Source: http://docplayer.fr/44274279-A-n-n-e-x-e-modalites-de-prise-en-compte-des-systemes-pac-zeolithe-dans-la-reglementation-thermique-2012.html
Timestamp: 2017-12-14 15:58:40+00:00
Document Index: 78736883

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

A N N E X E Modalités de prise en compte des systèmes «PAC Zéolithe» dans la réglementation thermique PDF
A N N E X E Modalités de prise en compte des systèmes «PAC Zéolithe» dans la réglementation thermique 2012
Download "A N N E X E Modalités de prise en compte des systèmes «PAC Zéolithe» dans la réglementation thermique 2012"
Martial Garon
1 A N N E X E Modalités de prise en compte des systèmes «PAC Zéolithe» dans la réglementation thermique / Définition du système Au sens du présent arrêté, une pompe à chaleur à adsorption à zéolithe est définie comme un système thermodynamique utilisant des cycles d adsorption/désorption pour produire de la chaleur éventuellement supplées ou complétés suivant la puissance utile à fournir et le mode (chauffage ou ECS) par un brûleur gaz. Dans le cadre de ce titre V, les sources froides possibles alimentant l évaporateur sont des sondes géothermiques ou des panneaux solaires thermiques. Ce système assure les besoins de chauffage et/ou de production d eau chaude sanitaire du bâtiment. 2/ Domaine d application La présente méthode s applique uniquement aux maisons individuelles ou accolées soumises aux exigences de l arrêté du 26 octobre Il s applique aux pompes à chaleur gaz à adsorption à zéolithe, sans appoint, associées à des radiateurs à eau chaude et/ou à des planchers chauffants sur vecteur eau et à des ventilo-convecteurs. Le présent titre V s applique aux systèmes associés à un ballon de stockage pour la production d ECS. 3/ Méthode de prise en compte 3.1 PRINCIPE DE LA MÉTHODE DE CALCULS La méthode est basée sur un post-traitement des données issus d un premier calcul réalisé selon la méthode TH-BCE avec : - un générateur fictif pour le chauffage conformément au paragraphe 3.2: le générateur est modélisé par une PAC gaz à absorption sans perte pour obtenir les besoins aux bornes du générateur. - un générateur fictif pour la production d eau chaude sanitaire conformément au paragraphe 3.2: le générateur est modélisé par une chaudière gaz à condensation éventuellement complétée de panneaux solaire thermiques SSC conformément au paragraphe 3.2. La consommation de chauffage est ensuite déterminée conformément au paragraphe 3.3 par un coefficient de performance annuel pour le chauffage. Recalculés et réutilisés ensuite pour le résultat final Résultats issus du calcul fictif Conservés tels quels dans le résultat final Utilisé pour le calcul des besoins de chauffage C ch ef PAC fictive X C ch ep PAC fictive X Cpompes_cap_ep C ecs ep Tableau 1. Traitement des résultats issus du calcul avec une PAC fictive BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 3
2 Type d'auxiliaire Pompe de captage géothermie Pompe de circulation panneaux solaires Auxiliaires électriques de la PAC zéolithe en mode chauffage (hors auxiliaires permanents) Auxiliaires électriques de la PAC zéolithe en mode ECS (hors auxiliaires permanents) Auxiliaires permanents électriques de la PAC zéolithe en mode chauffage et ECS Mode de calcul de la consommation des auxiliaires électriques Calculée via l'étape de calcul avec la PAC fictive. Obtenue via le calcul du COP annuel chauffage en énergie primaire. Les consommations électriques sont obtenues à partir de l'interpolation des matrices d'essai aux conditions de fonctionnement du projet. Calculée via l'étape de calcul avec la PAC fictive (qui est associée à une chaudière gaz à condensation représentant le mode de production ECS). Calculée via l'étape de calcul avec la PAC fictive (qui est associée à une chaudière gaz à condensation représentant le mode de production ECS). Paramètre à renseigner Ppompes_Cap : Puissance à rentrer par l'utilisateur en fonction du projet dans l'outil de calcul RT classique. P_np: Puissance à rentrer par l'utilisateur en fonction du projet dans l'outil de calcul RT classique. Sans Objet Q_aux_nom: Puissance auxiliaire électrique nominale à rentrer par l'utilisateur en fonction du projet dans les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation dans l'outil de calcul RT classique. Q_veille : Puissance auxiliaire électrique de veille à rentrer par l'utilisateur en fonction du projet dans les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation dans l'outil de calcul RT classique. Tableau 2. Mode de calcul de la consommation des auxiliaires électriques de la PAC zéolithe 3.2 SAISIE DES GÉNÉRATEURS FICTIFS CAS DE LA PAC ZEOLITHE ASSOCIÉES À DES CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES Pour le chauffage, le système fictif est une PAC gaz air extérieur/eau sans perte de génération. Les systèmes d émission et de distribution restent identiques à ceux du projet. Pour la production d ECS, le système est une chaudière gaz à condensation dont les caractéristiques sont explicitées dans la suite associées à des panneaux solaires thermiques de type SSC. Génération : o Générateurs en cascade ; o Fonctionnement à la température moyenne de distribution des réseaux ; o Raccordement avec isolement ; Générateur : o Système : PAC gaz non réversible type air extérieur/eau haute température ; o Production stockage : chaudière gaz à condensation couplée à un système solaire collectif (SSC). Voir ci-après le calcul pour la partie ECS. BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 4
