuttia. Muussa tapauksessa voi ilmetä vesivuoto tai laitevaurio. Älä kytke järjestelmää pois pääkytkimellä. Se voi aiheuttaa tulipalon tai vesivuodon. Lisäksi puhallin voi käynnistyä odottamatta ja aiheuttaa tapaturman. Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeasta alakulmasta, tyyppikilvestä (PF1, katso sijainti IHB luvusta Lämpöpumpun rakenne) ja info-valikosta (valikko 3.1). 4 Luku 1 Tärkeää
7 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta Luku 1 Tärkeää 5
8 2 Ohjaus - Johdanto Näyttö SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI A Näyttö F Katkaisin Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) LÄMPÖPUMPPU INFO B C D Tilan merkkivalo OK-painike Takaisin-painike Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. E Valitsin F1345 F Katkaisin A B C D E Näyttö Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). 6 Luku 2 Ohjaus - Johdanto
9 Valikkojärjestelmä Kun lämpöpumpun ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot. Isäntä Valikko 5 - HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset on tarkoitettu vain asentajalle ja huoltoteknikolle. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään aloitusvalikossa painettuna 7 sekunnin ajan. Katso ohjeet sivulta 28. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Ulkolämpötila Sisälämpötila - (jos huonelämpötila-anturi on asennettu) SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI Käyttöveden lämpötila Tietoa käytöstä LÄMPÖPUMPPU HUOLTO INFO Tilapäinen luksus (jos aktivoitu) Toivottu käyttövesimäärä Orja F1345 orja 1 HUOLTO Jos lämpöpumppu on asetettu orjayksiköksi, näytössä näkyy rajoitettu päävalikko ja suurin osa järjestelmän asetuksista tehdään isäntälämpöpumpun kautta. Valikko 1 - SISÄILMASTO Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 11. Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 19. Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikko 3 - INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 21. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 23. Luku 2 Ohjaus - Johdanto 7
10 Näytön kuvakkeet Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana. Symboli Kuvaus Tämä symboli näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tulee huomioida. Nämä kaksi kuvaketta näkyvät, jos kompressori tai lisälämpö on estetty F1345:ssä. Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan. Kompressorin esto. Lisäenergian esto. Tämä symboli näkyy, kun käyttöveden luksustila tai tilapäinen lämpötilan korotus on aktivoitu. Tämä symboli näkyy, kun "loma-asetus" on aktiivinen valikossa 4.7. Tämä symboli ilmaisee, että F1345:llä on yhteys NIBE Uplink :iin. Tämä kuvake osoittaa puhaltimen nopeuden, jos sitä on muutettu normaalinopeudesta. Vaatii lisävarusteen NIBE FLM. Tämä symboli ilmaisee, että aurinkolämmitys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. Tämä symboli näkyy valikossa 3.1, jos altaan lämmitys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. Tämä symboli näkyy valikossa 3.1, jos jäähdytys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. 8 Luku 2 Ohjaus - Johdanto
11 Valikkonumero - merkitty alivalikko Nimi ja valikkonumero - päävalikko SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI SISÄILMASTO 1 Kuvake - päävalikko lämpötila ilmanvaihto ohjelmointi normaali pois lisäasetukset LÄMPÖPUMPPU INFO Merkitty päävalikko Symbolit - alivalikot Nimi - alivalikot Tilatiedot - alivalikot Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty taite. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Aseta arvo aika päiväys päivä kuukausi vuosi aika ja päiväys h 12 h Valitse vaihtoehto mukavuustila2.2 Muutettava arvo säästö normaali luksus Vaihtoehto Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. Yhden arvon asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. Luku 2 Ohjaus - Johdanto 9
12 Käytä virtuaalinäppäimistöä Erilaisia näppäimistöjä Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäimistöllä. Valikosta riippuen käytettävissä on erilaisia merkistöjä, jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkistöä, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi merkistö, näppäimistö näytetään suoraan. Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina OK-painiketta. Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Nykyinen valikkoikkuna Valikon ikkunoiden lukumäärä Selaa aloitusoppaan ikkunoita kieli 4.6 Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. 10 Luku 2 Ohjaus - Johdanto
13 3 Ohjaus - valikot Valikko 1 - SISÄILMASTO Yleiskuvaus 1 - SISÄILMASTO lämpötila ilmanvaihto ohjelmointi lämpötila lämmitys lämpötila jäähdytys * suht.ilmankosteus * ohjelmointi lämmitys ohjelmointi jäähdytys * ohjelmointi ilmanvaihto * lisäasetukset käyrä ulkoinen säätö lämpökäyrä jäähdytyskäyrä * pienin menolämpötila huoneanturiasetukset jäähdytysasetukset * puhaltimen palautumisaika * min. menolämpötila lämmitys min. menolämpötila jäähdytys * oma käyrä pisteensiirto yöjäähdytys Adjust oma lämpökäyrä oma jäähdytyskäyrä * * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. ilmanvaihto Puhallinnopeuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun asetuksen. Tämä valikko näytetään vain, jos poistoilmamoduuli (lisävaruste) on asennettu. ohjelmointi Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ohjelmointi. Tilatiedot asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos lomaohjelma on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, huoneanturi, jäähdytystoiminto ja +Adjust. Valikko lämpötila Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näytetään näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömittarina. Valikossa 1.1 valitset lämmityksen, jäähdytyksen tai suhteellisen ilmankosteuden, jotta voit asettaa halutun lämpötilan seuraavassa valikossa "lämpötila lämmitys/jäähdytys/ilmankosteus". Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu): lämmitys Säätöalue: 5 30 C Tehdasasetus: 20 jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 5 30 C Tehdasasetus: 25 Luku 3 Ohjaus - valikot 11
14 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: 0 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Suhteellisen ilmankosteuden asetus: (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 60 % Valikko näytetään vain, huoneen RH-rajoitus on aktivoitu valikossa Näytössä näkyy suhteellisen ilmankosteuden asetettu arvo. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla F1345:a käytetään suhteessa suhteelliseen ilmankosteuteen, pienennä tai suurenna näytössä näkyvää arvoa. Aseta haluttu arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Valikko ilmanvaihto (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: normaali ja nopeus 1-4 Tehdasasetus: normaali Tässä voit tilapäisesti lisätä tai vähentää huoneiston ilmanvaihtoa. Kun olet valinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea alaspäin. Ilmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun aika on kulunut loppuun. Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa Nopeusvaihtoehtojen perässä näytetään suluissa puhallinnopeus (prosentteina). VIHJE! Pitempiaikaisia muutoksia tarvittaessa käytä lomatoimintoa tai ohjelmointia. Valikko ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/jäähdytys/ilmanvaihto) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet). 12 Luku 3 Ohjaus - valikot
15 Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta joissain tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aktivoitu Ohjelma Järjestelmä Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu OHJELMOINTI LÄMMITYS ohjelma 2 järjestelmä 21:30-06: Aikajakso ohjelma 3 Säätö Ristiriita Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on useampia. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Valikko jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida jäähdytyksen jopa kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Aktivoitu Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu OHJELMOINTI JÄÄHDYTYS ohjelma 2 21:30-06:00 pois Aikajakso Ohjelma Ristiriita Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Täällä asetetaan milloin jäähdytys ei ole sallittu. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. Luku 3 Ohjaus - valikot 13
16 VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Valikko ilmanvaihto (vaatii lisävarusteen) Tässä voit ohjelmoida ilmanvaihdon korotuksen tai pienennyksen kahdelle eri aikajaksolle päivässä. Aktivoitu Päivä OHJELMOINTI ILMANVAIHTO ohjelma 1 ohjelma 2 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu 21:30-06:00 nopeus 3 Aikajakso Ohjelma Säätö Ristiriita Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan haluttu puhallinnopeus. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Suuri pitkäaikainen muutos voi heikentää sisäilmastoa ja energiatehokkutta. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. käyrä Käyrän jyrkkyyden asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. jäähdytysasetukset Jäähdytyksen asetukset. puhaltimen palautumisaika Puhaltimen palautusaikojen asetukset ilmanvaihdon tilapäisten nopeusmuutosten yhteydessä. oma käyrä Oman käyrän asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle. pisteensiirto Lämmitys- ja jäähdytyskäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. yöjäähdytys Yöjäähdytyksen asettaminen. +Adjust Asettaa miten paljon +Adjust vaikuttaa lattialämmityksen laskettuun menolämpötilaan. Mitä korkeampi arvo sitä suurempi vaikutus. Valikko käyrä lämpökäyrä Säätöalue: 0-15 Tehdasasetus: 9 jäähdytyskäyrä (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 0-9 Tehdasasetus: 0 Valikossa käyrä voit valita lämmityksen tai jäähdytyksen. Seuraavassa valikossa (lämpökäyrä/jäähdytyskäyrä) näkyy talosi lämmitys- tai jäähdytyskäyrä. Käyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Näiden käyrien perusteella lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää järjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Valikossa voit valita käyrän ja myös lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. Otsikon "järjestelmä" oikealla puolella oleva numero ilmaisee, minkä järjestelmän lämpö/jäähdytyskäyrä on kyseessä. Lämpökäyrän jyrkkyys Lämmitys-/jäähdytyskäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkemmällä käyrällä lämmityksen menolämpötila on korkeampi ja jäähdytyksen matalampi tietyssä ulkolämpötilassa. 14 Luku 3 Ohjaus - valikot
