Source: http://docplayer.it/4767564-Relazione-tecnica-impianto-elettrico.html
Timestamp: 2018-12-13 08:56:21+00:00
Document Index: 46249618

Matched Legal Cases: ['art.6', 'art. 1', 'art.6', 'art.7', 'arte 1', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2']

RELAZIONE TECNICA. Impianto elettrico - PDF
Download "RELAZIONE TECNICA. Impianto elettrico"
Sebastiano Papi
1 RELAZIONE TECNICA Impianto elettrico
2 SOMMARIO 1. GENERALITÀ Premessa 4 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI Distribuzione Impianto elettrico esterno e locali speciali Impianto elettrico locali ordinari Illuminazione Apparecchi illuminanti Impianto di terra Impianto di terra disperdente Collettore principale di terra Conduttori di protezione Collegamenti equipotenziali Quadri elettrici Quadro elettrico Generale (Q.E.G.) Generalità sulle modalità di costruzione dei quadri Cablaggi Terminali Morsettiera Identificazione dei dispositivi Indicazioni su fronte quadro Dotazioni accessori Collettore di terra Normativa di riferimento DISPOSIZIONI Dichiarazione di conformità Prove e verifiche preliminari Quadri elettrici Impianti di distribuzione DIMENSIONAMENTO Rete Dati comuni ai dispositivi di protezione Valutazione del carico di utenza Illuminazione Forza Motrice (F.M.) 11 Pag. di 15 2
3 4.3.3 Fattori di contemporaneità e di utilizzazione DESCRIZIONE GENERALE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICOERRORE. IL SEGNALIBRO NO 6. DATI DI PROGETTO E SCELTA DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHEERRORE. IL SEGNALIB 6.1 Stima dell energia producibile Errore. Il segnalibro non è definito. 6.2 Dimensionamento del generatore Errore. Il segnalibro non è definito. 6.3 Dimensionamento dell inverter Errore. Il segnalibro non è definito. 6.4 Calcolo Elettrico Errore. Il segnalibro non è definito Dimensionamento dei conduttori. Errore. Il segnalibro non è definito Indicazioni per il calcolo della sezione. Errore. Il segnalibro non è definito Prestazioni e garanzie. Errore. Il segnalibro non è definito. 7. DOCUMENTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Normativa di riferimento Componenti e materiali 14 Pag. di 15 3
4 1. GENERALITÀ 1.1 Premessa Scopo della presente relazione tecnica è quella di fornire le direttive necessarie per la realizzazione degli impianti all'interno del Centro Comunale di raccolta da realizzarsi nel territorio comunale di Carovigno (Br), secondo la regola dell'arte come disposto dall'art.6 del D.m.37 del 22 gennaio 2008 e dagli art. 1 e 2 della Legge n 186 del 1 marzo La relazione è conforme alla norma CEI 0-2 pubblicata nel mese di settembre 2002 avente ad oggetto: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. Pag. di 15 4
5 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 2.1 Distribuzione La distribuzione deve avvenire come descritto negli allegati alla presente relazione. Le linee devono svolgersi prevalentemente su percorso orizzontale o verticale e i tipi di posa ammessi sono: 1. Cavi del tipo unipolare non propagante l incendio del tipo NO7V-K posati in tubazione rigida in materiale termoplastico autoestinguente della serie pesante conforme alle norme CEI 23-8, vincolata a parete e a soffitto mediante appositi supporti o incassata.(rif. 3-5 Tabella 52C della Norma CEI 64-8/5). 2. Cavi multipolari del tipo RG70R 0,6/1 kv, FG7OR 0,6/1 oppure N1VV-K adatti per la posa interrata posti direttamente nella muratura senza protezione meccanica addizionale. (Rif. 52 Tabella 52C della Norma CEI 64-8/5). 