3 Saisie de la PAC électrique sans pertes : Matrice des performances : GUE T aval (eau) GUE T amont (air extérieur) Matrice des puissances gaz absorbées : Pabs Puissance absorbée T aval (eau) Avec : T amont (air extérieur) Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot 35 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot 45 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot 50 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot 60 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot - Pn CH_tot (kw) : puissance utile nominale en mode chauffage de la génération selon la norme NF EN (tableau 9, conditions haute température, catégorie «à capteurs solaires»). Matrice des indicateurs de certification COR_CH T amont (air extérieur) T aval (eau) Matrice des puissances électriques des auxiliaires à pleine charge : Paux_pc T aval (eau) Paux_pc T amont (air extérieur) Limite sur les températures de sources Pas de limite par rapport aux températures de source ; Fonctionnement à charge partielle Statut_Bruleur = 1, valeur déclarée Fonctionnement en mode continu du brûleur ou en cycles marche/arrêt ; Taux de charge minimal en fonctionnement continu : LRcontmin = 0,01 ; BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 5
4 Correction de performance à charge minimale : CCP_LRcontmin = 1 ; Statut_Autres_Donnees = 0, valeur certifiée. Auxiliaires Puissance d auxiliaires à charge nulle: Paux0 = 0 ; Typo_Emetteur : typologie d émission à choisir en fonction du projet ; Rdt_Comp = 100, rendement sur PCI de combustion du gaz ; Pertes_40deg : 0 W, pertes de la PAC durant les phases d arrêt. Saisie des données d entrée pour le calcul de la consommation ECS Les panneaux solaires thermiques du SSC associés à une chaudière gaz à condensation sont saisis conformément au projet. Service du générateur Id_Fou_Gen_1 : 1 Indice de priorité ECS Idpriorite_ECS :1 Rendements à 100%, à charge partielle et pertes à l arrêt Le rendement du brûleur gaz de la PAC gaz à adsorption à zéolithe offre deux alternatives pour sa saisie du: La saisie directe de la valeur du point d essai A de la norme NF En au régime très haute température (c est à dire 65 C/48 C) certifiée par un organisme indépendant accrédité selon la norme NF EN par le COFRAC ou tout autre organisme d accréditation signataire de l accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation. A défaut de valeur certifiée, les valeurs par défaut indiquées dans le paragraphe de la méthode TH-BCE sont retenues. Le rendement à charge partielle n impacte pas le résultat du calcul de consommation d ECS. La valeur par défaut est donc retenue. La valeur certifiée du rendement à 100% sera saisie en priorité. Les pertes à charge nulle sont données pour un écart de 30 C entre l eau chaude et l air ambiant. En cas d absence de valeur, c est la valeur par défaut qui est retenue. Auxiliaires de génération La puissance électrique de veille à saisir dans la partie chaudière est la puissance de veille de la PAC zéolithe à charge nulle dans son ensemble. La puissance électrique des auxiliaires à la puissance nominale est la somme de la puissance de veille définie ci-dessus et des autres auxiliaires mesurés à pleine charge de la partie chaudière. BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 6
5 3.2.2CAS DES PAC ZÉOLITHE ASSOCIÉES À DES CAPTEURS GÉOTHERMIQUES Pour le chauffage, le système fictif est une PAC gaz eau glycolée/eau haute température sans perte de génération. Les systèmes d émission et de distribution restent identiques à ceux du projet. Pour l ECS, le système est une chaudière gaz à condensation. Génération : o Générateurs en cascade ; o Fonctionnement à la température moyenne de distribution des réseaux ; o Raccordement avec isolement; Générateur : o Système : PAC gaz non réversible type eau glycolée/eau haute température sur boucle de captage géothermique; o Production stockage : chaudière gaz à condensation. Voir ci-après le calcul pour la partie ECS. Matrice des performances : GUE T aval (eau) GUE T amont -2,5 4,5 7,5 12,5 17, Matrice des puissances gaz absorbées : Pabs Puissance absorbée T aval (eau) Avec : T amont -2,5 4,5 7,5 12,5 17,5 30 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot 35 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot 45 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot 50 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot 60 Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot Pn CH_tot - Pn CH_tot (kw) : puissance utile nominale en mode chauffage de la génération selon la norme NF EN (tableau 9, conditions haute température, catégorie «géothermique»). Matrice des indicateurs de certification COR_CH T amont -2,5 4,5 7,5 12,5 17, T aval (eau) Matrice des puissances électriques des auxiliaires à pleine charge : Paux_pc Paux_pc T amont -2,5 4,5 7,5 12,5 17,5 BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 7
6 T aval (eau) Limite sur les températures de sources Pas de limite par rapport aux températures de source ; Fonctionnement à charge partielle Statut_Bruleur = 1, valeur déclarée Fonctionnement en mode continu du brûleur ou en cycles marche/arrêt ; Taux de charge minimal en fonctionnement continu : LRcontmin = 0,01 ; Correction de performance à charge minimale : CCP_LRcontmin = 1 ; Statut_Autres_Donnees = 0, valeur certifiée. Auxiliaires Puissance d auxiliaires à charge nulle: Paux0 = 0 ; Typo_Emetteur : typologie d émission à choisir en fonction du projet ; Rdt_Comp = 100, rendement sur PCI de combustion du gaz ; Pertes_40deg : 0 W, pertes de la PAC durant les phases d arrêt. Données d entrée pour le calcul de la consommation ECS La saisie est identique à celle décrite au paragraphe BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 8
7 3.3 POST TRAITEMENT DES DONNÉES DE SORTIE DU PREMIER CALCUL AVEC LES GENERATEURS FICTIFS L algorithme de traitement des données de sorties du premier calcul avec les générateurs ficitifs est décrit ci-dessous. Figure 1. Logigramme de la méthode de calcul du COP chauffage annuel de la PAC zéolithe MATRICES DES DONNÉES D ENTRÉE ISSUES DES ESSAIS DE LA NF EN La NF EN fournit des matrices d essai contenant les performances de la PAC suivant le taux de charge et la température aval (voir tableau 4). Les valeurs des performances en fonction de la température amont, de la température aval et du taux de charge sont déterminées par interpolations à partir de ces matrices. Le paramètre taux de charge et température amont sont liés. Dans le cas d une PAC zéolithe géothermique, afin de définir les performances à Tamont issue de la méthode Th-BCE, les coefficient de correction ci-dessous sont appliqués. Pu GUE AEF Coefficient de correction à appliquer aux valeurs d essai de la NF EN ,97 0,97 1,01 Tableau 3. Coefficients de correction à appliquer aux valeurs d essais tirées de la NF en dans le cas d une PAC zéolithe avec géothermie BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 9
8 T aval de dimensionnement (pour T extérieure = T base) : 35 C / 28 C Essais NF EN Taux de charge P utile GUE AEF aux A 100% B 75% C 60% D 50% E 30% F 15% T aval de dimensionnement (pour T extérieure = T base) : 55 C / 43 C Essais NF EN Taux de charge P utile GUE AEF aux A 100% B 75% C 60% D 50% E 30% F 15% Tableau 4. Exemple de matrices de données d essai tirées de la NF en Les valeurs des taux de charge des essais sont données à tire indicatif et peuvent varier légèrement (dans les conditions prévues par la NF EN ), elles doivent donc être précisées dans le cas où des valeurs d essais sont à disposition (certifiées, justifiées ou déclarées). Il est obligatoire de renseigner l ensemble des points A à F pour rentrer une matrice. Pour chaque température extérieure, les performances de la PAC zéolithe sont obtenues par interpolation des valeurs à T aval 1 et T aval 2 ou au besoin extrapolées à partir des valeurs de taux de charge les plus proches selon les algorithme du paragraphe TRAITEMENT DES DONNÉES D ENTRÉE DE LA MÉTHODE DE CALCUL Les valeurs de, et de sont calculées pour chaque température extérieure en fonction de la valeur de la température aval et du taux de charge correspondant. Ce dernier paramètre est relié à la température extérieure par les formules suivantes : Avec : température extérieure : température d arrêt du chauffage : coefficient mesurant l écart entre la puissance thermique effectivement requise aux bornes de la PAC zéolithe à la température de base et la puissance nominale fournie par la PAC zéolithe o o o : puissance nominale fournie par la PAC zéolithe : Mois de fin de la saison de chauffage : mois précédent le premier mois de consommation nulle de chauffage ; : Mois de reprise de la saison de chauffage : mois suivant le dernier mois de BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 10
9 consommation nulle de chauffage. La température d arrêt du chauffage est alors égale à la moyenne mensuelle des mois. Si la saison de chauffage ne s arrête pas durant l année alors la température de conception est prise égale à 17 C. et o : puissance thermique effectivement requise aux bornes de la PAC zéolithe à la température de base o o o : surface au sens de la RT : durée du bin pour une température extérieure donnée : consommation en énergie finale du générateur fictif correspondant aux besoins de chauffage aux bornes de la PAC zéolithe (calcul explicité au et au ) La formule pour est celle de la méthode TH-BCE (équation ) Si, Si, Si, Avec : : température aval de dimensionnement de chauffage (donnée d entrée de dimensionnement de la PAC zéolithe) : température aval minimum du chauffage Les données d entrée sont fournies sous forme de matrices fonction du taux de charge et de la température aval. Pour chaque température extérieure le couple Taux de charge, T aval est disponible. Par double interpolation, on détermine pour chaque température extérieure les valeur de,,. On appelle indifféremment ces trois derniers dans la suite selon les formules dsuivantes : Cas avec deux matrices d essai avec T aval essai encadrant la valeur de T aval projet 1) Valeur de à un taux de charge donné pour une température aval fixée : 2) Valeur de à un taux de charge donné pour une température aval fixée : 3) Valeur de à un taux de charge donné pour une température aval donnée : BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 11