17 Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmastoolosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty. Käyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä lämpökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. Käyrän muutos Käyrän muutos tarkoittaa, että menolämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2muutos nostaa menolämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa. Menojohdon lämpötila maksimi- ja minimiarvot Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Lattiajäähdytyksen yhteydessä pienin menolämpötila täytyy rajoittaa kondensoitumisen välttämiseksi. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa Toisen käyrän valitsemiseksi (käyrän jyrkkyys): Jos lämmitysjärjestelmiä on vain yksi, käyrän numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna avautuu. 1. Valitse järjestelmä (jos niitä on useampia), jonka lämpökäyrä muutetaan. 2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään. 3. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 4. Valitse uusi käyrä. Käyrät on numeroitu 0 15, mitä suurempi numero, sitä jyrkempi käyrä ja korkeampi menolämpötila. Käyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) käytetään. 5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OKpainiketta. Käyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vasemmalta vaakaviivan päästä menolämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän muutosta askelen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askelen verran. Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. Valikko pienin menolämpötila lämmitys Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 20 C jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 7-30 C Tehdasasetus: 18 C Luku 3 Ohjaus - valikot 15
18 Valikossa valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, seuraavassa valikossa (min. menolämpötila lämmitys/jäähdytys) asetat menolämpötilan alimman arvon. Tämä tarkoittaa, että F1345 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin lämmitys Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus lämmitys: 2,0 jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus jäähdytys: 1,0 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen. Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi riippuen). Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle. Valikko jäähdytysasetukset (vaatii lisävarusteen) läm/jää.ant Tehdasasetus: ei ole as.arvo jäähd-/lämmitysant Säätöalue: 5-40 C Tehdasasetus: 21 lämmitys huonealilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 1,0 jäähdytys huoneylilämpötilassa Säätöalue: 0,5-10,0 C Tehdasasetus: 3,0 käyn. pass. jäähd Säätöalue: GM Tehdasasetus: 30 GM käyn. akt. jäähd Säätöalue: GM Tehdasasetus: 90 GM käynnistysero kompressorit Säätöalue: Tehdasasetus: 30 asteminuutit, jäähdytys Säätöalue: jäähdytysasteminuuttia Tehdasasetus: 0 lämpödump 24h-toim Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois kylmädump sulkemisaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 0 s maks. komp. akt. jäähd Säätöalue: 0-18 Tehdasasetus: Luku 3 Ohjaus - valikot
19 aika jäähdytyksen ja lämmityksen välillä Säätöalue: 0-48 h Tehdasasetus: 2 shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue QN41: s Säätöalue QN18 ja QN36: s Tehdasasetus: 30 s Voit käyttää F1345 -lämpöpumppua talon jäähdyttämiseen lämpimänä vuodenaikana. läm/jää.ant Tietyt asetukset näkyvät vain, jos toiminnot on asennettu ja aktivoitu F1345:ssa. Kun jäähdytys/lämmityshuoneanturi (BT74) on asennettu ja aktivoitu F1345:ssa, F1345:a ei voi ohjata muulla anturilla. Tässä valitset anturin, joka määrittää missä sisälämpötilassa F1345 vaihtaa lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä. as.arvo jäähd-/lämmitysant Tässä asetat, missä sisälämpötilassa F1345 vaihtaa lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä. lämmitys huonealilämpötilassa Tässä asetetaan kuinka paljon huonelämpötila saa alittaa halutun lämpötilan ennen kuin F1345 -lämpöpumppu vaihtaa lämmityskäyttöön. jäähdytys huoneylilämpötilassa Tässä asetetaan, miten paljon huonelämpötila saa ylittää halutun lämpötilan ennen kuin F1345 siirtyy jäähdytyskäyttöön. käyn. pass. jäähd Täällä asetetaan, milloin passiivinen jäähdytys käynnistyy. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään. käyn. akt. jäähd Täällä asetetaan, milloin aktiivinen jäähdytys käynnistyy. Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään. käynnistysero kompressorit Tämä asetus näkyy vain, jos jäähdytys on aktivoitu valikossa Tässä asetat asteminuuttieron, joka määrittää milloin seuraava kompressori käynnistyy. asteminuutit, jäähdytys Tämä on valittavissa vain, kun kytketty lisävaruste laskee itse jäähdytysasteminuutit. Kun min- tai maks.arvo on asetettu, järjestelmä asettaa automaattisesti todellisen arvon suhteessa jäähdytykseen käytettävien kompressorien määrään. lämpödump 24h-toim Tässä asetetaan shuntataanko lämpöä maksimimenolämpötilan suuntaan, jos lämmitystarvetta on ilmennyt viimeisen 24 tunnin sisällä. kylmädump sulkemisaika Tässä asetetaan ne jakson sekunnit, jolloin shuntti on kiinni aktiivisen jäähdytyksen käynnistystilassa. maks. komp. akt. jäähd Tässä asetat jäähdytykseen käytettävien kompressorien maksimimäärän, jos kompressoreita on useampia. aika jäähdytyksen ja lämmityksen välillä Tämä vaihtoehto näkyy vain 2-putkijäähdytysjärjestelmässä. Tässä asetetaan miten kauan F1345 odottaa ennen kuin se palaa lämmityskäyttöön, kun jäähdytystarve loppuu tai päinvastoin. shunttivahvistus ja shuntin odotusaika Tämä asetus näkyy vain, jos "passiivinen jäähdytys" on aktivoitu valikossa Tässä asetetaan jäähdtysjärjestelmän shunttivahvistus ja shunttiodotusaika. Valikko puhaltimen palautumisaika (vaatii lisävarusteen) nopeus 1-4 Säätöalue: 1 99 h Tehdasasetus: 4 h Tässä valitaan palautusaika tilapäiselle ilmanvaihdon nopeudenmuutokselle (nopeus 1-4) valikossa 1.2. Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi. Luku 3 Ohjaus - valikot 17
20 Valikko oma käyrä menolämpötila lämmitys Säätöalue: 5 70 C jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämmitys-/jäähdytyskäyrän asettamalla halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta oma käyrä on voimassa. Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 C asetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. Täällä voit aktivoida yöjäähdytyksen. Kun sisälämpötila on korkea ja ulkolämpötila on alhainen, taloa voidaan jäähdyttää tehostamalla ilmanvaihtoa. Jos poistoilman ja ulkolämpötilan välinen ero on suurempi kuin asetettu arvo ("min.ero ulko- ja poistoilma") ja poistoilman lämpötila on korkeampi kuin asetettu arvo ("käynnistyslämpötila poistoilma") puhaltimet pyörivät nopeudella 4, kunnes joku ehdoista ei enää täyty. Yöjäähdytyksen voi aktivoida vain, kun talon lämmitys on deaktivoitu. Tämä tehdään valikossa 4.2. Valikko Adjust - vaikutusaste Säätöalue: 0,1 1,0 Tehdasasetus: 0,5 +Adjust:n avulla laitteisto kommunikoi lattialämmityksen ohjauskeskuksen* kanssa ja mukauttaa lämmityskäyrän ja lasketun menolämpötilan lattialämmitysjärjestelmän tarpeiden mukaan. Tässä aktivoit lämmitysjärjestelmän, jota +Adjust koskee. Voit myös määrittää miten paljon +Adjust vaikuttaa laskettuun menolämpötilaan. Mitä korkeampi arvo sitä suurempi vaikutus. *Vaatii +Adjust-tuen +Adjust täytyy ensin valita valikossa 5.4 pehmotulot/lähdöt. VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Valikko yöjäähdytys (vaatii lisävarusteen) käynnistyslämpötila poistoilma Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 C min.ero ulko- ja poistoilma Säätöalue: 3 10 C Tehdasasetus: 6 C 18 Luku 3 Ohjaus - valikot
21 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 2 - KÄYTTÖVESI *, ** tilapäinen luksus mukavuustila ohjelmointi Yleiskuvaus lisäasetukset jaks. korotus käyttövesikierto * * Vaatii lisävarusteen. ** Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Alivalikot Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "loma-asetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. Valikko tilapäinen luksus Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois" Tehdasasetus: "pois" Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila tarjoaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Aktivoitu Päivä OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3 ohjelma 1 ohjelma 2 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu Aikajakso Ohjelma normaali Säätö Ristiriita Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, F1345 palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. Valikko mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali Luku 3 Ohjaus - valikot 19
