Source: http://docplayer.fi/188103-Hiskinmaen-koulu-mannilantie-4-aanekoski.html
Timestamp: 2016-12-07 11:07:36+00:00
Document Index: 9266494

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski
Download "HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski"
1 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO- JA SISÄILMATUTKIMUS Hiskinmäen koulun muutostyöt ja ISS Proko Oy2 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (2/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (2/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (2/55) TIIVISTELMÄ Tutkimukset käynnistettiin Hiskinmäen koulun muutostöiden perustaksi. Tutkimuksissa keskityttiin mahdollisiin sisäilmaongelmien tuottajien havainnointiin, ei sisäilman mittaamiseen. Rakenneaukaisujen avulla selviteltiin mahdollisia ongelmarakenteita. Kivikoulu on valmistunut vuonna Kampakoulu on valmistunut vuosina , siten että kaksi ylempää siipeä valmistuivat myöhemmin. Urheilutalo on valmistunut vuonna Kivikoulun, kampakoulun ja urheilutalon suunnitteli Lasse Heikkilä. Koulua peruskorjattiin vuosien välisenä aikana. Tämän korjaustyön pääsuunnittelijana toimi Pekka Paavola. Rakenteellisesti haasteelliseksi osoittautuivat maanvastaiset rakenteet, joissa on käytetty mineraalivillaeristeitä. Näissä havaittiin runsaasti mikrobivaurioita. Lisäksi ulkoseinärakenteissa havaittiin mikrobivaurioita. Kivikoulun ulkoseinissä on vain 50 mm lämmöneristettä ja Kampakoulun seinissä 75 mm. Eri korjausvaihtoehtoja ulkoseinien osalta on mietittävä myös rakennuksen energiatalouden kautta. Putkitunneli/ -kanaalirakenteissa on muottipuutavara paikoillaan ja vanhoja, käytöstä poistettuja putkia paikoillaan. Kivikoulun ilmanvaihto toimii tavanomaisesti. Kampakoulu on voimakkaasti ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihto on tarkastettava ja säädettävä tasapainoon. Jotta mikrobivaurioituneista rakenteista ei aiheutuisi sisäilmaongelmaa, on vaurioituneet rakenteet korjattava. Tämä tarkoittaa vähintään maan vastaisten rakenteiden purkua ja uudelleenrakentamista. Samassa yhteydessä purkautuvat putkitunneli/ - kanaalirakenteet. Näkyvät vesi- ja mikrobivauriot on korjattava. Urheilutalon kellarin ilmanvaihtoa on parannettava.3 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (3/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (3/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (3/55) SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 2 Sisällysluettelo Toimeksianto Tutkimuskohde Perustiedot Tutkimuskohteessa aiemmin tehdyt selvitykset Käytössä olleet asiakirjatiedot Tilaajalta/tilojen käyttäjiltä saadut tiedot Havainnot Näytteenottopaikat ja tutkimusmenetelmät Näytteenottopaikat Mikrobit Mikrobimääritykset materiaaleista (homeet, hiivat, aktinobakteerit ja bakteerit) Mikrobimääritykset pinnoilta (homeet, hiivat, aktinobakteerit ja bakteerit) Haihtuvat, orgaaniset yhdisteet (VOC)... 7 Pintaemissionäytteet (FLEC)... 7 VOC määritys materiaalista Geeliteippinäytteet (mineraalikuidut) Sisäilman hiilidioksidi, lämpötila ja kosteus Kosteusmittaukset Rakennuksen painesuhteet Haitta-aineet Asbesti Polysykliset aromaattiset hiilivety-yhdisteet (PAH) ja naftaleeni Tavoite -ja ohjearvot Mikrobit... 9 Materiaali- ja pintasivelynäyte Haihtuvat orgaaniset yhdisteet... 9 Pintaemissionäytteet (FLEC)... 9 Materiaalinäytteet Teolliset mineraalikuidut Sisäilman hiilidioksidipitoisuus, lämpötila ja kosteus Rakennuksen painesuhteet Haitta-aineet PAH-yhdisteet ja naftaleeni Asbesti Rakenneavaukset Kosteusmittaukset Ilmanvaihdosta Tulokset ja niiden tarkastelu Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset LIITTEET... 164 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (4/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (4/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (4/55) 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: Hiskinmäen koulu Mannilantie Äänekoski Tutkimusajankohta: Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennuttajapäällikkö Tommi Rautjärvi Jarmo Minkkinen, IS Proko Oy Muut yhteystiedot: Rehtori Jaana Tani käyttäjän edustaja Kiinteistönhoitaja Kari Parkatti Tero Tarvainen tilayhdyshenkilö Tutkimuksen tavoite: Hiskinmäen koulun muutostöiden lähtökohdaksi tehtyjä tutkimuksia. Tavoitteena selvittää rakennuksen rakenteet, mahdolliset riskirakenteet, tutkia rakenteiden mikrobivauriot. 2 Tutkimuskohde 2.1 Perustiedot Valmistumisvuosi: Kivikoulu 1959 Kampakoulu Liikuntahalli 1963 Peruskorjausvuodet: Koko: Kivikoulu brm 2 Kampakoulu brm 2 Urheilutalo brm 2 Laajennusosat 144 brm2 Yhteensä brm 2 Kerroslukumäärä: Kivikoulu 2 ja osittainen kellari Kampakoulu 1 Urheilutalo 1 ja kellaritiloja Perusrakennetyypit: Alapohja Välipohja Yläpohja Vesikatto Runko Ulkoseinä Pintamateriaalit: lattia seinät katto Ilmanvaihtotapa: Lämmönjakotapa: maanvarainen ylälaattapalkisto ylälaattapalkisto. Kampakoulussa liimapuupalkisto Kivikoulussa konesaumattu pelti Kampakoulussa ja liikuntahallissa bitumikermi, sisäpuolinen vedenpoisto teräsbetoni tiili-vill -tiili muovilaatta, muovimatto, linoleumi muurattu tiili luokissa kipsikartonkilevy koneellinen tulo/ poisto vesikiertoinen patterilämmitys5 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (5/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (5/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (5/55) 2.2 Tutkimuskohteessa aiemmin tehdyt selvitykset Aiemmista tutkimuksista ei ole tietoa. Samanaikaisesti tämän tutkimuksen kanssa tehtiin kuntoarvio ja julkisivun kuntotutkimus (ISS Proko Oy). 2.3 Käytössä olleet asiakirjatiedot Kohteesta oli käytettävissä seuraavat piirustukset ja asiakirjat: Arkkitehtipiirustuksia Kivikoulun alkuperäisiä suunnitelmia ei ollut käytettävissä. 2.4 Tilaajalta/tilojen käyttäjiltä saadut tiedot 3 HAVAINNOT Erillistä käyttäjäkyselyä ei tehty. Tutkimusten aikana tehtiin seuraavia havaintoja: tiloissa ei havaittu merkittäviä poikkeavia hajuja. Torstaina yläsiiven käytävällä oli erittäin voimakas linoleumin haju Kampakoulun käytävillä olevissa putkitunneleissa/ -kanaaleissa on muottipuutavara paikoillaan putkitunneleista/ -kanaaleista on tiivistämättömiä läpivientejä luokkatiloihin vanhoja, käytöstä poistettuja putkia ei ole purettu putkitunneleista pois päätunneli on alipaineistettu alasiiven päädystä alasiiven siivouskomeron kynnyksen alta tuli muurahaisia maapohjahallissa oli poikkeava haju maapohjahallin viereisissä varastotiloissa oli mikrobiperäistä hajua käyttäjien mukaan Kampakoulun useissa luokkatiloissa on tullut vettä katosta läpi sisätiloihin Urheilutalon pukuhuoneessa (alaslaskukatto) on selkeä vesivauriojälki, jossa oli voimakasta mikrobikasvua keilahallin katossa oli vesivuotojälki. Yläpuolella on ruokalan linjasto, jossa on ollut aiemmin putkivaurio Kampakoulun poikien vessoissa pisuaarit on yhdistetty lattiakaivoon, ei suoraan viemäriin keittiön WC-tilassa havaittiin viemärin hajua6 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (6/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (6/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (6/55) 4 NÄYTTEENOTTOPAIKAT JA TUTKIMUSMENETELMÄT 4.1 Näytteenottopaikat tila Taulukko 1. Näytteenottopaikat ja näytemäärät. a v a u s mikrobimateriaalinäyte pintasivelynäyte olosuhdeseuranta kuituanalyysit haittaaineet paineeroseuranta 032/ ap x x x 032/ mvs x x x 033/ ap x x 105/ us x x x x x x 108 x x 112/ us x x 112/ vp x x 131/ us x x 204/ us x x x x 207/ us x x x x x x 1013/ us x x 1013/ ap x x 1040 x x 1049/ ap x x 1049/ ap x x 1049/ us x x 1050 x x 1052/ ap x x 1052/ us x x 1055/ ap x x 1055/ us x x välisiipi/ us x xx 1061/ ap x x x x x 1061/ us x x 1040/ ap x x 1040/ us x x 1067/ ap x x 1067/ us x x alasiipi/ ap x x alasiipi/ us x x 1071/ ap x x 1071/ us x x taulukko jatkuu7 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (7/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (7/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (7/55) taulukko jatkuu tila liikuntahalli/ alaslasku yläsiipi/ putkieriste alasiipi/ putkieriste alasiipi/ kanaalin laudoitusta alasiipi/ kanaalin luukku maapohjahalli a v a u s x x x xx x x x x x xx mikrobimateriaalinäyte pintasivelynäyte olosuhdeseuranta kuituanalyysit haittaaineet paineeroseuranta 4.2 Mikrobit Mikrobimääritykset materiaaleista (homeet, hiivat, aktinobakteerit ja bakteerit) Materiaalinäytteet kerättiin steriileillä välineillä tehdaspuhtaaseen muovipussiin. Mikrobit analysoitiin suoraviljelymenetelmällä ISS Proko Oy:n akkreditoidussa sisäilmalaboratoriossa T256. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa, liitteet 1, 2, Mikrobimääritykset pinnoilta (homeet, hiivat, aktinobakteerit ja bakteerit) Pintasivelynäytteet otettiin laskeuma-alustalta kahden viikon laskeumasta suoraan kasvatusalustoille. Näytteet analysoitiin ISS Proko Oy:n akkreditoidussa sisäilmalaboratoriossa T256. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksissa, liite Haihtuvat, orgaaniset yhdisteet (VOC) Pintaemissionäytteet (FLEC) Materiaalin pinnalta vapautuvia VOC-yhdisteitä kerättiin ns. FLEC-kammiolla Tenaxadsorptioputkeen. Yhdisteet analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa, liite 9. VOC määritys materiaalista Materiaalinäytteet pakattiin näytteenottopaikalla folioon. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa, liite 10.8 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (8/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (8/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (8/55) 4.4 Geeliteippinäytteet (mineraalikuidut) Teolliset mineraalikuidut kerättiin suoraan pintapölystä geeliteippimenetelmällä. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopin avulla ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratoriossa, liite Sisäilman hiilidioksidi, lämpötila ja kosteus 4.6 Kosteusmittaukset Sisäilman hiilidioksidia, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin n 2 viikon ajan. Hiilidioksidipitoisuutta mitattiin hiilidioksidipitoisuusmittarilla (SenseAir). Tulokset tallennettiin x minuutin välein (Tinytag, Gemini). Lämpötila ja kosteus mitattiin Tinytag Ultra2 dataloggerilla (Gemini). Mittaustulokset liitteessä 11. Pintarakenteiden kosteuden arviointiin käytettiin GANN Hydromette-laitetta LB70 mittapäällä. Rakennekosteuden mittaamiseen käytettiin Vaisalan lukulaitetta HMI41 HMP42/46 mittapäällä. 4.7 Rakennuksen painesuhteet Paine-eroa rakennuksen ulkovaipan yli mitattiin paine-eroantureilla (Series MS Magnesense, Dwyer). Tulokset tallennettiin 5 minuutin välein (Tinytag, Gemini). Tulokset liitteessä Haitta-aineet Asbesti Materiaalinäytteet otettiin puhtailla välineillä muovipussiin, näytteet analysoitiin dispersiovärjäysmenetelmällä ja kuidut tunnistettiin valomikroskooppia/ elektronimikroskooppia käyttäen Labroc Oy:n Oulun laboratoriossa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa, liite Polysykliset aromaattiset hiilivety-yhdisteet (PAH) ja naftaleeni Materiaalinäytteet otettiin puhtailla välineillä alumiinifolioon ja muovipussiin, näytteet analysoitiin Labroc Oy:n Oulun laboratoriossa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa, liite 6, 7.9 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (9/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (9/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (9/55) 5 TAVOITE -JA OHJEARVOT 5.1 Mikrobit Materiaali- ja pintasivelynäyte Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen / epätavanomaiseen mikrobikasvustoon tutkitussa näytteessä tai tutkitulla pinnalla, mikäli materiaali- tai pintasivelynäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti tai erittäin runsaasti (/). Nämä pitoisuudet vastaavat Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli cfu/g mikrobipitoisuutta. Tulos viittaa materiaalinäytteissä mikrobivaurioon tai pintasivelynäytteissä epätavanomaiseen mikrobilähteeseen myös, mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja vähintään yhteensä 3 pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia. 5.2 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Pintaemissionäytteet (FLEC) Materiaalien pintaemissioille ei ole olemassa terveysperustaisia raja-arvoja. Tulosten tulkinnassa kiinnitetään huomiota materiaalista vapautuviin epätavanomaisiin yhdisteisiin, joiden perusteella voidaan arvioida emissiolähdettä. Materiaalinäytteet Vaurioitumattomien materiaalien TVOC-päästöt ovat Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan yleensä alle 70 µg/m³g. Tätä viitearvoa ei voida sellaisenaan käyttää linoleumimatolle, koska vaurioitumattomanakin linoleumimaton päästöt voivat olla suurempia. Tuloksia ei voi verrata uusien rakennusmateriaalien päästöluokitukseen (Mluokat). 5.3 Teolliset mineraalikuidut Toimistotyyppisissä tiloissa tasopintojen pitoisuudet > 0,2 kpl/cm 2 ovat usein/säännöllisesti siivotuilla pinnoilla merkittävästi kohonneita. Harvoin siivotuilla pinnoilla kuitupitoisuuden tulisi olla alle 3 kpl/cm 2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm 2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä. Ilmanvaihtokanavan mineraalivillakuitupitoisuus on yleensä alle 10 kuitua/cm². Yli 50 kuitua/cm² -pitoisuus ilmanvaihtokanavassa on suuri. Ilmanvaihtokanavan kuitupitoisuuden suositusarvot perustuvat tekniseen puhtauteen. 5.4 Sisäilman hiilidioksidipitoisuus, lämpötila ja kosteus Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyydestä, eikä sille voida ilmoittaa mitään erityistä terveydellistä ohjearvoa. Jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää 1500 ppm (2700 mg/m 3 ), ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa voidaan pitää arvoa 1200 ppm (2160 mg/m 3 ) (Asumisterveysohje, 2003).10 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (10/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (10/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (10/55) Sisäilmastoluokitus 2008 mukaiset tavoitearvot sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ovat: 750 ppm; luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 900 ppm; luokka S2, hyvä sisäilmasto 1200 ppm; luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto Huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla välillä %, joskaan sen saavuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä. Näistä arvoista poikkeamista ei voida pitää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edellytykset täyttyvät (Asumisterveysohje, 2003). Huoneilman lämpötilan hyvänä tasona pidetään 21 C. Välttävänä pidetään lämpötilaa 18 o C. Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 C, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan välttävä taso on 20 o C. (Asumisterveysohje, 2003). 5.5 Rakennuksen painesuhteet 5.6 Haitta-aineet Rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, suunnitellaan ulkoilmaan nähden alipaineiseksi. Ilmamäärät on suositeltavaa mitoittaa siten, että sisäilman alipaine ulkoilmaan nähden on mahdollisimman pieni (0-10 Pa). Rakennuksen alipaine ulkoilmaan nähden ei saa olla yli 30 Pa. Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2010) PAH-yhdisteet ja naftaleeni Materiaalinäytteen PAH-yhdisteille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja. Materiaalinäytteellä todetaan tai pois suljetaan PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja. Materiaaleista ei tavanomaisissa olosuhteissa ole päästöjä sisäilmaan. Määrityksiä tehdään lähinnä purkutyön vaatimusten ja purkujätteen hävittämisen selvittämiseksi. Kokonaispitoisuuden ylittäessä 200 mg/kg jäte toimitetaan ongelmajätelaitokselle (RT ) Asbesti Materiaalinäytteiden asbestipitoisuudelle ei ole terveysperusteisia raja-arvoja, vaan näytteillä todetaan tai pois suljetaan asbestin olemassaolo. Määrityksiä tehdään lähinnä purkutyön vaatimusten ja purkujätteen hävittämisen selvittämiseksi11 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (11/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (11/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (11/55) 6 RAKENNEAVAUKSET Rakenteita avattiin useasta eri kohdasta, yhteensä avauksia tehtiin 31 kappaletta: Kivikoulu: Alapohja yleensä: pinnoite pintabetoni n. 50 mm bitumi betoni mm alapohjatäyttö Alapohja korjatuilla alueilla (liikuntasalin pukuhuonetilat) pinnoite betoni 70 mm EPS-eriste 100 mm bitumi (osassa avauksia purettu pois) betoni (osassa avauksia purettu pois) Alapohja (liikuntasali) lattiapinnoite ristikoolaus 5050 mm mineraalivilla 100 mm betoni Maanvastaiset seinät: pinnoite ½-kiven verhomuuraus ilmarako bitumisively betoni Ulkoseinät: ½-kiven muuraus mineraalivilla 50 mm ½-kiven muuraus Kampakoulu: Alapohjat: lattiapinnoite betoni mm mineraalivilla reuna-alueilla (2 m kaista) 100 mm, muutoin 15 mm rakennusmuovi betoni alapohjatäyttö12 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (12/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (12/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (12/55) Käytävien maanvastaiset seinät (ikkunan kohta): pinnoite rappaus 20 mm 200 mm suurtiili mineraalivilla 75 mm rakennusmuovi betoni Käytävien maanvastaiset seinät (pilarin kohta): pinnoite rappaus 20 mm ½-kiven muuraus kuitulevy 10 mm rakennusmuovi betoni Ulkoseinät: suurtiili 200 mm mineraalivilla 75 mm ½-kiven muuraus Yläpohjat: sisäverhous höyrynsulku mineraalivilla 150 mm tuulensuojalevytys Urheilutalo Alapohja maapohjahallissa: kumirouhe asfaltti perusmaa Maanvastainen seinä maapohjahallissa: ¼-kiven verhomuuraus ilmarako bitumi betoni Liikuntasali: lattialauta 28 mm ristikoolaus 5050 mm lauta 22 mm koolaus mineraalivilla 50 mm betoni Ruokasalin välipohja: pintabetoni 50 mm kantava betonirakenne (ei kopinavillaa)13 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (13/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (13/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (13/55) Keittiön välipohja: akryylibetoni pintabetoni 80 mm bitumi/ bitumikermi kantava betonirakenne 7 KOSTEUSMITTAUKSET 8 ILMANVAIHDOSTA Tulokset on ilmoitettu pohjakuvissa. Yksittäisinä tuloksina esille nousi Kivikoulun liikuntasalin maanvastaiset rakenteet, jotka olivat laaja-alaisesti märkiä. Kohonneita kosteuksia havaittiin Kampakoulun väliseinissä, niiiden alapäissä. Koulukeskuksen rakennuksissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto toteutettuna seitsemällä tuloilmakoneella, joista kuudessa on lämmön talteenottolaitteet. Tuloilmakoneissa ei ole jäähdytyslaitteita. Koneet toimivat hyvin eikä ilman tilamuutoksia niitä tarvinne uusia tämän 10-vuotistarkastelujakson aikana. Kivikoulun IV-koneet käyvät 1/1-teholla viikon jokaisena päivänä. Arkisin , viikonloppuisin 1/1-tehon käyntiaika on lyhyempi. Kivikoulu on koneiden käynnissä ollessa hieman (2 4 Pa) ylipaineinen ja yöaikaan hieman (-2-4 Pa) alipaineinen. Kampakoulu on voimakkaasti ylipaineinen (20-30 Pa). sen paine-eromittauksissa ei havaittu selkeää yö- ja päivävaihtelua. 