Source: http://www.bgbau-medien.de/dguv/103_007/titel.htm?gesamt=1
Timestamp: 2018-02-22 11:04:44
Document Index: 39255697

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 5', '§ 3', '§ 15', '§ 11', '§ 34', '§ 5', '§ 3', '§ 5', '§ 6', '§ 15', '§ 6']

DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, Titel
Startseite > Vorschriften/Regeln > DGUV-Regeln > DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume
DGUV Regel 103-007
Fachausschuss "Bauliche Einrichtungen" der BGZ
Steiggänge für
umschlossene Räume
vom April 1994
Aktualisierte Fassung April 2006
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, Inhalt
3.3 Bemessung und Festigkeit
4 Einbau und Anordnung
5 Sicherung gegen Absturz von Personen
Anhang 1: Übersicht der Vorsorge- und Rettungsmaßnahmen beim Einsteigen in umschlossene Räume von abwassertechnischen Anlagen
Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. EG Nr. 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABI. EG Nr. 217 S. 18), sind beachtet worden.
* ) BMA-Registrierung: Az: 11161 - 39601-2/324 / Notif.-Nr.: 1993/189/D
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, Vorbemerkung
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, 1 Anwendungsbereich
Diese BG-Regel findet Anwendung auf Steiggänge in Behältern und umschlossenen Räumen.
Umschlossene Räume sind z.B. Schächte einschließlich Kontrollschächte, Kanäle, abgedeckte Becken, Schieberbauwerke, Pumpensümpfe.
Siehe auch BG-Regel „Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen” (BGR 117-1 ).
Diese BG-Regel findet keine Anwendung auf Steiggänge an Hausschornsteinen und freistehenden Schornsteinen, Brückenpfeilern, Türmen, Masten und Silos sowie auf Steiggänge, die ausschließlich als Angriffs- und Rettungswege für die Feuerwehr dienen.
Steiggänge sind notwendig, wenn der Einbau einer Treppe betrieblich nicht möglich oder wegen der geringen Unfallgefahr nicht erforderlich ist.
Siehe § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 5 Abs. 6 der Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen” (BGV C5) sowie DIN EN 12 255 „Kläranlagen”.
Der Einbau von Treppen ist durch baurechtliche Bestimmungen der Länder geregelt.
Siehe auch DIN 24531 „Trittstufen aus Gitterrost für Treppen aus Stahl”.
Das Ausmaß der Unfallgefahr wird durch die Gefährdungsbeurteilung ermittelt.
Geringe Unfallgefahr liegt z.B. vor, wenn Steiggänge nur gelegentlich von Personen benutzt werden, die im Besteigen geübt und mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind sowie keine Lasten transportiert werden müssen.
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung kann unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der verwendeten Absturzsicherungen auch der Einbau von Ruhebühnen erforderlich werden.
Siehe auch Abschnitt 1.11 des Anhanges zu § 3 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung sowie § 15 Abs. 6 der Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte” (BGV D 36).
In bestimmten Bereichen, z.B. in Deponien, kann es aus Sicherheitsgründen erforderlich sein, auf fest eingebaute Steiggänge zu verzichten.
Siehe auch BG-Regel „Deponien” (BGR 127).
Möglichkeiten für das gelegentliche Einsteigen in Behälter und umschlossene Räume bieten mobile Schachthängeleitern sowie Befahreinrichtungen für Personen.
Siehe auch BG-Regel „Hochziehbare Personenaufnahmenmittel” (BGR 159 ).
1.4 Zum Transport von Lasten sind geeignete Hilfsmittel, z.B. Winden, Lasthaken, Seile, einzusetzen.
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, 2 Begriffsbestimmungen
Bild 1: Schacht mit senk-
rechtem Steiggang Bild 2: Schacht mit nahezu senk-rechtem Steiggang
Siehe auch DIN EN 13 101 „Steigeisen für Steigeisengänge in Schächten; Anforderungen, Kennzeichnung, Prüfung und Beurteilung der Konformität” und DIN 19 555 „Steigeisen für einläufige Steigeisengänge; Steigeisen zum Einbau in Beton”.
Siehe auch DIN EN 13 101, DIN 1211 „Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge” und DIN 1212 „Steigeisen mit Aufkantung für zweiläufige Steigeisengänge”.
Bild 6: Steigkasten mit Festhaltemöglichkeit Bild 7: Steigkasten ohne Festhaltemöglichkeit
Steigleiter mit Seiten-holmen, Steigschutz- einrichtung und Podest Bild 9: Steigleiter mit Mittelholm, Steigschutzeinrichtung und steckbarer Haltevorrichtung
Steigleitern für Schächte siehe auch DIN EN 14 396 „Ortsfeste Steigleitern für Schächte”.
Stationäre Halte- vorrichtung Bild 11: Mobile Halte-vorrichtung
Siehe auch DIN 19572 „Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbare Schächte; Anforderungen, Prüfung ".
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, 3 Beschaffenheit
Steiggänge müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die den jeweiligen Betriebsverhältnissen dauerhaft gerecht werden.
Diese sind z.B. nichtrostender bzw. ummantelter Stahl.
Bei der Auswahl der Werkstoffe für Steiggänge sind auch die Forderungen des Explosionsschutzes zu beachten.
Siehe auch Betriebssicherheitsverordnung sowie § 11 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen” (BGV C5) und „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)” (BGR 104).
Auftritte von Steiggängen müssen trittsicher sein und eine sichere Festhaltemöglichkeit bieten.
Zur Trittsicherheit gehören neben der ausreichenden Festigkeit auch die ausreichende Auftrittstiefe sowie Rutschhemmung.
Zur Auftrittstiefe siehe auch:
Für Steigeisen – DIN EN 13101 „Steigeisen für Steigeisengänge in Schächten; Anforderungen, Kennzeichnung, Prüfung und Beurteilung der Konformität”,
für Steigleitern für Schächte – DIN EN 14396 „Ortsfeste Steigleitern für Schächte” und DIN EN 12 255-10 „Kläranlagen; Teil 10: Sicherheitstechnische Baugrundsätze”.
Auftritte sind unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse rutschhemmend auszuführen.
Bei erhöhter Rutschgefahr, z.B. bei Vorhandensein von Öl, Fett oder Schlamm, sollten Auftritte mit offenen, stark profilierten Trittflächen eingesetzt werden, so dass gleitfördernde Stoffe abfließen können.
Siehe auch BG-Regel „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr” (BGR 181 ) und DIN EN 12255-10.
Bild 13: Lochsprossen
3.2.2 Die Fußfreiraumbreite (Auftrittsbreite), ausgenommen bei Steigeisen nach DIN EN 13101, muss bei einläufigen Steiggängen mindestens 300 mm betragen; bei zweiläufigen Steiggängen muss sie mindestens 150 mm betragen.
Siehe Bilder 3 und 4.
3.2.3 Die Auftritte von Steiggängen müssen als Sicherung gegen Abrutschen des Fußes beidseitig eine Seitenbegrenzung aufweisen.
Die Seitenbegrenzung kann z.B. durch Abkröpfen oder Aufkantung erreicht werden.
Siehe Bilder 3 und 4 sowie DIN EN 13101.
Beim Einbau einzelner Auftritte von Steiggängen, z.B. Steigeisen, müssen folgende Abstände (Fußfreiraumtiefen) eingehalten werden:
Mindestens 150 mm, gemessen zwischen Wandfläche und Auftrittsachse,
mindestens 160 mm, gemessen zwischen Wandfläche und Auftrittvorderkante.
Dabei darf die Fußfreiraumtiefe, gemessen am Auftrittschenkel (Außenseite), 120 mm nicht unterschreiten.
Siehe auch DIN EN 13101.
Bild 14: Fußfreiraum an gekrümmten Wänden Bild 15: Fußfreiraum an geraden Wänden
3.2.5 Sind innerhalb eines Steigganges versetzte unterschiedliche Querschnitte vorhanden, sollten Steigleitern bevorzugt werden.
Bild 16: Schacht mit unterschiedlichen Querschnitten
Bemessung und Festigkeit
Auftritte von Steiggängen müssen eine ausreichende Festigkeit aufweisen.
Für Steigeisen siehe DIN EN 13 101, in Verbindung mit DIN V 1264 „Steigeisen für Steigeisengänge in Schächten; Verwendung in Bauwerken für die Abwasserentsorgung”, und DIN 19 555 „Steigeisen für einläufige Steigeisengänge; Steigeisen zum Einbau in Beton ".
Für Steigleitern für Schächte siehe DIN EN 14 396 „Ortsfeste Steigleitern für Schächte”.
Für Steigkästen ist in eingebautem Zustand eine an statisch ungünstigster Stelle lotrecht wirkende Einzellast von mindestens 1500 N zugrunde zu legen.
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, 4 Einbau und Anordnung
Einbau und Anordnung
Beim nachträglichen Einbau von Steigeisen nach DIN 19 555 besteht die Gefahr, die Ummantelung (Korrosionsschutz) zu beschädigen, wenn keine geeigneten Montagehilfen eingesetzt werden.
Siehe auch § 34 Abs. 7 und 8 der Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen” (BGV C5) sowie DIN EN 12255-10.
Auftritte von Steiggängen müssen gleiche Abstände (Maß ,a' in Bild 1) von mindestens 250 mm voneinander aufweisen.
Bei Steigeisen, Steigstufen und Steigkästen darf der Abstand ,a' höchstens 333 mm einschließlich Toleranzen betragen.
Sofern ein aus Steigeisen gebildeter Steiggang werkseitig in Schachtfertigteilen vorgefertigt wird, können sich innerhalb eines Schachtteiles Bauhöhentoleranzen von ± 10 mm ergeben.
Über die Bauteilfuge sind damit Gesamttoleranzen bis ± 25 mm möglich.
Für Steigleitern siehe auch die Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte” (BGV D 36) und DIN EN 14 396.
Siehe DIN EN 1917 „Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton”.
4.8 Der lotrechte Abstand vom Schachtboden bis zum untersten Auftritt von Steiggängen darf, ausgenommen bei Steigleitern, höchstens zwei Auftrittsabstände betragen (siehe Bild 1).
Der senkrechte Abstand zwischen oberstem Auftritt und Austrittsstelle darf höchstens einen Auftrittsabstand betragen. Bei Schächten mit Einstiegsöffnungen von nicht mehr als 650 mm Durchmesser darf dieser Abstand (Maß ,b' in Bild 1) in Ausnahmefällen bis auf 650 mm vergrößert werden.
4.9 Um die Rettung von Personen zu gewährleisten, dürfen Steiggänge nicht mit Rückenschutz ausgeführt werden.
Siehe § 5 Abs. 10 der Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen” (BGV C5) und BG-Regel „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen” (BGR 199 ) sowie DIN EN 12255-10.
4.10 In Kläranlagen müssen im Verlauf von Steiggängen mit einer Länge von mehr als 10 m Ruhebühnen in Abständen von höchstens 6 m angeordnet sein. Die Ruhebühnen dürfen die Rettung von Personen sowie den Transport von Werkzeugen und Material nicht behindern.
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, 5 Sicherung gegen Absturz von Personen
Sicherung gegen Absturz von Personen
5.1 An der Austrittstelle von Steiggängen muss eine Haltevorrichtung, die ein sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht, vorhanden sein und benutzt werden.
Siehe Abschnitt 1.11 Buchstabe b) des Anhanges zu § 3 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung, § 5 Abs. 11 der Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen” (BGV C5) sowie DIN EN 12255-10, DIN EN 14396 und DIN EN 476 „Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und -leitungen für Schwerkraftentwässerungssysteme”.
Haltevorrichtungen müssen eine ausreichende Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit aufweisen und sicher befestigt werden.
Bei stationären Haltevorrichtungen ist unter Beachtung der Rand-abstände bei der Dübelmontage darauf zu achten, dass die Höhe des Halterohres oberhalb der Ein-/Ausstiegsstelle mindestens 1 000 mm, bei Kläranlagen mindestens 1 100 mm beträgt.
Siehe auch DIN 19572 und DIN EN 12255-10.
Abweichend hiervon dürfen an Steigleitern in Kleinbauwerken der Wasserversorgung Haltevorrichtungen nach den DVGW Arbeitsblättern W 122 „Abschlussbauwerke für Brunnen der Wassergewinnung”, W 351 „Quellfassungen, Sammelschächte, Druckunterbrechungsschächte” und W 358 „Leitungsschächte und Auslaufbauwerke” verwendet werden.
Bei Verwendung von ortsveränderlichen Absturzsicherungen nach DIN EN 360 „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Höhensicherungsgeräte” und DIN EN 795 „Schutz gegen Absturz; Anschlageinrichtungen; Anforderungen und Prüfverfahren” sind Haltevorrichtungen nur dann erforderlich, wenn diese Absturzsicherungen auf Grund ihrer Abmessungen kein sicheres Festhalten ermöglichen.
5.2 Bei abwassertechnischen Anlagen sind geöffnete Schachteinstiege gegen Hineinfallen von Personen, z.B. durch Roste oder feste Absperrungen mit rot-weißem Anstrich, zu sichern.
Siehe auch § 6 der Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen” (BGV C5) sowie BG-Regel „Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen” (BGR 126 ).
Flatterbänder oder Leinen sind keine festen Absperrungen.
Diese für abwassertechnische Anlagen beschriebenen Schutzmaßnahmen können unter Beachtung der jeweiligen Gefährdungsbeurteilung auch für alle anderen im Anwendungsbereich dieser BG-Regel liegenden Bauwerke angewendet werden.
5.3 Falls bei Schächten mit zentrischem oder teilexzentrischem Einstieg keine Haltevorrichtungen eingesetzt werden können, müssen ortsveränderliche Absturzsicherungen vorhanden sein und benutzt werden.
Siehe Bild 18.
5.4 Bei Steiggängen muss zur Ermittlung des Absturzrisikos eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden.
Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen sind z.B.
Steigschutzeinrichtungen; siehe DIN EN 353-1 „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Teil 1: Steigschutzeinrichtungen einschließlich fester Führung”
ortsveränderliche Absturzsicherungen nach DIN EN 360 und DIN EN 795.
Beispiele verschiedener Schutzmaßnahmen zum sicheren Einsteigen im abwassertechnischen Bereich sind in Anhang 2 dargestellt.
Die dort beschriebenen Schutzmaßnahmen können unter Beachtung der jeweiligen Gefährdungsbeurteilung auch für alle anderen im Anwendungsbereich dieser BG-Regel liegenden Bauwerke angewendet werden.
Bei Steiggängen in Kläranlagen sind Absturzsicherungen ab einer Steigganghöhe von mehr als 3 m erforderlich, siehe DIN EN 12255-10.
Weitere Hinweise siehe § 15 der Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte” (BGV D 36), §§ 6 und 22 der Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen” (BGV C5) sowie die BG-Regeln „Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen” (BGR 126 ) und „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz” (BGR 198 ).
Bei Abweichungen des Steigganges von der Senkrechten muss bereits in der Planungsphase geprüft werden, ob die Funktion der Steigschutzeinrichtung auch unter diesen Umständen gewährleistet ist.
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, 6 Benutzung
6.1 Bei der Benutzung von Steiggängen ist deren ordnungsgemäßer Zustand einschließlich der Befestigung durch eine Sichtkontrolle zu prüfen.
Siehe BG-Regel „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz” (BGR 198 ).
Steiggänge dürfen nicht benutzt werden, wenn sie schadhaft oder unzureichend befestigt sind.
6.3 Die Versicherten sind in regelmäßigen Abständen über die sichere Benutzung von Steiggängen zu unterweisen.
Siehe auch Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention” (BGV A 1 ) und BG-Regel „Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen” (BGR 126 ) sowie die Unterweisungshilfen „Sicherheit und Gesundheitsschutz in abwassertechnischen Anlage”.
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, 7 Zeitpunkt der Anwendung
Diese BG-Regel ist anzuwenden ab April 1994, soweit nicht Inhalte dieser BG-Regel nach geltenden Rechtsnormen oder als allgemein anerkannte Regeln der Technik bereits zu beachten sind.
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, Anhang 1
Übersicht der Vorsorge- und Rettungsmaßnahmen beim Einsteigen in umschlossene Räume von abwassertechnischen Anlagen
(nach der BG-Regel „Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen” [BGR 126 ])
Einsteigtiefe bis zur Schachtsohle
≤ 2m
≤ 5.5m
mindestens eine zweite Person muss über Tage zur Sicherung anwesend sein
die Personen sollen in ständiger Sichtverbindung stehen, mindestens sich aber durch Zuruf verständigen
oder Rettungsgurt bzw. Rettungshose
muss von jedem Einsteigenden getragen werden
X **)
Die zuerst einsteigende Person
muss mit einem Sicherheitsseil
gesichert werden. Das Seil darf erst nach Verlassen des Schachtes
wieder abgelegt werden.
*) nur zulässig, wenn nicht mit besonderen Gefahren zu rechnen ist, z.B. durch starke Wasserführung, Gase, Dämpfe, Sauerstoffmangel oder Sicherung durch zwei Personen durchgeführt wird.
Sonst: Abseil- und Rettungshubgerät verwenden.
**) nur zulässig, wenn die einsteigende Person von mindestens zwei Personen gesichert wird.
Sonst: Abseil- und Rettungshubgerät verwenden
Abseil- und Rettungshubgerät
oberhalb der Einstiegstelle einsatzbereit machen.
*) nur bei erhöhter Gefährdung
von der Umluft unabhängig wirkendes Atemschutzgerät (Selbstretter)
zur Selbstrettung mitführen
wenn die Seilsicherung für nachfolgende Arbeiten gelöst werden muss
bei einem Aufenthalt in Räumen größerer Ausdehnung oder mit erschwerten Fluchtwegen
z.B. Auffanggurt mit Sicherheitsseil und Falldämpfer oder Höhensicherungsgerät
bei senkrechten Einstiegen, wenn z.B. Zwischenpodeste im Abstand von ≤ 5 m nicht vorhanden sind
(X) = erforderlich
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, Anhang 2
Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlägigen Vorschriften und Regeln zusammengestellt; siehe auch Vorbemerkung:
Carl Heymanns Verlag KG,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
(Bezugsquelle: zuständige Berufsgenossenschaft
Abwassertechnische Anlagen (BGV C5),
Grundsätze der Prävention (BGR A1),
Explosionsschutz-Regeln (EX-RL) (BGR 104),
Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen (BGR 117-1 ),
Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen (BGR 126 ),
Deponien (BGR 127),
Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr (BGR 181 ),
Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz (BGR 198 ).
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen (BGR 199 ).
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin.
DIN EN 131-2 Leitern; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,
DIN EN 353-1 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Steigschutzeinrichtungen mit fester Führung,
DIN EN 360 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Höhensicherungsgeräte,
DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und -leitungen für Schwerkraftentwässerungssysteme,
DIN EN 795 Schutz gegen Absturz; Anschlageinrichtungen; Anforderungen und Prüfverfahren,
DIN EN 1917 Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton,
DIN EN 12255-1 Kläranlagen; Sicherheitstechnische Baugrundsätze,
DIN EN 13101 Steigeisen für Steigeisengänge in Schächten,
DIN EN 14396 Ortsfeste Steigleitern für Schächte,
DIN 1211 Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge,
DIN 1212 Steigeisen mit Aufkantung für zweiläufige Steigeisengänge,
DIN V 1264 Steigeisen für Steigeisengänge in Schächten; Verwendung in Bauwerken für die Abwasserentsorgung,
DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke,
DIN V 4034-1 Schächte aus Beton; Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen für Abwasserleitungen und -kanäle; Typ 1 und Typ 2,
DIN 4034-2 Schächte aus Beton und Stahlbetonfertigteilen; Schächte für Brunnen und Sickeranlagen,
DIN 19555 Steigeisen für einläufige Steigeisengänge; Steigeisen zum Einbau in Beton,
DIN 19572 Haltevorrichtungen für Schächte,
DIN 24531 Trittstufen aus Gitterrost für Treppen aus Stahl.
(Bezugsquelle: DVGW – Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Josef-Wirmer Straße 1-3, 531 23 Bonn)
W 122 Abschlussbauwerke für Brunnen der Wasserversorgung,
W 351 Quellfassungen, Sammelschächte, Druckunterbrechungsschächte,
W 355 Leitungsschächte,
W 358 Leitungsschächte und Auslaufbauwerke.
Sicherheit und Gesundheitsschutz in abwassertechnischen Anlagen; Unterweisungshilfen
(Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft der Gas, Fernwärme und Wasserwirtschaft (BGFW), Hauptverwaltung Düsseldorf,
Auf'm Hennekamp 74, 40225 Düsseldorf
Bundesverband der Unfallkassen (BUK),
Fockensteinstraße 1, 81539 München)
DGUV Regel 103-007: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume, Hinweis
Die vorhergehenden "Sicherheitsregeln für Steigeisen und Steigeisengänge" (ZH 1/542) vom April 1994 wurden im Rahmen eines Nachdrucks durch den Fachausschuss "Bauliche Einrichtungen" der BGZ überarbeitet, bzw. hinsichtlich der in Bezug genommenen Vorschriften und Regeln an den derzeitigen Stand der Arbeitsschutzvorschriften angepasst und mit geändertem Titel in die vorliegende BG-Regel "Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume" (DGUV Regel 103-007) überstellt; siehe auch nachstehenden Hinweis.
Die neuen Bestellnummern können einer so genannten Transferliste des HVBG entnommen werden; siehe
http://www.hvbg.de/d/pages/praev/vorschr/
Hinsichtlich älterer, bislang unter VBG-Nummer geführter Unfallverhütungsvorschriften des so genannten Maschinenaltbestandes bzw. bislang unter ZH 1-Nummern geführter Richtlinien, Sicherheitsregeln und Merkblätter, die bis zu ihrer Überarbeitung noch weiter gültig sind, siehe Internetfassungen des HVBG
"http://www.hvbg.de/bgvr" .
Webcode: M1513-1