Source: http://docplayer.pl/3189355-Dostosowanie-przepisow-polskich-w-zakresie-jakosci-energii-elektrycznej-do-wymogow-unii-europejskiej.html
Timestamp: 2017-01-16 13:45:47+00:00
Document Index: 63065525

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 7', 'art. 7', 'art.4', 'art. 7', 'art 3', 'art 3', 'art. 7']

⭐Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej
Download "Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej"
1 Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Edward Siwy Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechnika Śląska, Gliwice W artykule przedstawiono wymagania dotyczące parametrów jakości energii elektrycznej aktualnie obowiązujące w kraju oraz w Unii Europejskiej. Wiele zapisów w krajowych aktach prawnych jest niezgodnych ze standaryzacją stosowaną w Unii Europejskiej i wymagają aktualizacji. Podano propozycje zmian tych zapisów dotyczące w szczególności rozporządzenia przyłączeniowego będącego jednym z dwu podstawowych aktów wykonawczych do Prawa energetycznego. Przedstawiono rów-nież dotychczasowe doświadczenia dotyczące jakości energii i możliwości spełnienia podanych wymagań w krajowych sieciach elektroenergetycznych.. Wprowadzenie Jakość energii elektrycznej można określić jako zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, a określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilające (częstotliwość, wartość, niesymetrię, kształt przebiegu czasowego). Normalne warunki pracy obejmują w tym przypadku normalne układy zasilania odbiorców, włącznie z występującymi w tych układach operacjami łączeniowymi związanymi np. z eliminacją zaburzeń przez systemy zabezpieczeń. Do normalnych warunków pracy nie zalicza się natomiast m.in.: pracy w układach zasilania utworzonych przejściowo w celu np. zminimalizowania obszaru dotkniętego przerwą w zasilaniu, pracy w warunkach wprowadzania do sieci przez odbiorcę lub wytwórcę niedopuszczalnych zaburzeń przewodzonych, pracy w sytuacjach wyjątkowych pozostających poza kontrolą operatora sieci przesyłowej lub rozdzielczej (np. w sytuacjach klęski żywiołowej, zakłócenia spowodowanego przez osoby trzecie itp.). Standardy jakościowe energii elektrycznej w publicznych sieciach rozdzielczych są określane w różnych dokumentach o charakterze normatywnym. Komplet -tu para-metrów jakości energii elektrycznej obejmuje: częstotliwość wartość napięcia szybkie zmiany napięcia ("flicker") zapady napięcia krótkie i długie przerwy w zasilaniu przepięcia dorywcze przepięcia przejściowe niesymetrię napięcia harmoniczne napięcia interharmoniczne napięcia sygnały napięciowe wykorzystywane do transmisji. Definicje wszystkich wymienionych parametrów podano w [4].. Aktualne wymagania dotyczące parametrów jakości energii w Polsce Podstawowymi dokumentami aktualnie regulującymi zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej w Polsce są: Ustawa z dnia 0 kwietnia 997 r. Prawo energetyczne [], Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. [] rozporządzenie przyłączeniowe, 82 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. [3] rozporządzenie taryfowe, Polska Norma PN-EN 060 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych (norma nieobligatoryjna) [4], Polska Norma PN-IEC Napięcia znormalizowane IEC (norma obligatoryjna) []. Ustawa [] w zakresie jakości energii elektrycznej mówi w art. 4.., że Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw lub energii do odbiorców mają obowiązek utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. Dodatkowo w art.. ust.. ustala obowiązek zawarcia w umowie, na podstawie której odbywa się dostarczanie energii, postanowień dotyczących między innymi jakości, niezawodności i ciągłości dostaw oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy. Ostatnim zapisem ustawy odnoszącym się wprost do zagadnień jakości energii jest postanowienie zawarte w art.. ust. zwalniające przedsiębiorstwa energetyczne od odpowiedzialności za skutki ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej wprowadzonych przez Radę Ministrów, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, zagrożenia bezpieczeństwa osób i znacznych strat materialnych. W zakresie szczegółów związanych z ww. postanowieniami oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi jakości obsługi odbiorców, Ustawa zawiera delegacje do wydania przepisów wykonawczych [] i [3]. Zamieszczone w aktualnym rozporządzeniu przyłączeniowym zapisy dotyczące jakości energii elektrycznej regulują wymagania określające: częstotliwość, dopuszczalne odchylenia napięcia, odkształcenie napięcia oraz zawartość poszczególnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej, łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych. Należy jednak podkreślić, że zamieszczone w rozporządzeniu [] wymagania dotyczące wartości częstotliwości oraz poziomów i odkształcenia napięcia są niezgodne z normalizacją krajową i europejską. Łączne czasy wyłączeń awaryjnych są wyjątkowo długie. Dodatkowo, brak jest uregulowań dotyczących niesymetrii i wahań napięcia. W rozporządzeniu taryfowym [3] zapisy dotyczące jakości energii określają przede wszystkim bonifikaty i upusty dla odbiorców w przypadkach niedotrzymania określonych standardów. Zapisy te dotyczą jedynie wartości napięcia oraz przerw w zasilaniu. Norma [4] najbardziej szczegółowo określa wymagania dotyczące jakości energii. Poniżej podano wymagania tej normy dotyczące poszczególnych parametrów. Częstotliwość sieciowa w sieciach połączonych synchronicznie z systemem elektroenergetycznym powinna być zawarta w przedziale: 0 Hz ± % przez 9% czasu w roku, 0 Hz ± 4%/-6% przez cały czas. Dla pozostałych sieci przedział 9-procentowy wynosi ± %, zaś przedział 00-procentowy ± %. napięcia w sieciach niskiego napięcia, uśredniona w przedziałach 0-minutowych, powinna spełniać dwa warunki: 9% wartości średnich 0-minutowych powinno mieścić się w przedziale 30/400 V ± 0% (w zamieszczonej uwadze podano, że do końca 003 r. zakres napięcia może się różnić od powyższych znormalizowanych wartości; dystrybutorzy mający sieci 0/380 V mogą w okresie przejściowym utrzymywać napięcie w przedziale 30/400 V + 6%/-0%, tj. maksymalne napięcie może być obniżone o 0 V jest to zgodne z zapisami normy []). wszystkie wartości średnie 0-minutowe powinny mieścić się w przedziale 30/400 V + 0%/-% (w zamieszczonej uwadze podano, że w przypadku zasilania odległych obszarów za pomocą długich linii wartość napięcia może nie mieścić się w podanym przedziale, o czym należy poinformować odbiorców), napięcia w sieciach średniego napięcia wartość napięcia powinna spełniać jeden warunek: 9% wartości średnich 0-minutowych w okresie tygodniowych pomiarów po-winna mieścić się w przedziale U c ± 0%, gdzie U c jest deklarowanym napięciem zasilania. Szybkie zmiany napięcia (wahania napięcia), które powodują migotanie światła, charakteryzują dwa wskaźniki uciążliwości migotania światła: krótkookresowy P st i długo-okresowy P lt. Wskaźnik P st wyznacza się pomiarowo w przedziałach 0-minutowych, zaś wskaźnik P lt oblicza się z sekwencji kolejnych wartości P st, występujących w okresie dwóch godzin. Przez 9% czasu wartość P lt nie powinna przekraczać poziomu dopuszczalnego,0, zarówno w sieciach niskiego, jak i średniego napięcia. Niesymetrię napięcia w sieciach trójfazowych wyraża napięcie kolejności przeciwnej i napięcie kolejności zerowej. Znacznie bardziej istotna z punktu widzenia oddziaływania na pracę urządzeń przyłączonych do sieci (np. silników) jest 93 składowa przeciwna napięcia (U ). Jej dopuszczalna 9-procentowa wartość wynosi % składowej zgodnej napięcia (U ). Mierzone wartości U muszą być przy tym uśredniane w przedziałach 0-minutowych w okresie co najmniej tygodniowych pomiarów. Harmoniczne napięcia, których wartości skuteczne są uśredniane również w przedziałach 0-minutowych, powinny spełniać dwa warunki: 9% wartości z tygodniowych pomiarów poszczególnych harmonicznych, wyrażonych w procentach napięcia znamionowego lub napięcia deklarowanego, nie powinno przekraczać wartości podanych w tablicy, 9% wartości z tygodniowych pomiarów całkowitego współczynnika odkształcenia napięcia THD nie powinno przekraczać wartości 8%. Podane graniczne wartości obowiązują zarówno dla sieci niskiego jak i średniego napięcia. Tablica. Dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych napięcia w złączach sieci elektroenergetycznych nn i SN Nieparzyste harmoniczne nie będące krotnością 3 będące krotnością 3 Rząd harm , Parzyste harmoniczne Sygnał napięciowy do transmisji sygnałów, nałożony na napięcie zasilające, w czasie stanowiącym 99% dnia nie może przekraczać wartości w granicach od V do 9 V w zależności od częstotliwości sygnału (wg wykresu podanego w normie). Pozostałe parametry jakości (zapady napięcia, krótkie i długie przerwy, przepięcia dorywcze i przejściowe, interharmoniczne napięcia) zostały w normie jedynie zdefiniowane. Podano ich charakterystyczne cechy, częstość występowania itp. ogólne informacje. Nie określono żadnych wymagań ilościowych dotyczących np. przerw w zasilaniu. Norma [] określa napięcia znormalizowane w sieciach prądu przemiennego i w sieciach trakcyjnych prądu stałego. Jej związek z normą [4] polega na tym, że zdefiniowany w niej został zakres zmian napięcia zasilania w punkcie dostawy (w złączu elektroenergetycznym) w normalnych warunkach użytkowania. Zalecenia obu norm są przy tym ogólnie zgodne, przy czym w normie [] podano dodatkowo zalecenia dla okresu przejściowego przy przechodzeniu z napięcia 0/380 i 40/4 V na napięcie 30/400 V. Zaleca się w niej, aby w sieciach nn i SN napięcie w punkcie dostawy nie odbiegało więcej niż o ± 0% od napięcia znamionowego. Dodatkowo dla sieci nn norma IEC 38 podaje zalecenie, aby do końca okresu przejściowego (3 grudnia 003 r.) w sieciach 0/380 V utrzymywać napięcie w zakresie 30/400 V + 6%/-0%, zaś w sieciach 40/4 V (które w Polsce nie występują) w zakresie +0%/-6%. Brak jest wyjaśnienia czym podyktowane jest takie zalecenie dla okresu przejściowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż trudniej jest utrzymywać napięcie w zakresie np. + 6%/ -0% niż w zakresie ± 0%, przewidzianym docelowo. Węższy zakres zmian napięcia w okresie przejściowym jest być może podyktowany chęcią ułatwienia warunków pracy starym urządzeniom zasilanym z sieci. Należy zwrócić uwagę, że różnica wynosząca 4% wiąże się niewątpliwie z różnicą 0 V między napięciem dotychczasowym 0 V a napięciem docelowym 30 V. 3. Wymagania dotyczące jakości energii w Unii Europejskiej Przedstawione w poprzednim rozdziale normy [4] i [] są tłumaczeniem norm europejskich. Przedstawione w nich wymagania są więc standardami stosowanymi w Unii Europejskiej. W przepisach Unii Europejskiej odniesienia do jakości energii można znaleźć również m.in. w dyrektywach [6] i [7] oraz dokumentach IEC [8] i [9]. Dyrektywa [6] w sprawie jednolitych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej nie zawiera bez-pośrednich odniesień do jakości energii elektrycznej. W rozdziałach IV i V przedstawiono natomiast ogólne zasady dotyczące przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, w tym obowiązki operatora systemu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego. W art. pkt. dyrektywy znajduje się zapis pośrednio związany z jakością energii i niezawodnością jej dostawy: 304 Operator systemu dystrybucyjnego jest zobowiązany do utrzymywania systemu dystrybucyjnego na obszarze swojego działania w sposób zapewniający bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność działania tego systemu, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska". Podobny zapis, dotyczący operatora systemu przesyłowego, znajduje się w art. 7 pkt. 3 dyrektywy. W art. 7 pkt. dyrektywy nałożono na kraje członkowskie obowiązek zapewnienia, że zostaną opracowane i wydane minimalne zasady i wymagania techniczno-ruchowe przyłączania do systemu urządzeń wytwórczych, systemów dystrybucyjnych i urządzeń odbiorców. Oznacza to, że każdy z uczestników rynku przyłączony do sieci musi stosować się do obowiązujących zasad technicznych i handlowych, aby sprawiedliwie uczestniczyć w utrzymywaniu właściwych warunków pracy systemu, unikając lub ograniczając m.in. skutki powodowanych przez własne urządzenia zakłóceń, które mogłyby dotyczyć innych podmiotów. Dyrektywa [7] dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej i odnosi się przede wszystkim do urządzeń i wyposażenia zdolnego do wywoływania zaburzeń elektromagnetycznych lub na takie zaburzenia narażonych w trakcie użytkowania (art. pkt. ). Kompatybilność elektromagnetyczna jest to zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń nie tolerowanych przez inne urządzenia pracujące w tym środowisku. Termin zaburzenie elektromagnetyczne oznacza przyczynę, czyli zjawisko elektromagnetyczne, które może powodować zakłócenie, czyli degradację pracy urządzenia. W art.4 dyrektywy stwierdza się, że zaburzenia elektromagnetyczne generowane przez urządzenia nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu. Jednocześnie wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiedni poziom odporności na występujące zaburzenia elektromagnetyczne. Kraje członkowskie Unii