10 = valeur de, ou : moyenne de la température au niveau du condenseur pour le régime d essai 1 à la température de base. (par exemple pour un régime de 35 C/28 C à la température de base, = 31,5 C) : moyenne de la température au niveau du condenseur pour le régime d essai 2 à la température de base. (par exemple pour un régime de 55 C/43 C à la température de base, = 49 C). :taux de charge de la PAC zéolithe pour une température extérieure donnée calculé comme indiqué au et :taux de charge disponibles dans la matrice d essai et ils sont définis comme les taux de charge les plus proches encadrant la valeur de Le calcul 3) permet d obtenir pour chaque température extérieure les performances de la PAC zéolithe.,, et sont imposées par les données d essai disponibles. Cas avec une matrice d essai ou de matrices avec T aval essai n encadrant pas la valeur de T aval projet Lorsque les températures aval de dimensionnement des matrices dont dispose l utilisateur n encadrent pas la valeur de la température aval de dimensionnement du projet, on a recours à des valeurs par défaut pénalisantes. Si la température aval de dimensionnement du projet est supérieure, on utilise les valeurs par défaut (solution 4 ci-dessous). Si elle est inférieure, on prend les valeurs de la matrice qui a la température aval de dimensionnement la plus proche et cela revient à faire un calcul avec une seule matrice. 1) Valeur de à un taux de charge donné pour une température aval fixée : 2) Valeur de à un taux de charge donné pour une température aval donnée : = valeur de, ou : moyenne de la température au niveau du condenseur pour le régime d essai 1 à la température de base. (par exemple pour un régime de 35 C/28 C à la température de base, = 31,5 C) :taux de charge de la PAC zéolithe pour une température extérieure donnée calculé comme indiqué au et :taux de charge disponibles dans la matrice d essai et ils sont définis comme les taux de charge les plus proches encadrant la valeur de Cas sans matrice d essai On a alors recours aux équations utilisées pour le calcul du rendement d une chaudière gaz à condensation de TH-BCE. (c.-à-d. les équations 1122 à 1134 dans l arrêté du 20 juillet 2011 portant sur BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 12
11 la méthode TH-BCE, cf. point 4 ci-dessous). Figure 2. Logigramme du type de valeurs de performances utilisées pour le post-traitement Les valeurs de et dans chaque matrice sont traitées de 4 façons suivant leur statut : 1. Les valeurs des essais sont certifiées : la valeur utilisée dans le calcul est la valeur certifiée par un organisme indépendant accrédité selon la norme NF EN par le COFRAC ou tout autre organisme d accréditation signataire de l accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation (cf. tableau 130 de l arrêté du 20 juillet 2011 portant sur la méthode TH-BCE). 2. Les valeurs des essais sont justifiées par un essai par un laboratoire indépendant et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI par le COFRAC ou tout autre organisme d accréditation signataire de l accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation : la valeur de calcul est égale à 0.9* valeur justifiée. 3. Les valeurs des essais sont déclarées : la valeur utilisée dans le calcul est égale à 0,8*valeur déclarée. 4. En utilisant des valeurs par défaut pénalisantes: les valeurs sont obtenues à partir des équations utilisées pour le calcul du rendement d une chaudière gaz à condensation de TH-BCE (c.-à-d. les équations 1122 à 1134 dans l arrêté du 20 juillet 2011 portant sur la méthode TH-BCE). Les valeurs de rendement nominal Rpn, de rendement à charge intermédiaire Rpint, de pertes à charge nulle et de puissance des auxiliaires de la génération sont les valeurs par défaut proposées dans le de l arrêté du 20 juillet 2011 portant sur la méthode TH-BCE CALCUL DU COP EN ÉNERGIE PRIMAIRE Le COP annuel chauffage en énergie primaire de la PAC gaz à adsorption à zéolithe est calculé à partir des essais réalisés suivants la norme NF EN : Appareils à sorption fonctionnant au gaz pour le chauffage et/ou le refroidissement de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 70 kw - Partie 7 : dispositions spécifiques pour les appareils hybrides. La méthodologie de calcul s inspire de la norme NF EN : Appareils à sorption fonctionnant au gaz pour le chauffage et/ou le refroidissement de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 70 kw - Partie 6 : calcul des performances saisonnières. Pour les besoins du calcul, on définit ainsi les termes : BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 13
12 Termes calculés directement tirés des données d essai : : puissance utile délivrée par la PAC zéolithe pour assurer les besoins thermiques : rendement d utilisation du gaz sur PCI défini selon la norme NF EN : ratio d utilisation de l électricité des auxiliaires, égal à la puissance utile délivrée par la PAC sur la puissance absorbée par les auxiliaires électriques aux conditions de fonctionnement : coefficient de performance de la PAC zéolithe prenant en compte les consommations de gaz et d électricité (calcul explicité ci-après) : consommation de gaz de la PAC : consommation des auxiliaires électriques lorsque la PAC est sous tension et que les besoins de chauffage sont non nuls : chaleur utile produite par la PAC pour assurer les besoins thermiques Les suffixes «ch» sont apposés pour signifier que l on parle de la production de