Source: http://docplayer.pl/1482377-Budowa-drogi-publicznej-od-km-4-037-37-do-km-5-320-00-odcinek-nr-g2-4.html
Timestamp: 2018-05-27 20:45:32+00:00
Document Index: 56142557

Matched Legal Cases: ['art. 46', 'art. 31', 'art 29', 'ustawy 1', 'art. 29', 'art. 29']

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) - PDF
BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)
Download "BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)"
2 Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu warstwa ścieralna ma grubość 5,0cm. W związku z rozbieżnościami zwracamy się z prośbą o określenie grubości warstwy ścieralnej z asfaltu lanego jaka ma zostać wykonana a obiekcie GM1_2. Odpowiedź 190: Należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego grubości 50 mm oraz warstwę wiążącą z asfaltu lanego grubości 50 mm. W związku z powyższym Przedmiar /kosztorys ofertowy należy zaktualizować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD UL. BAILDONA W GLIWICACH DO TERENU MIASTA ZABRZE OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) BRANŻA INŻYNIERYJNA - MOST Gm1-2 W CIĄGU DTŚ NAD RZEKĄ KŁODNICĄ elementu rozliczeniowego 41 M M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego grub. 5,50 cm Warstwa ścieralna z asfaltu lanego grub. 4,0 cm m ,00 m ,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD UL. BAILDONA W GLIWICACH DO TERENU MIASTA ZABRZE OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) BRANŻA INŻYNIERYJNA - MOST Gm1-2 W CIĄGU DTŚ NAD RZEKĄ KŁODNICĄ elementu rozliczeniowego 41 M M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego grub. 5,0 cm Warstwa ścieralna z asfaltu lanego grub. 5,0 cm m ,00 m ,00 W związku z powyższym M należy skorygować. str. 2
3 1.3. Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego: MA 11 grubości 40 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla następujących obiektów: Wiadukt Gw 1-1 Most Gm Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego: MA 11 grubości 40 mm Wiadukt Gw 1-1, MA 11 grubości 50 mm Most Gm 1-2 W związku z powyższym M należy skorygować Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 grubości 55 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla następujących obiektów: Wiadukt Gw 1-1 Most Gm Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 grubości 55 mm (Wiadukt Gw 1-1) oraz grubości 50 mm (Most Gm 1-2), zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zapytanie 191: Kosztorys ofertowy Kosztorys_ofertowy_18_07_2012J(osztyJ<walifikowane" - GM1_2 od km 4+758,00 do km 5+310,00 most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. Według opisu technicznego obiektu GM1_2 na płytach przejściowych należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W kosztorysie ofertowym obiektu GM1_2 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania Izolacji z papy termozgrzewalnej. Odpowiedź 191: Na płytach przejściowych należy wykonać izolację natryskową zgodnie z Przedmiarem poz. 39. str. 3
4 Zapytanie 192: Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowyj.8_07_2012_koszty_kwallflkowane" - GW11 km ; wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy. Według opisu technicznego obiektu GW1_1 na płytach przejściowych należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W kosztorysie ofertowym obiektu GW1_1 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej Odpowiedź 192: Na płytach przejściowych należy wykonać hydroizolację z folii PCV zgodnie z Przedmiarem poz. 34. Zapytanie 193: Kosztorys ofertowy G2_KQS2TQRY$_OFERTOWY_KO$ZTY_KWAUFlKOWANE_17_07_20l2" - Ekrany akustyczne G2 Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy zamontować 630szt. belek podwalinowych o L=3,96m. Zgodnie z dokumentacją rysunkową należy zamontować 595szt. belek o L=3,96m, 18szt. belek o L=2,96m oraz 12szt. belek o L=4,96m. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakujące pozycje dotyczące wykonania belek podwalinowych o długościach L=2,96m oraz 4,96m. Odpowiedź 193: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE NALEŻY ZASTĄPIĆ: elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m , belka podwalinowa L= 3,96m szt. 630,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x str. 4
5 17 - wypełnienie ekranów m , belka podwalinowa L= 3,96m szt. 595,00 18a - belka podwalinowa L= 2,96m szt. 18,00 18b - belka podwalinowa L= 4,96m szt. 12,00 Zapytanie nr 194: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_l7_07_2012" - Ekrany akustyczne G2, Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać 4133mb pali typu CFA o średnicy fi800mm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi należy wykonać 4 049mb pali typu CFA o średnicy fi800mm. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej ilości pali typu CFA o średnicy fi800mm jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku 62. Odpowiedź nr 194: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 10 M Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 11 M Pale typu CFA x x x x 12 - pale o średnicy 800mm mb 4 133,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 10 M Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 11 M Pale typu CFA x x x x 12 - pale o średnicy 800mm mb 4049,00 12a - pale o średnicy 600mm m3 300,00 W związku z powyższym M należy skorygować Zakres objętych str. 5
6 Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą zasad prowadzenia związanych z wykonaniem pali CFA. Zakres obejmuje: wykonanie pali CFA 800 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla : Ekranów akustycznych Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą zasad prowadzenia związanych z wykonaniem pali CFA. Zakres obejmuje: wykonanie pali CFA 800 mm, wykonanie pali CFA 600 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla : Ekranów akustycznych. Zapytanie nr 195: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - Ekrany akustyczne G2. Zgodnie z rysunkami wykonawczymi w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać 300mb pali typu CFA o średnicy fi600mm (75szt. pali o [=4,0m każdy). W kosztorysie ofertowym na wykonanie ekranów akustycznych na odcinku G2 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia pali typu CFA o średnicy fi600mm. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania pali typu CFA o średnicy fi600mm. Odpowiedź nr 195: Patrz odpowiedź na pytanie nr 194. Zapytanie nr 196: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012jj - Ekrany akustyczne G2. Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać m2 wypełnienia ekranów akustycznych typu zielona ściana, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym powierzchnia wypełnienia ekranów typu zielona ściana wynosi m2. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej ilości wypełnienia ekranów akustycznych typu zielona ściana jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku G2. Odpowiedź nr 196: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu str. 6
7 rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m ,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m ,00 Zapytanie nr 197: Kosztorys ofertowy Kg5ztorys_ofertowy_lS_07_2012_Koszty_kwaliflkowane" - Ekrany akustyczne G2_4. Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2jł należy zamontować 13S0mb belek podwalinowych. Zgodnie z dokumentacją rysunkową należy zamontować 1145mb belek podwalinowych. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej Ilości belek podwalinowych jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku G2_4. Odpowiedź nr 197: Ilość podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zapytanie nr 199: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_aFERTOWY_KOSZTY_KWAUFIKOWANE_17_07_2012" -Tunel. Według kosztorysu ofertowego ilość betonu studni B35 (poz. Nr 27) wynosi 447,60ma, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi Ilość betonu studni wynosi 123,7m3. Zwracamy się z prośba o podanie poprawnej ilości betonu studni jakie są do wykonania w ramach wykonania tunelu. Odpowiedź nr 198: Ilość podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zapytanie nr 199: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYSJDFERTOWY_KOSZTY_NIEKWAUF IKOWĄIME_18_07_2012" - WD-0.03 km ; w ciągu DK88 nad DTŚ i rzeką Kłodnicą. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 27 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad 2150kg). str. 7
8 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót I Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 199: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 200: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORY$_OFERTOWY_K05ZTY_KWALIFIKOWANEJ7_07_2012" - WD-1.40 km ; wiadukt w ciągu ul. Sienkiewicza nad DTŚ. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 19 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 3,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, {zwiększenie ilości stall sprężającej o ponad 1 350kg), Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 200: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 201: Kosztorys ofertowy G2_K05ZTORY5_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - WD km ; wiadukt w ciągu ul. Częstochowskiej nad DTŚ. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 22 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. l,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie Ilości stall sprężającej o ponad 400kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 201: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 202: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORY5_OFERTOWY_KOSZTY_KWAUFIKOWANEJ7_07_2012" - WD-2.94 km 2+940,98; wiadukt w ciągu ul. Konarskiego nad DTŚ. str. 8
9 W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 22 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie Ilości Stali sprężającej o ponad 2 300kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 202: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 203: Kosztorys ofertowy Kosztory5_ofertowy_18_07_2012_Koszty_kwallfikowane" - GWl_l km ; wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 14 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 3,0 kg niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad 2 700kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie Ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 203: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 204: Kosztorys ofertowy Kosztorys_ofertowy 18_07_2012_Koszty_kwalifikowane" - GM1_2 od km 4+758,00 do km 5+310,00 most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 20 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie Odpowiedź nr 204: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 205: Kosztorys ofertowy <32_KO5ZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO. str. 9
10 W poz. 71 Kosztorysu Ofertowego uwzględniono wykonanie nawierzchni bitumicznej z dodatkiem polimerów o grubości 5 mm, zaś zgodnie z pkt. 5.3 Opisu technicznego do Projektu Wykonawczego, na gzymsach oraz barierach od strony jezdni zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe o grubości 5mm - nie przewidziane do wykonania w Kosztorysie Ofertowym. Jednocześnie w tym samym punkcie opisu technicznego widnieje zapis, że przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ścian oporowych oraz gzymsów i barier, narażonych na wpływ czynników atmosferycznych za pomocą zestawów malarskich. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. Odpowiedź nr 205: Należy zastosować nawierzchnię poliuretanowo-epoksydową. W związku z powyższym Przedmiar /kosztorys ofertowy należy zaktualizować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO elementu rozliczeniowego 71 M Nawierzchnia bitumiczna z dodatkiem polimerów 5 mm m ,35 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO elementu rozliczeniowego 71 M Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu typ podatny m ,35 M stanowi Załącznik nr 1 do Zmiany nr 8 Zapytanie nr 206: Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich, M Bariery ochronne Zwracamy się z prośbą o określenie poziomu powstrzymywania i szerokości współpracującej dla barier zaprojektowanych na obiektach inżynierskich. str. 10
11 Odpowiedź nr 206: Typ bariery został podany w Dokumentacji Projektowej część Docelowa organizacja ruchu. Zapytanie nr 207: Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich, STWIORB M Barieroporęcze - typ sztywny Zwracamy się z prośbą o określenie poziomu powstrzymywania i szerokości współpracującej dla barieroporęczy zaprojektowanych na obiektach inżynierskich. Odpowiedź nr 207: Typ bariery został podany w Dokumentacji Projektowej część Docelowa organizacja ruchu. Zapytanie nr 208: STWIORB M Izolacja natryskowa Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Specyfikacji Technicznej M.12.02,02 o pkt opis wykonania izolacji natryskowej. Odpowiedź nr 208: Opis wykonania izolacji został opisany w M pkt Zapytanie nr 209: M Izolacja natryskowa Zgodnie ze stosowanymi systemami izolacji natryskowej dla zabezpieczenia betonu wystarczająca jest 2mm warstwa powłoki MMA. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy wykonać Izolacją natryskową o grubości 5mm. Odpowiedź nr 209: Należy zastosować grubość powłoki zgodną z Dokumentacją Projektową oraz M Zapytanie nr 210: Projekt Wykonawczy - Tunel, rys. 47 Studzienka Rewizyjna kolektora fi konstrukcja, rys. 48 Studzienka Rewizyjna kolektora fi konstrukcja. Zwracamy się z prośbą o określenie, w której pozycji Kosztorysu Ofertowego należy wycenić beton wyrównawczy B20 pod studniami w tunelu, pokazany na rysunkach projektu wykonawczego Odpowiedź nr 210: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) TUNEL DROGOWY WYPOSAŻENIE I ODWODNIENIE elementu rozliczeniowego 30 M Beton niekonstrukcyjny x x x x str. 11
12 31 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m , warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m ,68 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) TUNEL DROGOWY WYPOSAŻENIE I ODWODNIENIE elementu rozliczeniowego 30 M Beton niekonstrukcyjny x x x x 31 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m ,39 31a - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B20 m3 30, warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m ,68 Zapytanie nr 211: 69 Roboty drogowe. Zgodnie z projektem i przedmiarem należy wykonać wzmocnienie skarp i nasypów poprzez wykonanie półmateraca geosyntetycznego. Zgodnie z zapisami ST i rysunkami (np. rysunek D-04, odcinek G2) należy materace wypełnić piaskiem natomiast Przedmiar (roboty drogowe poz. 27) opisuje materiał jako kruszywo 0/31,5. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonane wypełnienie materaca. Odpowiedź nr 211: Zgodnie z rysunkami D 6-04 oraz D 6-01 zastosowano trzy metody wzmocnienia skarp i podłoża za pomocą materacy i półmateracy. Dla wzmocnienia skarp należy zastosować materace z geotkaniny wypełnionej piaskiem oraz półmaterace z geosiatki wypełnionej piaskiem zgodnie z rysunkiem D 6-01 oraz D i Przedmiarem Roboty niekwalifikowalne poz. 53, 54 oraz 55. Dla wzmocnienia podłoża należy zastosować półmaterace z geotkaniny wypełnionej kruszywem zgodnie z rysunkiem D 6-04, D oraz Przedmiarem roboty kwalifikowalne poz. 26, 27, 28 i Przedmiarem roboty niekwalifikowalne poz. 57, 58 i 59. Zapytanie nr 212: Roboty drogowe. Zgodnie z projektem i przedmiarem Robót należy wykonać wzmocnienie skarp i nasypów poprzez wykonanie półmateraca geosyntetycznego. Prosimy o potwierdzenie, iż powierzchnia geowłóknin i geotkanin rozliczana będzie po rzeczywistej długości wywinięcia. Odpowiedź nr 212: Zgodnie z zapisami D podana ilość metrów kwadratowych (m 2 ) wzmocnienia geosyntetykami jest rzeczywistą powierzchnią wzmocnienia (nie uwzględnia zakładów technologicznych i wywinięć). Zakłady technologiczne i wywinięcia należy ująć w metrze kwadratowym (m 2 ) rzeczywistej powierzchni wzmocnienia. str. 12
13 Zapytanie nr 213: Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt przełożenia cieku wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami. Prosimy o podanie informacji na temat lokalizacji cieku którego ma dotyczyć projekt. Odpowiedź nr 213: W/w zapisy dotyczą ewentualnych tymczasowych przełożeń cieków np. podczas budowy przepustów, rowów itp. Zapytanie nr 214: W opisie technicznym do projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej (PW-G2/Teczka 3 cz.2/branża sanitarna cz.2/23 Wodociąg/punkt Uzbrojenie sieci) oraz w (punkt 2.6 Zasuwy) jest zapis mówiący o zastosowaniu na sieci wodociągowej zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. czy dopuszczacie Państwo możliwość zastosowania w zakresie średnic: 1) DN 80 DN 400 zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2) DN 450 DN 600 przepustnic kołnierzowych, podwójnie mimośrodowych? Jako lider w branży kompletnych systemów do sieci wodociągowych firma [usunięto-nazwa własna producenta] rekomenduje dla większych średnic przewodów wodociągowych w celu odcinania przepływu stosowanie przepustnic. Niewątpliwie zalety tego rozwiązania to: oszczędność miejsca ze względu na krótszą zabudowę oraz niższa cena. Odpowiedź nr 214: Do wyceny należy przyjąć zasuwy kołnierzowe zgodne z Dokumentacją Projektową. Patrz również autokorekta nr 2 Zmiana nr 5 do treści SIWZ. Zapytanie nr 215: 217 Prosimy o podanie wielkości komórki geokraty, służącej do umocnienia skarp rzeki. Dokumentacja podaje tylko wysokość komórki. Odpowiedź nr 215: Wykonawca określa wielkość komórek geokraty w zależności od podane Producenta. Geokrata musi spełniać wszystkie wymagania określone w R Zapytanie nr 216: 218 Czy pozycje w Zbiorczych Zestawieniach Kosztów dla odcinka G2/4 Dział Ogólny (Koszty Niekwalifikowane) i Wymagania Ogólne (Koszty Kwalifikowane) mają pozostać puste w związku z informacją, że powinny być ujęte w kosztach odcinka G2? Odpowiedź nr 216: Dział ogólny dla kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla odcinka G 2/4 należy pozostawić pusty. W/w koszty należy ująć łącznie z kosztami działu ogólnego dla odcinka G 2. Zapytanie nr 217: 219 Czy zbiorniki zastępcze dla płazów, które wg projektu należy uszczelnić masą bentonitową, można uszczelnić za pomocą innego, nie gorszego rozwiązania? Odpowiedź nr 217: Do wyceny należy przyjąć uszczelnienie za pomocą mas bentonitowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. str. 13
14 Zapytanie nr 218: 220 Specyfikacja Techniczna dotycząca odwodnienia liniowego zawiera błędny numer D gdyż kosztorys oraz spis treści podają D Odpowiedź nr 218: Prawidłowy numer to D W związku z powyższym należy skorygować. D Odwodnienie liniowe D Odwodnienie liniowe Zapytanie nr 219: 221 Prosimy o informację czy w rozbiórkach na odcinku G2 pozycje w kosztorysie o numerach 3 i 4 nie są zdublowane, i gdyż zawierają ten sam opis: Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399" oraz tą samą ilość do wykonania: 6 019,5 m3. Odpowiedź nr 219: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować usunąć poz. 3 oraz zastąpić poz.4. Budynek B3 został wyburzony przez właścicieli. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH rozliczeniowego elementu Obiekt nr B-2, garaż, konstrukcja blaszana, działka nr 399 Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399 Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399 Obiekt nr B-5, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 492 m3 26,40 m ,50 m ,50 m3 361,35 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH rozliczeniowego elementu str. 14
15 Obiekt nr B-2, garaż, konstrukcja 2 blaszana, działka nr Pozycja została usunięta Obiekt nr B-4, budynek stacji 4 transformatorowej Obiekt nr B-5, budynek gospodarczy, 5 konstrukcja murowana, działka nr 492 m3 26,40 m3 11,05 m3 361,35 Zapytanie nr 220: 222 Prosimy o informację czy w części drogowej odcinka G2 zamieszczono dobrą jednostkę za wykonanie warstwy ' mrozoochronnej m3"'. Odpowiedź nr 220: Podana jednostka jest prawidłowa. Zapytanie nr 221: 223 Prosimy o udostępnienie cennika opłat dla zajęcia terenów PKP. Odpowiedź nr 221: Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i kwestie zajęcia terenu linii kolejowej niezbędnego do budowy regulują przepisy ww. ustawy. Zapytanie nr 222: 224 Pkt SIWZ wymagania dotyczące wadium: W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały bezwzględną i nieodwołalną odpowiedzialność podmiotu udzielającego za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Prosimy o zmianę słowa bezwzględna na bezwarunkowa. Odpowiedź nr 222: Zamawiający dokonał zmiany Patrz Zmiana nr 6 + sprostowanie ogłoszenia. Zapytanie nr 223: 225 Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, pkt Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto określonej w Umowie za każdy dzień zwłoki, natomiast zgodnie z pkt. 8.7 e) Szczególnych Warunków Kontraktu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowej w dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia powyższej rozbieżności. Odpowiedź nr 223: Zamawiający zmienił treść pkt 2.1 e) Załącznika nr 1 do Umowy patrz Zmiana nr 8 do treści SIWZ. Zapytanie nr 224: 226 Wnosimy o wyjaśnienie - wg projektu budowlanego odcinek G2 Dział Rozbiórki na rys G2_PB_44_C2_Rys_02-Ql budynek B-3 opisano jako budynek, który zostanie rozebrany przez właściciela, wg przedmiaru rozbiórka jest po stronie Wykonawcy. str. 15
16 Odpowiedź nr 224: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 225: 227 Przedmiar - odcinek G2, Pozycje 3 oraz 4 są identyczne. Wnosimy o wyjaśnienie Odpowiedź nr 225: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 226: 228 Odcinek G2 - brak w przedmiarze rozbiórki budynku B-4 Odpowiedź nr 226: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 227: 229 Brzmienie przepisu art. 31 p.z.p. jednoznacznie wskazuje, iż dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest podstawowym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, W związku z powyższym nie ma możliwości by na Wykonawcę przerzucać obowiązek wykonania Projektu budowy sztucznego systemu nawadniania dla Parku Chopina wraz z układem i kosztami zasilania z sieci wodociągowej oraz niezbędnymi uzgodnieniami" oraz Budowa sztucznego systemu nawadniania dla Parku Chopina - (pow. parku ok.5 ha) wraz z układem i kosztami zasilania z sieci wodociągowej oraz niezbędnymi uzgodnieniami." (pozycje nr 44 i 45 zakładka Odwodnienie G2_KOSnORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALI FI KOWANI E_17_07_2012) Ponadto podnosimy, iż Zamawiający zgodnie z art 29 ustawy 1,"Przed miot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty." 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję." str. 16
17 Kwestionowane pozycje powodują, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować wartości przedmiotowych Wnioskujemy o wykreślenie tych pozycji z przedmiaru ewentualnie uzupełnienie dokumentacji projektowej o w/w pozycje Odpowiedź nr 227: Zgodnie ze D pkt Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu technologicznego sztucznego nawadniania palmiarni wraz z zasilaniem oraz wszystkimi uzgodnieniami w zależności od przyjętej technologii oraz Producenta systemu nawadniania. Do wyceny w cenie wykonania jednego kompletu nawadniania terenu Parku Chopina należy ująć następujące pozycje: Nawadnianie terenu Parku Chopina L.p Opis pozycji Ilość Uwagi 1 Rury przewodowe wodociągowe Dz 110x6,6 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 500 m 2 Rury przewodowe wodociągowe Dz 90x5,4 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 487 m 3 Rury przewodowe wodociągowe Dz 75x4,5 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1280 m 4 Rury przewodowe wodociągowe Dz 63x3,8 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1500 m 6 Rury przewodowe wodociągowe Dz 32x2,0 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1400 m 7 Rury przewodowe wodociągowe Dz 25x2,0 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1498 m 8 Zraszacz w opcji sektorowy lub pełno obrotowy o zasięgu 18 m przy ciśnieniu 4,5 6 bar kompletny częścią wynurzaną ze stali nierdzewnej przyłącze 1 kpl System nawodnienia dokorzeniowego kompletny zestaw: - osłona piasty RWS-SOCK - RWS-BGX 91,4 cm - RWS-M-BG 45,7 cm kpl sztuk na 1 drzewo str. 17
18 10 Elektrozawór PGA-200 przepływ od 9-34 m 3 /h Kompletny ze skrzynką do zabudowy podziemnej typu Jumbo 20 kpl 11 Sterownik ESP 4 st. Modular 2 kpl. 12 Moduł 3 st. do sterownika ESP 4 kpl. 13 Czujnik opadu deszczu RSD-BEx 2 kpl 14 Kabel sterujący YKSY 7x1 L = 2000 m 15 Kabel sterujący YKY 5x1 L = 1500 m Zbiornik retencyjny Dn 3000 mm GRP L = 28 m SN10 kn/m2 PN 6 wraz z kompletem 3 studni rewizyjnych Dn 1200 mm GRP. Zbiornik posadowiony i zakotwiony na betonowej płycie żelbetowej B30 gr. 1,2m i szerokości 3,8 m. Zbiorniki zasilane z sieci wodociągowej. Pompownia kontenerowa zasilająca system nawadniania o wydajności min 15 m 3 /h kompletna ze zbiornikiem wyposażonym w 2 pompy (1 rezerwowa) oraz komplet armatury oraz system sterujący pracą pomp Studnia wodomierzowa kompletna z wodomierzem 30 m 3 /h zaworem antyskażeniowym, filtrem i zaworami odcinającymi Dn 100 mm kpl. 2 kpl. 2 kpl.1 W/w zestawienie jest tylko zestawieniem przykładowym, natomiast Wykonawca po przyjęciu własnej technologii i systemu Producenta nawadniania musi ustalić rzeczywisty zakres. W określonej cenie kompletu (kpl.) wykonania nawodnienia Wykonawca musi ująć ewentualne zmiany, korekty itp. Projektu nawodnienia. Wykonawca nie może żądać dodatkowej zapłaty za zmianę zastosowanego systemu nawadniania lub zmiany technologii. str. 18
19 Zapytanie nr 228: 230 Wnosimy o wykreślenie z ST Wymagania ogólne pkt zapisu: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego (w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego) Zapis ten jest niezgodny ustawą o Drogach Publicznych. Odpowiedź nr 228: Koszty związane z zajęciem pasa drogowego należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Ustawą o Drogach Publicznych jeżeli zajdzie taka konieczność w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii. Zapytanie nr 229: 231 W ST Wymagania Ogólne jest zapis: 2.8 Materiały zawierające azbest Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 2 dnia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U ze nr). Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie ofertowej. Wnosimy o podanie ilości oraz których pozycji przedmiarowych dotyczy ten zapis ) Odpowiedź 229: Rozbiórka obiektów kubaturowych wyceniana jest od metra sześciennego (m 3 ) kubatury wyburzanego budynku. W celu szczegółowej kalkulacji ceny jednostkowej (określenia ilości poszczególnych materiałów przeznaczonych do rozbiórki w tym np. azbestu) należy bazować na Dokumentacji Projektowej tom Rozbiórki. Zapytanie nr 230: 232 W ST Wymagania ogólne pkt 5.1 jest zapis: Wykonawca dokonał wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znaków pomiarowych jest mu znany, a «h odtworzenie jest ujęte w cenie ofertowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie (o ile zajdzie taka konieczność) wszystkich punktów pomiarowych i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń w czasie trwania na swój kaszl do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. Zapis ten jest niezgodny z art. 29 ustawy pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy, opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, iż dokonuje tego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości u wykonawców, za pomocą dostatecznie dokładnej i zrozumiałej dokumentacji. Wnosimy o wykreślenie zapisu Odpowiedź nr 230: Ilości ewentualnych przeznaczonych do odtworzenia znaków geodezyjnych i punktów pomiarowych zależne są od technologii wykonania i są możliwe do ustalenia jedynie na etapie budowy. Zapytanie nr 231: 233 W przedmiarze ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2)- ROBOTY KWALIFIKOWALNE est zapis str. 19
20 Wnosimy o wyjaśnienie, który typ barier należy wycenić? Odpowiedź nr 231: Należy wycenić barierę H1 W6. Pytanie 234: W ST Wymagania ogólne pkt. 5.1 jest zapis: Prace archeologiczne Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącego nadzoru archeologicznego. 2 powodu odkrycia podczas wyburzania kamienicy przy ul. Dworcowej (nr 64, 66, 66a) w kilometrażu trasy ok. od do kra znaleziska o charakterze archeologicznym (prawdopodobnie cmentarzyska kultury łużyckiej) teren ten podlega badaniom archeologicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2004 r. Zakres prac archeologicznych należy uzgodnić z ŚWKZ w Katowicach. Przed przystąpieniem do prac w rejonie stanowiska archeologicznego nr 37, w obszarze AZP w kilometrażu trasy ok wymagana jest konieczność potwierdzenia lokalizacji stanowiska w terenie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach. Dla stanowiska archeologicznego nr 37 wymagane jest wykonanie wyprzedzających zadań ratowniczych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nic podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. l."przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty." 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję." Kwestionowany zapis powoduje, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować wartości przedmiotowych gdyż uzależniony jest od dodatkowych uzgodnień z ŚWKZ w Katowicach, ponadto brak jednoznacznych wytycznych dla ratowania stanowiska nr 37 Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu. Odpowiedź 234: Zamawiający jednoznacznie określił przedmiot zamówienia podając miejsce i kilometraż występowania stanowisk archeologicznych. Zapytanie nr 235: Roboty drogowe. Zgodnie z projektem oraz przedmiarem należy wykonać warstwę mrozoochronną zgodnie z ST D Jednakże zgodnie z przedmiarem drogowych odcinek G2 (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) jednostką obmiarową jest m3, natomiast zgodnie z przedmiarem na odcinek G2/4 jednostką obmiarową jest m2. Prosimy o str. 20
Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2010-04-14 Nasz znak:
S38-14-26-443 Jaktorów, dnia 07.03.2013 r.
powiat AKTORÓW : il. Warszawska 3.3 356-40-26, 46 856-40-69 ID.271.2.2013 S38-14-26-443 Jaktorów, dnia 07.03.2013 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu
Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer GB.271.16.2011.MC.
SP.271.33.2011.MC. GB.271.16.2011.MC. Dywity, dnia 2012-01-19 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer GB.271.16.2011.MC. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:,,budowa
PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA RYSZARD KOŁOMAŃSKI UL. KIEPURY 1/9 58-506 JELENIA GÓRA
Wąchock, dnia 17.07.2012 r. BGK.271.7.2012 PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA RYSZARD KOŁOMAŃSKI UL. KIEPURY 1/9 58-506 JELENIA GÓRA WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot.