Source: http://docplayer.it/13460876-Valutazione-del-rischio-da-fulmine-cliente-secomind-s-r-l-stazione-di-servizio-carburanti-via-collegamento-rubattino-cassanese-segrate-mi.html
Timestamp: 2018-11-17 07:35:42+00:00
Document Index: 87872074

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'art. 29', 'art. 84', 'art. 2', 'art. 4']

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINE. Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI) - PDF
Download "VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINE. Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI)"
1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINE Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI) Committente PROTEKNO S.r.l. Via Pavia n.10 MUGGIO (MB) Milano, 12 giugno 2014 Soelco snc di Niero Adis & C Milano Via L. Bissolati, 4/6 Tel. (Fax): 02/ P.IVA
2 Soelco snc Milano Tel. (Fax): 02/ di Niero Adis & C. Via L. Bissolati, 4/6 P.IVA INDICE 1. CONTENUTO DELLA RELAZIONE NORMATIVE DI RIFERIMENTO 3 2. FABBRICATO GESTORE INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE DATI INIZIALI CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ESTERNE VALUTAZIONE DEI RISCHI SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE CONCLUSIONI APPENDICI 7 3. PENSILINA INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA METALLICA E AMBIENTALI VALORI DI RISCHIO CONCLUSIONI 11 2 di /VR/14
3 1. CONTENUTO DELLA RELAZIONE La presente relazione contiene: - La relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine; - Il progetto di massima delle misure di protezione da adottare ove necessario. 1.1 NORMATIVE DI RIFERIMENTO Questa relazione è stata elaborata con riferimento alle seguenti norme CEI: - CEI EN : "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali" Febbraio 2013; - CEI EN : "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" Febbraio 2013; - CEI EN : "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone" Febbraio 2013; - CEI EN : "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture" Febbraio 2013; - CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei comuni d Italia, in ordine alfabetico Maggio 1999; 3 di /VR/14
4 2. FABBRICATO GESTORE 2.1 INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE L individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell area di raccolta. La struttura che si vuole proteggere è il fabbricato gestore che risulta fisicamente separato da altre costruzioni. Pertanto, ai sensi dell art. A.2.2 della Norma CEI EN , le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle del fabbricato stesso. 2.2 DATI INIZIALI DENSITA ANNUA DEI FULMINI A TERRA Come rilevabile dalla Norma CEI 81-3, la densità annua dei fulmini a terra per chilometro quadrato nel comune di Segrate (MI) in cui è ubicata la struttura vale: N t = 4 fulmini/km 2 anno DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA Le dimensioni massime del fabbricato gestore sono: A 6,2 m, B 5,6 m, H 4 m, Hmax 4 m La destinazione d uso prevalente della struttura è: commerciale. In relazione anche alla sua destinazione d uso, la struttura può essere soggetta a: - perdita di vite umane In accordo con la Norma CEI EN per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato: - rischio R1 Le valutazione di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente DATI RELATIVI ALLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE Il fabbricato gestore è servito dalle seguenti linee elettriche: - Linea di energia: linea di energia - Linea di segnale: linea telecomunicazioni 4 di /VR/14
5 2.2.4 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ZONE Tenuto conto di: - Compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare; - Eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificatamente) contro i LEMP (impulso elettromagnetico); - I tipi di superficie del suolo all esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l eventuale presenza di persone; - Le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti; sono state definite le seguenti zone: Z1 : Fabbricato gestore Z2 : Area Esterna 2.3 CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ESTERNE L area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come indicato nella Norma CEI EN , art. A.2. L area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte, è stata valutata analiticamente come indicato nella Norma CEI EN , art. A.3. Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella Norma CEI EN , art. A.4 e A.5. 5 di /VR/14
6 2.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI RISCHIO R1: PERDITA DI VITE UMANE Calcolo del rischio R1 I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati: Z1 : Fabbricato gestore RA : 7,70 E-09 RB : 3,08 E-08 RU (elettrico): 2,00 E-08 RV (elettrico): 8,00 E-08 RU (telefono): 2,00 E-09 RV (telefono): 8,00 E-09 Totale : 1,49 E-07 Z2 : Area Esterna RA : 7,70 E-11 Totale : 7,70 E-11 Valore totale del rischio R1 per la struttura: 1,49 E Analisi del rischio R1 Il rischio complessivo R1 = 1,49 E-07 è inferiore a quello tollerato RT = 1 E SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE Poiché il rischio complessivo R1 = 1,49 E-07 è inferiore a quello tollerato RT = 1 E-05, non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo. 2.6 CONCLUSIONI Rischi che non superano il valore tollerabile: R1 Secondo la Norma CEI EN : LA STRUTTURA E PROTETTA CONTRO LE FULMINAZIONI In forza della Legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEI la regola dell arte, si può ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le scariche atmosferiche. 6 di /VR/14
