Source: http://docplayer.fi/4164530-Kayttoohjekirja-nibe-f750.html
Timestamp: 2018-05-26 20:07:07+00:00
Document Index: 15947092

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Aseta sisäilmasto 2X Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 31. Lisää käyttövesimäärää 1X 2X Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 45. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 65.
5 Turvallisuustiedot Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE HUOM! F750 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. HUOM! Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Luku 1 Tärkeää 3
6 Merkintä F750 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1). Sarjanumero MUISTA! Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. 4 Luku 1 Tärkeää
7 Yhteystiedot AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: Luku 1 Tärkeää 5
9 F750 Hyvä valinta F750 on uuden sukupolven lämpöpumppu, joka on suunniteltu lämmittämään talosi edullisesti ja ympäristöystävällisesti. Integroitu lämminvesivaraaja, sähkövastus, kiertovesipumppu ja ohjausjärjestelmä takaavat varmatoimisen ja taloudellisen lämmöntuotannon. Lämpöpumppu voidaan liittää kaikkiin matalalämpöisiin lämmönjakelujärjestelmiin, kuten lämpöpatteri-, konvektori- tai lattialämmitysjärjestelmiin. Sen voi liittää myös moniin erilaisiin tuotteisiin ja lisävarusteisiin, kuten käyttöveden lisävaraaja ja eri lämpötiloissa toimivat lämmitysjärjestelmät. F750 on varustettu säätötietokoneella, joka varmistaa mukavuuden ja lämpöpumpun taloudellisen ja turvallisen toiminnan. Selkeät tiedot lämpöpumpun tilasta, käyttöajasta ja kaikista oleellisista lämpötiloista näytetään suuressa näytössä. Tämän ansiosta ulkoisia pintalämpömittareita ei enää tarvita. Tunnusomaista F750:lle: Integroitu lämminvesivaraaja Lämpöpumpussa on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja, joka on eristetty ympäristöystävällisellä eristeellä lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Puskurivaraaja Lämpöpumppuun on integroitu puskurivaraaja, joka tasoittaa lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan. Sisämukavuuden ja käyttöveden ohjelmointi Lämmitys ja käyttövesi sekä ilmanvaihto voidaan ohjelmoida jokaiselle viikonpäivälle tai pidemmiksi jaksoiksi (lomat). Näyttö käyttöohjeineen Lämpöpumpussa on suurikokoinen näyttö, jonka helppotajuiset valikot auttavat miellyttävän sisäilmaston saavuttamisessa. Helppo vianetsintä Vian yhteydessä lämpöpumpun näytössä kerrotaan selkokielisenä mitä on tapahtunut ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä. Luku 1 Tärkeää 7
10 2 Lämpöpumppu talon sydän H H 3 I I Lämmitysvesi Värmebärare Kylmäaine Köldmedium Köldbärare Rumsluft Huoneilma 40 C 45 C 50 C 55 C F F Expansionsventil Paisuntaventtiili G G E E Kondensor Lauhdutin C C 2 Kompressori D D -15 C Förångare Höyrystin -2 C -5 C C C B B C C 0 C 22 C A A 1 Värmekälla Lämmönlähde LEK Lämpötilat ovat vain esimerkkejä ja voivat vaihdella eri asennuksissa ja eri vuodenaikoina. 8 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
11 Lämpöpumpun toiminta Poistoilmalämpöpumppu käyttää talon poistoilmaan varastoitunutta lämpöenergiaa talon lämmittämiseen. Poistoilman sisältämä energia muutetaan asuinlämmöksi kolmessa eri piirissä. Lämpöpumppu kerää ilmaista lämpöenergiaa poistoilmasta (1) ja siirtää sen lämpöpumppuun. Kylmäainepiirissä (2) lämpöpumppu nostaa kerätyn lämpöenergian alhaisen lämpötilan käyttökelpoiselle tasolle. Lämmityspiirillä (3) lämpö jaetaan taloon. A B C D E F G H I Poistoilma Lämmin huoneilma siirtyy lämpöpumppuun talon ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Puhallin ohjaa sen jälkeen ilman lämpöpumpun höyrystimeen. Täällä ilma luovuttaa lämpöenergian kylmäaineeseen ja ilman lämpötila laskee jyrkästi. Sen jälkeen kylmä ilma puhalletaan ulos talosta. Kylmäainepiiri Lämpöpumpussa kiertää suljetussa piirissä toinen neste, kylmäaine, joka virtaa myös höyrystimen läpi. Kylmäaineella on erittäin alhainen kiehumispiste. Höyrystimessä kylmäaine sitoo itseensä poistoilmassa olevaa lämpöenergiaa ja alkaa kiehua. Kaasumuodossa oleva kylmäaine virtaa sähkökäyttöiseen kompressoriin. Kun kaasu puristetaan kokoon, paine ja lämpötila nousevat voimakkaasti, noin -5 asteesta noin 100 asteeseen. Kompressori työntää höyryn lämmönvaihtimeen, lauhduttimeen, jossa se luovuttaa lämpöenergiaa lämpöpumpun kattilaosaan. Samalla höyry jäähtyy ja tiivistyy taas nesteeksi. Koska paine on edelleen korkea, kylmäaine kulkee paisuntaventtiilin läpi, jolloin paine laskee niin, että kylmäaineen lämpötila laskee alkuperäiseen arvoon. Kylmäaine on nyt kiertänyt täyden kierron. Se siirtyy nyt höyrystimeen ja prosessi toistuu. Lämmityspiiri Lämpöenergia, jonka kylmäaine luovuttaa lauhduttimessa, varastoituu lämmitysveteen, jonka lämpötila nousee noin 55 asteeseen (menolämpötila). Lämmitysvesi kiertää suljetussa järjestelmässä ja siirtää lämmitetyn veden lämpöenergian lämpöpumpun integroituun lämminvesivaraajaan ja talon pattereihin/lämmityspiireihin. Puskurivaraaja Lämmitysvesi virtaa lämpöpumpun sisäänrakennetun puskurivaraajan läpi, jolloin lämpötila tasoittuu. Sen jälkeen lämmitysvesi siirretään talon lämmitysjärjestelmään. Lämpötilat ovat vain esimerkkejä ja voivat vaihdella eri asennuksissa ja eri vuodenaikoina. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 9
12 Yhteys F750 -lämpöpumppuun Ulkoiset tiedot Kun lämpöpumpun ovet ovat kiinni, saat tietoa tietoikkunan ja tilamerkkivalon avulla. Tietoikkuna Tilan merkkivalo Tietoikkuna Tietoikkunassa näkyy osa näyttöyksikön (joka sijaitsee lämpöpumpun oven takana) näytöstä. Tietoikkunassa näytetään erilaisia tietoja, kuten esim. lämpötilat, kellonaika, tila yms. Voit itse päättää mitä tietoikkunassa näytetään. Oma tietoyhdistelmä asetetaan ohjausyksikön avulla. Nämä tiedot ovat tietoikkunakohtaisia ja poistuvat näytöstä, kun luukku avataan. Ohjeet tietoikkunan asetuksista, katso sivulla 58. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: tasaisesti vihreänä palava merkkivalo osoittaa normaalin toiminnan, tasainen keltainen aktivoidun varatilan ja tasainen punainen lauenneen hälytyksen. Hälytysten käsittely on selostettu kohdassa sivulla Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
13 Näyttö SISÄILMASTO LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVESI INFO A B C D E Näyttö Tilan merkkivalo OK-painike Takaisin-painike Valitsin F750 F Katkaisin Lämpöpumpun oven takana on näyttöyksikkö, jonka avulla kommunikoit F750:n kanssa. Asetusvaihtoehtoja: kytkee lämpöpumpun päälle tai pois tai pitää sen varatilassa. säätää sisälämpötila ja käyttöveden ja sovittaa lämpöpumpun toiveiden mukaiseksi. saat tietoa asetuksista, tiloista ja tapahtumista. näet eri tyyppiset hälytykset ja saat toimenpideohjeita. A Näyttö Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. B Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 11
14 C D E F OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). Katkaisin Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. 12 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
15 Valikkojärjestelmä Kun lämpöpumpun ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot. Ulkolämpötila Sisälämpötila - (jos huonelämpötila-anturi on asennettu) SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI Käyttöveden lämpötila Tietoa käytöstä LÄMPÖPUMPPU Tilapäinen luksus (jos aktivoitu) Toivottu käyttövesimäärä INFO Valikko 1 Valikko 2 Valikko 3 Valikko 4 SISÄILMASTO Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 31. KÄYTTÖVESI Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 45. INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 50. LÄMPÖPUMPPU Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 53. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 13
16 Näytön kuvakkeet Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana. Symboli Kuvaus Tämä kuvake näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tulee huomioida. Nämä kaksi kuvaketta näkyvät, jos kompressori tai lisälämpö on estetty F750:ssä. Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan. Kompressorin esto. Lisäenergian esto. Tämä kuvake näkyy kun käyttöveden luksustoiminto on aktivoitu. Tämä kuvake näkyy, jos "loma-asetus" on aktivoitu valikossa 4.7. Tämä symboli ilmaisee, että F750:llä on yhteys NIBE Uplink :iin. Tämä kuvake osoittaa puhaltimen nopeuden, jos sitä on muutettu normaalinopeudesta. Tämä symboli ilmaisee, että aurinkolämmitys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. Tämä symboli ilmaisee, että uima-allaslämmitys on aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. 14 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
17 Valikkonumero - merkitty alivalikko Nimi ja valikkonumero - päävalikko SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI SISÄILMASTO 1 Kuvake - päävalikko lämpötila ilmanvaihto ohjelmointi normaali pois lisäasetukset LÄMPÖPUMPPU INFO Merkitty päävalikko Symbolit - alivalikot Nimi - alivalikot Tilatiedot - alivalikot Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty taite. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 15
18 Valitse vaihtoehto mukavuustila 2.2 säästö normaali luksus Vaihtoehto Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. 16 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
19 Aseta arvo aika päiväys päivä aika ja päiväys h 12 h kuukausi vuosi Muutettava arvo Yhden arvon asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 17
20 Käytä virtuaalinäppäimistöä Erilaisia näppäimistöjä Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäimistöllä. Valikosta riippuen käytettävissä on erilaisia merkistöjä, jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkistöä, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi merkistö, näppäimistö näytetään suoraan. Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina OK-painiketta. 18 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
21 Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Nykyinen valikkoikkuna Valikon ikkunoiden lukumäärä Selaa aloitusoppaan ikkunoita kieli 4.6 Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. jätetään tälle sivulle, se Jos aloitusopas sulkeutuu automaattisesti Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 60 min 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 19
22 LEK F750:n hoito Säännölliset tarkastukset Lämpöpumppu vaatii hyvin vähän hoitoa käyttöönoton jälkeen. Laitteiston säännöllinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa. Jos jotain epänormaalia sattuu, näytössä näytetään viestit käyttöhäiriöistä erilaisten hälytystekstien muodossa. Katso hälytysten käsittely sivulla 64. Huoltoluukku Huoltoluukun takana sijaitsevat varoventtiilit, kiertovesipumppu ym. Irrota luukku vetämällä sitä itseäsi kohti. Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus Talon ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava säännöllisin väliajoin pienellä harjalla tehokkaan ilmanvaihdon ylläpitämiseksi. Venttiilien säätöjä ei saa muuttaa. HUOM! Varo sekoittamasta venttiilejä, jos useampi irrotetaan samanaikaisesti puhdistusta varten. 20 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
