Source: http://docplayer.fi/18651938-Pvl-vaijerilenkki-seinaelementtien-pystysaumaliitoksiin-tekninen-kayttoohje.html
Timestamp: 2018-03-20 06:42:21+00:00
Document Index: 23063661

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje - PDF
Download "PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje"
1 PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL 140) Tekninen käyttöohje
2 PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Tuotteen etuja Helppo asentaa, erilliset kotelot kiinnitetään muottiin. Joustava vaijerilenkki pysyy oikeassa asennossa patentoidun rakenteensa ansiosta. Helppo asemointi raudoituksiin. Kotelon muoto takaa saumassa pysymisen. Peikko PVL-vaijerilenkki on tarkoitettu käytettäväksi betonielementtiseinien pystysaumoissa vastaanottamaan saumoissa olevia saumansuuntaisia leikkausvoimia. Vaijerilenkkikoteloita asennetaan tarvittavan leikkauskestävyyden vaatimalla jaolla seinäelementtien saumaan ennen elementtien valua, ja muottien poiston jälkeen poistetaan suojateippi ja avataan lenkki esim. vasaralla. Kohdakkain olevat lenkkiparit ja niihin pujotettu harjateräs muodostavat yhdessä sauman betoninvalun kanssa pystysuuntaista leikkausta välittävän liitoksen. Peikko PVL-vaijerilenkkejä on saatavissa lenkkipituuksilla 60, 80,, 120 ja 140 mm.
3 Sisällys Tietoa PVL-vaijerilenkistä 4 1. PVL-vaijerilenkin ominaisuudet Rakenteellinen toiminta Käytön rajoitukset Kuormitusolosuhteet Toiminta elementtien saumassa PVL-vaijerilenkin sijainti saumassa Mitat ja materiaalit Kestävyydet...6 PVL-vaijerilenkin valitseminen 7 Liite A Raudoitus 8 PVL-vaijerilenkin asentaminen viimeinen sivu
4 Tietoa PVL-vaijerilenkistä 1. PVL-vaijerilenkin ominaisuudet PVL-vaijerilenkki muodostuu vaarnakotelosta, joka porrastetun kylkimuotonsa ansiosta kiinnittyy hyvin betoniin, ja vaijerista, joka muodostaa yhdessä kotelon kanssa voimia välittävän rakenteen. Vaijerilenkkikoteloita asennetaan tarvittavan leikkauskestävyyden vaatimalla jaolla seinäelementtien muotteihin ennen betonivalua. Muottien poiston jälkeen poistetaan suojateippi ja avataan lenkki esim. vasaralla. Kohdakkain olevat lenkkiparit ja niihin pujotettu harjateräs muodostavat yhdessä sauman betonivalun kanssa pystysuuntaista leikkausta välittävän liitoksen. Kuva 1 Vaijerilenkit elementtien pystysaumassa 1.1 Rakenteellinen toiminta Vaijerilenkki ottaa vastaan leikkausvoimia vaijerilenkeistä ja saumateräksestä muodostuvan vetosauvan, ja koteloiden kulmien välille muodostuvan betonisen puristussauvan avulla. 1.2 Käytön rajoitukset PVL-vaijerilenkit on suunniteltu käytettäväksi jäljempänä tässä kappaleessa mainituissa olosuhteissa. Mikäli nämä olosuhteet eivät toteudu, Peikon tekninen asiakaspalvelu voi suositella muita Peikko-ratkaisuja Kuormitusolosuhteet Vaarnalenkkiliitosten kestävyydet määräytyvät saumabetonin lujuuden ja vaijerilenkkien lukumäärän mukaisesti. Mitoituskestävyydet on määritetty BY60 Suunnitteluohje EC2 osat 1-1 ja 1-2 kohdan mukaan. Leikkauskestävyyden mitoitusarvoja laskettaessa on oletettu ettei saumassa vaikuta normaalivoimia. Kestävyyksiä laskettaessa on saumassa oletettu vaikuttavan vain saumansuuntaista