7 2.7 APPENDICI Progettazioni APPENDICE - Caratteristiche della struttura Dimensioni: A (m): 6,2 B (m): 5,6 H (m): 4 Hmax (m): 4 Coefficiente di posizione: isolata (CD = 1) Schermo esterno alla struttura: assente Densità di fulmini a terra (fulmini/km² anno) Nt = APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche Caratteristiche della linea: Linea energia La linea ha caratteristiche uniformi lungo l intero percorso. Tipo di linea: energia - interrata Lunghezza (m) L = 1000 Resistività (ohm x m) = 400 Coefficiente ambientale (CE): urbano Caratteristiche della linea: linea telecomunicazioni La linea ha caratteristiche uniformi lungo l intero percorso. Tipo di linea: segnale - interrata Lunghezza (m) L = 100 Resistività (ohm x m) = 400 Coefficiente ambientale (CE): urbano APPENDICE - Caratteristiche delle zone Caratteristiche della zona: Fabbricato gestore Tipo di zona: interna Tipo di pavimentazione: ceramica (rt = 0,001) Rischio di incendio: ordinario (rf = 0,01) Pericoli particolari: ridotto rischio di panico (h = 2) Protezioni antincendio: nessuna (rp = 1) Schermatura di zona: assente Protezioni contro le tensioni di contatto: nessuna Impianto interno: Impianto elettrico Alimentato dalla linea Linea energia Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01) Tensione di tenuta: 1,5 kv Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) Impianto interno: Impianto telefono Alimentato dalla linea telecomunicazioni Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01) Tensione di tenuta: 1,5 kv Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 7 di /VR/14
8 Valori medi delle perdite per la zona: Fabbricato gestore Rischio 1 Numero di persone nella struttura: 3 Numero totale di persone nella struttura: 3 Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all anno): 2190 Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 2,50E-06 Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 1,00E-05 Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Fabbricato gestore Rischio 1: Ra Rb Ru Rv Caratteristiche della zona: Area esterna Tipo di zona: esterna Tipo di pavimentazione: asfalto (ru = 0,00001) Protezione contro le tensioni di contatto e di passo: nessuna Valori medi delle perdite per la zona: Area esterna Numero di persone nella struttura: 3 Numero totale di persone nella struttura: 3 Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all anno): 2190 Perdite per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = 2,50E-08 Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Area esterna Rischio 1: Ra APPENDICE Frequenza di danno Frequenza di danno tollerabile FT = 0,10 Non è stata considerata la perdita di animali Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura Zona Z1: Interna FS1: 3,08E-03 FS2: 1,40E-04 FS3: 8,80E-03 FS4: 5,20E-01 Totale: 5,32E-01 8 di /VR/14
9 Z2: Esterna FS1: 3,08E-03 FS2: 0,00E+00 FS3: 0,00E+00 FS4: 0,00E+00 Totale: 3,08E APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi Struttura Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 7,70E-04 km² Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 3,93E-01 km² Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 3,08E-03 Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 1,57E Linee elettriche Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee: Linea energia AL = 0, km² AI = 4, km² linea telecomunicazioni AL = 0, km² AI = 0, km² Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee: Linea energia NL = 0, NI = 0, linea telecomunicazioni NL = 0, NI = 0, APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta Zona Z1: Fabbricato gestore PA = 1,00E+00 PB = 1,0 PC (Impianto elettrico) = 1,00E+00 PC (Impianto telefono) = 1,00E+00 PC = 1,00E+00 PM (Impianto elettrico) = 4,44E-05 9 di /VR/14
10 PM (Impianto telefono) = 4,44E-05 PM = 8,89E-05 PU (Impianto elettrico) = 1,00E+00 PV (Impianto elettrico) = 1,00E+00 PW (Impianto elettrico) = 1,00E+00 PZ (Impianto elettrico) = 6,00E-01 PU (Impianto telefono) = 1,00E+00 PV (Impianto telefono) = 1,00E+00 PW (Impianto telefono) = 1,00E+00 PZ (Impianto telefono) = 5,00E-01 Zona Z2: Area esterna PA = 1,00E+00 PB = 1,0 PC = 0,00E+00 PM = 0,00E di /VR/14
11 3. PENSILINA 3.1 INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE L 'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. 3.2 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA METALLICA E AMBIENTALI Lunghezza struttura (m): 37 Larghezza struttura (m): 15 Altezza struttura (m): 6 Tipo di suolo: asfalto Coefficiente di posizione: struttura isolata (CD = 1) Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: nessuna Numero di fulmini all'anno al kilometro quadrato Nt: VALORI DI RISCHIO Componente di rischio relativa alle tensioni di contatto e di passo RA: 1,38E-09 Valore di rischio tollerato dalla norma RT: 1,00E CONCLUSIONI Considerato, con riferimento alla fulminazione diretta della struttura metallica, che: - che la struttura metallica in questione non contiene materiali combustibili, né infiammabili e quindi la componente di rischio relativa ad incendi ed esplosioni è nulla (RB = 0); - che si assume un valore medio del danno per tensioni di contatto e di passo Lt pari a 0,01. Si attesta che la suddetta struttura metallica presenta un rischio relativo al fulmine, valutato ai sensi del DLgs 9/4/08 n. 81, art. 29, in conformità con la norma CEI EN , accettabile e dunque non necessita di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DLgs 9/4/08 n. 81, art. 84. Conseguentemente, non ricorre l'obbligo di denuncia all'asl/arpa e all'inail dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (messa a terra) di cui al DPR 22/10/01 n. 462, art. 2. Infine, non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di far sottoporre a verifica periodica i dispositivi in questione da parte dell'asl/arpa o di un organismo abilitato, secondo le modalità e frequenza di cui all'art. 4 dello stesso decreto. 11 di /VR/14
IE-CSC-XX-04 PROGETTO ESECUTIVO CALCOLO SCARICHE ATMOSFERICHE
IE-CSC-XX-04 PROGETTO ESECUTIVO CALCOLO SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLA MEDIA E.FERMI PALAZZOLO SULL OGLIO- PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE Relazione
SOMMARIO. Committente: Comune di Monopoli - Area Organizzativa III Lavori Pubblici e Manutenzione Monopoli (BA)
SOMMARIO SOMMARIO... 1 1. PREMESSA... 2 2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO... 3 3. ANALISI DEL RISCHIO... 4 4. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE... 6 4.1 - Densità annua di fulmini a terra...