22 Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. Valikko käyttövesikierto (vaatii lisävarusteen) käyttöaika Säätöalue: 1-60 min Tehdasasetus: 60 min seisonta Säätöalue: 0-60 min Tehdasasetus: 0 min Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikierron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan "käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu käy käyttökertaa kohti. "seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu seisoo käyttökertojen välillä. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikko jaks. korotus ajanjakso Säätöalue: 1-90 päivää Tehdasasetus: pois käynnistysaika Säätöalue: 00:00-23:00 Tehdasasetus: 00:00 Varaajan bakteerikasvun estämiseksi kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin. Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotusten aikavälin. Säätöalue on 1-90 vuorokautta. Tehdasasetus on 14 vrk. Merkitse/poista merkintä kohdassa "aktivoitu" toiminnon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi. 20 Luku 3 Ohjaus - valikot
23 Valikko 3 - INFO 3 - INFO * Yleiskuvaus huoltotiedot * kompressoritiedot * lisäyksen tiedot * hälytysloki * sisälämpötilaloki * Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Alivalikot Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. huoltotiedot näyttää laitteiston lämpötilat ja asetukset. kompressoritiedot näyttää lämpöpumpun kompressorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne. lisäyksen tiedot näyttää tiedot lisälämmönlähteen käyntiajoista ym. hälytysloki näkyy viimeisin hälytys sekä tietoa lämpöpumpusta hälytyshetkellä. sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana. Valikko huoltotiedot Tässä näytetään tietoja lämpöpumpun käyttötilasta (esim. nykyiset lämpötilat jne.). Jos useita lämpöpumppuja on liitetty yhteen Isäntä/orjalaitteiksi, niiden tiedot näytetään tässä valikossa. Muutoksia ei voi tehdä. Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Tällä sivulla on QR-koodi. Tämä QR-koodi sisältää mm. sarjanumeron, tuotenimen ja rajoitetut käyttötiedot. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikon symbolit: Kompressorit EP14/EP15 (jäähdytysmoduuli) osoittaa, mikä kompressori toimii. Sisäisesti kytketty ulkoinen lisälämpö sekä lisävarusteen kautta kytketty ulkoinen lisälämpö. Ilmanvaihto (näytetään vain poistoilmalaitteistojen yhteydessä). Lämmönkeruupumput (sininen) EP14/EP15 (jäähdytysmoduuli) osoittaa, kuinka monta kiertovesipumppua toimii, jos lämpöpumppuun on liitetty useampia lämmönkeruupumppuja. Jäähdytys Numero osoittaa, kuinka monta kompressoria (jos useampia) on tällä hetkellä jäähdytyskäytössä. Ilmanvaihto Lämpö Numero osoittaa, kuinka monta kompressoria (jos useampia) on tällä hetkellä lämmityskäytössä. Käyttövesi Numero osoittaa, kuinka monta kompressoria (jos useampia) on tällä hetkellä käyttövesikäytössä. Näyttää, että lämminvesivaraajassa on sähkövastus. Lämmityksen kiertovesipumput (oranssi) EP14/EP15 (jäähdytysmoduuli) osoittaa, mitkä kiertovesipumput toimivat. Allas Numero osoittaa, kuinka monta kompressoria (jos useampia) on tällä hetkellä allaslämmityskäytössä. Luku 3 Ohjaus - valikot 21
24 Valikko kompressoritiedot Tässä näet kompressorien käyttötilat ja laitteiston tilastotiedot Muutoksia ei voi tehdä. Jos useita lämpöpumppuja on liitetty yhteen isäntä/orjalaitteiksi, muiden lämpöpumppujen kompressorien tiedot näytetään välilehdillä. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko lisäyksen tiedot Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. Valikko hälytysloki Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu lämpöpumpun käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisimmästä hälytyksestä. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta. Valikko sisälämpötilaloki Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila. Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. Jos poistoilmamoduuli (NIBE FLM) on asennettu, näytetään poistoilmalämpötila. Keskilämpötilan lukeminen 1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla. 4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. 22 Luku 3 Ohjaus - valikot
25 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU Yleiskuvaus 4 - LÄMPÖPUMPPU plustoiminnot * allas 1 * allas 2 * käyttötila omat kuvakkeet aika ja päiväys kieli loma-asetus lisäasetukset internet sms * SG Ready smart price adaption käyttöpriorisointi autom.tilan asetukset asteminuuttiasetukset tehdasasetukset käyttäjä Eston ohjelmointi nibe uplink tcp/ip-asetukset proxy-asetukset * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Valikossa LÄMPÖPUMPPU on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat asetukset. käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan. omat kuvakkeet Asetukset koskien lämpöpumpun käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näkyvät luukussa kun ovi on suljettu. aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen. kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen. loma-asetus Lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa lomaasetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpöpumpun työtavan asetukset. Valikko plustoiminnot Tämän alavalikoissa tehdään F1345:n lisätoimintojen asetukset. Valikko allas 1 - allas 2 (vaatii lisävarusteen) käynnistyslämpötila Säätöalue: 5,0-80,0 C Tehdasasetus: 22,0 C pysäytyslämpötila Säätöalue: 5,0-80,0 C Tehdasasetus: 24,0 C kompressorien enimmäismäärä Säätöalue: 1-18 Tehdasasetus: 18 Tässä valitaan onko allasohjaus aktiivinen, missä lämpötiloissa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) allaslämmitys tapahtuu ja kuinka monta kompressoria saa lämmittää tätä allasta samaan aikaan. Kun altaan lämpötila on laskenut asetetun käynnistyslämpötilan alle eikä käyttövesi- tai lämmitystarvetta ole, F1345 alkaa lämmittää allasvettä. Poista merkintä "aktivoitu" allaslämmityksen kytkemiseksi pois päältä. Käynnistyslämpötila ei voi olla korkeampi kuin pysäytyslämpötila. Luku 3 Ohjaus - valikot 23
26 Valikko internet Tässä teet asetukset F1345:n yhteydelle Internetiin. Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin pitää olla kytkettynä. Valikko nibe uplink Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää NIBE Uplink :iin (http://www.nibeuplink.com) ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien lukumäärän. Liitetyllä käyttäjällä on NIBE Uplink -käyttäjätili, joka antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa. Pyydä uusi yhteysmerkkijono Jotta voit liittää NIBE Uplink -käyttäjätilin laitteistoosi, sinun on pyydettävä uniikki yhteysmerkkijono. 1. Merkitse pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi. 3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60 minuuttia. Poista kaikki käyttäjät 1. Merkitse sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä. Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE Uplink :n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa. Valikko tcp/ip-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset. Automaattiset asetukset (DHCP) 1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla. 2. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. Manuaaliset asetukset 1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on nyt useita asetusmahdollisuuksia. 2. Merkitse ip-osoite" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "netmask", "gateway" ja "dns". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko proxy-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset. Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä valmiita asetuksia tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmänvalvojalta. Asetukset 1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välityspalvelinta. 2. Merkitse palvelin" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko sms (vaatii lisävarusteen) Tässä tehdään lisävarusteen SMS 40 asetukset. Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa ja lukea lämpöpumpun tila. Numero pitää antaa muodossa +358 XXXXXXXX. Jos haluat saada SMS-viestin hälytyksen yhteydessä, merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella. Numeron pitää olla sellainen, johon voi lähettää SMS-viestejä. Valikko SG Ready Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia. Tässä teet "SG Ready"-toiminnon asetukset. vaik. huonelämpötila Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. 24 Luku 3 Ohjaus - valikot
27 "SG Ready":n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 1 C. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+2". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 2 C. vaik käyttövesi Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytyslämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita). "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpötila asetetaan "luksus" (sähkövastus sallitaan). vaik jäähdytys (vaatii lisävarusteen) Tässä valitaan voidaanko jäähdytyskäytön huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilaan ei vaikuteta. "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa pienennetään "-1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa lasketaan 1 C. vaik allaslämpötila (vaatii lisävarusteen) Tässä valitaan voidaanko altaan lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä. "SG Ready":n matalahintatilassa haluttua altaan lämpötilaa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) suurennetaan "1". "SG Ready":n ylikapasiteettitilassa haluttua altaan lämpötilaa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) suurennetaan 2 C. Valikko smart price adaption vaik. huonelämpötila Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 5 vaik käyttövesi Säätöalue: 1-4 Tehdasasetus: 2 vaik allaslämpötila Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 2 vaik jäähdytys Säätöalue: 1-10 Tehdasasetus: 3 Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos sinulla on aikahintapohjainen sopimus sähköntoimittajan kanssa, joka tukee "Smart price adaption". Smart price adaption siirtää osan lämpöpumpun kulutuksesta niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkö hinta on alhaisimmillaan. Näin saadaan säästöjä käytettäessä aikaperustaista sähköhinnoittelua. Toiminto perustuu NIBE Uplink kautta haettuihin tulevan vuorokauden tuntihintoihin, joten se vaatii internetyhteyden ja NIBE Uplink -tilin. Tässä valikossa määrität lämpöpumpun sijaintipaikan sekä sähkön hinnan vaikutuksen. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä. Poista "aktivoitu" valinta smart price adaption:n kytkemiseksi pois päältä. sähköhinta Täältä saat tietoa sähköhinnan vaihteluista kolmen vuorokauden ajalta. Valikko käyttötila käyttötila Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys Tehdasasetus: auto toiminnot Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys, jäähdytys Lämpöpumpun käyttötilaksi asetetaan yleensä "auto". Voit asettaa lämpöpumpun tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisäystä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan. Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. Käyttötila auto Tässä käyttötilassa lämpöpumppu valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan. Käyttötila käsinohjaus Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Käyttötila vain lisäys Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään sähkövastuksella. Toiminnot Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat. "kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Luku 3 Ohjaus - valikot 25
28 26 "lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta. "lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa. "jäähdytys" jäähdyttääksesi taloa lämpimällä säällä. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että jäähdytys on toiminnassa. Tämä vaihtoehto edellyttää jäähdytysmoduulin. Jos "lisäys" on deaktivoitu talossa ei ehkä ole riittävän lämmin. Valikko omat kuvakkeet Tässä voit valita, mitkä kuvakkeet näkyvät näytössä, kun F1345:n ovi on kiinni. Voit valita jopa 3 kuvaketta. Jos valitset useampia, ensimmäisenä valittu häviää. Kuvakkeet näkyvät valintajärjestyksessä. Valikko aika ja päiväys Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke. VIHJE! Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos lämpöpumppu liitetään NIBE Uplink :iin. Oikea ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää asettaa. Valikko kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Valikko 4,7 - loma-asetus Energiankulutuksen pienentämiseksi loma-aikana voit ohjelmoida alemman sisälämpötilan ja käyttövesilämpötilan. Jäähdytys, ilmanvaihto, allaslämmitys ja aurinkokeräimen jäähdytys on mahdollista myös ohjelmoida, jos toiminnot on kytketty. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolla. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huoneanturi. Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä. VIHJE! Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua. Luku 3 Ohjaus - valikot VIHJE! Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi. Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "jaks. korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "jaks. korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikko käyttöpriorisointi käyttöpriorisointi Säätöalue: min Tehdasasetus: 60 min käyttövedelle, 0 min muille Tässä valitset kuinka kauan lämpöpumppu toimii kussakin tilassa, jos on kaksi tai useampia samanaikaisia tarpeita. Jos on vain yksi tarve, lämpöpumppu toimii siinä käytössä. Osoitin ilmaisee, missä jaksossa lämpöpumppu on. 0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta. Valikko autom.tilan asetukset jäähdytyksen käynnistys (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 lämmityksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 17 lisäyksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 15 suodatusaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 24 h Kun käyntitilaksi on asetettu "auto", lämpöpumppu valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisäyksen ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Voit myös valita jäähdytyksen käynnistyslämpötilan, jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa.
29 Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys". Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy päävalikossa. Aktivoitu Ohjelma Järjestelmä, jossa lämmitys ja jäähdytys käyttävät samoja putkia, arvoa "lämmityksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "jäähdytyksen käynnistys", jos lämmitys/jäähdytysanturia ei ole. Valikko asteminuuttiasetukset nykyinen arvo Säätöalue: käynnistä kompressori Säätöalue: Tehdasasetus: -60 käynnistysero kompressorit Säätöalue: Tehdasasetus: 60 käynnistysero lisälämpö Säätöalue: Tehdasasetus: 400 lisälämm. portaiden ero Säätöalue: Tehdasasetus: 30 Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käynnistetään/pysäytetään. Suurempi arvo kohdassa "käynnistä kompressori" aiheuttaa useita kompressorin käynnistyksiä, mikä lisää kompressorin kulumista. Liian pieni arvo voi aiheuttaa epävakaan huonelämpötilan. Valikko tehdasasetukset käyttäjä Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin. Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä jne. pitää asettaa uudelleen. Valikko Eston ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun kompressorin ja/tai lisälämmön eston kahdelle eri ajanjaksolle. Jos useita lämpöpumppuja on liitetty yhteen isäntä/orjalaitteiksi, myös niiden kompressorit estetään. Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu Aikajakso ohjelma 2 Eston ohjelmointi4.9.5 Esto Ristiriita Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Esto:Tässä valitaan haluttu esto. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Kompressorien esto. Lisälämmön esto. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. Luku 3 Ohjaus - valikot 27
30 Valikko 5 - HUOLTO Yleiskuvaus 5 - HUOLTO ** käyttöasetukset ** käyttövesiasetukset * suurin menojohdon lämpötila maks. poikkeama menolämp Hälytystoimenpiteet puhallinnop. poistoilma * keruuhälytysasetukset ** käyttötila lk-pumppu ** lämmönkeruupumpun nopeus ** käyttötila lämpöjohtopumppu ** kiertovesipumpun nopeus ** lisälämpö Virtausaset. lämmitysjärj heat pump testing järjestelmäasetukset isäntä-/orjatila ** asennetut orjat kytkentä lisävarusteet lisävarusteasetukset FLM * shunttiohjattu lisälämpö * pehmeät lähdöt/tulot ** tehdasasetus huolto ** pakko-ohjaus ** aloitusopas ** pikakäynnistys ** lattiankuivaustoiminto muutosloki ** maa lisäilmastointijärjestelmä * aurinkolämpö * porrasohjattu lisälämpö käyttövesimukavuus * shunttiohj lämmönker * modbus * kosteusmittari * lämmitysjärjestelmä 2 * * Vaatii lisävarusteen. ** Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Mene päävalikkoon ja siirry huoltovalikkoon painamalla Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan. Alivalikot Valikossa HUOLTO on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. käyttöasetukset Lämpöpumpun käyttöasetukset. järjestelmäasetukset Lämpöpumpun järjestelmäasetukset, lisätarvikkeiden aktivointi jne. 28 Luku 3 Ohjaus - valikot
31 lisävarusteasetukset Lisätarvikkeiden käyttöasetukset. pehmeät lähdöt/tulot Liitinrimojen (X5) ja (X6) ohjelmallisesti ohjattujen tulojen ja lähtöjen asetukset. tehdasasetus huolto Kaikkien käyttäjän käytettävissä olevien asetusten (mukaan lukien lisäasetusvalikko) palautus tehdasarvoihin. pakko-ohjaus Lämpöpumpun komponenttien pakkoohjaus. aloitusopas Lämpöpumpun ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytettävän aloitusoppaan käsinkäynnistys. pikakäynnistys Kompressorin pikakäynnistys. Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat vahingoittaa lämpöpumppua. Valikko käyttöasetukset Tämän alavalikoissa tehdään lämpöpumpun käyttöasetukset. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko käyttövesiasetukset säästö Säätöalue käynnistyslämpötila säästö: 5 55 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila säästö: 38 C Säätöalue pysäytyslämpötila säästö: 5 60 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila säästö: 48 C normaali Säätöalue käynnistyslämpöt. normaali: 5 60 C Tehdasasetus käynnistyslämpöt. normaali: 41 C Säätöalue pysäytyslämpöt. normaali: 5 65 C Tehdasasetus pysäytyslämpöt. normaali: 50 C luksus Säätöalue käynnistyslämpötila luksustila: 5 70 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila luksustila: 44 C Säätöalue pysäytyslämpötila luksus: 5 70 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila luksus: 53 C pysäytyslämpöt. per korotus Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C käynnistysero kompressorit Säätöalue: 0,5-4,0 C Tehdasasetus: 1 C Tässä asetetaan käyttöveden käynnistys- ja pysäytyslämpötilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 sekä jaksoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila valikossa Jos käytettävissä on useita kompressoreita, aseta niiden päälle- ja/tai poiskytkentä käyttövesituotannon ja kiinteän lauhdutuksen yhteydessä. Valikko suurin menojohdon lämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 60 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein menolämpötila. Jos talossa on enemmän kuin yksi lämmitysjärjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa erilliset menolämpötilat. Lämmitysjärjestelmien 2-8 menolämpötilat eivät voi olla korkeammat kuin lämmitysjärjestelmän 1 menolämpötila. Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Valikko maks. poikkeama menolämp. maks. ero kompr. Säätöalue: 1 25 C Tehdasasetus: 10 C maks. ero lisäläm. Säätöalue: 1 24 C Tehdasasetus: 7 C Tässä asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen menolämpötilan välillä kompressori- ja lisäyskäytössä. Maks. ero lisäys ei saa koskaan olla suurempi kuin maks. ero kompressori. maks. ero kompr. Jos todellinen menolämpötila poikkeaa asetusarvosta, lämpöpumppu pakotetaan pysähtymään riippumatta asteminuuttiluvusta. Jos todellinen menolämpötila ylittää lasketun menolämpötilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi 0. Jos tarvitaan vain lämmitystä, lämpöpumpun kompressori pysähtyy. maks. ero lisäläm. Jos "lisäys on valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todellinen menolämpötila ylittää lasketun asetetulla arvolla, sähkövastus pysäytetään. Valikko Hälytystoimenpiteet Tässä voit valita miten lämpöpumppu ilmoittaa, että näytössä näkyy hälytys. Lämpöpumppu joko lopettaa käyttöveden tuottamisen ja/tai laskee huonelämpötilaa. Tehdasasetus: ei toimenpidettä. Luku 3 Ohjaus - valikot 29
32 30 Ellei hälytystoimenpidettä valita, energiankulutus saattaa kasvaa hälytyksen yhteydessä. Valikko puhallinnop. poistoilma (vaatii lisävarusteen) normaali sekänopeus 1-4 Säätöalue: % Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet. Jos poistoilmamoduuleja on useampia, asetus tehdään jokaiselle puhaltimelle. Väärin säädetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa ja suurentaa energiankulutusta. Valikko keruuhälytysasetukset pienin keruu ulos Säätöalue: C Tehdasasetus: -8 C maks. keruu sisään Säätöalue: C Tehdasasetus: 20 C pienin keruu ulos Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian alhaisesta lämmönkeruun menolämpötilasta. Jos "automaattinen palautus" on valittu, hälytys nollautuu, kun lämpötila on noussut 1 C asetusarvon yläpuolelle. maks. keruu sisään Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian korkeasta lämmönkeruun tulolämpötilasta. Valitse "hälytys aktivoitu" hälytyksen aktivoimiseksi. Valikko käyttötila lk-pumppu käyttötila Säätöalue: ajoittainen, jatkuva, 10 päivää jatkuva Tehdasasetus: ajoittainen Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen käyttötilat. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. ajoittainen: Lämmönkeruupumppu käynnistyy 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyy samaan aikaan kompressorien kanssa. jatkuva: Jatkuva käyttö. Luku 3 Ohjaus - valikot 10 päivää jatkuva: Jatkuva käyttö 10 vuorokautta. Sen jälkeen pumput siirtyvät ajoittaiseen käyttöön. VIHJE! Voit käyttää "10 päivää jatkuva" käynnistyksen yhteydessä, jotta saat jatkuvan kierron käynnistysaikana ja järjestelmä on helpompi ilmata. F ja 60 kw malleissa on vain yksi lämmönkeruupumppu. Valikko lämmönkeruupumpun nopeus lämmönkeruupumpun nopeus Säätöalue: auto / käsinohjaus Tehdasasetus: auto nop odotustilassa Säätöalue: % Tehdasasetus: 30 % käsinohjaus Säätöalue: % Tehdasasetus: 75 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 75 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % Tämä valikko ei näy, jos lämpöpumppu on F tai 60 kw versio. Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen nopeudet. Valitse "auto", jos lämmönkeruupumppujen nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Lämmönkeruupumppujen manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" ja aseta arvo 0 ja 100% välille. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa lämmönkeruupumpun nopeuden passiivisessa jäähdytyskäytössä (lämmönkeruupuppu käy manuaalisessa tilassa). Valikko käyttötila lämpöjohtopumppu käyttötila Säätöalue: auto, ajoittainen Tehdasasetus: ajoittainen
33 Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen käyttötila. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. auto: Kiertovesipumput käyvät F1345:n käyttötilassa. ajoittainen: Kiertovesipumput käynnistyvät 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyvät samaan aikaan kompressorin kanssa. Valikko kiertovesipumpun nopeus Käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus Tehdasasetus: auto Käyttöveden manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Lämmityksen manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Manuaalinen allaslämmityksen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % korkein sallittu nopeus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % odotustila Säätöalue: % Tehdasasetus: 30 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Tässä asetetaan tämän lämpöpumpun lämmönkeruupumppujen nopeudet eri käyttötiloissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Jos "auto" on aktivoitu lämmityskäyttöä varten, voit myös tehdä asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka rajoittaa kiertovesipumppujen nopeuden eikä salli niiden käydä asetettua arvoa suuremmalla nopeudella. Kiertovesipumppujen manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" kyseistä käyttötilaa varten ja aseta arvo 0 ja 100 % välille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus" arvo ei enää päde). "lämmitys" tarkoittaa kiertovesipumppujen lämmityskäyttötilaa. "odotustila" tarkoittaa kiertovesipumppujen lämmitystai jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei tarvitse kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus laskee. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. "käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumppujen käyttövesikäyttötilaa. "allas" tarkoittaa kiertovesipumppujen allaslämmityskäyttötilaa. "jäähdytys" tarkoittaa kiertovesipumppujen jäähdytyskäyttötilaa. Jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa kiertovesipumpun nopeuden aktiivisessa ja passiivisessa jäähdytyskäytössä (kiertovesipumppu käy manuaalisessa tilassa). Valikko lisälämpö Tässä teet kytketyn ulkoisen lisälämmönlähteen (porrasohjattu tai shunttiohjattu) asetukset. Valitse ensin onko porrasohjattu tai shunttiohjattu lisälämmönlähde kytketty. Sen jälkeen voit muuttaa eri vaihtoehtojen asetuksia. lis.tyyp: porrasohj lisä säiliössä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus varoke: pois maks. porras Säätöalue (binäärinen porrastus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen porrastus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 binäärinen nousu Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus varoke: pois varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 16 A jännitesuhde Säätöalue: Tehdasasetus varoke: 300 Valitse tämä vaihtoehto, jos porrasohjattu lisälämmönlähde on kytketty ja se on asennettu käyttövesilatauksen vaihtoventtiilin (QN10) etu- tai takapuolelle. Porrasohjattu lisälämmönlähde on esim. ulkoinen sähkökattila. Kun binaarinen porrastus on deaktivoitu (pois), asetukset koskevat lineaarista porrastusta. Tässä voit asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän, onko säiliössä sisäinen lisälämmönlähde (vain, jos lisälämmönlähde on QN10:n jälkeen), käytetäänkö binaarista porrastusta sekä varokekoon. Luku 3 Ohjaus - valikot 31
34 32 lis.tyyp: shunttiohj priorisoitu lisä Tehdasasetus: päälle/pois Tehdasasetus: pois minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 16 A Valitse tämä vaihtoehto, jos shunttiohjattu lisälämmönlähde on kytketty. Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämmönlähde on esim. puu-/öljy- /pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä on käytettävissä, muuten shuntti on kiinni. Valikko Virtausaset. lämmitysjärj. tehdasaset. Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm., MUT C Tehdasasetus: patteri Säätöalue MUT: -40,0-20,0 C MUT-arvon tehdasasetus riippuu valitusta asennusmaasta. Alla oleva esimerkki koskee Ruotsia. Tehdasasetus MUT: -10,0 C oma aset. Säätöalue dt MUT:ssa: 0,0-25,0 Tehdasasetus dt MUT:ssa: 15,0 Säätöalue MUT: -40,0-20,0 C Tehdasasetus MUT: -10,0 C Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu (GP1) on kytketty. Luku 3 Ohjaus - valikot dt MUT:ssa on tulo- ja menolämpötilojen välinen ero asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa. Valikko heat pump testing Tämä valikko on tarkoitettu F1345:n testaukseen eri standardien mukaisesti. Valikon käyttö muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa sen, että laitteisto ei toimi oikein. Tässä valikossa on useita alivalikoita, yksi kutakin standardia kohti. Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset Tässä voit tehdä lämpöpumpun järjestelmäasetukset, esim. isäntä/orja-asetukset, liitäntäasetukset ja mitä lisävarusteita on asennettu. Tässä voit tehdä laitteiston järjestelmäasetukset, esim. aktivoida liitetyt orjalaitteet ja valita mitä lisävarusteita on asennettu. Valikko isäntä-/orjatila Säätöalue: isäntä, orja 1-8 Tehdasasetus: isäntä Tässä asetetaan lämpöpumppu isäntä- tai orjalaitteeksi. Yhden lämpöpumpun järjestelmässä sen tulee olla "isäntä". Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Usean lämpöpumpun järjestelmässä jokaiselle lämpöpumpulle tulee antaa oma tunnus ts. vain yksi voi olla "isäntä" ja vain yksi voi olla esim. "orja 5". Valikko asennetut orjat Jos orja on liitetty isäntälaitteistoon, se asetetaan tässä. Liitetyt orjat voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennetut orjat". etsi asennetut orjat Merkitse etsi asennetut orjat" ja paina OK-painiketta lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. Ennen näiden asetusten tekoa kullekin orjalaitteelle pitää antaa oma tunnus (katso 5.2.1). Valikko kytkentä Tässä asetetaan onko järjestelmä liitetty allaslämmitykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään.