leikkausvoimaa. Saumavalumassan on oltava vähintään samaa lujuutta kuin kiinnitysalustan betonin, kuitenkin vähintään C25/30. PVL-vaijerilenkkejä ei saa käyttää liitoksiin, jotka joutuvat sellaisten seismisten tai dynaamisten rasitusten alaisiksi jotka ylittävät saumabetonin muodonmuutoskyvyn nostoihin eikä nostolenkkinä. Mikäli PVL-vaijerilenkkejä käytetään osastoivissa jäykistävissä seinissä, on suojaavan betonipeitteen paksuus oltava niin suuri, että vaijerilenkin kriittistä lämpötilarajaa T kriit = 350 C ei ylitetä. 4 PVL-vaijerilenkki
5 Tietoa PVL-vaijerilenkistä Toiminta elementtien saumassa Seinien paksuuden minimimitat ja saumojen leveyden mitat on esitetty allaolevassa taulukossa. Taulukko 1 Liitoksen mitat käytettäessä PVL-vaijerilenkkejä. d seinä d sauma limitys L PVL [mm] d sauma harjateräs PVL PVL PVL PVL PVL d seinä limitys PVL-vaijerilenkin sijainti saumassa Kuva 2 PVL-vaijerilenkin minimietäisyydet PVL 60 PVL 120 PVL 140 min 120 min 200 min 90 min 350 min 90 min 150 min 250 min 250 min 90 min 120 min 200 Kuva 3 PVL-vaijerilenkkien keskinäinen tasoero max. 4 d vaij. < ~20 mm Versio: FI 10/2012 5
6 Tietoa PVL-vaijerilenkistä 1.3 Mitat ja materiaalit Peikko PVL-vaijerilenkit on valmistettu seuraavista materiaaleista Peikon omalla tuotantolaitoksella Kiinassa. Kotelo Q195, 0,7 mm GB/T Sinkitty ja passivoitu teräspelti Puristeholkki 16 Mn GB/T Kansi Teippi Vaijerilenkki 6x19+IWS 1770 N/mm 2 GB/T Patentoitu rakenne, EN pohjainen vaijerityyppi jäykällä ydinlangalla PVL-vaijerilenkkien mitat on esitetty taulukossa 2. Peikko Groupin tuotantoyksiköt ovat ulkoisen laadunvalvonnan alaisia ja tarkastuslaitokset auditoivat ne säännöllisesti (mm. Inspecta Sertifiointi, VTT Expert Services, NordCert, SLV, TSUS ja SPSC). Taulukko 2 PVL-vaijerilenkkien päämitat. PVL L1 L2 B H SL vaijeri Ø [mm] PVL PVL PVL PVL PVL L2 SL B L1 H 2. Kestävyydet Vaijerilenkkiliitosten kestävyydet määräytyvät saumabetonin lujuuden ja vaijerilenkkien lukumäärän mukaisesti. Mitoituskestävyydet on maaritetty BY 60 Suunnitteluohje EC2 osat 1-1 ja 1-2 kohdan mukaan. Taulukko 3 PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120 -vaijerilenkkiliitosten sauman pystysuuntaiset leikkausvoiman mitoituskestävyydet V Rd [kn/m] kuvan 5 mukaiselle saumalle. Kuva 5 on esitetty Liitteessä A, Lisäraudoitukset. Betoniluokka Lenkkijako [mm] (EC 2) C25/ C30/ C35/ C40/ C45/ C50/ Taulukko 4 PVL 140 Vaijerilenkkiliitoksen sauman pystysuuntaiset leikkausvoiman mitoituskestävyydet V Rd [kn/m] kuvan 5 mukaiselle saumalle. Betoni-luokka Lenkkijako [mm] (EC 2) C25/ C30/ C35/ C40/ PVL-vaijerilenkki
7 PVL-vaijerilenkin valitseminen PVL Vaijerilenkin valitseminen Oikea PVL-vaijerilenkki valitaan seinän paksuuden ja halutun saumaleveyden mukaan. Yleisesti PVL 80 -mallia käytetään kevyiden julkisivuseinien liittämiseen, ja PVL 120 jäykistävien seinien liittämiseen. Jäykistäviin rakenteisiin isoille kuormille käytetään PVL 140 -mallia. Vaijerilenkkien lukumäärä valitaan saumassa vaikuttavan murtorajatilan leikkausvoiman mukaan. Sauman leikkauskestävyys sauman poikittaissuunnassa riippuu sauman muodosta ja elementtien raudoituksesta sauman ympärillä. Leikkauskestävyyden määrittää sauman muodostama betonivaarna. Kuva 4 Saumaa vastaan poikittaissuuntainen leikkaus V d V d Versio: FI 10/2012 7
