Source: http://docplayer.it/194395-Guida-alla-professione-di-ingegnere.html
Timestamp: 2016-10-21 13:50:08+00:00
Document Index: 160325008

Matched Legal Cases: ['art. 187', 'art. 211', 'art. 187', 'art, 187', 'art. 215', 'art. 187', 'art. 141', 'art. 187', 'art. 215', 'art. 141', 'art. 141', 'art. 188', 'art. 216', 'art. 141', 'art. 188', 'art. 216', 'art. 216', 'art. 188', 'art. 216', 'art. 24', 'art. 216', 'art. 188', 'art. 216', 'art. 216', 'art. 216', 'art. 188', 'art. 216', 'art. 189', 'art. 218', 'art. 190', 'art. 217', 'art. 217', 'art. 191', 'art. 192', 'art. 191', 'art. 191', 'art. 193', 'art. 224', 'art. 191', 'art. 192', 'art. 219', 'art. 221', 'art. 192', 'art. 219', 'art. 192', 'art. 219', 'art. 194', 'art. 223', 'art. 194', 'art. 223', 'art. 221', 'art. 194', 'art. 194', 'art. 223', 'art. 195', 'art. 225', 'art. 195', 'art. 195', 'art. 225', 'art. 196', 'art. 226', 'art. 197', 'art. 227', 'art. 34']

⭐Guida alla professione di ingegnere
Download "Guida alla professione di ingegnere"
1 Guida alla professione di ingegnere Il collaudo: nozione, adempimenti e responsabilità Volume VIII Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri 12 Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri CONSIGLIO DIRETTIVO dott. ing. Paolo Stefanelli dott. ing. Alberto Speroni dott. ing. Roberto Brandi dott. ing. Renato Cannarozzo dott. ing. Pietro Ernesto De Felice Presidente Vice Presidente Consigliere Consigliere Consigliere dott. Massimiliano Pittau Direttore COLLEGIO DEI REVISORI dott. Domenico Contini dott. Stefania Libori dott. Francesco Ricotta Presidente Revisore Revisore Sede: Via Dora, Roma - Tel , fax3 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA - VIA ARENULA, 71 Ing. Paolo Stefanelli Ing. Pietro Ernesto De Felice Ing. Giovanni Rolando Ing. Roberto Brandi Ing. Carlo De Vuono Ing. Alessandro Biddau Ing. Giovanni Bosi Ing. Ugo Gaia Ing. Alcide Gava Ing. Romeo La Pietra Ing. Giovanni Montresor Ing. iunior Antonio Picardi Ing. Sergio Polese Ing. Silvio Stricchi Ing. Giuseppe Zia Presidente Vice Presidente vicario Vice Presidente aggiunto Consigliere Segretario Tesoriere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Presidenza e Segreteria: Roma - Via IV Novembre, 114 Tel , fax4 ISBN5 Sommario Nota introduttiva pag. 7 di Paolo Stefanelli Premessa» 8 di Giovanni Angotti 1. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere pubbliche» Oggetto del collaudo e termini di esecuzione del procedimento» Modalità di nomina dei collaudatori, cause di incompatibilità e requisiti» Procedura e documentazione richiesta» L emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione» Il collaudo statico: nozione e adempimenti normativi» Il collaudo statico ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380» Gli adempimenti connessi al collaudo statico secondo il D.M. 14 gennaio 2008» 31 56 Il presente testo è stato redatto da Nicola Colacino (capitoli 1 e paragrafo 2.1) e Marco Renzelli (paragrafo 2.2) con il coordinamento di Giovanni Angotti. 67 Nota introduttiva Il presente volume è stato predisposto dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sotto la vigenza del Consiglio direttivo presieduto da Giovanni Angotti, che è anche autore della premessa. A nome di tutto il CNI esprimo il più vivo ringraziamento per l impegno con il quale il Consiglio direttivo uscente (composto da Alberto Speroni, Renato Cannarozzo, Ugo Gaia e Alberto Acquaviva) ed in particolare Giovanni Angotti suo presidente, ha saputo guidare il Centro studi facendolo diventare un imprescindibile punto di riferimento per la conoscenza e l approfondimento delle molteplici tematiche connesse all attività degli ingegneri nel nostro paese. A noi che subentriamo resta il compito, non agevole, di proseguire nel cammino avviato, continuando a fornire alla categoria degli ingegneri e ad alla collettività tutta strumenti ed elaborazioni atte a comprendere e meglio governare il mondo dell ingegneria in Italia. Paolo Stefanelli 78 Premessa Fornire ai giovani ingegneri che si avvicinano alla professione una guida che ne descriva i principali aspetti e ne esamini le principali problematiche: questo è l obiettivo che il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri si è posto predisponendo la Guida alla professione di ingegnere di cui si presenta il volume VIII. Il presente volume è dedicato ad analizzare le norme che regolano il collaudo nel settore delle costruzioni. Nell ordinamento giuridico vigente, il riferimento alla nozione di collaudo deve intendersi in senso duplice: come collaudo amministrativo (o tecnico-amministrativo), consistente nel procedimento finalizzato alla certificazione della corretta esecuzione dell opera; ovvero come collaudo statico, inteso quale attività di accertamento tecnico specialistico per la verifica della sicurezza, da cui dipende il rilascio della licenza di uso delle costruzioni. Le due nozioni, pertanto, pur riflettendo una identità terminologica, rimangono del tutto distinte, poiché afferiscono a funzioni diverse. Più precisamente, tra i presupposti necessari al corretto compimento della procedura di collaudo amministrativo delle opere pubbliche figura necessariamente l acquisizione del certificato di collaudo statico quando richiesto. Quindi, si può affermare che, per l esecuzione di opere pubbliche, le operazioni di collaudo statico finiscono per essere ricomprese nel più ampio procedimento del collaudo tecnico-amministrativo, talché il collaudatore ha l obbligo di rilevare eventuali anomalie desumibili ricorrendo alla diligenza ordinaria. Per altro verso, esse ne rimangono formalmente separate e come tali saranno trattate. La nozione di collaudo tecnico-amministrativo accolta nel nostro ordinamento è desumibile dalla lettera dell art. 187 del D.P.R n. 554, in via di sostituzione (il testo del nuovo regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 2007), secondo cui Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, nonché di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che 89 le procedure espropriative poste a carico dell appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente 1. La normativa sugli appalti pubblici prevede, a carico del collaudatore, una serie di adempimenti tecnici specifici meglio descritti in seguito, incluse le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e, a talune condizioni, l esame delle riserve dell appaltatore. In casi particolari, il D.P.R. n. 554/1999 (e così il nuovo regolamento) sancisce l obbligo di effettuare il collaudo in corso d opera. Parzialmente diversa è la situazione qualora si tratti di opere private. Il codice civile (articoli 1665 e 1666), difatti, non distingue chiaramente le fasi nelle quali si articola il procedimento di collaudo, ed anzi la nozione di collaudo è estranea alla terminologia del codice, che parla solo di verifica. Quest ultima, intesa come ispezione materiale dell opera, consiste in un operazione eminentemente tecnica, mentre il collaudo vero e proprio è costituito dalla coeva o successiva dichiarazione che l opera è stata o meno eseguita a regola d arte e nel rispetto degli accordi contrattuali. La disciplina codicistica deve, tuttavia, essere integrata dalle successive disposizioni in materia edilizia, dettate dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, poi confluita nel Testo Unico sull edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Queste prevedono specifici adempimenti (tecnici e amministrativi) posti a carico del collaudatore, con riferimento a tutte le costruzioni, siano esse pubbliche o private, finalizzati all emissione del certificato di collaudo statico e della successiva licenza d uso dell opera realizzata. A tali normative deve, quindi, farsi riferimento per la determinazione della nozione di collaudo statico. Da ultimo, secondo il D.M. 14 gennaio 2008 (pubblicato in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008), con tale espressione si intende il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell opera che svolgono funzione portante.il collaudo statico deve, pertanto, essere eseguito in osservanza di precise prescrizioni normative, che attengono al controllo sulla rispondenza tra il progetto e l opera realizzata, nonché sulla qualità dei materiali utilizzati. Gennaio 2008 Giovanni Angotti 1. Il testo del nuovo regolamento in attesa di pubblicazione riproduce essenzialmente (art. 211, comma 1) la richiamata definizione: Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 910 1. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere pubbliche 1.1. Oggetto del collaudo e termini di esecuzione del procedimento Secondo il DPR 554/1999, nell oggetto del collaudo rientrano anche il controllo sulle disposizioni del contratto di appalto, o meglio la verifica del rispetto delle clausole contrattuali e relative modifiche (art. 187, comma 1), nonché l esame delle riserve dell appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento (art, 187, comma 2, il cui testo è pedissequamente riprodotto nell art. 215, comma 3 del nuovo regolamento). Il procedimento di collaudo non si conclude, peraltro, con l esecuzione degli adempimenti sopra citati. Il regolamento, infatti, attribuisce ulteriori compiti al collaudatore, allargando la sua sfera di competenza anche alle verifiche sui dati di rilevanza contabile e amministrativa dell appalto, ossia ai risultati economici della gestione, al controllo sulle spese sostenute per i materiali e lo svolgimento dei lavori, alla corrispondenza tra questi e quelli previsti dal contratto, e, infine, all esame dei documenti amministrativi necessari per la realizzazione dell opera oggetto del contratto (art. 187, comma 1). Il D.Lgs 163/2006 (art. 141, comma 6) rinvia al regolamento per l individuazione dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica, per i quali il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell opera e dei materiali e indica i seguenti casi, tassativi, in cui è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d opera. È obbligatorio il collaudo in corso d opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione (art. 187 D.P.R. n. 554/99 e l art. 215 nuovo Regolamento): a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell articolo 130, comma 2, lettere b) e c) del codice (all esterno) b) nel caso di intervento affidato in concessione; c) nel caso di intervento affidato ai sensi dell articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del codice (appalto integrato); d) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali; 1011 e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni. Per quanto attiene ai relativi termini di esecuzione, il primo comma dell art. 141 del D.Lgs. 163/2006 rinvia al regolamento per definire le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, non oltre sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori, salvi i casi, espressamente individuati dal regolamento medesimo, di particolare complessità dell opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno Modalità di nomina dei collaudatori, cause di incompatibilità e requisiti L art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 demanda al regolamento la definizione dei requisiti professionali dei collaudatori, tenuto conto delle caratteristiche dei lavori e della misura del compenso ad essi spettante. A norma dell art. 188, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, (art. 216, comma 8, nuovo Regolamento) non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato; b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell intervento da collaudare. Il nuovo regolamento aggiunge un ulteriore caso e a coloro che hanno compiuto attività di verifica del progetto dei lavori da collaudare. La nomina del collaudatore è affidata alle stazioni appaltanti, con l obbligo per queste di indicare da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione in funzione del tipo di lavori, della loro complessità e del relativo importo. Qualora le stazioni appaltanti siano amministrazioni aggiudicatrici, la disposizione (art. 141, comma 4, D.Lgs 163/2006) prevede che i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell ambito delle proprie strutture, salvo che nell ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Un componente delle commissioni può essere scelto tra funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. Le previsioni del Codice devono essere coordinate con quelle del regolamento (art. 188 D.P.R. n. 554/99), secondo cui le stazioni appaltanti entro trenta 1112 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d opera, sono tenute a conferire l incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo (comma 1). L art. 216 del nuovo regolamento riproduce esattamente tal disposizione. I criteri di nomina del collaudatore sono preventivamente fissati dalle stazioni appaltanti. Nell ipotesi di carenza di organico, accertata dal responsabile del procedimento, l incarico di collaudatore può essere affidato a soggetti esterni, scelti ai sensi del comma 11 (comma 3) 2. Al riguardo, il nuovo regolamento (art. 216, commi 7 e 10) prevede che l affidamento dell incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell affidamento dell incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a di euro; b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a di euro. Qualora i lavori oggetto dell appalto richiedano l apporto di più professionalità diverse, in ragione della particolare tipologia e categoria dell intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. Tuttavia, la commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante è tenuta, altresì, a designare il membro della commissione che assume la funzione di presidente (comma 5, art. 188, D.P.R. n. 554/99. Tale previsione sarà invece innovata con l entrata in vigore del nuovo regolamento (art. 216, comma 2), secondo cui nel caso di lavori che richiedono l apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. È importante, altresì, la disposizione di cui al comma 6, che, per i lavori comprendenti strutture, affida, al soggetto incaricato del collaudo (o ad uno dei componenti della commissione), anche il collaudo statico, purché essi siano in 2. Il comma 11 è stato abrogato dall art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004). Di seguito il testo: le stazioni appaltanti individuano, nell ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea: a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad di euro, ovvero per lavori comprendenti strutture; b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad di euro. 1213 possesso dei requisiti specificamente previsti dalla legge. La disposizione precisa ulteriormente che per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell osservanza delle norme sismiche (così anche nel nuovo regolamento, al comma 9 dell art. 216). Quanto ai requisiti necessari per l esecuzione del collaudo amministrativo, il comma 2 dell art. 188 del D.P.R. n. 554/1999 (riprodotto nel nuovo art. 216, comma 3) stabilisce che costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l abilitazione all esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Nella vigenza del nuovo regolamento sarà possibile anche che l incarico di collaudo venga conferito a soggetti muniti di laurea triennale o diploma universitario, nell ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (art. 216, comma 5). Al contempo, il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all ordine o collegio professionale di appartenenza (art. 216, comma 6). Infine, il comma 12 dell art. 188 del D.P.R. n. 554/99 prevede che coloro i quali siano stati incaricati di svolgere attività di collaudo in corso di opera da una stazione appaltante, non possano essere incaricati di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni relative al precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d opera il divieto è esteso a un anno. La norma precisa, altresì, che nel caso di stazioni appaltanti nazionali, la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale e che, in ogni caso, i suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all organico delle stazioni appaltanti. La medesima disposizione trova posto anche nel nuovo regolamento (art. 216, comma 11) Procedura e documentazione richiesta All atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l intervento é stato eseguito, di un avviso contenente l invito per coloro i quali vantino crediti verso l appaltatore per 1314 indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L avviso ad opponendum è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia. Trascorso il termine di sessanta giorni indicato dall art. 189, comma 1 del D.P.R. n. 554/99 (nuovo regolamento art. 218, comma 1), tutti i documenti ricevuti dal sindaco competente e dal prefetto, corredati dal parere del responsabile del procedimento, che ha l obbligo di invitare l impresa costruttrice a soddisfare i crediti verso i soggetti titolari, vengono trasmessi al collaudatore o alla commissione collaudatrice. Tra i documenti da trasmettere all organo di collaudo figurano, altresì, a norma dell art. 190 del D.P.R. n. 554/99, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, anche: a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute e b) l originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall organo suddetto (comma 1). Qualora l incarico sia, invece, conferito in corso d opera, il responsabile del procedimento deve trasmettere all organo di collaudo: a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d appalto nonché delle eventuali varianti approvate; b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall impresa e approvato dal direttore dei lavori; c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall organo di collaudo; f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità (comma 2). Il nuovo regolamento di esecuzione (art. 217, comma 1) stabilisce che: Il responsabile del procedimento trasmette all organo di collaudo: a) la copia conforme del contratto d appalto e dei documenti di cui al precedente articolo 135, di cui costituiscono parte integrante nonché il provvedimento di approvazione del progetto; 1415 b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall impresa e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; d) verbale di consegna dei lavori; e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; g) certificato di ultimazione lavori; h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento; i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; l) conto finale dei lavori; m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l esito dell avviso ai creditori di cui all articolo 214; n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale; o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall Impresa esecutrice dei lavori non definite in corso d opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice; p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all articolo 3, comma 1, lettera l). Diversamente, in caso di incarico di collaudo in corso d opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all organo di collaudo la documentazione di cui ai punti a), c), d) e f) del comma 1, integrandola successivamente con gli altri atti. Il collaudatore ha facoltà di richiedere al responsabile del procedimento gli originali di tutti i documenti citati, ferma restando la sua responsabilità nel custodirli. Ancor più chiaramente il comma 4 dell art. 217 del nuovo regolamento stabilisce che ferma la responsabilità dell organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme. (art. 191 comma 1 D.P.R. n. 554/99) Dopo la relativa consultazione, è tenuto a fissare la data per la visita di collaudo, che deve essere ultimato non oltre il termine di sei mesi dall ultimazione dei lavori (art. 192, comma 1). La data prescelta dovrà essere comunicata al responsabile del procedimento, che a sua volta ne darà notizia all appaltatore, al direttore dei lavori, nonché al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell assistenza giornaliera dei lavori, affin- 1516 ché intervengano alle visite di collaudo (art. 191, comma 2, D.P.R. n. 554/ , comma 2, del nuovo regolamento). Mentre il direttore dei lavori deve essere obbligatoriamente presente durante la visita di collaudo (art. 191, comma 5 D.P.R. n. 554/99 e 222, comma 5, del nuovo regolamento), se l appaltatore, pur tempestivamente avvisato, non è presente alle operazioni di collaudo, può essere sostituito da due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell appaltatore (comma 3, ivi). In ogni caso, egli è tenuto (art. 193 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 224 del nuovo regolamento), a mettere a disposizione dell organo di collaudo, per il giorno di visita, gli operai e i mezzi d opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto sia necessario al collaudo statico. Nel caso in cui egli non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell appaltatore. L avviso di fissazione del giorno di visita deve essere trasmesso anche a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per specialiº disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo (art. 191, comma 2, e 222, comma 2 del nuovo regolamento). In caso di assenza, si procederà comunque all avvio delle operazioni di collaudo, ma tale notizia sarà segnalata sul relativo verbale (comma 4, ivi). Per quanto attiene alle prescrizioni connesse con l attività materiale di collaudo, la normativa attribuisce al collaudatore un ampio margine di discrezionalità. L art. 192, comma 2 (art. 219, comma 2, nuovo regolamento), chiarisce, difatti, che la verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l organo di collaudo giudica necessari. Il collaudatore deve, inoltre, accertare il tempestivo e diligente operato dell appaltatore in ordine all eventuale acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell espletamento delle procedure espropriative, oltre a gli oneri eventualmente derivanti per l amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. La discrezionalità del collaudatore nell approfondimento degli accertamenti tecnico-amministrativi incontra un limite solo nei casi di collaudo in corso d opera, allorché egli è tenuto a fissare in ogni caso le visite di collaudo: a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all esecuzione; b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 1617 La norma in parola è modificata nel nuovo regolamento. Questo stabilisce che nel caso di collaudo in corso d opera, l organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è opportuno che vengano effettuati sopralluoghi durante l esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all esecuzione (art. 221, comma 1). La stazione appaltante può, inoltre, richiedere al collaudatore in corso d opera un parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell appalto (art. 192, comma 4, riprodotto all art. 219, comma 3 del nuovo regolamento). Qualora le operazioni di collaudo si protraggano oltre il termine di legge, il collaudatore deve trasmettere tale notizia e le relative cause, mediante comunicazione formale, sia all appaltatore, sia al responsabile del procedimento, con l indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Se il ritardo nelle operazioni è attribuibile allo stesso organo di collaudo, il responsabile del procedimento deve assegnare un termine non superiore a trenta giorni per il completamento, trascorsi inutilmente i quali, egli propone alla stazione appaltante la revoca dell incarico, ferma restando la responsabilità dell organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza (art. 192, comma 3, riprodotto all art. 219, comma 1 del nuovo regolamento). Dopo aver effettuato le necessarie verifiche sulla regolare esecuzione dell opera, l organo di collaudo è tenuto a redigere, nel rispetto delle regole e delle norme tecnico-professionali appropriate, il verbale di visita, presupposto necessario, insieme alle relazioni, per l emissione certificato di collaudo. A norma dell art. 194, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, il verbale di visita, sottoscritto dall organo di collaudo, dall appaltatore, dal direttore dei lavori, nonché dal responsabile del procedimento, se presente, e da qualunque altro soggetto intervenuto, inclusi gli assistenti, deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni: 1) la località e la provincia; 2) il titolo dell opera o del lavoro; 3) l importo del progetto e delle eventuali successive varianti; 4) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni; 5) l importo delle somme autorizzate; 6) le generalità dell appaltatore; 7) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; 1718 8) il tempo prescritto per l esecuzione, con l indicazione delle eventuali proroghe; 9) la data e l importo del conto finale; 10) la data di nomina dell organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori; 11) i giorni della visita di collaudo; 12) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Più sinteticamente, il nuovo regolamento (art. 223, comma 1), prescrive che della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: - gli estremi del provvedimento di nomina dell organo di collaudo; -il giorno della visita di collaudo; - le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Il successivo comma 2 dell art. 194 del D.P.R. n. 554/99 (riprodotto all art. 223, comma 2 del nuovo regolamento) prescrive che nel processo verbale debbano essere descritti anche i rilievi effettuati dall organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale (ivi). Quando sia necessario provvedere al collaudo in corso d opera, invece, il regolamento D.P.R. n. 554/99 prevede che le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori (egualmente il nuovo regolamento art. 221, comma 4). I verbali devono essere trasmessi al responsabile delº procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite e devono recare adeguati riferimenti anche all andamento dei lavori e al rispetto dei termini contrattuali, incluse le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza, peraltro, che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell appaltatore e dell ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza (art. 194, comma 3 D.P.R. n. 554/99 e 221, comma 1, del nuovo regolamento). Il comma 5 dell art. 194 D.P.R. n. 554/99 prevede, infine, che qualora per lavori di notevole importanza nel capitolato speciale sia fissato un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo debba aver luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Ovviamente, di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita (così anche l art. 223, comma 4, del nuovo regolamento). Oltre a redigere il verbale di visita, il collaudatore, dopo aver analizzato tutti i documenti in suo possesso 1819 ed i risultati della visita stessa, è tenuto a redigere alcune relazioni esplicative di accompagnamento. Più precisamente, a norma dell art. 195, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 l organo di collaudo deve redigere un apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Il nuovo regolamento (art. 225, comma 1), più sinteticamente, stabilisce che l organo di collaudo deve provvedere a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla scorta delle anzidette rilevazioni e dei pareri del responsabile del procedimento, l organo di collaudo, nella sua relazione finale, è tenuto a specificare: a) se il lavoro sia o no collaudabile; b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) il credito liquido dell appaltatore. In altra relazione riservata, il collaudatore deve esprimere il proprio parere in merito alle riserve e alle richieste formulate dall impresa, nonché alle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva (art. 195, comma 2, D.P.R. n. 554/99 e 225, comma 3 del nuovo regolamento). Da segnalare, inoltre, che mentre il regolamento esecutivo vigente prescrive espressamente al collaudatore, ai fini del rispetto della normativa in materia di qualificazione delle imprese, di valutare, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell impresa, se a suo parere l impresa è da reputarsi negligente o in malafede (art. 195, comma 3 D.P.R. n. 554/99), nel nuovo testo tale prescrizione risulta più sfumata, ed è così formulata: ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell impresa (art. 225, comma 3). Si è detto che, durante il procedimento di visita, il collaudatore svolge una minuziosa attività di controllo, finalizzata alla verifica della conformità tra l opera progettata e quella realizzata, e che nel relativo verbale e nelle relazioni egli è tenuto a segnalare le discordanze rilevate. Quando si tratti di differenze di carattere economico, riscontrata una difformità con la contabilità dei lavori ed il conto finale, il collaudatore sospende la sua attività dando immediato avviso al responsabile del procedimento e fornendo allo stesso dei suggerimenti per eliminare tali discordanze. 1920 Più precisamente, l art. 196, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/1999 (riprodotto nell art. 226 del nuovo regolamento) prescrive che, qualora il collaudatore riscontri eventuali discordanze tra la contabilità dei lavori e l effettiva esecuzione dei lavori, egli può approfondire le verifiche, onde apportare le opportune rettifiche nel conto finale. Qualora le discordanze risultino particolarmente gravi, l organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento, presentandogli le sue proposte. Questi è tenuto a trasmettere la relazione e le proposte dell organo di collaudo alla stazione appaltante per l adozione dei necessari provvedimenti. Spetta, altresì, al responsabile del procedimento dare comunicazione all impresa appaltante in ordine alle anomalie riscontrate nella valutazione dei conti economici. Al contempo, nell ambito delle verifiche tecniche sull esecuzione dei lavori, se l opera risulta correttamente eseguita si procede alla redazione del certificato di collaudo, altrimenti si ha un fermo delle operazioni. Nel caso vengano riscontrati difetti o mancanze riguardo all esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile (così l art. 197, comma 1, D.P.R. n. 554/99, e l art. 227, comma 1 del nuovo regolamento), il collaudatore deve rifiutare l emissione del certificato di collaudo e procedere secondo quanto disposto dall articolo 202 del D.P.R. n. 554/99 (232 nel nuovo regolamento), trasmettendo la propria relazione alla stazione appaltante, tramite il responsabile del procedimento e dichiarando il lavoro non collaudabile. Se, invece, i difetti o le mancanze sono di entità scarsamente rilevante e possono essere rimossi in breve tempo, l organo di collaudo deve prescrivere espressamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all appaltatore un congruo termine, scaduto il quale, il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori devono verificare se l opera è stata modificata come prescritto: in caso affermativo viene rilasciato il certificato di collaudo, previa facoltà del collaudatore di procedere ad ulteriori visite; in caso negativo, il procedimento è sospeso fino all adempimento dell appaltatore. Sicché, il certificato di collaudo non è rilasciato sino a quando non risulti da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, che l appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica (articoli 197, comma 2, D.P.R. n. 554/99 e 227, comma 2, del nuovo regolamento). Se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell opera e la regolarità del servizio cui l intervento è strumentale, l organo di collaudo, al momento dell emissione del certificato, indica la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve essere detratta dal credito dell appaltatore (articoli 197, comma 3, e 227, comma 3, del nuovo regolamento). 20 Vedere altro
Guida alla professione di ingegnere Le tariffe professionali e la loro applicazione Volume IV Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri 1 Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri CONSIGLIO DIRETTIVO Dettagli Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture
Direzione Affari Legali e Societari LEGALEONLINE Documento Normativa di Gruppo Documenti correlati: Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Dettagli CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
00187 Roma Via di San Basilio, 72 Tel. +39 06.42.00.84 Fax +39 06.42.00.84.44/5 www.cnpi.it cnpi@cnpi.it C.F. 80191430588 Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Dettagli IL DIRETTORE. VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Prot. n. 4084 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IL DIRETTORE VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; VISTO l articolo 12, comma 1, lettera m), del decreto-legge Dettagli CONDIZIONI PARTICOLARI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI SERVIZI FORNITURE CON POSA IN OPERA ITALIA
CONDIZIONI PARTICOLARI ITALIA Pagina 1 di 30 Rev. 02 Titolo: CONDIZIONI PARTICOLARI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI SERVIZI FORNITURE CON POSA IN OPERA ITALIA Il presente documento, in conformità alla nota Dettagli Lavori in corso su ordinazione
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Lavori in corso su ordinazione Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica Dettagli I RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I RIMEDI OFFERTI PATRIZIO LEOZAPPA 1. PREMESSA.
I RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I RIMEDI OFFERTI DALL ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE PATRIZIO LEOZAPPA 1. PREMESSA. Il ritardo con cui la Pubblica Amministrazione provvede al pagamento Dettagli Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001
Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001 Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri 5 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA Dettagli Circolare informativa sugli adempimenti normativi relativi alla progettazione termica nel settore dell edilizia (D.lgs 192 e 311)
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO Circolare informativa sugli adempimenti normativi relativi alla progettazione termica nel settore dell edilizia (D.lgs 192 e 311) Indice 1) Premesse 2) Dettagli REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 37 DEL 19/07/2010 CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art l Oggetto e Finalità Art 2 Definizioni Art 3 Privatizzazione Dettagli LE MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO
LE MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 67 DOSSIER/7 SETTEMBRE 2010 L E M O D I F I C H E A I C O D I C I L Italia si allinea alle regole di tutela europee sui finanziamenti Dettagli Regione Autonoma della Sardegna REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE (SITR) DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ICT SERVICE Capitolato specia ale d appalto per la fornitura di un servizio di supporto tecnico informatico all utente finale ANNO 20122 INDICE TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DELL APPALTO Articolo 1 Definizioni Dettagli FOCUS REGOLAMENTO D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
FOCUS La normativa precedente a confronto con il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici Tabella di comparazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi Dettagli LINEE GUIDA SULL AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE E A INTERVENTI ANALOGHI
RETE RURALE NAZIONALE Commissione Europea 2 0 0 7-2 0 1 3 LINEE GUIDA SULL AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE E A INTERVENTI ANALOGHI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO Direzione Dettagli GUIDA AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 2013
GUIDA AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 2013 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 PREMESSA 1 Capitolo Procedimento disciplinare di competenza del Consiglio Dettagli DELLE MODIFICAZIONI DELL ATTO COSTITUTIVO (Artt. 2480 2483-bis).
CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA (6 Dicembre 2002) CONVEGNO - La nuova disciplina delle società di capitali: prime indicazioni operative I DELLE MODIFICAZIONI DELL ATTO COSTITUTIVO (Artt. 2480 2483-bis). Dettagli ARAN SICILIA AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIANA
ARAN SICILIA AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIANA CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI Dettagli GUIDA ALLE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO e/o ELETTRONICO IN AMBITO PRIVATO
Delibera n. 1036/10 Consiglio Direttivo 08/02/2010 GUIDA ALLE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO e/o ELETTRONICO IN AMBITO PRIVATO in APPLICAZIONE DI Codice Civile Dettagli Le competenze professionali degli ingegneri iuniores
Le competenze professionali degli ingegneri iuniores Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri 7 Il presente testo è stato redatto da Nicola Colacino (capitoli 1 e 2) e Lorenzo Passeri (capitolo 3). 8 Dettagli DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI- CA 27 marzo 1969, n. 130 «Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri» (G.U. 23 aprile 1969, n.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI- CA 27 marzo 1969, n. 130 «Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri» (1). (G.U. 23 aprile 1969, n. 104) Titolo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E AMMISSIONE Dettagli Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settore assicurativo
Edizioni Simone - Vol. 24/1 Compendio di diritto delle Assicurazioni Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settore assicurativo Sommario 1. Introduzione. - 2. L intervento diretto dello Dettagli PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
OIC 2 PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE ottobre 2005 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall esigenza, avvertita dalle principali parti Dettagli CAPITOLO XI GLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
CAPITOLO XI GLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI Sommario: 1. I settori-speciali di cui alla Parte III del Codice - 2. Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Parte III del Codice - 3. La normativa Dettagli CAPITOLO II IL SISTEMA CONCESSORIO. 1. La riserva allo stato e il sistema concessorio e autorizzatorio di pubblica sicurezza
CAPITOLO II IL SISTEMA CONCESSORIO 1. La riserva allo stato e il sistema concessorio e autorizzatorio di pubblica sicurezza Il legislatore ha previsto, da un lato, la riserva in favore dello Stato in materia Dettagli CSV Daunia CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO
CSV Daunia CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO Guida pratica alle domande ricorrenti nel mondo del volontariato Indice: Introduzione pag. 6 Nota del Curatore 7 Come si fa a costituire un associazione? 8 Come Dettagli LEGGE 27 LUGLIO, N.212. "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"
LEGGE 27 LUGLIO, N.212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 Art. 1. (Princìpi generali) 1. Le disposizioni della Dettagli CAPITOLO IV I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE GARE
CAPITOLO IV I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE GARE SOMMARIO: 1. L art. 34 del Codice degli appalti: elencazione dei soggetti ammessi alla gara. - 2. Consorzi tra società cooperative di produzione e Dettagli I - PRINCIPI GENERALI
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. 28.09.1999, n. 228, s. o) Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back