Source: https://www.yumpu.com/fr/document/view/19797565/mitigeurs-thermostatiques-watts-industries
Timestamp: 2020-02-23 20:54:06+00:00
Document Index: 258740037

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt\n', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt\n', 'arrêt\n']

Mitigeurs Thermostatiques - Watts Industries
• Nouvel arrêté du 30 novembre 2005
• Guide des Applications
• Schéma d’installation :
l’approche « Multi-niveaux »
• Les solutions produits recommandées
• Légionellose et brûlures par eau chaude
sanitaire en collectivités et habitat
> Pourquoi un mitigeur thermostatique ? ______________________________________________________________________________________________________________________________3
> Prévention des chocs thermiques et des brûlures ___________________________________________________________________________________________________3
> Fonction ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3
> 2 types de technologie : élément de cire et bilame ________________________________________________________________________________________________4
> La légionellose : Questions fréquentes et réponses_______________________________________________________________________________________________5
> Température de l’eau chaude sanitaire - Point sur la réglementation ___________________________________________________6
> L'approche « Multi-niveaux » : Une eau chaude à la bonne température ___________________________________________7
> Autres schémas de conformité en collectivités _________________________________________________________________________________________________________8
> Guide des applications _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9
> Légionellose et brûlures par eau chaude sanitaire en collectivités et habitat ________________________18
> Réglementation et responsabilités ______________________________________________________________________________________________________________________________________20
> Les solutions produits / Autres exemples d’application___________________________________________________________________________________20
> Cas des installations domestiques ______________________________________________________________________________________________________________________________________21
> Dimensionnement des mitigeurs collectifs __________________________________________________________________________________________________________________23
> Logiciel de calcul__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________25
> Pourquoi choisir un mitigeur thermostatique Eurotherm ? _________________________________________________________________________25
> Applications OEM (intégrateurs) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________26
Le principe de pilotage automatique des fluides chaud et froid permet une bonne gestion de l’eau chaude :
pas de gaspillage d’eau et de calories par tâtonnements dans l’ajustement de la température ; réduction des
pertes calorifiques en ligne ; arrêt temporaire du débit d’eau tiède aussi souvent que souhaité.
l Le mitigeur thermostatique permet de moins entartrer les appareils de puisage tels que têtes de robinets,
sièges et électrovannes, d’où une longévité supérieure de l’ensemble du matériel et des canalisations.
l Il augmente de façon significative l’autonomie de l’accumulateur.
l Le mécanisme interchangeable Eurotherm contribue aussi aux économies, en permettant de
rénover un mitigeur pour un coût limité.
l Il est couramment admis qu’un mitigeur thermostatique offre une économie de 30% par rapport à un mélangeur.
En collectivité comme pour un particulier, l’appareil est vite amorti.
L’eau très chaude brûle comme le feu. La peau tendre des jeunes enfants et le temps de
réaction plus lent des personnes âgées et des personnes handicapées les rend plus
vulnérables aux brûlures par eau très chaude.
Les brûlures par l’eau sont très douloureuses et leurs effets peuvent durer des années.
Les brûlures peuvent se produire pour toutes sortes de raisons.
Dans certains cas, ce sont les thermostats des chauffe-eaux qui sont défectueux ou réglés à une température trop
Dans d’autres, les régulateurs de température à la production en eau chaude soit fonctionnent mal, soit sont
Les chauffe-eaux sont normalement réglés à des températures supérieures à 55°C pour empêcher le
développement de bactéries nuisibles, comme la légionelle, dans l’alimentation en eau.
Le contact avec une eau à une température supérieure à 40°C est douloureuse.
À une température de 55°C, un enfant peut être brûlé en moins de 4 secondes.
80% des blessures thermiques des enfants se produisent à la maison.
Conformément à la nouvelle norme européenne EN1717 (protection contre la pollution de l’eau potable dans
les installations d’eau et exigences générales des dispositifs pour empêcher la pollution par retour d’eau),
les mitigeurs thermostatiques doivent être équipés de clapets anti-retour homologués.
Un mitigeur thermostatique mélange de l’eau froide et de l’eau chaude et, d’une façon générale, deux eaux de
températures différentes d’au moins 5°C, pour obtenir une eau mitigée à température stabilisée.
Il doit donc compenser les variations de pression (fréquentes ou brutales) et celles de température (plus lentes).
Un vrai mitigeur thermostatique régule aussi bien sur l’arrivée chaude que sur l’arrivée froide et compense les
variations de pression lorsqu’elles restent inférieures à des niveaux usuels (1 bar).
Il fonctionne par gestion automatique de l’admission des deux fluides, en fonction d’un point de consigne affiché
Ce pilotage automatique se fait sans aide extérieure, mécanique ou électrique. C’est la chambre de mélange, à
réaction et conservation automatique de la température, qui fait l’originalité et la supériorité du thermostatique
sur tous les autres principes.
Si la pression varie, la température dans la chambre de mélange varie et la correction s’effectue en moins de 2
secondes (de même si le débit ou la température varient).
2 TYPES DE TEChNOLOGIE : ÉLÉMENT DE CIRE ET BILAME
PRODUITS AVEC ÉLÉMENT DE CIRE :
MMV, TL117, T9107, T9715, MINIMIXING + mitigeurs encastrés T8175, T8147
La technique de ces modèles est celle de la régulation
automatique par un “tiroir” cylindrique, actionné par une
capsule de cire jusqu’à des débits d’environ 40 l/min.
Elle est très classique et compétitive, mais atteint
rapidement ses limites au-delà de 50 l/min.
Les entrées d’eau chaude et d’eau froide se situent de part
et d’autre de ce «tiroir». Lorsque l’eau est trop froide en
regard du point de consigne (à l’ouverture), un ressort
pousse le “tiroir” à fermer le côté froid et donc à ouvrir en
grand le chaud.
CONCEPT ÉLÉMENT DE CIRE
PRODUITS AVEC PILOTAGE PAR BILAME :
ULTRAMIX TX91, TX92, TX93, TX94, TX95, TX96, OMDA, FNC,
Mitigeurs à brides (DN65, DN80 et DN100) + mitigeurs encastrés TX8256, TX8280, TX83, TX84, TX85, TX86,
TX824056, TX824080, TX824456, TX824480
Trubert est l’inventeur du concept du Bilame.
Trubert Eurotherm qui est notre marque d’origine en
Thermostatiques et l’un des noms les plus connus pour les
mitigeurs thermostatiques.
La technique de TRUBERT Eurotherm utilise le principe du
double pilotage, par action indirecte d’un bilame. Celui-ci
reçoit une information de température en relation avec le
point de consigne et va instantanément réagir (+/-1sec).
Le double pilotage va s’effectuer de la façon suivante : le
bilame agit sur un pré-mitigeur à très petit débit, aussi
appelé distributeur, qui, lui-même, va réguler le passage de
Dès que l’eau chaude arrive, la capsule se dilate et entraîne
le “tiroir” de l’autre côté, fermant le chaud et comprimant le
L’eau froide arrivant alors à nouveau, le ressort va ramener
le «tiroir» vers le côté chaud et atteindre la bonne
température de mélange.
Toutes ces opérations s’effectuent en moins de 2 secondes.
En cas de variation de pression, la même opération se
Femelle écrou tournant 3/8”
l’eau dans deux valves avec membranes, provoquant un
phénomène d’amplification, mais assurant la même
proportion de mélange, donc la même température.
La moindre variation des conditions d’utilisation se
répercutera sur la même chaîne de fonction, d’abord le
distributeur, puis les grands passages d’eau.
Cette technologie est à la base du succès de WATTS
INDUSTRIES car elle fait la synthèse de qualités
importantes de régulation et de résistance au tartre (élément
déterminant pour la sécurité).
CONCEPT BILAME
Le dosage des eaux est obtenu par deux valves indépendantes -
l’une pour l’eau chaude, l’autre pour l’eau froide - fonctionnant
comme deux relais hydrauliques.
Ces deux valves sont pilotées par un bilame qui enregistre la
température de l’eau de sortie et dont la position est également
réglable au moyen de la manette du mitigeur.
L’eau s’écoule exactement à la température désirée, car si elle
s’en écartait d’un seul degré, le bilame réagirait instantanément
sur le dosage des eaux.
LA LÉGIONELLOSE : QUESTIONS FRÉQUENTES ET RÉPONSES
La légionelle est une bactérie présente naturellement qui
peut entraîner une forme de pneumonie appelée alors
La majorité des cas sont rapportés comme étant des cas
isolés mais des épidémies peuvent survenir.
Une épidémie de cette maladie est survenue à Philadelphie
en 1976, parmi des personnes assistant à un congrès de la
légion Américaine, c’est ce qui fait que l’on a désigné la
maladie par ce nom.
Puis, la bactérie provoquant la maladie a été identifiée et
désignée scientifiquement par Legionella pneumophila.
Non. Bien que la bactérie n’ait été identifiée que récemment,
des cas ont été confirmés qui remontent à 1947 et il y en a
probablement eu auparavant.
Des cas ont été rapportés dans tous les pays industrialisés.
Plus de 1000 cas ont été déclarés en France en 2003.
Les légionelles sont largement répandues dans l’environnement.
On les trouve dans les étangs, les systèmes d’eau chaude
et d’eau froide et dans l’eau des systèmes de
refroidissement des climatisations.
La maladie se transmet par l’air à partir d’une source d’eau.
La transmission de personne à personne n’existe pas.
Respirer des aérosols à partir d’un système d’eau contaminé
est le mode de transmission le plus probable.
Le mitigeur Eurotherm fonctionne
sur un principe de double pilotage
Ce principe de fonctionnement présente de nombreux avantages :
l Aucun effort résultant des pressions d’eau ne s’exerce sur le bilame.
Du fait également de la grande sensibilité et de l’inertie négligeable du bilame
qui ne supporte aucun effort, les réactions du mitigeur sont instantanées.
l Hystérésis négligeable et meilleure fidélité dans le temps avec le bilame.
l Aucune pièce métallique mobile en frottement, donc excellente résistance à l’entartrage et remarquable longévité.
l Grâce au principe de fonctionnement des relais, aussi bonne régulation à petit débit qu’à grand débit
(ce qui n'est pas le cas de toutes les solutions proposées sur le marché).
l Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique de l’eau chaude si l’eau froide vient à manquer.
Des personnes de tous les âges peuvent être touchées, mais
la maladie touche surtout les personnes de plus de 50 ans et
en général davantage les hommes que les femmes.
Les premiers symptômes de la légionellose sont ceux d’une
grippe avec des douleurs musculaires, une fatigue, des
maux de tête, une toux sèche et de la fièvre.
Parfois des diarrhées surviennent ainsi que des troubles de
Ces symptômes conduisent fréquemment à la pneumonie.
La mort survient chez 10 – 15 % des personnes par ailleurs
en bonne santé et peut être encore plus importante chez
certains groupes de patients.
Au bout de combien de temps les symptômes
La période d’incubation va de 2 à 10 jours mais est habituellement
de 3 à 6 jours.
Dans de rares cas, des personnes peuvent développer des
symptômes tardivement, à savoir trois semaines après
Les antibiotiques se révèlent être efficaces dans le traitement
de la maladie si celle-ci est prise à temps.
Un rapide diagnostic peut être fait en analysant un
échantillon d’urine du patient, une fois que les symptômes
appropriés se sont manifestés.
(ARRêTÉ DU 30 NOVEMBRE 2005 MODIFIANT L’ARRêTE DU 23 jUIN 1978) :
POINT SUR LA RÉGLEMENTATION ET SA RÉVISION.
QUE PRÉVOIT LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION APPLICABLE À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE 2006 :
1 - afin de limiter le risque de brûlure :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l’eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de
puisage ;
- dans les autres pièces, la température maximale de l’eau chaude sanitaire est limitée à 60°C aux points de puisage ;
- dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l’eau distribuée pourra être
portée au maximum à 90°C en certains points faisant l’objet d’une signalisation particulière.
2 – Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d’engendrer l’exposition d’une ou
plusieurs personnes à un aérosol d’eau ; il s’agit notamment des douches.
Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d’eau chaude sanitaire sur
lesquels sont susceptibles d’être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées
pendant l’utilisation des systèmes de production et de distribution d’eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur
l lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres,
la température de l’eau doit être supérieure ou égale à 50°C en tout point du système de distribution, à l’exception
des tubes finaux d’alimentation des points de puisage.
Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;
l lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l’eau contenue dans les équipements
de stockage, à l’exclusion des ballons de préchauffage, doit :
l être en permanence à une température supérieure ou égale à 55°C à la sortie des équipements
l ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures (sous réserve du respect
permanent des dispositions prévues dans ce texte).
L’annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l’eau à respecter.
Annexe 1 : durée minimale d'élévation quotidienne de la température de l'eau dans les équipements de stockage, à l'exclusion
des ballons de préchauffage.
Temps minimum de maintien de la température Température de l’eau
3 – Les dispositions de l'arrêté prendront effet un an après la parution de celui-ci au Journal Officiel (soit le 15 décembre 2006).
Un projet de circulaire concernant la mise en œuvre de l’article 36 de l’arrêté modifié du 23 juin 1978 est également prévu.
Celui-ci prévoit notamment un champ d’application :
« le champ d’application … concerne les installations nouvelles installées dans des bâtiments neufs ou existants.
Par nouveau, il est entendu que les deux systèmes constitutifs de l’installation, équipement de production et système de
distribution, sont neufs ».
L’expertise et le savoir-faire de WATTS INDUSTRIES permettent la meilleure prévention avec une solution complète pour la
maîtrise de la température des réseaux d’eau chaude sanitaire : de la boucle d’eau mitigée à température constante avec
ULTRAMIX, jusqu’à la protection du point de puisage avec MINIMIXing.
Nous appelons cette approche, l’approche " multi-niveaux " une eau à la bonne température pour chaque usage.
La distribution d’eau chaude sanitaire impose des obligations aux gestionnaires qui doivent réduire leurs coûts de gestion tout
en déployant des systèmes très fiables pour les usagers. Le confort et la sécurité de ces derniers doivent également être
L’approche " multi niveaux " répond parfaitement à ces exigences particulières.
Les larges possibilités d’utilisation, la simplicité de maintenance et leurs compatibilités avec les exigences
sanitaires, en font la solution technique idéale.
Les points clés de la réglementation :
- Maintenir l’eau à une température élevée dans les installations de distribution.
- Favoriser les bouclages.
- La température des bouclages ne doit pas descendre en dessous de 50°C.
- Mitiger l’eau au plus près du point de puisage.
- Les mitigeurs doivent intégrer des clapets anti-retour.
- Entretien des mitigeurs : démontage et détartrage de la chambre de
mélange, remplacement de la cartouche de réglage (1 fois par an).
- Les appareils de robinetterie doivent être détartrés et désinfectés (1 fois par an).
- Calorifuger séparément les circuits eau froide et eau chaude.
- Maintenir l’eau froide en dessous de 20°C.
d’un retour de boucle
d’eau mitigée «multi-niveaux»
VM : vannes micrométriques pour stabilisation
de la température de boucle.
VM1 A : Ouverture entre 70 et 90 %.
VM1 B : Ouverture entre 30 et 10 %.
Remarque : Si un point de reprise sur le ballon (R) existe,
y raccorder de préférence le retour de boucle (A).
Recyclage de la boucle : minimum 6 fois le volume d'eau
mitigée par heure.
Débit pompe : Hauteur Manométrique Totale (HMT) mini 4 mètres
+ Pertes De Charges (PDC) de la boucle.
Étape 1 : Réglage de la température d’eau mitigée :
ce réglage se fait d’une façon autonome sans la pompe de bouclage.
1. Arrêtez la pompe de bouclage.
2. Fermez les vannes d’isolement de la pompe.
3. Ouvrez assez de points de puisages sur le circuit d’eau mitigée pour obtenir le
débit minimum du mitigeur.
4. Tournez l’axe de commande du mitigeur pour diminuer ou pour augmenter la
température d’eau mitigée.
5. Quand la température désirée est obtenue, replacez la manette (selon modèles).
Volume inférieur ou
égal à 3 litres entre
le point de mise en
distribution et le
point à risque
Eau chaude Anti-bélier Soupape de sûreté Vidange Thermomètre
Eau froide Vanne d’arrêt
Eau Mitigée Clapet de non retour Vanne d’isolement
Comment régler un mitigeur sur une boucle d’eau mitigée :
WATTS INDUSTRIES recommande à minima, la pose d’un thermomètre de contrôle de la température sur la tuyauterie d’eau mitigée et un sur le retour de
boucle, et que cette température soit vérifiée au moins une fois par mois dans les conditions normales de fonctionnement. Ce thermomètre doit être installé
à une distance d’au moins 1 mètre du mitigeur thermostatique.
Sens d’écoulement Purgeur d’eau Mitigeur Robinet de réglage Manomètre
AUTRES SChÉMAS DE CONFORMITÉ EN COLLECTIVITÉS :
L’arrêté du 30 Novembre 2005 impose donc la préconisation de mitigeurs thermostatiques :
- en sortie de production d’eau chaude pour abaisser la température d’ECS distribuée (par exemple de 65 à 55°C)
- en amont et le plus près possible des postes de puisage pour limiter tout risque de brûlure (50°C maximum)
2 Bouclages à 2 températures différentes* :
VM1 B
10/50°C
*non applicable aux Établissements de Santé
VM : vannes micrométriques pour
VM1 A : Ouverture entre 70 et 90%.
VM1 B : Ouverture entre 30 et 10%.
30/70°C
Temp. retour 33°C Temp. mini 50°C
Réseau SANS bouclage – 2 mitigeurs en parallèle :
VM : vanne micromètrique de petit diamètre (TA ou similaire)
avec mitigeur MINIMIXing
température inférieure à 50°C
+55°C +38°C
collecteur ou nourrice eau chaude
collecteur ou nourrice eau froide
temp. mini 55°C
points de puisage à risque type douches
Comment s’assurer d’une capacité de 3 litres ?
Pour respecter le volume de 3 litres entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné, vous devez
calculer la longueur de tuyauterie contenant une capacité de 3 litres. Cette longueur varie considérablement selon le
diamètre intérieur du tube utilisé.
Comme règle pratique vous pouvez vous servir de la formule
= L en mm
ci-contre qui calcule la longueur de tuyauterie L en millimètres 3,14 x Dint
(mm) selon le diamètre intérieur du tube.
diamètre intérieur du tube au carré
Exemple pour un tube cuivre en 14 x 16 :
3,14 x 196
= 19 498,25 mm
soit 19,49 mètres
Exemple pour un tube PER en 13 x 16 :
3,14 x 169
= 22 613,35 mm
soit 22,61 mètres
Pour choisir les produits les mieux adaptés, suivre les applications ci-après :
Le marché des mitigeurs thermostatiques est segmenté par Applications et Environnements :
- Contrôle du point de puisage, dans un environnement esthétique.
Salle de bains, Hôtels, Restaurants, Centres commerciaux ...
Point de puisage,
ou esthétique
Débit de 5 à 28 L/min
ou non apparent
Débit de 5 à 57 L/min
d’eau chaude : ballons ou
chaudières (domestique
ou petit collectif)
Débit de 5 à 42 L/min
- Contrôle du point de puisage, sans que l’aspect esthétique soit nécessaire.
Installation dans une Gaine technique, un Faux Plafond, des Services Autoroutiers ...
T9715 - T9107
(15/50°C, 40/80°C ou 5/40°C )
Utilisation à petit débit
Débit de 3 à 42 L/min
MMV-S (SOLAR)
d’eau chaude : systèmes
solaires avec de très hautes
Débit de 5 à 63 L/min
- Installation groupée (collective), petit nombre de points de puisages (de 1 à 5 sorties).
Douches, Lavabos ...
ULTRAMIX Standard (10/50°C ou 30/70°C)
TX91 - TX92
Débit de 3 à 80 L/min
- Installation groupée (collective), grand nombre de points de puisages (de 1 à 50 sorties).
Applications où la température de l’eau mitigée doit être maintenue exacte et constante, et modifiable à volonté.
• Grandes variations entre les débits minimum et maximum : douches collectives des équipements sportifs, campings,
piscines, écoles, usines, casernes, hôpitaux, hôtels, salons de coiffure, immeubles, bateaux.
• Conditions de sécurité rigoureuse (brûlures) : Crèches - Maternités - Hospices - Hôpitaux psychiatriques - Prisons.
• Fonctionnement sévère.
ULTRAMIX Standard
(10/50°C ou 30/70°C)
TX91 - TX92 - TX93
TX94 - TX95 - TX96
Débit de 3 à 400 L/min
ULTRAMIX HP (10/50°C)
Haute Protection,
Anti-vandalisme et inviolabilité
T/X91CHP à T/X96CHP
ULTRAMIX FNC (10/50°C)
Spécial douche de sécurité
ou lave-yeux de secours
TX91FNC à TX96FNC
ULTRAMIX OMDA (10/50°C)
Spécial hydrothérapie, balnéo
ou applications médicalisées
TX91OMDA à TX93OMDA
Débit de 3 à 120 L/min
- Installation groupée grand débit en sanitaire ou application industrielle, (de 1 à 120 sorties).
Installations sanitaires ou industrielles à très gros débits où la température de l’eau mitigée doit être maintenue exacte et
constante, et modifiable à volonté.
• Conditions où l’eau est utilisée à une température déterminée, stable : Industries chimiques - Abattoirs - Brasseries...
• Régulation de l’eau sanitaire : Immeubles - Hôtels - Hôpitaux - Écoles - Casernes ...
• Douches collectives des installations importantes : Usines - Écoles - Hôpitaux ...
T70 à brides
Mitigeur à brides très grands débits
(10/50 ou 30/70°C)
Débit de 10 à 1200 L/min
= Mitigeurs conformes aux prescriptions de la Direction Générale de la Santé (DGS) avec cartouche modulaire,
démontable, désinfectable et interchangeable. Modèles équipés de clapets
Point de puisage, haut de gamme ou esthétique :
- MINIMIXing
Perpendiculaire au mur Parallèle au mur
Mitigeur thermostatique spécifique pour contrôle du point de puisage.
Conçu pour alimenter les éviers, lavabos ou robinets électroniques en eau tiède immédiate ne dépassant pas une température
préréglée. MINIMIXing assure un haut niveau de sécurité contre les brûlures et la prolifération bactérienne du type Légionelles.
Applications en collectivités ou en salles de bains : hôpitaux, maternités, hôtels, restaurants, laboratoires, aires d’autoroutes …
et en général partout où il est nécessaire de fournir de l’eau immédiatement à température préréglée sur site.
• dimensions compactes,
• design discret et esthétique avec corps finition poli et chromé,
• installation facile directement sur le robinet d’isolement mural ou sur une
platine murale fournie avec l’appareil,
• réglage sécurisé de la température par clé Allen sous capot chromé,
• mécanisme de régulation modulaire (cartouche) facilement interchangeable,
• appareil non gradué pour une température à prérégler par l’installateur ou l’exploitant,
• équipé de 2 clapets anti-retour homologués (KIWA, WRC, DVGW, BELGAQUA, NF...),
• filtres acier inox incorporés,
• remarquable rapidité de réaction du mécanisme,
• conforme à la norme européenne EN1111.
Fermeture complète et immédiate de l’eau chaude en cas de coupure d’eau froide.
➜ Cartouche démontable et interchangeable (facile à détartrer et à désinfecter).
➜ Clapets NF intégrés évitant toute communication eau froide/eau chaude (résistants à des
températures supérieures à 90°C).
➜ Choc thermique : possibilité d’élever la température en démontant simplement le capot de
protection et en tournant la cartouche sur la position chaud maxi, l’appareil laisse alors la
température eau chaude circuler
(destruction de la bactérie dès 60°C).
➜ Le mitigeur est livré avec un “kit de rinçage” : après avoir enlevé la cartouche et placé ce
kit, vous pouvez facilement procéder à une chasse avec une solution désinfectante ou bien
avec une eau très chaude (supérieure à 90°C) sans risque d’endommager l’appareil.
• Pression de service maxi. : 10 bar.
• Température maxi. : 85°C.
• Débit sous 3 bar : 28 L/min.
• Plage de réglage : de 30 à 70°C.
Platine de fixation murale,
livrée avec l’appareil
Kit d’installation écrou tournant
Sortie eau mitigée vers
eau chaude du mélangeur
Ø racc. eau chaude racc. eau froide racc. eau mitigée code réf. poids
3/8” F écrou tournant M portée plate M portée plate 97320 0,8 kg
1/2” M portée plate M portée plate M portée plate 97321 0,8 kg
3/8” F écrou tournant Raccords bicone12mm Raccords bicone 12mm 97322 0,8 kg
1/2” Raccords bicone15mm Raccords bicone15mm Raccords bicone15mm 97323 0,8 kg
Cartouche de rechange type : MINCP6 TCP6 0,23 kg
3/8” Kit d’installation écrou tournant 97390K
Tire cartouche TB120014
Vers entrée eau
froide du mélangeur
97390K
Té chromé
DN 3/8"
Livré avec KIT DE RINçAGE =
Avantage exclusif en cas de
traitement préventif ou curatif.
- TL117
Régulateur thermostatique destiné à l’alimentation de lavabos en eau mitigée à température limitée (jusqu’à 5 postes : selon
débit des points de puisage).
Applications en collectivités : écoles, restaurants, laboratoires, entreprises…, et en général partout où il est nécessaire de
fournir de l’eau immédiatement à température préréglée sur site.
• Mécanisme de régulation modulaire facilement interchangeable.
• Capot de protection en polypropylène, fermé par une vis creuse 6 pans, rendant inviolable le réglage de la température choisie.
• Appareil non gradué pour une température à prérégler par l’installateur ou l’exploitant.
• Équipé de 2 clapets anti-retour homologués NF
• Entrées eau chaude et froide : F 1/2“.
• 1 sortie haute eau mitigée : F 1/2“.
• Socle percé pour fixation murale.
• Température à l’abri d’une manipulation par l’utilisateur.
• TL117 est garantit 2 ans.
Ce régulateur thermostatique est très facile à installer et son capot met le réglage de température à l’abri d’une manipulation
L’appareil comprend un corps en laiton et un mécanisme de régulation interchangeable avec clapets de non retour homologués
NF et filtres.
Alimentation en eau chaude totalement et immédiatement fermée si l’alimentation en eau froide est interrompue.
➜ Cartouche démontable et interchangeable (facile à détartrer et désinfecter).
➜ Clapets intégrés (résistants à des températures supérieures à 90°C).
➜ Flash thermique : oui, en démontant simplement le capot de protection et en tournant la cartouche sur la position chaud
maxi, l’appareil laisse alors la température eau chaude circuler (destruction de la bactérie dès 60°C).
• Température : précise au degré à la température choisie.
• Filtres inox : 1.4310.
• Température maxi : 85°C.
• Plage de réglage de 15 à 50°C.
• Débit maxi : 42 L/min à 3 bar.
diamètre débit plage de réglage type code réf.
F/F/F 1/2”(15x21) 42 L/min à 3 bar 15 à 50°C L117 TL117
Cartouche de remplacement pour TL117 CP7-42 L/min TCP7
Point de puisage – gamme standard ou non apparent
Contrôle de la production d’eau chaude : ballons ou chaudières (domestique ou petit collectif) :
- MMV-C (MMV - Compact)
• Mitigeur thermostatique compact conçu pour des applications d'usage général avec de l'eau
mitigée ne dépassant pas une température définie.
• Idéal pour des applications à installations multiples : Maisons, écoles, restaurants,
laboratoires, services autoroutiers, immeubles commerciaux …
Partout où une alimentation en eau est nécessaire à une température prédéfinie sur site.
• Mitigeur thermostatique facile à installer.
• Fiabilité remarquable.
• Mitigeurs livrés avec 2 clapets anti-retour NF.
• Peut être installé dans toutes les positions.
• Bouton de commande MMV-C avec échelle graduée (5 positions de
réglage Min. à Max.), blocable par vis 6 pans évitant à l'utilisateur final
de dérégler la température.
• Bouton de commande ”MMV-C à commande directe”, avec un réglage
direct de 30/50°C ou 35/60°C.
• Raccords unions mâles démontables 1/2” ou 3/4”,
et filetages mâles 3/4” ou mâles 1”.
• 2 finitions : nickelée ou laiton brut.
• Performances conformes aux Normes EN1111 et EN1287.
• Corps en laiton DZR anti-corrosion.
Contrôle du point de puisage. Contrôle de la distribution d’eau chaude.
≥ 55°C
Sécurité intégrée immédiate en cas d'interruption de l'eau froide ou de l'eau chaude
(coupure du mitigeur avec débit résiduel) conforme aux normes EN1111 et EN1287.
• Pression statique maximum : 10 bar.
• Pression de service : 0,1 à 5 bar.
• Alimentation en eau chaude : 52 - 85°C, eau froide : 5 - 20°C.
• La différence de température entre l'eau chaude et l'eau mitigée doit être de 10°C (mini 5°C).
• Réglage usine de la température eau mitigée : 38°C.
• Plage de réglage de 30 à 65°C.
• Température : précise à 1,5°C de la température choisie (avec pression dynamique équilibrée).
• Débit à 3 bar : 57 L/min.
• Débit mini. : 5 L/min.
MMV-C à commande directe
MMV-C à commande directe,
avec un réglage direct de la
température par le bouton de
Gamme MMV-C - finition nickelée
diamètre raccordements bouton de réglage 30/65°C finition code réf.
corps 1” raccords unions mâles G 1/2” Min. à Max. 5 positions nickelé 97134
corps 1” raccords unions mâles G 3/4” Min. à Max. 5 positions nickelé 97136
corps 3/4” raccords mâles DN 20 Min. à Max. 5 positions nickelé 97128
corps 1” raccords mâles DN 25 Min. à Max. 5 positions nickelé 97138
Gamme MMV-C - finition laiton brut
corps 1” raccords unions mâles G 1/2” Min. à Max. 5 positions laiton brut 97133
corps 1” raccords unions mâles G 3/4” Min. à Max. 5 positions laiton brut 97135
corps 1” raccords mâles DN 25 Min. à Max. 5 positions laiton brut 97137
Gamme MMV-C à commande directe, avec un réglage direct de la température
diamètre raccordements plage de réglage finition code réf.
corps 1” raccords unions mâles G 3/4” 30/50°C nickelé 97182
corps 1” raccords unions mâles G 3/4” 35/60°C nickelé 97183
corps 1” raccords mâles DN 25 30/50°C nickelé 97180
corps 1” raccords mâles DN 25 35/60°C nickelé 97181
INSTALLATION GROUPÉE (COLLECTIVE) :
Installation groupée, 1 à 5 sorties, débit jusqu’à 42 L/min :
- T9715 – 1/2” B (corps blanc) ou C (chromé) - T9107 – 3/4” B (corps blanc) ou C (chromé)
• Confort : la température de l'eau obtenue est précise au degré près.
Contrôlés unitairement en usine, les mitigeurs Trubert sont à étalonner à la mise en service.
Un principe exclusif de montage de la manette facilite cet étalonnage.
La régulation et la stabilité de la température sont excellentes, quelles que soient les variations
de pression (maxi. : 1,5 bar) et de température aux entrées du mitigeur ainsi que du débit.
• Installation simplifiée à l'extrême : aucun outillage particulier n'est nécessaire ; l'arrivée
d'eau chaude est prévue à gauche pour départ de l'eau mitigée en vertical.
Les mitigeurs Trubert peuvent être placés dans différentes positions, sans gêner la lecture de
• La maintenance est très facile : l'entretien est quasi nul de par la longévité et la résistance
au tartre des mitigeurs Trubert. La cartouche est facilement interchangeable sans dépose du
Simple à mettre en œuvre. Économique à utiliser.
Appareil apparent recommandé pour toutes les applications où la température de l’eau mitigée doit être maintenue exacte et
Destiné à être adapté à toutes les demandes spécifiques d’eau à température précise, même à très petit débit.
Utilisations à petit débit en sanitaire : douches, lavabos, robinetterie électronique ...
Robinetterie électronique - Utilisations industrielles - Utilisation en eau réfrigérée.
• Ce mitigeur avec clapets homologués NF et filtres est très simple et efficace.
• Nombreuses plages de réglage : 15/50°C, 40/80°C ou 5/40°C.
• De manipulation facile, il permet de réaliser des économies d’eau dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
• Les considérables économies d’eau chaude réalisées assurent un amortissement très rapide du produit.
• Appareil destiné à être adapté à toutes les demandes spécifiques d’eau à température précise, même à très petit débit.
• Présentation ABS blanc (Réf. B) ou chromé (Réf. C), manette blanche graduée en °C.
• 1 sortie haute.
• Filetage M 1/2” ou M 3/4” aux entrées et sorties, adapté à la plupart des raccords de robinetterie.
• Possibilité de blocage sur un degré ou une plage de température au moyen des butées fournies dans la manette.
En cas de rupture d’alimentation en eau froide, l’eau chaude est coupée instantanément, évitant les brûlures.
➜ Clapets NF intégrés évitant toute communication eau froide/eau chaude (résistants aux
➜ Choc thermique : oui, plusieurs possibilités : en utilisant une plage 40/80°C ou en
démontant la manette de température et en tournant la cartouche sur la position chaud
maxi, l’appareil laisse alors la température eau chaude circuler (destruction de la bactérie
dès 60°C).
• Température eau chaude maxi. : 85°C.
Diamètre M 1/2” (15x21).
débit (L/min) diamètre nbre de poste* plage de réglage finition code réf. poids
mini 3 - maxi 42 M 1/2” 15x21 1 à 5 15/50°C blanc T9715B 1,00 kg
mini 3 - maxi 42 M 1/2” 15x21 1 à 5 40/80°C blanc T9715B48 1,00 kg
mini 3 - maxi 42 M 1/2” 15x21 1 à 5 5/40°C blanc T9715B04 1,00 kg
mini 3 - maxi 42 M 1/2” 15x21 1 à 5 15/50°C chromé T9715C 1,00 kg
mini 3 - maxi 42 M 1/2” 15x21 1 à 5 40/80°C chromé T9715C48 1,00 kg
mini 3 - maxi 42 M 1/2” 15x21 1 à 5 5/40°C chromé T9715C04 1,00 kg
Diamètre M 3/4” (20x27).
mini 3 - maxi 42 M 3/4” 20x27 1 à 5 15/50°C blanc T9107B 1,02 kg
mini 3 - maxi 42 M 3/4” 20x27 1 à 5 40/80°C blanc T9107B48 1,02 kg
mini 3 - maxi 42 M 3/4” 20x27 1 à 5 5/40°C blanc T9107B04 1,02 kg
mini 3 - maxi 42 M 3/4” 20x27 1 à 5 15/50°C chromé T9107C 1,02 kg
mini 3 - maxi 42 M 3/4” 20x27 1 à 5 40/80°C chromé T9107C48 1,02 kg
mini 3 - maxi 42 M 3/4” 20x27 1 à 5 5/40°C chromé T9107C04 1,02 kg
* À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité.
Installation groupée, grand nombre de points utilisateurs
(1 à 50 sorties), débit jusqu’à 400 L/min :
- ULTRAMIX : TX91, TX92, TX93, TX94, TX95, TX96
TX9137, TX9237, TX9337, TX9437, TX9537, TX9637
Le dosage des eaux est obtenu par deux valves indépendantes l’une pour l’eau chaude, l’autre
pour l’eau froide - fonctionnant comme deux relais hydrauliques.
Ces deux valves sont pilotées par un bilame qui enregistre la température de l’eau de sortie et
dont la position est également réglable au moyen de la manette du mitigeur.
Ce principe de fonctionnement présente de nombreux avantages, notamment :
• Aucune pièce métallique mobile en frottement, donc excellente résistance à l’entartrage et remarquable longévité.
• Grâce au principe de fonctionnement des relais, aussi bonne régulation à petit débit qu’à grand débit (ce qui n'est pas le cas de
toutes les solutions proposées sur le marché).
• Sécurité anti-brûlure : en cas de rupture d’alimentation en eau froide, ou en eau chaude, l’eau mitigée est coupée
• Confort : pas de douche “écossaise”, en cas d’arrêt de l’alimentation en eau chaude, le mitigeur est coupé instantanément.
Plages de température standards : 10/50°C ou 30/70°C (sur demande et sans supplément de prix : plage de 5/40°C).
Mécanisme thermostatique : avec une garantie de sécurité et de fiabilité ayant fait ses preuves depuis plus de 40 ans le
mécanisme est directement solidaire du tampon/couvercle du mitigeur. Sous forme de cartouche, ce mécanisme est
démontable et interchangeable.
Clapets anti-retour homologués NF : Caractéristiques hydrauliques de très haut niveau en raison du dessin général de
Filtration : Ancrage du filtre sur la cartouche par un support élastomère étanche. Accessibilité parfaite sans dépose de
l’appareil, démontage sans outillage, nettoyage facile sans instruction.
PROTECTION CONTRE LA LÉGIONELLOSE :
2 méthodes sont prescrites par la Direction Générale de la Santé pour lutter contre cette bactérie :
PRESCRIPTION DGS RÉPONSE ULTRAMIX
1 ✔ élever la température
➜ Oui à 100%
à + de 70°C (choc thermique)
2 ✔ désinfecter (choc chimique) ➜ Oui à 100%
CONNExIONS DROITE OU GAUChE ? :
Tous nos mitigeurs pour installations collectives (T9107, T9715, ULTRAMIX et modèles à brides) sont conçus pour une arrivée
d’eau CHAUDE à GAUCHE et une arrivée d’eau FROIDE à DROITE.
Sur demande spéciale, lorsque cette disposition est impossible, certains mitigeurs peuvent être montés à l’opposé avec une
cartouche spécifique de type “IN” (inversée).
Cette Attestation de Conformité Sanitaire certifie la conformité de notre matériel à l’Arrêté
du 29 Mai 1997 modifié et à la Circulaire du Ministère de la Santé – DGS/SD7A 2002 N°571 du 25 Novembre 2002.
Plage de réglage 10/50°C : pour alimentation de 1 à 50 postes sanitaires
débit (L/min) diamètre nbre de postes* finition code réf. poids
mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 de 1 à 7 époxy gris TX91E 1,8 kg
mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 de 1 à 7 chromé TX91C 1,8 kg
mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 de 1 à 10 époxy gris TX92E 1,8 kg
mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 de 1 à 10 chromé TX92C 1,8 kg
mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 de 1 à 15 époxy gris TX93E 2,8 kg
mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 de 1 à 15 chromé TX93C 2,8 kg
mini 5 - maxi 175 M 1”1/4 33x42 de 1 à 21 époxy gris TX94E 4,6 kg
mini 5 - maxi 175 M 1”1/4 33x42 de 1 à 21 chromé TX94C 4,6 kg
mini 5 - maxi 260 M 1”1/2 40x49 de 1 à 32 époxy gris TX95E 7,8 kg
mini 5 - maxi 260 M 1”1/2 40x49 de 1 à 32 chromé TX95C 7,8 kg
mini 6 - maxi 400 M 2” 50x60 de 1 à 50 époxy gris TX96E 10,0 kg
mini 6 - maxi 400 M 2” 50x60 de 1 à 50 chromé TX96C 10,0 kg
Plage de réglage 30/70°C : pour bouclage d’eau chaude sanitaire à 55°C ou plus.
mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 de 1 à 7 époxy gris TX91E37 1,8 kg
mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 de 1 à 7 chromé TX91C37 1,8 kg
mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 de 1 à 10 époxy gris TX92E37 1,8 kg
mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 de 1 à 10 chromé TX92C37 1,8 kg
mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 de 1 à 15 époxy gris TX93E37 2,8 kg
mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 de 1 à 15 chromé TX93C37 2,8 kg
mini 5 - maxi 175 M 1”1/4 33x42 de 1 à 21 époxy gris TX94E37 4,6 kg
mini 5 - maxi 175 M 1”1/4 33x42 de 1 à 21 chromé TX94C37 4,6 kg
mini 5 - maxi 260 M 1”1/2 40x49 de 1 à 32 époxy gris TX95E37 7,8 kg
mini 5 - maxi 260 M 1”1/2 40x49 de 1 à 32 chromé TX95C37 7,8 kg
mini 6 - maxi 400 M 2” 50x60 de 1 à 50 époxy gris TX96E37 10,0 kg
mini 6 - maxi 400 M 2” 50x60 de 1 à 50 chromé TX96C37 10,0 kg
LA RÉPONSE ANTI-LÉGIONELLES :
Vous pouvez avec le mitigeur tel quel (avec cartouche 30/70°C) :
✓ régler la température jusqu’à 55°C dans le bouclage primaire (température conseillée).
✓ régler la température à 38°C dans le bouclage secondaire (utilisation douches par exemple)
✓ procéder à un “choc” thermique tout simplement en débloquant la manette de température et en la positionnant sur 70°C
(ceci sans démonter le mitigeur, la cartouche ou la manette).
Vous pouvez également en mettant la cartouche en position “RINÇAGE” c’est à dire cartouche retournée, fixée à l’envers,
(voir mode opératoire simple et kit de rinçage livrés avec le mitigeur) :
✓ rincer le mitigeur et les canalisations (opération importante avant la mise en service).
✓ injecter dans le réseau un produit de désinfection (chlore) sans risque d’endommager le mécanisme thermostatique
puisqu’il n’est plus en contact avec l’eau.
✓ procéder à un choc thermique à plus de 70°C, sans risque d’endommager prématurément le mécanisme thermostatique
KIT DE RINçAGE = Avantage exclusif en cas de traitement préventif ou curatif (livré avec le mitigeur)
Après avoir retiré manette,
capot et vis, sortir l’ensemble
tampon/cartouche de son
Placer le joint plat
(fourni dans l’emballage)
sur le col de l’appareil.
Placer l’ensemble
tampon/cartouche à l’envers
sur l’appareil et le joint plat.
Visser les vis provisoires
fournies dans l’emballage ;
le mitigeur ainsi transformé
devient un by-pass.
ULTRAMIx hP mitigeur haute Protection
Le mitigeur thermostatique ULTRAMIX "HP" a les mêmes caractéristiques que le mitigeur
ULTRAMIX, mais il est équipé en plus d'un dispositif de protection anti-vandalisme.
Mitigeur conçu spécifiquement pour les applications collectives où les risques de détérioration
Le mécanisme et son réglage sont protégés par une façade métallique rendue inviolable par
une serrure spécifique haute protection, finition chromée.
Sécurité anti-brûlure et confort : en cas d’arrêt de l’alimentation en eau froide, ou en eau
chaude, le mitigeur est coupé instantanément.
Mécanisme thermostatique démontable équipé de filtres et de clapets anti-retour NF.
Plages de réglage : 10/50°C, pour désinfection thermique : 30/70°C (sur demande).
Kit de rinçage inclut. Cartouches de rechange ci-dessous.
débit (L/min) diamètre nbre de poste* plage 10/50°C code réf. poids réf. cartouche rechange
mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 1 à 7 haute protection T/X91CHP 2,6 kg TX1 ou TX137 (30/70°C)
mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 1 à 10 haute protection T/X92CHP 2,6 kg TX2 ou TX237 (30/70°C)
mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 1 à 15 haute protection T/X93CHP 3,7 kg TX3 ou TX337 (30/70°C)
mini 5 - maxi 175 M 1”1/4 33x42 1 à 21 haute protection T/X94CHP 5,3 kg TX4 ou TX437 (30/70°C)
mini 5 - maxi 260 M 1”1/2 40x49 1 à 32 haute protection T/X95CHP 8,7 kg TX5 ou TX537 (30/70°C)
mini 6 - maxi 400 M 2” 50x60 1 à 50 haute protection T/X96CHP 10,8 kg TX6 ou TX637 (30/70°C)
* À titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité. Pour installation nécessitant un plus fort débit, les cartouches TX1 et TX2
ainsi que TX137 et TX237 sont compatibles et interchangeables.
ULTRAMIx FNC mitigeur spécial sécurité
Le mitigeur thermostatique ULTRAMIX "FNC" a les mêmes caractéristiques que le mitigeur
ULTRAMIX, mais il intègre une sécurité et autorise le puisage même en cas de
coupure de l'eau chaude.
Modèle spécial pour les installations avec douches de sécurité ou lave-yeux de secours.
Sécurité anti-brûlure : en cas d’arrêt de l’alimentation en eau froide, le mitigeur est coupé
Plage de réglage : 10/50°C, la température de consigne est insensible aux variations de débit
de l’installation, à débit minimum comme maximum.
Cartouches de rechange ci-dessous.
mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 1 à 7 spécial sécurité TX91FNC 2,3 kg TX1FNC
mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 1 à 10 spécial sécurité TX92FNC 2,3 kg TX2FNC
mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 1 à 15 spécial sécurité TX93FNC 3,5 kg TX3FNC
mini 5 - maxi 175 M 1”1/4 33x42 1 à 21 spécial sécurité TX94FNC 5,0 kg TX4FNC
mini 5 - maxi 260 M 1”1/2 40x49 1 à 32 spécial sécurité TX95FNC 8,6 kg TX5FNC
mini 6 - maxi 400 M 2” 50x60 1 à 50 spécial sécurité TX96FNC 11,1 kg TX6FNC
ULTRAMIx OMDA mitigeur pour hydrothérapie,
balnéo, ou applications médicalisées
Le mitigeur thermostatique ULTRAMIX "OMDA" a les mêmes caractéristiques que le
mitigeur ULTRAMIX, mais il possède une protection RILSAN cuite au four à 250°C
protègeant le corps du mitigeur à l'endroit des sièges et canaux d'arrivée eaux froide et chaude.
Modèle spécial prévu pour résister à l’eau de mer, l’eau adoucie et l’eau déminéralisée.
Cartouche du mitigeur : visserie, gicleurs de membrane et trémies réalisés en inox.
Mitigeurs apparents, ou encastrés : (T/X8256OMDA - T/X8280OMDA - T/X83OMDA).
mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 1 à 7 spécial eau de mer TX91OMDA 2,3 kg TX1OMDA
mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 1 à 10 spécial eau de mer TX92OMDA 2,3 kg TX2OMDA
mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 1 à 15 spécial eau de mer TX93OMDA 3,5 kg TX3OMDA
- Mitigeurs T70 à brides gros débit DN65, DN80, DN100
Installation groupée grand débit ou application industrielle, débit jusqu’à 1200 L/min :
L’appareil est fourni avec un panier-filtre en acier inoxydable placé dans chacune des brides d’entrées, et peut être fourni
avec brides rondes, à collerettes, taraudées, percées, PN 16, en acier forgé ; boulons et joints.
Les matières constitutives sont résistantes à la corrosion et à l’entartrement :
Corps en fonte, pièces intérieures en bronze et laiton, manette graduée de 10 à 50°C ou 30 à 70°C.
Pas de cartouche interchangeable, ni de clapets de non retour.
Raccordement à bride (PN 16).
Possibilité d’inversion eau chaude / eau froide, sur demande.
• Installation : prévoir impérativement les clapets anti-retour et by-pass (un sur l'eau chaude et un sur l'eau froide).
• Il est indispensable de disposer d’une pression à l’écoulement d’eau minimum de 0,8 bar pour les tailles G et H et de
0,5 bar pour la taille J, en eau chaude et en eau froide ; et, si la pression d’une des deux eaux est inférieure à 1,5 bar,
il est nécessaire que l’autre lui soit sensiblement égale.
• Pression dynamique maxi. : 6 bar.
• Température d’eau chaude maxi. : 85°C.
• Garantie : mitigeurs et cartouches garantis 2 ans.
Permet de transformer les mitigeurs Ultramix
(toutes plages de température, chromé, époxy),
et mitigeurs ancienne gamme série 9000,
en mitigeur haute protection.
Le kit inclut : façade métallique chromée,
serrure haute protection et clé pour dito.
Kit Haute Protection pour mitigeur type code réf.
TX91, TX92, ancienne gamme 9200 TB120007
TX93, ancienne gamme 9300 TB120008
TX94, ancienne gamme 9400 TB120009
TX95, ancienne gamme 9500 TB120010
TX96, ancienne gamme 9600 TB120011
Une gamme de mitigeurs thermostatiques spécifiquement conçus pour les installations à
grand débit, où le contrôle de la température doit être assuré pour de multiples points
utilisateurs (jusqu’à 1200 L/min).
Pour applications sanitaires ou industrielles.
• Régulation de l’eau sanitaire, douches collectives des installations importantes.
• Sécurité anti-brûlure : en cas de rupture d’alimentation en eau froide, ou en eau chaude,
l’eau mitigée est coupée instantanément.
• Confort : pas de douche “écossaise”, en cas d’arrêt de l’alimentation en eau chaude, le
mitigeur est coupé instantanément.
• Ce mitigeur apporte confort et sécurité aux installations à gros débits.
• De considérables économies sont réalisées, le gaspillage d’eau chaude étant éliminé et
les déperditions calorifiques dans les canalisations très réduites.
• Possibilité de transformation du mitigeur 10/50°C en 30/70°C.
Plage de réglage 10/50°C.
taille DN débit (L/min) nbre postes* plage de réglage code réf. poids
G 2”1/2, 65 mm de 10 à 360 de 1 à 36 10/50°C T70065 36 kg
H 3”, 80 mm de 12 à 700 de 1 à 70 10/50°C T70080 49 kg
J 4”, 100 mm de 14 à 1200 de 2 à 120 10/50°C T70100 69 kg
Plage de réglage 30/70°C.
G 2”1/2, 65 mm de 10 à 360 de 1 à 36 30/70°C T/7006537 36 kg
H 3”, 80 mm de 12 à 700 de 1 à 70 30/70°C T/7008037 49 kg
J 4”, 100 mm de 14 à 1200 de 2 à 120 30/70°C T/7010037 69 kg
Kit HAUTE
La précision, la sensibilité, le débit, la longévité du mitigeur
ne seront assurés que dans la mesure où il sera bien
entretenu, et, au préalable, où il aura été correctement
Pour définir la taille du mitigeur le mieux adapté à une
utilisation déterminée, il faut impérativement connaître deux
éléments : le débit total instantané et la pression dynamique
disponible à l’écoulement pour l’eau chaude et pour l’eau
froide, aux arrivées du mitigeur.
On pourra la mesurer ou la calculer, en s’aidant au besoin
de l’Abaque de DARIES ou du progiciel de calcul WATTS
(disponible sur le site www.wattsindustries.com) conçu pour
valider le calcul exécuté manuellement pour choisir le bon
mitigeur (selon les pressions, les diamètres des tuyauteries,
le débit souhaité et le nombre de points de puisage).
On pourra également utiliser cet outil pour s’assurer que la
vitesse d’eau n’est pas excessive.
N’admettre en aucun cas de pression statique supérieure à
WATTS RÉDUIT
La légionelle, responsable de la légionellose, est une bactérie présente
naturellement dans l’eau et que l’on retrouve dans les canalisations d’eau.
Sa prolifération constitue un très grave danger pour la santé publique.
D’un autre côté, l’augmentation de la température des circuits ECS démultiplie les risques de graves
brûlures aux utilisateurs d’un point de puisage.
l Le bon dimensionnement du mitigeur, c’est-à-dire le choix
du débit (en fonction des critères énoncés dans nos
documentations techniques).
l La température de l’eau chaude qui ne doit pas excéder
85°C pour éviter un vieillissement prématuré de l’appareil
et de l’installation, mais rester supérieure au point de
consigne avec une différence de 5°C mini entre les deux
l Le compteur d’eau dont le débit maximum donné conditionne
le débit possible de l’installation.
l La longueur et le diamètre des canalisations qui, au travers
des pertes de charge et de la vitesse d’eau, faciliteront ou
compliqueront le fonctionnement de l’installation.
l A ce titre, le diamètre des tubes d’alimentation et celui du
départ en eau mitigée, doit être du même diamètre
nominal que le mitigeur, un décalage d’une section (en
plus ou en moins) est uniquement toléré.
l Sécurité anti-brûlure : En cas de rupture d’alimentation en
eau froide, l’eau chaude est coupée instantanément
(∆ T EC/EM > 10°C).
L’expertise mondiale et le savoir-faire de WATTS Industries permettent la meilleure prévention avec une solution complète pour
la maîtrise de la température des réseaux d’eau chaude sanitaire : de la boucle d’eau mitigée à température constante avec
Nous appelons cette approche, l’approche " multi niveaux " : une eau à la bonne température pour chaque usage.
La production d’eau chaude doit fournir en permanence une eau à 65°C, voir plus dans le cadre de désinfections thermiques
Le principe du bouclage est essentiel. Une première boucle de distribution destinée aux lavabos et cuisines est maintenue
constante avec un retour sur la production à minimum 50/55°C.
Avec ULTRAMIX, mitigeur thermostatique collectif, le bouclage permet d’alimenter en tous points de la boucle une eau mitigée
au degré près, à température constante, quelles que soient les variations de débit, de pression et de température de l’installation.
En cas d’élévation thermique préventive ou curative, le mitigeur permet ensuite un rétablissement immédiat de la
température de la boucle et donc une reprise rapide de l’exploitation.
plage 30/70°C
= Maintien en
Un second " niveau " de température destiné aux zones à risques type douches, est équipé d’un mitigeur étalonné à 38/39°C,
ce réseau plus petit en longueur et en volume (inférieur ou égal à 3 litres), évite tout problème dû à la stagnation.
Le mitigeur thermostatique, en plus d’assurer la sécurité anti-brûlures, permet de moins entartrer les appareils et les
canalisations, d’où une longévité supérieure de l’ensemble tout en minimisant un facteur de développement de la
Le principe de pilotage automatique des fluides permet une bonne gestion de l’eau chaude : pas de gaspillage d’eau et de
calories par tâtonnements dans l’ajustement de la température, réduction des pertes calorifiques en ligne, arrêt temporaire du
débit d’eau tiède aussi souvent que souhaité.
Mitigeur MINIMIXing au point de puisage
= Sécurisation du poste sanitaire,
prévention anti-légionelles et
suppression des risques de brûlures.
Mitigeur ULTRAMIX, plage 10/50°C
= Alimentation des points de puisage sanitaires.
Mitigeur T9107 ou T9715 plage 15/50°C
= Alimentation de 1 à 5 postes sanitaires.
La distribution d’eau chaude sanitaire impose des obligations aux gestionnaires qui doivent réduire leurs coûts de
gestion tout en déployant des systèmes très fiables pour les usagers. Le confort et la sécurité de ces derniers doivent
également être satisfaits.
L’approche " multi niveaux " répond parfaitement à ces exigences particulières. Les larges possibilités d’utilisation, la simplicité
de maintenance et leurs compatibilités avec les exigences sanitaires, en font une solution technique idéale.
ULTRAMIX comme le nouveau mitigeur MINIMIXing pour point de puisage, sont disponibles avec des plages de température
de 30/70°C, ils sont équipés de clapets NF résistants à des températures jusqu’à 90°C, les mécanismes sont facilement
démontables et interchangeables, pouvant ainsi être détartrés et désinfectés.
Ils permettent la réalisation d’opérations préventives ou curatives anti-légionelles : chocs thermiques et/ou chimiques
indispensables à la destruction de la bactérie. Mais leur principale qualité reste leur débit minimum, en effet l’ouverture d’une
seule douche suffit à leur parfait fonctionnement, ce qui n’est pas le cas de tous les mitigeurs collectifs qui demandent un
certain débit pour fonctionner correctement.
Cette notion de sécurité n’est pas à négliger, on imagine les risques pour un enfant retardataire qui prend sa douche en dernier
après un match !
Réglementation et responsabilités :
- Arrêté du 30 Novembre 2005 modifiant l’Arrêté du 23 Juin 1978 (Art. 36) relatif aux installations fixes destinées au
chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux
- Circulaire DGS n°2002/273 du 2 mai 2002 rapport du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF)
relatif à la gestion du risque lié aux légionelles.
- Circulaire DGS/DHOS N°2002/243 du 22 avril 2002 (modifiant la circulaire DGS N°98/771 du 31 décembre 1998) sur
la mise en œuvre de bonnes pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans les établissements de santé.
- Arrêté préfectoral 2001 dans les Hauts-de-Seine et en Ille et Vilaine sur la prévention de la légionellose dans les
- Circulaire DGS N°98/771 du 31 décembre 1998 sur les moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les
installations à risque et dans celles des bâtiments recevant du public.
- Décret N° 87-1072 du 11 décembre 1998 (modifiant le décret n°686-770 du 10 juin 1986) fixant la liste des maladies
dont la déclaration est obligatoire en application de l'article L.11 du code de la santé publique.
- Décret N°94-352 du 4 mai 1994 sur la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des
agents biologiques et modifiant le code du travail.
> MINIMIXing s’intègre dans la solution complète "multi niveaux" en complément du mitigeur collectif ULTRAMIX,
en sécurisant les points de puisages du premier niveau de température de la boucle de distribution (temp. supérieure à 55°C) :
- maîtrise de la température du réseau d'eau chaude sanitaire (jusqu'au
point de puisage)
Le mitigeur thermostatique MINIMIXing très compact et d’un design
actuel (corps poli et chromé) s’installe facilement sur un robinet
d’isolement mural ou sur sa platine murale fournie.
Le réglage sécurisé de la température est à prérégler par l’installateur ; la rapidité de
réaction du mécanisme est remarquable. MINIMIXing est conforme à la norme
européenne EN 1111 et à la norme EN 1287.
- Pour détartrage et désinfection, la cartouche thermostatique du MINIMIXing est facilement démontable et interchangeable, sans
dépose du mitigeur. Opération à effectuer une fois l'an.
- Pour empêcher toute communication eau chaude/eau froide (et ainsi le passage de la bactérie d'un réseau à un autre, par
exemple de l'eau chaude vers l'eau froide), Minimixing dispose de 2 clapets anti-retour et de filtres en acier inoxydable.
- Possibilité de réaliser un choc thermique : En ouvrant le capot du MINIMIXing et en tournant simplement la cartouche sur la
position chaud maxi (destruction de la bactérie dès 60°C). Opération à effectuer une fois l'an ou après chaque période de non
fonctionnement (facilement réalisable sur MINIMIXing grâce à sa cartouche thermostatique qui va jusqu'à 70°C).
Remarque : lors des chocs thermiques, l'élévation de la température peut provoquer une destruction de l'étanchéité des
clapets et ainsi donner l'effet inverse rechercher, les bactéries présentent dans l'eau chaude se retrouvant dans l'eau
froide (ou inversement) et allant contaminer d'autres parties du réseau.
Sur MINIMIxing comme sur ULTRAMIx, les clapets agréés NF résistent à ces chocs thermiques grâce à leur tenu à
des températures supérieures à 90°C.
À l'aide d'un kit de rinçage fourni, on peut facilement
procéder à une chasse avec une solution
joint plat bouchon
Lorsque le mitigeur au point de puisage est installé en gaine technique ou est “non-apparent”, MINIMIXing peut être remplacé
par le mitigeur MMV-C ou le RLTM2 qui sont des appareils spécialement désignés pour l’intégration en gaine technique.
Cependant la sécurité anti-brûlures de ces deux appareils comporte un débit résiduel (conforme à la norme EN1287),
ces appareils ne sont donc pas recommandés pour le milieu médical (maisons de retraite, hôpitaux, services de néo-natalité ou
psychiatrie…).
Exemple : distribution douches collectives
> MMV-C, la sortie d’eau se fait en dessous du mitigeur (passage en T).
> RLTM2 (Régulateur Limiteur Thermostatique), la sortie d’eau mitigée
se fait sur le côté de l’appareil (passage en L).
Cas des installations domestiques :
Exemple : distribution avec collecteurs
finition nickelée finition brute
Mâle 3/4” Femelle 1/2”
1 mitigeur MMV-C
2 sortie eau mitigée
4 robinet d'arrêt
5 clapet antipollution contrôlable
6 réducteur de pression
11 thermomètre
12 arrivée eau chaude
13 arrivée eau froide
15 chauffe-eau
(norme EN 1487).
Principal dispositif de
son installation est
Cet appareil regroupe
✔ Protéger le chauffe-eau à
accumulation contre les
excès de pression :
Avec la température de l’eau
qui augmente, la pression
elle aussi augmente à
l’intérieur du chauffe-eau à
accumulation (dilatation de
Pour des raisons de sécurité cette pression
doit être limitée à une valeur inférieure à la
pression de sécurité de la cuve.
Cette fonction est assurée par la soupape de
sécurité qui est réglée à 7 bar.
✔ Isoler le chauffe-eau à accumulation du
circuit d’alimentation eau froide :
Cette fonction est assurée par le robinet d’arrêt
(lui aussi intégré au Groupe de Sécurité).
✔ Interdire le retour de l’eau chaude dans le
Un clapet anti-retour empêche tout retour de
l’eau chaude (qui est sous pression dans le
chauffe-eau à accumulation) dans le circuit
d’alimentation eau froide, dès que la pression
du chauffe-eau à accumulation devient
supérieure à celle du circuit d’alimentation en
✔ Vidanger le chauffe-eau à accumulation :
- Chauffe-eau à
sortie du chauffeeau
minimum 55°C.
- Pièces destinées à
maximum 50°C.
(ex : cuisine...) :
La vidange du chauffe-eau à accumulation est
assurée par la soupape de sûreté qui peut-être
actionnée manuellement, une fois ouverte,
l’eau sous pression contenue dans le chauffeeau
à accumulation est évacuée (attention :
bien veiller à avoir débranché préalablement le
raccordement électrique du chauffe-eau à
accumulation, méfiez -vous également des
risques de brûlures lors de la vidange de l’eau
L’orifice de vidange du Groupe de Sécurité, qui
comporte une garde d’air évitant toute
remontée d’eau de vidange, doit être
raccordée à l’évacuation.
Le Réducteur de Pression : Le Kit Siphon :
Il réduit la pression de l’eau qui le traverse, et Comme son nom l’indique cette pièce sert de
permet d’obtenir à sa sortie une valeur siphon, la partie à visser se place directement
préréglée et constante.
sous le Groupe de Sécurité à la sortie filetée
mâle en 1” (26X34).
Le modèle RÉDUFIX protège particulièrement
le chauffe-eau à accumulation électrique, il est
préréglé en usine, ainsi la nuit lorsque la
pression du réseau augmente (la nuit la
pression du réseau augmente avec la baisse du
nombre de consommateurs d’eau) le réducteur
de pression protège le chauffe-eau à
accumulation d’un excès de pression, évitant
également l’ouverture de la soupape du Groupe
Le Raccord Isolant
exemple), entraîne un risque de corrosion. Le
cuivre et ses alliages (comme le laiton) sont
cathodiques, associés à d’autres métaux, ils
favorisent les phénomènes de ”pile” donc
l’accélération de la corrosion et la circulation
de courants vagabonds. Le Raccord Isolant
Diélectrique (RID) permet de raccorder la
tubulure eau froide (en acier) du chauffe-eau à
accumulation au Groupe de Sécurité (en
laiton) sans créer de phénomène de ”pile”. Ce
raccord union est démontable ce qui facilite
son installation. Nous vous conseillons
également de protéger la sortie eau chaude du
chauffe-eau à accumulation avec un R.I.D.
Les Raccords Isolants Diélectrique Watts
industries répondent aux exigences des D.T.U.
dans le cadre de la mise en place d’un moyen
de protection contre la corrosion de certaines
tuyauteries comportant des éléments en acier
et en matériaux cuivreux ; il s’agit notamment
du D.T.U 60.1 portant sur les travaux de
plomberie sanitaire dans les bâtiments.
La partie lisse à coller se raccorde à
l’évacuation. Ce siphon est conforme aux
exigences de la norme NF, avec une garde
d’air et une garde d’eau suffisamment
dimensionnée, protégeant des phénomènes de
mauvaises odeurs dus à l’évaporation.
MMV-C :
Cet appareil mélange automatiquement l’eau
chaude du chauffe-eau à accumulation à l’eau
froide de l’alimentation.
Sécurité : il fournit et stabilise automatiquement
une eau mitigée à la température
choisie (plage de 30° à 65°C).
Economise l’eau chaude : les canalisations
d’eau chaude ne sont remplies que d’eau
mitigée. Une grande réserve d’eau chaude
reste donc disponible. Les tuyauteries et
robinets sont fortement protégés contre
Il répond aux obligations imposées par l’arrêté
ministériel du 30 Novembre 2005, applicable
dès le 15 décembre 2006, qui interdit toute
distribution d’eau à une température
supérieure à 50°C au point de puisage des
pièces destinées à la toilette. Le réglage de
l’appareil (à ne faire qu’une fois au moment de
l’installation) est facilité grâce au bouton de
manoeuvre : abaissement de la température
en tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre, augmentation de la température en
tournant dans le sens inverse des aiguilles.
L’appareil est équipé de clapets anti-retour
DIMENSIONNEMENT DES MITIGEURS COLLECTIFS
La précision, la sensibilité, le débit, la longévité du mitigeur ne seront assurés que dans la mesure où il sera bien entretenu,
et, au préalable, où il aura été correctement choisi.
Pour définir la taille du mitigeur le mieux adapté à une utilisation déterminée, il faut impérativement connaître deux éléments :
le débit total instantané (voir paragraphe ci- dessous) et la pression dynamique disponible à l’écoulement pour l’eau chaude et
pour l’eau froide, aux arrivées du mitigeur. On pourra la mesurer ou la calculer, en s’aidant au besoin de l’Abaque de DARIES.
On pourra également utiliser cet abaque pour s’assurer que la vitesse d’eau n’est pas excessive.
N’admettre en aucun cas de pression statique supérieure à 10 bar.
CAS DES MITIGEURS THERMOSTATIQUES SÉRIE ULTRAMIX
1 - Débits unitaires usuels des appareils sanitaires (besoins en eau mitigée)
CAS A B C D E F
Température affichée sur le mitigeur 38°C 38°C 45°C 45°C 50°C 50°C
Type de robinet sur les appareils sanitaires unique temporisé mélangeur temporisé mélangeur temporisé
Lavabo 12 L 6 L 10 L 6 L 8,4 L 6 L
Douche 12 L 8,4 L 10 L 7 L 8,4 L 6 L
Évier 12 L 8,4 L 10 L 7 L 8,4 L 6 L
Baignoire 20 L - 16 L - 14 L -
Bidet 12 L 8,4 L 10 L 7 L 8,4 L 6 L
Bac à laver/plonge et autres applications 20 L 14 L 16 L 11 L 14 L 10 L
2 - Calculer le Débit Total Instantané à fournir par le mitigeur. Choisir, selon la nature du chantier, le coefficient de minoration
des débits correspondant à la quantité d’appareils à alimenter (tableau ci-dessous). Multiplier ce coefficient par le débit
cumulé pour obtenir le débit instantané.
2 - Coefficients de minoration des débits K (Coefficients de simultanéité)
Accès direct au logiciel de calcul : cliquez ici
1 - Définir le Débit Cumulé d’eau mitigée en multipliant la quantité d’appareils à alimenter par les débits unitaires usuels
(tableau ci-dessous). Nous consulter, si besoin, pour toute autre application.
Quantité d’appareils 1/2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70
Logements 1 0,70 0,60 0,50 0,33 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12
Hôtelleries-camping
hôpitaux-thermalisme 1 1 1 1 0,82 0,67 0,57 0,52 0,47 0,42 0,40 0,35 0,32 0,30
Stade-gymnase-usine
école-piscine-caserne 1 1 1 1 1 1 1 1 0,86 0,76 0,68 0,57 0,49 0,42
Quantité d’appareils 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 > 200
Logements 0,11 0,105 0,10 0,097 0,093 0,087 0,083 0,08 0,078 0,076 0,074 0,072 0,07 0,07
hôpitaux-thermalisme 0,27 0,26 0,25 0,242 0,232 0,217 0,207 0,20 0,195 0,19 0,185 0,18 0,175 0,175
école-piscine-caserne 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 — — — — — —
Le COEFFICIENT DE SIMULTANÉITÉ (K) dépend du type de chantier et du nombre de robinetteries à alimenter.
On considère 3 types de chantier :
• stades – gymnases – usines – écoles – piscines – casernes
• hôtelleries – campings – hôpitaux – thermalisme
3 - Choisir le mitigeur thermostatique qui assurera la régulation à ce débit instantané, sous la pression dynamique disponible
(b. = bar) pour son fonctionnement (tableau ci-dessous).
3 - Tableau des débits maximum d’utilisation
Modèle T9715 T9107 TX91 TX92 TX93 TX94 TX95 TX96 T70 T70 T70
taille G taille H taille J
Débit maximal d'utilisation
en l/mn sous 3 bar 42 42 56 80 120 175 260 400 360 700 1200
en l/s sous 3 bar 0,70 0,70 0,93 1,33 2,00 2,92 4,33 6,67 6,00 11,67 20,00
taille du mitigeur :
en mm 15 20 20 20 26 33 40 50 66 80 102
en pouce 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 4”
utilisateur à titre indicatif
(voir coefficient
de simultanéité)
de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
à 5 5 7 10 15 21 32 50 36 70 120
en l/mn 3 3 3 3 3 5 5 6 10 12 14
en l/s 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,10 0,17 0,20 0,23
Chez WATTS INDUSTRIES les mécanismes
thermostatiques sont indépendants des autres parties
Ce système modulaire, extrêmement simple et
pratique, facilite la première mise en service et la
maintenance ultérieure (possibilité d’échange de
Tout défaut d’installation est immédiatement décelé et
permet une rapide mise en conformité.
Toutes les «cartouches» Eurotherm des mitigeurs
collectifs ULTRAMIX possèdent des filtres INOX et
des clapets de non retour agréés NF.
Avec WATTS Eurotherm, on rencontre un très faible
nombre d’installations à problème, les mitigeurs étant
rarement mis en cause.
Le principe de mécanisme compact sous forme de
cartouche interchangeable permet une remise en
fonctionnement des mitigeurs en un temps record.
Cette grande simplicité de maintenance permet de
faire intervenir une personne sans qualification
particulière et de ne pas immobiliser une installation
plus de quelques minutes, tellement l’échange du
mécanisme est rapide. De plus, le corps du mitigeur
n’est jamais démonté de l’installation.
NB : Cette brochure n’inclut pas toute la gamme de nos mitigeurs thermostatiques. Pour plus d’informations techniques et sur la
gamme complète des mitigeurs WATTS, merci de nous contacter ou de visiter notre site web www.wattsindustries.com
Le progiciel WATTS INDUSTRIES a pour but d’effectuer directement et automatiquement la recommandation à partir de l’édition
d’un descriptif technique ou de valider le calcul fait manuellement pour bien choisir un mitigeur (selon pressions, diamètres des
canalisations, débit souhaité et nombre de points de puisage).
Pour accéder au logiciel de calcul, sur internet, entrez l’adresse : http://www.wattsindustries.com
Sur la page d’accueil, cliquez sur Entreprises locales puis cliquez sur France - Watts Industries France (Porquet - Gripp)
1 - Le logiciel définit le Débit Cumulé d’eau mitigée, en multipliant la quantité
d’appareils à alimenter par les débits unitaires usuels.
2 - Il calcule le Débit Total Instantané à fournir par le mitigeur et choisi selon la
nature du chantier (3 types différents), le coefficient de minoration des débits
correspondant à la quantité d’appareils à alimenter (douches, éviers, bains, ...).
Le logiciel multiplie ce coefficient par le Débit Cumulé
pour obtenir le Débit Instantané.
3 - Le logiciel choisit alors le mitigeur qui assurera la régulation à ce
Débit Instantané sous la pression dynamique disponible (b. = bar)
POURQUOI ChOISIR UN MITIGEUR
ThERMOSTATIQUE EUROThERM ?
Installation facile, maintenance simplifiée, toujours d’un design heureux, le
mitigeur thermostatique Eurotherm est l’élément de base pour un confort et une
sécurité optimum dans toute installation sanitaire.
Une installation intégrant un appareil WATTS INDUSTRIES porte la caution d’une
marque spécialisée dans cette technologie depuis plus de 50 ans et dont le
fabricant est l’un des plus anciens spécialistes mondiaux.
Eurotherm, une réelle référence pour les professionnels !
La simplicité de fonctionnement des mitigeurs Eurotherm résulte de leur facilité
d'exécution et de leur qualité inégalée de résultat.
J Service à la clientèle exceptionnel :
produit largement distribué en Europe.
J Garantie : mitigeurs et cartouches garantis 2 ans.
J Fabricant : WATTS INDUSTRIES est certifié ISO 9001.
J Antériorité et savoir-faire sur le marché : présent depuis 1947.
Mélanger de l’eau froide et de l’eau chaude pour obtenir une eau mitigée à
température stabilisée au degré près ; voilà l’essentiel.
Définition épurée de la fonction qui ne doit pas faire oublier, qu’avec un mitigeur
thermostatique, c’est aussi une consommation d’eau fortement réduite, une
sécurité absolue - pas d’eau subitement brûlante ou glacée -, une régulation
assurée du plus petit au plus grand débit d’eau, des canalisations et robinetteries
protégées contre le calcaire, une plus grande réserve d’eau mitigée à la
température voulue.
WATTS INDUSTRIES : la gamme de mitigeurs
thermostatiques la plus complète
Accès direct au logiciel : cliquez ici
INFORMATIONS PRODUITS & ASSISTANCE TECHNIQUE :
Patrick SUISSE 04.90.33.60.30 - suisse.p@wattsindustries.fr - Fax 04.90.33.28.38
Depuis l’onglet ”Support/Documentations”,
accédez au LOGICIEL DE CALCUL :
déterminez vos mitigeurs thermostatiques
APPLICATIONS INTÉGRATEURS INDUSTRIELS (OEM)
WATTS INDUSTRIES est le premier spécialiste Européen en thermostatique sanitaire depuis 1947. Ci-dessous quelques exemples
d’applications de nos clients INTEGRATEURS (OEM) :
● Fabricant de robinetterie sanitaire
Intégrer un mécanisme
thermostatique performant,
1111, d’une grande facilité
de montage et de
démontage, à un prix
● Fabricant de panneaux de douches
Fournir un mitigeur thermostatique
encastrable, léger et
simple à industrialiser,
comportant un axe de
commande d’une très faible
course pouvant recevoir les
propres boutons de
manœuvre de l’intégrateur !
● Fabricant de robinetterie de luxe
Equiper l’ensemble d’une
gamme de robinetterie de
luxe de mitigeurs thermostatiques
de précision, encastrables
et autorisant de
sorties hautes, sorties basses,
sorties excentrées...
avec et sans robinet de débit.
Intégrer un mitigeur thermostatique
temps de réponse, compact
et capable d'être installé
dans un encombrement très
réduit, et pouvant résister
aux traitements eau de mer
et eau thermale.
● Fabricant de chaudières
du marché, équiper
une gamme de chaudières
mixtes d’une régulation de
température sanitaire avec
les impératifs suivants : très
grands débits, très économique,
avec et sans sécurité
Obtenir rapidement et facilement
une eau d’une
température constante et
précise au degré près, avec
un appareil comportant des
matériaux de classe alimentaire
et d’une grande facilité
La réponse thermostatique
WATTS INDUSTRIES :
● Fabricant de baignoires de balnéothérapie
● Fabricant de machines pour l'agro-alimentaire
Une cartouche thermostatique standard monobloc en polymère :
Interchangeable, démontable, cette cartouche présente de
● aucun risque de blocage par entartrage
● excellent temps de réponse
● sécurité anti-brûlure
● permettant la réalisation de robinets conformes à la norme
● débit de 15 l/mn dès 0,5 bar de pression
Un ensemble monobloc corps + cartouche prêt à fonctionner :
● directement intégrable sur les panneaux et colonnes de
douche livré avec cadran gravé et bouton de sécurité
(0 à 40°C ou 32 à 104°F)
● axe de commande permettant de recevoir les boutons déjà
utilisés par le fabricant sur d’autres séries
● axe de commande immobile longitudinalement permettant un
jeu faible et constant entre la manette graduée et la paroi
(faible risque de salissures).
● importants débits permettant l’alimentation d’une douche
principale + douchettes latérales
● confort d’une température au degré près, sécurité anti-brûlure
Une gamme de mitigeurs thermostatiques à encastrer offrant
une multitude de combinaisons et habillables sur mesure :
● installation simplifiée à l’extrême, aucun outillage particulier
● très grands débits possibles (jusqu’à 400 l/mn) autorisant
l’utilisation de cascades, de rideaux latéraux multi-jets etc.
● maintenance très facile
● confort optimum pour le client final avec une température
● sécurité anti-brûlure : en cas de rupture d’alimentation en
Une série de mitigeurs thermostatiques à la fois compacts et
performants en débits pouvant s’encastrer dans toutes les
baignoires médicalisées (hydrothérapie, hydrokinésithérapie,
réflexologie, thalassothérapie, balnéothérapie...)
● possibilité de travailler avec des eaux thermales ou de l’eau
● excellentes régulation et stabilité de la température, quelles
que soient les variations de température ou de pression
● nombreuses plages de températures possibles : 0°C à 90°C
Une gamme complète de vannes thermostatiques à prix très compétitifs :
● débits performants : meilleur confort pour l’utilisateur
● faible encombrement permettant une intégration sur le
châssis existant
● nombreux raccordements Mâle, Femelle, à raccord union,
raccords à compression, 1/2”, 3/4”, et 1”
● adaptabilité idéale sur les dosserets de raccordement ou les
platines existantes
● clapets anti-retour intégrés et verrouillage possible de la température de consigne
● agréments disponibles pour tous les marchés (WRAS, ASSE 1016...)
Une gamme de mitigeurs collectifs thermostatiques pour des débits de 3 à 400 l/min :
● entretien quasi nul de par la longévité et la résistance au tartre
● système de cartouche interchangeable sans dépose ni
retour du mitigeur en atelier
● lecture de la température facilitée (bouton de manœuvre
surdimensionné)
● graduation en degré : 0 à 40°C, 15 à 50°, et 40 à 80°C
● matériaux et revêtements métalliques conformes aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 29 mai 1997
Re-order no. 69-FR-12/06
Gamme Watts Industries
- Disconnecteurs Hydrauliques
- Dispositifs de Protection antipollution
- Vannes Autopilotées
- Vannes Papillons
- Vannes d’isolement
- Vases d’expansion
- Contrôleurs de débit
- Accessoires Fuel
- Vannes de radiateurs
- Collecteurs et raccords
1590 avenue d'Orange CS 10101 SORGUES 84275 VEDENE cedex - FRANCE
Tél. 04 90 33 28 28 - Fax 04 90 33 28 29/39
www.wattsindustries.com - E-mail : info@wattsindustries.fr
Nouvelle réglementation Mitigeurs Thermostatiques • Nouvel arrêté du 30 novembre 2005 (Ministère de la Santé) • Guide des Applications • Schéma d’installation : l’approche « Multi-niveaux » • Les solutions produits recommandées • Légionellose et brûlures par eau chaude sanitaire en collectivités et habitat
Page 2 and 3: 2 SOMMAIRE MITIGEURS ThERMOSTATIQUE
Page 4 and 5: 4 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES 2 TYPES
Page 6 and 7: 6 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES TEMPÉR
Page 8 and 9: 8 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES AUTRES
Page 10 and 11: 10 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES Point
Page 12 and 13: 12 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES Point
Page 14 and 15: 14 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES Instal
Page 16 and 17: 16 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES ULTRAM
Page 18 and 19: 18 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES Points
Page 20 and 21: 20 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES Régle
Page 22 and 23: 22 Chauffe-eau à accumulation 1 Le
Page 24 and 25: 24 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES Le COE
Page 26 and 27: 26 MITIGEURS ThERMOSTATIQUES APPLIC
Page 28: Re-order no. 69-FR-12/06 Gamme Watt
Magazine: Mitigeurs Thermostatiques - Watts Industries