3. Cavi multipolari del tipo come sopra posati all interno di cavidotti. (Tabella 52C della Norma CEI 64-8/5). Nel caso di cavi multipolari, i terminali dovranno essere segnalati e riportare (mediante sigle) il circuito e la fase. Per i cavi unipolari l identificazione degli stessi avverrà mediante la colorazione degli isolanti. Per il primo tipo di posa, su descritto, le giunzioni devono essere effettuate esclusivamente all interno di apposite scatole di derivazione tramite morsetti a cappuccio del tipo autoserrante o con vite di serraggio. Le linee devono svolgersi prevalentemente su percorso orizzontale o verticale utilizzando tubazione in PVC pesante del tipo RK15G conforme alle norme CEI 23-8 da vincolare a soffitto e/o a parete mediante appositi supporti e con grado di protezione idoneo al luogo di installazione, o in tubazioni in PVC flessibile poste direttamente all interno della murature dove necessario. In ogni caso il massimo ingombro delle condutture all interno delle tubazioni dovrà essere tale da lasciare almeno il 30% di spazio libero interno ad esse in modo da garantire la sfilabilità delle stesse. La protezione contro i contatti diretti e indiretti si ottiene con l ausilio di barriere, e per separazione elettrica, e per tanto tutti gli impianti differenti dall impianto elettrico devono Pag. di 15 5
6 essere da esso separati ; ove fosse necessario utilizzare le stesse cassette, le si deve munire di appositi setti separatori ovvero garantire la necessaria separazione elettrica tra i vari circuiti. Dove risulti necessario utilizzare le stesse cassette, le stesse devono essere munite di appositi setti separatori, ovvero occorre garantire la necessaria separazione elettrica tra i vari circuiti. Le prese devono essere posizionate ad un altezza non inferiore a 30 cm dal piano di calpestio. Tutti i componenti devono essere posizionati cosi come descritto nella planimetria allegata. Dal quadro elettrico devono essere distribuiti così come descritto negli schemi unifilari allegati, i circuiti unitamente alle sigle di identificazione relative: Impianto elettrico esterno e locali speciali. Tutti i componenti, compresa la tubazione e relativa raccorderia, devono possedere il minimo grado IP55. Le linee di alimentazione dell impianto di illuminazione esterno deve essere realizzato esclusivamente con cavi multipolari dei tipo Cavi multipolari del tipo RG70R 0,6/1 kv, FG7OR 0,6/1 posati in cavidotti interconnessi con pozzetti pedonabili. I collegamenti dovranno essere realizzati tramite morsettiere su pali o muffole Impianto elettrico locali ordinari La tubazione e la raccorderia per la giunzione con le cassette, di cui sopra, deve possedere un grado minimo di protezione IP Illuminazione Apparecchi illuminanti. L illuminazione si effettua mediante corpi illuminanti con lampade con attacco E27 con grado di protezione IP20. Le plafoniere devono essere del tipo con lampade fluorescenti lineari e possedere minimo grado di protezione IP55. Pag. di 15 6
7 2.3 Impianto di terra Impianto di terra disperdente. Per la realizzazione del suddetto impianto si deve operare cosi come di seguito esposto : Partendo dal sistema di dispersione posto nei pressi del Q.E.G., ci si deve attestare al collettore principale di terra utilizzando una corda di rame di non inferiore a 16 mm 2. Nelle posizioni indicate dalla D.L devono essere posizionati i dispersori intenzionali in acciaio zincato con sezione a croce e collocati all interno di pozzetti pedonabili in PVC. Gli stessi devono essere collegati al collettore principale Collettore principale di terra. Nei pressi del quadro elettrico, così come rappresentato nella planimetria allegata deve essere posta una barra di rame con morsetti manovrabili solo mediante attrezzo, per permettere, cosi come disposto dalle norme CEI 64-8, il sezionamento sul conduttore di terra; ad esso si collegano : Il conduttore di protezione principale; i conduttori per il collegamento equipotenziale delle masse estranee Conduttori di protezione. Ne deve essere dotata ogni apparecchiatura per la quale è prevista una protezione contro le tensioni di contatto mediante collegamento a terra Collegamenti equipotenziali. Deve essere effettuato il collegamento equipotenziale tra il collettore principale di terra con tutte le masse estranee e gli altri impianti. Per effettuare i collegamenti con le masse estranee si utilizzeranno cavi unipolari di colorazione giallo/verde con sezione non inferiore a 6 mm 2 del tipo N07V-K. Pag. di 15 7
8 2.4 Quadri elettrici Quadro elettrico Generale (Q.E.G.). Detto quadro deve essere ubicato come indicato nella planimetria allegata. Esso deve essere accessibile solo a personale autorizzato ed informato, munito di portella trasparente, apribile solo con chiave o attrezzo. Da detto quadro devono avere origine le linee di alimentazione dei circuiti principali. 2.5 Generalità sulle modalità di costruzione dei quadri Cablaggi. I cablaggi devono essere realizzati con cordicelle unipolari flessibili isolati in PVC non propaganti l incendio e con ridotta emissione di gas corrosivi tipo N07V-K Terminali. I conduttori devono essere dotati di terminazioni preisolate a compressione con collare in polipropilene resistente al calore Morsettiera. Quando presente è composta da morsetti di tipo componibile in melamina o altro materiale termoindurente, completa di setti separatori e relativa numerazione Identificazione dei dispositivi. Tutte le apparecchiature ed i circuiti devono essere identificate con sigle ; dette sigle devono essere direttamente corrispondenti con quelle riportate sugli schemi allegati Indicazioni su fronte quadro. All'esterno dei quadri elettrici deve essere posta una targhetta dove siano indicati i dati del costruttore, il numero di matricola del quadro, la sua corrente nominale, la tensione e frequenza di esercizio, cosi come descritto negli allegati. 1 Per le caratteristiche degli interruttori e delle linee da essi dipartite, unitamente alla verifica termica, si demanda agli schemi unifilari allegati alla presente. Pag. di 15 8
9 2.5.6 Dotazioni accessori Ogni quadro deve risultare completo di ogni accessorio, anche se non espressamente menzionato, al fine di consentirne la messa in opera a perfetta regola d arte Collettore di terra. Deve essere posto nei pressi del Q.E.G., e ad esso devono essere collegati : Il conduttore di protezione proveniente dal collettore di terra principale (descritto al punto 2.3.2) ; tutti i conduttori di protezione delle singole linee di alimentazione Normativa di riferimento. Ogni quadro elettrico deve essere costruito conformemente agli schemi elettrici allegati e deve essere rispondente alle direttive della norma CEI o alla Norma CEI Pag. di 15 9
10 3. DISPOSIZIONI 3.1 Dichiarazione di conformità A completamento degli impianti, deve essere redatta, a cura dell installatore e da lui sottoscritta, la necessaria dichiarazione di conformità degli stessi alle rispettive norme e prescrizioni dei materiali, secondo quanto previsto dall art.6 del D.m. 37/08 e suoi allegati. Da parte dei costruttori dei quadri elettrici devono essere rilasciate le dichiarazione di conformità per ogni quadro elettrico, le quali devono essere rispondenti a quanto disposto dalla norma CEI e riportare il modulo di calcolo completo in ogni sua parte come disposto dalla Norma CEI Per i quadri dove sia possibile, si potrà utilizzare la Norma CEI Prove e verifiche preliminari Quadri elettrici Devono essere eseguite tutte le prove e verifiche richieste dalla norma CEI o dalla Norma CEI Impianti di distribuzione. Devono essere eseguite le seguenti prove : prova di isolamento ; prova di sfilabilità ; prova di continuità delle masse metalliche ; prova di funzionamento dei dispositivi differenziali ; misura della resistenza di terra. Pag. di 15 10
11 4. DIMENSIONAMENTO 4.1 Rete TIPO DI FORNITURA: SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: POTENZA IMPEGNATA : ENEL - BT TT 380 V a.c. 50 Hz 10 KW 4.2 Dati comuni ai dispositivi di protezione. TENSIONE NOMINALE 400 V (50 Hz) POTERE DI INTERRUZIONE Icu 6 ka (380 V) 4.5 ka (220 V) 4.3 Valutazione del carico di utenza Illuminazione La valutazione del corrente di impiego viene effettuata in relazione al numero di corpi illuminanti presenti ed il loro fattore di contemporaneità il quale, nella fattispecie, è necessario assimilare ad 0.9, essendo quasi costante l utilizzo contemporaneo dei suddetti corpi illuminanti Forza Motrice (F.M.) La valutazione viene condotta partendo dal valore della potenza nominale utile resa di targa, dal valore nominale della tensione di alimentazione, il rendimento η, ed il fattore di potenza Cosϕ. Il fattore di potenza, nel caso di motori di potenza minore di 3 KW, viene considerato un valore generalmente compreso tra 0,7 e 0,8 per un carico supposto attorno al 75% del valore nominale Fattori di contemporaneità e di utilizzazione Vengono inseriti in relazione alle caratteristiche di prelievo dei gruppi di utilizzatori alimentati dalla stessa partenza. Il coefficiente di utilizzazione incide sulla corrente di impiego Ib che sulla potenza impegnata ; il coefficiente di contemporaneità esclusivamente riducendo il valore della potenza impegnata. Pag. di 15 11
12 5. DOCUMENTAZIONE All ultimazione dei lavori, l installatore dovrà rilasciare al committente la seguente documentazione: - Manuale d uso e manutenzione, completo della tempistica degli interventi di manutenzione; - Progetto esecutivo dell impianto realizzato completo delle schede tecniche dei materiali installati: - Dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell art.7 del D.M. 37/08 del 22/01/2008; - Certificazione relativa ai moduli installati, rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215; - Certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del convertitore cc./ca. alle norme vigenti e alle norme CEI 11-20; - Certificati di garanzia relativi a tutte le apparecchiature installate; - Garanzie sull interno sistema e sulle relative prestazioni di funzionamento. Pag. di 15 12
13 6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 6.1 Normativa di riferimento Le norme osservate, per quanto riguarda la realizzazione degli impianti elettrici, di terra e dei quadri elettrici, le seguenti norme CEI : CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. CEI Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione CEI Tubi protettivi etc. CEI Apparecchi di illuminazione ; prescrizioni generali CEI Apparecchi per illuminazione di emergenza. CEI Apparecchi per illuminazione da incasso. CEI 64-8 VI edizione - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e 1500 V in c.c. CEI Protezione delle strutture contro i fulmini Valutazione del rischio dovuto al fulmine. CEI 81-3 Valori medi dei fulmini a terra per anno e al chilometro quadrato dei Comuni d'italia, in ordine alfabetico. Elenco dei Comuni. CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS) CEI 17-13/3: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD) CEI 17-13/4: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC) CEI 17-43: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS) Pag. di 15 13
14 CEI 23-3: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari CEI 23-18: Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari CEI 23-20: Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari Parte 1: Prescrizioni generali CEI 23-21: Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari Parte 2-1: Prescrizioni particolari per i dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio di tipo a vite CEI 23-48: Involucri per apparecchi per installazioni fisse per uso domestico e similare. Parte 1: Prescrizioni generali. CEI 23-49: Involucri per apparecchi per installazioni fisse per uso domestico e similare. Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile. CEI 70-1: Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 -attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro LEGGE 1 marzo 1968, n Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici (G.U. 23 marzo 1968, n. 77). D.M n. 37 -Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 6.2 Componenti e materiali Tutti i componenti di nuova installazione dell impianto elettrico devono rispondere a quanto previsto dalla legge n.791 del 18/10/1977, devono essere a marchio IMQ, se ne è prevista la concessione, od essere comunque muniti di Marchio di qualità riconosciuto a livello Pag. di 15 14
15 internazionale, e al decreto legislativo 25/11/96 n 626 (S.O.G.U. n 293 del 14/12/96) in attuazione alla direttiva 93/68/CEE, per la parte relativa alla "bassa tensione". Pag. di 15 15