Source: https://www.slideshare.net/Anna1705/norma-tecnica-calidad-agua-potable-honduras
Timestamp: 2017-03-29 17:29:08
Document Index: 153602674

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 2', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 12']

Situacion del agua potable y saneam...
REPÚBLICA DE HONDURAS MINISTERIO DE SALUDNorma Técnica para la calidad del Agua Potable Acuerdo No. 084 del 31 de julio de 1995 Vigencia 4 de octubre de 1995 2.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICACONSIDERANDO: Que es atribución del Poder Ejecutivo adoptar las medidas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes.CONSIDERANDO : Que el Código de salud vigente aprobado mediante Decreto Legislativo No. 65-91 de fecha 14 de Junio de 1991, establece que La Secretaría de Salud Pública por medio del órgano Correspondiente efectuará el control y vigilancia sanitaria de las Aguas y establecerá las características deseables y admisibles que deben tener.CONSIDERANDO: Que el año de 1993 el Consejo de Ministros de Salud Pública de Centro América asignó al Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centro América, Panamá y República Dominicana (CAPRE) la Coordinación del Sector de Agua Potable y Saneamiento de los países del área, el cual elaboró las normas técnicas para Centro América de la calidad del agua potable, mismas que han sido revisadas y aceptadas por el Ministerio de Salud de nuestro país, por lo que es procedente aprobar la Norma Técnica Nacional. POR TANTO: En uso de su facultades de que esta investido y en Aplicación de los Artículos 145, 245 Numerales 11, 29, 35 y 248 de la Constitución de la República. ACUERDA:Emitir la siguiente:NORMA TÉCNICA NACIONAL PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE TÍTULO1 OBJETIVOARTÍCULO 1El objetivo de esta norma es proteger la salud pública mediante el establecimiento de los nivelesadecuados o máximos que deben tener aquellos componentes o características del agua que puedenrepresentar un riesgo para la salud de la comunidad e inconvenientes para la preservación de lossistemas de abastecimiento de agua. TÍTULO II DEFINICIÓN DE TERMINOSARTÍCULO 2CTN-CA: Comité Técnico Nacional de Calidad del Agua.CTR-CA: Comité Técnico Regional de Calidad del agua.CAPRE : Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.CCR: Comité Coordinador Regional, máxima autoridad CAPRE.OMS: Organización Mundial de la Salud.AWWA: Sociedad Norteamericana de Acueductos.Valor Recomendable: corresponde a aquella concentración de sustancia o densidad de bacteriasque implican un riesgo virtualmente nulo o aceptable para la salud de los consumidores. 3.
Valor Máximo Admisible: corresponde a aquella concentración de sustancias o densidad debacterias a partir de la cual existe rechazo por parte de los consumidores o surge un riesgoinaceptable para la salud. El sobrepasamiento de estos valores implica la toma de accionescorrectivas inmediatas.Control de Procesos: es el conjunto de procedimientos que se emplean para determinar lascaracterísticas físicas, químicas, biológicas y microbiológicas del agua en un sistema depotabilización. De esta manera se pueden estudiar las magnitudes de las trasformaciones que sufrela calidad del agua durante los procesos de tratamiento.Control de Calidad del Agua: actividad sistemática y continua de supervisión de las diferentesfases de la producción y distribución de agua, según programas específicos, que deben ejecutar losorganismos operadores.Vigilancia de la Calidad del Agua: usualmente ejercida por la institución designada por ley comoresponsable de garantizar la potabilidad del agua, se define como el mantenimiento permanente deuna cuidadosa supervisión, desde el punto de vista de salud pública, sobre los organismosoperadores, a fin de garantizar la seguridad, inocuidad y aceptabilidad del suministro de agua debebida.Organismos Operadores: instituciones, empresas o entidades en general directamente encargadasde la operación, mantenimiento y administración de sistemas de suministro de agua para consumohumano.Agua Tratada: Corresponde al agua subterránea o superficial cuya calidad ha sido modificada pormedio de procesos de tratamiento que incluyen como mínimo a la desinfección. Su calidad debeajustarse a lo establecido en la presente Norma.Agua no Tratada: corresponde al agua subterránea o superficial cuya calidad no ha sidomodificada por medio de procesos de tratamiento.Agua no Entubada: toda agua que no es suministrada por medio de tuberías como ser: carrocisterna u otros sistemas de acarreo. Agua