8 Liite A Raudoitus Raudoitus Kuva 5 PVL-vaijerilenkkien ankkurointi elementtien saumassa. Raudoitus B500B. 3 Ø10 2 U-lenkit Ø6 1 Ø12, PVL 140: Ø16 4 Ø10 jos lenkki taitetaan Raudoitus PVL 60, 80,, 120 Verkko molemmissa pinnoissa verkko molemmissa pinnoissa min. Ø6 k 150 U-lenkit Ø8 tai 2 x Ø6 pieliteräkset min. 2 Ø10 Verkko keskeisesti verkko min. Ø6 k 150 pieliteräkset min. 2 Ø10 Ei raudoitusta pieliteräkset min. 2 Ø10 vaijerilenkkien min. jako 600 mm lenkkien min. ylä- ja alareunaetäisyys 450 mm 8 PVL-vaijerilenkki
9 Liite A Raoudoitus U-lenkit, vaihtoehdot: U-lenkki Ø8 jokaisen vaijerilenkin kohdalle U-lenkki Ø6, jako B= 0,5 x k min 80 min min B = 0,5 x k k min 90 B = 0,5 x k A A 160 B = 0,5 x k k min 90 A A 160 min 80 min 80 U-lenkit Ø6 k A U-lenkit Ø6 k B verkko min. Ø6 k 150 verkko min. Ø6 k 150 Versio: FI 10/2012 9
10 Liite A Raudoitus Lisäraudoitukset PVL 140 Vaihtoehdot. Raudoitus B500B. U-lenkki Ø8 jokaisen vaijerilenkin kohdalle U-lenkki Ø6, 2 lenkkiä, toinen vaijerin yläja toinen alapuolelle mm etäisyydelle >350 >350 >200 >200 U-lenkit Ø 8 jako PVL jaon mukainen U-lenkit Ø 6 mm vaijerin ylä- ja alapuolelle verkko min. Ø6 k 150 pieliteräkset min. 2 Ø 10 verkko min. Ø6 k 150 pieliteräkset min. 2 Ø PVL-vaijerilenkki
11 PVL-vaijerilenkin asentaminen PVL Vaijerilenkin asentaminen Elementtitehtaalla PVL-vaijerilenkit naulataan muotin reunaan. Yleinen tapa on sahata sauman vaarnan muodostava vanerikaistale, johon PVL-vaijerilenkit naulataan kunkin elementin vaatimalla jaolla. Betonin kovetuttua kansiteipit poistetaan ja lenkit avataan esimerkiksi vasaralla, ja taivutetaan vaakasuoraan asentoon. Patentoidun vaijerirakenteensa ansiosta vaijerit pysyvät vaakasuorassa asennossa. Työmaalla Seinäelementit asennetaan suunnitelman mukaisesti. Saumaan pujotetaan yläkautta saumateräs, ja varmistetaan lenkkien vaakasuora asento. Sauma muotitetaan ja saumavalu suoritetaan suunnitelman mukaan joko juotosbetonilla tai saumamassalla. 90 ± 10 HUOM! Vaijeri säilyttää täyden lujuutensa normaalissa käytössä, jossa auki-kiinni taivutuksia on enintään kolme per lenkki.
12 TIETOA PEIKOSTA Peikko on betonirakenteiden kiinnitystuotteisiin ja liittopalkkeihin erikoistunut vuodesta 1965 lähtien toiminut perheyritys. Aikaisemmin yritys tunnettiin nimellä Teräspeikko. Peikon innovatiivisten ratkaisujen avulla asiakkaat voivat helpottaa ja nopeuttaa rakennusprosessiaan. Peikko Groupilla on myyntitoimistot lähes 30 maassa Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat, elementtitehtaat, rakennuttajat, rakentajat, lattiaurakoitsijat, konevalmistajat sekä energia-alan ammattilaiset, voivat kaikki hyödyntää Peikon ratkaisuja. Peikon betonielementteihin ja paikallavaluun soveltuvien betoniliitosten ja runkorakenteissa käytettävien liittopalkkien valikoima on laaja. Peikko Groupin ja Peikko Finlandin pääkonttori sekä Suomen tehtaat sijaitsevat Lahdessa. Peikko Group työllistää maailmanlaajuisesti yli 800 henkeä. Suomessa Peikko Finlandin palveluksessa on noin 250 henkeä.