Source: http://docplayer.it/37752005-Errata-corrige-norma-cei-fasc.html
Timestamp: 2018-10-23 19:19:42+00:00
Document Index: 124736917

Matched Legal Cases: ['arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6', 'arte 7', 'arte 7', 'arte 7']

ERRATA CORRIGE NORMA CEI (fasc ) - PDF
Download "ERRATA CORRIGE NORMA CEI (fasc )"
Emma Fabia Fontana
1 ERRATA CORRIGE NORMA CEI (fasc ) Il presente fascicolo contiene modifiche ad alcuni articoli della Norma CEI 64-8:2012 per i quali sono state riscontrate imprecisioni o errori che ne impedivano la corretta interpretazione. Le modifiche interessano le seguenti parti della Norma CEI 64-8: - Parte 3, Premessa e Capitolo 37; - Parte 4, Sezioni 434 e 443; - Parte 5, Capitoli 51, 52, 54, 55; - Parte 6, Capitolo 62; - Parte 7, Sezioni 701, 702, 705, 708, 709, 710, 712, 717, 721, 751. Norma CEI 64-8/3 PREMESSA Sostituire il sesto pallino, come segue: Il nuovo Capitolo 37, che riporta il testo dell Allegato A, contenuto nella Variante 3 del 2011 alla Norma CEI 64-8 del 2007, come modificato in seguito all Inchiesta Pubblica del Progetto C Art Sostituire la prima frase dell articolo con la seguente: Tutte le prese TV e le prese telefono e/o dati devono avere accanto almeno una presa energia. Art Per il coefficiente k, al riferimento per i conduttori in alluminio isolati con PVC, sostituire 92 con 74. Art Sostituire la seconda NOTA con la seguente: NOTA Esempi di tali componenti elettrici sono quadri di distribuzione, interruttori automatici, sistemi di condutture, inclusi cavi, condotti sbarre, cassette di giunzione, interruttori non automatici, prese a spina, nell impianto elettrico fisso, e componenti elettrici per uso industriale ed altri componenti, come per esempio motori fissi con connessione permanente all impianto elettrico fisso Art commento Sostituire il testo del commento con il seguente nuovo commento: Nella operazione di installazione sotto traccia delle condutture e delle cassette o scatole da incasso nelle pareti in muratura, è ammesso utilizzare schiume poliuretaniche o prodotti similari, a condizione che la schiuma non avvolga né la conduttura né la cassetta o scatola da incasso sostituendosi alla malta cementizia ma si limiti alla funzione di posizionamento (prefissaggio). La schiuma o prodotto similare, quando utilizzata per il posizionamento delle condutture, deve essere posta a porzioni distanziate tra loro e, quando utilizzata per il posizionamento delle cassette o scatole da incasso, deve essere posta solo sul retro della cassetta o scatola o, sulla corrispondente superficie del vano destinato alla cassetta o scatola. 1
2 La schiuma deve superare la prova di Glow-wire a 650 C. In caso di pareti cave la schiuma, eventualmente utilizzata in aggiunta ai mezzi di fissaggio della cassetta o scatola alla parete cava (mezzi normalmente presenti nelle cassette o scatole per pareti cave), deve superare la prova di Glow-wire a 850 C anziché a 650 C. Le sopraccitate limitazioni di impiego e caratteristiche di prodotto sono necessarie per evitare rischi di incendio e alterazione delle dissipazioni termiche essendo la schiuma poliuretanica un isolante termico. Art commento Cancellare la seguente frase: I conduttori nudi e le sbarre devono essere identificabili, per es., per la loro forma o posizione, oppure mediante colori, cifre, simboli o segni grafici, e la loro identificabilità può essere limitata alle estremità ed ai punti di connessione Art commento Cancellare le parole: con guaina, nella prima riga del secondo pallino 2
3 Tabella 52.C Inserire la seguente pagina con le modalità di posa da 11 a 18 Esempio 11: Esempio 15: I cavi sono posti a piccola distanza delle pareti. I cavi sono posti ad una distanza dalle pareti superiore a circa un terzo del diametro del cavo. 3
4 Art commento Sostituire il testo del commento con il seguente nuovo commento: Questa prescrizione si applica alle curvature delle condutture lungo il loro percorso principale: non si applica necessariamente alle curvature che devono essere applicate alle estremità dei cavi di piccola sezione per il raccordo permanente ai morsetti di apparecchi montati all interno di contenitori, quali cassette o scatole da incasso o piccoli quadri di distribuzione. Art commento Sostituire nel secondo paragrafo: 37.2 con Allegato 52 A Articolo A.52.1 Sostituire nel 5 capoverso: Tab. A52.1 con Tab. A.52.1 Cancellare tutto l articolo A Art commento Interruttore differenziale di tipo B, sostituire il testo del secondo pallino con il seguente nuovo testo: per correnti differenziali alternate sinusoidali fino a Hz nel quarto pallino: sostituire sovrapposto con sovrapposta Art commento, punto c) Sostituire le formule dopo la Figura a) con le seguenti: I cc min. I a I cc min. I b Art commento, punto d) Sostituire la formula dopo la Figura b) con la seguente: I cc min. I a Art , 4 capoverso Sostituire impulso Iimp con impulso I imp Art Sostituire Figura B1 e Figura B2 rispettivamente con Figura B.1 e Figura B.2. Art Sostituire nel secondo pallino, 4 mm 2, con 6 mm 2 4
5 Art commento Sostituire la Figura A e la Figura B con le seguenti nuove figure. Figura A Figura B 5
6 Allegato 534B, Figura B.1 Aggiungere al punto 7 della Legenda: installato a monte dell SPD Art Tabella 54F Sostituire la tabella esistente con la seguente: Art Figura 54.1 Sostituire la formula S b S PE1 con la seguente: S b S PE1 Figura 54.2 Sostituire la formula S b 0,5 S PE con la seguente: S b 0,5 S PE 6
7 Allegato 54A Sostituire la figura esistente con la seguente nuova figura. 7
8 Art Cancellare la frase con un valore marcato uguale o inferiore a 130 C, o gli alimentatori/trasformatori marcati Art Aggiungere nella NOTA 3 Locali medici Sostituire: NOTA: Per i locali medici si veda la Sezione 710 della Parte 7. con: NOTA. Per i locali medici si veda anche la Sezione 710 della Parte 7. Art commento Cancellare il testo del commento Art Sostituire le frasi dei pallini 1 e 3 rispettivamente con le seguenti nuove frasi: SELV (vedere 411.1), con la sorgente installata al di fuori delle zone 0 e 1; può essere installata nella zona 2 se il suo circuito di alimentazione è protetto da un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 ma, oppure separazione elettrica (vedere 413.5), con alimentazione di un solo apparecchio utilizzatore e con la sorgente di alimentazione installata al di fuori delle zone 0 e 1; può essere installata nella zona 2 se il suo circuito di alimentazione è protetto da un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 ma. Art Sostituire la seconda riga del terzo pallino con la seguente nuova riga: la sorgente di alimentazione installata al di fuori delle zone 0 ed 1; può essere Art , lettera c), quarto pallino: Sostituire con Sezione 702, Figura 702A Nello spazio al di sopra della zona 0, sostituire Volume 1 con Zona 1. 8
9 Sezione 705, Figura A.3 Nella scritta Banda di acciaio galvanizzato a caldo 30 mm x 3 mmù, cancellare ù Sezione 705, Figura A.4 Nella frase (ripetuta due volte nella figura) Dispersore di fondazione ad anello con bande di acciaio galvanizzato a caldo 30 mm x 3 m, sostituire 3 m con 3 mm. Sezione 708 In tutta la Sezione, qualora non riportato, dopo parola caravan, aggiungere e camper. Art , NOTA 4 seconda riga Cancellare si Figura 709A.3 Nel secondo capoverso dopo la figura 709A.3 Sostituire isolamento con separazione Art Aggiungere all inizio dell articolo il seguente capoverso: Le verifiche indicate in questo articolo sono da aggiungere a quelle del Capitolo 62. Modificare la lettera c) come segue: c) misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare: due anni; Art Sostituire il testo dell articolo con il seguente nuovo testo: Tutte le cassette di giunzione (cassette del generatore PV e dei pannelli PV) devono essere provviste di un avviso che indichi che le parti attive situate all interno delle stesse cassette possono restare sotto tensione dopo il sezionamento dal convertitore PV. Art Sostituire il testo del secondo capoverso con il seguente: I dispositivi di connessione utilizzati per connettere l unità all alimentazione devono essere in accordo con CEI EN e devono avere i seguenti requisiti: le spine devono avere un involucro in materiale isolante; le prese e le spine, se utilizzate all esterno, devono avere un grado di protezione non inferiore a IP44; le spine di connettore di apparecchi utilizzatori con i loro involucri, devono avere almeno un grado di protezione non inferiore a IP44. le spine di connettore devono essere poste sull unità. 9
10 Sezione 717, Figure 717.A1, 717 A.2, 717 B.1, 717 C.1, 717 C.2 Nel collegamento che va dal collettore principale di terra al palo di antenna, sostituire 7e con 7a. 7a 7a 10
11 11 7a
12 7a 7a 12
13 Sezione 721 In tutta la Sezione, qualora non riportato, dopo parola caravan, aggiungere e del camper. Allegato 721 A Collegamento Modificare il punto 3) dell elenco con il seguente 3) L interruttore generale del caravan e del camper sia nella posizione di aperto (OFF) , terza riga Cancellare nella terza riga della NOTA 2 le parole: all interno di strutture combustibili 13