35 VIHJE! Esimerkkejä liitäntävaihtoehdoista löydät osoitteesta Tässä valikossa on liitäntämuisti, mikä tarkoittaa, että ohjausjärjestelmä muistaa miten tietty vaihtoventtiili on liitetty ja käyttää automaattisesti oikeaa liitäntää, kun käytät samaa vaihtoventtiiliä seuraavan kerran. Symboli Kuvaus Kompressori (estetty) Kompressori (ulkoisesti ohjattu) Kompressori (vakio) Isäntä/orja Vapaa tila liittämistä varten Vaihtoventtiilit käyttövesi-, jäähdytys- tai allasohjausta varten. isäntä s1 kytkentä5.2.3 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 Vaihtoventtiilin yläpuolella olevat merkinnät osoittavat sähköisen kytkennän (EB100 = Isäntä, EB101 = Orja 1, CL11 = Allas 1 jne.). Käyttöveden lämmitys Allas 1 Allas 2 Kompressori Merkintäkehys Lämmitys (kiinteistön lämmitys, sisältää mahd. lisälämmitysjärjestelmä) Isäntä/orja: Tässä valitset mille lämpöpumpulle liitäntäasetukset tehdään (jos lämpöpumppuja on vain yksi, näytetään vain isäntä). Kompressori: Tässä valitaan onko kompressori (EP14 tai EP15) estetty (tehdasasetus), ulkoisesti ohjattu AUXtulon kautta vai vakio (liitetty esim. allaslämmitykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään). Kompressori: Tässä valitaan onko lämpöpumpun kompressori estetty (tehdasasetus) vai vakio (liitetty esim. allaslämmitykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään). Merkintäkehys: Siirrä merkintäkehystä säätöpyörällä. OK-painikkeella valitset muokattavan arvon ja vahvistat valinnan näyttöön tulevassa ikkunassa. Työtila liittämistä varten: Tähän piirretään järjestelmän liitäntä. Valikko lisävarusteet Tässä voit määrittää asennetut lisävarusteet. Jos lämminvesivaraaja on liitetty F1345-lämpöpumppuun, käyttöveden lämmitys on aktivoitava tässä. Lisätarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita". etsi asennettuja lisävarusteita Merkitse etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OKpainiketta F1345-lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. Tiettyjä lisävarusteita ei löydetä automaattisesti, vaan ne pitää valita valikossa 5.4. Merkitse vain pohjavesipumppu, jos lisävarustetta AXC 50 käytetään kiertovesipumpun ohjaamiseen. Valikko lisävarusteasetukset Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen ja aktivoitujen lisätarvikkeiden käyttöasetukset. Luku 3 Ohjaus - valikot 33
36 Valikko FLM pumpun jatkuva käyttö Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois sulatuksen aikaväli Säätöalue: 1 30 h Tehdasasetus: 10 h kk suod.hälytysten välillä Säätöalue: 1 12 Tehdasasetus: 3 aktivoi jäähdytys Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois pumpun jatkuva käyttö: Valitse poistoilmamoduulin kiertovesipumpun jatkuvaa käyttöä varten. sulatuksen aikaväli: Tässä voit asettaa poistoilmamoduulin lämmönvaihtimen sulatusten minimiaikavälin. Kun poistoilmamoduuli on käynnissä, lämmönvaihdin jäähtyy ja siihen voi kertyä jäätä. Jos jäätä on liikaa, lämmönsiirtokyky heikkenee ja lämmönvaihdin on sulatettava. Sulatustoiminto lämmittää lämmönvaihdinta niin, että jää sulaa ja vesi valuu pois kondenssivesiletkua pitkin kk suod.hälytysten välillä: Tässä voit määrittää poistoilmamoduulin suodattimien puhdistusilmoituksen aikavälin kuukausina. Poistoilmamoduulin ilmansuodatin pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdistusväli riippuu poistoilman pölyisyydestä. aktivoi jäähdytys: Täällä voit aktivoida viilennyksen poistoilmamoduulilla. Kun toiminto on aktiivinen, jäähdytysasetukset näkyvät valikkojärjestelmässä. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko shunttiohjattu lisälämpö priorisoitu lisä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämmönlähde on esim. puu-/öljy- /pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä on käytettävissä, muuten shuntti on kiinni. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko lisäilmastointijärjestelmä käytä lämmitystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: päällä käytä lämmitystilassa käytä jäähdytystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s 34 Luku 3 Ohjaus - valikot
37 Valikossa valitset, minkä lämmitysjärjestelmän (2-8) haluat säätää. Seuraavassa valikossa teet asetukset valitsemaasi lämmitysjärjestelmään. Jos lämpöpumppu on liitetty useampaan lämmitysjärjestelmään, niihin voi tiivistyä kosteutta, ellei niitä ole tarkoitettu jäähdytyskäyttöön. Kondenssiveden tiivistymisen estämiseksi varmista, että "käytä lämmitystilassa" on valittu lämmitysjärjestelmissä, joita ei käytetä jäähdytykseen. Tämä tarkoittaa, että muiden lämmitysjärjestelmien alishuntit sulkeutuvat, kun jäähdytyskäyttö aktivoidaan. Tämä asetus näkyy vain, jos "pas./akt. jäähdytys, 2-putki" tai "passiivinen jäähdytys, 2-putki" on aktivoitu valikossa Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lämmitysjärjestelmille. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko aurinkolämpö käyn. delta-t Säätöalue: 1-40 C Tehdasasetus: 8 C pys. delta-t Säätöalue: 0-40 C Tehdasasetus: 4 C varaajan maks. lämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 95 C aur.kennon maks. lämp. Säätöalue: C Tehdasasetus: 125 C pakkasenkestävyys Säätöalue: C Tehdasasetus: 2 C käyn. aurinkokennojäähdytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 110 C käyn. delta-t, pys. delta-t: Tässä voit asettaa millä aurinkolämpökerääjän ja aurinkolämpösäiliön lämpötilaerolla kiertovesipumppu käynnistyy ja pysähtyy. varaajan maks. lämpötila, aur.kennon maks. lämp.: Tässä asetetaan aurinkosäiliön ja aurinkokeräimen maksimilämpötila, jossa kiertovesipumppu pysähtyy. Tällä suojataan aurinkosäiliö ylikuumenemiselta. Jos laitteistossa on toiminnot jäätymisenestolle ja/tai aurinkokeräimen jäähdytykselle, voit aktivoida ne tässä. Kun toiminto on aktiivinen, voit tehdä niihin liittyvät asetukset. jäätymissuojaus pakkasenkestävyys: Tässä voit asettaa missä aurinkolämpökerääjän lämpötilassa kiertovesipumppu käynnistyy jäätymisen estämiseksi. aurinkokeräimen jäähdytys käyn. aurinkokennojäähdytys: Jos aurinkolämpökerääjän lämpötila ylittää tämän asetuksen samalla kun aurinkolämpösäiliön lämpötila ylittää asetetun maksimilämpötilan, aktivoidaan ulkoinen jäähdytystoiminto. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko porrasohjattu lisälämpö käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM lisälämm. portaiden ero Säätöalue: GM Tehdasasetus: 30 GM maks. porras Säätöalue (binäärinen ohjaus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen ohjaus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 binäärinen nousu Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä määritetään askelohjatun lisälämmön asetukset. Askelohjattu lisälämpö on esim. ulkoinen sähkökattila. Voit esim. valita milloin lisälämpö käynnistyy, asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän ja sen, käytetäänkö binääristä porrastusta. Kun binaarinen porrastus on deaktivoitu (pois), asetukset koskevat lineaarista porrastusta. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Luku 3 Ohjaus - valikot 35
38 Valikko käyttövesimukavuus lähtevä käyttövesi Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä teet käyttövesimukavuutta koskevat asetukset. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. sähköv. aktivointi: Tässä voit valita onko lämminvesivaraajaan asennettu sähkövastus. vastus aktivoitu lämmitykseen: Tässä voit valita käytetäänkö varaajassa olevaa vastusta käyttöveden lämmittämiseen kun kompressorit on priorisoitu lämmitykselle. Edellyttää että yllä oleva vaihtoehto on aktivoitu. sekoitusventtiilin aktivointi: Tässä voit asettaa onko asennettu sekoitusventtiili lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan rajoittamiseen. Jos tämä vaihtoehto on aktivoitu, voit asettaa käyttöveden menolämpötilan sekä sekoitusventtiilin shunttivahvistuksen ja odotusajan. lähtevä käyttövesi: Tässä voit asettaa mihin lämpötilaan sekoitusventtiili rajoittaa lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko shunttiohj lämmönker maks. keruu sisään Säätöalue: 0-30 C Tehdasasetus: 20 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Shuntti yrittää ylläpitää asetetun tavoitelämpötilan (maks. keruu sisään). Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko kosteusmittari estä kond., järj. Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois RH raj. huon. järj. Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä valitaan käytetäänkö järjestelmää 1 tai 2 estämään kosteuden tiivistyminen tai rajoittamaan suhteellista ilmankosteutta valvotussa tilassa. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko 5.4 -pehmeät lähdöt/tulot Tässä valitaan onko ulkoinen kosketintoiminto kytketty liitinrimaan, joko yhteen viidestä AUX-tulosta tai utgång -AA101-X9:een. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Valikko tehdasasetus huolto Tässä voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien käyttäjän asetukset) tehdasarvoihin. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Palautuksen jälkeen aloitusopas näkyy näytössä seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Valikko pakko-ohjaus Tässä voit pakko-ohjata lämpöpumpun eri osia ja kytkettyjä lisävarusteita. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Pakko-ohjaus on tarkoitettu vain vianetsintään. Toiminnon virheellinen käyttö voi vahingoittaa lämmitysjärjestelmän komponentteja. Valikko aloitusopas Aloitusopas käynnistyy automaattisesti, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä voit käynnistää sen käsin. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Lisätietoa aloitusoppaasta on asennuskäsikirjasta. Valikko modbus Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. 36 Luku 3 Ohjaus - valikot
39 Valikko pikakäynnistys Tässä voit käynnistää kompressorin. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa. Kompressorin käynnistys edellyttää lämmitystai käyttövesitarpeen olemassa oloa. Älä pikakäynnistä kompressoria liian monta kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, kompressori ja sen ympärillä olevat varusteet voivat vaurioitua. Valikko lattiankuivaustoiminto pituus jakso 1-3, 5-7 Säätöalue: 0-30 päivää Tehdasasetus: 2 päivää lämpötila jakso 1-3, 5-7 Säätöalue: C Tehdasasetus: lämpötila jakso 1 lämpötila jakso 2 lämpötila jakso 3 lämpötila jakso 5 lämpötila jakso 6 lämpötila jakso 7 pituus jakso 4 Säätöalue: 0-30 päivää Tehdasasetus: 3 päivää lämpötila jakso 4 Säätöalue: C Tehdasasetus: 45 C Tässä asetetaan lattiankuivaustoiminto. 20 C 30 C 40 C 40 C 30 C 20 C Voit määrittää enintään 7 ajanjaksoa, joissa on eri menolämpötilat. Jos ajanjaksoja on vähemmän kuin 7, muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 päivää. Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemällä ruutu "aktivoitu". Alareunassa on laskuri, joka näyttää kuinka monta vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen. Toiminto laskee asteminuutit samalla tavalla kuin normaalissa lämmityskäytössä, mutta kyseiselle ajanjaksolle asetettujen menolämpötilojen suhteen. Kun lattiankuivaustoiminto on aktiivinen, kiertovesipumppu käy 100% teholla valikon asetuksista riippumatta. VIHJE! Jos käyttötilaa "vain lisäys" käytetään, valitse valikossa 4.2. Menolämpötilan tasoittamiseksi lisälämpö voidaan käynnistää aikaisemmin asettamalla "lisälämmön käynnistys" valikossa arvoon -80. Kun asetetut lattiankuivausjaksot ovat päättyneet, palauta valikot 4.2 ja aikaisempiin asetuksiin. Valikko muutosloki Tästä voi lukea ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset. Jokaisesta muutoksesta näytetään päiväys, aika, tunniste (asetuskohtainen) ja uusi arvo. Tämä valikko näkyy myös orjalämpöpumpun rajoitetussa päävalikossa maa Muutosloki tallennetaan käynnistyksen yhteydessä eikä sitä poisteta tehdasasetusten palautuksen yhteydessä. Tässä valitset lämpöpumpun asennusmaan. Kun olet valinnut maan, sinulla on 24 tuntia aikaa vaihtaa maavalintaa. Sen jälkeen sitä ei voi vaihtaa. Luku 3 Ohjaus - valikot 37
40 4 Huolto Huoltotoimenpiteet Varatila Huollon saa suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaava henkilö. F1345:n korjaamiseen saa käyttää vain NIBE:n toimittamia varaosia. Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin F1345 on täytetty vedellä. Kompressori saattaa vaurioitua. Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huollon yhteydessä. Käyttövettä ei lämmitetä tässä tilassa. Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asentoon " ". Tämä tarkoittaa, että: Merkkivalo palaa keltaisena. Näyttö on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty pois. Käyttövettä ei tuoteta. Kaikkien jäähdytysmoduulien kompressorit ja lämmönkeruupumput ovat pois päältä. Lisävarusteet ovat pois päältä. Sisäiset lämmönkeruupumput pyörivät. Varatilarele (K1) on aktiivinen. Ulkoinen lisälämpö on aktiivinen, jos se on kytketty varatilaan (K1, liitinrima X4). Varmista, että lämmitysvesi kiertää ulkoisessa lisälämmönlähteessä. F ja 30 kw, 3x400 V GP2 GP1 QM1 LEK QM2 F ja 60 kw, 3x400 V GP1 QM1 LEK QM2 Lämminvesivaraajan (jos liitetty) tyhjennys Lämminvesivaraaja tyhjennetään lappoperiaatteella. Tämän voi tehdä tyhjennysventtiilin kautta, joka asennetaan tulevaan kylmävesijohtoon, tai työntämällä letku kylmävesiliitäntään. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Lämmitysjärjestelmän kaivatessa huoltoa on usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Sen voit tehdä usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä tarvitsee tehdä: Lämmitysjärjestelmän tyhjennyksen yhteydessä siitä saattaa tulla kuumaa vettä. Palovammavaara. Jäähdytysmoduulin lämmitysvesipuolen tyhjennys Jos kiertovesipumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmitysvesipuoli tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmitysjärjestelmän välillä (meno- ja paluujohto). 2. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 3. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä kunkin jäähdytysmoduulin osalta hieman lämmitysjärjestelmän ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitosta (XL2). Kun lämpöjohtopuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet ja/tai vaihtaa tarvittavat komponentit. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Jos koko lämmitysjärjestelmä pitää tyhjentää, toimi seuraavasti: 1. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 2. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään avaamalla ilmausruuvi talon ylimpänä sijaitsevassa patterissa. Kun lämmityspuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. 38 Luku 4 Huolto
41 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys Lämmönkeruujärjestelmän kaivatessa huoltoa on usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Lämmönkeruujärjestelmä tyhjennys jäähdytysmoduuliin Jos esim. lämmönkeruupumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmönkeruujärjestelmä tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmönkeruujärjestelmän välillä. 2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun toinen pää astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu hieman lämmönkeruunestettä. 3. Jotta loppu lämmönkeruuliuos valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä kunkin jäähdytysmoduulin osalta hieman lämmönkeruupiirin ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitosta (XL7). Kun lämmönkeruupuoli on tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Kiertovesipumpun (GP1) apukäynnistys 1. Pysäytä F1345 asettamalla katkaisin () asentoon " ". 2. Irrota etuluukku. 3. Irrota jäähdytysmoduulin luukku. 4. Irrota ilmausruuvi ruuvitaltalla. Pidä pyyhettä taltan terän ympärillä, koska laitteesta saattaa valua vähän vettä. 5. Työnnä ruuvitaltta sisään ja pyöritä pumpun roottoria. 6. Ruuvaa ilmausruuvi kiinni. 7. Käynnistä F1345 asettamalla katkaisin asentoon "" ja tarkasta, että kiertovesipumppu toimii. Monesti on helpompaa käynnistää kiertovesipumppu F1345:n ollessa käynnissä ja katkaisimen () asennossa. Jos F1345 on käynnissä kiertopumpun apukäynnistyksen aikana, ota huomioon se, että ruuvitaltta saattaa nytkähtää pumpun käynnistyessä. Lämpötila-anturin tiedot Lämpötila ( C) Resistanssi (kohm) 351,0 251,6 182,5 133,8 99,22 74,32 56,20 42,89 33,02 25,61 20,02 15,77 12,51 10,00 8,045 6,514 5,306 4,348 3,583 2,968 2,467 2,068 1,739 1,469 1,246 1,061 0,908 0,779 0,672 Jännite (VDC) 3,256 3,240 3,218 3,189 3,150 3,105 3,047 2,976 2,889 2,789 2,673 2,541 2,399 2,245 2,083 1,916 1,752 1,587 1,426 1,278 1,136 1,007 0,891 0,785 0,691 0,607 0,533 0,469 0,414 Ilmanpoistoruuvi Luftningsskruv (QM5) GP1 Kuvassa esimerkki kiertovesipumpusta. Luku 4 Huolto 39
42 Jäähdytysmoduulien ulosvetäminen Jäähdytysmoduulit voidaan vetää ulos huollon ja kuljetuksen helpottamiseksi. Lämpöpumppua ei saa siirtää, kun vain alempi jäähdytysmoduuli on ulosvedettynä. Jos lämpöpumppua ei ole kiinnitetty, ylempi jäähdytysmoduuli pitää aina irrottaa ennen alemman jäähdytysmoduulin irrotusta. 2 Irrota sivupellit näyttöyksikön irrotusta varten (tämä täytyy tehdä vain, jos irrotat ylemmän jäähdytysmoduulin). Jäähdytysmoduulit on kevyempi nostaa, jos ne tyhjennetään ensin (katso sivulta 38). Jäähdytysmoduulin paino Tyyppi (F1345) 24 kw 30 kw 40 kw 60 kw Paino (kg) ,5 144 LEK Kytke lämpöpumppu pois päältä ja katkaise virta turvakytkimellä. Irrota etuluukku asennusohjeen mukaisesti. 3 Irrota jäähdytysmoduulin pistokkeet. Jäähdytysmoduuli EP14 (alempi): XJ1 (A), XJ3 (B), XJ4 (C), XJ5 (D), XJ10 (F), XJ11 (G), XJ13 (H) ja EP14- AA100:XJ1 (I). 1 Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ulkopuolella. Tyhjennä jäähdytysmoduuli(t), katso ohjeet sivulla 38. Jäähdytysmoduuli EP15 (ylempi): XJ2 (J), XJ6 (E), XJ7 (K), XJ8 (L), XJ9 (M) ja EP15-AA100:XJ1 (N). J E M L F K N EP15 G C I D EP14 H LEK A B 40 Luku 4 Huolto
43 4 Löysää ruuvit (kaksi kummassakin jäähdytysmoduulissa). 7 Irrota näyttöyksikön ruuvit (2 kpl) kehyksestä (tämä täytyy tehdä vain, jos irrotat ylemmän jäähdytysmoduulin). LEK 5 Irrota pidikkeet (neljä kummassakin jäähdytysmoduulissa) ja irrota varovasti putket. LEK 8 Vedä ylempi jäähdytysmoduuli (EP15) varovasti ulos moduulin nostolenkeillä. Käytä korkeussuunnassa säädettävää pöytää. LEK 6 Irrota pistoke näyttöyksikön alapuolelta (tämä täytyy tehdä vain, jos irrotat ylemmän jäähdytysmoduulin). LEK LEK LEK Luku 4 Huolto 41
44 9 Vedä alempi jäähdytysmoduuli (EP14) varovasti ulos moduulin nostolenkeillä. Jos lämpöpumppua ei ole kiinnitetty, ylempi jäähdytysmoduuli pitää aina irrottaa ennen alemman jäähdytysmoduulin irrotusta. LEK VIHJE! Jäähdytysmoduuli asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Asennuksen yhteydessä lämpöpumpun liitäntöjen o-renkaat pitää vaihtaa (katso kuva). LEK 42 Luku 4 Huolto
45 LEK USB-huoltoliitäntä Valikko päivitä ohjelmisto päivitä ohjelmisto7.1 käynnistä päivitys valitse toinen tiedosto Tässä voit päivittää F1345:n ohjelmiston. F1345 on varustettu USB-huoltoliitännällä. Tähän liitäntään voit esim. kytkeä USB-muistin ohjelmiston päivitystä, lokin tallennusta ja F1345:n asetusten käsittelyä varten. SISÄILMASTO LÄMPÖPUMPPU USB KÄYTTÖVESI INFO Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USBmuistilla on pitää olla ohjelmatiedostot F1345:a varten NIBE:ltä. Näytön yläreunassa näkyvässä tietoruudussa näytetään tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta päivityksestä, jonka päivitysohjelma on valinnut USB-muistilta. Tämä tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoitettu, ohjelman version sekä yleistä tietoa ohjelmasta. Jos haluat käyttää jotain muuta tiedostoa, voit valita sen "valitse toinen tiedosto". käynnistä päivitys Valitse "käynnistä päivitys" jos haluat käynnistää päivityksen. Näyttöön tulee kysely haluatko varmasti päivittää ohjelmiston. Vastaa"kyllä" jatkaaksesi tai "ei" päivityksen peruuttamiseksi. Jos vastasit "kyllä" aikaisempaan kysymykseen, päivitys käynnistyy ja sen edistyminen näytetään näytössä. Kun päivitys on valmis, F1345 käynnistyy uudelleen. Ohjelmiston päivitys ei nollaa F1345:n valikkoasetuksia. päivitä ohjelmisto kirjaus käsittele asetuksia USB 7 Jos päivitys keskeytetään ennen kuin se on valmis (esim. sähkökatkoksen vuoksi), ohjelmisto voidaan palauttaa aikaisempaan versioon pitämällä OK-painike painettuna käynnistyksen aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sek). Kun USB-muisti kytketään, näyttöön tulee uusi valikko (7). Luku 4 Huolto 43
46 valitse toinen tiedosto päivitä ohjelmisto7.1 Valikko käsittele asetuksia käsittele asetuksia 7.3 tallenna asetukset palauta asetukset Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua käyttää ehdotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn ohjelmiston tiedot näytetään tietoruudussa. Kun olet valinnut tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle sivulle (valikko 7.1), jossa voit käynnistää päivityksen. Valikko kirjaus aktivoitu väli kirjaus s Tässä voit käsitellä (tallentaa tai noutaa) kaikkia valikkoasetuksia (käyttäjä- ja huoltovalikot) F1345:ssa USBmuistilla. Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoasetukset USB-muistille myöhempää palautusta varten tai jos haluat kopioida asetukset toiseen F1345 -lämpöpumppuun. Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille, ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen asetusten päälle. Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki valikkoasetukset USB-muistilta. Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei voi peruuttaa. Säätöalue: 1 s 60 min Tehdasasetusväli: 5 s Tässä voit määrittää, tallennetaanko mittausarvot F1345:sta lokiin USB-muistilla. Tietojen rekisteröinti pidemmältä aikaväliltä 1. Aseta rekisteröintien aikaväli. 2. Merkitse "aktivoitu". 3. Mittausarvot tallennetaan nyt F1345:sta tiedostoon USB-muistilla asetetuin aikavälein, kunnes "aktivoitu" merkintä poistetaan. Poista merkintä "aktivoitu" ennen kuin otat ulos USB-muistin. 44 Luku 4 Huolto