23 Ilmansuodattimen puhdistus F750:n ilmansuodatin pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdistusväli riippuu mm. poistoilman pölyisyydestä. Kokeilemalla selvität lämpöpumppusi sopivan puhdistusvälin. Suodattimen puhdistusmuistutus tule näyttöön. Muistutusvälin tehdasasetus on kolme kuukautta. Jos F750:n virta katkeaa/katkaistaan, laskuri alkaa alusta. 1. Lämpöpumpun pysäytys. 2. Irrota ylempi etuluukku vetämällä se suoraan ulos. 3. Vedä suodatinkasetti ulos. 4. Irrota suodatin ja ravistele/imuroi se puhtaaksi. Älä käytä puhdistukseen vettä tai muita nesteitä. 5. Tarkasta, ettei suodatin ole rikki. 6. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Vaikka suodatin näyttää puhtaalta, siihen kertyy likaa, joka vaikuttaa suodattimen tehokkuuteen. Vaihda se siksi vähintään 2 vuoden välein. Uusi suodatin tilataan asentajan kautta. Suodatin LEK Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 21
24 LEK Tarkasta paine F750 on varustettu painemittarilla, joka näyttää lämmitysjärjestelmän paineen. Paineen tulisi olla 0,5-1,5 bar, mutta se vaihtelee lämpötilan mukaan. Jos paine laskee usein lähelle 0 tai nousee 2,5 baariin, ota yhteyttä asentajaan vianetsintää varten. Painemittari LEK 22 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
25 Varoventtiilit F750-lämpöpumppu on varustettu kahdella varoventtiilillä, joista yksi on lämminvesivaraajaa ja toinen lämmitysjärjestelmää varten. Lämminvesivaraajan varoventtiili päästää joskus vettä, kun lämmintä vettä on laskettu. Päästön aiheuttaa vedenlämmittimeen otettu kylmä vesi, joka laajenee lämmetessään, jolloin paine lisääntyy ja varoventtiili aukeaa. Lämmitysjärjestelmän varoventtiilin on oltava täysin tiivis eikä siitä saa normaalisti tulla vettä. Varoventtiilien toiminta pitää tarkastaa säännöllisesti. Venttiilit ovat huoltoluukun takana. Tee tarkastus seuraavasti: 1. Avaa venttiili kiertämällä säätöpyörää varovasti vastapäivään. 2. Tarkasta, että venttiilin läpi virtaa vettä. 3. Sulje venttiili vapauttamalla se. Ellei se sulkeudu automaattisesti vapautettaessa, kierrä sitä hieman vastapäivään. 4. Lämmitysjärjestelmä on ehkä täytettävä varoventtiilien tarkastuksen jälkeen, katso "Lämmitysjärjestelmän täyttö". F750, kupari LEK / APH Lämmitysjärjestelmän varoventtiili LE K LEK Lämminvesivaraajan varoventtiili Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 23
26 F750, ruostumaton LEK / APH Lämmitysjärjestelmän varoventtiili LE K LEK Lämminvesivaraajan varoventtiili 24 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
27 Vesikupin puhdistus Lämpöpumpun toimiessa tiivistyy kosteutta. Tämä kondenssivesi johdetaan ja kerätään vesikuppiin. Veden lisäksi vesikuppiin kertyy pölyä ja hiukkasia. Vesikuppi tulisi tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa varoventtiilien tarkastuksen yhteydessä tai kolmen kuukauden välein. LEK / APH F750, kupari LE K LEK Ylivuotoastia LEK / APH F750, ruostumaton LE K LEK Ylivuotoastia Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 25
28 Lämmitysjärjestelmän täyttö Jos paine on liian alhainen, toimi seuraavasti: 1. F750, ruostumaton: Tarkasta, että mukana toimitettu letku on liitetty kahden täyttöventtiilin välille. Liitä letku, ellei sitä ole jo tehty. 2. F750, kupari: Avaa täyttöventtiili. Kattilaosa ja loput lämmitysjärjestelmästä täyttyy vedellä. F750, ruostumaton: Avaa täyttöventtiilit. Kattilaosa ja loput lämmitysjärjestelmästä täyttyvät vedellä. 3. Painemittarin näyttämän paineen tulisi jonkun ajan kuluttua alkaa nousta. Sulje täyttöventtiili, kun paine on n. 1,0 baaria. F750, kupari Ilmausventtiili LEK / APH Painemittari LE K Täyttöventtiili 26 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän LEK Ilmausventtiilit
29 F750, ruostumaton Ilmausventtiili Täyttöventtiili 2 LEK / APH Painemittari LE K Täyttöventtiili 1 LEK Ilmausventtiilit Lämmitysjärjestelmän ilmaus Jos lämmitysjärjestelmää pitää täyttää jatkuvasti tai jos lämpöpumpusta kuuluu poreilua, koko järjestelmä on ilmattava. Tämä tehdään seuraavasti: 1. Aseta katkaisin asentoon ja odota n. 30 sekuntia. 2. Katkaise lämpöpumpun jännitteensyöttö. 3. Ilmaa lämpöpumppu ilmausventtiilien kautta ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. HUOM! Vesi tulee tyhjentää astiasta tulevista putkista ennen ilmanpoistoa. Tämä tarkoittaa, että järjestelmää ei välttämättä ole ilmattu, vaikka vettä valuu kun ilmanpoistoventtiilit avataan. Pidä siksi ilmausventtiilit avattuina vähintään 5 sekuntia. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 27
30 Säästövinkkejä Lämpöpumppusi tuottaa lämpöä ja käyttövettä. Tämä tapahtuu tehtyjen ohjausasetusten mukaan. Energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. sisälämpötila, käyttöveden kulutus, talon eristyksen laatu sekä se, onko talossa useita suuria ikkunapintoja. Talon sijainti esim. tuulisella paikalla vaikuttaa myös. Muista myös: Säätöaikana (talvella) kaikkien termostaattiventtiilien pitää olla kokonaan auki. Lämpöpumpun lämpötila-asetusta säädetään sen jälkeen niin, että sisälämpötila on oikea ulkolämpötilasta riippumatta. Huoneissa, joissa halutaan alhaisempi lämpötila, termostaattiventtiilejä pienennetään halutulle tasolle. Muiden termostaattien asetusta voidaan pienentää hieman muutaman kuukauden kuluttua auringonpaisteen, takan ym. aiheuttaman huonelämpötilan nousun välttämiseksi. Asetusta on ehkä pienennettävä jälkikäteen. Voit laskea lämpötilaa poissaolon ajaksi ohjelmoimalla "loma-asetus" valikossa 4.7. Katso ohjeet sivulla 59. Voit laskea ilmanvaihdon nopeutta poissaolon ajaksi ohjelmoimalla valikossa Katso ohjeet sivulla 35. Aktivoimalla tilan "Käyttövesi Säästö" energiaa kuluu vähemmän. Virrankulutus % vuosikulutuksesta 25% Energiförbrukning fördelat F750n över arvioitu året energiankulutus vuositasolla % av årsförbrukningen 20% 15% 10% 5% 0% Tam jan feb Hel mars Maa april Huh maj Tou Kes juni juli Hei aug Elo sep Syy okt Lok nov Mar dec Jou Kuukausi Månad Sisälämpötilan nostaminen yhdellä asteella lisää energiankulutusta noin 5 %. Taloussähkö Pitkään laskettiin, että keskivertotalous kuluttaa vuodessa n kwh taloussähköä. Nykypäivänä luku on usein kwh/vuosi. 28 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
