Source: http://docplayer.fr/1511259-Standards-de-construction-services-universitaires-plomberie-division-22-plomberie-22-00-00.html
Timestamp: 2017-01-24 20:29:01+00:00
Document Index: 149448200

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐STANDARDS DE CONSTRUCTION SERVICES UNIVERSITAIRES PLOMBERIE - DIVISION 22 Plomberie
STANDARDS DE CONSTRUCTION SERVICES UNIVERSITAIRES PLOMBERIE - DIVISION 22 Plomberie
Download "STANDARDS DE CONSTRUCTION SERVICES UNIVERSITAIRES PLOMBERIE - DIVISION 22 Plomberie - 22 00 00"
1 Partie 1 Réseaux de plomberie - Généralités 1.1 Sommaire.1 À moins d indication contraire, suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces standards ne sont pas destinés à restreindre ou remplacer le jugement d un professionnel..2 Identification des équipements et réseau de plomberie. Le concepteur doit suivre la nomenclature d identification telle que décrit à la division «Identification des Systèmes Mécaniques et des Dessins.» 1.2 Identification des robinets d arrêt sur un raccord à l existant.1 Pour tout nouveau réseau qui se branche sur un réseau existant, il doit y avoir un robinet d arrêt, immédiatement en amont du nouvel embranchement et ce dernier doit être formellement identifié sur les plans et devis. 1.3 Étriers de suspension et supports de tuyauterie.1 Assujettir les étriers de charpente. S il n existe pas d éléments de charpente, suspendre les étriers à des profilés en «U» ou à des cornières d acier. Fournir et installer les pièces de charpente additionnelles. Effectuer la fixation de la tuyauterie et des pièces d équipement conformément aux recommandations du fabricant..2 Utiliser des manilles de suspensions réglables pour les tuyaux de toutes grosseurs..3 Les supports du type feuillards troués ne sont pas acceptés..4 La longueur minimale des tiges de suspension doit être de 150mm (6») pour toute la tuyauterie..5 Les tiges sont en acier galvanisé, avec filetage mécanique de longueur suffisante pour l ajustement des niveaux de tuyauterie..6 L espacement entre les supports de tuyaux groupés doit être établi en fonction du tuyau de plus faible dimension..7 Saufs dans les cas suivants, consulter le tableau qui suit quant au diamètre des tiges et à l espacement des supports..8 Supporter la tuyauterie sanitaire conformément aux exigences des codes municipal et provincial, et/ou selon les prescriptions du devis..9 Poser un support tous les 1.5m (5 ) pour les tubes de cuivre de diamètre nominal 12mm (1/2 )..10 Placer le support à moins de 300mm (12 ) de chacun des coudes horizontaux..11 Tous les supports doivent comporter les trois pièces suivantes au moins : Douille d ancrage, tige de suspension, collier et étrier..12 Dans le cas de tuyauterie dont la température du médium transporté est de 18 C (64 F) ou moins, sauf l eau froide domestique, poser les étriers ou supports par-dessus le calorifugeage avec cuirasse préfabriquée pour protection de l isolant..13 Poser des étriers sur les tuyaux calorifugés..14 Régler la hauteur des tiges de suspension en fonction d une distribution égale de la charge. octobre 2014 Page 1 de 142 Grosseur du tuyau Diamètre et longueur Espacement maximal (Diamètre nominal) de la tige Acier Cuivre DN 20,25 (3/4, 1 ) 10 mm (3/8 ) 2.1 m (7 ) 1.8 m (6 ) DN 32 (1 ¼ ) 10 mm (3/8 ) 2.1 m (7 ) 1.8 m (6 ) DN 40 (1 ½ ) 10 mm (3/8 ) 2.7 m (9 ) 2.4 m (8 ) DN 50 (2 ) 10 mm (3/8 ) 3 m (10 ) 2.7 m (9 ) DN 65, 75 (2 ½, 3 ) 10 mm (3/8 ) 3.6 m (12 ) 3 m (10 ) DN 100 (4 ) 16 mm (5/8 ) 4.2 m (14 ) 3.6 m (12 ) DN 125 (5 ) 16 mm (5/8 ) 4.8 m (16 ) DN 150 (6 ) 22 mm (7/8 ) 5.1 m (17 ) DN 200 (8 ) 22 mm (7/8 ) 5.7 m (19 ) DN 250 (10 ) 22 mm (7/8 ) 6.6 m (22 ) DN 300 (12 ) 22 mm (7/8 ) 6.9 m (23 ) 1.4 Joints soudés et joints mécaniques.1 Tous les joints doivent être soudés ou vissés selon le diamètre et l application. Les joints mécaniques ne sont pas acceptés, à moins d approbation écrite de la part du service de Gestion et développement des installations de l Université McGill. 1.5 Valves et unions.1 Toute valve doit être installée conjointement avec une union pour les valves soudées ou filetées. Ceci afin d en faciliter l entretien et le remplacement éventuel. 1.6 Robinets de vidange.1 Sauf indications contraires, monter des robinets de vidange aux points bas, près des robinets d isolement, et à la base de toutes les colonnes de service de plomberie et hydrauliques..2 Sauf indications contraires, les robinets auront un diamètre de ¾ de pouce. Ils seront en bronze, à extrémité filetée pour le raccordement d un tuyau souple et seront munis d un chapeau et d une chaînette. 1.7 Localisation.1 La tuyauterie de service sera installée dans les espaces de plafonds et les corridors de la façon la plus pratique. Les espaces occupés et les salles seront évités..2 La tuyauterie doit être facilement accessible. Éviter l installation derrière de grands groupes de conduits. Éviter l installation empilée verticalement lorsque l accès est par le dessous..3 Les soupapes, points de contrôle et joints couplés doivent être accessibles pour entretien et remplacement..4 Fournir des soupapes pour réseaux où une future extension est possible ou probable..5 Enlever toute la tuyauterie non utilisée jusqu au plus proche embranchement de la ligne..6 Spécifier des robinets d arrêt à gaz de type sismique pour tous les nouveaux projets. 1.8 Drainage de laboratoire.1 Le matériau préféré pour le drainage de laboratoire sera le polypropylène du type Orion pour tous les laboratoires. octobre 2014 Page 2 de 143 .2 Les joints mécaniques ne sont pas autorisés dans les drains en polypropylène. Tous les joints seront fusionnés..3 Aux endroits où les installations existantes utilisent des drains Pyrex, les rénovations utiliseront des drains Pyrex afin de ne pas mélanger les deux matériaux. 1.9 Laboratoires nouveaux ou rénovés.1 Chaque point d alimentation de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou de gaz comprimé à un laboratoire sera fourni avec une marque identifiant le gaz..2 Chaque poste de travail ayant une valve de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou de gaz comprimé utilisera un code de couleurs identifiant le gaz..3 Chaque point d alimentation de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou de gaz comprimé à un laboratoire sera fourni avec un robinet d arrêt manuel. Pour les gaz inflammables ou corrosifs, ils seront situés dans un cabinet de sécurité avec une porte transparente (à briser en cas d urgence)..4 Pour les nouvelles constructions et, si possible, pour les rénovations, la soupape de contrôle principale du laboratoire pour ces gaz sera située dans le local près de l entrée du laboratoire..5 Des dispositions adéquates pour l entreposage des gaz comprimés seront faites suivant les restrictions suivantes. Les cylindres ne devront jamais être situés :.1 À une sortie ou n importe quel corridor donnant accès aux sorties;.2 En dessous d une porte d évacuation en cas d incendie, d une cage d escalier extérieur ou;.3 À 1 (un) mètre d une sortie Réseaux d eau distillée et dé-ionisée.1 De la tuyauterie en polypropylène scellée par fusion sera utilisée..2 Les générateurs d eau distillée seront du type à vapeur ou électrique. Éviter l osmose inverse..3 Les générateurs d eau dé-ionisée seront du type à osmose inverse tel que requis..1 Les concepteurs devront vérifier si l eau dé-ionisée est nécessaire ou si de l eau distillée suffirait Réseaux de vapeur et de condensats.1 Tous les systèmes de vapeur situés dans les tunnels de service devront être conçus avec des composantes certifiés pour une pression de 300 psi..2 Tous les systèmes externes au tunnel de service (salles mécaniques et