Source: http://www.zub-systems.de/document/DIBt+Auslegungsfragen/06.+Staffel/Staffel+06+%7C+01+%7C+EnEV
Timestamp: 2017-09-19 17:01:58
Document Index: 299634509

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 8', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 9', '§ 3', '§ 3', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 11', '§ 23', '§ 9', '§ 9', '§ 11', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 10', '§ 2', '§ 9', '§ 9', '§ 9']

ZUB Systems » Staffel 06 | 01 | EnEV — Software für EnEV und Energieberatung
ZUB Argos®
Update: ZUB Argos® 2014
ZUB Helena®
ZUB Helena® Ultra
ZUB E-CAD 2
TechCalc® 2.0
TechCalc® 2.0 (English)
Historische Downloads
ZUB Helena® Tutorial
ZUB E-CAD 3D Tutorial
E-CAD <-> EPH: Das Importprotokoll
DIBt Auslegungsfragen
01. Wärmeversorgungsnetzen
01. Flachdacherneuerung
01. Nachweis der Luftdichte bei NWG
01. Definition Erweiterung
01. Anwendung von Vereinfachungen und Erfahrungswerte
01. Anwendung der Verordnung auf Tiefkühlhäuser
01. Individuelle Nutzungen und Nutzungsrandbedingungen für NWG
09. Staffel
01. Berechnungsansatz für teilbeheizte Keller
08. Staffel
01. Auslegung zu § 3 Abs. 2 i.V.m. Anhang 1 Nr. 2 (Berechnung von Fußbodenheizungen nach DIN V 4108-6)
07. Staffel
01. Auslegung zu § 8 Abs. 1 ("Bagatellregelung")
06. Staffel
02. Anmerkung zu den bisher erschienenen Auslegungen
05. Staffel
01. Auslegung zu § 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 2 Nr. 3 und § 3 Abs. 2 (Strahlungsheizungen, niedrige Innentemperaturen)
04. Staffel
01. Auslegung zu § 9 Abs. 3 EnEV
03. Staffel
01. Auslegung zu § 3 Abs. 3 Satz 2 (Nicht-Wohngebäude mit einem Fensterflächenanteil größer 30 % mit Wärmeerzeugern, für die keine Regeln der Technik bestehen)
02. Staffel
01. Staffel
01. Auslegung zu § 3 Abs. 2 Verwendung der genauen Heizzeit im Rechenverfahren
Einführung von Energieausweisen mit der EnEV 2007
Import von Bautechnik-Daten aus EPASS-HELENA 4.8
Alle Termine & Inhalte
...sortiert nach Regionen
Wärmebrücken-Training
ZUB Helena® 2014 - Grundlagen für Einsteiger
Studentenlizenzen*
Startseite » Software » Support » Fachinformationen » DIBt Auslegungsfragen » 06. Staffel
Nach welchen Kriterien ist zu entscheiden, ob ein vor dem 1. Oktober 1978 eingebauter Heizkessel ein Niedertemperatur-Heizkessel oder ein Brennwertkessel im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 3 ist?
Welche Tatbestände sind im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 2 als "Ertüchtigung" anzusehen?
Nach § 9 Abs. 1 sind Heizkessel, die vor dem 1. Oktober 1978, also vor In-Kraft-Treten der Heizungsanlagen-Verordnung, eingebaut oder aufgestellt wurden und die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2006 außer Betrieb zu nehmen. Hiervon ausgenommen sind Heizkessel, die Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie solche Heizkessel, auf die die Richtlinie 92/42/EWG keine Anwendung findet. Für Heizkessel, die nach § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen so ertüchtigt wurden, dass die zulässigen Abgasverlustgrenzwerte eingehalten sind, oder deren Brenner nach dem 1. November 1996 erneuert worden sind, gilt eine verlängerte Frist bis zum 31. Dezember 2008.
Bei Heizkesseln, die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut wurden, ist demzufolge auch festzustellen, ob es sich möglicherweise um Niedertemperatur-Heizkessel oder um Brennwertkessel handelt, für die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 EnEV die Pflicht zur Außerbetriebnahme nach § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 EnEV nicht gilt.
Während für neue Heizkessel im Nennleistungsbereich von 4 bis 400 Kilowatt, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, auf Grund der in § 11 Abs. 1 EnEV i. V. m. der Verordnung über das In-Verkehr-Bringen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz begründeten Verpflichtung zur CE-Kennzeichnung die Eigenschaft "Niedertemperatur-Heizkessel" bzw. "Brennwertkessel" zweifelsfrei aus der Konformitätserklärung und in der Regel auch vom Typschild ermittelt werden kann, reichen bei den in Rede stehenden alten Heizkesseln die Angaben auf dem Typenschild oder in der ggf. vorhandenen Zulassung normalerweise allein nicht aus, um eindeutig beurteilen zu können, ob es sich um einen Niedertemperatur-Heizkessel oder einen Brennwertkessel handelt. Für diese Fälle sind zur Beurteilung allein die in § 2 Nr. 10 und 11 EnEV gegebenen Begriffsbestimmungen für Niedertemperatur- Heizkessel und für Brennwertkessel maßgeblich, die sich am Wortlaut der Richtlinie 92/42/EWG orientieren.
Die in § 2 Nr. 10 genannten Rücklauftemperaturen und der in § 2 Nr. 11 definierte Brennwertbetrieb waren vor 1978 noch wenig gebräuchlich. Sollten hinsichtlich der technischen Eigenschaft eines Heizkessels Zweifel bestehen oder weist der Eigentümer ausdrücklich darauf hin, ist zu überprüfen, ob in fachkundiger Art und Weise (siehe § 10 Abs. 3 EnEV) ein Umbau oder eine Nachrüstung am Heizkessel stattgefunden hat, die eine Einstufung als Niedertemperatur-Heizkessel oder als Brennwertkessel im Sinne des § 2 Nr. 10 und 11 EnEV rechtfertigen würde. In den meisten Ländern ist dies auf Grund zu § 9 Abs. 1 erlassener landesrechtlicher Regelungen Aufgabe des Bezirksschornsteinfegermeisters.
Soweit für einen Heizkessel die Verpflichtung zur Außerbetriebnahme nach § 9 Abs. 1 besteht und die für ihn zutreffenden Abgasgrenzwerte nach der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen erfüllt werden, kann sich der Betreiber unter Umständen darauf berufen, dass er den Heizkessel zur Erfüllung dieser Grenzwerte ertüchtigt hat, und für die Außerbetriebnahme die verlängerte Frist nach Satz 2 beansprucht. Ausweislich der Begründung des Bundesrates zu dieser Regelung dient sie dem Vertrauensschutz; es soll vermieden werden, dass Betreiber von Heizungsanlagen in enger zeitlicher Abfolge mit Nachrüstungsverpflichtungen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten konfrontiert werden. Eine Definition für den Begriff "ertüchtigt" wird nicht angegeben. Für den Fall, dass ein Betreiber sich auf § 9 Abs. 1 Satz 2 beruft, braucht vor diesem Hintergrund der Umfang der Ertüchtigung nicht überprüft werden.
@ZUBInfo folgen
Unsere AGB | Datenschutzerklärung | Impressum | Kontakt