Source: http://docplayer.cz/16695359-Provozovani-a-bezpecnost-hydrotechnickych-staveb-na-vodnich-tocich-a-nadrzich.html
Timestamp: 2018-12-16 20:44:02+00:00
Document Index: 45015810

Matched Legal Cases: ['zákona č. 309', 'zákona č. 309', 'zákona č. 309', 'zákona č. 309', 'zákona č. 309', 'zákona č. 309', 'zákona č. 309']

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST HYDROTECHNICKÝCH STAVEB NA VODNÍCH TOCÍCH A NÁDRŽÍCH - PDF
PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST HYDROTECHNICKÝCH STAVEB NA VODNÍCH TOCÍCH A NÁDRŽÍCH
Download "PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST HYDROTECHNICKÝCH STAVEB NA VODNÍCH TOCÍCH A NÁDRŽÍCH"
1 Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/ , který realizuje Výzkumné centrum VŠERS, o.p.s. Jiří Pudil PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST HYDROTECHNICKÝCH STAVEB NA VODNÍCH TOCÍCH A NÁDRŽÍCH České Budějovice 2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
2 Vzor citace: PUDIL, J. Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, 112 s. ISBN Ediční rada VŠERS Dr. Milena BEROVÁ; doc. JUDr. PhDr. Jiří BÍLÝ, CSc.; Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D.; RNDr. Růžena FEREBAUEROVÁ; PhDr. Jan GREGOR, Ph.D.; PhDr. Lenka HAVELKOVÁ, Ph.D.; doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc.; doc. Dr. Lubomír PÁNA, Ph.D. (předseda ); doc. Ing. Oldřich PEKÁREK, CSc.; doc. Ing. Ladislav SKOŘEPA, Ph.D. PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST HYDROTECHNICKÝCH STAVEB NA VODNÍCH TOCÍCH A NÁDRŽÍCH Ing. Jiří Pudil, 2013 Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice ISBN
3 Obsah 1 Úvod Provozování hydrotechnických staveb Hydrotechnické stavby Přehrady a hráze technické požadavky Vodní nádrže a zdrže Jezy Manipulační řády vodního díla Zpracování a platnost manipulačního řádu Skladba a obsah manipulačního řádu Provozní řád vodního díla Zpracování a platnost provozního řádu Skladba a obsah provozního řádu Zvláštnosti provozu vodních děl Dlouhá životnost Proměnlivost provozních podmínek Obtížnost zajištění zálohování funkce Provádění oprav a údržby Účel a zdůvodnění oprav a údržby Rozsah oprav, rekonstrukce vodních děl Potenciální riziko vyplývající z existence vodních děl Povodňové riziko Zimní provoz vodního díla Bezpečnost hydrotechnických staveb Dodržování bezpečnosti při výstavbě vodních děl Plán BOZP na staveništi, podmínky zpracování plánu BOZP Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Bezpečnost dokončených vodních děl po uvedení do provozu Technickobezpečnostní dohled (TBD)
4 3.2.2 Povinnost vlastníků a stavebníků vodních děl při technicko bezpečnostním dohledu Technickobezpečnostní dohled sypaných přehrad Technickobezpečnostní dohled betonových přehrad Monitorování nádrže Monitorování povodí vodního díla Plány oprav a údržby Příprava plánů údržby, podklady Stanovení priorit pro plánování a provádění oprav a údržby Úpravy vodních toků Základní terminologie Klady úpravy vodních toků Zápory úpravy vodních toků Návrhový průtok Směrové vedení trasy úpravy toku Podélný profil úpravy toků Příčný profil úpravy toků Opevnění koryt Revitalizace vodních toků Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Literatura Seznam obrázků
5 1 Úvod Vodní dílo, jeho provozování a provozní bezpečnost obecně. Vodní dílo je obecně používaný termín pro každou stavbu sloužící k zadržo vání, jímání, vedení, nebo jinému nakládání s povrchovou, či podzemní vodou. Definice vodního díla podle Vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, 55 v platném znění): 1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména: a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, d) stavby na ochranu před povodněmi, e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, f) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, g) stavby odkališť, h) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, i) studny, j) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, k) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle 8. 5
6 2) Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací. 3) V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad. Předmětem dalšího textu, který se bude zabývat provozem a bezpečností hydrotechnických staveb, jsou tedy stavby uvedené pod písmenem a) tj. přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže. Jejich hlavním účelem je zadržování a jímání povrchových vod, b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, c) stavby na ochranu před povodněmi. Vodní díla jsou většinou složité technické soustavy zajišťující komplex vodohospodářských funkcí nepřetržitě po dlouhou dobu jejich provozování a využívání. Proto se pro jejich provoz požaduje vysoká spolehlivost, která je definována jako schopnost zachovat si projektované parametry v průběhu své technické životnosti. Vodní díla se vyznačují mimořádně dlouhou dobou jejich reálné životnosti, provázené požadavkem zachování funkční spolehlivosti. U některých druhů objektů, např. ochranných hrází, plavebních zařízení, kanálů, rybníků atd. dnes můžeme konstatovat, že slouží 500 let a více. Provozování vodních děl lze charakterizovat jako využívání vodních děl v souladu s plánovanými parametry, legislativou a při zajištění obnovy jejich původních technických parametrů. Provozování vodního díla může vykonávat právnická nebo fyzická osoba, která má příslušná zákonná oprávnění. 6
7 S provozováním vodního díla hydrotechnické stavby souvisí její bezpečnost. Kromě bezpečnosti vlastního díla vůči jeho poškození je zapotřebí chápat pojem bezpečnosti v širších vazbách na okolí a to tak, aby hydrotechnická stavba při provozu neohrožovala lidské životy, zdraví a majetek a aby neohrožovala životní prostředí. Vodní zákon pro tyto účely definuje pojem technickobezpečnostní dozor, jehož účelem je zejména zjištění technického stavu vodního díla za účelem stanovení potřeb pro jeho bezpečné provozování a udržování požadovaného technického stavu. Pro hodnocení bezpečnosti jsou zvlášť významné případy překročení mezních hodnot, které mohou být vyvolány mimořádnými změnami vnějších vlivů. Kontrolní otázky: Co je to vodní dílo? Který zákon se zejména zabývá problematikou spojenou s vodními díly? Který orgán státní správy je rozhodující pro provádění legislativy spojené s vodními díly? Jak lze charakterizovat provozování vodního díla? Jaké jsou hlavní požadavky na vodní dílo? 7
9 2 Provozování hydrotechnických staveb 2.1 Hydrotechnické stavby Hydrotechnickými stavbami lze označit vodní díla, definované zejména odstavcem 1 (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, 55 v platném znění), písmeno a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, b)stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků; dále písmeno d) stavby na ochranu před povodněmi a písmena g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu a k) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu. Jedná se zejména o stavby, jejichž účelem je zejména vytvoření ohraničené plochy krajiny pro akumulaci povrchových vod, jejichž součástí jsou: přehrady nebo hráze a vodní nádrže nebo zdrže. Požadavky na provedení staveb definuje vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla 6 a Přehrady a hráze technické požadavky Při určení výškové úrovně koruny hráze se vychází z požadavku na bezpečnost stavební konstrukce proti přelévání vody pro maximální hladinu vody, z charakteru území ohroženého zvláštní povodní, z větrných vln, z druhu stavební konstrukce hráze, úpravy její koruny a z provozních potřeb hráze. Proti účinku vln, ledu, povětrnosti a jiným vlivům se návodní líc sypané hráze opevňuje pro zajištění stability hráze i jejího opevnění při všech zatěžovacích stavech, vůči usmýknutí, poškození opevnění tlakem vody. Každá přehrada musí mít nejméně dvě samostatně použitelné, funkčně na sobě nezávislé spodní výpusti s třemi uzávěry, přičemž za jednu ze spodních výpustí lze pokládat i jiné odběrné zařízení (například vodárenské odběrné zařízení) s kapacitou vyhovující účelu vodního díla. Hráz může být vybavena jednou spodní výpustí pouze ve výjimečném případě. Kapacita spodních výpustí musí umožnit při všech v úvahu přicházejících hladinách vody ve vodní nádrži snížení hladiny vody na požadovanou úroveň v požadovaném čase a dodržení 9
10 předepsaného postupu prvního plnění vodní nádrže s přiměřenou zabezpečeností. Vypouštění požadovaných průtoků vody musí být možné i pouze jedinou spodní výpustí. Každá nově prováděná přehrada nebo hráz vodní nádrže, popřípadě při změně stavby stávající přehrady nebo vodní nádrže, se přehrada nebo hráz vodní nádrže vybavuje bezpečnostním přelivným zařízením k bezpečnému převádění vody za povodní. Konstrukce a kapacita bezpečnostního přelivného zařízení je dána mírou bezpečnosti odpovídající kategorii vodního díla. Obr. 1 Údolní nádrž: a situace; b podélný řez hlavním tokem Vodní nádrže a zdrže Vodní nádrž je omezený prostor k hromadění vody pro její pozdější využití, k zachycení povodňových průtoků pro ochranu údolí pod nádrží, k vytvoření 10
11 vodního prostředí nebo k úpravě vody. Vodní nádrže mají zpravidla víceúčelové využití, které užívají: uživatelé vody (vodní energie, plavba, chov ryb, rekreace), spotřebitelé vody ti ovlivňují vlastnosti vody (zásobování vodou, závlahy, vypouštění do akumulovaných vod ) Při návrhu stavební konstrukce vodní nádrže se posuzuje: propustnost dna a svahů vodní nádrže a předpokládané ztráty vody průsakem, stabilita břehů proti abrazi, jejich odolnost proti sesouvání, možnost vyluhování látek, jež mohou ohrozit jakost vody ve vodní nádrži, a jejich možný agresivní účinek na betonové konstrukce, splaveninový režim pro prognózu zanášení vodní nádrže, založení jiných staveb a umístění stávajících kanalizačních nebo drenážních vyústí. Posouzení vlivu vodní nádrže a zdrže na režim tvorby a chodu ledů, možnosti tvorby ledových jevů na konci vzdutí vodní nádrže a ovlivnění teplotního režimu v korytě vodního toku pod vodní nádrží se provádí s využitím prognózy ledových jevů. Při zřizování vodní nádrže nebo zdrže se v prostoru budoucí zátopy odstraní zdroje možného znečištění, dřeviny a stavby (pokud se ponechají, musí být vyznačeny v dokumentaci) Jezy Jezy jsou vodní stavby zřizované napříč tokem za účelem vzdutí vody pro zřízení odběru vody z toku, využití vodní energie, vytvoření plavební hloubky nebo pro zvýšení hladiny podzemní vody infiltrací. Zřízením jezu se zásadně mění hydraulické poměry v toku. Základní rozdělení jezů je na pevné a pohyblivé. Při návrhu stavební konstrukce jezu se posuzuje možnost jeho energetického využití. Prokáže li se vhodnost energetického využití, musí návrh jezu zohlednit současnou nebo dodatečnou možnost instalace příslušných zařízení. 11
12 Při návrhu se posuzuje: návrh stavební konstrukce jezu s ohledem na možnosti transportu splavenin přes jez, včetně jejich těžby a odvozu. pro pohyblivý jez možnost poškození plovoucími předměty, sunutými předměty apod. Na dopravně významné vodní cestě je součástí návrhu jezu dispoziční řešení plavební komory, odpovídající zatřídění vodní cesty. U návrhu stavební konstrukce jezu, pod nímž je v korytě vodního toku říční proudění, je nutno zajistit tlumení energie přepadající vody, vývarem nebo účinnou drsností přelivné plochy a podjezí. Stavební konstrukce pohyblivého jezu musí umožnit vyhrazení hradicí konstrukce před dosažením kulminace návrhové povodňové vlny a vyloučení poklesu hladiny vody ve zdrži pod hladinu stálého vzdutí vody. Obr. 2 Hydraulické poměry na jezu, hydraulické vzdutí 12
13 Kontrolní otázky: Jak lze definovat vodní nádrž? Z čeho se vychází při stanovení zadání na návrh hráze vodní nádrže? Co je to bezpečnostní přeliv? Jak lze definovat vodní nádrž a jaké má obecně využití? Co je to jez a jaký je jeho účel? 2.2 Manipulační řády vodního díla Manipulační řád je základní dokument pro vodohospodářský provoz vodního díla, zpracovaný v souladu s platnou normou a který je schválený vodohospodářským orgánem. Po věcné stránce se jedná o soubor předpisů, zásad a směrnic, upravujících nakládání s povrchovými vodami Zpracování a platnost manipulačního řádu Požadavek (povinnost) vypracovat manipulační řád ukládá investorské organizaci (u nových děl) nebo správci díla (u děl v provozu) vodohospodářský orgán, zpravidla v rámci povolení o nakládání s vodami, povolení k vodohospodářskému dílu popř. jiným rozhodnutím (při změnách popř. zvláštních opatřeních). Manipulační řády se běžně zpracovávají: a) pro vodní nádrže nad m 3 s přívodem vody z toku (a odtokem do toku); b) pro pohyblivé jezy nebo pevné jezy s výpustěmi a odběry; c) pro plavební kanály, průplavy; d) pro odběrné objekty, kde jde o podstatný vliv na vodohospodářskou bilanci a pro odběry s využitím vodní energie; e) pro výpustné objekty, čerpací stanice aj. zařízení přivádějící vodu do toku. Komplexní manipulační řády vodohospodářských děl, pokud jejich účinek zasahuje více správních celků, schvaluje příslušný vyšší vodohospodářský 13
14 orgán. Vodohospodářský orgán při schvalování stanoví i dobu platnosti manipulačního řádu a lhůty revizí. Maximální lhůta revizí je 5 let. Pokud dojde k významným změnám podmínek provozu proti předpokladům, za nichž byl zpracován manipulační řád, je správce povinen neprodleně zpracovat a předložit návrh na změnu manipulačního řádu. Takovou změnou např. může být změna v oficiálních hydrologických údajích (ČHMÚ), změny v původně plánovaném vodohospodářském využití díla apod Skladba a obsah manipulačního řádu Skladba a obsah manipulačního řádu jsou dány příslušnou normou (TNV Manipulační řády vodních děl na vodních tocích). Vedle základních údajů, včetně informací o správci díla, správci vodního toku, příslušném vodohospodářském orgánu, povodňových komisích popř. dalších orgánech a organizacích, je důležitý popis díla (objektů, zařízení) účelově zaměřený na schopnost manipulací s vodou (včetně grafických příloh) a také rozsah pozorování a měření. V této části se však zaměřuje na manipulace s vodou, a to jednak za běžných provozních stavů, jednak za mimořádných okolností. Charakteristickým provozním úkonem pro jezové zdrže je udržování hladiny na požadované úrovni, zpravidla pro umožnění resp. usnadnění odběru vody, pro vytvoření spádu popř. pro zajištění potřebné hloubky pro vodní dopravu. Pravidla pro manipulace, nezbytné k tomuto úkonu, vyplývají z vybavení vzdouvací stavby (jezu). Nejjednodušší jsou u pevného jezu, naopak složité předpisy je možno očekávat u zdymadel s víceúčelovým využitím pro odběr vody, využití vodní energie, plavbu, zejména pokud vodní dílo je součástí kaskády nebo soustavy. V kaskádě je většinou nezbytné zajistit sdružené manipulace řízené dispečinkem. K základním manipulacím vodohospodářských děl s nádržemi patří vypouštění vody do toku pod nádrží, prázdnění resp. plnění nádrže (včetně sledování stavu naplnění), popř. přímý odběr vody z nádrže. Opírají se zejména o podrobně zpracovanou čáru objemů (náplní) nádrže a o manipulační pomůcky k řízení odtoku resp. odběru s využitím různých manipulačních zařízení (výpustných, odběrných popř. i přelivných). Ve vztahu k veřejnosti je citlivá otázka míry ochrany před povodněmi. Nelze předpokládat, že výstavbou vodního díla bude území pod nádrží zcela chráněno před povodněmi. Při výskytu významné povodně pak dojde ke komplikacím na toku, povodňovým škodám a z nich vyplývajícím dalším obtížím. 14
15 S ohledem na mimořádné okolnosti a také na zapojení vodních děl do vodohospodářských soustav je v manipulačním řádu nutno stanovit: které manipulace mohou být řízeny pokyny (příkazy) vodohospodářského dispečinku, které manipulace může nařídit vodohospodářský orgán, od kterých pravidel se za zvláštních okolností může obsluha díla odchýlit na základě vlastního posouzení vzniklé situace, od kterých předpisů pro manipulaci je možno odchýlit se jedině po projednání s vodohospodářským orgánem. Kontrolní otázky: Co je to manipulační řád vodního díla? Kdo je odpovědný za zpracování manipulačního řádu? Kdo schvaluje manipulační řád? Jaká je doba platnosti manipulačního řádu? Podle jakého předpisu se řídí skladba a obsah manipulačního řádu? 2.3 Provozní řád vodního díla Provozní řád je souhrn předpisů, směrnic a pokynů pro obsluhu a údržbu všech zařízení vodního díla. Jeho součástí jsou provozní předpisy tj. návody k obsluze jednotlivých strojních a elektrotechnických zařízení Zpracování a platnost provozního řádu Zpracování provozního řádu zajišťuje správce vodního díla, který zároveň vyhlašuje jeho platnost s uvedením doby platnosti (ne více než 5 let do příští revize). Souvislost s manipulačním řádem je věcně zřejmá; při změně manipulačního řádu je nutno provést revizi provozního řádu. V provozním řádu jsou odkazy na jednotlivá ustanovení manipulačního řádu. 15
16 2.3.2 Skladba a obsah provozního řádu Při zpracování provozního řádu se vedle manipulačního řádu vychází z projektové dokumentace opravené podle skutečného provedení a provozních předpisů pro strojní a elektrotechnické zařízení (zpracovávají dodavatelé těchto zařízení), výsledků prohlídek a zkoušek zařízení, z požadavků povodňové služby a z obecných požadavků CO, bezpečnosti práce, požární ochrany atd. Osnovu a náplň provozního řádu předkládá TNV Provozní řády vodních děl. Provozní řád je členěn do deseti kapitol, které jsou doplněny přílohami: 1. Záhlaví provozního řádu. 2. Úvodní ustanovení (platnost, zodpovědnost). 3. Stručný popis vodního díla, popř. členění provozního řádu. 4. Metodické pokyny pro provoz a údržbu jednotlivých částí vodního díla. Musí být popsány všechny úkony spojené s obsluhou a údržbou jednotlivých konstrukcí a zařízení, jejich četnost, časový sled a podmínky provedení. Dále musí být do provozního řádu promítnuty úkony vyplývající z manipulačního řádu, a také kontrolní manipulace. 5. Sledování a hlášení vodních stavů a odběrů. Uvedou se místa pozorování a měření, četnost pravidelných a mimořádných měření, povinnost ohlašovat výsledky měření atd. 6. Pozorování a měření. 7. Provozní pokyny za různých průtoků. Kapitola obsahuje konkrétní směrnice pro provoz výpustných, odběrných a přelivných zařízení v závislosti na stavech hladiny, průtočnosti popř. i dalších okolnostech 8. Ostatní provozní pokyny. Jde např. o opatření při přerušení dodávky energie, při významných poruchách zařízení (např. čerpadel prosáklé vody), popř. při jiných neobvyklých situacích. Závěrečné kapitoly provozního řádu zahrnují zásady koordinace, bezpečnostní předpisy atd.: 9. Spolupráce mezi uživateli vodního díla a správcem. 10. Seznam dotčených orgánů a organizací. 16
17 Přílohy provozního řádu jsou z části obdobné jako u manipulačního řádu, a proto mohou být společné, další jsou specifické: schémata rozvodů elektroinstalací, vody, kanalizace, schémata technologického zařízení s vyznačením míst údržby, schémata využití montážních prostorů, tabulky prohlídek, údržby, pozorování a měření. Další komplex příloh tvoří provozní předpisy. Provozní předpisy obsahují: základní technické údaje, výkresy, schémata zařízení; návod k obsluze; možné závady, poruchy a návody k jejich odstranění; předpisy pro kontrolu, údržbu, revize, generální opravy; pokyny pro montáž a demontáž; předpisy pro mazání popř. další ošetřování; ostatní požadavky. Kontrolní otázky: Co je to provozní řád vodního díla? Kdo je odpovědný za zpracování provozního řádu? Kdo schvaluje provozní řád? Jaká je doba platnosti provozního řádu? Podle jakého předpisu se řídí skladba a obsah provozního řádu? Jaká je souvislost mezi manipulačním a provozním řádem? 17
18 2.4 Zvláštnosti provozu vodních děl Dlouhá životnost Vodní díla se vyznačují mimořádně dlouhou dobou jejich reálné životnosti resp. funkční spolehlivostí. Některé objekty (ochranné hráze, plav. kanály atd.) slouží až 700 let (i více). Důvodem výstavby je stálý růst požadavků na rozvoj a využití vodních zdrojů, na ochranu před škodlivými účinky vody atd. Požadavek na dlouhodobou životnost vyvolává interakce vodních děl s přírodním prostředím (stabilizace odtokových poměrů), náročnost demolice a rekonstrukce, dále schopnost objektů plnit požadované funkce Proměnlivost provozních podmínek Vyplývá z proměnlivosti přírodních (hydrologické poměry vodních toků významný povodňový režim spjatý se splaveninovým režimem, dále zimní režim) a obecných vlivů klimatu, dále z variability nároků na vodní dílo s dlouhou životností souvisí změny ve využití vodních děl v průběhu provozu (změny nároků zásobování vodou, protipovodňová ochrana). Někdy dojde ke změně funkce vodního díla krátce po výstavbě, a proto je třeba zajistit určitou variabilitu již při návrhu pro možnost úpravy na případné změny využití v budoucím provozu Obtížnost zajištění zálohování funkce Pokud vodní dílo plní funkci stabilizačního prvku toku, zajišťuje vzdutí vody pro různé potřeby atd., není reálné zajistit zálohování ke zvýšení spolehlivosti požadované funkce (obdobně je tomu při ochraně před povodněmi). Vodní díla k zajištění dodávky vody pro např. vodárenské bylo možno v soustavě zálohovat navýšení jistého podílu celkové kapacity. Vzhledem k tomu, že je zvětšení kapacity spojeno s vyššími investičními náklady, využívá se při plánování údržby částečné zálohování s omezením odběru. Zálohování (např. zdvojením) je možné zajistit u některých součástí (plav. komory, odběrné objekty). Kontrolní otázky: 18 Jaké jsou pozitivní vlivy vodních nádrží na krajinu?
19 Jaké jsou negativní vlivy vodních nádrží na krajinu? Jaké jsou základní zvláštnosti provozu vodních děl? 2.5 Provádění oprav a údržby Účel a zdůvodnění oprav a údržby Účelem údržby a oprav je udržení dobrého technického stavu vodního díla respektive odstranění zjištěných závad, které by mohly způsobit jeho poškození. Rozhodování vychází zejména z výsledků technickobezpečnostního dohledu a dozoru (inspekčních prohlídek). Nejvyšší závažnost mají opatření uložená orgány státní správy ve vodním hospodářství, vodní dopravě, orgány ochrany přírody a krajiny, Státní plavební správou a stavebními úřady formou rozhodují ve správním řízení a na základě technickobezpečnostního dohledu a dozoru nad vodními díly. Dále odstraňování závad zjištěných pracovníky pověřené odborné organizace, nebo vlastními odbornými pracovníky při provádění technickobezpečnostního dohledu, provozních prohlídek a funkčních zkoušek uzávěrů vodohospodářských děl, ocelových a mostních konstrukcí a inspekčních prohlídek, požadavky orgánů státní správy, Státní plavební správy, měst a obcí. Provozní údržba je zajišťována především podle dlouhodobého plánu cyklické údržby, rozpracovaného každoročně pro jednotlivá vodní díla, až do plánu denních, týdenních a měsíčních úkonů. Pro rozhodování o provedení opravy a údržby slouží soustava vnitropodnikových organizačních norem, zejména operativní směrnice pro investorskou činnost a zajišťování přípravy oprav a investic Rozsah oprav, rekonstrukce vodních děl Generální opravy soubor oprav, prováděných v rámci celého objektu. Často je nutné tento objekt vyřadit z provozu po dobu opravy nebo provádět nákladná provizorní opatření, která se nemusí setkat s kladným výsledkem při mimořádných stavech v povodí (povodně apod.). 19
20 Velké opravy rekonstrukce, modernizace velkých celků jsou samostatnými investičními akcemi. Běžné opravy zařízení provádí vlastník nebo provozovatel zařízení z provozních prostředků. Rekonstrukce jsou takové změny technického stavu zařízení, které vyžadují zásahy do konstrukce a technologických zařízení objektů, přinášejí změny oproti původním technickým parametrům. Hlavní zásady při rekonstrukci celé hráze: 1. je nutné připravit stejné podklady jako při stavbě nové 2. rekonstrukce funkčních částí, objektů 3. úpravy v nádrži a okolí Při zvyšování sypané hráze zásady o těsnění, odvodňování a deformaci. V návrhu je nutné počítat s deformací původní hráze. Podklady a podmínky rekonstrukce: 1. Zjištění podkladů jako při výstavbě nové je nutné zvážit účelnost a efektivnost rekonstrukce, u malých nádrží je např. žádoucí zvážit, jestli není efektivnější a bezpečnější její zbourání a výstavba nové. 2. Při rekonstrukci je nutno věnovat pozornost založení a těsnění podél objektů. 3. Odstranění nežádoucích křovin, vytvoření trávního porostu, osazení zpevňujících stromů a křovin. Kontrolní otázky: Co je účelem provádění oprav vodního díla? Z jakých podkladů vychází požadavek na provedení oprav? Kdo určuje rozsah a náplň provádění údržby vodního díla a v jakém dokumentu? Co je charakteristické pro provádění velkých oprav? Co je účelem rekonstrukce vodního díla? 20
21 2.6 Potenciální riziko vyplývající z existence vodních děl U vzdouvacích staveb představuje v závislosti na velikosti stavby možná rozsáhlá porucha vážné ohrožení okolí včetně ohrožení lidských životů. Z toho vyplývají zvláštní nároky na spolehlivost stavebních konstrukcí včetně předem připravených opatření pro zmírnění následků poruch. Úkolem provozu je zajistit plánované funkce vodních děl po co možná nejdelší dobu faktické životnosti díla (základní úkol v oblasti údržby a oprav tj. technického provozu). U některých objektů (jezy, přehrady, kanály atd.) je požadováno soustavně sledovat jejich technický stav a hodnotit bezpečnost (TBD je součást provozních činností). V našich podmínkách je důležitý zimní režim. V průběhu let se mohou vyskytnout i další specifické provozní stavy (dynamické namáhání, chod splavenin, jakost vody) Z vodohospodářského hlediska jsou mimořádnými stavy poruchy v dodávce vody, ovlivnění jakosti vody, překroční neškodného odtoku za povodně, zvýšení max. hladiny nad povolenou mez atd. Významně může přispět průběh ledových jevů (nápěchy, námraza, ucpání kašovitým ledem). Ve vazbě na okolí může dojít ke změnám, které mohou mít vliv na technický stav vodních děl (např. ovlivnění novou výstavbou podzemní objekty, výkopové práce). Negativně se na díle může projevit působení přírodních sil (zemětřesení, sesuvy svahů, skalní zřícení apod.). Pro vyřešení mimořádných provozních stavů je zapotřebí dořešit: potřebu speciálních opatření, zvýšené náklady, často pomoc externích pracovníků a pracovní pohotovosti. Další provozní situace přechod mezi běžným provozem a mimořádnými situacemi (např. odchylné manipulace od manipulačního řádu). Období vyprázdnění nádrže Období plánované odstávky Období plánované velké opravy Období rekonstrukce Kontrolní otázky: Jaké je hlavní riziko zřízení vodní nádrže? Mohou být významným rizikem provozu vodní nádrže stavy v zimním období? 21
22 2.7 Povodňové riziko Povodeň je přechodné významné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodňový stav je i, pokud voda může způsobit škodní událost, že nemůže z území dočasně přirozeným způsobem odtéct, nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází ke zaplavení území při soustředném odtoku srážkovou vodou. První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně, druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu, třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí o vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 22
23 Kontrolní otázky: Co je to povodeň a co může být její příčinou? Co je to stav bdělosti? Co je to stav pohotovosti? Co je to stav ohrožení? Kdo vyhlašuje stavy povodňových aktivit a na jakém podkladu? 2.8 Zimní provoz vodního díla Zimní režim toků vede k zvýšenému namáhání popř. opotřebení zařízení, někdy i ohrožuje bezpečnost okolí, (možnost případného vzdutí a následné nežádoucí akumulace vody vlivem tvorby různých forem ledu). Opatření pro zimní provoz vodního díla je nutno zahrnout již v projektu, (často ovlivňuje návrhové parametry objektů návrhová rychlost, hloubka kanálu, koncepční řešení odběrného zařízení, tlumení energie vody, zařízení pro převádění ledových ker ). Vodní nádrže a jezové zdrže významně ovlivňují vývoj ledových jevů v podélném profilu toku. Zimní provoz vodního díla na našem území ovlivňují jak extrémní teploty (od 42 C do 39 C), tak velké změny teploty vzduchu v obou směrech (změna během jediného dne o 30 C ( ). Největším problémem zimního provozu je omrzání odběrných objektů, česlí a uzávěrů a s tím související vyšší nebezpečí jejich poškození. Proti namrzání lze aplikovat různá protiopatření, která však zvyšují provozní náklady: ohřev teplým vzduchem nebo olejem; nejčastější elektrický ohřev (odporový, indukční); dodatečná úprava povrchu česlicových tyčí, použití méně namrzavých materiálů sklolaminát). Při zimním provozu se projevují negativně statické a dynamické účinky ledu na konstrukce. Se zamrzáním je spojeno narůstání ledové pokrývky, a při následném chodu ledu dochází k tvorbě ledových nápěchů a zácp. Ledový nápěch se vytvoří za dostatečného průtoku ledové kaše a při tv = 0. (tv průřezová teplota vody [ C]) Při snížené průřezové rychlosti pod limitní mez dochází k tvorbě nápěchu. Ledová zácpa vzniká podobným postupem. Rozdíl je v době jejího vytváření, které nastává při odchodu ledových ker zpravidla na konci zimního období a v materiálu, z něhož je složena. Jde o ledové kry a úlomky ledu, které se hromadí, kupí a zakliňují do sebe. Ledové zácpy jsou příčinou ledových povodní. Povodeň vytvořenou ledovou zácpou lze charakterizovat rozlitím 23
24 vody z koryta nad zácpou při vzdutí hladiny (může být i několikametrové) a zátopami pod zácpou po jejím protržení hydrostatickým tlakem vody, mají vesměs nepříznivé následky. Zácpy se totiž vytvářejí v období vzestupu průtoků na tocích (jarního tání), kdežto nápěch jen při jejich postupném poklesu (např. při stupňování mrazů). Zimní povodně (také tzv. ledové) mají zpravidla velmi nepříznivý charakter. Přitom mají právě u nás poměrně velkou četnost výskytu, zejména na menších tocích. V závěru zimního období odchod ledu ohrožuje plavbu i technická zařízení na vodních tocích. Pro odstranění nápěchů se používají různá opatření: tepelné rozrušení ledové pokrývky, umělé zesílení pohlcování slunečního svitu, ledoborce, trhaviny, manipulace na vodních dílech. Preventivní opatření: návrh vhodné konstrukce jezového uzávěru Operativní opatření: průběžné odstranění ledu, ledových ker Kontrolní otázky: Co je charakteristické pro zimní provoz vodních děl? Jak vzniká ledový nápěch? Co je příčinou ledové zácpy a co zácpa způsobuje? Pro jaké toky jsou charakteristické zimní povodně? Jak se odstraňují nápěchy a zácpy na toku? 24
25 3 Bezpečnost hydrotechnických staveb Bezpečnost vodních děl, odpovědnost za bezpečnost Kvalita projektu (včetně podkladů a průzkumů, vysoká úroveň výstavby stavební firmou s dostatečnými zkušenostmi v této oblasti a kvalifikovaný provoz, zahrnující soustavně sledování a hodnocení chování objektu to jsou hlavní požadavky, které musí investor a budoucí vlastník respektovat, aby se minimalizovalo riziko vyplývající z existence přehrady, tj. vznik a postup ničivé průlomové vlny při jejím porušení. Pokud se za provozu díla vyskytnou nečekané vlivy, jejichž působením se porušení vzdouvací stavby stává neodvratným, jde o to, aby tento stav byl včas odhalen a učiněna opatření pro minimalizaci škod. Nejčastější příčinou katastrof přehrad je účinek mimořádných povodní. Problematika podloží přehrad vyplývá ze seizmických účinků popř. z narušení stability svahů nádrží atd. Aby se riziko neočekávané havárie snížilo (společně se selháním člověka), uplatňují se stále více systémy automatického sledování a vyhodnocování vybraných projevů chování objektů (přetvoření i průsakových jevů). Za bezpečnost vodního díla odpovídá vlastník vodního díla. Kontrolní otázky: Kdo odpovídá za bezpečnost vodního díla? Co je hlavním faktorem při zajišťování bezpečnosti vodního díla? 3.1 Dodržování bezpečnosti při výstavbě vodních děl Plán BOZP na staveništi, podmínky zpracování plánu BOZP Vypracování plánu BOZP ukládá zákon č. 309/2006 Sb. v 15 odst. 2.: (citace) budou li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 ( 15 25
26 zákona č. 309/2006 Sb.), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Rozsah těchto prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví je specifikován 6 a přílohy č. 5 NV č. 591/2009 Sb. a 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. Jedná se zejména o práce ve výkopech, s nebezpečnými látkami, nad vodní hladinou, ve výškách, ochranných pásmech elektrického vedení, studnařské práce, práce s výbušninami apod. Stejně jako v případech, kdy při realizaci stavby (podle odst zákona č. 309/2006 Sb.): celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby (stavebník) zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP. V plánu BOZP je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Základní požadavky na obsah plánu BOZP: 26 podle druhu a velikosti stavby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce potřebná opatření z hlediska časové potřeby opatření z hlediska způsobu provedení musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
27 Plán BOZP navržený projektantem stavby (autorizovanou osobou AO) nebo koordinátorem BOZP (je li ustanoven) a přikládaný v ZOV PD, je tedy první etapou budoucího komplexního plánu BOZP na konkrétní stavbu, a musí jím být zajištěna bezpečná proveditelnost stavby podle projektové dokumentace. Plán BOZP musí být pak následně aktualizován zadavatelem stavby (stavebníkem) nejčastěji prostřednictvím jeho koordinátora BOZP a to před zahájením prací na staveništi, jak stanoví 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a samozřejmě průběžně při realizaci stavby. V případech, kdy budou konkrétní stavbu provádět zaměstnanci více zhotovitelů stavby a je nezbytný koordinátor BOZP již během přípravy stavby. Pak koordinátor BOZP ze zákona č. 309/2006 Sb. zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu BOZP známí. Podle velikosti rizik BOZP je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora BOZP, zpracovat a aktualizovat plán BOZP a před realizací stavby odeslat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Na základě zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zavádí instituce koordinátora BOZP. Je to odborně způsobilá osoba, která z pověření stavebníka (investora) zpracovává plány BOZP v době projektové přípravy stavby i v průběhu realizace stavby (zajišťuje řízení rizik a dodržování plánu BOZP). V případě změny podmínek (např. přístup nového dodavatele) koordinátor upravuje a aktualizuje plán BOZP. Mezi jeho povinnosti náleží dále organizování kontrolních dnů, v jejichž rámci informuje zhotovitele stavby o rizicích, upozorňuje na nedostatky BOZP a vyžaduje zjednání nápravy. Koordinátora BOZP stavby je stavebník (investor) povinen určit: pokud je na stavbě 2 nebo více zhotovitelů pokud se provádějí práce se zvýšeným rizikem 27
28 při rozsahu stavby (přepočteném) více jak 500 pracovních dnů na jednu osobu při rozsahu stavby 30 dní a současně 20 fyzických pracujících osob minimálně 1 den. Koordinátorem BOZP může být pouze osoba, která splňuje požadavky dle 10 zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, praxi 1 3 roky dle vzdělání a doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti). Výkon činnosti koordinátora se provádí na základě smlouvy o dílo, jejíž součástí je dohoda o odměně. Kontrolní otázky: Jaký základní předpis určuje zpracování plánu BOZP na pracovišti při provádění stavby vodního díla? Co je účelem zpracování plánu BOZP? Kdy se zpracovává plán BOZP? Kdo je to koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? V jakých případech je stavebník povinen určit koordinátora BOZP? Kdo může vykonávat činnost koordinátora BOZP? 3.2 Bezpečnost dokončených vodních děl po uvedení do provozu Pro hodnocení bezpečnosti jsou zvlášť významné případy překročení mezních hodnot sledovaných veličin (stanoví se podle předpokladů projektu popř. i ověřovacího provozu) a výskyt dalších anomálních jevů zjištěných každodenní vizuální kontrolou. Vodní zákon určuje vlastníkovi nebo správci vodního díla pro vzdouvání nebo zadržování vod pravidelné zjišťování technického stavu zařízení. Tato činnost je zákonem definovaná jako technickobezpečnostní dohled. Z hlediska tohoto dohledu se vodní díla zařazují do kategorií podle možného nebezpečí, které bude způsobeno dotčenému území při havárii technického zařízení (hráze, přehrady, jezu). 28
29 3.2.1 Technickobezpečnostní dohled (TBD) Technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly se rozumí zjišťování technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením jejích deformací, sledováním průsaku vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Součástí technickobezpečnostního dohledu je i vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Z hlediska technickobezpečnostního dohledu se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu. Ministerstvo zemědělství stanovuje vyhláškou vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu. Vyhláška stanovuje kritéria a postup pro zařazení vodních děl do kategorií, rozsah a četnost provádění technickobezpečnostního dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl a to ve fázi přípravy, uvedení do provozu a následném provozu. Zařazení do příslušné kategorie TBD s návrhem podmínek získá žadatel po předložení posudku zpracovaném oprávněnou osobou. Zařazení do kategorií se provádí především u dokončovaných staveb nebo při významné změně stavby stávající. Rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie I. až IV vydává vodoprávní úřad u děl, která svým rozsahem přesahují rámec území, rozhoduje krajský úřad jako vodoprávní. v případě dopadu mimo rámec kraje rozhoduje Ministerstvo zemědělství. Evidenci zařazení vodních děl do I. až III. kategorie vede Ministerstvo zemědělství. Vlastní výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. až III. kategorie, zpracovávat posudky pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie a zpracování programu technickobezpečnostního dohledu může jen odborně způsobilá osoba pověřená Ministerstvem zemědělství (dále jen pověřená osoba ). Je li taková osoba vlastníkem vodního díla I. nebo II. kategorie, nesmí na něm vykonávat technickobezpečnostní dohled sama a zpracovávat pro něj program technickobezpečnostního dohledu. 29
30 3.2.2 Povinnost vlastníků a stavebníků vodních děl při technicko bezpečnostním dohledu Technickobezpečnostní dohled je povinen zajišťovat na svůj náklad vlastník, případně stavebník vodního díla, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zemědělství podle 61 odst. 3. Vodoprávní úřad může rozhodnutím stanovit další povinnosti k provádění tohoto dohledu. Plán TBD se člení do těchto kapitol: 1. Všeobecná část. 2. Přehled kontrolních pozorování a měření, jejich četnost a rozsah, mezní hodnoty. 3. Pokyny pro obchůzky konané obsluhou díla. 4. Závěrečná ustanovení. Za kvalifikovaný výkon TBD plně zodpovídá správce vodního díla. U nejvýznamnějších vodních děl (I. III. kategorie) je povinen zapojit do této činnosti pověřenou odbornou organizaci. U organizace, která je správcem (majitelem) vodního díla, je za tuto činnost zodpovědný hlavní pracovník TBD. Na samotném vodním díle provádí pravidelné obchůzky a předepsané měření pověřený pracovník (hrázný resp. jezný). Je pamatováno na přenesení příslušných zodpovědností na stanovené zástupce v případě dovolené, nemoci apod. ustanovených pracovníků TBD. U vodních děl III. kategorie může technickobezpečnostní dohled provádět vlastník nebo stavebník sám, pokud je pověřenou osobou. U vodních děl IV. kategorie může technickobezpečnostní dohled provádět vlastník, případně stavebník sám. TBD se stává provozní činností v pravém slova smyslu při přejímce vzdouvacího objektu správcem (provozovatelem). V počátečním období funkce díla, v tzv. ověřovacím provozu, je výkon TBD zvlášť důležitý a náročný s četnými atypickými prvky (zvýšená četnost měření, manipulace s hladinou v max. rozsahu atd.) Při provádění technickobezpečnostního dohledu je vlastník, případně stavebník vodního díla zařazeného do I. až IV. kategorie povinen: 30 a) určit fyzickou osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled a oznámit její jméno, příjmení, adresu bydliště, popřípadě pracoviště
31 a číslo telefonu příslušnému vodoprávnímu úřadu; u vodních děl IV. kategorie se za osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled považuje vlastník vodního díla, pokud neurčil jinou osobu, b) přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to u staveb I. kategorie jedenkrát ročně, u staveb II. kategorie jedenkrát za 2 roky, u staveb III. kategorie jedenkrát za 4 roky a u staveb IV. kategorie jedenkrát za 10 let, c) u vodních děl I. až III. kategorie předkládat zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu v termínech podle písmene b) nebo, nastaly li mimořádné okolnosti dotýkající se předkládat zprávu o prohlídce v termínech podle písmene b), d) u vodních děl I. až III. kategorie předat vodoprávnímu úřadu program technickobezpečnostního dohledu nebo jeho změnu. V počátečním období funkce díla, v tzv. ověřovacím provozu, je výkon TBD zvlášť důležitý a náročný, s četnými atypickými prvky (zvýšená četnost měření; provádění některých speciálních měření; manipulace s hladinou v max. rozsahu atd.). Po tomto období se po léta provozu sleduje chování vodního díla podle schváleného programu Pozorování a měření zamřené na co možná dokonalé podchycení podstatných projevů chování díla trvá po celou dobu jeho existence. Končí až zrušením vodního díla nebo tzv. uvedením do neškodného stavu, kdy se musí zamezit vzdutí vody. Některé objekty je však nutno sledovat dále, např. odkaliště uranového průmyslu apod. Základním úkonem obsluhy na vodním díle z hlediska TBD je pravidelná obchůzka, při které pověřený pracovník snaží odhalit neobvyklé projevy vodního díla na podkladě porovnávání se stavem, který byl konstatován při předchozích prohlídkách. Zařízení instalovaná na vodním díle pro potřeby sledování z hlediska bezpečnosti musí být pečlivě ošetřována a udržována. K předepsanému periodickému hodnocení provozní způsobilosti a bezpečnosti vodních děl I. a II. kategorie je nutno výsledky běžného sledování doplnit údaji získanými speciálním měřením. Získané údaje jsou vlastníkem evidovány a zjištěné skutečnosti podle závažnosti výrazně ovlivňují časový průběh a rozsah oprav vodních děl. 31
32 Kontrolní otázky: Co se rozumí technickobezpečnostním dohledem vodního díla k zadržování a vzdouvání vody a co je jeho účelem? Do kolika kategorií se zařazují tato vodní díla ve smyslu TBD a kdo vydává příslušné rozhodnutí? Jakým způsobem se TBD provádí? Kdo odpovídá za provádění TBD? Jaké jsou povinnosti vlastníka vodního díla v souvislosti s technickobezpečnostím dohledem? Jak dlouho se TBD provádí? Technickobezpečnostní dohled sypaných přehrad Technickobezpečnostní dohled je diferencován podle hospodářského významu díla a dle potenciálních škod při poškození. Provádí se od počátku výstavby po celou dobu provozu dle schváleného programu. Před uvedením stavby do provozu se zpracovává studie na vytipování rizik a projekt pozorování a měření na objektu. Základem dohledu jsou pravidelné, svědomitě prováděné obchůzky kvalifikovaného pracovníka. Zařízení na měření musí být pravidelně udržována a ošetřována, měřidla musí mít nutnost vysokou přesnost a musí odolávat povětrnostním vlivům. Při pochůzkách se sleduje: deformace hráze vodorovné a svislé posuny poměrné přetvoření 2. deformace podloží svislé posuny náklony objekty nerovnoměrnost, sedání 3. tlaky vody v přehradě i podloží 4. průsak vody hrází a podložím 5. zvláštní druhy zatížení mezi přehradním tělesem a betonovými objekty
33 6. provozní a povětrnostní poměry: srážky, teplota ovzduší, hladina, tloušťka ledu, výška sněhové vrstvy 7. přítok, odtok Vzhledem k tomu, že přetvoření tělesa sypaných hrází může probíhat ještě několik let po jeho dokončení, monitoruje se především: přetváření tělesa hráze, jejího podloží a bočních svahů nádrže (geodeticky, extenzometry, inklinometry) vývoj pórových tlaků v tělese hráze (piezometry) vodní režim a změny vztlaků v podloží hráze (piezometry) proudění vody tělesem hráze, podložím nebo boky nádrže (piezometry) napětí v tělese hráze (tlakové podušky) seizmická aktivita (seizmografy) v případě kotvených bočních svahů osové síly v kotvách. Měřidla jsou osazována jak na povrchu, tak i v tělese hráze Technickobezpečnostní dohled betonových přehrad Technickobezpečnostní dohled je diferencován podle hospodářského významu díla a dle potenciálních škod při poškození. Pro přípravu a průběh TBD platí stejná pravidla jako pro předchozí případ sypaných hrází. V případě betonových hrází je vhodné se u kontrolního sledování zaměřit na následující problematické oblasti: vznik mikrotrhlin v důsledku nevhodného postupu betonáže nerovnoměrné sedání různě tuhého podloží, což může způsobovat smyková porušení a vznik mikrotrhlin v horninovém masívu, které se mohou následně přenést i do tělesa samotné hráze naklonění tělesa hráze u klenbových typů hrází zatížení boků údolí přírůstky sil při napouštění proudění vody a vztlak pod tělesem hráze. 33
34 Kontrolní otázky: Co je základem provádění technickobezpečnostního dohledu? Na co se při prohlídce pověřený pracovník hlavně zaměřuje? 3.3 Monitorování nádrže Systematický monitoring je prováděn především na vodárenských nádržích. Zde spolupracují především správci nádrží (podniky Povodí) a vodárenské společnosti. Účelem tohoto monitorování je především bezpečnost nádrže jako zdroje surové vody pro vodárenské účely při zajišťování výroby pitné vody. Odběr povrchových vod pro tyto účely je zpoplatněn. Na funkci nádrže jako vodárenského zdroje má zásadní vliv kvalita vody. Sleduje se: 1. Hodnota přítoku a odtoku z nádrže (m 3 /s) 2. Teplota vody u hráze a na výtoku po hrázi 3. Teplota vzduchu ( C) 4. Srážkový úhrn (mm) 5. Výška hladiny v nádrži (m. n. m.), objem vody (m 3 ) 6. Průhlednost vody u hráze (cm) 7. Chlorofyl-a u hráze (g/l) 8. Koeficient obměny vody (%) 9. Tloušťka ledu a výška sněhu V nádrži: 1. Teplota vody ( C) 2. Obsah kyslíku 3. Procento nasycení kyslíkem (%) 4. Hodnota ph 5. Zákal (formazínové jednotky) 6. Chlorofyl-a (g/l) 34
Povodňový plán. S.A.W. CONSULTING s.r.o. mosty a inženýrské konstrukce. I. TITULNÍ LIST A. Stavba. Objednatel dokumentace DSP/PDPS
s.r.o. Povodňový plán I. TITULNÍ LIST A. Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj CZ 051 Liberecký Obec 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální území: 707147
I/2 Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb
I/2 Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb I/2 Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Cíl kapitoly Cílem kapitoly je získat souhrnný přehled o obsahu a zejména o funkci stavebního zákona, resp.