Source: http://docplayer.org/15426380-941-22-anhang-1-stand-der-technik-7-absatz-3-envso.html
Timestamp: 2018-03-17 21:10:46
Document Index: 140197553

Matched Legal Cases: ['Art. 27', 'Art. 21', 'Art. 4', 'Art. 7', 'Art. 9', 'Art. 52']

Anhang 1. Stand der Technik ( 7 Absatz 3 EnVSO) - PDF
Anhang 1. Stand der Technik ( 7 Absatz 3 EnVSO)
Download "941.22. Anhang 1. Stand der Technik ( 7 Absatz 3 EnVSO)"
1 Anhang Stand der Technik ( 7 Absatz 3 EnVSO) Soweit nicht anderes bestimmt ist, gelten als Stand der Technik:. Norm SIA 80 "Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau", Ausgabe Norm SIA 380/ "Thermische Energie im Hochbau", Ausgabe Norm SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau", Ausgabe Norm SIA 382/ "Lüftungs- und Klimaanlagen Allgemeine Grundlagen und Anforderungen", Ausgabe Empfehlung SIA V382/3 "Bedarfsermittlung für lüftungstechnische Anlagen", Ausgabe Norm SIA 384/ "Heizungsanlagen in Gebäuden Grundlagen und Anforderungen", Ausgabe Norm SIA "Heizungsanlagen in Gebäuden Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast", Ausgabe SIA-Merkblatt 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen für Energieund Gebäudetechnik", Ausgabe Merkblatt SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik", Ausgabe Empfehlung Nr. 5 "Beheizte Gewächshäuser" der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, Ausgabe Empfehlung "Beheizte Traglufthallen" der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, Ausgabe 2007
2 Anhang 2a U-Wert-Grenzwerte bei Neubauten ( 8 EnVSO) Bauteil gegen Bauteil opake Bauteile - Dach, Decke, - Wand, Boden opake Bauteile mit Flächenheizungen Fenster, Fenstertüren und Türen Fenster mit vorgelagerten Heizkörpern Tore (Türen grösser als 6 m 2 ) Grenzwerte U li in W/ (m 2 K) mit Wärmebrückennachweis Aussenklim a oder weniger als 2 m im Erdreich 0,20 unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich 0,25 0,28 Grenzwerte U li in W/(m 2 K) ohne Wärmebrückennachweis Aussenklim a oder weniger als 2 m im Erdreich unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich 0,7 0,25 0,20 0,25 0,7 0,25,3,6,3,6,0,3,0,3,7 2,0,7 2,0 Storenkasten 0,50 0,50 0,50 0,50 Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ Grenzwert W/(m K) Typ : Auskragungen in Form von Platten oder Riegeln 0,30 Typ 2: Unterbrechung der Wärmedämmschicht durch Wände, Böden oder Decken 0,20 Typ 3: Unterbrechung der Wärmedämmschicht an horizontalen oder vertikalen 0,20 Gebäudekanten Typ 5: Fensteranschlag 0,0 Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ Punktuelle Durchdringungen der Wärmedämmung Grenzwert W/K 0,30
3 Anhang 2b U-Wert-Grenzwerte bei Umbauten und Umnutzungen ( 8 EnVSO) Bauteil gegen Bauteil opake Bauteile - Dach, Decke, - Wand, Boden opake Bauteile mit Flächenheizungen Fenster, Fenstertüren und Türen Fenster mit vorgelagerten Heizkörpern Tore (Türen grösser als 6 m 2 ) Aussenklima oder weniger als 2 m im Erdreich 0,25 0,25 Grenzwerte U li in W/(m 2 K) unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich 0,28 0,30 0,25 0,28,3,6,0,3,7 2,0 Storenkasten 0,50 0,50
4 Anhang 2c Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr von Neubauten, Umbauten und Umnutzungen ( 8 EnVSO) Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr (bei 8,5 C Jahresmitteltemperatur) Gebäudekategorie Grenzwerte für Neubauten Grenzwerte für Umbauten und Umnutzungen Qh,li0 Qh,li MJ/m 2 MJ/m 2 I Wohnen MFH II Wohnen EFH III Verwaltung IV Schulen V Verkauf VI Restaurants VII Versammlungslokale VIII Spitäler IX Industrie X Lager XI Sportbauten XII Hallenbäder Qh,li_Umbauten/Umnutzungen MJ/m 2,25 * Qh,li_Neubauten
5 Anhang Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespeichern ( 7 EnVSO) Speicherinhalt in Litern Dämmstärke bei λ > 0,03 W/mK bis λ 0,05 W/mK bis mm 90 mm > 400 bis mm 00 mm > mm 20 mm Dämmstärke bei λ 0,03 W/mK
6 94.22 Anhang 4 Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen ( 8 EnVSO) Rohrnennweite [DN] Zoll bei λ > 0,03 W/mK bis λ 0,05 W/mK /8" - /2" 40 mm 30 mm /4" - /4" 50 mm 40 mm /2" - 2" 60 mm 50 mm /2" - 3" 80 mm 60 mm " - 6" 00 mm 80 mm " - 8" 20 mm 80 mm bei λ 0,03 W/mK
7 94.22 Anhang 5 Maximale UR-Werte für erdverlegte Leitungen ( 8 EnVSO) DN /4" " 5 /4" /2 " 2" 2 /2 " 3" 4" 5" 6" 7" 8" Für starre Rohre [W/mK] 0,4 0,7 0,8 0,2 0,22 0,25 0,27 0,28 0,3 0,34 0,36 0,37 Für flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/mK] 0,6 0,8 0,8 0,24 0,27 0,27 0,28 0,3 0,34 0,36 0,38 0,40
8 Anhang Minimale Dämmstärken bei Luftkanälen, Rohren und Geräten von Lüftungs- und Klimaanlagen ( 20 EnVSO) Temperaturdifferenz in K im Auslegungsfall oder mehr Dämmstärke in mm bei λ > 0,03 W/mK bis λ 0,05 W/mK
