Source: http://docplayer.fi/4726995-Vantaan-kaupunki-tilakeskus-hankepalvelut-rakennuttaminen-rakennesuunnittelu-rak-suunn-ins-jouni-rasanen-kielotie-13-01300-vantaa.html
Timestamp: 2018-08-17 10:08:51+00:00
Document Index: 5462503

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa - PDF
Download "VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa"
1 RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa YLÄPOHJAN MIKROBIVAURIOITUMISEN LAAJUUDEN SELVITYS VANTAAN SOL- KIKUJAN PÄIVÄKODIN YLÄPOHJAN RAKENTEISSA 1 Yleistä Mikrobitutkimukset ja kosteusmittaus tehtiin rakennuksen yläpohjaan. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää yläpohjan mikrobiologista kuntoa sekä rakenteiden kosteusolosuhteita. Tutkittavassa kohteessa oli tutkimushetkellä käynnissä peruskorjaus alapohjan kosteuksien hallintaan liittyvissä asioissa. Kohteessa oli käynnissä myös rakennuksen sisäpuolisia korjauksia. Tutkimukset on tilattu, koska kohteessa havaittiin remontin aikana sisätöiden yhteydessä saumapeltikaton vuotovesistä johtuva vesivahinko. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että saumapeltikattoon oli hakattu jäiden poiston yhteydessä kymmeniä reikiä, jotka oli paikattu massalla. Kaikkia vuotokohtia ei kuitenkaan ollut löydetty, vaan vuotavia kohtia löydettiin tutkimuksen aikana lisää. Yläpohjan tarkastelu tehtiin rakenteiden toiminnan arvioimiseksi. Arviointikäynnille osallistui ISS Proko Oy:n sisäilma-asiantuntija Marko Koivisto ja Tero Tuomisto (ISS Palvelut Oy). Mittauksia koskeva tutkimussuunnitelma (ISS Proko Oy/ ) toimitettiin asiakkaalle. Tutkimukset on tilannut Vantaan Kaupungin insinööri Jouni Räsänen. Näytteenoton ja kosteusmittaukset tekivät Marko Koivisto ISS Proko Oy ja Pekka Kiho ISS Palvelut Oy. 2 Tietoja tutkittavista tiloista Kohteen osoite oli Solkikuja 6, Vantaa. Rakennuksen yläpohjarakenteena oli kahteen suuntaan kaatava saumapeltinen eritasopulpettikatto. Yläpohjan eristeenä oli lasivillaa ja palopermantona kipsikartonkilevy. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella. ISS Proko Oy Lounais- ja Keski-Suomi Y-tunnus FI Biokatu 12 Puhelin vaihde Tampere Telekopio Internet
2 RAPORTTI 2 (4) ISS Proko Oy Olosuhteet ja havainnot selvitysten aikana Yläpohjassa havaittiin arviointikäynnin yhteydessä vesilammikoita palopermannon päällä. Vesi oli vuotanut vesikatteeseen kirveellä lyötyjen reikien kautta. Palopermannossa havaittiin lukuisia vuotoveden jälkiä koko yläpohjan alueella. Yläpohjarakenteissa havaittiin myös silmämääräisesti arvioituna näkyvää mikrobikasvustoa puuja levyrakenteissa. Yläpohjaan pääsee talvella mahdollisesti lumipölyä eritasokohdan paneelien limityskohdista. Tällöin lumi sulaessaan aiheuttaisi palopermantona toimivalle kipsikartonkilevylle kasvanutta kosteuskuormitusta. Yläpohjan tuulettuminen on mahdollisesti vaillinainen. Arvio puutteellisesta tuuletuksesta perustuu ristikoiden mikrobikasvustoon ja aistinvaraiseen päätelmään. Joihinkin sisäpuolisiin tiloihin oli tehty kuivasavudesinfiointi , joka on saattanut vähentää yläpohjan villaeristeiden mikrobikasvua. Desinfioinnin vaikutuksista ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, koska yläpohjan höyrynsulun tiiviydestä ei ole tutkittua tietoa. 4 Tutkimusmenetelmät 4.1 Mikrobiologiset näytteet Materiaalinäyte suoraviljeltiin agarmaljoille ja kasvatettiin lämpökaapissa. Kasvatuksen jälkeen maljoilta laskettiin erikseen bakteeri- ja sädesienipesäkkeiden lukumäärät ja sienet tyypitettiin valomikroskooppisesti. Saatujen pesäkelukujen perusteella laskettiin näytteiden mikrobipitoisuudet. Tulokset ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. Asteikko on esitetty analyysivastauksessa, taulukko 1. Mikrobianalyysi ja mittauspisteet ovat liitteinä (liite 1 ja 2). 5 Näytteenottopaikat Pohjakuvaliitteessä on esitetty otettujen mikrobinäytteiden näytteenottopaikat (liite 1). 6 Analyysi- ja laboratorionäytteiden laatu Sisäilmatutkimuksissa käytetyt näytteenotto- ja analyysikäytännöt noudattivat voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja sekä johtavien kansallisten tutkimuslaitosten mittaus- ja selvityskäytäntöjä (Työterveyslaitos, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
3 RAPORTTI 3 (4) ISS Proko Oy Näytteiden analysoinnissa käytettiin FINAS:n akkreditoituja testauslaboratorioita (kemialliset ja biologiset tekijät, T256). Mikrobiologisten näytteiden suhteen käytetyllä laboratoriolla on Elintarviketurvallisuusviraston Eviran hyväksyntä. 7 Vertailuarvot 7.1 Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti. Mikrobilajiston tulkinnassa noudatetaan Asumisterveysoppaan (2 painos/2008, STM:n oppaita 2003:1) sekä artikkelissa Reiman et al. Rakennusten kosteusvauriota kuvastava mikrobisto. Ympäristö ja terveys 8/2005 kuvattua mikrobilajiston tulkintaa. 8 Tulokset 8.1 Mikrobiologiset näytteet 8.2 Rakenteiden kosteus Materiaalinäytteet yläpohjan eristeestä Materiaalinäytteet otettiin yläpohjan eristevillasta suunnilleen villakerroksen puolivälistä. Materiaalinäytteissä viidessä näytteessä kahdeksasta havaittiin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita. Otetussa näytteessä esiintyi useita erilaisia homesieniä, joista osa oli tyypillisiä kosteusvaurioindikaattoreita. Materiaalinäytteet yläpohjan ristikkorakenteista Materiaalinäytteet otettiin yläpohjan ristikkorakenteista suunnilleen yläpohjatilan puolivälistä (noin 50-80cm palopermannon yläpuolelta). Materiaalinäytteissä kaikissa neljässä ristikoista otetuissa näytteessä havaittiin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita. Otetussa näytteessä esiintyi useita erilaisia homesieniä, joista osa oli tyypillisiä kosteusvaurioindikaattoreita. Materiaalinäytteet yläpohjan palopermannosta Materiaalinäytteet otettiin yläpohjan palopermannosta sattuman varaisista paikoista. Materiaalinäytteissä kaikissa kahdeksassa näytteessä havaittiin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita. Otetussa näytteessä esiintyi useita erilaisia homesieniä, joista osa oli tyypillisiä kosteusvaurioindikaattoreita. Kaikissa näytteissä oli mukana kosteusvaurioindikaattorisieniä. Kohteessa tehdyn tarkastuksen sekä mittausten perusteella vesikatteen ja muiden pellitysten vuotojen seurauksena yläpohjan eristeet ja eristeiden päällä olevat kipsikartonkilevyt ovat kastuneet. Kosteus on pääosin jo poistunut rakenteista haihtumalla tai siirtymällä muihin rakennusosiin, mutta kastuneet rakenteet (varsinkin sellaiset joissa orgaanista materiaalia) toimivat hyvänä kasvualustana mikrobeille. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
4 RAPORTTI 4 (4) ISS Proko Oy Toimenpidesuositukset Tarkemmat tulokset on esitetty kosteusmittausraportissa, joka on liitteenä. Kosteus- mittausraportissa on kohteeseen liittyvät yleiskuvat yläpohjasta. y. (liite 3). Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä: 1. Yläpohjassa on laajoja mikrobivaurio oita. Vaurioiden korjaamiseksi on tehtävä erillinen korjaussuunnitelma. 2. Yläpohjan tuulettumisen lisääminen rakenteellisin ratkaisuin Marko Koivisto asiantuntija, rak. Ins kiinteistöjen käytönohjaus LIITTEET 1 Mikrobinäytteidenn mittauspisteiden sijaintipiirustus 2 Materiaalinäytteen analyysivastaus OT 3 Kosteusmittausraportti Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain ISS Proko Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
6 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (6) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: VAN Solkikujan päiväkoti, yläpohja Näytteenottaja: Marko Koivisto Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas ( / ) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus () vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus ( ) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. 1 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpäää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2009) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uutelämpökaapissa 25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja onn inkuboituu (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen j pesäkkeet on laskettu ja j sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -,,, -, - * -, -, - * *, * vahva viite vauriosta,, * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
7 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (6) 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossaa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. eriste villa M2. palopermanto kipsikartonkilevy M3. ristikko / vinotuki puu M4. eriste villa M5. palopermanto kipsikartonkilevy M6. ristikko / vinotuki puu M7. eriste villa M8. palopermanto kipsikartonkilevy M9. eriste villa M10. palopermanto kipsikartonkilevy M11. eristee villa M12. palopermanto kipsikartonkilevy M13. ristikko / vinotuki puu M14. eristee villa M15. palopermanto kipsikartonkilevy M16. eristee villa M17. palopermanto kipsikartonkilevy M18. ristikko / vinotuki puu M19. eristee villa M20. palopermanto kipsikartonkilevy Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
8 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (6) Taulukko 3. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 2 % mallasagar Trichoderma* DG-18 agar (10) Penicilliumm Aspergilluss versicolor* Cladosporium Aspergilluss penicillioides steriili M1. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Ulocladium* Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä (53) Chrysoniliaa (6) Aspergilluss niger o Eurotium* Aspergilluss versicolor* Penicilliumm Cladosporium Polyscytalum Alternaria M2. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Aureobasidium Sieni-itiöt yhteensä Penicilliumm (11) Cladosporium Aureobasidium Eurotium* M3. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Sieni-itiöt yhteensä Penicilliumm Cladosporium Ulocladium* M4. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Aspergillus niger o Chaetomium* Cladosporium hiivat, vaaleat steriili Sieni-itiöt yhteensä Aspergilluss niger o (1) Penicilliumm (5) Cladosporium M5. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Aureobasidium Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä Aspergilluss niger o (2) Penicilliumm Aureobasidium M6. Sieni-itiöt yhteensä Aspergillus versicolor* Sieni-itiöt yhteensä (1) Penicilliumm Aspergilluss versicolor* M7. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä THGG agar Aktinobakteerit (1) Muut bakteerit s* (2) Tulkinta - viittaa vaurioon Bakteerit yhteensä (1) Aktinobakteerit - viittaa (2) Muut bakteerit vaurioon (2) (2) Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit - viittaa Muut bakteerit vaurioon (8) (1) Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit - heikko Muut bakteerit viite (1) Bakteerit yhteensä vauriosta (2) Aktinobakteerit - viittaa Muut bakteerit vaurioon Bakteerit yhteensä (3) Aktinobakteerit* (1) viittaa Muut bakteerit vaurioon (2) Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit - ei viitettä v (1) Muut bakteerit vauriosta Bakteerit yhteensä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
9 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (6) Näyte 2 % mallasagar Penicillium Aspergillus versicolor* Paecilomyces* Cladosporium Chaetomium* Alternaria Aureobasidium hiivat, vaaleat DG-18 agar Aspergilluss niger o (3) Aspergilluss ochraceus* (1) Rhizopus o Penicilliumm (2) Eurotium* Cladosporium (1) Ulocladium* steriili hiivat, vaaleat (1) (1) (1) (1) (1) THGG agar Aktinobakteerit Muut bakteerit Tulkinta - viittaa vaurioon M8. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Aspergillus fumigatus* Aureobasidium Sieni-itiöt yhteensä Penicilliumm (1) Eurotium* (1) Polyscytalum (2) Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit Muut bakteerit - viittaa vaurioon Cladosporium M9. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Alternaria Cladosporium steriili Sieni-itiöt yhteensä Penicilliumm Eurotium* Alternaria Cladosporium (1) Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit Muut bakteerit - viittaa vaurioon Aspergilluss versicolor* (2) Aspergilluss penicillioides* (7) M10. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Penicillium hiivat, vaaleat Penicilliumm Alternaria Aktinobakteerit Muut bakteerit - heikko viite Cladosporium vauriosta M11. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Ulocladium* Alternaria Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä Penicilliumm (1) Alternaria Cladosporium Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit Muut bakteerit - viittaa vaurioon M12. Sieni-itiöt yhteensä Aspergillus niger o Aspergillus fumigatus* Penicillium Alternaria Sieni-itiöt yhteensä (2) Aspergilluss fumigatus* (1) Penicilliumm Polyscytalum Cladosporium (1) Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit Muut bakteerit - viittaa vaurioon M13. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä Penicilliumm Cladosporium Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit Muut bakteerit - ei viitettä v vauriosta M14. Sieni-itiöt yhteensä Rhizopus Aspergillus niger o Penicillium Ulocladium* Sieni-itiöt yhteensä (1) Penicilliumm (1) Aspergilluss niger o Cladosporium (1) Rhizopus o x (4) x (1) Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit* Muut bakteerit (2) viittaa vaurioon M15. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
10 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (6) Näyte 2 % mallasagar Penicillium Aspergillus flavus Chaetomium* steriili hiivat, vaaleat o DG-18 agar Eurotium* (1) (4) M16. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Eurotium* Chaetomium* Aspergillus fumigatus* Aureobasidium Ulocladium* Sieni-itiöt yhteensä Eurotium* (1) Penicilliumm (1) Cladosporium (2) steriili (1) (1) M17. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Alternaria steriili Sieni-itiöt yhteensä Aspergilluss niger o Aureobasidium Cladosporium Penicilliumm M18. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium hiivat, vaaleat steriili Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä steriili M19. Sieni-itiöt yhteensä Aspergillus niger o Penicillium Alternaria Ulocladium* Cladosporium Aureobasidium Aspergillus fumigatus* Sieni-itiöt yhteensä (1) Eurotium* Alternaria Cladosporium (1) Penicilliumm Ulocladium* (3) (2) M20. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä - = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä THGG agar (9) Aktinobakteerit Muut bakteerit Bakteerit yhteensä (6) Aktinobakteerit - viittaa Muut bakteerit vaurioon Bakteerit yhteensä (1) Aktinobakteerit - viittaa (1) Muut bakteerit vaurioon Bakteerit yhteensä Aktinobakteerit Muut bakteerit - ei viitettä v vauriosta Bakteerit yhteensä (3) Aktinobakteerit - viittaa Muut bakteerit vaurioon (1) Bakteerit yhteensä Tulkinta - heikko viite vauriosta Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
11 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (6) JAKELU ISS Proko Oy, Marko Koivisto ISS Proko Oy, Jyväskylä Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s (päivitetty OT) Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
12 KOSTEUSMITTUSRAPORTTI Työnumero: Kohde: Solkikujan päiväkoti Osoite: Solkikuja VANTAA Yhteyshenkilö: --- Toimeksianto: Kosteuskartoitus liittyen raportissa yksilöityyn vahinkoon tai sen epäilyyn Tilaus (pvm): Raportti (pvm): Tutkimus (pvm.): kello => Tutkija: Rkm, PKM Pekka Kiho Tilaaja: Palvelupäällikkö Mari Järvenpää ISS Palvelut Tilamuutospalvelut Läsnä olleet: ISS Proko Oy Marko Koivisto Vakuutusyhtiö: Ei tiedossa Vahinkotarkastaja: Ei tiedossa Vahinkotunnus: Ei tiedossa Vakuutuksenottaja: Vantaan kaupunki Isännöitsijä: Ei tiedossa Huoltomies: Ei tiedossa Kohdetiedot, rakenteet ja Lvi - laitteet: Rakennustyyppi: Päiväkoti Valmistunut: Ei tiedossa Kerroksia: 1 Julkisivut: Ei tiedossa Runko: Puuta Vesikatto: Pulpettikatto, peltiä Välipohjarakenne: Ei välipohjaa Alapohjarakenne: Maanvastainen betonilaatta Lämmitys: Vesikeskuslämmitys seinäpatterein Lämmitysputket: Ei tiedossa Käyttövesiputket: Ei tiedossa Viemäriputket: Ei tiedossa Ilmanvaihto: Koneellinen Remontit: Remontti käynnissä VANTAA Sivu 1 / 20
13 Yleistä: Tässä raportissa esitetyt havainnot perustuvat kartoittajan henkilökohtaisesti kohteessa tekemiin havaintoihin, kohteessa paikalla olleiden henkilöiden kertomaan, tilaajan antamiin esitietoihin sekä mahdollisiin esitettyihin asiakirjoihin ja suunnitelmiin. Tarkastuksessa on keskitytty rakennusosien muodon- ja/tai värimuutoksiin sekä rakennusosien yleiseen ulkonäköön ja seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa rakenteen tai rakennusosan kestoon ja/tai käyttäjän terveyteen. Koska kartoitus on suoritettu pääosin rakenteita rikkomatta, ei kartoittaja vastaa rakenteiden sisälle mahdollisesti aiemmin päässeen ja kartoitushetkellä jo kuivuneen kosteuden rakenteelle / sisäilmalle myöhemmin mahdollisesti aiheuttavasta haitasta / vauriosta. Mikäli rakenteiden pinnoilla esiintyy muodon-, värimuutoksia tai muita pinnoitevaurioita ovat ne yleensä merkkejä rakenteen ja/tai sen osan puutteellisesta toiminnasta. Vauriolaajuus voidaan osoittaa luotettavasti vasta tekemällä tarkempia tutkimuksia mittareikiä poraamalla tai purkamalla rakenteita. Toimenpide-ehdotusta ei sellaisenaan saa käyttää korjaustyösuunnitelmana vaan jälleenrakennustöistä tulee aina tehdä erillinen suunnitelma. Kuivausliike ei ota vastuuta mahdollisesti myöhemmin ilmenevistä jälkivaurioista jos purkutyöt tehdään toimenpide-ehdotusta suppeampana tai jos jälleenrakennustyöt eivät täytä voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Rakenteiden kosteutta pinnoitteita rikkomatta tutkitaan pintakosteuden osoittimella (jäljempänä pko) Gann RTU 600 ja mittapää B 50. Pko:n mittaussyvyys 0 70mm (valmistajan ilmoittama). Pko:n mittaustulokset ns. vertailuarvoja, jossa samasta rakenteesta saatuja mittaustuloksia verrataan toisiinsa. Materiaalin massalla / tiheydellä mittaustuloksia nostava / laskeva vaikutus. Pko:lla ei havaita mahdollisesti syvemmällä rakenteissa olevaa ja / tai aiemmin ollutta kosteusvauriota, esim. kuivaa lahoa. Rakenteessa on kosteutta vertailuarvon ollessa > 110 materiaalin massasta / tiheydestä riippumatta. Pko:lla ei voida varmuudella sanoa kosteuden määrää eikä sijaintia rakenteessa. Usein kosteus sijaitsee pinnoitteen ja vedeneristeen / kosteussulun välissä olevassa kiinnityslaastissa. Piikki(puu-)mittarin toiminta perustuu 2:n elektrodin välisen sähkönjohtavuuden mittaamiseen rakenteessa oleva kosteus parantaa sähkönjohtavuutta / suurentaa näyttöarvoa. Näyttöarvon yksikkönä käytetään paino - % ( p - % ). Mitattaessa muusta, kuin puurakenteesta, yksikkönä käytetään p yksikköä. Eristetilaa mitattaessa apuna käytetään n. 400mm tai 1000 mm:n pituisia eristetikkuja. Protimeter Mini mittarista käytetään jäljempänä lyhennettä pm. Pinnoitteen sekä vesijohtojen ja viemäreiden liitosten mahdollisia tiiveyspuutteita on tutkittu vain silmämääräisin havainnoin. Rakenteiden suhteellinen kosteus mitataan Vaisalan suhteellisen kosteuden mittareilla, (näyttölaite HMI41 ja mittapäät HMP42). Täysi varmuus kivirakenteiden kosteudesta, kosteusjakautumasta tai kosteusalueen laajuudesta saadaan vasta jos RT-kortissa määritellyin menetelmin rakenteeseen porataan mittareikiä ja mittarei istä mitataan suhteellisen kosteuden arvot tai jos rakenteesta otetaan näytepaloja halutulta mittaussyvyydeltä. Nämä mittaukset suoritetaan ainoastaan erillistilauksesta. Raportissa esitetyt rakenteet perustuvat saatuihin esitietoihin tai kohteessa tehtyihin havaintoihin. Täysi varmuus kohteen rakenteista, rakennekerrosten paksuuksista ja niiden kunnosta saadaan vain avaamalla rakenteita. Mahdollisista mikrobivaurioista olevat maininnat raportissa perustuvat ainoastaan kartoittajan omiin aistinvaraisiin havaintoihin VANTAA Sivu 2 / 20
14 Ennen kartoitusta saadut tiedot: Kohteessa suoritetaan tällä hetkellä remonttia ISS Palvelut Oy:n toimesta. Kohteeseen on tilattu ISS Proko Oy:ltä sisäilmatutkimus. Sisäilmatutkimusten tutkimussuunnitelmassa ehdotettu yläpohjan puurakenteiden sekä yläpohjaeristeiden tarkastusta ja kosteusmittausta. Em. toimenpiteet sovittu tehtävän ISS Palvelut Oy Vahinkosaneerauksen toimesta. Kosteusmittauksen yhteydessä tehdyt havainnot kohteesta: Vesikatteessa ollut aiemmin runsaasti lumien pudotuksen yhteydessä tulleita reikiä. Reiät paikattu väliaikaisesti elastisella massalla. Kierretty yläpohjan tuuletustilaa ISS Proko Oy:n Marko Koiviston kanssa. Yläpohjan tuuletustilassa kulkusillat kulkevat normaaliin tapaan harjan kohdalla, joten tarkastukset rajoittuvat vain niihin osiin yläpohjaa joihin pystyttiin siirtymään turvallisesti. Reuna-alueita ei pystytty tarkastamaan. Suoritettu pistokoeluontoisesti yläpohjan puurakenteiden kosteusmittauksia pm:lla, Kosteusarvot missään mitatuissa kohdissa eivät ylittäneet 17 p-%:a (kuiva). Suoritettu pistokoeluontoisesti yläpohjaeristeiden kosteusmittauksia pm:iin kiinnitetyillä eristetikuilla. Kosteusarvot max 20 p-yksikköä (lievästi kostea). Yläpohjaeristeiden päällä kipsikartonkilevytys (tuulensuojana). Levyissä havaittavissa runsaasti kosteuden aiheuttamia jälkiä sekä muitakin vaurioita, mutta ei pistokoeluontoisesti pm:lla mittaamalla kohonneita kosteusarvoja. Kosteusarvot max 15 p-yksikköä. Tuulensuojalevytyksen päällä paikoitellen runsaasti orgaanista jätettä. Vesikaton pellityksissä havaittavissa yläpohjatilasta ulos päin katsottaessa runsaasti kohti joissa pellitys ei ole tiivis ja vesi- tai lumisateella yläpohjan tuuletustilaan pääsee kosteutta. Lisäksi käyty tarkastamassa ulkoseinärakennetta joka kastunut saadun tiedon mukaan vesikattovuotojen takia. Seinärakenne uusittu sisäpuolelta juuri ennen tarkastusta joten mittauksia ei voitu suorittaa sisäpuolelta. Räystään puurakenteissa havaittavissa lieviä kosteuden aiheuttamia vaurioita. Paikalla olleiden asentajien kertoman mukaan katto ei ole vuotanut enää sen jälkeen kun reiät paikattu elastisella massalla. Päätelmät havaintojen perusteella: Kohteessa tehdyn tarkastuksen sekä mittausten perusteella vesikatteen ja muiden pellitysten vuotojen seurauksena on yläpohjan eristeet ja eristeiden päällä olevat kipsikartonkilevyt kastuneet. Kosteus pääosin jo poistunut rakenteista haihtumalla tai siirtymällä muihin rakennusosiin, mutta kastuneet rakenteet (varsinkin sellaiset joissa orgaanista materiaalia) toimivat hyvänä kasvualustana mikrobeille. Jatkotoimenpiteet määrittyvät ISS Proko Oy:n erikseen myöhemmin laatiman suunnitelman mukaisesti VANTAA Sivu 3 / 20
15 Käytetty mittauskalusto: SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTALAITTEISTO Vaisala HMP42 mittausanturit: U kalib. 04/2011 Y kalib. 06/2011 Vaisala HMP46 mittausanturit: T kalib. 05/2011 X kalib. 05/2011 Vaisala HMI 41 lukulaite: V Sall. Max.: RH 75 % 5% / 20 C (ns. vanha betoni) RH 70 % 5 % / 20 C (eristetila). Suhteellisen kosteuden mittareiden mittausvirhe RH 5 %, (Mittarin virhe ja mittaustapahtuman virhe) PUU- / PIIKKI MITTARI PINTAKOSTEUDEN OSOITIN Protimeter Mini Eristemittatikut 300 mm / 1000 mm Gann Hydromette RTU 600 lukulaite Gann B 50 sauva-anturi Mittausalue 0-99 Mittaustulokset puusta paino-% (p-%). Muista materiaaleista vertailuarvoja (p-yks.) Mittausalue Materiaalin tiheydellä on vertailuarvoja nostava / laskeva vaikutus., Kts. taulukko Mittausarvot suhteessa materiaalitiheyteen Gann Hydromette UNI 2 B 50 / Trotec T 2000S TS 300 SDI Aineen tiheys kg/m 3 erittäin kuiva normaali puolikuiva kostea hyvin kostea märkä < > > >130 > >140 Protimeter Digital Puun kosteus Eristeen kosteus Normaali < p-% <15 p-yks. Koholla p-% p-yks. Korkea > 20 p-% >20 p-yks VANTAA Sivu 4 / 20
16 Valokuvat kohteesta: Kuva 1: Kuva 2: jälkiä sekä muita vaurioita VANTAA Sivu 5 / 20
17 Kuva 3: jälkiä sekä muita vaurioita Kuva 4: jälkiä sekä muita vaurioita VANTAA Sivu 6 / 20
18 Kuva 5: jälkiä sekä muita vaurioita Kuva 6: jälkiä sekä muita vaurioita Kuva 7: VANTAA Sivu 7 / 20
19 Kuva 8: jälkiä sekä muita vaurioita Kuva 9: jälkiä sekä muita vaurioita Kuva 10: jälkiä sekä muita vaurioita VANTAA Sivu 8 / 20
20 Kuva 11: jälkiä sekä muita vaurioita Kuva 12: Kuva 13: VANTAA Sivu 9 / 20
21 Kuva 14: jälkiä sekä muita vaurioita Kuva 15: jälkiä sekä muita vaurioita VANTAA Sivu 10 / 20
22 Kuva 16: jälkiä sekä muita vaurioita Kuva 17: jälkiä sekä muita vaurioita VANTAA Sivu 11 / 20
23 Kuva 18: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 19: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym VANTAA Sivu 12 / 20
24 Kuva 20: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 21: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym VANTAA Sivu 13 / 20
25 Kuva 22: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 23: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 24: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym VANTAA Sivu 14 / 20
26 Kuva 25: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 26: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym VANTAA Sivu 15 / 20
27 Kuva 27: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 28: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 29: Puurakenteissa paikoitellen lievää mikrobikasvustoa VANTAA Sivu 16 / 20
28 Kuva 30: Päivä paistaa pellityksen liitoksesta. Tällaisia paikkoja yläpohjatilassa useita. Kuva 31: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym VANTAA Sivu 17 / 20
29 Kuva 32: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 33: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym. Kuva 34: Levytyksen päällä runsaasti sahanpurua ym VANTAA Sivu 18 / 20
30 Kuva 35: Ulkoseinä joka saadun tiedon mukaan kastunut aiemmin. Kuva 36: Räystään puurakenteet lievästi vaurioituneet kosteudesta. Kuva 37: Räystään puurakenteet lievästi vaurioituneet kosteudesta VANTAA Sivu 19 / 20
31 Kuva 38: Kuva sisäpuolelta vaurioitunutta ulkoseinää. Seinärakenteet uusittu hetki sitten. Kuva 39: Kuvan 38 huonetila Vantaalla Pekka Kiho Vahinkokartoittaja - Rakennusmestari Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM) Henkilösertifioitu kosteudenmittaaja VTT-C Gsm Tämä raportti on laadittu tilaajan toimeksiannosta meille ilmoitetun epäillyn vahingon ja sen aiheuttamien vaurioiden selvittämiseksi. Vahinkokartoitus, kosteusmittaus tai muu raportissa yksilöity tarkastus rajautuu toimeksiannossa esitettyyn laajuuteen eikä sitä näin ollen voida käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrityksen perusteena VANTAA Sivu 20 / 20