Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/060/003.html
Timestamp: 2019-10-24 04:57:45
Document Index: 206220184

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 29', 'Artículo 3', 'artículo 29', 'Artículo 4', 'Artículo 5']

BOC - 1988/060. Viernes 13 de Mayo de 1988 - 2002
BOC Nº 060. Viernes 13 de Mayo de 1988 - 2002
I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Industria y Energía
2002 - ORDEN de 2 de mayo de 1988, por la que se regula la concesión de subvenciones para favorecer la instalación de paneles solares con destino a la producción de agua caliente y/o climatizada.
La importancia que tienen las instalaciones de paneles solares con destino a la producción de agua caliente y/o climatizada, en orden a lograr un ahorro en el consumo de combustibles derivados del petróleo, si bien no es muy grande desde el punto de vista cuantitativo, sí lo es en cl sentido de aprovechamiento y seguir investigando sobre la aplicación de una fuente alternativa de la energía en una zona como Canarias, con prácticamente las posibilidades mayores de toda la nación, debido a su clima y escasa nubosidad.
Ello hace aconsejable conceder subvenciones por razones de reconocido interés público, con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y hasta el montante global que en los mismos se determine de forma específica y anual para este concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3' y concordantes del Decreto 200/1985, de 13 de junio, por el que se regula el régimen de concesión de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En su virtud, a propuesta del Director General dc Política Energética,
D 1 S P 0 N G O: Artículo 1°. Para que puedan ser efectivas las subvenciones previstas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los propietarios de instalaciones de paneles solares, las aludidas instalaciones deberán realizarse con arreglo a las siguientes normas:
a) El sistema solar para el que se solicitan los beneficios contemplados por la presente Orden estarán destinados a la producción de agua caliente y/o climatización
b) Los colectores que forman el subsistema de captación deberán estar amparados por Certificado de productor nacional y estar homol6gados por la Dirccci6n General de Innovación Industrial y Tecnológica de acuerdo con el contenido del Real Decreto 891/1980 y de la Orden Ministerial de fecha 26 de julio de 1980.
c) Las instalaciones deberán tener un fácil acceso para su mantenimiento, acceso que podrá ser permanente o móvil.
d) Los colectores habrán de estar situados de forma que al mediodía solar del solsticio de invierno ningún obstáculo proyecte su sombra a más del 10 por 100 de su superficie de captación.
c) En, el caso en que los colectores se coloquen en varias hileras habrá de dejarse suficiente separación entre las mismas, de forma que al mediodía solar del solsticio de invicmo cada hilera no arroje su sombra sobre la siguientc.
f) La superficie de captación estará orientada al sur, aceptándose desviaciones de hasta 30' hacia el este o el oeste.
g) La inclinación de la superficie de captación, con respecto a la horizontal, será la más adecuada a la aplicación a la que sc destina el sistema. Para optimizar la captación a lo largo de todo el año la inclinación del colector debe scr igual a la latitud (que en Canarias es de 29' N.); para lograr la captación máxima en los meses de inviemo la inclinación detc ser igual a la latitud más diez grados sexagesimales. En ambos casos pueden aceptarse desviaciones de ± 20'.
h) La circulación del fluido portador de calor, entre los colectores y el acumulador, podrá ser natural o forzada. En este último caso se instalará un dispositivo que permita detener automáticamente la bomba de circulación cuando la temperatura del fluido a la salida de los colectores no sea supetior a la del íluido en el fondo del acumulador o en el retomo a los colectores. Asimismo, cuando la temperatura del fluido en el fondo del acumulador o en el retomo a los colectores sea inferior a la de la salida de los colectores, la homba debe ponerse automáticamente en funcionamiento.
i) En sistemas solares funcionando en circuito cerrado se tomarán las medidas pertinentes para evitar la congclación del fluido portador de calor en los colectores.
j) Los depósitos acumuladores, tuberías, conexiones y válvulas dcl circuito del fluido portador de calor deberán aislarse para que las pérdidas térmicas globales horarias no superen el 5 por 100 dc la potencia útil captada.
En las tuberias,el espesor, utilizando un material con un coeficiente de conductividad térmica de 0, 0 W/m2oC, será como mínimo:
Nominal en Exterior en Espesor de Acero Cobre aislamiento (mm)
D<50 D<50 12
50<125 50<125 20
Si se emplea material con un,diferente del definido anteriormente, el espesor se calculará multiplicando el de la tabla por la relación,\/0,040. k) Tanto los colectores como los trabajos de instalación del sistema completo deberán gozar de un pejiodo de garantía de funcionamiento de tres aros como mínimo.
l) En el caso de pequeños sistemas solares (como los equipos compactos de circulación natural) que dispongan de una resistencia eléctiica de apoyo, dicha resistencia deberá estar comandada por un termostato regulado a una temperatura no superior de 42' C y su sistema de alimentación de energía eléctiica deberá scr fácilmerite internimpible.
Artículo 2°. Los propietados de instalaciones destinadas al aprovechamiento de la energía solar para la obtención de agua caliente y climatización definidas en la presente disposición que, no habiendo percibido la subvención prevista en el artículo 29 de la Ley 8211980 sobre conservación de la energía, cumplan con las exigencias técnicas señaladas en el artículo l' de la presente Orden, podrán solicitar la correspondiente subvención mediante presentación en las Direcciones Territoriales de la Consejería de Industtia y Energía del Gobierno de Canarias, calle La Marina, n9 26, Edificio de Usos Múltiples Planta 8' 38001 Santa Cruz de Tenerife o calle Arrieta s/n, Edificio de Usos Múltiples, planta 81 35002 Las Palmas de Gran Canaria, de instancia por cuadruplicado, según el modelo del anexo, a la que acompañarán la garantía de funcionamiento prevista en el apartado k) del artículo anterior.
Asimismo, los propietarios, deberán aportar lo siguiente.
a) Illano de situación, bien definido, del lugar donde se encuentre la instalación.
b) En instalaciones de circulación forzada, un esquema real (de la misma y de cualquier otro que sirva de apoyo).
Artículo 3°. Las Direcciones Territoriales de la Consejería de Industria y Energía dispondrán las inspecciones que estimen necesarias para la comprobación del cumplimiento de las nonnas establecidas en el artículo I', y expedirán, en su caso, la oportuna ccrúflcación acreditativa de la exactitud de los datos consignados en la instancia y del cumplimiento de las referidas noniias. La citada certiíicación seránecesaria paralaefectividad, en su caso, de la subvención que proceda.
Una vez cumplimentadas dichas certificaciones, éstas serán remitidas, junto con la documentación refeiida en el artículo 29, a la Dirección General de Política Energética.
Artículo 4°. Las subvenciones de las instalaciones cuya puesta en servicio tenga lugar antes del 31 de julio de 1988, podrán alcanzar la cantidad correspondiente a un valor de 1 0.000 pesetas por metro cuadrado de panel plano instalado. A efectos de valoración de la subvención, se considera superíície colectora la suma de las superficies acristaladas.
a) La concesión de ayudas se acordará por el Consejero de Industria y Energía, a propuesta del Director General de Políúca Energética y dentro de los límites del proyecto de gastos de la Consejería, que asciende a 39.450.000 pesetas.
b) Las solicitudes, dentro de las anteíiores disponibilidades presupuestaiias, serán atendidas por riguroso orden cronológico de presentación en el Registro General de la Consejeíía.
Artículo 5°. Con cargo a la presente Orden podrán hacerse efecúvas las subvenciones a los pmpietarios de instalaciones de paneles solares cuya solicitud se realizó durante el año 1987 y que debido al cierre del ejercicio presupuestario no pudieron ser atendidas.
DISPOSICION FINAL La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tencri fe, a 2 de mayo de 1988.
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, Manuel Femández González.