9 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Rakennuksesta, sen eri osista otettiin yhteensä 37 materiaalinäytettä mikrobianalyysejä varten. Näytteitä otettiin siten, että eri materiaaleja oli kuusi kappaletta. Eniten näytteitä otettiin ulkoseinien ja alapohjan mineraalivillaeristeestä. Tutkituista näytteistä 17:ssä oli eri asteisia vaurioviitteitä. Ulkoseinien eristeistä otetuissa näytteissä (17 näytettä) kahdeksassa oli eri asteisia vaurioviitteitä. Maanvastaisesta alapohjasta otettiin 13 näytettä. Neljässä näytteessä oli eri asteisia vaurioita. Eristenäytteissä oli yhteensä viisi vahvaa viitettä vauriosta. Muita vaurioituneita materiaaleja oli mm. Kivikoulun maanvastaisen seinän mineraalivillaeriste, Kivikoulun välipohjan lastuvillaeristelevy, Kampakoulun putkikanaalin muottipuutavara ja putkikanaalin vanerikansi. Lisäksi vauriokohdalla Urheilutalolla naisten pukuhuoneessa oli vahva viite vauriosta.14 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (14/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (14/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (14/55) Useassa näytteessä kasvoi aktinobakteereja. Kivikoulusta otetuissa pintasivelynäytteissä (otettu 4 kpl) ei ollut poikkeavaa. Kivikoulusta kuituanalyysiä varten otetuissa laskeumanäytteissä ei ollut mineraalivillakuituja sellaista määrää, jonka voisi olettaa aiheuttavan sisäilmaongelmaa. Kampakoulun pintasively- ja kuitunäytteet ovat analysoitavana. Kivikoulun maanvastaisissa rakenteissa käytetyissä bitumisivelyissä havaittiin sellaisia määriä PAH-yhdistetiä, että mahdolliset purkutyöt on tehtävä RATU-kortin mukaisesti ja jäte on hävitettävä ongelmajätteenä. Puutyöluokan alapohjasta ja maapohjahallin seinästä otetuissa näytteissä oli kivihiilipikeä. Kivihiilipitoisten materiaalien poisto suositellaan tehtäväksi asbestityön vaatimusten mukaisesti. Kahdessa asbestinäytteessä havaittiin asbestipitoista, mustaa liimaa. Tätä oli myös uudemman muovimaton alla. Kivikoulu on päiväaikaan hieman ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Yöaikaan rakennus muuttuu hieman alipaineiseksi. Kampakoulu on voimakkaasti ylipaineinen jatkuvasti. Ilmanvaihdon toimivuus on selvitettävä. Sisäolosuhteet pysyvät koulupäivän aikana kohtuullisina. Lämpötilat nousevat osittain korkeiksi. Luokkien hiilidioksidipitoisuudet pysyvät sisäilmaluokan S3 (tyydyttävä sisäilmasto) raja-arvossa, suurimmillaan n ppm. Otettujen FLEC-näytteiden TVOC (kokonaispitoisuus) oli alhainen. Näytteissä oli vähäisiä määriä happoja, jotka ovat tyypillisiä linoleumipäästöjä. Materiaalinäytteen (Kampakoulu) kokonaispitoisuus oli korkea. Yksittäisenä yhdisteenä 2-etyyli-1-heksanolin pitoisuus oli korkea. 10 JOHTOPÄÄTÖKSET Sekä Kivikoulun, että Kampakoulun ulkoseinien mineraalivillaeristeet ovat mikrobivaurioituneita. Osittain tämä johtuu siitä, että ulkoilma pääsee kosketuksiin mahdollisen tuuletusraon kautta eristemateriaaliin. Pääsääntöisesti vaurioviitteet tulevat aktinobakteereista, joita on ulkoilmassa tavanomaisesti. Aktinobakteeri on kuitenkin kosteusvaurioindikaattori, eli ainakin jossain vaiheessa ulkoseinien eristeet ovat olleet märkiä. Kampakoulun käytävien maanvastaiset seinät ja maanvastaisen alapohjan mikrobivauriot johtuvat rakenteisiin kohdistuvasta kosteusrasituksesta. Maanvastaisten seinien kosteusrasitusta on pyritty alentamaan maaston muotoilulla kampojen välissä ja parantamalla salaojitusta.15 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (15/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (15/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (15/55) Kanaaleissa oleva muottipuutavara ja vanhat putket eristeineen saattavat vaikuttaa sisäilman laatuun. Rakenteissa on vanhojen lattiapinnoitteiden alla vanhaa asbestipitoista liimaa. Välillä tuntuva voimakas linoleumipinnoitteista lähtevä haju vaikuttaa sisäilman laatuun. Kampakoulun lattiapinnoitteesta havaittu 2-etyyli-1-heksanoli vaikuttaa sisäilman laatuun. Aine on liian märälle asennetun muovimaton hajoamistuote. Rakennuksen ollessa ylipaineinen, ei ulkoseinien läpi pääse hallitsemattomasti korvausilmaa sisätiloihin. Jos rakennus muuttuu alipaineiseksi, voi sisäilmaan tulla hallitsemattomasti korvausilmaa rakenteiden läpi ja ilmavirtausten mukana voi tulla mikrobeja sisäilmaan. Rakennusfysikaalisesti ylipaineisuus ei ole hyvä, koska sisäilman kosteus kulkeutuu rakennuksen ulkoseiniin ja tiivistyy siellä ensimmäiseen kylmään pintaa (tässä tapauksessa johonkin kohtaan lämmöneristettä). Tämä heikentää lämmöneristeen eristyskykyä. 11 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Mikäli halutaan varmistua, ettei mikrobivaurioituneista rakenteista pääse sisäilmaan epäpuhtauksia, on rakenteet purettava pois. Tämä koskee kaikkia maanvastaisia rakenteita, jossa on lämmöneristettä. Kanaaleissa oleva muottipuutavara ja vanhat putket eristeineen on purettava pois. Ulkoseinien korjaustapaa mietittäessä on huomioitava mm. nykyinen, huono energiatalous vähäisen lämmöneristeen vuoksi. Lisäksi, jos rakennukset saatetaan lievästi alipaineisiksi, on ratkaistava, miten estetään epäpuhtauksien tulo sisäilmaan rakenteiden läpi. Poistetaan Kampakoulussa olevat muovimatot ja uudelleenpinnoitetaan tilat erillisen suunnitelman mukaan. Ilmanvaihdon toimivuus on tarkastettava Kampakoulun osalta. Näkyvät kosteusvauriojäljet on korjattava vaihtamalla vaurioituneet materiaalit riittävän laajalta alueelta vauriokohdan ympäriltä. Urheilutalon kellarin varastotilojen ilmanvaihtoa on parannettava. Tavaran säilyttäminen kellaritiloissa ei ole suotavaa mikrobiperäisen hajun vuoksi. Haju tarttuu ja kulkeutuu varastoitua tavaraa siirreltäessä. Käynnistetään havaittujen vaurioiden korjaustöiden suunnittelu.16 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (16/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (16/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (16/55) ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus Jarmo Minkkinen asiantuntija, RI VIITTEET 1. Asumisterveysohje, STM:n opas 2003:1 2. D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö 3. Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessa tavanomaisissa toimistotyöympäristöissä LIITTEET Analyysivastaukset (mikrobit)t OT; , OT; , NK; , OT; Analyysivastaus (kuidut) OT; Tutkimusraportit (PAH) 1048/PAH; , 1358/PAH; , Tutkimusraportti (asbesti) 1602/ASB; Analyysivastaus (FLEC) tilaus ; Analyysivastaus (TVOC) tilaus ; Olosuhdeseurantaa Painesuhdeseurantaa Kosteusmittauspohjat17 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (17/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (17/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (17/55) (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Tutkimuskohde: Hiskinmäen koulu, Äänekoski Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on viljelty ja analysoitu materiaalinäytteen suoraviljelyn (MAT) menetelmäohjeen mukaisesti. Menetelmä on sisäinen menetelmä, joka perustuu Työterveyslaitoksen suoraviljelymenetelmään (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaassa 2009 ja Asumisterveysohjeessa 2003 suositeltuja kasvatusalustoja: 2% 2 mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa 25 C:ssa 7 vrk:tta v (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. 2 TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas ( / ) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus () vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus ( ) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki18 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (18/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (18/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (18/55) (4) Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Muut Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -,,, -, - * -, -, - * *, * vahva viite vauriosta,, * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Materiaalinäytteidenn näytteenottopaikat, materiaalii ja mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 2. Tuloksett on esitetty suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 1. Tila 032 (pukuhuone), alapohja / EPS-eriste Penicillium Penicillium Aktinobakteerit (1) ei viitettä steriilit Aspergillus versicolor* (1) - vauriosta Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 2. Tila 032 (pukuhuone), maanvastainen seinä / mineraalivilla a, kivivilla Penicillium Penicillium Aktinobakteerit* (3) viittaa vaurioon Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 3. Tila 033 (pesuhuone), alapohja / EPS-eriste Penicillium Penicillium Aktinobakteerit (1) ei viitettä steriilit Aspergillus versicolor* (1) - vauriosta Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki19 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (19/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (19/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (19/55) (4) Näyte 4. Tila 105 (nyk. musiikki), ulkoseinä / mineraalivilla, kivivilla Penicillium Penicillium Aktinobakteerit* ( 14) viittaa Aspergillus versicolor* (4) vaurioon Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 5. Tila 112 (nyk. kotitalous) ), ulkoseinä / mineraalivilla, kivivilla Penicillium Aspergillus ustus o Penicillium (1) Aktinobakteerit* (2) heikko viite vauriosta Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 6. Tila 112 (nyk. kuvaamataito), välipohja / lastuvilla Penicillium Penicillium Aktinobakteerit* (5) heikko viite - vauriosta Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 7. Tila 131 (juhlasali), ulkoseinä / mineraalivilla, kivivilla Penicillium Aktinobakteerit - ei viitettä - vauriosta Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä - Näyte 8. Tila 131 (juhlasali), alapohja / mineraalivilla, kivivilla Penicillium Penicillium Aktinobakteerit* (1) ei viitettä vauriosta Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 9. Tila 204 (ompelutila), ulkoseinä / mineraalivilla, kivivilla Penicillium Aspergillus Eurotium* Aktinobakteerit* (1) ( 63) vahva viite - vauriosta Penicillium Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 10. Tila 207 (kuvaamataito), ulkoseinä / mineraalivilla, kivivillaa Aktinobakteerit* (2) ei viitettä vauriosta Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä - = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki20 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (20/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (20/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (20/55) (4) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki21 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (21/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (21/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (21/55) (6) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Tutkimuskohde: Hiskinmäen koulu, Äänekoski Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn & Hannu Kautola Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on viljelty ja analysoitu materiaalinäytteen suoraviljelyn (MAT) menetelmäohjeen mukaisesti. Menetelmä on sisäinen menetelmä, joka perustuu Työterveyslaitoksen suoraviljelymenetelmään (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaassa 2009 ja Asumisterveysohjeessa 2003 suositeltuja kasvatusalustoja: 2% 2 mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa 25 C:ssa 7 vrk:tta v (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. 2 TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas ( / ) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus () vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus ( ) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki22 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (22/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (22/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (22/55) (6) Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Muut Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -,,, -, - * -, -, - * *, * vahva viite vauriosta,, * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Materiaalinäytteidenn näytteenottopaikat, materiaalii ja mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 2. Tuloksett on esitetty suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 1. Tila 1013, rehtorin huone, ulkoseinä / mineraalivilla Cladosporium Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Näyte 2. Tila 1013, rehtorin huone, alapohja / EPSS Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä Näyte 3. Yläsiipi, käytävä, putkikanaali, eriste / pahvi Penicillium Penicillium Aspergillus ustus o (1) steriilit Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Aktinobakteerit Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä - ei viitettä vauriostav - ei viitettä vauriostav (1) ei viitettä vauriostav Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki23 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (23/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (23/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (23/55) (6) Näyte 4. Yläsiipi, käytävä, putkikanaali, eriste / mineraalivilla Aktinobakteerit* Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä Näyte 5. Tila 1049, ruotsi 1, alapohja,, keskilattia / mineraalivilla, rakennuspaperi Cladosporium Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 6. Tila 1049, ruotsi 1, alapohja,, seinän varsii / mineraalivilla Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä Näyte 7. Tila 1049, ruotsi 1, ulkoseinä / mineraalivilla Aktinobakteerit* Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä Näyte 8. Tila 1052, uskonto, alapohja, käytävän varsi / mineraalivilla, rakennuspaperi Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä Näyte 9. Tila 1052, uskonto, ulkoseinä / mineraalivilla Penicillium Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 10. Tila 1055, oppilaskunta, ulkoseinä / mineraalivilla steriilit Penicillium Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 11. Välisiipi, käytävän keskikohta, ulkoseinä / mineraalivilla Aspergillus ustus o Aspergillus versicolor* Penicillium Sieni-itiöt yhteensä (1) Penicillium (7) Aspergillus versicolor* Sieni-itiöt yhteensä (3) Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä Näyte 12. Välisiipi, käytävän loppupää, ulkoseinä / mineraalivilla Aspergillus versicolor* steriilit Sieni-itiöt yhteensä (13) Aspergillus versicolor* Sieni-itiöt yhteensä (9) Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä (2) ei viitettä - vauriostav - ei viitettä vauriostav - ei viitettä vauriostav (1) ei viitettä vauriostav - ei viitettä vauriostav - ei viitettä vauriostav - ei viitettä vauriostav (80) vahva v viite v vauriostav (3) viittaa v vaurioon v Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki24 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (24/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (24/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (24/55) (6) Näyte 13. Tila 1061, maantieto/biologia 1, alapohjaa / mineraalivilla steriilit Aspergillus penicillioides* (2) Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 14. Tila 1061, maantieto/biologia 1, ulkoseinä / mineraalivilla Penicillium Penicillium Aktinobakteerit* Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 15. Tila 1040, matematiikka 1, alapohja / mineraalivilla Aspergillus versicolor* (11) Aspergillus versicolor* (19) Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 16. Tila 1040, matematiikka 1, ulkoseinä / Engyodontium* Aspergillus versicolor* Penicillium Sieni-itiöt yhteensä (78) Penicillium 3 Aspergillus versicolor* 17 Engyodontium* 98 Sieni-itiöt yhteensä (8) ( (110) Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä Näyte 17. Tila 1067, fysiikka/kemia 1, alapohja / mineraalivilla Aspergillus versicolor* (1) Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 18. Tila 1067, fysiikka/kemia 1, ulkoseinä / mineraalivillaa Penicillium Aspergillus fumigatus* Sieni-itiöt yhteensä Penicillium (1) Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä Näyte 19. Alasiipi, käytävän loppupää, alapohja / mineraalivillaa Penicillium Penicillium Aktinobakteerit* Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 20. Alasiipi, käytävän loppupää, ulkoseinä / mineraalivilla Penicillium Penicillium Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä - ei viitettä vauriostav vahva v viite v vauriostav - viittaa v vaurioon v (2) vahva v viite v vauriostav - ei viitettä vauriostav (11) heikko - viite v vauriostav (195) vahva v viite v vauriostav - ei viitettä vauriostav Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki25 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (25/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (25/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (25/55) (6) Näyte 21. Alasiipi, kanaalin laudoitusta / puu Penicillium Aspergillus fumigatus* Aspergillus versicolor* Aspergillus ustus o Aspergillus ochraceus* hiivat, vaaleat Sieni-itiöt yhteensä Penicillium (1) Aspergillus ustus o (1) (4) (1) Sieni-itiöt yhteensä (2) Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä Näyte 22. Alasiipi, kanaalin luukku / vaneri Penicillium hiivat, vaaleat Aspergillus fumigatus* Aspergillus ustus o Aspergillus sydowii* Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä Ulocladium* Penicillium (2) Aspergillus versicolor* (1) (1) Sieni-itiöt yhteensä (1) (1) Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä Näyte 23. Tila 1071, fysiikka/kemia 3, alapohja / mineraalivilla Aspergillus versicolor* (5) Aspergillus versicolor* (6) Aktinobakteerit Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 24. Tila 1071, fysiikka/kemia 3, ulkoseinä / mineraalivillaa steriilit steriilit Aktinobakteerit* Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 25. Tila 1071, fysiikka/kemia 3, ulkoseinä, pääty / mineraalivilla Penicillium hiivat, vaaleat Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Sieni-itiöt yhteensä Aktinobakteerit Bakteerit yhteensä - = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä (14) viittaa v vaurioon v (3) heikko viite v vauriostav - heikko viite v vauriostav (1) ei viitettä vauriostav - ei viitettä vauriostav Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki26 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (26/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (26/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto n:o O OT, materiaalinäyte liite nro 1 (26/55) (6) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki27 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (27/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (27/55) AnalyysKaupunginvaltuusto ivastaus n:o NK, materiaalinäyte liite nro 1 (27/55) (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Tutkimuskohde: Hiskinmäen koulu, Äänekoski Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn & Hannu Kautola Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on viljelty ja analysoitu materiaalinäytteen suoraviljelyn (MAT) menetelmäohjeen mukaisesti. Menetelmä on sisäinen menetelmä, joka perustuu Työterveyslaitoksen suoraviljelymenetelmään (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaassa 2009 ja Asumisterveysohjeessa 2003 suositeltuja kasvatusalustoja: 2% 2 mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa 25 C:ssa 100 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. 2 TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas ( / ) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus () vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus ( ) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki28 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (28/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (28/55) AnalyysKaupunginvaltuusto ivastaus n:o NK, materiaalinäyte liite nro 1 (28/55) (3) Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Muut Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -,,, -, - * -, -, - * *, * vahva viite vauriosta,, * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Materiaalinäytteidenn näytteenottopaikat, materiaalii ja mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 2. Tuloksett on esitetty suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 1. Tila 1055, oppilaskunta, alapohja / mineraalivilla steriilit DG-18 agar Aspergillus penicillioides* steriilitt ( 6) Aktinobakteerit* (2) heikko viite vauriosta Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiönaisten yhteensä Bakteerit yhteensä pukuhuoneen alaslaskettu katto / kipsilevyn kartonkia Näyte 2. Liikuntatalo, Stachybotrys* Aspergilluss DG-18 agar x Penicillium x Stachybotrys* Aspergillus Aktinobakteerit x x - vahva viite vauriosta Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä - = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä x = pesäkkeitää ei kyetty erottelemaan toisistaan laskentaa varten runsaan kasvun vuoksi Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki29 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (29/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (29/55) AnalyysKaupunginvaltuusto ivastaus n:o NK, materiaalinäyte liite nro 1 (29/55) (3) Niina Kemppainen laboratorioanalyytikko, AMK Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki30 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (30/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (30/55) Analyysivast Kaupunginvaltuusto taus n:o OT, pintasivelyn näyte liite nro pölys 1 (30/55) stä (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Tutkimuskohde: Hiskinmäen koulu, Äänekoski Näytteenottaja: Jaakko Pöntiö Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA ANALYSOINTI Pintanäytteet on otettu tutkittavalta pinnalta (näytealue 10x100 cm) pinnalle laskeutuneesta pölykertymästä (14 vrk:n pölykertymä) steriiliin laimennosveteen kostutetulla pumpulipuikolla ja siirrostettu suoraan 2% mallasagarille (sienet), DG18-agarille (sienet)( ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) agarille (bakteerit, sädesienet). Laboratoriossa näytteet on analysoitu pintasivelynäytteenn (PINTA) menetelmäohjeen mukaisesti. Menetelmä on laboratorion sisäinen menetelmä. Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa 25 C:ssa 7 vrk:tta v (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit) (Asumisterveysopas 2009, Asumisterveysohje 2003).Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. 2 TULOSTEN TULKINTA Suoraan kasvatusalustoille viljeltyjen pintanäytteiden tuloksiaa tulkitaan taulukon 1 mukaisesti. Laboratorio tulkitsee tulokset vain, mikäli näytteet on otettuu 100 cm 2 alueelta talvella noin 14 vrk:n pölylaskeumasta. Taulukko 1. Pölykertymästä kerättyjen pintanäytteiden tulosten tulkinta. Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus sienet mikrobitt Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei poikkeavaa viittaa heikosti epätavanomaiseen mikrobilähteeseen viittaa epätavanomaiseen mikrobilähteeseen -, - *, -, -,, - * *, * * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki31 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (31/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (31/55) Analyysivast Kaupunginvaltuusto taus n:o OT, pintasivelyn näyte liite nro pölys 1 (31/55) stä (3) 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Pintanäytteiden näytteenottopaikat ja tulokset on esitetty taulukossa 2. määrät on esitetty suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: Mikrobit ja niiden - = ei mikrobikasvuaa = niukasti mikrobeja (1-20 pesäkettä/alusta) = kohtalaisesti mikrobeja (21-50 pesäkettä) = runsaasti mikrobeja ( pesäkettä) = erittäin runsaasti mikrobeja (> 200 pesäkettä) Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Pintasivelynäytteiden näytteenottopaikat, mikrobipitoisuudet ja mikrobilajisto. Näyte 1. Luokka 204, kaapin päältä lasitasolta THG agar hiivat, tummat Aktinobakteerit - ei poikkeavaa Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä Näyte 2. Luokka 108, kotitalous, kaapin päältä lasitasolta steriilit hiivat, vaaleat steriilit THG agar Aktinobakteerit - ei poikkeavaa Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Näyte 3. Luokka 207, kaapin päältä Engyodontium* (1) THG agar Aktinobakteerit - ei poikkeavaa Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä Näyte 4. Luokka 105, kaapin päältä Aspergillus sydowii* * THG agar (1) Aktinobakteerit - ei poikkeavaa Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi - = ei kasvua steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki32 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (32/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (32/55) Analyysivast Kaupunginvaltuusto taus n:o OT, pintasivelyn näyte liite nro pölys 1 (32/55) stä (3) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset k jaa mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Helsinki. Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki33 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (33/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (33/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto s n:o OT, kuitunäyte liite nro 1 (33/55) 1 (2) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Tutkimuskohde: Hiskinmäen koulu, Äänekoski Näytteenottaja: Hannu Kautola Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Näytteet otettiin suoraan pinnoilta geeliteipille. Laboratorio ossa näytteistä on analysoitu mineraalikuidut (pituudeltaan > 20 µm olevat lasikuidut sekä lasi- ja kivivillakuidut) valomikroskoopilla. Kuidut on analysoitu teipin koko pinta-alaltap a (14 cm 2 ) 100 x suurennoksella. Erityyppisiä mineraaliku uituja ei kyetä valomikroskooppisesti erottelemaan toisistaan. Näytteenottokohdat on esitetty kappaleessa 2 taulukossa 1. 2 VERTAILU VIITEARVOIHIN Geeliteippinäytteiden näytteenottokohdat ja tulokset ( kuitupitoisuus) on ilmoitettu taulukossa 1 yksikössä kpl/cm 2. Analyysin alin ilmoitettava pitoisuus p on 0,1 kpl/cm 2. Mikälii kuitupitoisuus ylittäää pitoisuuden 100 kpl/cm 2, tulos ilmoitetaan > 100 kpl/cm 2. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallisia ohjearvoja.. Schneiderin (2000) mukaan synteettiset epäorgaaniset kuidut eivätt todennäköisesti aiheuta ongelmaa, jos kuitujen lukumäärää säännöllisesti siivotuilla pinnoilla on alle 0,2 kpl/cm 2 jaa harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kpl/ /cm 2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla s pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm 2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä (Schneider 2000). Tieteellisissä tutkimuksissa on esitetty kahden viikon pölylaskeumassaa esiintyvien kuitujen ohjearvoksi huonepinnoille 0,2 kpl/cm 2 (Kovanen ym. 2006, Salonen S 2009). ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylä Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki34 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (34/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (34/55) Analyysivastaus Kaupunginvaltuusto s n:o OT, kuitunäyte liite nro 1 (34/55) 2 (2) Taulukko 1. Näytteenottokohdat ja mineraalikuitujen pitoisuus geeliteippinäytteissä. Näytteenottopaikka 1. Tila 105, musiikki 2. Tila 108, kuvaamataito 3. Tila 204, tekstiilityö 4. Tila 207, kuvaamataito Kuitupitoisuus, kpl/cm 0,1 < 0,1 0,1 0,1 Pölykertymä, vrkk <0,1 = alle määritysrajan, mineraalikuituja ei esiintynyt Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Kirjallisuusviitteet: Kovanen, K., Heimonen, I., Laamanen, J., Riala, R., Harju, R., Tuovila, H., Kämppi, R., Säntti, J., Tuomi, T., Salo, S-P., Voutilainen, R. & Tossavainen, A. (2006) VTT, Espoo. 577 s. liitteett 6 s. VTT Tiedotteita - Research Notes: Salonen, H. (2009) Indoor Air Contaminants in and Work Research Reports. Office Buildings. Työterveyslaitoksen julkaisusarja: Peoplee Schneider, York 2000, T. (2000) Synthetic vitreous Fibres. Teoksessa: Indoor Air Quality Q Handbook, McGraw-Hill, New chapter 39. Tämän analyysivastauksen osittainen kopiointi ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylä Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki35 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (35/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (35/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (35/55) PAH-ANALYYSI Tilaaja: Iss Proko/ Jarmo Minkkinen Tilaus-/ toimituspäivä: (tilaus) Kohde/ projektinumero: Hiskinmäen koulu Menetelmät: Koe suoritettiin tilaajan toimittamista näytteistä. Menetelmän mittausepävarmuus 24 %. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO Menetelmän määritysraja 2,0 mg/kg. TULOKSET: Näyte 1. bitumi, maanvastainen seinä, pukuhuone Näyte 2. bitumi, alapohja, pukuhuone Näyte 3. bitumi, maanvastainen seinä, puutyöluokka Yhdiste: mg/kg mg/kg mg/kg Naftaleeni <2,0 <2,0 <2,0 Asenaftaleeni <2,0 <2,0 <2,0 Asenafteeni 2,0 <2,0 <2,0 Fluoreeni 2,1 <2,0 <2,0 Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso(a)antraseeni Kryseeni Bentso(b)fluoranteeni 13 7,2 100 Bentso(k)fluoranteeni 4,9 6,1 39 Bentso(a)pyreeni 5,3 2,5 57 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 5 <2,0 37 Dibentso(a,h)antraseeni 2,7 <2,0 14 Bentso(ghi)peryleeni 5,2 2,3 42 PAH-yht.* * Ongelmajätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu.36 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (36/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (36/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (36/55) TULOKSET: Näyte 4. bitumi, alapohja, puutyöluokka Näyte 5. bitumi, maanvastainen seinä, maapohjahalli Näyte 6. kumibitumi, alapohja, maapohjahalli Yhdiste: mg/kg mg/kg mg/kg Naftaleeni <2,0 <2,0 <2,0 Asenaftaleeni 4,9 <2,0 <2,0 Asenafteeni <2,0 <2,0 <2,0 Fluoreeni <2,0 <2,0 <2,0 Fenantreeni Antraseeni <2,0 10 4,4 Fluoranteeni 28 5,6 16 Pyreeni 11 3,5 10 Bentso(a)antraseeni 1,7 1,8 3,4 Kryseeni 7,2 12 4,3 Bentso(b)fluoranteeni 7 6,5 5,9 Bentso(k)fluoranteeni 1,4 5,3 <2,0 Bentso(a)pyreeni 2,5 2,7 <2,0 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni <2,0 <2,0 <2,0 Dibentso(a,h)antraseeni <2,0 <2,0 <2,0 Bentso(ghi)peryleeni 2,1 4,0 <2,0 PAH-yht.* * Ongelmajätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Näytteitä 1, 2 ja 3 vastaavien materiaalin purku tulee suorittaa PAH työnä RATU-kortissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä ongelmajätteenä. Näytteet 4 ja 5 sisältävät kivihiilipikeä (bentso(a)pyreeni). Kivihiilipitoisten materiaalien poisto suositellaan suoritettavaksi asbestityön vaatimusten mukaisesti. Näytettä 6 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta poistaa ja hävittää normaalisti. Jussi Myllykangas tutkija, FM37 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (37/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (37/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (37/55) PAH-ANALYYSI Tilaaja: ISS Proko Oy/ Jarmo Minkkinen Tilaus-/ toimituspäivä: (tilaus) Kohde/ projektinumero: Hiskinmäen koulu Menetelmät: Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO Menetelmän määritysraja 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. TULOKSET: 1. Putkieristeen suojapaperia, putkikanaali, yläsiipi 5. Putkieristeen suojapaperia, putkikanaali, alasiipi 7. mustaa liimaa, tila 1068 fysiikka/kemia varasto Yhdiste: mg/kg mg/kg mg/kg Naftaleeni <2,0 <2,0 <2,0 Asenaftaleeni <2,0 <2,0 <2,0 Asenafteeni <2,0 <2,0 <2,0 Fluoreeni <2,0 <2,0 <2,0 Fenantreeni <2,0 <2,0 <2,0 Antraseeni <2,0 <2,0 <2,0 Fluoranteeni <2,0 <2,0 <2,0 Pyreeni <2,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)antraseeni <2,0 <2,0 <2,0 Kryseeni <2,0 <2,0 <2,0 Bentso(b)fluoranteeni <2,0 <2,0 <2,0 Bentso(k)fluoranteeni <2,0 <2,0 <2,0 Bentso(a)pyreeni <2,0 <2,0 <2,0 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni <2,0 <2,0 <2,0 Dibentso(a,h)antraseeni <2,0 <2,0 <2,0 Bentso(ghi)peryleeni <2,0 <2,0 <2,0 PAH-yht.* <2,0 <2,0 <2,0 * Menetelmän mittausepävarmuus 24 %. Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. Näytteitä vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta poistaa ja hävittää normaalisti. Jussi Myllykangas tutkija, FM puh38 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (38/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (38/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (38/55) ASBESTIANALYYSI Tilaaja: ISS Proko Oy, Jarmo Minkkinen Tilaus-/ toimituspäivä: (tilaus) Kohde/ projektinumero: Hiskinmäen koulu Menetelmät: Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200 POL ja/ tai alkuaineanalyysillä käyttäen elektronimikroskooppia Leo 912 sekä alkuaineanalysaattoria (EDS) Oxford Instruments X-Max. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. TULOKSET: Näyte Tila/ materiaali: Menetelmä Asbestipitoisuus: tunnus: VM/EM* 1. Linoleumimatto, opetusvälinevarasto EM Ei sisällä asbestia. 2. Seinämateriaalit, poikien WC, yläsiipi VM Ei sisällä asbestia. 3. Lattiamateriaalit, poikien WC, yläsiipi VM Ei sisällä asbestia. 4. Muovilaatta, tasoite, musta liima, keskisiipi EM Sisältää asbestia, krysotiili. 5. Seinämateriaalit, poikien WC, alasiipi VM Ei sisällä asbestia. 6. Lattiamateriaalit, poikien WC, alasiipi VM Ei sisällä asbestia. 7. Muovimatto, musta, liima, tasoite, fysiikka varasto VM Sisältää asbestia, krysotiili. *VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi Jussi Myllykangas tutkija, FM puh39 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (39/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (39/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (39/55)40 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (40/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (40/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (40/55)41 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (41/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (41/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (41/55)42 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (42/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (42/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (42/55) 1 (3) ANALYYSIVASTAUS Tilaus: ISS Proko Oy Jyväskylä Jarmo Minkkinen PL 590 (Palokankaantie 18) JYVÄSKYLÄ VOC-analyysi materiaalinäytteestä Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla Tulopvm.: Käsittelijä(t): Katri Härkönen, Jenni Mäntykenttä Analysointimenetelmä Näytteiden emissiot tutkittiin mikrokammiolaitteella Micro-Chamber/Thermal Extractor, µcte. Materiaalinäytettä punnittiin kammioon, jonka kautta johdettiin puhdasta ilmaa Tenax-putkeen. Tenax-putkeen adsorboituneet emissiotuotteet analysoitiin kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NIST-massaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksadekaanin väliseltä alueelta, kyseiset aineet mukaanlukien. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Tulokset on ilmoitettu pitoisuutena näytegrammaa kohti (µg/m³g). Tällä menetelmällä tehty materiaalianalyysi ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo ainoastaan mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu käytetyissä koeolosuhteissa. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,43 TYÖTERVEYSLAITOS Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (43/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (43/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (43/55) 2 (3) ANALYYSIVASTAUS Tilaus: CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: Tila 1069 Mittauskohde: Fysiikka/kemia varasto, P. 5,09 g Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 4,14 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö ALIFAATTISET HIILIVEDYT 2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani 1 µg/m³g HIILIVETYSEOKSET Hiilivetyseos** 1) 30 µg/m³g TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 19 µg/m³g Longisykleeni** 10 µg/m³g YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 2 µg/m³g 2-Etyyli-1-heksanoli 56 µg/m³g FENOLIT 2,6-Di-tert-butyyli-4-metyylifenoli eli BHT** 5 µg/m³g ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 30 µg/m³g 2-Butoksietanoli 1 µg/m³g KETONIT 3-Heptanoni** 7 µg/m³g TYPPIYHDISTEET 1-Metyyli-2-pyrrolidoni 27 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 210 µg/m³g 1) Kiehumispiste noin C, sisältää alifaattisia, alisyklisiä ja aromaattisia hiilivetyjä. Tulosten tarkastelu Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. Tulokset on annettu yksikössä µg/m³ haihtuneena grammaa kohti materiaalia (µg/m³g). Omien tutkimuksiemme mukaan tällä menetelmällä analysoitujen vanhojen, vaurioitumattomien pintamateriaalien päästöt (TVOC) ovat olleet alle 70 µg/m³g. Rajaa ei voi sellaisenaan käyttää linoleumille, sillä vaurioitumattomienkin linoleumipinnoitteiden päästöt ovat olleet tätä suurempia. Tällä menetelmällä tehdyt näytteet eivät vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä eikä materiaalien päästöluokitusta (M-luokat). Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,44 TYÖTERVEYSLAITOS Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (44/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (44/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (44/55) 3 (3) ANALYYSIVASTAUS Tilaus: Työterveyslaitos Asiakasratkaisut on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, SFS-EN ISO/IEC Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittämispalvelut Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Katri Härkönen laboratorioanalyytikko Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,45 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (45/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (45/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (45/55) Kuva 1. Tilan 105 lämpötila ja kosteus seurantajaksolla. Minimum Reading 21.8 C, 13.1 %RH. Maximum Reading 26.2 C, 87.9 %RH. Average Reading 23.4 C, 30.1 %RH. Kuva 2. Tilan 105 hiilidioksidipitoisuus tarkastelujaksolla. Minimum Reading 408 ppm CO2. Maximum Reading 902 ppm CO2.46 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (46/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (46/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (46/55) Kuva 3. Tilan 207 lämpötila ja kosteus tarkastelujaksolla. Minimum Reading 21.2 C, 11.1 %RH. Maximum Reading 26.4 C, 48.5 %RH. Average Reading 22.8 C, 27.9 %RH. Kuva 4. Tilan 207 hiilidioksidipitoisuus tarkastelujaksolla. Minimum Reading 392 ppm. Maximum Reading 863 ppm.47 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (47/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (47/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (47/55) Kuva 5. Tilan 1040 lämpötila ja suhteellinen kosteus tarkastelujaksolla. Minimum Reading 19.1 C/ 21.0 %RH. Maximum Reading 23.9 C/ 88.5 %RH. Average Reading 21.7 C/ 33.8 %RH. Kuva 6. Tilan 1040 hiilidioksidipitoisuus tarkastelujaksolla. Minimum Reading 384 ppm. Maximum Reading 949 ppm.48 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (48/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (48/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (48/55) Kuva 7. Tilan 1050 lämpötila ja suhteellinen kosteus tarkastelujaksolla. Minimum Reading 18.3 C/ 24.4 %RH. Maximum Reading 24.3 C/ 67.8 %RH. Average Reading 20.0 C/ 37.3 %RH. Kuva 8. Tilan 1050 hiilidioksidipitoisuus tarkastelujaksolla. Minimum Reading 463 ppm CO2. Maximum Reading 1075 ppm CO2.49 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (49/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (49/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (49/55) Kuva 9. Tilan 1061lämpötila ja suhteellinen kosteus tarkastelujakson aikana. Minimum Reading 19.4 C/ 22.0 %RH. Maximum Reading 23.2 C/ 63.8 %RH. Average Reading 21.6 C/ 33.6 %RH. Kuva 10. Tilan 1061 hiilidioksidipitoisuus tarkastelujaksolla. Minimum Reading 431 ppm CO2. Maximum Reading 1176 ppm CO2.50 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (50/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (50/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (50/55) Kuva 1. Tilan 105 paine-ero ulkovaipan yli. Tila on päivällä lievästi ylipaineinen 0 3 Pa ja yöaikaan alipaineinen -2-4 Pa. Kuva 2. Tilan 207 paine-ero ulkovaipan yli. Tila on käytännössä ylipaineinen ulkoilmaan nähden koko ajan 0 5 Pa.51 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (51/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (51/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (51/55) Kuva 3. Kampakoulun luokan 1061 paine-ero ulkoilmaan nähden. Luokka on voimakkaasti (25-30 Pa) ylipaineinen.52 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (54/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (54/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (54/55)53 Kaupunginhallitus oheismater. asianro 3 (55/55) Kaupunginhallitus liite nro 11 (55/55) Kaupunginvaltuusto liite nro 1 (55/55) ap 95,9% 18,0 ast. seinä 92,9% 18,5 ast. ap 94,2% 18,7 ast. seinä 96,3% 19,0 ast. seinä 90,6% 19,5 ast. ap 82,9% 19,4 ast. Näytä lisää
Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS Lisätiedot Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011
VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(7) 19.03.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Variston koulu Varistontie 1 01660 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri Lisätiedot Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594
1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka. Lisätiedot Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711 Lisätiedot i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..
Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011 Lisätiedot PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä
PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä 15.5.2011 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) 15.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa
RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy 5.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa YLÄPOHJAN MIKROBIVAURIOITUMISEN Lisätiedot ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu
Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43: Lisätiedot ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ
Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä Lisätiedot KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013
KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa
OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4 Lisätiedot Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos
Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti
21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar Lisätiedot PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI
PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3 Lisätiedot NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon
RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS
Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016
Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724 Lisätiedot VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013
Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta, Lisätiedot RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS
HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013
RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri Lisätiedot TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely
TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10, Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu
SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE Lisätiedot LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO
Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN Lisätiedot Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes
Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi Lisätiedot TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute Lisätiedot Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun
TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL Lisätiedot Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven Lisätiedot HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti
VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (8) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan koulu, vanharakennus (isorakennus) ja uusirakennus (pienirakennus) Koulutie 8 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 Lisätiedot Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi
Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI
SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 16 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt Lisätiedot Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo
Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Pohjanmaan syyttäjävirasto Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (16) Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot > 15 µg/ m 3 kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin 1. kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin
TYÖTERVEYSLAITOKSEN KÄYTTÄMIÄ VIITEARVOJA SISÄYMPÄRISTÖN ONGELMIEN TUNNISTAMISESSA PUHTAISSA TOIMISTOTYÖYMPÄRISTÖISSÄ päivitetty 7.7.2011 HUOM. SISÄYMPÄRISTÖÄ TULEE AINATARKASTELLA KOKONAISUUTENA: SISÄYMPÄRISTÖKRITEEREITÄ, Lisätiedot Raportti Työnumero: 051421400493
Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm: Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa
RAPORTTI 1 (6) ISS Proko Oy 20.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN Lisätiedot Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija
Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä, Lisätiedot PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS
PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla Lisätiedot SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat Lisätiedot LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN
SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2 Lisätiedot TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010
TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA
TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU
SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8) Lisätiedot Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo
Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Lisätiedot SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014
Rakenteiden kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Korjaus- ja rakennesuunnittelu SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS Rödskogs skola www.suunnittelutoimisto-alinikula.f info@suunnittelutoimisto-alinikula.f Lisätiedot 13.3.2015 SISÄILMATUTKIMUS RAPORTTI
RAPORTTI JOKELAN PÄIVÄKOTI 05400 JOKELA JOKELA 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimusselosteen laatija... 3 1.3 Toimeksiannon yleistiedot... 3 1.4 Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa
RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN Lisätiedot 90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko pitoisuustason (aineisto Etelä-Suomesta)
1/8 TYÖTERVEYSLAITOKSEN KÄYTTÄMIÄ VIITEARVOJA SISÄYMPÄRISTÖN ONGELMIEN TUNNISTAMISESSA TOIMISTOTYÖYMPÄRISTÖISSÄ päivitetty 18.3.2014 HUOM. SISÄYMPÄRISTÖÄ TULEE AINA TARKASTELLA KOKONAISUUTENA: SISÄYMPÄRISTÖKRITEEREITÄ, Lisätiedot MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko
MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija, Lisätiedot Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki
20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie Lisätiedot KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS
S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko Lisätiedot ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS
S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA: Lisätiedot SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy
SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista Lisätiedot Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET
Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Lisätiedot MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI
1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos... Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9
Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi Lisätiedot PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku)
1 PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku) SELVITYS KIINTEISTÖSSÄ SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA JA TARVITTAVISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 7.9.2015 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu Talvitie 10, 20610 Turku Lisätiedot Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.
Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUKSET, VAIHE 2 VANTAANKOSKEN YLÄASTE ISONTAMMENTIE 15, VANTAA
SISÄILMATUTKIMUKSET, VAIHE 2 VANTAANKOSKEN YLÄASTE ISONTAMMENTIE 15, VANTAA Sivu 1 / 15 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Päähavainnot kohteessa... 3 4. Mikrobitutkimukset... Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 18.6.2010. Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 11 01300 VANTAA
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 )
KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) Sosiaali ja terveyslautakunta ympäristöjaosto 04.04.2012 Kittilän kunnan koulut ja päiväkodit yhteiskortti Valtatie 15 99100 Kittilä T A R K A S T U S P Ö Y T Ä K I R Lisätiedot KATTORAKENTEIDEN TUTKIMINEN LIITTYEN SISÄILMAONGELMIIN
Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. 302701 Länsimäen koulu LAUSUNTO 4.2.2011 1 (5) LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO Pallastunturintie 27 Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET
LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston Lisätiedot Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015
As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus Lisätiedot Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 12.9.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA252MYLLYMÄENK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 15 01300 VANTAA
N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus Lisätiedot SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A
SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset. Lisätiedot Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?
Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Ylitarkastaja Pertti Metiäinen Valvira 15.10.2010 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveystutkimukset Akateemiset tutkimukset perustutkimukset Lisätiedot Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015
Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8703 / 26.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (12) Sisällysluettelo: Lisätiedot Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus
Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari Lisätiedot KUNTOTUTKIMUS 10.3.2013 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU
1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU KUNTOTUTKIMUS 2 (13) TIIVISTELMÄ Liminganlahden koulu on tiili/betonirakenteinen ja maanvaraisella alapohjalla Lisätiedot Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta
Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon Lisätiedot Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013
Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon Lisätiedot Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin Lisätiedot PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)
1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan Lisätiedot HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos
HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE Lisätiedot Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa
Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Lisätiedot Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus
Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1 Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA
SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA Sivu 1 / 12 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN ALA-ASTE 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Päähavainnot Lisätiedot Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1
Mikrobimenetelmät Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne Lisätiedot SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti
Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 2 SISÄILMAMITTAUS 2. NÄYTTEENOTTO, TULOKSET JA TULOSTEN Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute