Source: https://www.scribd.com/document/148803804/Reglamento-Tecnico-Colombia
Timestamp: 2019-02-23 01:31:26
Document Index: 108677817

Matched Legal Cases: ['Artículo 78', 'artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 26', 'artículo 333', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 24', 'ARTÍCULO 2']

Uploaded by Francisco Noel Bermudez Brito
Accidente Industrial en Bhopal
Pia Mecanica de Fluidos y Potencia fluida
Historia de PECSA
Unidad III. Sist. de Inteligencia Terminado
valvulas_bridadas_L Esferomatic.pdf
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PERÚ.docx
Bible in Asháninka, Asháninca, Campa
Carta de Las Victimas Del Conflicto Colombiano a Las Farc-ep y Al Gobierno de Colombia
DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA ECUADOR A DICIEMBRE 2011
180928 DE JULIO 26 DE 2008
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 070 de 2001; y,
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia: "Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios". Que de conformidad con el numeral 4º del artículo 3º del Decreto 070 de 2001, compete al Ministerio de Minas y Energía “Adoptar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales no renovables, y las normas técnicas relativas a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, en los términos previstos en las normas legales vigentes”. Que Colombia mediante las Leyes 170 y 172 de 1994, aprobó el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual contiene, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela (G-3), respectivamente. Que la Comisión del Acuerdo de Cartagena (CAN), de la cual Colombia hace parte, aprobó la Decisión 376 de 1995, modificada por la Decisión 419 de 1997, mediante la cual se adopta el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología. Que en el Numeral 2.2 del Artículo 2º del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; en el Artículo 14-01 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3); y, en el Artículo 26 de la Decisión Andina 376 de 1995 los reglamentos técnicos se establecen para asegurar, entre otros, los objetivos legítimos de garantizar la seguridad nacional; proteger la vida, la salud y la seguridad humanas, animal y vegetal; proteger el medio ambiente; así como la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.
Que la Decisión 562 de la Comunidad Andina de Naciones, estableció directrices para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los países miembros de la Comunidad Andina Que en aplicación de los mencionados instrumentos internacionales, previamente a la expedición de un reglamento técnico, el proyecto debe enviarse al punto de contacto en materia de normalización y procedimientos de Evaluación de la Conformidad, con una antelación mínima de 90 días, con el fin de que se hagan las notificaciones correspondientes a la Organización Mundial de Comercio, Comunidad Andina y al Grupo de los Tres, respectivamente. Que de conformidad con el artículo 333 de la Carta, la libre competencia económica es un derecho de todos, pero supone responsabilidades frente a las cuales se establecerán reglas mínimas para garantizar la seguridad y el medio ambiente. Que el Decreto 2269 del 16 de noviembre de 1993, mediante el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y metrología, en su artículo 7º establece que “Los productos o servicios sometidos al cumplimiento de una norma técnica colombiana obligatoria o un reglamento técnico, deben cumplir con éstos independientemente que se produzcan en Colombia o se importen (…) ” Que en el "estudio de riesgos en la distribución de GNCV a través de EDS-GNCV" se determinó la existencia de riesgos que ameritan ser controlados; y, que dentro de los mecanismos para efectuar este control, el reglamento técnico es una herramienta adecuada para minimizar los mismos. Que dadas las características físico-químicas del gas natural y el adecuado manejo que se le debe dar a este combustible, es necesario que se adopten medidas tendientes a reducir riesgos en las estaciones de servicio que suministran gas natural comprimido para uso vehicular. Que el proyecto de este reglamento técnico se publicó en la página web del Ministerio de Minas y Energía para conocimiento de la industria, los gremios y terceros interesados, de los cuales se recibieron observaciones y comentarios que fueron analizados y evaluados para la elaboración del presente reglamento técnico. Que es interés del Gobierno propender por la expansión de la infraestructura de Estaciones de Servicio que suministran gas natural comprimido para uso vehicular bajo la premisa del cumplimiento de los reglamentos técnicos, con el fin de garantizar la prestación de un servicio público seguro, continuo y de calidad. Que la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para vigilar y controlar el cumplimiento de este reglamento técnico conforme a lo dispuesto en el Decreto 1605 de 2002, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la libre y leal competencia y las relacionadas con la protección al consumidor. RESUELVE:
no combustible y antideslizante. gases. la vida. instalados sobre una estructura fabricada para tal efecto.ARTÍCULO 1°: Expedir el reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio que suministran gas natural comprimido para uso vehicular. Certificación y Metrología. Certificación: Procedimiento mediante el cual una tercera parte da constancia.1 Definiciones: Para efectos de aplicar el presente reglamento técnico. proceso o servicio cumple con los requisitos especificados conforme a lo previsto en el Sistema Nacional de Normalización. Carril de Carga: Sector del piso del patio de maniobras de la EDS. OBJETO: Este reglamento tiene por objeto prevenir riesgos que puedan afectar la seguridad. 3. construidos y probados para almacenar GNCV de acuerdo con las normas exigidas en este reglamento. la salud y el medio ambiente en las estaciones de servicio que suministran gas natural comprimido para uso vehicular. fijados en forma segura y con posibilidad de ser desmontados fácilmente. por escrito o por medio de un sello de conformidad. Batería de Almacenamiento: Conjunto de Cilindros de GNCV. DEFINICIONES Y SIGLAS: 3. 1. Comercializador de GNCV: Persona natural o jurídica que suministra gas natural comprimido para uso vehicular. GNCV. proceso o servicio debidamente identificado está conforme con un reglamento técnico. . Cilindros de GNCV : Recipientes con forma cilíndrica. en el cual se puede confiar razonablemente que un producto. sean estas privadas o públicas. a través de las cuales se suministra gas natural comprimido para uso vehicular. en donde la reglamentación vigente se refiera a Distribuidor de Combustibles gaseosos a través de estaciones de servicio. CAMPO DE APLICACIÓN: Las disposiciones de este reglamento técnico son de obligatorio cumplimiento para las estaciones de servicio dedicadas y mixtas. montados en forma vertical u horizontal. 2. a través de estaciones de servicio. polvos o fibras inflamables y/o combustibles. de que un producto. Certificado de Conformidad: Es un documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación. diseñados. ubicado a cada lado de la Isla de Surtidores sobre el cual los vehículos se aproximan para el suministro de combustible. Para todos los efectos. se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: Área Clasificada : Espacio físico que es o puede ser peligroso debido a la presencia o concentración habitual o esporádica de líquidos. deberá entenderse éste como Comercializador de Gas Natural Comprimido Vehicular. norma técnica u otra especificación técnica o documento normativo específico.
cuya presión se aumenta a través de un proceso de compresión y se almacena en recipientes cilíndricos de alta resistencia. Certificación y Metrología es una entidad imparcial. Estación de Servicio Mixta: Es la estación de servicio destinada al suministro tanto de combustibles líquidos derivados del petróleo. Se exceptúan de esta clasificación las estaciones de servicio de empresas de transporte colectivo.Estación de Servicio Dedicada a Gas Natural Comprimido Vehicular: Es la estación de servicio destinada exclusivamente al suministro de Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular. Certificación y Metrología. Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular (GNCV): Es una mezcla de hidrocarburos. el sistema de detección de fallas y todos los dispositivos relacionados con la seguridad de la EDS que suministra GNCV. consultando los intereses generales y que ha sido reconocido por el Organismo de Acreditación. de conformidad con lo previsto en la Resolución No. Panel de Control: Sistema que comprende el conjunto de mandos electrónicos. sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos contemplados en este reglamento técnico. es la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad gubernamental que acredita y supervisa los organismos de certificación. pública o privada. principalmente metano. extranjera o internacional. que posee la competencia y la confiabilidad necesarias para administrar un sistema de certificación. Evaluación de la Conformidad: Es el procedimiento utilizado directa o indirectamente para determinar que se cumplen los requisitos o prescripciones pertinentes de este reglamento técnico. . eléctricos y manuales destinados a controlar la operación del equipo de compresión y Batería de Almacenamiento. como de Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular. para ser utilizado como combustible en vehículos automotores. las que también están obligadas a prestar servicio al público. excepto Gas Licuado del Petróleo. Estación de Servicio Privada de Gas Natural Vehicular: Es aquella perteneciente a una empresa o institución destinada exclusivamente al suministro de Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular de sus automotores. los laboratorios de pruebas y ensayo y de metrología que hagan parte del Sistema Nacional de Normalización. Isla de Surtidores: Sector del piso del patio de maniobras de la EDS sobre el que no se admite la circulación vehicular. 03742 del 2 de febrero de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Organismo de Certificación Acreditado: De conformidad con lo previsto en el Sistema Nacional de Normalización. Organismo de Acreditación: De conformidad con el literal j) del artículo 2 y el artículo 17 del Decreto 2269 de 1993. En ésta se ubica el surtidor o equipo de llenado y sus accesorios. nacional. excepto cuando estén totalmente cercadas.
así como también los equipos de regulación y medición de presión a la entrada de la EDS que suministra GNCV. una vez finalizado el llenado del mismo. Zona de Compresión. sus equipos y accesorios. Sistema Único de Información Conjunta -SUIC-: Es el sistema de información establecido en la Resolución 7909 de 2001 expedida por el Ministerio de Transporte o aquella que la adicione. de conformidad con lo establecido en el numeral 4. No se consideran Recintos los encerramientos con malla eslabonada. Zona de Compresión: Es el área donde se encuentran instalados los compresores. Válvula de Exceso de Flujo: Dispositivo que corta el flujo de gas natural cuando éste supera el valor para el cual fue calibrado y que protege contra un flujo excesivo de gas natural cuando se produce una ruptura de las tuberías o de las mangueras.5. el personal deberá contar con una calificación de competencia laboral conforme al procedimiento interno que se establezca en la EDS. modifique o sustituya. Presión Máxima de Llenado: Es la máxima presión que puede alcanzar el Cilindro de GNCV del vehículo. . sus equipos y accesorios. Válvula de Corte Manual ¼ de Vuelta : Dispositivo que corta completamente el flujo de gas natural cuando se gira su palanca de accionamiento ¼ de vuelta. Zona de Almacenamiento: Es el área donde se encuentra instalada la Batería de Almacenamiento. Zonas de la Estación de Servicio de GNCV: Son las siguientes : Zona de Regulación y Medición. Mientras no existan entidades acreditadas para ello. Zona de Regulación y Medición: Es el área donde se encuentran localizados los equipos de filtración del gas natural. a cualquier temperatura.2. literal (vii) del presente Reglamento Técnico. Zona de Almacenamiento y Zona de Llenado.Personal Calificado: Es el personal de la EDS que suministra GNCV que cuenta con una certificación de competencias laborales expedida por una entidad acreditada para tal fin. Válvula Break Away: Dispositivo que se desacopla y corta completamente el flujo de GNCV cuando se aplica una tensión igual a aquella para la cual fue calibrada en sus extremos. Recinto. Encerramiento que se usa exclusivamente para el equipo de compresión y/o la Batería de Almacenamiento que debe ser construido de material incombustible. Válvula de Seguridad para Alivio de Presión: Dispositivo que permite el flujo de gas natural cuando la presión interna supera la presión a la cual fue calibrada. Válvula Cheque o de Retención: Dispositivo que permite el flujo de gas natural en una sola dirección.
National Fire Protection Association.5 El propietario o arrendatario de la EDS que suministra GNCV debe contar y mantener vigente un plan de contingencias que asegure la libre . 4. Megapascales. Estación de servicio.1. Límite inferior de explosividad (Low explosive limit). REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO QUE SUMINISTRAN GNCV 4. Sistema Ùnico de Información Conjunta.2 El propietario o arrendatario de la EDS que suministra GNCV debe contar directa o indirectamente para el diseño. 4. American Society for Testing and Materials. 4. cuyo valor asegurado no será inferior a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La EDS puede tener una o varias Zonas de Llenado. Así mismo. construcción. de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento técnico. 4.Zona de Llenado: Es el área donde se encuentra la Isla de Surtidores. sus equipos y accesorios.1 El propietario o arrendatario de la EDS que suministra GNCV. deberá mantener vigente una póliza de cumplimiento de disposiciones legales. Código Nacional de electricidad de EEUU (National Electrical Code). Department of Transportation.1. Gas Natural Comprimido para uso Vehicular.S.1. Requisitos Técnicos de Aplicación General 4. SIGLAS Las siglas que aparecen en el texto del presente reglamento.1. Gas Natural Comprimido.1. construcción. 4. el Comercializador de GNCV es el responsable de la odorización del gas natural para uso vehicular. 3.1. Departamento de transporte EEUU. operación y/o mantenimiento de las EDS con el Personal Calificado. American National American Standard Institute. el propietario o arrendatario de la EDS que suministra GNCV deberá mantener vigente una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Libras por pulgada cuadrada (Pounds square inch). tienen el siguiente significado: AGA ANSI ASTM DOT EDS GNC GNCV LEL Mpa NEC NFPA NTC psi SUIC American Gas Association. es responsable del diseño. según sea el caso. se encuentre conectada directamente al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural.3 De conformidad con el artículo 6º del Decreto 1605 de 2002.4 Cuando la EDS que suministra GNCV. operación y/o mantenimiento de las mismas. Norma Técnica Colombiana.2. U.
4. Almacenamiento o Llenado a: La proyección de líneas de baja tensión al suelo La proyección de líneas de media tensión METROS* 3 3 3 15 6. 4. compresor y surtidor según la referencia. El acceso a las Zonas de Regulación y Medición. 4. Batería de Almacenamiento y Surtidores de Gas Natural Comprimido a: La construcción importante más próxima dentro de la misma propiedad Borde de la vía pública más cercana Cualquier línea de propiedad sobre la cual existan construcciones o sobre la cual se pueda llegar a construir. Compresión y Almacenamiento debe ser restringido y solamente se permitirá el acceso al personal autorizado. que frente a estas situaciones.1 6. debe ejecutar el personal. sin incluir el lado opuesto de una vía pública Vía Férrea más cercana De Batería de Almacenamiento de Gas Natural Comprimido a: Tanques de Almacenamiento de Combustibles Líquidos De Surtidores de Gas Natural Comprimido a: Surtidores de Combustibles Líquidos De la Zona de Compresión.9 La distribución de las Islas de Surtidores deberá permitir un rápido ingreso y salida de vehículos.1.1.1.1.8 Las EDS que suministran GNCV deben cumplir con las siguientes distancias mínimas de seguridad: DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA De compresores. Cuando éstos se encuentren . Dicho plan debe ser conocido por todo el personal que labora en la EDS.movilidad y rápida evacuación de las personas y vehículos que eventualmente puedan estar en situaciones de emergencia.7 4. Este plan de contingencias debe detallar las acciones de entrenamiento y capacitación.1 3 15 (*) Las distancias serán medidas en todas las direcciones desde la Batería de Almacenamiento.6 El propietario o arrendatario de la EDS que suministra GNCV debe contar y mantener vigente un plan de mantenimiento de la EDS que incluya las disposiciones de este reglamento.
no obstaculizarán la entrada o salida. Por lo tanto.5) metros. Esta condición también aplica cuando la Zona de Regulación y Medición se encuentre ubicada dentro de la Zona de Compresión. sistema de venteo y alivio de presión. así como.1.estacionados en posición de carga.1 REQUISITOS DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE COMPRESIÓN (i) Los equipos de compresión deben ser diseñados y construidos con base en las normas de producto del país de origen. El ancho mínimo del Carril de Carga de cada una de las islas ubicadas longitudinalmente debe ser de siete punto cinco (7.2.2. La Zona de Regulación y Medición debe cumplir con las siguientes disposiciones: 4.2) veces y no más de dos (2) veces la máxima presión de operación del compresor.10 El alineamiento de las vías internas respecto a las oficinas.2 ZONA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN.9 y 5. o. 4. ni la libertad de maniobra de otros vehículos. con lo establecido en los numerales 5.1. La instalación del equipo de compresión y de sus tuberías y accesorios debe cumplir con el procedimiento instruido por el fabricante. (ii) Válvula de corte automático por sobrepresión y vacío. (iii) Filtros. y sistema regulador trabajador – monitor. (ii) 5. encerrada en malla metálica u otro material incombustible.11 de la NTC 4827.2.3 ZONA DE COMPRESIÓN 4.1. 5.3. 4.2. la distancia mínima entre dos islas paralelas debe ser de seis (6) metros. la distancia mínima entre surtidores adyacentes de islas diferentes debe ser igual a diez (10) metros. En caso de que la EDS cuente con sitios para estacionamiento de automotores. (iii) . Compresión y Llenado deberán permitir el fácil acceso y la rápida circulación de los vehículos. estos deberán disponerse de tal modo que no obstaculicen la circulación. 4. 4. Zonas de Almacenamiento.1 Contar con los siguientes dispositivos de seguridad: (i) Manómetros. Los manómetros instalados en la Zona de Compresión deben tener una carátula graduada que permita efectuar lecturas superiores a uno punto dos (1. protegida de las inclemencias del clima mediante la instalación de una cubierta protectora.2.3.2 Ubicarse en un lugar no inundable donde no haya tráfico vehicular.1.11 El ancho mínimo de los Carriles de Carga para las islas paralelas entre sí debe ser de tres (3) metros. al aire libre. aplicables a dichos equipos.12 Cuando las islas se ubiquen en forma longitudinal. 4. 4.
el escape de los gases producto de la combustión debe ser dirigido hacia la parte superior externa del Recinto. no se deberán presentar concentraciones de estos gases en ninguna condición de encerramiento. “Precaución. c. gas combustible a alta presión”. “Se está realizando mantenimiento. En la Zona de Compresión se deben colocar avisos visibles seguridad que cumplan con lo establecido en la NTC 1461actualización y que tengan las siguientes leyendas: (v) clima (vi) debe a. Aplica para compresores de arranque automático. Un detector de mezclas explosivas que activen una alarma luminosa y sonora al alcanzar una concentración de gas de un 1/5 del Límite Inferior de Explosividad . de tal manera que se garantice una disposición segura del mismo. Los pisos de la Zona de Compresión deberán ser de material incombustible y antideslizante.6 de la NTC 4820-primera actualización. e. Los equipos de compresión deberán contar con un adecuado enfriamiento de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante. “No Fumar”. así como estar protegidos de las inclemencias del mediante la instalación de una cubierta protectora o techo. “Apagar cualquier dispositivo electrónico o eléctrico mientras se encuentre en esta Zona.(iv) Los equipos de compresión podrán ubicarse en Recintos. Esta máquina puede arrancar automáticamente en cualquier momento”. En todo caso. deberán sujetarse a las disposiciones de la autoridad ambiental competente para . que accionen automáticamente el sistema de bloqueo de la EDS.5 y 4. b. Cuando un compresor sea ubicado dentro de un Recinto se contar con: Un sistema de ventilación conforme a lo previsto en los numerales 4. “Precaución. Los líquidos no deben ser vertidos en alcantarillas públicas o vertimientos de aguas. En todo caso. (vii) (viii) (ix) de primera a. f.LEL. por lo que se le debe dar el manejo que indique la autoridad ambiental competente. “Prohibida la entrada a personas no autorizadas”. . Cuando el compresor está accionado por motores de combustión interna.evitar la contaminación por ruido. No de arranque al equipo” aplica durante la realización de mantenimientos de compresores accionados eléctricamente. (x) Se debe contar con sistemas de recolección y eliminación de líquidos. d. b.
establecidas en los numerales 5.2.1. 5. fácilmente accesible y de fácil lectura después de que el compresor haya sido instalado. Potencia de accionamiento (nominal) requerida. ROTULADO DEL EQUIPO DE COMPRESIÓN (iii) 4. e.4 de la NTC 4820. 5. 5. 5.5 de la NTC La operación y mantenimiento de los equipos de compresión deben ser realizadas únicamente por Personal Calificado y de acuerdo con los procedimientos instruidos por el fabricante.1.8.10.1.1. b. iv) procedimientos de operación y mantenimiento.3 y 5. c. el acceso a la Batería de Almacenamiento y el almacenamiento de los cilindros.1 REQUISITOS DE INSTALACIÓN ALMACENAMIENTO (i) DE LA BATERIA DE La Zona de Almacenamiento debe cumplir con las especificaciones técnicas sobre los soportes de la Batería de Almacenamiento y el montaje de los mismos. 5. v) el ajuste y operación de todos los interruptores de control y seguridad.2. mes y año de fabricación. Estas instrucciones deben incluir entre otros: i) las temperaturas y presiones de trabajo normales y máximas. 4. El rotulado debe incluir la siguiente información: a.3. iii) procedimientos de puesta en marcha y ensayo. y.7.4 y 8.1.1. 5. 5. 5.6.4.4 ZONA DE ALMACENAMIENTO 4.2. ii) requisitos sobre el suministro de potencia y otros datos de diseño pertinentes. Los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento deben cumplir con las siguientes especificaciones: (ii) .3. (ii) El diseño y operación de los controles del compresor deben con lo establecido en los numerales 8. incluyendo los procedimientos de emergencia. Velocidad de operación. Capacidad nominal a las condiciones de entrada establecidas (temperatura y presión). 5.3. Designación del modelo.2. si el motor no es provisto como parte de la unidad de compresión. Nombre del fabricante o marca comercial. Número de serie. g. f. d. Todo compresor debe contar con las instrucciones del fabricante sobre su instalación.2.1.1.primera actualización. Presiones de suministro máximas y mínimas. puesta en marcha. operación y mantenimiento.9.2 REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPRESIÓN (i) cumplir 4827.2.4.3 El compresor debe estar provisto de un rotulado claro y permanente.
b “ Precaución. no deben ser pintados sin concepto técnico previo del fabricante.2 REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA DE ALMACENAMIENTO (i) La operación y el mantenimiento de la Batería de Almacenamiento deben ser realizadas únicamente por Personal Calificado de acuerdo con los procedimientos instruidos por el fabricante. .626 psi (25 Mpa) a 21 grados centígrados. (iii) Los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento deben estar protegidos con pintura anticorrosiva. deben disponer como mínimo de los accesorios señalados en el numeral 5. (vi) Los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento deben instalarse conforme a las instrucciones del fabricante. Permiso especial 1465 Revisión No. Aquellos con recubrimiento tipo composite. Transport Canada regulations. gas combustible a alta presión”. c “ Prohibida la entrada a personas no autorizadas”. (vii) En la Zona de Almacenamiento se deben colocar avisos visibles de seguridad que cumplan con lo establecido en la NTC 1461. Estar diseñados y construidos para operar a la presión de 3. Si ésta se ubica en Recintos. éstos estarán destinados exclusivamente para tal efecto. d “Apagar cualquier dispositivo electrónico o eléctrico.4. Estar fabricados.3 de la NTC 4820primera actualización. salvo cuando compartan el mismo Recinto con los equipos de compresión y sus accesorios.primera actualización. 4. Los dispositivos de alivio y válvulas de la Zona de Almacenamiento. 1 de la Commission Canadienne des Transports de Canadá. b. mientras se encuentre en esta Zona”. con las siguientes leyendas: a “ No Fumar”. (iv) (v) La Batería de Almacenamiento podrá instalarse al aire libre cuando esté adecuadamente protegida de las inclemencias del clima.a. inspeccionados y sometidos a las pruebas de diseño señaladas en cualquiera de las siguientes normas técnicas: • ANSI /AGA NGV2 • ISO 9809-1/2/3 • ISO 11439 • IRAM 2526 • DOT 3AA • Department of Transportation (DOT) -e 8725 de los Estados Unidos de Norteamérica.
3 ROTULADO DE LOS CILINDROS DE GNCV DE LA BATERÍA DE ALMACENAMIENTO Los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento deben estar provistos de un rotulado claro y permanente. Fecha de fabricación (mes y año).2.2.4. (ii) Cumplir con las especificaciones técnicas sobre la instalación. Identificación del cilindro (un número de serie exclusivo para cada cilindro dado por el fabricante). El rotulado debe incluir la siguiente información: a.2 REQUISITOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SURTIDOR DE GNCV O EQUIPO DE LLENADO DEL .5. Identificación del fabricante.5.5 ZONA DE LLENADO 4. b. d. c.7. ensamble y sistemas de protección del surtidor. Contar con protecciones mecánicas mínimo de un (1) metro de altura.10. (iv) 4. 1.1 REQUISITOS DE INSTALACIÓN DEL SURTIDOR DE GNCV O EQUIPO DE LLENADO El surtidor o equipo de llenado debe cumplir los siguientes requisitos: (i) La ubicación de los surtidores alineados longitudinalmente sobre una o más islas no debe impedir el empleo simultáneo de la totalidad de las mangueras de llenado. construcción.2.17 de la NTC 4823. establecidas en los numerales 6. e. Presión de trabajo a temperatura. g. Referencia a la norma de fabricación del producto así como la clase de cilindro y el número de certificado de registro (según el caso). cuya altura mínima sea de cuatro punto cinco (4. f. 4. accesible y de fácil lectura después de que hayan sido instalados. Las palabras “NO USAR DESPUÉS DE MM/AAAA. 4. 1.(ii) Los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento deben contar con instrucciones del fabricante sobre su operación y mantenimiento.1.5) metros. (iii) Estar ubicado en la Isla de Surtidores bajo una cubierta que posea iluminación interna y que esté soportada por columnas construidas de materiales no combustibles.primera actualización y 1. Las palabras “SOLO GNC”. donde MM/AAAA identifica el mes y el año de vencimiento.1 de la NTC 4820. diseñadas para resguardar el equipo de llenado de impactos de vehículos.
7 y 4. 4. puesta en marcha. operación y mantenimiento. en la línea de alimentación de GNC de los surtidores. (vi) (vii) (viii) Las Islas de Surtidores en las que se ubican los equipos de llenado deben contar con: a. alojada en una caja a nivel de la isla.(i) La operación y el mantenimiento deben ser realizadas únicamente por Personal Calificado.5) metros de la base del surtidor. . El interior de la caja debe ser lo suficientemente amplio para garantizar la fácil operación de la válvula.9 de la NTC 4824. a una distancia máxima de cero punto cinco (0. b. no se debe suministrar GNCV al vehículo. En todo momento los medidores de los surtidores deben debidamente calibrados. (v) Contar con boquillas de llenado que cumplan con los requisitos establecidos en los numerales 4. En caso de que no haya completa hermeticidad. Una válvula automática de corte de flujo u otro sistema de corte de flujo automático a la entrada de cada surtidor. El procedimiento y las tolerancias de verificación serán las que la Superintendencia de Industria y Comercio o quien h aga (iv) Contar con un sistema de medición de flujo másico para efectos de registrar la cantidad de gas suministrada a cada vehículo. El procedimiento de verificación de este requisito será el que determine la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces.4. (iii) estar entregado determine sus veces. de acuerdo con los procedimientos instruidos por el fabricante. de manera que la cantidad de gas a los vehículos corresponda a la indicada por el medidor. no se debe utilizar ningún elemento o material adicional a las boquillas y receptáculos para tratar de obtener el sello hermético requerido.69 Mpa (3. calibrado a la Presión Máxima de Llenado a cualquier temperatura. Una Válvula de Corte Manual ¼ de Vuelta. (ii) Todo surtidor o equipo de llenado debe contar con instrucciones del fabricante sobre su instalación. a cualquier temperatura.000 psi) más o menos el 2. Los surtidores o equipos de llenado deben garantizar en todo momento un suministro de gas natural a los Cilindros de GNCV de los vehículos a la Presión Máxima de Llenado de 20. Contar con una Válvula Break Away instalada en cada manguera de carga.5%.
e) “Desalojar el vehículo y no ubicarse frente o cerca del cilindro de GNCV instalado en el vehículo.2) veces la presión del gas natural en líneas o equipos de la EDS que suministra GNCV. componentes y/o accesorios de hierro. (iv) protegidos contra daño mecánico y corrosión Ser marcados en forma permanente. f) “Apagar cualquier dispositivo electrónico o eléctrico mientras se encuentre abasteciendo el vehículo”. La tubería debe ser fabricada y probada de acuerdo con la ASME B31. galvanizados o de aleaciones de cobre. indicando la fecha de fabricación. mangueras y accesorios deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: (i) Ser compatibles con el gas natural en cualquier condición de operación de la EDS. b) “Precaución gas combustible a alta presión”. . No se deben utilizar conexiones roscadas ni bridadas en las tuberías enterradas. cuando la composición de este elemento supere el 70%. Mangueras y Accesorios Las tuberías.1 Manómetros Los manómetros deben medir por lo menos uno punto dos (1. (ii) Ser instalados con las medidas de protección adecuadas para resistir cualquier expansión. contracción o vibración que pudieran originarse durante la operación de la EDS. plástico.6. d) “Prohibido el llenado en ausencia del operario”. (v) (vi) ANSI/ (vii) No deben ser usados niples de tubería para conexión.2 Tuberías. 4. c) “Detener el motor y apagar las luces durante el llenado y accionar el freno de estacionamiento o emergencia”. la presión máxima de operación permisible y nombre del fabricante.(ix) Deben colocarse avisos visibles que cumplan con lo establecido en la NTC 1461 – primera actualización y que tengan las siguientes leyendas: a) Las palabras “No Fumar”.3. durante el llenado”. (iii) Estar atmosférica. La tubería instalada bajo el nivel del piso debe ser enterrada o instalada dentro de un cárcamo o encamisado y estar protegida contra la corrosión.6. ni tuberías.6 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA EDS QUE SUMINISTRA GNCV 4. 4.
Las zonas de Almacenamiento. La descarga de las Válvulas de Seguridad para Alivio de Presión se debe conducir por medio de tubería al aire libre. Las Válvulas de Exceso de Flujo deben accionar su bloqueo cuando el caudal de gas natural alcance un valor igual o superior al normal de operación más un 10%. Se deberá colocar una etiqueta permanente con el ajuste de presión.3 Válvulas. Cuando sea necesario romper el sello de la válvula de seguridad.primera actualización. Instalaciones Eléctricas y de Control. capacidad de flujo y fecha en que se realizó dicho ajuste. calibrada y sellada nuevamente. El punto de salida de la tubería debe contar con una protección contra la intemperie. Las instalaciones. Las válvulas deben cumplir con las siguientes especificaciones: (i) Ser compatibles con el gas natural en cualquier condición de operación de la EDS. Las válvulas de seguridad deben estar selladas para prevenir su operación por personas no autorizadas. (ii) Estar marcadas en forma permanente indicando la presión máxima de operación permisible. como mínimo a un (1) metro de altura sobre cualquier edificio que esté localizado dentro de un radio de cinco (5) metros.primera actualización. 4. 504 (iii) La extensión del Área Clasificada deberá ser para cada Zona de la Estación de Servicio de GNCV así: . en la conexión de entrada al equipo de compresión y en los puntos donde se requiera proveer flexibilidad en la tubería.6. la fecha de fabricación e identificación del fabricante. componentes y equipos eléctricos y/o electrónicos ubicados en la EDS que suministra GNV ajustarse a los requisitos establecidos en las secciones 500.(viii) (ix) Las mangueras no deben tener empalmes.6. ésta debe ser retirada de servicio hasta que sea verificada su hermeticidad. Compresión y Llenado deberán clasificarse conforme a lo establecido en la sección 500 del capítulo 5 de la NTC 2050 . Los ajustes a las válvulas de seguridad deben ser realizados por el fabricante o por Personal Calificado para el mantenimiento. (iii) (iv) (v) (vi) 4.4 (i) (ii) deberán 501. Solo se permite el uso de mangueras en las EDS que suministran GNCV. el caudal máximo. y 505 del capítulo 5 de la NTC 2050.
4. (vi) (vii) El Panel de Control debe activar todas las válvulas de corte de flujo automático y detener el compresor cuando se active una parada de emergencia. Las distancias serán medidas en todas las direcciones desde la Batería de Almacenamiento. temperatura o de funcionamiento anormal del compresor. surtidor y Válvulas de Seguridad para Alivio de Presión.6. establecidas en los numerales 15. compresor.6 1. según corresponda.5 Equipos de Detección de Gas y Protección Contra Incendios.5 de la NTC 4820 .6) metros.primera actualización.5 La extensión del Área Clasificada donde se encuentran ubicadas las Válvulas de Seguridad para Alivio de Presión y sus accesorios será de cuatro punto seis (4. (i) Toda EDS que suministra GNCV debe cumplir con las especificaciones técnicas sobre sistemas automáticos para detección de gas natural y fuego. o alarmas generadas por sensores de presión. Los requisitos generales de puesta a tierra y de conexiones equipotenciales en las instalaciones eléctricas de EDS que suministra GNV deberán cumplir con lo establecido en la sección 250 de la NTC 2050 .6 Sistemas de Corte del Servicio en Caso de Emergencia. que active alarmas sonoras y luminosas cuando detecte dicha concentración de gas natural. e instalación de extintores. un detector de mezclas explosivas. después de activada la parada de emergencia debe ser realizado por Personal Calificado.4 y 15. . (iv) (v) No se permitirán fuentes de ignición no eléctricas o fuegos abiertos dentro de la extensión del Área Clasificada. 4. (viii) El restablecimiento de la operación de la EDS que suministra GNCV. (ii) Se debe contar con un detector de mezclas explosivas sensible a la presencia de gas natural en una concentración de 1/5 de LEL.primera actualización.6. Para garantizar el nivel de protección y seguridad de las instalaciones eléctricas localizadas en Áreas Clasificadas de la EDS que suministra GNCV se debe realizar una inspección cada seis (6) meses como mínimo.Zona Zona de Almacenamiento Zona de Compresión Zona de Llenado Extensión del Área Clasificada (metros) 3 4.
Las pruebas del sistema de detección de gas natural y de protección contra incendios. automáticamente se debe interrumpir el flujo de gas en las Zonas de la Estación de Servicio de GNCV. siguiendo el procedimiento establecido por éste.En cada una de las Zonas de la Estación de Servicio de GNCV se debe instalar un botón para corte del servicio en caso de emergencia.3 y 16.1 Pruebas Antes del Inicio de Operaciones de la EDS. fácilmente accesible. Mientras se llevan a cabo estas pruebas no se podrá suministrar GNCV. realizando una prueba neumática con gas natural a la presión de servicio. Cada sistema de corte en caso de emergencia debe estar identificado con un letrero visible y legible que contenga la siguiente leyenda “PARADA DE EMERGENCIA”. 4. periódicamente. (i) Cada cinco (5) años se debe realizar una prueba hidrostática a los Cilindros de GNCV de la Batería de Almacenamiento de la EDS. para este efecto.4 de la NTC 4820 -primera actualización-. Al accionar el botón del sistema de corte. 4.8 . Antes del inicio de operaciones de la EDS que suministra GNCV se debe verificar la hermeticidad de la instalación y el correcto funcionamiento de las líneas de conducción de gas natural y sus componentes mediante la realización de las pruebas descritas en los numerales 16. REQUISITOS PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL (ii) (iii) (iv) 4. Cada seis (6) meses se deben probar las Válvulas de Seguridad para Alivio de Presión. Cada seis (6) meses se debe verificar la ausencia de fugas de las tuberías. 16. de acuerdo con las instrucciones del fabricante.7.7 PRUEBAS DE LAS EDS QUE SUMINISTRAN GNCV 4. Válvulas de Exceso de Flujo y demás dispositivos de seguridad. deben realizarse en los tiempos indicados por el fabricante. mangueras y componentes de la EDS que suministra GNCV.7. el cual debe ser de restitución manual. como mínimo en los tiempos que se indican a continuación.1. Esta prueba deberá ser efectuada por un laboratorio de pruebas y ensayos acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.2 Pruebas Periódicas de la EDS En la EDS que suministra GNCV se deben realizar las siguientes pruebas.
Conformidad con el numeral 4. Conformidad con el numeral 4.4. Conformidad con el numeral 4.1 de la NTC 4829 primera actualización. Zona de Compresión Conformidad con el numeral 4.4.Presentación del Certificado de Conformidad del fabricante. .1 de la NTC 4829 primera actualización.1. ordinal (i). 4. que le permita dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este numeral. Disponer del módulo de estación de servicio de que trata el numeral 5.2.1.2 de la NTC 4829 primera actualización.Verificación directa del Organismo de Certificación Acreditado.8.8. 4.1 de este reglamento técnico.2 Se deberá suspender el suministro de gas natural a las EDS.1.y adicionalmente con las siguientes disposiciones: a.7. salvo aquel necesario para las pruebas de la EDS que trata 4.8.1. c. 5° PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Requisitos Técnicos de Aplicación General RequisitosVerificación Conformidad con el numeral 4.Presentación de las pólizas vigentes de responsabilidad civil extracontractual cumplimiento de disposiciones legales.11 y 4. Certificados de competencia laboral expedidos por una entidad acreditada par fin.1 y 9.7. 4. Estar conectadas al módulo del centro de información de que trata el numeral 5. que ind las normas bajo las cuales se diseño y fabricó el equipo de compresión.1. cuando así lo determine la Superintendencia de Industria y Comercio por cualquier incumplimiento con el presente reglamento técnico Previamente al inicio de operaciones.Verificación directa del Organismo Certificación Acreditado.1.5. las EDS que suministran GNCV deben cumplir con las disposiciones del Sistema Único de Información Conjunta –SUIC.1. 4.3.1 No se debe suministrar gas natural a las EDS que con el Certificado de Conformidad de que trata el del presente reglamento técnico.9..8.2.10. adjuntando los ensayos y pruebas a que sometido.3. Conformidad con el numeral 4.3 b. Zona de Regulación y Medición Conformidad con el numeral 4. 4. En el evento de que no existan entidades acreditadas se debe presentar la calificación de competencia labor acuerdo con el procedimiento interno. no cuenten numeral 6° suministro el numeral 4.1.4.Presentación del plan de mantenimiento vigente de la EDS.6.1. de manera que las lecturas de los dispositivos electrónicos sean enviadas constantemente a dicho módulo.3. Conformidad con el numeral 4.1.Verificación directa del Organismo de Certificación Acreditado.1.Verificación directa del Organismo de Certificación Acreditado.1. Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los numerales 5.12.
Presentación del Certificado de Conformidad del fabricante. que indiqu normas bajo las cuales se diseño y fabricó los Cilindros de GNCV.2.Certificados de competencia laboral expedidos por una entidad acred para tal fin.3. ordinal (i).3.2 ordinal (iii). (iv).3. (ix) y (x). En el evento de que no existan entidades acreditadas se deben presentar las calificaciones de compete laboral de acuerdo con el procedimiento interno.Verificación directa del Organismo de Certificación Acreditado. (viii).4. (vi). puesta en marcha.3.3. Zona de Almacenamiento Conformidad con el numeral 4. Conformidad con el numeral 4. (vi) y. Conformidad con el numeral 4.Verificación directa del Organ de Certificación Acreditado. ordinal (ii). adjuntando los ensayos y pruebas a que sometido.Verificación directa del Organismo de Certificación Acreditado. Conformidad con el numeral 4. (v). (vii).1 ordinales (ii). (v).1 ordinal (ii).2. . (iii). (vii)Verificación directa del Organismo Certificación Acreditado. Conformidad con el numeral 4.1 ordinales (i). Conformidad con el numeral 4. (iv).Presentación de las instrucciones del fabricante del compresor sobr instalación.3. (iii).4. operación y mantenimiento.Conformidad con el numeral 4.
6.Certificados de En el evento de que no competencia laboral de Conformidad con el numeral 4.2 ordinal (i) de este Reglamento competencia laboral expedidos por una entidad acreditada para tal fin. Conformidad con el numeral 4.2 ordinales (iii) y (vii).2 ordinal (ii). Presentación de las instrucciones fabricante del equipo de llenado sobre instalación. Conformidad con el numeral 4. operación y mantenimiento. (iii). Técnico. (iii) y (iv). de conformidad el procedimiento que para tal fin establezc SIC o quien haga sus veces.5.1 ordinales (i). (vi). (iv). Certificado de Conformidad del fabrican verificación directa del Organismo Certifica Acreditado. (iv).3 ordinal (i).1 ordinal (ii). Certificado de Conformidad del fabricant verificación directa del Organismo Certificación Acreditado. (iii).5.ordinal (ii). Certificados de competencia lab expedidos por una entidad acreditada para . Equipos Y Accesorios de la EDS que Suministran GNCV Conformidad con el numeral 4. (v). Acreditado.6. Presentación de las instrucciones fabricante de los Cilindros de GNCV sobr instalación.4.1. Verificación directa del Organismo Certificación Acreditado. Conformidad con el numeral 4. Conformidad con el numeral 4.2 ordinales (ii). Verificación directa del Organi Certificador Acreditado. Conformidad con el numeral 4. (v).Conformidad con el numeral 4. (v) y (vi). Conformidad con el numeral 4. puesta en marcha. existan entidades acreditadas se deben presentar las calificaciones de acuerdo con el procedimiento interno. (viii) y (ix). operació mantenimiento. Zona de Llenado Conformidad con el numeral 4.(vi) y (vii).6. Certificado de Conformidad del fabricant verificación directa del Organismo Certifica Acreditado. Verificación directa del Organi Certificador Acreditado.2 ordinal (i).2.5.5.4. Conformidad con el numeral 4.3 ordinales (ii). Certificados de competencia lab expedidos por una entidad acreditada para fin.6.6. Conformidad con el numeral 4. Conformidad con el numeral 4.4. (iii).5. Conformidad con el numeral 4. Conformidad con el numeral 4. Conformidad con el numeral 4. Presentación del Certificado de conform del fabricante.5.2 ordinales (i) y (vi).4 ordinales (i). Conformidad con el numeral 4.2 ordinal (ii).6.2 ordinal (v). Conformidad con el numeral 4. En el evento de que no existan entida acreditadas se deben presentar calificaciones de competencia laboral acuerdo con el procedimiento interno. Verificación directa del Organismo Certificación Acreditado. (vii).6. (iv).4.3. Presentación del Certificado de Conform del fabricante.ordinales (iv).5.4 ordinal (viii).6. (viii) y Verificación directa del Organismo Certific (ix). Verificación directa del Organismo Certificación Acreditado. Verificación directa del Organi Certificador Acreditado. Verificación directa del Organismo Certificación Acreditado.
ordinal (iii). según sea el caso. Conformidad con el numeral 4. la EDS debe contar con los siguientes documentos. 6.7.7.7.6.2. son satisfactorias y por lo tanto la EDS que suministra GNCV puede iniciar o continuar la operación. Pruebas de las EDS que Suministran GNCV Conformidad con el numeral 4. Conformidad con el numeral 4. Certificado de Conformidad del fabrican verificación directa del Organismo Certifica Acreditado.3.6.1.2. En el evento de que no existan entida acreditadas se deben presentar calificaciones de competencia laboral acuerdo con el procedimiento interno. Presentación del resultado satisfactorio de pruebas. fin. Verificación directa del Organi Certificador Acreditado.2. Conformidad con el numeral 4.3 Actas firmadas por el propietario o arrendatario y el Organismo de Certificación Acreditado en las que conste que todos los aspectos relacionados en el numeral 5º de este reglamento técnico fueron verificados directamente por el Organismo de Certificación Acreditado 7° SUBPARTIDAS ARANCELARIAS .1.7.2 ordinal (iv).1.Conformidad con el numeral 4.7. REQUISITOS PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL Conformidad con el numeral 4. Presentación del resultado satisfactorio de pruebas.ordinal (i). Verificación directa por Certificador Acreditado el Organi 6° 6.5.2 Actas firmadas por el propietario o arrendatario y el Organismo de Certificación Acreditado en las que conste que las pruebas exigidas en el numeral 4.1 Certificados de Conformidad exigidos en el numeral 5° del presente reglamento técnico.1. Conformidad con el numeral 4. expedido por un Organismo Certificador Acreditado Para efectos de obtener el Certificado de Conformidad de que trata este numeral.ordinal (ii).1 del presente reglamento técnico.7. Conformidad con el numeral 4.6. 6.8.1 DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD En todo momento la EDS que suministra GNCV debe contar con un Certificado de Conformidad vigente sobre el cumplimiento del presente reglamento técnico. los cuales deben estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio: 6. Verificación directa del Organi Certificador Acreditado Presentación del resultado satisfactorio d prueba hidrostática expedida por laboratorio de pruebas y ensayos acredit por la SIC Presentación del resultado satisfactorio d prueba neumática.
3 8. ventilador incorporado. 8 0582 de Abril 8 de 1996 del Ministerio de Minas y Energía. incluso filtro. CGA NGV1-M94. higróm y sicrómetros.7 NORMAS REFERENCIADAS O CONSULTADAS Resolución No. similares.Los equipos y elementos objeto del presente Reglamento Técnico se clasifican según las siguientes subpartidas arancelarias establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: Producto Descrito Clasificación Descripción del Arancel Cilindros utilizados para almacenar gas natural 73. Sistema Unificado de Información Conjunta (SUIC) para gas natural comprimido de uso vehicular . barómetros.10 comprimido para uso vehicular Densímetros.2 8. 2002 Edition.14. Colombia ANSI/CSA/NGV2-2000. Norma Técnica Colombiana NTC 4820 (Primera Actualización) NFPA 52.10.22. 8° 8. Recipientes para gas comprim licuado. campanas aspir para extracción o reciclado.6 8. Partes y Accesorios Partes y Accesorios Partes y Accesorios para Surtidores o equipos de 90.00. Compressed Natural Gas (CNG) Vehicular Fuel Systems Code.10 comprimido a presión máxima de 25 MPa.10. Compressed Natural Gas Vehicle (NGV) Fueling Connection devices.00 llenado de gas natural comprimido para uso vehicular Partes y Accesorios para Compresores o equipos para 84.28.5 8.10.90. de fundición. hierro o ac Bombas de aire o de v compresores de aire u otros ga ventiladores. incluso combin entre sí.28.90. Surtidores o Equipos de llenado de gas natural 90.00. 2004-03-24. USA. Colombia.1 8. aunque registradores. Norma Técnica Colombiana NTC 4829. a 15°C.11.14. como parte de la instalación de almacenamiento de la EDS Compresores o equipos para compresión de gas 84. Basic Requirements for Compressed Natural Gas Vehicle (NGV) Fuel Containers ANSI/CSA/NGV1-1994. Decreto 1605 de Julio de 2002 del Ministerio de Minas y Energía. areóme pesalíquidos e instrum flotantes.00 compresión de gas natural.10 natural.4 8. termóm pirómetros.90.80.
III. ARTÍCULO 5° VIGENCIA: El presente Reglamento Técnico entrará en vigencia a partir del 1º de febrero de 2007.ejercer la vigilancia y control del presente Reglamento Técnico.CSRS. ARTÍCULO 4° REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: El presente reglamento se revisará transcurridos dos (2) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia. deroga los capítulos I. adicionen o sustituyan. adicionen o sustituyan. Estaciones de Carga de Gas Natural para vehículos. IV. PUBLÍQUESE Y CÚMPLESE Dada en Bogotá D. ARTÍCULO 6° DEROGATORIAS: Una vez entre en vigencia el presente Reglamento Técnico. V y VI de la Resolución 8 0582 de 1996 y la Resolución 18 1386 de 2005. sin perjuicio de que conforme a las normas vigentes. ARTÍCULO 3° RÉGIMEN SANCIONATORIO: El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento Técnico será sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Decreto 3466 de 1982 y con el Decreto 1605 de 2002 o aquellos que los modifiquen. ARTÍCULO 2° ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Compete a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC.8.ERC .8 Guía Para la aplicación de la norma europea EN 13638.NTC. la revisión o actualización deba realizarse con anterioridad a dicho término.C. a los LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA HDCL. II. 2153 de 1992. de acuerdo con lo establecido en los Decretos 3466 de 1982. 2269 de 1993 y 1605 de 2002 o en las que los modifiquen.
Documents Similar To Reglamento Técnico Colombia