Potable: es toda agua que, empleada para ingestahumana, no causa daño a la salud y cumple con las disposiciones de valores guías estéticos,organolépticos, físicos, químicos, biológicos y microbiológicos emitidos mediante la presenteNorma.Agua Mineral: es agua que se ha cargado de sales minerales en el interior de la corteza terrestre. Seaplica especialmente a la que se usa como agua de mesa o con fines terapéuticos.Hielo: se entiende por hielo para consumo humano el producto obtenido por congelación de aguapotable, por lo que deberá cumplir con los requisitos que se establecen para ésta, en la presenteNorma.Coliforme Total: bacilo gramnegativo no esporulado, que puede desarrollarse en presencia de salesbiliares u otros agentes tensoactivos con similares propiedades de inhibición de crecimiento, notienen citocromo oxidasa y fermentan la lactosa con producción de ácido, gas y aldehído a 35 ó 37°C, en un período de 24 a 48 horas.Coliforme Fecal: Microorganismos que tienen las mismas propiedades de los Coliformes Totalespero a temperatura de 44 o 44.5 °C. También se le designa como Coliformes termorresistentes oTermotolerantes.Escherichia Coli: son presuntos Escherichia Coli las bacterias Coliformes Fecales que fermentan lalactosa y otros sustratos adecuados como el manitol a 44 o 44.5 °C con producción de gas, y quetambién producen indol a partir del triptófano. La confirmación de que en verdad se trata deEscherichia Coli se logra mediante el resultado positivo en la prueba con el indicador rojo demetilo, la comprobación de la ausencia de síntesis de acetilmetilcarbinol y de que no se utiliza elcitrato como única fuente de carbón.La Escherichia Coli es el indicador más preciso de contaminación fecal. 4.
TÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICASARTÍCULO 3 Esta Norma de Calidad del agua establece los requisitos básicos a los cuales debe responderla calidad del agua suministrada en los servicios para consumo humano y para todo uso doméstico,independientemente de su estado, origen o grado de tratamiento.ARTÍCULO 4 De las regulaciones físico-químicas, pero no microbiológicas, de esta Norma se excluyen:4.1 Agua mineral natural, reconocida o definida como tal por las autoridades nacionalescompetentes.ARTÍCULO 5 Para todos los efectos de regulaciones en la calidad del agua abastecida, los organismosoperadores se sujetarán a esta Norma de Calidad que contiene los valores para los parámetrosfísicos, químicos, biológicos y microbiológico s en sus aspectos estéticos, organolépticos y designificado para la salud establecidos en los cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 del Anexo 1, sin perjuiciode lo determinado en el artículo 11.ARTÍCULO 6 Esta norma establece tres etapas de Control de Calidad del Agua (ver anexo 2 cuadro A), adesarrollarse en el tiempo.6.1 Primera Etapa (El): Corresponde al programa de análisis básico, fácilmente ejecutable porcada laboratorio de control de calidad del agua autorizado. Los parámetros en esta etapa de controlson: Coliforme Total o Coliforme Fecal, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, concentración deiones hidrógeno, conductividad y cloro residual. Los valores recomendados y máximos admisiblesse indican en el Anexo 1.6.2 Segunda Etapa (E2): Corresponde al programa de análisis normal y comprende la ejecución delos parámetros de la primera etapa ampliado con: aluminio, cloruros, cobre, dureza, sulfatos, calcio,magnesio, sodio, potasio, nitratos, nitritos, amonio, hierro, manganeso, fluoruro, arsénico, cadmio,cianuro, cromo, mercurio, níquel, plomo, antimonio, selenio, sulfuro de hidrógeno y zinc. Losvalores recomendados y máximos admisible se indican en el Anexo l.6.3 Tercera Etapa (E3): Corresponde a un programa de análisis avanzado del agua potable.Comprende la ejecución de los parámetros de la segunda etapa, ampliado con sólidos totalesdisueltos, desinfectantes, subproductos de la desinfección y sustancias orgánicas de significado parala salud. Los valores recomendados y máximos admisibles se indican en el Anexo l.6.4 Cuarta Etapa (E4): Corresponde a programas ocasionales ejecutados por situacionesespeciales o de emergencias. (ver Código Sanitario y Reglamento de Ley de ContingenciasNacionales).ARTÍCULO 7 El programa de Control de Calidad del agua de la primera etapa será efectuado en todos losacueductos del país. Los programas de control de la segunda etapa deben ser iniciados a un máximode tres años después de la fecha de aprobación de esta Norma, y los de la tercera etapa a un máximode cinco años de esta fecha. 5.
7.1 Los puntos de recolección de muestra serán fijados por las autoridades nacionales pertinentes.7.2 Para la ejecución del control los organismos operadores se regirán por la frecuencia mínima demuestreo contenida en el Anexo 2, cuadro B.7.3 En la medida de lo posible se utilizarán los métodos de análisis contenidos en el Anexo 3.7.4 Los laboratorios que utilicen otros métodos deberán garantizar que estos generen resultadosequivalentes o comparables a los resultados que se obtengan con los métodos contenidos en Anexo3.7.5 Los laboratorios que realicen análisis de agua deberán estar certificados, normalizados oregulados según la legislación existente en este campo.ARTÍCULO 8 Los cambios que se requieran para adaptar los métodos de análisis, contenidos en el Anexo3, según los adelantos técnico-científicos serán aprobados por CAPRE con base en los estudios desus comités técnicos.ARTÍCULO 9 Las fluctuaciones de calidad por un período corto durante el cual se excedan los parámetrosorganolépticos no implican necesariamente que el agua no es apta para el consumo humano. Eltérmino "periodo corto" será definido por las autoridades competentes. Cuando uno o varios parámetros superan los límites máximos admisibles establecidos por laNorma se deberá informar a las autoridades competentes para que se efectúe el estudio del caso y setomen las medidas correctivas necesarias.ARTÍCULO 10 Cuando se sobrepase un valor máximo permisible ello es indicativo de que es necesario: Intensificar acciones de Vigilancia Sanitaria y tomar las acciones correctivas Consultar a las autoridades nacionales responsables de los programas de vigilancia y control de la calidad del agua para que proporcionen asesoramiento sobre el nivel de riesgo y acciones correctivas. TÍTULOIV DISPOSICIONESFINALESARTÍCULO 11 En caso de emergencia, calificada como tal por las autoridades respectivas, se podráautorizar, por un período limitado, que las concentraciones máximas permitidas, en las Normascontenidas en el Anexo 1, se sobrepasen, siempre y cuando la salud pública no se ponga en peligroy el suministro de agua no se pueda asegurar por otra alternativa.El período limitado de tiempo será definido por la autoridad competente. 6.
ANEXO 1PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA 7.
Cuadros 1. Parámetros Bacteriológicos (a) VALOR VALOR ORIGEN PARÁMETRO (b) MÁXIMO OBSERVACIONES RECOMENDADO ADMISIBLEA. Abastecimientocon aguaentubada.Al. Agua no Coliformes Totales 0 3 En una muestratratada que entra ocasional pero no enen el sistema de Coliformes Fecales 0 0 muestras consecutivas.distribución. Coliformes Totales 0 0 Turbiedad <1. Para la desinfección con cloroAl. Agua tratada es preferible pH<8.0 yque entra en el cloro residual libre desistema de Coliformes Fecales 0 0 0.2-0.5 mg/l después dedistribución un tiempo de contacto mínimo de 30 minutos. En el 95% de las Coliformes Totales 0 0 muestras examinadas durante el año. Cuando se trata de grandes Coliformes Fecales 0 0 sistemas deA3. Agua en el abastecimiento y sesistema de examinen suficientesdistribución muestras (c). Coliformes Totales 0 3 Ocasionalmente en alguna muestra pero no en muestra No debe ocurrir enB. Abastecimiento Coliformes Totales 0 10 forma repetida. Cuandocon agua no la ocurrencia seaentubada. Coliformes Fecales 0 0 frecuente se buscará otra fuente.C. Aguaembotellada y Coliformes Totales 0 0 La fuente debe estaragua para exenta depreparación de Coliformes Fecales 0 0 contaminación fecal.hielo.(a) NMP/l00 ml, en caso de análisis por tubos múltiples o UFC (unidades formadoras de colonias)/l00 ml en el caso de análisis por el método de membranas filtrantes. El indicador bacteriológico más preciso de contaminación fecal es la Escherichia Coli definida en el artículo 2. La bacteria coliforme total no es un indicador aceptable de la calidad sanitaria de acueductos rurales, particularmente en áreas tropicales donde muchas bacterias sin significado sanitario se encuentran en la mayoría de acueductos sin tratamiento.(b) En los análisis de control de calidad se determina la presencia de coliformes totales. En caso de detectarse una muestra positiva se procede al remuestreo y se investiga la presencia de coliformes fecales. Si el remuestreo da resultado negativo no se toma en consideración la 8.