chauffage uniquement. Les suffixes «Text» ou «annuel» sont utilisés respectivement lorsqu il s agit d un calcul pour une température extérieure donnée ou un calcul sur la saison de chauffe. Les fichiers météo horaires des huit zones climatiques sont retraités afin d obtenir une répartition d heures de saison de chauffe pour chaque température extérieure,, (discrétisée en nombres entiers de la température minimum à la température maximum suivant la méthode «bin») vue par le bâtiment. La température extérieure considérée tient compte de l altitude selon l équation de la dans la méthode TH-BCE). : température extérieure corrigée de l altitude : température extérieure sans correction d altitude : altitude du bâtiment. Si l altitude est inférieure ou égale à 400m, le site est considéré à 100m et. Si l altitude est comprise entre 400m et 800m inclus, le site est considéré à 500m,. Si l altitude est supérieure à 800m, le site est considéré à 900m,. Pour chaque valeur de température extérieure Text ch du fichier météo, heure par heure, on calcule la durée des occurrences de cette température en saison de chauffage selon la formule : 9760 Durée Text ch = is_text_ch is_sais_ch 1 is_text_ch : est égal à un 1 si la température extérieure arrondie à l unité est égale à la température extérieure pour laquelle on calcule la durée des occurrences is_sais_ch : est égal à 1 si le pas de temps est inférieur à Fin saison_ch ou supérieur à Début saison_ch Le début et la fin de saison de chauffage sont déterminés par le profil de besoins mensuels fourni par le calcul RT On considère qu un mois est inclus dans la saison de chauffage lorsque le besoin associé est non nul. Les équations associées sont les suivantes : 12 Début saison_ch = 1 is_début_sais_ch nbre_jours_mois 24 Début saison_ch : heure du début de saison de chauffage (calculé à partir de la répartition des besoins de chauffage. (Par exemple, si les besoins de chauffage deviennent non nuls en octobre, BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 14
13 Début saison_ch = ( )*24 = 6552). is_début_sais_ch : indicateur de contrôle pour vérifier pour chaque mois s il est situé avant la saison de chauffage. Il est égal à 1 si le numéro du mois est strictement inférieur au numéro du mois de début de saison de chauffage Ce numéro est le numéro du premier mois aux besoins non nul en partant de la fin de l année (dans l exemple, 10). nbre_jours_mois : nombre de jours pour chaque mois (cf. tableau ci-dessous) 24 : coefficient pour convertir les jours en heures Mois numéro mois nbre_jours_mois Janvier 1 31 Février 2 28 Mars 3 31 Avril 4 30 Mai 5 31 Juin 6 30 Juillet 7 31 Août 8 31 Septembre 9 30 Octobre Novembre Décembre Tableau 7. Numérotation des mois et nombre de jours associés 12 Fin saison_ch = 1 is_fin_sais_ch nbre_jours_mois 24 Fin saison_ch : heure de fin de saison de chauffage (calculé à partir de la répartition des besoins de chauffage. (Par exemple, si les besoins de chauffage deviennent nuls en mai, Fin saison_ch = ( )*24=2880). is_fin_sais_ch : indicateur de contrôle pour vérifier pour chaque mois s il est avant la fin de la saison de chauffage. Il est égal à 1 si le numéro du mois est inférieur ou égal au numéro du mois d arrêt de chauffage. Ce numéro est le numéro du dernier mois aux besoins non nul en partant du début de l année (dans l exemple, 4). nbre_jours_mois : nombre de jours pour chaque mois Les puissances et les consommations calculées pour chaque température extérieure sont calculées à partir de l interpolation des données d essai des matrices tirées de la NF EN (cf ) conformément à la norme NF EN On fait ensuite le bilan sur la saison de chauffage aux bornes de la PAC zéolithe: la chaleur utile générée sur la saison de chauffage la consommation de gaz PCI sur la saison de chauffage BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 15
14 et le GUE annuel du chauffage la consommation des auxiliaires électriques lorsque la PAC est sous tension et que les besoins de chauffage sont non nuls Les consommations des auxiliaires de veille sont comptabilisées dans le calcul ECS précisé au et au Définition des termes des équations précédentes : : Température extérieure minimale sur la saison de chauffage : Température extérieure maximale sur la saison de chauffage et : chaleur utile générée par la PAC zéolithe pour une température extérieure donnée : chaleur utile générée sur la saison de chauffage par la PAC zéolithe : puissance utile fournie pour le chauffage par la PAC zéolithe pour une température extérieure donnée donnée : durée du bin pour une température extérieure donnée : consommation de gaz sur PCI de la PAC zéolithe pour une température extérieure : consommation de gaz annuelle sur PCI de la PAC zéolithe pour le chauffage : rendement d utilisation du gaz sur PCI de la PAC zéolithe pour une température extérieure donnée (son calcul est explicité au ) : rendement d utilisation du gaz annuel sur PCI de la PAC zéolithe pour le chauffage : consommation électrique des auxiliaires qui fonctionnement lorsque la PAC est sous tension et que les besoins de chauffage sont non nuls pour le chauffage : consommation annuelle électrique des auxiliaires qui fonctionnement lorsque la PAC est sous tension et que les besoins de chauffage sont non nuls pour une température extérieure donnée : ratio d utilisation de l électricité des auxiliaires lorsque la PAC est sous tension et que les besoins de chauffage sont non nuls pour une température extérieure donnée (son calcul est explicité au3.3.2.) : ratio d utilisation de l électricité annuel des auxiliaires lorsque la PAC est sous tension et que les besoins de chauffage sont non nuls : ratio d utilisation de l électricité annuel de la totalité des auxiliaires pour le chauffage avec. Les consommations des auxiliaires électriques de veille sont déjà comptabilisées dans le calcul ECS. Le bilan sur la saison de chauffe des différentes consommations est réalisé pour obtenir la valeur du COP annuel de la PAC zéolithe en énergie primaire. Ainsi, on obtient : BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 16
15 Avec chauffage : COP annuel chauffage de la PAC zéolithe en énergie primaire : rendement d utilisation annuel du gaz sur PCI de la PAC zéolithe : ratio d utilisation de l électricité de la totalité des auxiliaires sur la saison de AGGRÉGATION DES RÉSULTATS Partie Chauffage La modélisation procède en trois étapes pour le calcul de Cep chauffage : Calcul des besoins de chauffage aux bornes du générateur à l aide d un premier calcul RT 2012 avec un générateur fictif sans pertes, noté ; Calcul du COP annuel de chauffage en énergie primaire, noté ; Calcul de la consommation de chauffage en énergie primaire par le simple rapport des deux quantités calculées précédemment. Avec : consommation de chauffage de la PAC à adsorption Zéolithe en énergie primaire : besoins de chauffage aux bornes du générateur PAC à adsorption Zéolithe. Ces besoins sont obtenus par le calcul des consommation en énergie finale et en énergie primaire de chauffage du générateur fictif (voir au et au pour la saisie des générateurs fictifs) : : COP annuel de la PAC zéolithe en énergie primaire (calcul explicité au3.3.3.) : consommation en énergie primaire des auxiliaires électriques de la source amont (source géothermique ou panneaux solaires thermiques) obtenue par le calcul des consommation en énergie finale et des besoins de chauffage aux bornes du générateur fictif : Partie ECS La valeur de la consommation d ECS en énergie primaire est la valeur directement issue du pré-calcul RT Calcul final de Cep et de la production ENR Pour le calcul final de Cep on récupère: - la valeur précédemment calculée pour la consommation de chauffage ; - toutes les autres consommations en énergie primaire sont fournies directement par le calcul servant à obtenir les besoins de chauffage et les consommation en énergie primaire d ECS ; Avec BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 17
16 : consommation des 5 usages RT 2012 en énergie primaire : consommation de chauffage en énergie primaire : consommation d ECS en énergie primaire : consommation de froid en énergie primaire : consommation de la ventilation et des auxiliaires électriques non déjà inclus en énergie primaire : consommation de l éclairage en énergie primaire Le calcul de la production ENR du chauffage est faite selon l équation 1769 de TH-BCE : Avec : contribution EnR annuelle de la PAC zéolithe : surface SHON RT du bâtiment : consommation de chauffage de la PAC en énergie primaire : COP annuel chauffage de la production chauffage de la PAC zéolithe en énergie primaire BO MEEM MLHD n o 2017/1 du 25 janvier 2017, Page 18
Pompe à chaleur à absorption gaz naturel chauffage seul
Pompe à chaleur à absorption gaz naturel chauffage seul Fiche d intégration dans le logiciel RT 2012 : U22win de PERRENOUD 26/08/2013 Version 5.0.26 du 30/07/2013 La procédure suivante décrit la saisie
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l agrément de la demande de titre V relative
Prise en compte des données ErP pour la caractérisation des générateurs thermodynamiques électriques
RT 2012 Fiche d application : Prise en compte des données ErP pour la caractérisation des générateurs thermodynamiques électriques Date Modification Version Septembre 2016 1 1/9 Préambule Les règlements
Titre V T.Zen 400/4000 Maison individuelle Mode d emploi titre V arrêté du 19/03/ Mai 2012
Titre V T.Zen 400/4000 Maison individuelle Mode d emploi titre V arrêté du 19/03/2012 3 Mai 2012 Titre V T.Zen 400/4000 MI Domaine d application: arrêté du 19/03/2012 les Maisons individuelles ou accolées.
Exercice 1. Étude thermique RT 2012 logiciel Perrenoud U22. Durée 8 heures
Exercice 1 Étude thermique RT 2012 logiciel Perrenoud U22 Durée 8 heures Objectif : Modéliser une maison individuelle RT 2012 Projet de base : Hypothèse de puissance thermique : 2900 watts RDC et 3100
Fiche d application RT2012 : Systèmes d émission composites de chauffage Date Modification Version 01 juillet 2016 Première version 1.0 Préambule Cette fiche d application précise les modalités de saisie,
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 19 mars 2012 relatif à l agrément de la demande de titre V relative
Titre V T.Zen 400/4000 éco Maison individuelle Mode d emploi titre V arrêté du 19/03/ Mai 2012
Titre V T.Zen 400/4000 éco Maison individuelle Mode d emploi titre V arrêté du 19/03/2012 3 Mai 2012 Titre V T.Zen 400/4000 MI arrêté du 19/03/2012 Domaine d application: les Maisons individuelles ou accolées.
F.E.S.T n PS01-B. ECS Thermodynamique individuelle : Systèmes Tflow B200_TH, B200_TH-CP de la société Aldès