31 Laite Normaaliteho (W) Likimääräinen vuosikulutus (kwh) Käyttö Valmiustila Taulu-TV (käyttö: 5 h/vrk, valmiusaika: 19 h/vrk) Digiboksi (käyttö: 5 h/vrk, valmiusaika: 19 h/vrk) DVD (käyttö: 2 h/viikko) Pelikonsoli (käyttö: 6 h/viikko) Radio/stereo (käyttö: 3 h/vrk) Tietokone näyttöineen (käyttö: 3 h/vrk, valmiusaika 21 h/vrk) Hehkulamppu (käyttö 8 h/vrk) Spotti, halogeeni (käyttö 8 h/vrk) Jääkaappi (käyttö: 24 h/vrk) Pakastin (käyttö: 24 h/vrk) Liesi, levyt (käyttö: 40 min/vrk) Liesi, uuni (käyttö: 2 h/viikko) Astianpesukone, liitetty kylmäveteen (käyttö 1 kertaa/vrk) Pesukone (käyttö: 1 kertaa/vrk) Kuivausrumpu (käyttö: 1 kertaa/vrk) Pölynimuri (käyttö: 2 h/viikko) Moottorinlämmitin (käyttö: 1 h/vrk, 4 kuukautta vuodessa) Sisätilanlämmitin (käyttö: 1 h/vrk, 4 kuukautta vuodessa) Nämä ovat arvioituja esimerkkiarvoja. Esimerkki: Perhe, jossa on kaksi aikuista ja 2 lasta, asuu omakotitalossa, jossa on 1 taulutelevisio, 1 digiboksi, 1 DVD-soitin, 1 pelikonsoli, 2 tietokonetta, 3 stereota, 2 hehkulamppua WC:ssä. 2 hehkulamppua kylpyhuoneessa, 4 hehkulamppua keittiössä, 3 hehkulamppua ulkona, pesukone, kuivausrumpu, astianpesukone, jääkaappi, pakastin, liesi, pölynimuri, moottorinlämmitin = 6240 kwh taloussähköä vuodessa. Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän 29
32 Energiankulutusmittari Totuttele lukemaan talon energiamittari säännöllisesti, mieluusti kerran kuukaudessa. Näin havaitset nopeasti muuttuneen sähkönkulutuksen. Uusissa taloissa on usein kaksi energiamittaria. Taloussähkö kannattaa laskea erotuksesta. Uudisrakennus Uudisrakennukset käyvät ensimmäisenä vuonna läpi kuivumisprosessin. Talo voi silloin kuluttaa huomattavasti enemmän energiaa kuin myöhempinä vuosina. 1-2 vuoden jälkeen tulisi säätää uudelleen lämpökäyrä, lämpökäyrän muutos sekä talon termostaattiventtiilit, koska lämmitysjärjestelmä vaatii yleensä alhaisemman lämpötilan kuivumisprosessin päätyttyä. 30 Luku 2 Lämpöpumppu talon sydän
33 3 F750 palveluksessasi Aseta sisäilmasto Yleiskuvaus Valikko 1.1 Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. ilmanvaihto Puhallinnopeuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun asetuksen. lämpötila ilmanvaihto ohjelmointi lisäasetukset SISÄILMASTO 1 normaali ohjelmointi Lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjelmointi. Tilatiedot asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos loma-asetus on aktiivinen on samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään "pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, huoneanturi ja yöjäähdytys. lämpötila Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näytetään näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömittarina. pois lämpötila lämmitys1.1.1 Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu): lämmitys Säätöalue: 5-30 C Tehdasasetus: 20 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. Luku 3 F750 palveluksessasi 31
34 MUISTA! Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: -1 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. MUISTA! Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet). Jos poistoilman lämpötila on alle 16 C, kompressori estetään ja sähkövastuksen käynnistys sallitaan. Kun kompressori on estetty, poistoilmasta ei oteta lämpöä talteen. 32 Luku 3 F750 palveluksessasi
35 VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Valikko 1.2 ilmanvaihto Säätöalue: normaali ja nopeus 1-4 Tehdasasetus: normaali ilmanvaihto 1.2 normaali (50%) nopeus 1 (0%) nopeus 2 (40%) nopeus 3 (80%) nopeus 4 (100%) Tässä voit tilapäisesti lisätä tai vähentää huoneiston ilmanvaihtoa. Kun olet valinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea alaspäin. Ilmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun aika on kulunut loppuun. Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa Nopeusvaihtoehtojen perässä näytetään suluissa puhallinnopeus (prosentteina). VIHJE! Pitempiaikaisia muutoksia tarvittaessa käytä lomatoimintoa tai ohjelmointia. Luku 3 F750 palveluksessasi 33
36 Valikko 1.3 ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/ilmanvaihto) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. lämmitys ilmanvaihto ohjelmointi 1.3 pois pois Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aktivoitu Ohjelma Järjestelmä OHJELMOINTI LÄMMITYS ohjelma 1 ohjelma 2 ohjelma 3 aktivoitu järjestelmä kaik ma ti ke to pe 21:30-06: la su Ristiriita Päivä Aikajakso Säätö Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on useampia. 34 Luku 3 F750 palveluksessasi
37 Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Jos poistoilman lämpötila on alle 16 C, kompressori estetään ja sähkövastuksen käynnistys sallitaan. Kun kompressori on estetty, poistoilmasta ei oteta lämpöä talteen. Valikko ilmanvaihto Tässä voit ohjelmoida ilmanvaihdon korotuksen tai pienennyksen kahdelle eri aikajaksolle päivässä. Luku 3 F750 palveluksessasi 35
38 Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI ILMANVAIHTO ohjelma 1 ohjelma 2 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su 21:30-06:00 nopeus 3 Ristiriita Päivä Aikajakso Säätö Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan haluttu puhallinnopeus. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. 36 Luku 3 F750 palveluksessasi
39 MUISTA! Suuri pitkäaikainen muutos voi heikentää sisäilmastoa ja energiatehokkutta. Valikko 1.9 lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lämpökäyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. lämpökäyrä ulkoinen säätö pienin menolämpötila huoneanturiasetukset puhaltimen palautumisaika oma käyrä huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. lisäasetukset 1.9 puhaltimen palautumisaika Puhaltimen palautusaikojen asetukset ilmanvaihdon tilapäisten nopeusmuutosten yhteydessä. oma käyrä Oman lämpökäyrän määrittäminen. pisteensiirto Lämpökäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. yöjäähdytys Yöjäähdytyksen asettaminen. Valikko lämpökäyrä lämpökäyrä Säätöalue: 0-15 Tehdasasetus: 5 järjestelmä menojohdon lämpötila C lämpökäyrä ulkolämpötila C Valikossa lämpökäyrä voit nähdä talosi ns. lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan, Luku 3 F750 palveluksessasi 37
40 menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Menolämpötila C Brantare Jyrkempi kurvlutning käyrä C UTETEMPERATUR Ulkolämpötila Lämpökäyrän jyrkkyys Lämpökäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkemmällä käyrällä lämmityksen menolämpötila on korkeampi tietyssä ulkolämpötilassa. Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty. Lämpökäyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. MUISTA! Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä lämpökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Menolämpötila C Förskjuten Muutettuvärmekurva lämpökäyrä Käyrän muutos Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menolämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2muutos nostaa menolämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa C UTETEMPERATUR Ulkolämpötila 38 Luku 3 F750 palveluksessasi
41 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Menolämpötila C Enimmäisarvo Maximivärde Minimivärde Minimiarvo C UTETEMPERATUR Ulkolämpötila Menojohdon lämpötila maksimi- ja minimiarvot Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa Toisen lämpökäyrän valitsemiseksi (lämpökäyrän jyrkkyys): HUOM! Jos lämmitysjärjestelmiä on vain yksi, käyrän numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna avautuu. 1. Valitse järjestelmä (jos niitä on useampia), jonka lämpökäyrä muutetaan. 2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään. 3. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 4. Valitse uusi lämpökäyrä. Lämpökäyrät on numeroitu 0 15, mitä suurempi numero, sitä jyrkempi käyrä ja korkeampi menolämpötila. Käyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) käytetään. 5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OK-painiketta. Lämpökäyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa lämpökäyrään saakka ja lue vaakaviivan päästä menojohdon lämpötila valitussa ulkolämpötilassa. Luku 3 F750 palveluksessasi 39
42 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askeleen verran. Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 ilmastointijärjestelmä 1 ilmastointijärjestelmä 2 ulkoinen säätö C ilmastointijärjestelmä 3 C ilmastointijärjestelmä 4 Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. 40 Luku 3 F750 palveluksessasi
43 Valikko pienin menolämpötila lämmitys Säätöalue: C Tehdasasetus: 20 C pienin menolämpötila ilmastointijärjestelmä 1 20 C ilmastointijärjestelmä 2 ilmastointijärjestelmä 3 ilmastointijärjestelmä C C C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpötila. Tämä tarkoittaa, että F750 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin lämmitys Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus: 2,0 huoneanturiasetukset ohjaus huoneanturi järj. 1 kerroin järjestelmä 1 ohjaus huoneanturi järj. 2 ohjaus huoneanturi järj. 3 kerroin järjestelmä 3 ohjaus huoneanturi järj. 4 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. Luku 3 F750 palveluksessasi 41
44 MUISTA! Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla. Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen. HUOM! Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi riippuen). Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle. Valikko puhaltimen palautumisaika nopeus 1-4 Säätöalue: 1 99 h Tehdasasetus: 4 h nopeus 1 nopeus 2 nopeus 3 nopeus 4 puhaltimen palautumisaika h h h h Tässä valitaan palautusaika tilapäiselle ilmanvaihdon nopeudenmuutokselle (nopeus 1-4) valikossa 1.2. Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi. 42 Luku 3 F750 palveluksessasi
45 Valikko oma käyrä menolämpötila oma käyrä lämmitys Säätöalue: 0 80 C menoj. lämpötila -30 C menoj. lämpötila -20 C menoj. lämpötila -10 C menoj. lämpötila 0 C menoj. lämpötila 10 C menoj. lämpötila 20 C C C C C C C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämpökäyrän määrittämällä halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. MUISTA! Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta oma käyrä on voimassa. Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C pisteensiirto ulkolämpötilapiste C käyrän muutos C menojohdon lämpötila C ulkolämpötila C Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 C asetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. Luku 3 F750 palveluksessasi 43
46 VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. MUISTA! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Valikko yöjäähdytys käynnistyslämpötila poistoilma Säätöalue: C Tehdasasetus: 25 C yöjäähdytys min.ero ulko- ja poistoilma Säätöalue: 3 10 C Tehdasasetus: 6 C yöjäähdytys käynnistyslämpötila poistoilma min.ero ulko- ja poistoilma C C Täällä voit aktivoida yöjäähdytyksen. Kun sisälämpötila on korkea ja ulkolämpötila on alhainen, taloa voidaan jäähdyttää tehostamalla ilmanvaihtoa. Jos poistoilman ja ulkolämpötilan välinen ero on suurempi kuin asetettu arvo ("min.ero ulko- ja poistoilma") ja poistoilman lämpötila on korkeampi kuin asetettu arvo ("käynnistyslämpötila poistoilma") puhaltimet pyörivät nopeudella 4, kunnes joku ehdoista ei enää täyty. MUISTA! Yöjäähdytyksen voi aktivoida vain, kun talon lämmitys on deaktivoitu. Tämä tehdään valikossa Luku 3 F750 palveluksessasi
47 Aseta käyttövesikapasiteetti Yleiskuvaus Valikko 2.1 Alivalikot Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". tilapäinen luksus mukavuustila ohjelmointi lisäasetukset KÄYTTÖVESI 2 pois säästö aktiivinen ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "lomaasetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. tilapäinen luksus Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois" Tehdasasetus: "pois" pois tilapäinen luksus h 6 h 12 h Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. MUISTA! Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. Luku 3 F750 palveluksessasi 45
48 Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, F750 palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. Valikko 2.2 mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali mukavuustila 2.2 säästö normaali luksus Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila tarjoaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko 2.3 ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. 46 Luku 3 F750 palveluksessasi
49 Aktivoitu Ohjelma OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3 ohjelma 1 ohjelma 2 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su normaali Ristiriita Päivä Aikajakso Säätö Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Luku 3 F750 palveluksessasi 47
50 Valikko 2.9 lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lisäasetukset 2.9 ajoittainen korotus käyttövesikierto Valikko ajoittainen korotus ajanjakso Säätöalue: 1-90 päivää Tehdasasetus: 14 päivää käynnistysaika Säätöalue: 00:00-23:00 Tehdasasetus: 00:00 aktivoitu ajanjakso käynnistysaika Seur. jaks. korotus ajoittainen korotus päivää Varaajan bakteerikasvun estämiseksi kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin. Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotusten aikavälin. Säätöalue on 1-90 vuorokautta. Tehdasasetus on 14 vrk. Poista merkintä "aktivoitu" toiminnon kytkemiseksi pois päältä. Valikko käyttövesikierto käyttöaika Säätöalue: 1-60 min Tehdasasetus: 60 min seisonta Säätöalue: 0-60 min Tehdasasetus: 0 min käyttöaika seisonta ajanjakso 1 ajanjakso 2 ajanjakso 3 käyttövesikierto min min 48 Luku 3 F750 palveluksessasi
51 Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikierron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan "käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu käy käyttökertaa kohti. "seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu seisoo käyttökertojen välillä. Luku 3 F750 palveluksessasi 49
52 Tärkeää Yleiskuvaus Valikko 3.1 Alivalikot Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. huoltotiedot näyttää laitteiston lämpötilat ja asetukset. kompressoritiedot näyttää lämpöpumpun kompressorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne. huoltotiedot kompressoritiedot lisäyksen tiedot hälytysloki sisälämpötilaloki INFO 3 suorita lisäyksen tiedot näyttää tiedot lisälämmönlähteen käyntiajoista ym. hälytysloki näkyy viimeisin hälytys sekä tietoa lämpöpumpusta hälytyshetkellä. sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana. huoltotiedot Tässä näytetään tietoja lämpöpumpun käyttötilasta (esim. nykyiset lämpötilat jne.). Muutoksia ei voi tehdä. Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. tila sisäinen lisäys maks.sääd.sähköteho pois huoltotiedot 3.1 EB100 pois 5 Valikon symbolit: Kompressori Lämpö Lisäys Käyttövesi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Ilmanvaihto 50 Luku 3 F750 palveluksessasi
53 Valikko 3.2 kompressoritiedot Tässä saat tietoa kompressorin käyttötilasta ja tilastoista. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. kompressoritiedot 3.2 tila: alustaa käynnistysten lukumäärä: kokonaiskäyttöaika: h - josta käyttövesi: h aikakerroin: - josta käyttövesi: Valikko 3.3 lisäyksen tiedot Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä. Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta. tila: aikakerroin: lisäyksen tiedot 3.3 pois Luku 3 F750 palveluksessasi 51
54 Valikko 3.4 hälytysloki Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu lämpöpumpun käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisimmästä hälytyksestä. Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta. hälytysloki 3.4 TB-hälytys LP-hälytys Anturi:BT6 Ant.vika:BT20 Ant.vika:BT2 Ant.vika:BT1 hälytysloki 3.4 Lämpötilarajoitinhälytys (52) ulkolämpötila menolämpötila paluulämpötila käyttöveden täyttö lauhduttimen meno käyttöaika käyttötila -5.6 C 30.5 C 25.0 C 49.0 C 6.2 C 30 min pois Tiedot hälytyksestä. Valikko 3.5 sisälämpötilaloki Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila. Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. Muussa tapauksessa näytetään poistoilmalämpötila. poistoilma C sisälämpötilaloki 3.5 Keskilämpötilan lukeminen 1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla. 4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. viikko 52 Luku 3 F750 palveluksessasi
55 Sovita lämpöpumppu Yleiskuvaus Valikko 4.1 Alivalikot Valikossa LÄMPÖPUMPPU on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat asetukset. käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan. plustoiminnot käyttötila omat kuvakkeet aika ja päiväys kieli / kieli loma-asetus LÄMPÖPUMPPU 4 auto svenska omat kuvakkeet Asetukset koskien lämpöpumpun käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näkyvät luukussa kun ovi on suljettu. aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen. kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen. loma-asetus Lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa lomaasetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois". lisäasetukset Lämpöpumpun työtavan asetukset. plustoiminnot Tämän alavalikoissa tehdään F750:n lisätoimintojen asetukset. plustoiminnot 4.1 pois internet sms Luku 3 F750 palveluksessasi 53
56 Valikko internet Tässä teet asetukset F750:n yhteydelle Internetiin. internet4.1.3 HUOM! Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin pitää olla kytkettynä. nibe uplink tcp/ip-asetukset proxy-asetukset Valikko nibe uplink Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää NIBE Uplink :iin (http://www.nibeuplink.com) ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien lukumäärän. Liitetyllä käyttäjällä on NIBE Uplink -käyttäjätili, joka antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa. nibe uplink sarjanumero yhteysmerkkijono käyttäjämäärä pyydä uusi yhteysmerkkijono sulje kaikki käyttäjät Pyydä uusi yhteysmerkkijono Jotta voit liittää NIBE Uplink -käyttäjätilin laitteistoosi, sinun on pyydettävä uniikki yhteysmerkkijono. 1. Merkitse pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi. 3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60 minuuttia. Poista kaikki käyttäjät 1. Merkitse sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta. 2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink :n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä. HUOM! Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE Uplink :n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa. 54 Luku 3 F750 palveluksessasi
57 Valikko tcp/ip-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IPasetukset. Automaattiset asetukset (DHCP) 1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla. 2. Merkitse vahvista" ja paina OKpainiketta. ip-osoite netmask gateway dns automaattisesti vahvista tcp/ip-asetukset palauta Manuaaliset asetukset 1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on nyt useita asetusmahdollisuuksia. 2. Merkitse ip-osoite" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "netmask", "gateway" ja "dns". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. MUISTA! Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IPasetuksia. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko proxy-asetukset Täällä voit asettaa laitteistosi proxyasetukset. Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja. palvelin portti käytä proxya käytt.tunn. salasana vahvista proxy-asetukset palauta Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä valmiita asetuksia tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmänvalvojalta. Luku 3 F750 palveluksessasi 55
58 Asetukset 1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välityspalvelinta. 2. Merkitse palvelin" ja paina OK-painiketta. 3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla. 4. Merkitse OK" ja paina OK-painiketta. 5. Toista 1-3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana". 6. Merkitse vahvista" ja paina OK-painiketta. VIHJE! Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta. Valikko sms (vaatii lisävarusteen) Tässä tehdään lisävarusteen SMS 40 asetukset. Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa ja lukea lämpöpumpun tila. Numero pitää antaa muodossa +358 XXXXXXXX. Jos haluat saada SMS-viestin hälytyksen yhteydessä, merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella. HUOM! Numeron pitää olla sellainen, johon voi lähettää SMS-viestejä. puhelinnro sms häl. vast.ottaja Valikko 4.2 käyttötila käyttötila Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys Tehdasasetus: auto toiminnot Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys auto käsinohjaus vain lisäys käyttötila Luku 3 F750 palveluksessasi
59 Lämpöpumpun käyttötilaksi asetetaan yleensä "auto". Voit asettaa lämpöpumpun tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisäystä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan. Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta. Käyttötila auto Tässä käyttötilassa lämpöpumppu valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan. Käyttötila käsinohjaus Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. Käyttötila vain lisäys Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään sähkövastuksella. MUISTA! Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat. Toiminnot "kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa. "lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta. "lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa. MUISTA! Jos deaktivoit "lisäys" et saa ehkä riittävästi käyttövettä ja/tai talo ei ehkä ole riittävän lämmin. Luku 3 F750 palveluksessasi 57
60 Valikko 4.3 omat kuvakkeet Tässä voit valita, mitkä kuvakkeet näkyvät näytössä, kun F750:n ovi on kiinni. Voit valita jopa 3 kuvaketta. Jos valitset useampia, ensimmäisenä valittu häviää. Kuvakkeet näkyvät valintajärjestyksessä. omat kuvakkeet 4.3 ulko-/sisälämpötila käyttöveden lämpötila analoginen kello digitaalikello Valikko 4.4 aika ja päiväys Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke. aika aika ja päiväys h VIHJE! Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos lämpöpumppu liitetään NIBE Uplink :iin. Oikea ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää asettaa. päiväys päivä kuukausi vuosi 12 h Valikko 4.6 kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. kieli Luku 3 F750 palveluksessasi
61 Valikko 4,7 loma-asetus Energiankulutuksen pienentämiseksi loma-aikana voit ohjelmoida alemman sisälämpötilan, ilmanvaihdon ja käyttövesilämpötilan. Aurinkokeräimen jäähdytys on mahdollista myös ohjelmoida, jos toiminto on kytketty. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolla. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huoneanturi. aktivoitu aloituspäiväys lopetuspäiväys lämmitys käyttövesimukavuus ilmanvaihto loma-asetus säästö normaali Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä. VIHJE! Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua. VIHJE! Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi. MUISTA! Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "ajoittainen korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "ajoittainen korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy. MUISTA! Jos poistoilman lämpötila on alle 16 C, kompressori estetään ja sähkövastuksen käynnistys sallitaan. Kun kompressori on estetty, poistoilmasta ei oteta lämpöä talteen. Luku 3 F750 palveluksessasi 59
62 Valikko 4.9 lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lisäasetukset 4.9 käyttöpriorisointi autom.tilan asetukset asteminuuttiasetukset tehdasasetukset käyttäjä Eston ohjelmointi pois Valikko käyttöpriorisointi käyttöpriorisointi Säätöalue: min Tehdasasetus: 30 min käyttöpriorisointi käyttövesi lämmitys min min Tässä valitset kuinka kauan lämpöpumppu toimii kussakin tilassa, jos on kaksi samanaikaista tarvetta. Jos on vain yksi tarve, lämpöpumppu toimii siinä käytössä. Osoitin ilmaisee, missä jaksossa lämpöpumppu on. 0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta. 60 Luku 3 F750 palveluksessasi
63 Valikko autom.tilan asetukset lämmityksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 15 lisäyksen pysäytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 5 suodatusaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 24 h autom.tilan asetukset lämmityksen pysäytys C lisäyksen pysäytys C suodatusaika h Kun käyntitilaksi on asetettu "auto", lämpöpumppu valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisäyksen ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan. Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat. Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa. MUISTA! Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys". Valikko asteminuuttiasetukset nykyinen arvo Säätöalue: asteminuuttiasetukset käynnistä kompressori Säätöalue: Tehdasasetus: -60 käynnistysero lisälämpö Säätöalue: Tehdasasetus: 700 lisälämm. portaiden ero Säätöalue: Tehdasasetus: 50 nykyinen arvo käynnistä kompressori käynnistysero lisälämpö lisälämm. portaiden ero GM GM GM GM Luku 3 F750 palveluksessasi 61
64 Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käynnistetään/pysäytetään. MUISTA! Suurempi arvo kohdassa "käynnistä kompressori" aiheuttaa useita kompressorin käynnistyksiä, mikä lisää kompressorin kulumista. Liian pieni arvo voi aiheuttaa epävakaan huonelämpötilan. Valikko tehdasasetukset käyttäjä Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin. MUISTA! Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä, ilmanvaihto jne. pitää asettaa uudelleen. tehdasasetukset käyttäjä Haluatko palauttaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset tehdasarvoihin? ei kyllä Valikko Eston ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun kompressorin ja/tai lisäyksen eston kahdelle eri ajanjaksolle. Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy päävalikossa. Aktivoitu Ohjelma Eston ohjelmointi ohjelma 1 ohjelma 2 aktivoitu kaik ma ti ke to pe la su Ristiriita Päivä Aikajakso Esto 62 Luku 3 F750 palveluksessasi
65 Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Esto:Tässä valitaan haluttu esto. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. Kompressorin esto. Lisäenergian esto. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. VIHJE! Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. MUISTA! Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta. Luku 3 F750 palveluksessasi 63
66 4 Häiriöt Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu havaitsee toimintahäiriön (toimintahäiriö voi heikentää viihtyvyyttä) ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Info-valikko Valikossa 3.1 lämpöpumpun valikkojärjestelmään on kerätty kaikki lämpöpumpun mittausarvot. Tutustuminen tämän valikon arvoihin auttaa usein löytämään vian aiheuttajan. Katso sivulla 50 lisätiedot valikosta 3.1. Hälytysten käsittely Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys hälytys info/toimenpide palauta hälytys Matalapainehälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit vikatilakäyttö nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos valo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut "palauta hälytys", hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan. vikatilakäyttö vikatilakäyttö on eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitys- ja käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. HUOM! Jotta vikatilakäyttö voidaan valita, jonkin hälytystoimenpiteen täytyy olla valittu valikossa Luku 4 Häiriöt