muestra positiva, para la valoración de calidad anual. Si el muestreo da positivo se intensifican las actividades del programa de vigilancia sanitaria. Las muestras adicionales, recolectadas cuando se intensifican las actividades de inspección sanitaria, no se debe ser consideradas para la valorización anual de calidad.(c) En los sistemas donde se recolectan menos de 20 muestras al año el porcentaje de negatividad debe ser >90%. Cuadro 2. Parámetros Organolépticos PARÁMETRO UNIDAD VALOR VALOR MÁXIMO RECOMENDADO ADMISIBLE Color verdadero mg/l (Pt-Co) 1 15 Turbiedad UNT 1 5 Factor 2 a 12 °C Olor 0 dilución 3 a 25 °C Factor 2 a 12 °C Sabor 0 dilución 3 a 25 °C Cuadro 3. Parámetros Fisicoquímicos VALOR VALOR MÁXIMO PARÁMETRO UNIDAD RECOMENDADO ADMISIBLE Cloro Residual mg/l 0.5 a 1.0 (b) (c) Cloruros mg/l 25 250 Conductividad µS/cm 400 - Dureza mg/l CaCO3 400 - Sulfatos mg/l 25 250 Aluminio mg/l - 0.2 Calcio mg/l CaCO3 100 - Cobre mg/l 1.0 2.0 Magnesio mg/l CaCO3 30 50 Sodio mg/l 25 200 Potasio mg/l - 10 Sol. Tot. Dis. mg/l - 1000 Zinc mg/l - 3.0 ( a ) Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos corrosivos ni incrustantes en los acueductos. ( b ) Cloro residual libre. ( c ) 5 mg/l con base en evidencias científicas las cuales han demostrado que este valor "residual" no afecta la salud. 9.
Cuadro 4. Parámetros para sustancias no deseadas VALOR VALOR MÁXIMO PARÁMETRO UNIDAD RECOMENDADO ADMISIBLE Nitratos-N03 mg/l 25 50 Nitritos-N02 mg/l (1) Amonio mg/l 0.05 0.5 Hierro mg/l 0.3 Manganeso mg/l 0.01 0.5 Fluoruro mg/l 0.7-1.52 Sulfuro de Hidrógeno mg/l 0.05 ( 1 ) Nitritos : Valor máximo admisible 0.1 ó 3.0 Si se escoge el valor de 3.0 debe relacionarse el nitrato y nitrito por la fórmula [NO3] + [NO2] <1 V.R.NO3 V.R.NO2 ( 2 ) 1.5 mg/l T = 8 - 12 °C 0.7 mg/l T = 25 - 30 °C Nota: V.R. = Valor recomendado.Cuadro 5 Parámetros para sustancias Inorgánicas con significado para la Salud VALOR PARÁMETRO UNIDAD MÁXIMO ADMISIBLE Arsénico mg/l 0.01 Cadmio mg/l 0.003 Cianuro mg/l 0.07 Cromo mg/l 0.05 Mercurio mg/l 0.001 Níquel mg/l 0.02 Plomo mg/l 0.01 Antimonio mg/l 0.005 Selenio mg/l 0.01 10.
Cuadro 6. Parámetros para sustancias Orgánicas con significado para la salud, excepto Plaguicidas VALOR MÁXIMO PARÁMETRO ADMISIBLE (Microgramos por Litro) Aleanos Clorados Tetracloruro de Carbono 2 Diclorometano 20 I.I-dicloroetano 1.2-dieloroetano 30 1.1.1 - Tricloroetano 2000 Elenos Clorados Cloruro de viIrilo 5 1,1- dicloroeteno 30 1,2- dicloroeteno 50 Tricloroeteno 70 Tetracloroeteno 40 Hidrocarburos Aromáticos Tolueno Xilenos 700 Etilbenceno 500 Estireno 20 Benzo-alfa-pireno 0.7 Bencenos Clorados Moneclorobenceno 300 l,2-diclorobenceno 1000 l,3-diclorobenceno l,4-diclorobenceno 300 Triclorobenceno 20 Otros Compuestos Orgánicos di (2-etilhexil) adipado 80 di (2-etilhexil) ftalato 3 acrilamida 0.5 Epiclorohidrino 0.4 Hexaclorobutadieno 0.5 EDTA 200 Acido nitriloacético 00 DiaIkitinos Oxido de tributilestafto 2 Hidrocarburos policiclicos 0.2 Aromáticos totales Bifenilos policlorados totales 0.5 11.