autres) devront être conçus pour une pression de 150 psi Tuyauterie de condensat et de vapeur.1 La tuyauterie pour vapeur sera en acier, cédule 40, ASTM A-53, grade «B», soudée pour les diamètres de 2 ½ʺ (63 mm) et plus. Cependant, tous les mamelons devront être en acier, catégorie extra robuste (cédule 80), ASTM A La tuyauterie de condensat sera en acier, cédule 80, ASTM A-106, grade «B», soudée pour les diamètres de 2 ½ʺ (63 mm) et plus. octobre 2014 Page 3 de 144 1.13 Drains pour les unités de ventilation et de conditionnement d air.1 Drainer toutes les unités de ventilation et de conditionnement d air via des drains entonnoirs indirects avec pente de 1/8 par 10-0 (3mm par 3000mm) Colonnes de drains pluviaux et sanitaires.1 Les colonnes de drains doivent être de diamètre 4 (100mm) minimum Soupapes de contrôle de radiateurs.1 Chaque radiateur sera équipé d un thermostat et d un robinet d arrêt. Le robinet sera du type ARMSTRONG, BELIMO, ou SIEMENS (DANFOSS n est pas acceptable)..2 Les thermostats seront du type DELTA ou SIEMENS (voir la section ), avec contrôle électrique Manchons dans les ouvertures de plancher.1 Toute la tuyauterie passant par le plancher sera équipée de manchons imperméables, ayant une hauteur minimum de 50mm Couvertures isolantes mécaniques.1 L isolation utilisant de la toile est strictement interdite dans tous les tunnels de service. Les couvertures isolantes préférées aux autres endroits seront en aluminium avec des joints à recouvrement de 3. Les bandes de fixation seront en acier inoxydable. Les couvertures isolantes seront installées partout, incluant les endroits dissimulés tels que les espaces dans le plafond et les conduits Critères d équivalence.1 Les produits équivalents seront d un grade commercial ou institutionnel et devront être normalement en stock chez un détaillant dans la région du Grand Montréal. Présenter l équivalent à l Université McGill pour approbation Soupapes.1 Les soupapes seront situées sur tout appareil, instrument ou équipement. Les soupapes seront positionnées avant les connexions d écoulement. Les soupapes seront installées à chaque branche nourrice (riser), incluant une soupape d écoulement..2 Toutes les soupapes seront accessibles pour maintenance Raccords Diélectriques.1 Fournir et installer des raccords diélectriques entre la tuyauterie en cuivre et tout matériau ferreux. Partie 2 Plomberie eau domestique, drainage et équipements sanitaires 2.1 Vue d ensemble des réseaux.1 Les réseaux d eau froide domestique, d eau chaude domestique, d eau mitigée et de recirculation comprennent, sans s y limiter, le type d équipement suivant :.1 Tuyauterie, supports, guides, ancrages et accessoires. octobre 2014 Page 4 de 145 .2 Robinetterie, appareils de plomberie, prises d eau, anti-bélier, casse-vide, dispositifs anti-refoulement, thermomètres, manomètres, purgeurs d air, filtres à tamis, régulateurs de pression, chauffe-eau, etc..2 Les réseaux de drainage sanitaire, pluvial et de ventilation comprennent:.1 Tuyauterie, supports, guides, ancrages et accessoires..2 Avaloirs de plancher, drains ouverts, entonnoirs. 2.2 Tuyaux, raccords et joints pour réseaux d évacuation des eaux sanitaires, d évacuation des eaux pluviales et de ventilation.1 Installation Hors-sol :.1 Pour diamètre nominal inférieur à DN 3 :.1 Tubes en cuivre type DWV conformes à la norme ASTM B Raccords du type DWV conformes à la norme ACNOR B Joints soudés sans plomb, étain-antimoine-cuivre-argent selon ASTM B-32. Produits acceptables : Aquasol ou Handy Sol de Handy & Harman ou équivalent approuvé..2 Pour diamètre nominal égal ou supérieur à DN 3 :.1 Tubes en fonte et raccords connexes conformes à la norme CAN/CSA-B70..2 Joints consistants d un serre-joint en acier inoxydable avec garniture de néoprène selon ACNOR B.70.N ou mastic de calfatage à froid à base de ciment (PC4) selon ONGC-F77 GP 1 à 70, jusqu'à DN250 (10 )..3 Pour les diamètres 300 (12 ) et 380 (15 ), utiliser les joints à emboîtement du type A, à compression avec garniture de néoprène ou avec du PC4..2 Installation enfouie dans le sol :.1 Tuyaux en fonte et raccords connexes, recouvert d un enduit bitumineux résistant, à l intérieur et l extérieur, selon ACNOR B.70.M..2 Joints consistants d un serre-joint en acier inoxydable avec garniture de néoprène selon ACNOR B.70.N ou mastic de calfatage à froid à base de ciment (PC4) selon ONGC-F77 GP 1 à 70, jusqu'à DN250 (10 )..3 Pour les diamètres 300 (12 ) et 380 (15 ), utiliser les joints à emboîtement de type A, à compression avec garniture de néoprène ou avec du PC4..3 Les raccords et tuyaux de drainage devront avoir un diamètre minimal de 1 ½ pouce. 2.3 Tuyaux, raccords et joints pour réseaux d évacuation et de ventilation de laboratoire.1 Tubes en polypropylène avec retardant de flamme conformes à la norme ASTM 4101 tel que : Blueline d Orion, Enfield, ou équivalent approuvé..2 Joints fusionnés ou joints mécaniques selon l application..3 Lorsque la tuyauterie traverse une séparation coupe-feu, elle devra être munie d un dispositif coupe-feu homologué ULC. 2.4 Salles de mécanique et équipements en toiture.1 Dans le cas de réaménagement ou d ajout de nouvelles salles mécaniques, prévoir les appareils de plomberie suivants :.1 Évier de service sur pattes..2 Robinets d arrosage intérieur. octobre 2014 Page 5 de 146 .2 Dans le cas d équipements installés en toiture, des robinets d arrosage extérieurs à l épreuve du gel devront être prévus..3 Coordonner avec les conseillers mécaniques de l Université McGill pour les quantités et localisations à prévoir pour ces appareils. 2.5 Critères de sélection des appareils de plomberie.1 Sélectionner les embouts de robinetterie à jet laminaire..2 Alimentations eau froide et chaude de chaque appareil : tuyauteries rigides chromées, dotées chacune d un robinet d arrêt à bille, d une rosace et d un réducteur..3 Toutes les tuyauteries et accessoires (alimentation et drainage) pour un évier ou lavabo, qu ils soient apparents ou sous un comptoir, doivent être chromés..4 Les robinetteries devront être de construction sans plomb..5 La sélection des appuis-dos dans le cas de toilettes doit être compatible avec le type de cuvette (murale ou plancher) afin que le siège demeure à la verticale en position relevée. 2.6 Robinetterie.1 Sauf indications contraires,la robinetterie doit être conforme aux normes ANSI, classe 200, 1400kPa ou pour la vapeur classe 300, 1725kPa, sans choc, avec extrémités taraudées ou à souder..2 Fournir, pour les salles de machines et les salles de chaudières, des robinets à vis extérieure et arcade pour DN (diamètre nominal) 65 mm (2.5 ) et plus..3 Installer des robinets d arrêt sur chaque appareil de plomberie et sur chaque dérivation..4 Les items de robinetteries doivent répondre aux standards dictés par la «Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry» (Standards MSS). En particulier, pour les valves fabriquées en fonte ou en bronze, les standards de valve MSS sont au tableau qui suit : Métal utilisé Code du Standard de valve MSS Nom du standard de valve MSS Fonte MSS SP-67 Butterfly Valves Fonte MSS SP-70 Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends Fonte MSS SP-71 Cast Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends Bronze MSS SP-80 Bronze Gate, Globe, Angle, and Check Valves Fonte MSS SP-85 Cast Iron Globe and Angle Valves, Flanged and Threaded octobre 2014 Page 6 de 147 .5 Les matériaux utilisés dans la fabrication de la robinetterie doivent se conformer aux standards émis par l American Society for Testing and Materials (ASTM). Matériaux utilisés dans la fabrication de la robinetterie Codes des standards ASTM pour ces matériaux Bronze ASTM B-61 ET ASTM B-62 Bronze coulé ASTM B-584 Bronze silicone ASTM B-371 Cuivre ASTM B-16 Acier inoxydable ASTM B-371 type 304 Acier inoxydable ASTM A-276 type 316 Fonte ASTM A-126, classe B octobre 2014 Page 7 de 148 Robinet ou accessoire Robinet d équilibrage Spécifications Robinet à soupape, à corps incliné (en Y) qui doit être fourni avec un cadran indicateur et arrêt mémoire. Chaque robinet sera installé de manière à ce que le liquide circule dans le sens de la flèche apparaissant sur le corps et au moins à 5 diamètres de la canalisation en aval de tout raccords et dix diamètres de canalisation en aval de toute pompe. Deux diamètres de canalisations en aval du CBV doivent être exempts de raccords. Après l installation, la poignée et les orifices de mesure doivent être facile d accès. Robinet papillon à oreilles seulement. Modèle sans brides n est pas accepté. Robinet à tournant sphérique Robinet à vanne Il devra y avoir des robinets d arrêt avant et après le robinet d équilibrage de façon à permettre le remplacement de ce dernier en cas de bris. Diamètre égal ou supérieur à 65 mm (2 ½ ) : corps en fonte, obturateur et tige en acier inoxydable, siège en caoutchouc EPDM, remplaçable, levier et manette de blocage, commande à engrenage pour diamètre supérieur à 150 mm (6 ). Diamètre égal ou supérieur à 350 mm (14 ) : corps en fonte ductile, obturateur et tige en acier inoxydable, siège en caoutchouc EPDM, remplaçable, levier et manette de blocage, commande à engrenage. Diamètre égal ou inférieur à 50 mm (2 ), à visser : corps en bronze, garniture d étanchéité TFE, obturateur en chrome robuste, siège en téflon et manette-levier, tige allongée lorsqu installé sur tuyauterie isolée Diamètre égal ou inférieur à 50 mm (2 ), à visser : corps en bronze, obturateur monobloc, à coin. Acceptable pour réseau de vapeur seulement, pour tout autre type de réseau, les robinets de diamètre égaux ou inférieur à 2 doivent être du type à tournant sphérique. Diamètre égal ou supérieur à 65 mm (2 ½ ), à brides, pour installation dans une salle mécanique : type à tige montante, à vis extérieure et arcade, corps en fonte, pièces internes en bronze. Robinet à soupape Diamètre égal ou supérieur à 65 mm (2 ½ ) : Poulie à chaine Robinets de vidange ou de drainage Munir d une poulie à chaine les robinets situés à plus de 2.1 m (7 ) audessus du plancher. Prolonger les chaines jusqu à une hauteur d environ 1.5 m (5 ) au-dessus du plancher et les attacher de façon à libérer les couloirs ou aires de circulation. Doivent être des robinets à tournant sphérique, avec corps en bronze, taraudé, avec bouchon, chaine et filets pour boyaux. Diamètre du réseau Diamètre du robinet DN 32 mm (1.25 ) 20 mm (¾ ) 38 mm (1.5 ) DN DN 65 mm (2.5 ) 25 mm (1 ) 75 mm (3 ) DN 50 mm (2 ) octobre 2014 Page 8 de 149 Filtre à tamis en «Y» Le corps doit être en fonte, en bronze, ou en acier au carbone. La crépine doit être en acier inoxydable avec perforations de 0.8 mm pour les diamètres inférieurs ou égaux à 50 mm (2 ) et de 1.1 mm pour les diamètres supérieurs ou égaux à 65 mm (2 ½ ). Pour les filtres de diamètre supérieur à 40 mm (1 ½ ) : Lorsque les filtres sont montés sur une conduite de vapeur, fournir un mamelon et un robinet de purge. Lorsque les filtres sont montés sur conduite de liquide, fournir un mamelon et un robinet de vidange avec raccord pour boyau. Les embouts : Lorsque le diamètre du filtre 50 mm (2 ), les embouts doivent être à manchons taraudés. Lorsque le diamètre du filtre 50 mm (2 ), les embouts doivent être à brides. Le filtre doit pouvoir supporter la pression la plus élevée, soit une pression manométrique de vapeur effective de 860kPa (catégorie 125) ou une fois et demi la pression effective du réseau. Diamètre nominal des filtres à tamis «Y» 10 mm (⅜ ) DN 50 mm (2 ) 50 mm (2 ) DN 250 mm (10 ) 12 mm (½ )) DN 65 mm (2 ½ ) 65 mm (2 ½ ) DN 150 mm (6 ) 150 mm (6 ) DN 200 mm (8 ) Matériau, Type d embout, Pression Fonte Manchons taraudés 1725kPa (250 lb/po 2 ) Fonte À brides 860kPa (125 lb/po 2 ) Acier au carbone À brides 2070kPa (300 lb/po 2 ) Acier À brides 1725kPa (250 lb/po 2 ) Acier au carbone À brides 1035kPa (150 lb/po 2 ) Standard ASTM A-278 C1.30 ASTM A-278 C1.30 ASTM A-216 Série WCB ASTM A-278 C1.30 ASTM A-216 Série WCB.6 Les fixtures de plomberie seront sans défauts et imperfections avec les surfaces finies qui seront claires, homogènes et brillantes. Là où la surface d une fixture vient en contact avec un mur, un plancher ou la surface d une autre fixture, s assurer que cette surface soit d équerre..7 Pour la garniture des fixtures standard, fournir la tuyauterie en laiton plaqué chrome pour chaque tuyau de drain et d alimentation. Les siphons seront aussi en laiton plaqué chrome avec bouchon de nettoyage. À chaque alimentation, fournir un robinet d arrêt pour chaque fixture. Installer un tube vertical flexible en acier inoxydable tressé entre le robinet d arrêt et la fixture..8 Chaque fixture (évier/lavabo) aura son propre siphon qui sera placé le plus près possible de la fixture. octobre 2014 Page 9 de 1410 .9 Des arrêts par compression (Lock Shield Compression Stops) seront installés sur chaque alimentation (chaud/froid) de fixture avec des rosaces là où les connections de service traversent un mur ou plancher. Les arrêts par compression et les rosaces seront plaqués chrome. Leur diamètre interne sera égal au diamètre externe de la tuyauterie sur laquelle ils sont installés. Partie 3 Plomberie Réseaux de gaz et de succion 3.1 Réseaux de gaz et de succion (Vacuum).1 Identification des robinets d arrêt sur un raccord à l existant.1 Pour tout nouveau réseau qui se branche sur un réseau existant, il doit y avoir un robinet d arrêt, immédiatement en amont du nouvel embranchement et ce dernier doit être formellement identifié..2 Dimensionnement des tuyauteries principales en relation avec de futures expansions.1 Dimensionner les tuyauteries principales de gaz en tenant compte d un facteur de 20% pour expansion future..3 Tuyauteries et raccords.1 Tuyauteries et raccords en cuivre type K, conforme à l ASTM B-88, sans suture, nettoyées et dégraissés..2 Les raccords sont soudés à l argent en présence d azote. Les raccords sont en laiton, en cuivre ou en bronze forgé et conçus spécialement pour cette soudure, selon la norme BNQ et par une main d œuvre certifiée..3 L alliage de brasage : les raccordements sont réalisés par brasure avec un alliage d argent conformément à la classification AWS BcuP.5..4 Robinets d isolement.1 Type à tournant sphérique, corps en bronze en trois pièces boulonnées entre elles avec une partie centrale servant d union, à double joint d étanchéité, pression d opération de 4,200kPa, opération au quart de tour..5 Coffrets de sectionnement de zone.1 Ensemble se composant de :.1 Boitier en acier de calibre 18 peint blanc, avec supports latéraux en acier..2 Un ou plusieurs robinets d isolement à tournant sphérique avec tuyauteries de raccordement aux deux extrémités de chacun d eux..3 Un cadres extérieur en aluminium extrudé avec vitre amovible par tirage en plastique transparent du type «Lexan»..6 Robinetterie de gaz pour laboratoires.1 Robinetterie de comptoir ou pour installation au dosseret du mobilier ou au mur. Partie 4 Plomberie Réseaux de chauffage et refroidissement 4.1 Réseaux de chauffage et refroidissement.1 Identification des robinets d arrêt sur un raccord à l existant octobre 2014 Page 10 de 1411 .1 Pour tout nouveau réseau qui se branche sur un réseau existant, il doit y avoir un robinet d arrêt, immédiatement en amont du nouvel embranchement et ce dernier doit être formellement identifié..2 Vue d ensemble des réseaux.1 Les réseaux de chauffage et de refroidissement comprennent, sans s y limiter, les types d équipements suivants :.1 Tuyauterie, supports, guides, ancrages et accessoires..2 Robinetterie, filtre à tamis, casse-vide, détendeurs, ressorts antivibratoires, thermomètres, manomètres, purgeurs d air, purgeurs de vapeur, soupapes de sureté, serpentins, robinets de contrôle, robinets de balancement, stations de réduction de pression, système de pressurisation de glycol et de traitement chimique, etc..3 Pompes, échangeurs et accessoires..4 Refroidisseurs, chaudières et accessoires..5 Le balancement hydraulique..3 Particularités.1 Dans les cas des projets de rénovation ou d agrandissement, se référer à l information suivante pour les détails particuliers de conception :.1 Prévoir des pompes en duplex pour les réseaux suivants :.1 Chauffage..2 Refroidissement..3 Récupération (dans le cas où le système n est pas conçu pour fonctionner sans la récupération)..2 Prévoir des échangeurs de chaleur en duplex ou deux à 50% de la capacité maximale selon l importance du réseau..3 Prévoir les moyens nécessaires pour éviter que la tuyauterie principale située en amont des pompes (succion) soit endommagée, en ajoutant des casse-vide et/ou des contrôles automatisés permettant de la protéger en cas de mauvais fonctionnement du réseau..4 Tuyauterie pour les réseaux de chauffage.1 Nouveaux réseaux de chauffage séparés des réseaux existants par un échangeur de chaleur.1 Tuyaux en acier, cédule 40, conformes à la norme ASTM A53, grade B..2 Joints :.1 Tuyaux de diamètre égal ou inférieur à DN 2: raccords à visser avec ruban de téflon..2 Tuyaux de diamètre supérieur à DN 2 ½ : raccords et brides à souder, selon les normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1..3 Mamelons en acier carbone sans couture, série extra robuste, conforme à la norme ASTM A Réaménagement de réseaux de chauffage périphérique existants ou nouvelles portions de réseaux de chauffage raccordées directement sur les réseaux de chauffage existants.1 Dans ce cas (exemple : raccordement au réseau existant de chauffage radiant, de convecteurs ou radiateurs), la tuyauterie de chauffage doit être du même type que l existant avec raccorde diélectriques (si requis) pour octobre 2014 Page 11 de 1412 raccordements aux montants de tuyauterie existants qui sont en acier ou en cuivre selon le cas..5 Tuyauterie pour les réseaux d eau refroidie.1 Tuyaux en acier, cédule 40, conformes à la norme ASTM A53, grade B ou acier inoxydable 304L, cédule 10S pour les tuyauteries de diamètre égal ou supérieur à DN 2 ½.2 Joints :.1 Tuyaux de diamètre égal ou inférieur à DN 2: raccords à visser avec ruban de téflon..2 Tuyaux de diamètre supérieur à DN 2 ½ : raccords et brides à souder, selon les normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1..6 Tuyauterie pour les réseaux de vapeur et de condensat Tous les systèmes de vapeur situés dans les tunnels de service ou un vide sanitaire (installation difficile d accès) devront être conçus avec des composantes certifiées pour une pression de 300 PSI. Les systèmes externes au tunnel de service devront être conçus pour une pression de 150 PSI (salles mécaniques ou autres)..1 Vapeur :.1 Spécifications :.1 Tuyauterie en acier noir, cédule 40, conforme à la norme ASTM A53, grade B..2 Joints:.1 Tuyaux de diamètre égal ou inférieur à DN 2: raccords à visser avec ruban de téflon..2 Tuyaux de diamètre supérieur à DN 2 ½ : raccords et brides à souder, selon les normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1..3 Les raccords seront de la même catégorie que la tuyauterie employée. Les raccords à visser seront en fer malléable..4 Les coudes seront du type à long rayon..5 Les brides seront en acier au carbone, conformes à la norme ASTM A-105, ASTM A Pour toute installation dans un tunnel ou un vide sanitaire (installation difficile d accès) prévoir des raccords à visser et des brides catégorie 300. Pour toute autre installation prévoir des raccords à visser et des brides catégorie Les mamelons seront en acier carbone sans couture, série extra robuste, conforme à la norme ASTM A Les joints soudés par aboutement seront exécutés par arc électrique par un soudeur qualifié pour la haute pression et les joints à brides seront assemblés avec des garnitures d'étanchéité approuvées pour leurs besoins..9 Les garnitures seront du type métallique en acier inoxydable 304 avec remplissage compatible pour l application et compatible pour bride catégorie 150 ou 300 (selon l application). Produit acceptable : Flextalic Spiral Wound avec remplissage Flexicard ou équivalent approuvé..2 Condensat:.1 Spécifications : octobre 2014 Page 12 de 1413 .1 Tuyauterie en acier noir, cédule 80, conforme à la norme ASTM A106, grade B..2 Joints:.1 Tuyaux de diamètre égal ou inférieur à DN 2: raccords à visser avec ruban de téflon..2 Tuyaux de diamètre supérieur à DN 2 ½ : raccords et brides à souder, selon les normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1..3 Les raccords seront de la même catégorie que la tuyauterie employée. Les raccords à visser seront en fer malléable..4 Les coudes seront du type à long rayon..5 Les brides seront en acier au carbone, conformes à la norme ASTM A-105, ASTM A Pour toute installation dans un tunnel ou un vide sanitaire (installation difficile d accès) prévoir des raccords à visser et des brides catégorie 300. Pour toute autre installation prévoir des raccords à visser et des brides catégorie Les mamelons seront en acier carbone sans couture, série extra robuste, conforme à la norme ASTM A Les joints soudés par aboutement seront exécutés par arc électrique par un soudeur qualifié pour la haute pression et les joints à brides seront assemblés avec des garnitures d'étanchéité approuvées pour leurs besoins..9 Les garnitures seront du type métallique en acier inoxydable 304 avec remplissage compatible pour l application et compatible pour bride catégorie 150 ou 300 (selon l application). Produit acceptable : Flextalic Spiral Wound avec remplissage Flexicard ou équivalent approuvé. Partie 5 Plomberie Réseaux de récupération 5.1 Réseaux de récupération.1 Tuyauterie pour les réseaux de récupération.1 Tuyaux en acier, cédule 40, conformes à la norme ASTM A53, grade B..2 Joints :.1 Tuyaux de diamètre égal ou inférieur à DN 2: raccords à visser avec ruban de téflon..2 Tuyaux de diamètre supérieur à DN 2 ½ : raccords et brides à souder, selon les normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1. Partie 6 Plomberie Réseaux de gaz naturel 6.1 Réseaux de gaz naturel.1 Tuyauterie pour les réseaux de gaz naturel.1 Tuyaux en acier, cédule 40, conformes à la norme ASTM A53, sans joint longitudinal :.1 Tuyaux de diamètre DN ½ à DN 2 : extrémité à visser..2 Tuyaux de diamètre DN 2 ½ et plus : extrémité lisses. octobre 2014 Page 13 de 1414 .2 Joints:.1 Raccords à visser : pâte d étanchéité à base de blanc de plomb..2 Raccords à souder : selon la norme CSA W Garnitures et brides : non métalliques, à face plane..4 Raccords à souder (brasage tendre) : selon la norme ASTM B32, étain et antimoine à 50/50. Partie 7 Plomberie Contrôle de la performance - Tests pour les fuites 7.1 Tests pour les fuites.1 Pour l acceptation des travaux :.1 Tous les réseaux devront être nettoyés auparavant en utilisant des matériaux appropriés. Si besoin, afin de s assurer que les drains n ont pas été bloqués par des débris durant la construction, effectuer une vérification à l aide d une caméra d inspection..2 Les tuyaux d eau domestique, d eau glacée, d eau de chauffage et de vapeur : une pression représentant 150% de la pression maximum d utilisation devra être maintenue sans fuite pendant au moins deux (2) heures dans toute la tuyauterie du réseau. L essai sera effectué avec de l eau froide et tous les appareils ne pouvant supporté la pression du test devront être protégés. Le test devra être effectué en compagnie du représentant de l ingénieur (witness test)..3 La tuyauterie des drains, d égout et d évent : boucher les ouvertures, remplir d eau jusqu au plus haut niveau. L eau devra se maintenir à ce niveau pendant au moins deux heures. FIN DE LA SECTION octobre 2014 Page 14 de 14 Documents pareils
age - 22 07 00 Partie 1 Généralités 1.1 Sommaire.1 À moins d indication contraire, suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces standards ne sont pas destinés à restreindre ou remplacer Plus en détail STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE
, ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment. Plus en détail T e c h n i q u e GAZ. Guide d auto-inspection. Code de construction du Québec Chapitre II. CAN/CSA-B149.1-10 (modifié)
Code de construction du Québec Chapitre II T e c h n i q u e GAZ CAN/CSA-B149.1-10 (modifié) TABLE DES MATIÈRES Alimentation en gaz... 2 Dégagements minimaux et emplacements... 5 Approvisionnement d air... Plus en détail de l Université Laval Orientations et exigences générales et techniques de construction
de l Université Laval Orientations et exigences générales et techniques de construction Guide de conception de projets GC-3.2.4 Fabrication et distribution de l'air comprimé et de l'eau réfrigérée (11/2007) Plus en détail DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT, D INSTALLATION ET D ENTRETIEN POUR LES SÉPARATEURS 5000-5100 SERIES
DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT, D INSTALLATION ET D ENTRETIEN POUR LES SÉPARATEURS 5000-5100 SERIES CARACTÉRISTIQUES Les séparateurs 5000-5100 series de Wade sont certifiés par la PDI (Plumbing & Drainage Plus en détail Installations de plomberie
Service de l urbanisme, des biens et de l aménagement Installations de plomberie Guide à l intention des propriétaires pour l interprétation des règlements municipaux de la ville de Winnipeg concernant Plus en détail La nouvelle génération de tuyauterie gaz jusqu à 100 mbar
DOC_TP_F_06/08 - page 1 certifié N 03-070-6 résistant Haute Température (HTB) temps de pose réduit de 50 à 80 % montage facile sans outillage spécial Le système de tuyauterie TracPipe avec les raccords Plus en détail RÉSUMÉ NORME NFPA POUR L INSPECTION, L ENTRETIEN ET LE REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS PORTATIFS ET BOYAUX D INCENDIE
RÉSUMÉ NORME NFPA POUR L INSPECTION, L ENTRETIEN ET LE REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS PORTATIFS ET BOYAUX D INCENDIE 1.1 INSPECTION 1.1.1 Périodicité : Les extincteurs portatifs doivent être inspectés une Plus en détail Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage
Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage Présentation à la 44 ième rencontre du RTHQ Mai 2011 Sommaire Codes applicables Produits approuvés Évacuation Ventilation Alimentation en eau potable Plus en détail HDAa. LIGHTSTRIPS Système de chauffage et de refroidissement au plafond. HDAa. LIGHTSTRIPS LIGHTSTRIPS est le panneau super-léger par excellence.
LIGHTSTRIPS Système de chauffage et de refroidissement au plafond LIGHTSTRIPS LIGHTSTRIPS est le panneau super-léger par excellence. LIGHTSTRIPS est un système préfabriqué de refroidissement/chauffage, Plus en détail NARVIK-YARWAY. Indicateurs de niveau moyenne pression (Modèle 32)
NARVIK-YARWAY Narvik propose une gamme complète d indicateurs de niveau et de systèmes électroniques de niveau avec une grande variété de modèles, de tailles et de matériaux afin de satisfaire toutes les Plus en détail Eau chaude sanitaire FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE Eau chaude sanitaire 2 5 6 6 CONNAÎTRE > Les besoins d eau chaude sanitaire > Les modes de production > La qualité de l eau > Les réseaux de distribution > La température de l eau REGARDER Plus en détail Collecteur de distribution de fluide
Collecteur de distribution de fluide Guide des applications Un sous-système prêt-à-monter Des sous-systèmes prêts-à-monter, disponibles en quelques semaines et non en quelques mois. Une conception testée Plus en détail Notice d installation. Echangeur géothermique à eau glycolée SWT180
Notice d installation Echangeur géothermique à eau glycolée SWT180 TABLE DES MATIÈRES 1. Consignes générales de sécurité... 2 2. CONSIGNes générales... 2 2.1. Utilisation conforme... 2 3. Conditions d Plus en détail Le plan de formation des apprentissages (tuyauteuse)
Tuyauteuse Le plan de formation des apprentissages (tuyauteuse) Les tâches du métier de tuyauteuse Tâche 1 : Tâche 2 : Tâche 3 : Tâche 4 : Tâche 5 : Tâche 6 : Tâche 7 : Tâche 8 : Installer des systèmes Plus en détail + de 800 photos. pour vous guider pas à pas. Robert Longechal. La plomberie. La maison du sol au plafond. J installe Je pose Je change Je répare
+ de 800 photos pour vous guider pas à pas Robert Longechal La plomberie La maison du sol au plafond J installe Je pose Je change Je répare Maquette intérieure et couverture : Maud Warg Réalisation de Plus en détail Ensemble à équilibrage de pression universel MultiChoice MC pour baignoire et douche
Ensemble à équilibrage de pression universel Antérieurement série T TH GARNITURE La structure Scald Guard nécessite moins d entretien. Durable, à faible entretien avec pièces usinées en laiton. Indicateur Plus en détail Z-Vent MODÈLE SVE SÉRIE III
Système de ventilation spécial en acier inoxydable. Pour appareils à gaz Catégorie II, III, IV Testé et listé par: UNDERWRITERS LABORATORIES INC. UL 1738 & BH636 SYSTÈME DE VENTILATION SPÉCIAL EN ACIER Plus en détail Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé
Manuel d installation et d utilisation Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé 600/150-750/200-1000/220-1500/300 V 1.3 SOMMAIRE 1 Description du dispositif... 3 1.1 Série type... 3 1.2 Protection du Plus en détail INTRO. Comment installer un sol chauffant basse température? NIVEAU DE DIFFICULTÉ MATÉRIAUX NÉCESSAIRES CAISSE À OUTILS
Comment installer un sol chauffant basse température? NIVEAU DE DIFFICULTÉ DÉBUTANT CONFIRMÉ EXPERT CAISSE À OUTILS MATÉRIAUX NÉCESSAIRES Un crayon Un niveau Une perceuse Un cutter Une scie égoïne à denture Plus en détail COLLECTEURS SOLAIRES POUR INSTALLATIONS VERTICALES
collecteurs solaires 9.1 11.2008 F I C H E T E C H N I Q U E plus de produit AVANTAGES POUR L INSTALLATION ET L'ENTRETIEN COLLECTEURS SOLAIRES POUR INSTALLATIONS VERTICALES Le collecteur solaire CS 25 Plus en détail CAHIER TECHNIQUE. Tél. 03 22 60 85 67 Fax 03 22 60 93 58. www.dumont.fr e.mail : dumont@dumont.fr. 49 Rue de Catigny B.P. N 20002 80820 Arrest
Tél. 03 22 60 85 67 Fax 03 22 60 93 58 www.dumont.fr e.mail : dumont@dumont.fr CAHIER TECHNIQUE 49 Rue de Catigny B.P. N 20002 80820 Arrest S.A.S. au capital de 200 000 - SIRET 61698006600016 - APE 2562A Plus en détail 9.0. Électricité et plomberie
9.0 Électricité et plomberie 9.1 Installation électrique En général, on installe les branchements électriques dans les cavités des murs à ossature en bois. Toutefois, ce n est pas le cas pour les murs Plus en détail INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLE 300521
INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLE 300521 WWW.BURCAM.COM 2190 Boul. Dagenais Ouest LAVAL (QUEBEC) CANADA H7L 5X9 TÉL: 514.337.4415 FAX: 514.337.4029 info@burcam.com Votre pompe a été soigneusement emballée Plus en détail T.Flow Activ Modulo. Notice de Montage. Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo. www.aldes.
Notice de Montage T.Flow Activ Modulo Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo 11023718/A - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France Plus en détail PUITS CANADIEN HYDRAULIQUE
PUITS CANADIEN HYDRAULIQUE La ventilation haute performance pour le confort de l habitat Votre fournisseur spécialisé en systèmes complets de VMC double flux Principe du puits canadien hydraulique Brink Plus en détail octobre 2014 Page 1 de 9
Partie 1 Généralités 1.1 Sommaire.1 À moins d indication contraire, suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces standards ne sont pas destinés à restreindre ou remplacer le jugement d Plus en détail INTRO. Comment installer un réseau de chauffage central? NIVEAU DE DIFFICULTÉ MATÉRIAUX NÉCESSAIRES CAISSE À OUTILS ÉQUIPEMENT
Comment installer un réseau de chauffage central? NIVEAU DE DIFFICULTÉ DÉBUTANT CONFIRMÉ EXPERT CAISSE À OUTILS Mètre Crayon Niveau à bulle Cordeau à poudre Perceuse Tournevis Clé à molette Coupe-tube Plus en détail Assemblage et maintenance
Assemblage et maintenance Vaste gamme provenant d'une source unique. Conceptions durables uniques. Performances rapides et fiables. Type Nbr de modèles Page Pompes d'épreuve 2 9.2 Gel tubes électriques Plus en détail Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone Plus en détail Robinet thermostatique à préréglage pour conduites de circulation d E.C.S. «Aquastrom T plus»
Robinet thermostatique à préréglage pour conduites de circulation d E.C.S. Information technique Descriptif du cahier des charges: Robinet thermostatique Oventrop à préréglage pour conduites de circulation Plus en détail 2. Inscrivez sur la fiche de travail de l exercice 1.11 l heure du début de l exercice (voir la rubrique «Main d oeuvre»).
Exercice 1.12 Pose de l unité de condensation et de l évaporateur Durée : But : 2 heures 30 minutes Apprendre à faire l installation des composants frigorifiques. Préalable : Avoir complété les exercices Plus en détail Fiche technique. Vannes thermostatiques à eau de refroidissement Type AVTA. Septembre 2002 DKACV.PD.500.A4.04 520B1429
Fiche technique Vannes thermostatiques à eau de refroidissement Septembre 2002 DKACV.PD.500.A4.04 520B1429 Table des matières Page Introduction... 3 Caractéristiques techniques... 3 AVTA pour fluides neutres... Plus en détail Le CAHIER NORMATIF pour les travaux de construction. 4. Mécanique 4.2 Plomberie
Le CAHIER NORMATIF pour les travaux de construction 4. Mécanique 4.2 Plomberie Le 18 novembre 2013 TABLE DES MATIÈRES 4. Mécanique... 1 4.2 Plomberie... 1 4.2.1 Démolition et récupération des équipements... Plus en détail Laddomat 21-60 Kit de chargement
Laddomat 21-60 Kit de chargement Laddomat 21 a pour fonction de... Guide d utilisation et d installation... lors du chauffage, permettre à la chaudière de rapidement atteindre la température de service.... Plus en détail DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration fine
Dimensions : Raccordement : Température Mini : Température Maxi : DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration Plus en détail VALVES A TOURNANT SPHERIQUE NAVAL EN ACIER ET ACIER INOXYDABLE INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
1(5) VALVES A TOURNANT SPHERIQUE NAVAL EN ACIER ET ACIER INOXYDABLE INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN MATERIAU ACIER MATERIAU INOXYDABLE PIECEDENOMINATION 1 TUYAU DU CORPS P235GH Plus en détail Les problématiques concernant les bâtiments
Bonnes pratiques FICHE PL-5 Évacuation des eaux pluviales Solutions acceptables et mesures différentes pour les bâtiments existants à toit plat Cette fiche Bonnes pratiques complète le guide produit sur Plus en détail DEVIS Utilisez ces devis pour vos projets futurs de clôture
DEVIS Utilisez ces devis pour vos projets futurs de clôture CLOTURE DE TYPE TENNIS CLOTURE DE TYPE INDUSTRIELLE DEVIS SPÉCIFIQUE POUR CLÔTURE DE TENNIS 1. CLÔTURE de 3 mètres (10') ou de 3,6 mètres (12') Plus en détail i-cube DPZ DPY DPZ DPY Raccordement Fiche technique conduits 1 - Introduction Tyral inox SPI Tyral inox SPI Tyral inox Présentation et Terminologies
1 - Introduction Présentation et Terminologies > Fig. 1 Conduit double paroi isolé pour installations en intérieur ou extérieur de bâtiment. > Fig.1 Produit breveté à emboîtement conique facilitant le Plus en détail Chalet de Laffrey 20/12/2013
Chalet de Laffrey 20/12/2013 Mise en eau 1) Dans le vestiaire (là où il y a le chauffe eau) Sur le groupe sécurité, fermer la vidange (robinet rouge) du chauffe eau 1/16 de tour à gauche Ouvrir l'eau (robinet Plus en détail NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION MULTIWIND 5.3KW PAGE 1
MULTIWIND Réversible 5,3 kw Notice d installation et d utilisation NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION MULTIWIND 5.3KW PAGE 1 Vous venez d acquérir pour votre plus grand confort un climatiseur MULTIWIND Plus en détail prestige Évacuation des gaz et amenée d air de combustion Supplément AVERTISSEMENT AVIS
prestige Supplément Évacuation des gaz et amenée d air de combustion Conformes aux normes ANSI Z21.13b CSA 4.9b Chaudière à gaz basse pression Ce document est destiné à un entrepreneur ou technicien d Plus en détail CONSIDÉRANT QU avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 12 juillet 2010;
ADOPTION DU RÈGLEMENT #333-04-10-10 RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L ÉGOUT CONSIDÉRANT QU en vertu de la Loi sur les cités et villes ainsi que la Loi sur l aménagement et l urbanisme, le Conseil peut faire Plus en détail Ce préparateur est équipé d une protection de cuve
A T T E N T I O N Ce préparateur est équipé d une protection de cuve Pour que cette protection soit active, il est impératif de raccorder le câble d alimentation de l ACI, fourni avec tous les ballons, Plus en détail Le Module thermique d appartement de l étude au dimensionnement
Le Module thermique d appartement de l étude au dimensionnement Une Module Thermique d Appartement permet la mise à disposition de chauffage pour l habitation et la production d eau chaude. Un réseau de Plus en détail CHAUDIÈRE TIRAGE NATUREL - CHAUDIÈRE ÉTANCHE ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ RACCORDER CRÉER TUBER GUIDE POUJOULAT
CHAUDIÈRE TIRAGE NATUREL - CHAUDIÈRE ÉTANCHE RACCORDER CRÉER TUBER ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ GUIDE POUJOULAT CHOISIR CHEMINÉES POUR PLUS DE PERFORMANCE > Les conduits Poujoulat sont ronds, lisses, Plus en détail DESCRIPTIF PHASE D.C.E.
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES Plus en détail Tableau d'identification des équipements et systèmes
30 x 80 mm VENTILATION (SYSTÈMES) pour l'alimentation et le retour) d'alimentation et 1 ventilateur de retour dans la même unité) d'alimentation et 1 ventilateur d'évacuation dans la même unité) d'alimentation) Plus en détail Procédure d hivernisation :
Procédure d hivernisation : 1. Vidanger et bien rincer les réservoirs d eau grise et noire. 2. Fermer l interrupteur électrique du chauffe-eau situé à l extérieur. (Photo No. 1) 3. Vidanger le chauffe-eau Plus en détail DOSSIER CHAUFFAGE RADIATEURS & CIRCUIT DE CHAUFFAGE LE RÔLE DU CHAUFFAGE LES MODES DE TRANSMISSION DE LA CHALEUR
DOSSIER CHAUFFAGE RADIATEURS & CIRCUIT DE CHAUFFAGE LE RÔLE DU CHAUFFAGE LES MODES DE TRANSMISSION DE LA CHALEUR DESCRIPTION D UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE A EAU CHAUDE LE SENS DE LA PENTE LE RADIATEUR EN FONTE Plus en détail Robinet thermostatique antigel Bydrain
IM-P670-01 ST-BEf-04 4.1.2.100 Robinet thermostatique antigel Bydrain Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service 5. Fonctionnement 6. Plus en détail Condens 5000 FM Chaudière sol gaz à condensation. Chauffage avec ballon ECS intégré.
Chaudière sol gaz à condensation. Chauffage avec ballon ECS intégré. FBGC 4C R S00 N Chauffage + ECS stratifiée par ballon intégré FBGC C R S00 N Chauffage + ECS stratifiée par ballon intégré FBGC C R Plus en détail Le PVC La pente Les diamètres La ventilation Le tracé Les colliers La découpe Le chanfrein L assemblage Le collage L emboitement
Le PVC La pente Les diamètres La ventilation Le tracé Les colliers La découpe Le chanfrein L assemblage Le collage L emboitement Les tuyaux en PVC Le polychlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle (Polymère Plus en détail MANUEL D INSTALLATION
F MANUEL D INSTALLATION - La présence de bruits, de vibrations excessives et de fuites d eau peut être le résultat d une installation incorrecte. - Ne déplacer jamais la machine en la tenant par le plan Plus en détail Vannes à 2 ou 3 voies, PN16
4 847 Vannes 2 voies VVP47.-0.25 à VVP47.20-4.0 Vannes 3 voies VXP47.-0.25 à VXP47.20-4.0 Vannes 3 voies avec Té de bipasse VMP47.-0.25 à VMP47.15-2.5 Vannes à 2 ou 3 voies, PN16 VMP47... VVP47... VXP47... Plus en détail Hotte Bio-Vent md avec dégraissoirs modulaires Nettoyage biotechnologique Modèle CA-1-S-M
1 Hotte Bio-Vent md Modèle CA-1-S-M La hotte est fabriquée en acier inoxydable 304, d une épaisseur de 1,09 mm (18 MSG) avec un fini n o 4 pour les surfaces apparentes. Chaque section de hotte possède Plus en détail SYSTÈMES DE PLOMBERIE (ÉGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES) MODULE 6
SYSTÈMES DE PLOMBERIE (ÉGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES) MODULE 6 LES PRÉCISIONS A. Diagnostiquer des problèmes simples de fonctionnement : d un système de drainage Reconnaître les composants d un système Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Roger Cadiergues MémoCad ns03.a LES DTU PLOMBERIE SANITAIRE SOMMAIRE ns03.1. Le cadre DTU plomberie ns03.2. Le cadre du DTU 60.1 actuel ns03.3. L application du DTU 60.1 actuel ns03.4. Le cadre du DTU Plus en détail ROBINETS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS
ROBINETS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS - réhabilitation spéciale: AVEC ROBINETS THERMOSTATIQUES... 114 - Robinets thermostatiques... 118 - Robinets thermostatiques: bitube, monotube, ensemble thermostatiques... Plus en détail Règlement # 1988-67 Relatif aux branchements à l'égout Page 1 sur 6
Relatif aux branchements à l'égout Page 1 sur 6 Extrait certifié conforme du règlement adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Forestville tenue le 14 juin 1988 à 19 h 30, à la Plus en détail Limiteur de débit automatique ASV-Q
Application La vanne ASV-Q est un limiteur de débit automatique offrant : - une limitation maximale du débit indépendamment des variations de pression dans l installation, - permet une meilleure répartition Plus en détail 4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE Plus en détail Instructions d installation
Instructions d installation Dessus de cuisinière au gaz KM 320 G Lisez ces instructions avant d installer ou d utiliser ces appareils pour prévenir les accidents etéviter de les endommager. l M.-Nr. 05 Plus en détail Tuyaux d égout SaniTiteMD HP de 750 à 1 500 mm
Tuyaux d égout SaniTiteMD HP de 750 à 1 500 mm TUYAUX D ÉGOUT SANITITE MD HP de 750 à 1 500 mm Raccord par emboîtement allongé Certifiés en conformité à la norme CSA B182.13 SaniTite MD HP (haute performance), Plus en détail DEFINITION DES TRAVAUX...2
SOMMAIRE Page 1 1 DEFINITION DES TRAVAUX...2 1.1 LES LIMITES DE CES PRESTATIONS SONT :...2 1.1.1 Pour la distribution d'eau froide...2 1.1.2 Pour la distribution d'eau chaude sanitaire...2 1.1.3 Pour les Plus en détail Chauffe-eau électrique résidentiel
Instructions d installation et guide d utilisation et d entretien Chauffe-eau électrique résidentiel NE PAS RETOURNER CETTE UNITÉ AU MAGASIN Lire le présent manuel et les étiquettes sur le chauffe-eau Plus en détail Système PVCC pour eau chaude et froide
Système PVCC pour eau chaude et froide CANADA CPVC-C1112FR NOVEMBRE 2012 REMPLACE FGG-08 NOV. 2006 TABLE DES MATIÈRES TUYAU PVCC page catégorie Tuyau CTS FlowGuard Gold en PVCC 3 C-23 RACCORDS Raccords Plus en détail INSTALLATION DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D EAU FROIDE ET D EAU CHAUDE MODULE 8
INSTALLATION DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D EAU FROIDE ET D EAU CHAUDE MODULE 8 LES PRÉCISIONS D ÉLEMENTS DE A. Prendre connaissance du travail à faire et effectuer la planification d un système de distribution Plus en détail Modifications au Code d installation B-149.1-10
Modifications au Code d installation B-149.1-10 En vigueur le 31 juillet 2010 Charles Côté Ing. Conseiller technique Groupe DATECH Présentation ASPE 5 octobre 2010 Plan de la présentation 1. Formalités Plus en détail Bouchons d étanchéité PSI
Informations générales Guide de sélection Formulaire de commande Notice de montage Bouchons d étanchéité PSI Accessoires de tuyauterie Description du produit Description du produit Le bouchon d étanchéité Plus en détail INSPECTION D UN BÂTIMENT
1, Chemin Premier, Québec INSPECTION D UN BÂTIMENT NICOLAS DÉRY, TECHNOLOGUE SPÉCIALISTE EN BÂTIMENTS OBJET DE L INSPECTION Cette inspection visuelle en bâtiment a pour but de donner à M. Tremblay et Madame Plus en détail ACO Passavant. www.aco.be. Avaloirs et siphons de sol en fonte conforme à la norme EN 1253 pour: caves et locaux techniques
www.aco.be 2012 Avaloirs et siphons de sol en fonte conforme à la norme EN 1253 pour: caves et locaux techniques ponts avec reprises à double effet toitures plates à gravier ou avec végétation regards Plus en détail accumulation. Un procédé indispensable pour des besoins en eau chaude importants, avec un bon niveau de confort.
A B C Accélérateur Egalement appelé pompe de circulation ou circulateur, l accélérateur assure la circulation de l eau de chauffage entre la chaudière et les pièces à chauffer. Les installations très anciennes Plus en détail RACCORDS ET TUYAUTERIES
Mamelons Type de ø A ø B Dimensions Réf. Réf. filetage L d G Raccords Joints M8X1 M8X1 34957 AR1068 METRIQUE M10X1 M10X1 34958 AR371 & M10X1C M10X1C AR1110 METRIQUE M12X1 M12X1 34959 AR1064 CONIQUE M14X1,5 Plus en détail Mesures relatives à l'installation 7385 Série
Reliant Mesures relatives à l'installation 785 Série Robinet monocommande central pour évier avec drain SpeedConnect Nous vous félicitons d avoir fait l acquisition d un robinet American Standard avec Plus en détail N 15 PLOMBERIE /CHAUFFAGE SUJET
PLOMBERIE /CHAUFFAGE SUJET Sélections régionales 2012 SOMMAIRE A. Explication du sujet... 3/4 B. Déroulement du concours... 5 C. Matériaux et consommables... 6/7 D. Caisse à outils... 8 E. Barème de correction... Plus en détail GAINES ET CONDUITS DE VENTILATION
GAINES ET CONDUITS DE VENTILATION 1. Conduit circulaire spiralé En acier galvanisé conforme aux normes NF P 50 401. En acier inoxydable qualité alimentaire En aluminium conforme aux normes NF A 02 104 Plus en détail Systèmes de pression d eau 2.9 et 3.5 et 5.2 montés sur un moteur à courant continu de 12/24 V
Systèmes de pression d eau 2.9 et 3.5 et 5.2 montés sur un moteur à courant continu de 12/24 V Applications typiques Les systèmes WPS 3.5/5.2 UNO et WPS 2.9/3.5 UNO MAX sont des pompes volumétriques à Plus en détail RACCORDS POUR CANALISATIONS
TUBES POLYETHYLENE 7100 RACCORDS COMPRESSION P.174 à 176 7102 RACCORDS COMPRESSION LAITON P.177 7103 COLLIERS DE PRISE EN CHARGE P.178 7174 RACCORDS ELECTROSOUDABLES P.179 7170/71/76 RACCORDS SOUDURE BOUT Plus en détail La technologie de l énergie
La technologie de l énergie CONSTRUCTEUR DE CHAUDIERE INDUSTRIELLES Chaudière à vapeur Chaudière eau chaude Chaudière eau surchauffée Générateur d eau chaude Maintenance et service après-vente CONSTRUCTEUR Plus en détail FOYER- INSERT - POÊLE - CHAUDIÈRE - CUISINIÈRE ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ GUIDE POUJOULAT RACCORDER CRÉER TUBER
FOYER- INSERT - POÊLE - CHAUDIÈRE - CUISINIÈRE GUIDE POUJOULAT RACCORDER CRÉER TUBER ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ CHOISIR CHEMINÉES POUR PLUS DE PERFORMANCE > Les conduits Poujoulat sont ronds, Plus en détail LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail SÉCURITÉ SANITAIRES DES RÉSEAUX
SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SANITAIRES Sécurité... 10 Groupes de Vases d'expansion sanitaire Mitigeurs...16 Domestiques Collectifs Équilibrage des boucles Réducteurs de pression...149 Accessoires sanitaires...15 Plus en détail Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane
Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane 1 1. Définition LPG On entend par LPG (Liquefied Petroleum Gas) du BUTANE, PROPANE et leurs Plus en détail GUIDE PRODUIT INSTALLATION RAPIDE SANS SOUCI. Leader mondial dans la technologie magnétique
GUIDE PRODUIT INSTALLATION RAPIDE SANS SOUCI Filtre hautes performances des systèmes de chauffage Améliore le rendement énergétique Capture les débris magnétiques et non magnétiques Conception sans obstruction Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX Plus en détail Boiler Elektro. Instructions de montage Page 2
Boiler Elektro Instructions de montage Page Boiler Elektro (chauffe-eau électrique) Table des matières Symboles utilisés... 8 Modèle... 8 Instructions de montage 4 Instructions de montage Choix de l emplacement Plus en détail Guide d installation et de fonctionnement
Système de chauffe-eau solaire pour piscines hors sol N O de pièce : S421/411 Guide d installation et de fonctionnement Le principe du chauffage solaire L vantage du système SunHeater Grâce à la pompe Plus en détail Série P, pompes à main ultra-légères. Une exclusivité Enerpac
P, pompes à main ultralégères De haut en bas: P802, P842, P202, P142 Une exclusivité Enerpac Tableau de sélection Pour une sélection correcte de la pompe à main convenant à votre application prière de Plus en détail 30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS. Sous total 30.1. 30.2. PRODUCTION DE CHALEUR
30. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 30.1. TRAVAUX DIVERS 30.1.1. Bloc-porte métallique coupe-feu 1 heure à un vantail Dépose de l ancienne porte inutilisée Bâti métallique en tôle d acier pliée de Plus en détail Anatomie d'une légende
Les clés serre-tubes RIDGID sont renommées dans le monde entier pour leur robustesse et leur facilité d'entretien inégalées. La clé serre-tubes haute résistance originale illustrée ci-dessous a gagné la Plus en détail V5001P Kombi-Auto VANNE DE REGULATION DE PRESSION DIFFERENTIELLE FICHE PRODUIT. Application. Conception. Caractéristiques. Spécifications.
V5001P Kombi-Auto VANNE DE REGULATION DE PRESSION DIFFERENTIELLE FICHE PRODUIT Application La vanne de régulation automatique de pression différentielle Kombi V5001P est utilisée pour maintenir l équilibre Plus en détail Procédure adaptée article 28 et suivants du Code des Marchés Publics.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage au Presbytère. PROCEDURE Plus en détail Arcoa 2. Pompe à chaleur monobloc inverter. Chauffage / ECS. tarifs p. 132. Chauffage / ECS en logement > pompes à chaleur
en logement > pompes à chaleur 113 Fonctionnement air/eau réversible Puissance De 6 à 24 kw Technologie Inverter Modulation de 30 à 140 % Gaz frigorifique R410 a Arcoa 2 Pompe à chaleur monobloc inverter Plus en détail Régulateurs automoteurs combinés pour pression différentielle, débit et température
Régulateurs automoteurs combinés pour pression différentielle, débit et température Application Régulateurs pour installations de chauffage à distance, thermogénérateurs, échangeurs thermiques et autres Plus en détail FOYER - INSERT - POÊLE - CUISINIÈRE ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ GUIDE POUJOULAT RACCORDER CRÉER TUBER