F.E.S.T n PS01-B Fiche d exemples de solutions techniques aux référentiels Qualitel et Habitat & Environnement Objet : Rubrique PS Plomberie Sanitaire ECS Thermodynamique individuelle : Systèmes Tflow
Fiche explicative pour la saisie des équipements du génie climatique dans la RT2012 LES PAC EAU DE NAPPE / EAU I/ PRINCIPE GENERAL Les PAC eau de nappe/eau sont des générateurs thermodynamiques pour le
Chauffe-Eau Solaire Collectif (CESC) Fiche d intégration dans le logiciel RT2012 : ClimaWin de BBS Slama Version 4.1.5.3 du 27/05/2013 Présentation Le présent document décrit la saisie et la prise en compte
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 13 mai 2011 abrogeant et remplaçant l arrêté du 29 juillet 2009
Encodage d une pompe à chaleur «air/eau» dans le logiciel PEB
Encodage d une pompe à chaleur «air/eau» dans le logiciel PEB Introduction L encodage d une pompe à chaleur (PAC) comme système de chauffage dans le logiciel PEB nécessite de disposer de certaines données,
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 27 mars 2012 relatif à l agrément de la demande de titre V relative
Chaudière. + CESC (Chauffe Eau Solaire Collectif) SOLUTION. Fiche d intégration dans le logiciel RT 2012 :
Chaudière à condensation + CESC (Chauffe Eau Solaire Collectif) Fiche d intégration dans le logiciel RT 2012 : ClimaWin de BBS Slama Version 4.1.5.3 du 27/05/2013 SOLUTION Présentation Le présent document
Tutoriel d aide à la saisie Pléiades VMC thermodynamique MyDATEC Titre V RT2012 MyDATEC MAJ 08/04/2016 Important Ce document est rédigé à l attention des bureaux d études thermiques habilités à réaliser
Fiche explicative pour la saisie des équipements du génie climatique dans la RT2012 LES PAC AIR EXTERIEUR / AIR RECYCLE I/ PRINCIPE GENERAL Une PAC air extérieur / air recyclé est un générateur thermodynamique
Séminaire Bâtiment Durable : La pompe à chaleur, du potentiel à Bruxelles! 4 mars 2016 Bruxelles Environnement Conception et dimensionnement de systèmes de PAC Points d'attention et outils, sur base d
Température de l air extérieur. Température de l eau froide. d un espace tampon Surface d un groupe desservie. Besoin d ECS en entrée majorés
Température de l air extérieur Température de l eau froide d un espace tampon Surface d un groupe desservie Besoin d ECS en entrée majorés Température du réseau d ECS Valeurs opérées par d autres modules
DOSSIER SUJET. L usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n du 16 novembre 1999). Question 1 /20 40 minutes. Question 2 /15 30 minutes
DOSSIER SUJET Documents remis au candidat : Le dossier sujet, comportant 10 pages, numérotées de 1/10 à 10/10. Le dossier ressources, comportant 13 pages, numérotées de 1/13 à 13/13. Le dossier, comportant
Sommaire. Partie III :Lephotovoltaïque Fiche 1 : Le photovoltaïque...323
Sommaire 3 Partie I:Lechauffage...7 Fiche 1 : Les chaudières àcondensation...9 Fiche 2 : Les chaudières àmicrocogénération... 21 Fiche 3 : Les poêles àbois...35 Fiche 4 : Les poêles àgranulés...49 Fiche
La RT2005 en ventilation et en climatisation. Par Anne-Marie Bernard, Consultant, Uniclima
La RT2005 en ventilation et en climatisation Par Anne-Marie Bernard, Consultant, Uniclima RAPPELS SUR LA RT2005 Décret publication textes réglementaires prévue 1 er trimestre 2006? date d'application prévue
Arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l agrément des modalités de prise en compte du système «Hydrapac RBT» dans la réglementation thermique 2012
Aménagement nature, logement MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ _ Direction de l habitat, de l urbanisme et des paysages _ Arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l agrément
Tutoriel d aide à la saisie. ClimaWin. Titre V RT2012 MyDATEC du 10/07/2013. MAJ 23/02/2017 MyDATEC
Tutoriel d aide à la saisie ClimaWin Titre V RT2012 MyDATEC du 10/07/2013 Important Ce document est rédigé à l attention des bureaux d étude thermiques habilités à réaliser du calcul et dimensionnement
Tutoriel d aide à la saisie Pléiades VMC thermodynamique MyDATEC option Poêle à bois Titre V RT2012 MyDATEC MAJ 08/04/2016 Important Ce document est rédigé à l attention des bureaux d études thermiques
Conception des systèmes de chauffage par pompe à chaleur NBN EN 15450:2008 Christophe Delmotte, Ir Laboratoire Mesure de prestations d Installations Techniques CSTC - Centre Scientifique et Technique de
Fiche de produit relative à la consommation énergétique Supraeco A SAS15s-2 ASMS
Les données ci-dessous satisfont aux exigences des règlements (UE) N 811/2013, N 812/2013, N 813/2013 et N 814/2013 complétant la directive 2010/30/UE. Caractéristiques du produit Symbole Unité Pompe à
Fiche explicative pour la saisie des équipements du génie climatique dans la RT2012 LES GENERATEURS THERMODYNAMIQUES A COMPRESSION ELECTRIQUE I/ PRINCIPE GENERAL Dans la famille des générateurs thermodynamiques
Fiche explicative et principaux critères d éligibilité des dossiers d économies d énergie Secteur Agricole
Installation réalisée par un professionnel ; L Offre d Accompagnement et d Informations AGRICULTURE doit être signée par le bénéficiaire et l Acteur Ecofioul avant ou au plus tard le jour de l engagement
CONDENSINOX CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION EN INOX CARACTÉRISTIQUES CONDENSINOX 40. Unité CONDENSINOX 40 CONDENSINOX 60.
CONDENSINOX CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION EN INOX CARACTÉRISTIQUES CONDENSINOX 40 Unité CONDENSINOX 40 Référence 041 600 Prix HT 6 043 Puissance utile nominale à régime 80 / 60 C (Pn) kw 40 Puissance
pompe à chaleur à absorption gaz Chauffage, ECS, rafraîchissement - neuf & rénovation BBC < xinoé < bepos France Air, n 1 en pac à absorption gaz neuf & rénovation Tertiaire Logement Groupe scolaire de
CDBAT INGENIERIE. Confidentiel
RAPPORT Formulaire d attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l achèvement des travaux (uniquement dans le cas d une opération dont la date de dépôt de PC est supérieure ou égale
Certificats d économies d énergie Opération n BAR-TH-104 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau 1. Secteur d application Bâtiments résidentiels existants. 2. Dénomination Mise en place d une pompe
Fiche annexe : POCH Pompe à chaleur-
Fiche annexe : -Pompe à chaleur- Dossier numéro AEV : Dossier numéro ML : Réservé à l Administration Par la présente fiche annexe au formulaire de demande DEPA-2017 sont indiqués les aspects financiers
Pompes à chaleur : Eolia BT. Aérothermie. Eolia BT. Réversible basse température. ( visuels et données non contractuels )
Aérothermie Eolia BT Réversible basse température 8 Dimensions unité intérieure Dimensions unité extérieure Hauteur Largeur Profondeur Masse [ kg ] Hauteur Largeur Profondeur Masse [ kg ] Ventilateur 145
Cedicol asbl Rue de la Rosée Bruxelles Tél: Fax:
Guide pour l étiquetage énergétique et la détermination des classes d efficacité énergétique des produits combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux et mixtes, régulateurs de température
TERREAL LAHE-ROOF PRODUCTION D ECS THERMODYNAMIQUE PAR RECUPERATION DE CHALEUR SOUS LES TUILES D UNE TOITURE Fiche d intégration dans les logiciels RT2012 : Pléiades+Comfie de IZUBA énergies Version 3.5.11.0
TERREAL LAHE-ROOF PRODUCTION D ECS THERMODYNAMIQUE PAR RECUPERATION DE CHALEUR SOUS LES TUILES D UNE TOITURE Fiche d intégration dans les logiciels RT2012 : U21win et U22win de PERRENOUD Version 5.0.57
TERREAL LAHE-ROOF PRODUCTION D ECS THERMODYNAMIQUE PAR RECUPERATION DE CHALEUR SOUS LES TUILES D UNE TOITURE
TERREAL LAHE-ROOF PRODUCTION D ECS THERMODYNAMIQUE PAR RECUPERATION DE CHALEUR SOUS LES TUILES D UNE TOITURE Fiche d intégration dans les logiciels RT2012 : ClimaWin de BBS Slama Version 4.3 du 14 décembre
Tutoriel d aide à la saisie. Perrenoud. Titre V RT2012 MyDATEC du 10/07/2013. MAJ 13/05/2014 MyDATEC
Tutoriel d aide à la saisie Perrenoud Titre V RT2012 MyDATEC du 10/07/2013 Important Ce document est rédigé à l attention des bureaux d études thermiques habilités à réaliser du calcul et dimensionnement
MAISONS INDIVIDUELLES Coûts globaux et pertinences économiques des solutions thermiques en rénovation
DOCUMENTATION TECHNIQUE Édition Septembre 2016 MAISONS INDIVIDUELLES Coûts globaux et pertinences économiques des solutions thermiques en rénovation L énergie est notre avenir, économisons-la! sommaire
A TAUX ZERO. Copropriété : Nom de la copropriété :
TRAVAUX D AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ELIGIBLES A L ECO-PRET A TAUX ZERO REALISATION D UN BOUQUET DE TRAVAUX, METROPOLE «FORMULAIRE TYPE COPROPRIETES FACTURES 2016» CADRE A Données relatives
PROGRAMME de FORMATION. CVC Désenfumage. Votre contact privilégié : Teddy MARCHAND
PROGRAMME de FORMATION CVC Désenfumage Votre contact privilégié : Teddy MARCHAND 06 20 68 26 86 teddy.marchand@elithis.fr OBJECTIFS PUBLIC Acquérir un socle de connaissances dans le domaine du génie climatique
CERTIFICAT. Pompes à chaleur Heat Pumps. Délivré à / granted to CIAT SA. Avenue Jean Falconnier - BP CULOZ FRANCE
Organisme certificateur mandaté par AFNOR Certification CERTIFICAT Pompes à chaleur Heat Pumps Délivré à / granted to SA Avenue Jean Falconnier BP 14 01350 CULOZ Pour les produits suivants / For the following
OBJECTIF ECOENERGIE 8 avenue Thiers BP Ussel cedex
Pour m aider à financer mes travaux d économies d énergie OBJECTIF ECOENERGIE 8 avenue Thiers BP 19 19201 Ussel cedex 05 55 46 25 79 Structure collective reconnue par le Ministère de l'ecologie, du Développement
CERTIFICAT. Pompes à chaleur Heat Pumps. Délivré à / granted to CIAT. Avenue Jean Falconnier CULOZ FRANCE
Organisme certificateur mandaté par AFNOR Certification CERTIFICAT Pompes à chaleur Heat Pumps Délivré à / granted to Avenue Jean Falconnier 01 350 CULOZ FRANCE Pour les produits suivants / For the following
A TAUX ZERO. Copropriété : Nom de la copropriété : Nombre total de bâtiments dans la copropriété : Nombre total de logements dans la copropriété :
TRAVAUX D AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ELIGIBLES A L ECO-PRET A TAUX ZERO REALISATION D UN BOUQUET DE TRAVAUX, METROPOLE «FORMULAIRE TYPE COPROPRIETES DEVIS 2016» CADRE A Données relatives
Objectif(s) de la présentation
La géothermie Workshop REGEOCITIES 26/09/2013 Document de présentation réalisé dans le cadre de la formation des Responsables Energie de la Région bruxelloise, pour le compte de Bruxelles Environnement
CERTIFICAT. Pompes à chaleur Heat Pumps. Délivré à / Granted to. THERMATIS TECHNOLOGIES 57, rue de la Gare MERTZWILLER FRANCE
Organisme certificateur mandaté par AFNOR Certification CERTIFICAT Pompes à chaleur Heat Pumps Délivré à / Granted to THERMATIS TECHNOLOGIES 57, rue de la Gare 67580 MERTZWILLER FRANCE Pour les produits