Cuadro 7. Parámetro para Plaguicidas VALOR MAXIMO ADMISIBLE PARÁMETRO (Microgramos por Litro)Alacloro 20Aldicarb 10Aldrin/Dieldrin 0.03Atracina 2Bentazona 30Carnofurano 5Clordano 0.2DDT 2l,2-dibromo-3,3 cloropropano 12,4-D 301,2-dicloropropano 201,3 dicloropropano 20Heptacloro y Heptacloroepóxido 0.03Isoproturon 9Lindano 2MCPA 2Metoxicloro 20Metolacloro 10Molinat 6Pendimetalina 20Pentaclorofenol 9Permitrina 20Propanil 20Pyridad 100Simazin 2Trifluranilo 20Dicloroprop 1002,4-DB 1002,4,5-T 9Silvex 9Mecroprop 10 12.
Cuadro 8. Parámetro para desinfectantes y subproductos de la desinfección VALOR MÁXIMO ADMISIBLE PARÁMETRO (Microgramos por Litro) a- Desinfectantes 4000 Monocloramina b- Suproductos de la Desinfección Bromato 25 Clorito 200 Clorato Clorofenoles 2-clorofenol 2,4-diclorofenol 2,4,6-triclorofenol 200 formaldehído 900 Trihalometanos Bromoformo 100 Dibromoclorometano 100 Bromodiclorometano 60 Cloroformo 200 Acidos Acético Clorados Ac. Monocloroacético (a) Ac. Dicloroacético 50 Ac. Tricloroacético 100 Tricloracetaldehido / cloralhidrato 10 Cloropropanonas Haloacetonitrillos Dicloroacetonitrilo 90 Dibromoacetonitrillo 100 Bromocloroacetonitrillo Tricloroacetonitrillo 1 Cloruro de cianógeno (como CN-) 70 (a) Falta de datos adecuados para recomendar un valor guía 13.
ANEXO 2FRECUENCIA Y NÚMERO DE MUESTRAS 14.
A. Modelo de los Análisis Control ocasional por Parámetro a Control Control Básico Control Normal una situación especial o Incluir Avanzado de emergencia (E1) (E2) (E3) (E4) A. -Olor La autoridad nacional Análisis (E2) + Parámetros -Sabor Análisis (El) competente determina otros parámetros Organolépticos -Turbiedad + los parámetros según según nota No.4 -Color las circunstancias -Cloruros tomando en cuenta -Dureza todos los factores -Sulfatos negativos que podrían B. -Calcio incidir sobre la calidad -Conductividad -Sólidos Parámetros -Magnesio del agua potable -pH Totales Físicos 3 -Sodio suministrada al usuario. -Cloro residual Disueltos Químicos -Potasio -Zinc -Aluminio -Cobre -Nitratos -Nitritos -Amonio C. -Hierro Parámetros no -Manganeso deseados -Fluoruro -Sulfuro de hidrógeno D. -Orgánicos con Parámetros -Arsénico significado para Tóxicos orgánicos -Cadmio la salud e inorgánicos -Cianuro -Cromo -Mercurio -Subproductos de -Níquel la desinfección -Plomo -Antimonio -Selenio -Coliformes -Coliformes Totales Totales E. Parámetros -Coliformes -Coliformes Microbiológicas Fecales Fecal E. ColiRECOMENDACIÓN: Se recomienda añadir un análisis (llamado primer análisis), que sobre todo ha de llevarse a cabo antes de la puesta en marcha del sitio de muestreo. Los parámetros a tomar en cuenta serian los del análisis de control normal, a los cuales podrían agregarse, entre otros, con base en suposiciones, 15.
diferentes sustancias tóxicas no deseadas. La lista será definida por las autoridades nacionales competentes.NOTAS: 1. Valoración Cualitativa 2. Excepto para agua en depósitos cerrados 3. U otras sustancias solo en caso de tratamiento 4. Estos parámetros son determinados por la autoridad nacional competente tomando todo los factores que inciden negativamente sobre la calidad del agua potable suministrada al usuario y que podrían posibilitar la valoración del equilibro iónico de los elementos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de esta norma. B. Frecuencia mínima de análisis 3 Población Análisis E1 Análisis E2 Análisis E3 Análisis E4afectada (base del cantidad de cantidad de cantidad decálculo 200 litros muestra/año muestra/año muestra/año por habitante y (3ª) por día) 500 (1 ) (1 ) (1 ) La frecuencia 5000 (1 ) (1 ) (1 ) será fijada por la 10000 12 3 (1 ) autoridad 50000 60 6 1 nacional 100000 120 12 2 competente 150000 180 18 3 según cada caso 300000 3602 36 6 500000 3602 60 10 1000000 3602 1202 2021. La frecuencia será determinada por la autoridad nacional competente.2. La autoridad nacional competente deberá esforzarse, de ser posible, por aumentar esta frecuencia.3. a) En el caso de agua que es desinfectada la frecuencia de los análisis microbiológicos deberá duplicarse. b) En caso de una alta frecuencia se recomienda observar en lo posible intervalos regulares entre dos tomas de muestras. c) Si los valores de los muestreos de los años anteriores fueran constantes y mucho mejores que los límites previstos en el anexo 1, y no determinara un factor que pudiera tener efectos negativos sobre la calidad del agua, se puede reducir la frecuencia mínima de los análisis como se indica: c.l Para aguas superficiales en un factor 2, con excepción de la frecuencia de los análisis microbiológicos. c.2 En aguas subterráneas, independientemente de (a), en un factor 4. 16.
ANEXO 3MÉTODOS DE ANÁLISIS 17.
ANEXO 3 Los métodos de análisis contenidos en ésta norma corresponden a la 17ª, última edición traducida al español del Manual de Análisis de Aguas y Aguas de Desecho de la AWWA. PARÁMETRO MÉTODOColiforme Total 9221. Tubos múltiples de fermentación. 9222. Filtro membrana.Coliforme Fecal 9221. Tubos múltiples de fermentación. 9222. Filtro membrana.Color Verdadero 2120 B. Comparación Visual. 2120 C. Espectrofotométrico.Turbiedad 2130B. Nefelométrico.Olor 2150 B. Ensayo de olor umbral.Sabor 2160 B. Ensayo de sabor umbral. 2160 C. Evaluación rango de sabor. 2160 D. Análisis de perfil de sabores.Temperatura 2550 B. Método de laboratorio y campo.Valor de pH 4500-HB Electrométrico.Conductividad 2510 B. Puente de Wheaston.Cloruros 4500-Cl- B. Argentométrico. 4500-Cl- C. Nitrato de Mercurio. 4500-Cl- D. Potenciométrico. 4500-Cl- E. Ferrocianuro-automático 4500-Cl- F. Cromatografia de iónes.Dureza 2340 B. Por cálculo. 2340 C. Titulación con EDTA.Sulfatos 4500-S04-2 B. Cromatografia de iones. 4500-S04-2 C. Gravimétrico-ignición resido 4500-S04-2 D. Gravimétrico-secado residuo 4500-S04-2 E. Nefelométrico Turbidimétrico 4500-S04-2 F. Azul Metiltimol-automáticoSulfuros 4500-S-2 D. Azul de Metileno. 4500-S-2 E. Yodométrico. 4500-S-2 F. Sulfuro de hidrógeno no ionizado (por cálculo)Calcio 3500-Ca B. Absorción Atómica. 3500-Ca C. Inductivo Plasma Acoplado. 3500-Ca D. Titulación con EDTA. 3500-Ca E. Titulación con parmanganato.Magnesio 3500-Mg B. Absorción Atómica. 3500-Mg C. Inductivo Plasma Acoplado. 3500-Mg D. Gravimétrico. 3500-Mg E. Por cálculo.CloroResidual 4500-Cl-B. Yodométrico I. 4500-Cl-C. Yodométrico II. 4500-Cl-D. Titulación amperométrica. 4500-Cl-E. Titu. Amperom.-Bajo Nivel. 4500-Cl-F. DPD-Titulación 4500-Cl-G. DPD Colorimétrico. 4500-Cl-H. Siringaldazina. 4500-Cl-I. Yodometría de electrodo. 18.
PARÁMETRO MÉTODOSodio 3500-Na B. Absorción Atómica. 3500-Na C. Inductivo Plasma Acoplado. 3500-Na D. Fotométrico-emisión llama.Potasio 3500-K B. Absorción Atómica. 3500-K C. Inductivo Plasma Acoplado. 3500-K D. Fotométrico-emisión llama.Nitratos 4500-NO3-B. Ultravioleta. 4500-NO3-C. Cromatografia de iónes. 4500-NO3-D. Electrodo Específico. 4500-NO3-E. Reducción-Cadrnio. 4500-NO3-F. Reducción-Cadrnio Automático. 4500-NO3-G. Reducción-Cloruro Titano. 4500-NO3-H. Reducción- Hidrazina -automático.Nitritos 4500-NO2-B. Colorimétrico. 4500-NO2-C. Cromatografía de iones.Amonio 4500-NH3-B. Destilación Preliminar. 4500-NH3-C. Nesslerización. 4500-NH3-D. Fenato. 4500-NH3-E. Titulación. 4500-NH3-F. Electrodo Específico. 4500-NH3-G. Elc. ESPE. Adición patrón. 4500-NH3-H. Fenato Automático.Hierro 3500-Fe B. Absorción Atómica. 3500-Fe C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Fe D. o-Fenantrolina.Manganeso 3500-Mn B. Absorción Atómica. 3500-Mn B. Inductivo Plasma acoplado.Fluoruro 4500-F B. Destilación Preliminar. 4500-F C. Electrodo Específico. 4500-F D. SPADNS. 4500-F E. Complexona.Aluminio 3500-Al-B Absorción Atómica. 3500-Al-C Inductivo Plasma acoplado. 3500-Al-D Cianuro de eriocrono R.Arsénico 3500-As B. Absorción Atómica. 3500-As C. Dietilditiocarbamato de plata. 3500-As D. Bromuro de mercurio-estaño. 3500-As E. Inductivo Plasma acoplado.Cianuro 4500-CN D. Titrimétrico. 4500-CN E. Colorimétrico. 4500-CN F. Electrodo Selectivo. 4500-CN G. Cloruro de cianógeno.Cobre 3500-Cu B. Absorción atómica 3500-Cu C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Cu D. Neocuprina. 3500-Cu E. Batocuproina. 3500-Cr B. Absorción Atómica.Cromo 3500-Cr C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Cr D. Colorimétrico. 19.
PARÁMETRO MÉTODO 3500 Hg B. Absorción Atómica-vapor frío.Mercurio 3500 Hg C. Ditizona. 3500-Ni B. Absorción Atómica 3500-Ni C. Inductivo Plasma acopladoNíquel 3500-Ni D. Heptoxina. 3500-Ni H. Dimetilglioxima. 3500-Pb B. Absorción AtómicaPlomo 3500-Pb C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Pb D. Ditizona. 3500-Sb B. Absorción Atómica.Antimonio 3500-Sb C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Se C. Absorción Atómica-Hidruros. 3500-Se D. Colorimétrico. 3500-Se E. Fluorométrico.Selenio 3500-Se F. Selenio Volátil. 3500-Se G. Selenio orgánico no volátil. 3500-Se H. Absor. Atóm. Electrotérrnica. 3500-Cd-B. Absorción Atómica.Cadmio 3500-Cd-C. Inductivo Plasma acoplado.SustanciasOrgánicas Cromatografía de gases y/o líquidas de alta presión.excepto plaguicidasPlaguicidas Cromatografía de gases y/o liquidas de alta presión.Desinfectantes ysubproductos de la Cromatografía de gases y/o líquidas de alta presión.desinfección. 5530 C. Extracción con cloroformo.Fenoles 5530 D. Fotométrico.ARTÍCULO 12: La presente Norma Técnica deja sin valor ni efecto toda disposición legal que se oponga yentrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA".COMUNIQUESE Carlos Roberto Reina Presidente de la República El Secretario de Estado en el Despacho de Salud Pública Enrique Samayoa Recommended
Situacion del agua potable y saneamiento en Honduras frente a los desafios po...