są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa użytkowania urządzeniom, oprzyrządowaniu i systemom. Konsekwentnie są one odpowiedzialne za ochronę sieci elektroenergetycznych i odbiorników z nich zasilanych przed zaburzeniami elektromagnetycznymi. Normy narodowe wprowadzane przez poszczególne kraje członkowskie powinny określać wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej zharmonizowane z normami europejskimi (art. 7). Jako przykłady wymagań dotyczących odbiorców i wprowadzanych przez nich zaburzeń parametrów jakościowych można podać dokumenty IEC [8] i [9]. Dokument [8] dotyczy odbiorców zakłócających, wprowadzających wyższe harmoniczne i/lub interharmoniczne do sieci średnich i wysokich napięć. Dokument [9] dotyczy dużych odbiorców o zmiennym obciążeniu powodujących wahania napięcia w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Oba dokumenty są raportami technicznymi i zawierają wskazania co do zapewnienia odpowiedniej jakości zasilania. Zawarte w raportach zalecenia są rekomendacjami i powinny być stosowane elastycznie w zależności od warunków panujących w danej sieci. Ostateczna decyzja co do przyłączenia odbioru zakłócającego należy do podmiotu odpowiedzialnego za sieć (spółki dystrybucyjnej). W raportach określone są poziomy kompatybilności i poziomy planowane. Poziomy kompatybilności stanowią odniesienie dla określenia dopuszczalnych zaburzeń i odporności na te zaburzenia urządzeń przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. Są one określone w oparciu o 9% prawdopodobieństwo występowania dla całego systemu, uwzględniające rozkład w czasie i przestrzeni występujących zaburzeń. Poziomy planowane są określane przez spółkę dystrybucyjną dla wszystkich poziomów napięciowych sieci i mogą być traktowane jako wewnętrzne (dla danej sieci) poziomy docelowe. Poziomy planowane są nie wyższe niż poziomy kompatybilności. Poziomy planowane są podstawą do określenia dopuszczalnych poziomów emisji dla poszczególnych odbiorców. Podawane w raportach wartości poziomów planowanych mają jedynie charakter wskazówki. Poziomy planowane powinny zależeć od struktury sieci i panujących w niej warunków. 4. Propozycje zmian przepisów krajowych Należy zwrócić uwagę, że zapisy rozporządzeń [] i [3] będących aktami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne są niezgodne z normą [4] i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Jak już wspomniano w rozdz., w przypadku częstotliwości, wartości oraz odkształcenia napięcia zapisy w rozporządzeniach są z reguły bardziej rygorystyczne. Nie ma w ogóle uregulowań dotyczących wahań i niesymetrii napięcia. Brak jest standardów europejskich w zakresie ciągłości zasilania. Praktyka stosowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne wskazuje jednak, że dopuszczalne przerwy są znacznie krótsze w stosunku do krajowych zapisów w rozporządzeniu []. W pracy [0] zaproponowane zostały zmiany zapisów w rozporządzeniach wykonawczych do Prawa energetycznego. W szczególności dotyczą one rozporządzenia przyłączeniowego. Zaproponowane standardy w zasadzie zostały opracowane w oparciu o normę [4] i uwzględniają również wahania i niesymetrię napięcia. Norma ta jest normą polską identyczną z normą europejską EN 060, a standardy jakościowe przyjęte w krajach Unii Europejskiej są zgodne z tą normą. Wyjątek stanowią czasy wyłączeń awaryjnych, które nie są ujęte w normach europejskich EN oraz IEC. W projekcie przyjęto następujące propozycje zapisów w rozporządzeniu przyłączeniowym:. w normalnych warunkach pracy wartość średnia częstotliwości, mierzonej przez 0 s, powinna być zawarta w przedziale: 0 Hz ±% (tj. od 49, do Hz) przez 9% czasu roku, 0 Hz +4% / -6% (tj. od 47 do Hz) przez 00% czasu roku; 35 . w normalnych warunkach pracy (wyłączając przerwy w zasilaniu), w każdym tygodniu, 9% ze zbioru 0 minutowych, średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń: ±0% napięcia znamionowego lub deklarowanego dla sieci o napięciu nie wyższym niż 0 kv (w sieciach niskiego napięcia wartości napięć deklarowanych i znamionowych są równe), +% / -0% napięcia znamionowego lub deklarowanego dla sieci o napięciu 400 kv, 3. w normalnych warunkach pracy, w ciągu każdego tygodnia, wskaźnik długookresowego migotania światła P lt spowodowanego wahaniami napięcia powinien spełniać warunek: P lt przez 9% czasu, dla sieci o napięciu powyżej kv i nie wyższym niż 0 kv, P lt 0,8 przez 9% czasu, dla sieci o napięciu wyższym od 0 kv; 4. w normalnych warunkach pracy, w ciągu każdego tygodnia, 9% ze zbioru 0-minutowych średnich wartości skutecznych składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego, powinno mieścić się w przedziale: od 0 do % wartości składowej kolejności zgodnej dla sieci o napięciu niższym niż 0 kv, od 0% do % wartości składowej kolejności zgodnej dla sieci o napięciu 0 kv i wyższym,. w normalnych warunkach pracy, w ciągu każdego tygodnia, 9% ze zbioru 0-minutowych średnich wartości skutecznych dla każdej harmonicznej napięcia, powinno być mniejsze lub równe wartościom podanym w tablicy dla sieci o napięciu znamionowym niższym niż 0 kv (jest ona praktycznie identyczna z tablicą podaną w normie [4]) oraz w tabeli dla sieci o napięciu znamionowym 0 kv i wyższym; ponadto współczynnik odkształcenia napięcia zasilającego THD (uwzględniający wszystkie harmoniczne, aż do rzędu 40) powinien być: mniejszy lub równy 8% dla sieci o napięciu znamionowym niższym niż 0 kv, mniejszy lub równy 3% dla sieci o napięciu znamionowym 0 kv i wyższym. Tablica. Dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych napięcia, dla sieci o napięciu znamionowym 0 kv i wyższym Nieparzyste harmoniczne nie będące krotnością 3 będące krotnością 3 Rząd harm ,7 0, ,3 0, Parzyste harmoniczne łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych, liczony dla poszczególnych wyłączeń, od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne informacji o wystąpieniu przerwy w zasilaniu do jego przywrócenia, dla grup przyłączeniowych IV i V nie może przekroczyć 36 godzin; w okresie przejściowym do dnia 3 grudnia 003 r. Dopuszcza się dla tych grup przyłączeniowych łączny czas wyłączeń awaryjnych do 48 godzin. 7. czas trwania jednorazowej przerwy awaryjnej w dostarczaniu energii elektrycznej dla grup przyłączeniowych IV i V, nie może przekroczyć godzin; w okresie przejściowym do dnia 3 grudnia 003 r. dopuszcza się dla tych grup przyłączeniowych czas trwania jednorazowej przerwy awaryjnej do 0 godzin. Przyjęte dopuszczalne czasy wyłączeń awaryjnych uwzględniają szczególne warunki zasilania istniejące w niektórych regionach kraju (sieci promieniowe, długie ciągi liniowe, duże odległości, duże zużycie techniczne niektórych sieci i urządzeń oraz związany z tym brak możliwości finansowych do szybkiej poprawy ich stanu itp.). Były one konsultowane z szeregiem przedstawicieli spółek dystrybucyjnych..możliwości spełnienia wymagań dotyczących jakości energii w sieciach krajowych Doświadczenia Spółek Dystrybucyjnych w zakresie jakości energii elektrycznej, przed wejściem w życie ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, były stosunkowo niewielkie. Opierały się one prawie wyłącznie na pomiarach interwencyjnych, wykonywanych w przypadku zaistnienia problemów związanych z zakłóceniami generowanymi przez trakcję elektryczną, oświetlenie wyładowcze czy piece łukowe. Pomiary te często wykonywane były przez niezależne ośrodki naukowe takie jak politechniki, czy Instytut Energetyki. Brak krajowych doświadczeń wynikał również z braku szczegółowych uregulowań prawnych i norm, dotyczących zagadnień jakości energii elektrycznej. 36 Praktycznie pierwsze szczegółowe uregulowania prawne dotyczące standardów jakości obsługi odbiorców ukazały się w 998 r. Określone w rozporządzeniu przyłączeniowym standardy jakości energii elektrycznej, zwłaszcza wartości współczynnika odkształcenia napięcia oraz zawartości wyższych harmonicznych, były ustalone na bardzo wysokim poziomie, nierealnym do spełnienia nie tylko w Polsce, ale i w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Wartości te były niezgodne również z zapisami norm europejskich, a w tym również normy [4]. W związku z powyższym Spółki Dystrybucyjne, korzystając z zapisów ww. rozporządzenia z dnia r., ustalały w umowach o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej własne standardy jakościowe obsługi odbiorców, korzy-stając najczęściej z zapisów normy [4]. W 000 r. w wyniku nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne, wydano nowe rozporządzenie przyłączeniowe [], które było znaczącym krokiem do przodu w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców. Jednak nie w pełni udało się w nim usunąć wszystkie dotychczasowe niedociągnięcia. Dostrzegając wagę zagadnień jakości energii elektrycznej, krajowe spółki dystrybucyjne i PSE S.A. powołały przy Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Zespół d/s standaryzacji jakości energii elektrycznej. W celu uzyskania wstępnych informacji na temat dotychczasowych doświadczeń oraz opinii związanych z problematyką jakości, przeprowadzono ankietyzację wśród Spółek Dystrybucyjnych. Przeprowadzono również szersze badania jakości energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych. Pomiarów dokonano w sieciach o dużym zróżnicowaniu odbiorców, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, w tym również użytkujących urządzenia wprowadzające zakłócenia do sieci elektroenergetycznej. Badania te zostały wykonane przez Instytut Energetyki na zlecenie PTPiREE i obejmowały pomiary następujących parametrów: zawartość wyższych harmonicznych, szybkozmienne wahania napięcia (flikery), niesymetria napięcia, odchylenia poziomu napięcia, częstotliwość. Badania te zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod i urządzeń spełniających wymagania norm europejskich, a ich wyniki porównano z wymaganiami norm polskich i europejskich, a także wymogów CIGRE (gdyż normy europejskie nie obejmują standardów jakościowych w sieciach 0 kv i wyższym). Na podstawie przeprowadzonych badań i porównania ich wyników z wartościami określonymi w normie [4] oraz zawartych w publikacjach IEC i CIGRE, stan jakości energii elektrycznej w krajowych sieciach rozdzielczych oceniono jako stosunkowo dobry. Należy jednak pamiętać, że badania te przeprowadzono w ograniczonej liczbie punktów pomiarowych. Literatura. Ustawa z dnia 0 kwietnia 997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 4, poz. 348 i Nr 8, poz. 04, z 998 r. Nr 94, poz. 94, Nr 06, poz. 668 i Nr 6, poz. 6 oraz z 999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 0, poz. oraz Nr 43, poz. 489 i Nr 48 poz. z 000 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 8, poz. 97 z 000 r.) 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr, poz. 7 z 000 r.) 4. Polska Norma PN-EN 060 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych (norma nieobligatoryjna). Polska Norma PN-IEC Napięcia znormalizowane IEC (norma obligatoryjna, Dz.U. Nr 80, poz. 9 z 999 r.) 6. Dyrektywa 96/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 9 grudnia 996 r. w sprawie jednolitych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej. 7. Dyrektywa 89/336/EEC wraz z poprawkami 9/3/EEC oraz 93/68/EEC "Electromagnetic Compatibility Directive" 8. IEC Electromagnetic compatibility. Part 3: Limits Section 6: Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems. Basic EMC publication, IEC Electromagnetic compatibility. Part 3: Limits Section 7: Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems. Basic EMC publication, Praca zbiorowa: Opracowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców energii elektrycznej. Praca wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki (niepubl.) 33 Podobne dokumenty
Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Bardziej szczegółowo 10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
0. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 0.. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problematyką oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych, w szczególności Bardziej szczegółowo Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną
n i e z b ę d n i k e l e k t r y k a Julian Wiatr Mirosław Miegoń Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Źródła zasilania oraz zasady doboru ich mocy Bardziej szczegółowo Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki
Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka Bardziej szczegółowo Taryfa dla obrotu energii elektrycznej
Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Bardziej szczegółowo ZMIANA NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO z 220/380 V na 230/400 V
Warszawa, dnia 23 lipca 2002 r. Jacek Bełkowski Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii ZMIANA NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO z 220/380 V na 230/400 V W wielu publikacjach prasowych poruszany jest temat zmiany napięcia Bardziej szczegółowo Jakość energii w smart metering
Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii Bardziej szczegółowo Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy Bardziej szczegółowo ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI.
ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. 1. POLSKIE NORMY NA BEZPIECZEŃSTWO: 1.1. PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+Ap1:2005+Ap2:2006+A2:2008+A12:2008+A13:2009+ Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ
Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... Bardziej szczegółowo Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych.
db energy Oferta Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. Nasze działania pozwalają na uzyskanie oszczędności związanych Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres Bardziej szczegółowo Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r. Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA DOSTAWĘ INFRASTRUKTURY LICZNIKOWEJ DLA SYSTEMÓW AMI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA DOSTAWĘ INFRASTRUKTURY LICZNIKOWEJ DLA SYSTEMÓW AMI ZAŁĄCZNIK NR 5 ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH PRZEPISÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy Bardziej szczegółowo Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:
Mirosław Włas Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska miroslaw.wlas@pg.gda.pl Tel. +48 58 347 23 37 Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4 Bardziej szczegółowo TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU
Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia Bardziej szczegółowo DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
MINISTER GOSPODARKI Warszawa, 27.03.2007 r. DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Szanowny Panie Doktorze W związku z Pana Bardziej szczegółowo CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego
Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A. Bardziej szczegółowo TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21
Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR
PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, Bardziej szczegółowo POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI
POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail: Bardziej szczegółowo TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 12/2009 z dnia 15 grudnia Bardziej szczegółowo CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia Bardziej szczegółowo System monitoringu jakości energii elektrycznej
System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych Bardziej szczegółowo Kamil Pluskwa-Dąbrowski
Jakość energii z perspektywy konsumenta Kamil Pluskwa-Dąbrowski Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów Piknik Jakości Energii, Kraków, 23.10.2014 ul. Ordynacka 11 lok. 1 00-364 Warszawa Tel. +48 22 Bardziej szczegółowo ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:
Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Bardziej szczegółowo Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy Bardziej szczegółowo System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.
System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE) Bardziej szczegółowo Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)
Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej Bardziej szczegółowo SKUTKI ZMIANY NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO Z 220/380 V NA 230/400 V DLA ODBIORCÓW FINALNYCH.
SKUTKI ZMIANY NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO Z 220/380 V NA 230/400 V DLA ODBIORCÓW FINALNYCH. ZE Toruń SA W chwili obecnej, gdy prowadzone są starania o wejście Polski do Unii Europejskiej, konieczne jest dostosowanie Bardziej szczegółowo INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014
INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa, Bardziej szczegółowo CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej
CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 14/12/2014 roku obowiązująca od 01.01.2015 r. Ożarów Mazowiecki, 2014-1 - Spis treści: 1. Informacje Bardziej szczegółowo ZASILACZE UPS ORAZ BATERIE AKUMULATORÓW W UKŁADACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO
SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 4 mgr inż. Julian Wiatr mgr inż. Mirosław Miegoń ZASILACZE UPS ORAZ BATERIE AKUMULATORÓW W UKŁADACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO Recenzenci: mgr inż. Antoni Czerwiński Eaton Bardziej szczegółowo Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić?
Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić? Co robić? I. Zapoznać się z wzorem wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. II. Zapoznać się z zawartym w taryfie Bardziej szczegółowo UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI
miejsce na adnotacje RWE Stoen Operator Sp. z o.o. PH: KU: L: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr ND-D/W/ / zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Adres do korespondencji (w Bardziej szczegółowo CENNIK energii elektrycznej
DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje Bardziej szczegółowo TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH Bardziej szczegółowo Problemy napięcia i strat energii elektrycznej w odbiorach przemysłowych i indywidualnych
dr inż. Jan Strojny Oddział Krakowski SEP Problemy napięcia i strat energii elektrycznej w odbiorach przemysłowych i indywidualnych 1. Odchylenia napięcia i środki do jego regulacji 1.1 Rodzaje odchyleń Bardziej szczegółowo MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych
8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany Bardziej szczegółowo Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do Bardziej szczegółowo Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik Bardziej szczegółowo Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki
Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE Bardziej szczegółowo Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv
Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja do konsultacji
KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja do konsultacji CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI. Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Bardziej szczegółowo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej Bardziej szczegółowo ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2007 ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Bardziej szczegółowo Procedura przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznej. Oddział Dystrybucji SZCZECIN Czerwiec 2013 r.