9 Anhang Nachweis mittels Standardlösung ( EnVSO) Die Anforderung gemäss 2 gilt als erbracht, wenn eine der folgenden Standardlösungen fachgerecht ausgeführt wird:. Verbesserte Wärmedämmung: - U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0,2 W/m 2 K und U-Wert Fenster,0 W/m 2 K. 2. Verbesserte Wärmedämmung, Komfortlüftung: - U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0,5 W/m 2 K und U-Wert Fenster,0 W/m 2 K. - Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung. 3. Verbesserte Wärmedämmung, Solaranlage: - U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0,5 W/m 2 K und U-Wert Fenster,0 W/m 2 K. - Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 % der EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. 4. Holzfeuerung, Solaranlage: - Holzfeuerung für Heizung. - Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 % der EBF. Als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. 5. Automatische Holzfeuerung: - Automatische Holzfeuerung für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig (z.b. Pelletheizung). 6. Wärmepumpe mit Erdsonde oder Wasser: - Elektrisch angetriebene Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde oder Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Grund- oder Oberflächenwasser als Wärmequelle, für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig. 7. Wärmepumpe mit Aussenluft: - Elektrisch angetriebene Aussenluft-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig. Die Luft-Wasser- Wärmepumpe ist so auszulegen, dass der Wärmeleistungsbedarf für das ganze Gebäude und für die Wassererwärmung ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung erbracht werden kann. Maximale Vorlauftemperatur von 35 C für die Heizung. 8. Komfortlüftung und Solaranlage: - Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung. - Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens 5 % der EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. 9. Solaranlage: - Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens 7 % der EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern.
10 Abwärme: - Nutzung von Abwärme z.b. Fernwärme aus KVA, warme Fernwärme aus ARA oder Abwärme aus Industrie; für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig.. Wärmekraftkopplung: - Wärmekraftkopplungsanlage mit einem elektrischen Wirkungsgrad von mindestens 30 % für mindestens 70 % des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser. 2
Anhang 1. Standardlösungen
Anhang 1 Standardlösungen 1. Verbesserte Wärmedämmung U-Wert der opaken Bauteile gegen aussen höchstens 0,12 W/m 2 K U-Wert der Fenster höchstens 1,0 W/m 2 K 2. Verbesserte Wärmedämmung und Komfortlüftung
Kanton Basel-Landschaft Kanton Basel-Stadt Vollzugshilfe EN-2 BL/BS Wärmeschutz von Gebäuden Inhalt und Zweck Diese Vollzugshilfe behandelt die Anforderungen an den winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz.
Energieverordnung (EnerV)
1 730.010 Energieverordnung (EnerV) vom 24. Juni 2002 1 Der Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh., gestützt auf Art. 27 Abs. 1 der Kantonsverfassung vom 24. Wintermonat 1872 und Art. 21 des Energiegesetzes
Verordnung zum Energiegesetz (EnVSO)
94. Verordnung zum Energiegesetz (EnVSO) Vom. August 00 (Stand. Januar 0) Der Regierungsrat des Kantons Solothurn gestützt auf Artikel 9 des eidgenössischen Energiegesetzes (EnG) vom 6. Juni 998 ) und
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) Ausgabe 2014, Entwurf deutsche Version
Stand: ENTWURF 07.05.04 Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) Ausgabe 04, Entwurf deutsche Version Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) Edition 04, projet version
Verordnung über den Energiehaushalt in Gebäuden und Anlagen (Energiehaushaltverordnung, EHV)
700.40 Verordnung über den Energiehaushalt in Gebäuden und Anlagen (Energiehaushaltverordnung, EHV) vom 5. Februar 005 Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, gestützt auf Art. 4 ff. des Gesetzes über
Gesetzessammlung Appenzell I. Rh. Januar 00 730.00 Energieverordnung (EnerV) vom 4. Juni 00 Der Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh., gestützt auf Art. 7 Abs. der Kantonsverfassung vom 4. Wintermonat
Energieverordnung (EnergieV)
Energieverordnung (EnergieV) Vom 4. Juli 2012 Der Regierungsrat des Kantons Aargau, gestützt auf Art. 9 Abs. 3 des Energiegesetzes (EnG) vom 26. Juni 1998 1), Art. 52 Abs. 3 des Bundesgesetzes über Rohrleitungsanlagen
Kantonale Energieverordnung (Entwurf Vernehmlassung vom 28. Mai 2013) vom Der Regierungsrat des Kantons Luzern, gestützt auf die, auf Antrag des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, beschliesst: I.