Procedura przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznej Wstęp Charakterystyka elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej - podział na napięcia: Napięcie niskie (nn ) obejmuje Bardziej szczegółowo Procedura przyłączania mikroinstalacji
I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie Bardziej szczegółowo STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
Elżbieta NIEWIEDZIAŁ, Ryszard NIEWIEDZIAŁ Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę Bardziej szczegółowo Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623) brzmienie od 2008-09-24 Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w instalacjach obiektów o charakterze przemysłowym, komunalnym i usługowym
Marcin WARDACH 1, Andrzej KIRYLUK 2, Piotr CIERZNiEWSKI 1, Tomasz ZARĘBSKI 1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Oddział Szczeciński Bardziej szczegółowo TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie
TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie, Bardziej szczegółowo Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Problemy z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej.
Problemy z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej Jerzy Dzikowski Podstawy prawne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi Bardziej szczegółowo Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku
Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w Bardziej szczegółowo Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce
Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone Bardziej szczegółowo TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie
TARYFA DLA CIEPŁA Łobez, 2015 w Szczecinie Część 1 Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Łobez Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie prowadzącą działalność Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ z dnia 10 września 2013r. Tekst obowiązujący od dnia:. Tekst obowiązujący od dnia: Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została Bardziej szczegółowo Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago
Umowy w prawie energetycznym Jolanta Skrago Katowice, 2013 wydania decyzji administracyjnej przez Prezesa URE Umowa może zostać zawarta zasadniczo w trzech trybach ofertowym negocjacji aukcji lub przetargu Bardziej szczegółowo Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń
mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania Bardziej szczegółowo PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH Bardziej szczegółowo Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje Bardziej szczegółowo DIAGNOSTYKA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH ELEKTROWNI WIATROWEJ W PROCESIE WYTWARZANIA ENERGII
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2012 (95) 93 Jan Anuszczyk, Piotr Błaszczyk, Bogusław Terlecki Politecnika Łódzka, Łódź DIAGNOSTYKA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH ELEKTROWNI WIATROWEJ W PROCESIE Bardziej szczegółowo XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna
1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω, Bardziej szczegółowo WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Bardziej szczegółowo Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 2 zatwierdzono:
Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została zatwierdzona i wprowadzona do stosowania uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego ESV S.A. Postanowienia Instrukcji obowiązują Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY
UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Data wejścia w życie: 01 stycznia 2014 r. Instrukcja zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr Bardziej szczegółowo Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2011 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 189 10755 Poz. 1126 1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią Bardziej szczegółowo Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych
Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe Bardziej szczegółowo Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23
Objaśnienia do formularza G-10.4(P)k Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne kwartały 2014 r. i za 2014 rok. Do sporządzania sprawozdania zobowiązany jest operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Bardziej szczegółowo Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE
Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE Seminarium Instalacje fotowoltaiczne prawne aspekty projektowania, montażu i działania oraz mozliwości Bardziej szczegółowo Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią
Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Maciej Mróz Październik 2015 r. Dystrybucja jako operator sieci Liczba odbiorców [mln]] Obszar działania [kkm²] Dostarczona energia Bardziej szczegółowo TOM IX. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM IX
szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA Bardziej szczegółowo UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.
- 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu Bardziej szczegółowo Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym. 1. Podstawa prawna Bardziej szczegółowo Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej. Bardziej szczegółowo ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:... Niedzica, lipiec 2014 Niniejsza została zatwierdzona i wprowadzona do stosowania uchwałą Bardziej szczegółowo WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ MEGA Sp. z o.o. w Elblągu
Numer wniosku Miejscowość Data (dzień, miesiąc, rok)... WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ MEGA Sp. z o.o. w Elblągu 1. Dane Wnioskodawcy Nazwa firmy... Gmina Ulica Bardziej szczegółowo Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski
Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Agenda Postulat Dostęp do danych pomiarowych Jak stanowią zapisy prawne ebok nowa inicjatywa Bardziej szczegółowo Monitoring i analiza jakości energii elektrycznej w systemie przesyłowym
Monitoring i analiza jakości energii elektrycznej w systemie przesyłowym Dr Tadeusz Szczepański Jarosław Rączka PSE-Północ SA Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Bardziej szczegółowo ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw
Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 282/III/2014 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 16 grudnia 2014 r. Ceny i stawki opłat Bardziej szczegółowo Rozbudowa i modernizacja stacji
Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego Bardziej szczegółowo TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie
Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie Bardziej szczegółowo Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15
Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4
SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4 3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH... 4 3.2. STREFY CZASOWE... Bardziej szczegółowo JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOLEJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
Dr inŝ. Artur Rojek Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOLEJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Jakość energii elektrycznej prądu przemiennego 3. Bardziej szczegółowo SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)
SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres