Source: http://docplayer.fi/15974822-Olofsgardin-tuulivoima-puisto-kemionsaari-melumallinnus.html
Timestamp: 2018-12-17 20:31:59+00:00
Document Index: 17433344

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS
2 OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Veli-Matti Yli-Kätkä Janne Ristolainen Tuulivoimahankkeen meluselvitys Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 09/2013 aineistoa. _ Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F
3 MELUMALLINNUS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1 2. MELUN OHJEARVOT Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvot 1 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT Tuulivoimalatiedot Yhteisvaikutukset Misskärrin tuulipuiston kanssa Melunlaskenta Maastomalli ja rakennustiedot 5 4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mallinnuksen tulokset Häiritsevyyskorjaukset Pienitaajuinen melu Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Melutasot verrattuna Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvoihin Alueen yleiset tuuliolosuhteet ja niiden vaikutus melutasojen esiintyvyyteen 9 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Meluvyöhykekartta VE1 Meluvyöhykekartta VE2 Meluvyöhykekartta VE1 + Misskärr Meluvyöhykekartta VE2 + Misskärr Melulaskennan tiedot
4 MELUMALLINNUS 1 1. YLEISTÄ Föreningen Konstsamfundet suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Olofsgårdin alueelle Kemiönsaarella. Tässä selvityksessä on mallinnettu tuulivoimalaitosten aiheuttamat melutasot niiden ympäristössä. Meluselvitys liittyy Rambollissa laadittavaan hankkeen ympäristöselvitykseen. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Koska kyseessä on YVA- vaihetta varten tehty selvitys, on meluvyöhykkeiden mallinnuksessa käytetty laskentamallia ISO Pientaajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista menetelmää YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti. Työ on tehty Föreningen Konstsamfundet r.f.:n toimeksiannosta. Meluselvityksen laatimisesta on Rambollissa vastannut projektipäällikkö ins.(amk) Janne Ristolainen. Melumallinnuksen ja raportoinnin ovat tehneet suunnittelijat ins.(amk) Arttu Ruhanen ja DI Veli-Matti Yli-Kätkä. Ympäristöselvityksen projektipäällikkönä Rambollissa toimii FM Kirsi Lehtinen. 2. MELUN OHJEARVOT 2.1 Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa on esitetty päivä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä. Taulukko VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat Loma-asumiseen käytettävät alueet 3), leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet Sisällä L Aeq, enintään Päivällä (07 22) Yöllä (22 07) 55 db 50 db 1) 55 db 45 db 1) 45 db 40 db 2) Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä 3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja L Aeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 db ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista. 2.2 Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvot Ympäristöministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi. Työryhmän raportti "Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" julkaistiin heinäkuussa Melun osalta ohjeessa on todettu, etteivät Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen ar-
5 MELUMALLINNUS 2 viointiin ja ohjeessa annetaan suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle. Toisaalta Ympäristöministeriön ELY:jen alueidenkäyttövastaaville lähettämässä tiedotteessa (Nunu Pesu ) on todettu, että "Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei ole tarkoitettu sovellettavaksi jo rakennettuihin ja käytössä oleviin tuulivoimaloihin. Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei myöskään sovelleta jo lainvoiman saaneisiin kaavoihin tai lupiin." Ympäristöministeriön ohjeessa on sanottu suunnitteluohjearvoista seuraavaa: Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot ovat riskienhallinnan ja suunnittelun apuväline. Niiden avulla voidaan tunnistaa tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriötä ja että esimerkiksi asuntojen sisämelutasot pysyvät asumisterveysohjeen mukaisina. Seuraavassa taulukossa on eritelty tuulivoimarakentamista koskevat ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Taulukko Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot Asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamissa, virkistysalueilla Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla* L Aeq Päiväajalle (07 22) L Aeq Yöajalle (22 07) 45 db 40 db 40 db 35 db Muilla alueilla (esim. teollisuusalueilla) ei sovelleta ei sovelleta * yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä L Aeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) On huomattava, että taulukon suunnitteluohjearvoja sovelletaan vain asumiseen, lomaasumiseen ja virkistykseen käytettävillä alueilla sekä leirintä- ja luonnonsuojelualueilla. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot määritetään A-taajuuspainotettuna keskiäänitasona L Aeq erikseen päiväajan (klo 7-22) ja yöajan (klo 22-7) osalta. Kyse ei ole hetkellisistä enimmäisäänitasoista. Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkastelupisteessä soivaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai se on selvästi sykkivää (amplitudimoduloitua eli äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 desibeliä ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista. Ulkomelutason suunnitteluohjearvojen lisäksi asuntojen sisätiloissa käytetään Terveydensuojelulain (763/94) sisältövaatimuksiin pohjautuen asumisterveysohjeen mukaisia taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja koskien pienitaajuista melua. Sisämelutasot voidaan arvioida ulkomelutasojen perusteella ottamalla huomioon rakennusten vaipan ääneneristävyys. Sisämelun ohjearvot on esitetty taulukossa Taulukko Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot terssikaistoittain (Asumisterveysohje, STM:n oppaita 2003:1) Kaista / Hz L Aq, 1h / db , Oppaassa mainituista häiritsevyyskorjauksista on todettava, että niitä ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten meluun, sillä melutason alhaisemmat suunnitteluohjearvot huomioivat jo tuulivoimalaitosten melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. Lisäys tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että melu voidaan todeta erityisen häiritseväksi tarkastelupisteessä (esim. asutuksen tai loma-asuntojen kohdalla).
6 MELUMALLINNUS 3 Ympäristöministeriön julkaisemassa ohjeessa 2/2014 Tuulivoimalaitosten melun mallintaminen on todettu häiritsevyyskorjausten soveltamisesta seuraavaa: Äänen mahdollinen kapeakaistaisuus ja pienitaajuisten komponenttien osuus äänen spektrissä selvitetään. Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, eikä niiden tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä. Sanktio voidaan huomioida laskennan lähtöarvoissa, mikäli tiedetään tuulivoimalan melupäästön sisältävän kapeakaistaisia/tonaalisia komponentteja ja voidaan arvioida näiden erityispiirteiden olevan kuulohavainnoin erotettavissa ja ohjeistuksen mukaisesti todennettavissa melulle altistuvalla alueella. Kapeakaistaisuus/tonaalisuus arvioidaan ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melupäästön mittausohjeen mukaan. Muussa tapauksessa sanktiota ei sovelleta melun mallinnuksessa. 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT 3.1 Tuulivoimalatiedot Tuulivoimalamallina oli Nordex N117, jonka napakorkeus on 141 metriä ja teho 3 MW. Valmistajan ilmoituksen mukaan voimalan A-painotettu äänitehotaso L WA on 106 db, kun tuulennopeus on 8 m/s 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Melupäästöarvot syötettiin melumalliin oktaavikaistoittain voimalan taajuusjakauman mukaisesti. Taulukko Äänitehotaso oktaavikaistoittain (A-painotettu) Taajuus (Hz) Yhteensä L WA (db) 87,6 91, ,7 100, ,2 85,1 106 Tuulivoimalaitoksen äänitehotaso muuttuu tuulennopeuden muuttuessa, joka vaikuttaa merkittävästi alhaisemmilla tuulennopeuksilla ympäristössä havaittavaan melutasoon. Voimalamallin äänitehotason muutos vallitsevan tuulennopeuden mukaan on esitetty kuvassa L WA, db m/s Kuva Nordex N117 voimalaitoksen äänitehotaso tuulennopeuden mukaan (valmistajan ilmoitus), noise mode 0 Mallinnuksessa käytettyä tuulivoimalaa voidaan ajaa myös eri melunrajoitusmoodeilla. Melun tuoton rajoittaminen vaikuttaa myös sähkön tuottoon. Mallinnukset tehtiin kahdelle voimaloiden sijoitusvaihtoehdolle VE1 ja VE2 (layoutit päivitetty ). VE1:ssä huomioitiin kaikki 15 tuulivoimalaitosta, joiden koordinaatit on esitetty taulukossa VE2:ssa huomioitiin 9 voimalaa, jotka olivat voimalat VE2 voimalaitosten koordinaatit on esitetty taulukossa Mallinnusten tulokset molemmille sijoitusvaihtoehdoille on esitetty liitteissä 1 ja 2.
7 MELUMALLINNUS 4 Mallinnuksissa käytetty voimalaitosten napakorkeus oli kaikissa mallinnustilanteissa 141 metriä. Taulukko Tuulivoimalaitosten koordinaatit (ERS-TM35FIN) VE1 Tunnus I P Tunnus I P Taulukko Tuulivoimalaitosten koordinaatit (ERS-TM35FIN) VE2 Tunnus I P Tunnus I P Yhteisvaikutukset Misskärrin tuulipuiston kanssa Olofsgårdin tuulipuiston viereen on suunnitteilla Misskärrin yhdeksän voimalan tuulipuisto. Puistojen melun yhteisvaikutukset on mallinnettu liitteissä 3 ja 4. Misskärrin tuulivoimapuiston voimaloiden tiedot on otettu puistolle tehdystä melumallinnuksesta (Finnish Consulting Group Oy, ). Voimalatyyppinä oli Nordex N117/2400, jonka äänitehotaso L WA on 105 db ja napakorkeus 120 metriä. 3.3 Melunlaskenta Melulaskennat tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Liitteessä 5 on esitetty melulaskentojen oleelliset lähtötiedot esim. laskentaparametrit. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.1 melulaskentaohjelmalla ja siihen sisältyvää ISO melulaskentamallia käyttäen. SoundPlan melulaskentaohjelmistosta saa lisätietoa internet-sivustolta. ISO mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida varioida, vaan laskentamallissa on oletuksena lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Malli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentaepävarmuudeksi laajakaistaiselle melulle on kohtuullisessa myötätuulitilanteessa annettu m laskentaetäisyyksillä ±3 db. Arvo on ilmoitettu tilanteessa, jossa lähteen maksimikorkeus on 30 metriä maanpinnan yläpuolella. Tuulivoimaloiden suunniteltujen sijaintipaikkojen ja melulle altistuvien kohteiden välinen korkeusero ei ylitä 60 metriä. Tästä syystä valmistajan ilmoittamaan melupäästöarvoon ei ole tarpeen tehdä korjausta ennen melulaskennan tekemistä. Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskentapisteiden välisille alueille. Lisäksi tehtiin reseptoripistelaskenta tilanteissa VE1 ja VE2 kolmeen tuulivoimaloita lähinnä olevaan pisteeseen. Reseptoripisteiden tuloksista käy ilmi tarkat keskiäänitasot (L Aeq ) kyseisten rakennusten kohdalla.
8 MELUMALLINNUS 5 Pientaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeessa 2/2014 esitetyn mukaisesti. Melupäästötietona käytettiin laitosvalmistaja toimittamia 1/3-oktaavikaistatietoja laitoksen enimmäisäänitehotasolle (L WA = 106 db). Taajuuspainottamattomien terssikaistakohtaisten ulkomelutason laskenta tehtiin kolmeen reseptoripisteeseen (A-C), jotka sijoitettiin lähimpien melulle altistuvien kohteiden luo, joissa meluvyöhykelaskennan mukaan oli voimakkain melutaso. Pisteiden sijainnit on esitetty kuvassa Rakennusten sisälle aiheutuvia pientaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetelmässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. Esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia. Kuva Reseptoripisteiden A-C sijainnit (kuvassa keltaiset ympyrät). 3.4 Maastomalli ja rakennustiedot Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistosta, jossa korkeuskäyrät ovat 2,5 metrin välein. Maastomallissa ei huomioitu rakennuksia. Mallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus (puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on suuri. Kuitenkin ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut). Myöskään laskentamallien kyvystä huomioida luotettavasti puuston vaikutus melun etenemiseen oikein ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa. Hankealueella tuulivoimalan suunniteltujen sijaintipaikkojen ja kolmen kilometrin etäisyydellä laitoksista sijaitsevien altistuvien kohteiden välinen maanpinnan korkeusero oli alle 60 metriä. Tämä käy ilmi kuvasta 3.4.1, jossa punainen väri vastaa maastonkorkeutta, jossa korkeusero maaston ja alimpana sijaitsevan altistuvan kohteen välillä olisi yli 60 metriä. Kuvassa oikealla näkyvät myös viereen suunnitellun Misskärrin tuulipuiston voimaloiden sijainnit.
9 MELUMALLINNUS 6 Kuva Hankealueen ympäristön maastonmuodot ja maaston korkeus merenpinnasta 4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 4.1 Mallinnuksen tulokset Laskennalliset meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) suunnitelmavaihtoehdoille VE1 ja VE2 on esitetty liitteissä 1 ja 2. Melukuviin on merkitty asuin- ja lomarakennukset värikoodein Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja Kemiönsaaren kunnan rakennusvalvonnan tietojen pohjalta. Meluvyöhykkeet ovat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan 7 m/s tai enemmän 10 m korkeudella maanpinnasta. Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja todellinen päivä- tai yöajan keskiäänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Myös tuulen suunta vaikuttaa melun leviämiseen. Taulukossa on esitetty eniten melulle altistuvissa tarkastelupisteissä A-C lasketut keskiäänitasot. Tarkastelupiste A on loma-asunto ja kaksi muuta pistettä vakituisia asuinrakennuksia. Taulukko Reseptoripistelaskentojen tulokset Reseptori ETRS-TM35FIN VE1 VE2 N / lat E / lon Z L Aeq, db L Aeq, db A ,5 36,6 B ,5 41,5 39,5 C ,8 41,4 40,3 Liitteessä 1 esitetyn VE1:n mukaisen mallinnuksen db:n meluvyöhykkeelle jää tuulivoimapuiston eteläpuolella kaksi asuinrakennusta ja kolme loma-asuntoa. Lisäksi yksi loma-asunto on 40 db:n vyöhykkeen rajalla db:n meluvyöhykkeellä on puiston viisi loma-asuntoa ja vyöhykkeen 35 db rajalla yksi loma-asunto.
10 MELUMALLINNUS 7 Liitteessä 2 esitetyn VE2:n mukaisen mallinnustilanteen db:n meluvyöhykkeellä on tuulivoimapuiston eteläpuolella yksi asuinrakennus. Lisäksi kahdeksan loma-asuntoa on db:n meluvyöhykkeellä. Liitteessä 3 esitetyn VE1:n mukaisen sijoitusvaihtoehdon ja puiston itäpuolelle suunnitellun Misskärrin tuulivoimapuiston yhteisvaikutusten melumallinnuksessa Olofsgårdin tuulivoimapuiston aiheuttamalle db:n meluvyöhykkeelle jää Olofsgårdin tuulivoimapuiston eteläpuolella kaksi asuinrakennusta ja neljä loma-asuntoa. Meluvyöhykkeellä db on Galtarbyvikenin länsipuolella viisitoista loma-asuntoa. Galtarbyvikenin itärannalla meluvyöhykkeelle jää yksitoista lomaasuntoa. Liitteessä 4 esitetyn sijoitusvaihtoehdon VE2 ja Misskärrin tuulivoimapuiston yhteisvaikutusten melumallinnuksessa Olofsgårdin puiston aiheuttamalle db:n meluvyöhykkeelle jää puiston eteläpuolella yksi asuinrakennus. Meluvyöhykkeellä db sijiatsee Galtarbyvikenin länsipuolella seitsemäntoista loma-asuntoa. Lisäksi Galtarbyvikenin itärannalla meluvyöhykkeelle jää yksitoista loma-asuntoa. 4.2 Häiritsevyyskorjaukset Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin. Melun kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 db:n korjaus tehdään vain sellaisissa tapauksissa, jos erityispiirteet ovat kuultavissa melulle altistuvassa kohteessa ja tuulivoimalan melupäästön tiedetään sisältävän kapeakaistaisuutta. Tutkittava laitosmalli ei valmistajan toimittamien tietojen mukaan aiheuta kapeakaistaista melua ja kun melun kapeakaistainen luonne tyypillisesti vielä vähenee etäisyyden kasvaessa melulähteestä kuuntelupisteeseen, ei tuulivoimamelun arvioida olevan kapeakaistaista tarkastelluilla (satojen metrien) etäisyyksillä. 4.3 Pienitaajuinen melu Tuulivoimaloita lähinnä olevissa reseptoripisteissä lasketut pienitaajuisen melun ulko- ja sisämelutasot (L eq ) molemmille sijoitusvaihtoehdoille (VE1 ja VE2) on esitetty kuvissa ja Sijoitusvaihtoehdossa VE1 asumisterveysohjeen mukaisiin pienitaajuisen melun sisätilojenohjearvoihin verrattuna, suurin rakennuksen ulkovaipan äänitasoerovaatimus syntyy tarkastelupisteissä B ja C. Näissä pisteissä vaadittava äänitasoero L on 10 db terssikaistalla 200 Hz. Pisteessä A vastaava luku on 9 db. Terssikaistalla 80 Hz pisteissä B ja C vaadittu äänitasoero on 9 db ja 8 db pisteessä A. Muilla taajuusalueen Hz välisillä terssikaistoilla vaadittava vaimennus vaihtelee 4-8 desibelin välillä. Terssikaistoilla 20 31,5 Hz jo ulkomelutasot alittavat sisämelun ohjearvot.
11 MELUMALLINNUS 8 L eq, db Pienitaajuinen melu, VE1 Ulkomelu A Sisämelu A Ulkomelu B Sisämelu B Ulkomelu C Sisämelu C Asumisterveysohje , Taajuuskaista, Hz Kuva Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteissä tilanteessa VE1 Sijoitusvaihtoehdossa VE2 suurin rakennuksen ulkovaipan äänitasoerovaatimus syntyy niin ikään tarkastelupisteissä B ja C. Pisteissä vaadittava äänitasoero L on 8 db terssikaistalla 200 Hz. Pisteessä A vastaava luku on 5 db. Terssikaistalla 80 Hz pisteessä C vaadittu äänitasoero on 8 db ja pisteessä B se on 7 db. Muilla taajuusalueen Hz välisillä terssikaistoilla vaadittava vaimennus vaihtelee 0-7 desibelin välillä. Terssikaistoilla 20 31,5 Hz jo ulkomelutasot alittavat sisämelun ohjearvot. L eq, db Pienitaajuinen melu, VE2 Ulkomelu A Sisämelu A Ulkomelu B Sisämelu B Ulkomelu C Sisämelu C Asumisterveysohje , Taajuuskaista, Hz Kuva Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteissä tilanteessa VE2
12 MELUMALLINNUS 9 DSO menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot (äänitasoero L) kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käytettyjä rakenteita. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittaa terssikohtaiset melutasot ohjearvot selvästi. Tulokset osoittavat, että ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pientaajuisen melun ohjearvojen alle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pienitaajuinen melu alittaa ohjearvot myös kauempana tuulivoimaloita, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa. 4.4 Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Mallinnetut melutasot alittavat päiväajan ohjearvon 55 db ja yöajan ohjearvon 50 db asuintalojen ja vakituisen asutuksen seassa olevien yksittäisten loma-asuntojen kohdalla. Lomaasuntoalueilla mallinnetut melutasot alittavat päiväohjearvon 45 db, mutta ylittävät mallinnustilanteessa VE1 yöajan ohjearvon 40 db tuulivoimapuiston eteläpuolen lähimpien kolmen lomaasunnon kohdalla. Misskärrin tuulivoimapuiston ja VE1:n yhteisvaikutuksesta (liite 3) yöajan ohjearvo ylittyy neljän lähimmän loma-asunnon kohdalla. 4.5 Melutasot verrattuna Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvoihin YM:n ohjeen (2/2014) mukaan ohjearvovertailussa ei huomioida epävarmuutta, kun laskenta tehdään ohjeessa mainituilla parametreja. Melupäästön takuuarvoon on sisällytetty koko laskennan epävarmuus. Tässä mallinnuksessa käytetyt melupäästön arvot eivät ole valmistajan takaamia arvoja. Päiväajan suunnitteluohjearvoon 45 db verrattuna melutaso on kaikkien vakituisten asuintalojen kohdalla suunnitteluohjearvon alle. Yöajan suunnitteluohjearvoon 40 db verrattuna melutaso hankealueen ympäristön asuinalueilla on pääosin suunnitteluohjearvon alle. Mallinnustilanteessa VE1 yöajan suunnitteluohjearvo ylittyy puiston eteläpuolella kahden lähimmän asuintalon kohdalla (liite 1) ja tilanteessa VE2 yhden eteläpuolen asuinrakennuksen kohdalla (liite 2). Yhteismallinnuksissa havaittiin, että tilanne oli sama myös kun Misskärrin tuulivoimamelu huomioitiin laskennoissa (lliitteet 3 ja 4). Mallinnuksen mukaan melutaso on hankealueen ympäristön loma-asuntoalueilla päiväajan suunnitteluohjearvon 40 db alle muualla paitsi tilanteessa VE1 puiston eteläpuolen kolmen lähimmän loma-asunnon kohdalla (liite 1) ja Misskärrin tuulivoimapuiston ja Olofsgårdin tuulivoimapuiston yhteisvaikutuksesta neljän loma-asunnon kohdalla (liite 3). Yöajan suunnitteluohjearvo 35 db ylittyy tilanteessa VE1 myös viiden loma-asunnon kohdalla. Tilanteessa VE2 yöajan ohjearvo ylittyy kahdeksan loma-asunnon kohdalla. Olofsgårdin sijoitusvaihtoehdon VE1 ja Misskärrin suunnitellun tuulivoimapuiston yhteisvaikutuksesta yöajan ohjearvo ylittyy Galtarbyvikenin länsipuolella viidentoista loma-asunnon ja Galtarbyvikenin itärannalla yhdentoista loma-asunnon kohdalla. Sijoitusvaihtoehdon VE2 ja Misskärrin puiston yhteisvaikutuksesta vastaavat luvut ovat seitsemäntoista ja yksitoista loma-asuntoa. Galtarbyvikenin itärannan loma-asuntojen kohdalla kahta loma-asuntoa lukuun ottamatta jo Misskärrin tuulivoimapuiston aiheuttama melutaso on yli 35 db (Finnish Consulting Group Oy:n melumallinnus, ). 4.6 Alueen yleiset tuuliolosuhteet ja niiden vaikutus melutasojen esiintyvyyteen Tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Meluntuotto ei kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea yleensä noin 7-10 m/s tuulennopeudella. Tässä mallinnuksessa käytetylle voimalalle tehotason voimistuminen pysähtyy tuulennopeudella 8 m/s. Hiljaisemmalla tuulennopeudella voimalaitoksen äänitehotaso saattaa olla merkittävästi maksimiarvoa hiljaisempi. Tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja hetkittäinen äänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Mallinnuksen tulokset vastaavat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan niin voimakas, että voimalan äänitehotaso on maksimissaan koko tarkastelujakson ajan (tuulennopeus tässä tapauksessa 8 m/s tai enemmän 10 m korkeudella). Todellinen päivä- ja yöajan keskiäänitaso laitosten ympärillä riippuu tarkastelujakson tuulisuudesta ja mallinnuksen mukaiset melutasot edustavatkin lähelle äänekkäintä mahdollista tilannetta.
13 MELUMALLINNUS 10 Kuva Tuuliruusu Suomen Tuuliatlaksesta Tuulennopeuden lisäksi myös tuulensuunta vaikuttaa melun leviämiseen. Olofsgårdin alueella vallitseva tuulensuunta on lounaasta. Tällöin mallinnuksen mukaisia melutasoja voi esiintyä useimmin voimaloiden koillispuolella. Myös länsi- ja luoteistuulet ovat kuvan tuuliruusun perusteella yleisiä. Hankealueen etelä- ja länsipuolella mallinnuksen mukaisten melutasojen esiintyminen on harvinaisempaa. Lahdessa 13. päivänä toukokuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY Janne Ristolainen projektipäällikkö Veli-Matti Yli-Kätkä suunnittelija
18 Liite 5 1/3 Laatija: Päivämäärä: Veli-Matti Yli-Kätkä, Ramboll Finland Oy Hankevastaava: Hankealue: Föreningen Konstsamfundet Olofsgård, Kemiönsaari Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio: SoundPlan 7.1 Mallinnusmenetelmä: ISO Tuulivoimaloiden perustiedot Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Nimellisteho: 3 MW Tyyppi: N117 Napakorkeus: 141 m Sarjanumero: - Roottorin halkaisija: 117 m Tornin tyyppi: - Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö: Pyörimisnopeus: Muu, mikä: Kyllä Kyllä Ei tietoa Ei tietoa Ei Ei Akustiset tiedot/laskennan lähtötiedot Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 106 db Suurin äänitehotaso L WA : 106 db 7 m/s Takuuarvo Takuuarvo Äänitehotaso oktaaveittain (A-painotettu): Takuuarvo L WA, db Yht Taajuuskaita, Hz Äänitehotaso tuulennopeuden funktiona
19 Liite 5 2/3 Melun erityspiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, mikä Kyllä Ei Ei tietoa Kyllä Ei Ei tietoa Kyllä Ei Ei tietoa Laskentaverkko Laskentakorkeus: Laskentaruudukon koko: 4 metriä 20*20 metriä Sääolosuhteet Suhteellinen kosteus: Lämpötila: 70 % 15 C Maastomalli Maastomallin lähde: Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: Maanmitttauslaitos, Maastotietokanta 2,5 m 2,5 m Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä voimaloista) Kyllä Ei Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: Maan- ja vedenpinnan absorptio ja heijastukset, käytetyt kertoimet Vesialueet 0 akustisesti kova pinta Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde Laskennassa käytetty tuulen tilastollinen jakauma (vain Nord2000) Tuulen suunta Tuulennopeus Tuulen suunta (%) (%) (m/s) Pohjoinen Koillinen Itä Kaakko Muu, mikä: Etelä Lounas Länsi Luode Tuulennopeus Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu Suunnitteluohjearvot ylittävälle melulle altistuvat kohteet Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) VE1 VE2 Asuinrakennukset 2 kpl 1 kpl Lomarakennukset 8 kpl 8 kpl Hoito- ja oppilaitokset 0 kpl 0 kpl Virkistysalueet 0 kpl 0 kpl Luonnonsuojelualueet 0 kpl 0 kpl Yhteismelu Misskärrin kanssa VE1 VE2 Asuinrakennukset 2 kpl 1 kpl Lomarakennukset 26 kpl 28 kpl Hoito- ja oppilaitokset 0 kpl 0 kpl Virkistysalueet 0 kpl 0 kpl Luonnonsuojelualueet 0 kpl 0 kpl
20 Liite 5 3/3 Pientaajuisen melun laskenta Lineaariset melutasot (L Leq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella Pientaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284 sovellettuna) Tilanne VE1 A Reseptori B C Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Tilanne Reseptori VE2 A B C Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db ,
21 vaikutuksista lintujen syys- ja kevätmuuttoon. Voimaloita on tiheässä etenkin Olofsgårdin hankealueen keskiosissa. Esimerkkinä lintujen ohittaessa voimalan T14 ja lentäessä vasemmalle, ne kohtaavat useita voimaloita. Samoin käy, jos linnut ovat ylittämässä hankealuetta etelästä pohjoiseen. Vaihtoehtona esitettiin voimaloiden sijoittamista salmiakin muotoon, jolloin alueen keskellä olisi enemmän tilaa. Osa vastaajista suhtautui kriittisesti lupauksiin työllisyysvaikutuksista ja epäili, että sekä rakentamiseen että huoltoon tarvittava työvoima tuodaan saaren ulkopuolelta. Useat vastaajat toivoivat selkeämpiä laskelmia todellisista työllisyysvaikutuksista. Haastatteluissa nousi myös esille teiden vahvistamiseen ja leventämiseen liittyvät kustannukset ja huoli siitä, jäävätkö kustannukset kunnan ja kuntalaisten maksettavaksi. Useat vastaajat olivat huolissaan nykyisen saarella olevan sähkönjakeluverkon kapasiteetista, joka ei riitä kaikkien saarelle suunniteltujen tuulivoimaloiden sähkönsiirtoon. Sähkönjakeluverkko kestää haastateltavien mukaan vain noin 30 tuulivoimalan taakan, joten tuulivoimasuunnitelmien toteutuessa lisäverkon rakentaminen tulee ajankohtaiseksi ja tulee koskettamaan useita maanomistajia. Erään luottamushenkilön mukaan Kemiönsaaren kunnan tulisi aktiivisemmin aloittaa keskustelut Fingridin ja tuulivoimatoimijoiden kanssa verkon laajentamisesta ja rakentamisvastuista. Haittojen lieventäminen Kysyttäessä haittojen lieventämisestä useat vastaajat kokivat, että haittoja voisi lieventää rakentamalla matalampia voimaloita, jolloin lentoestevalojen haitta sekä maisemahaitta pienenisivät. Lentoestevaloissa tulisi käyttää tasaisesti palavaa punaista valoa vilkkuvan valon sijaan. Myös jo aiemmin mainittu vähintään 2 km suojaetäisyys voimaloista asutukseen vähentäisi usean vastaajan mielestä haittoja merkittävästi. Erään vastaajan mukaan valtion/kunnan tulisi tehdä periaatepäätös voimaloiden maksimikorkeudesta (esim. 100m) ja suojaetäisyydestä, jolloin päätöksenteko olisi selkeämpää. Haittojen lieventämisessä nähtiin myös tärkeänä tehdä ympäristövaikutusten arvioinnin osana tarkat ja riittävät melumallinnukset, myös talviaikaan meren ollessa jäässä, sekä selvittää maisemavaikutus hankealueen etelä- ja lounaissuunnasta, jossa on paljon vapaa-ajan asutusta sekä Taalintehtaan alue. Myös maisemamallinnukset kauempaa mereltä tulisi selvittää. Eräs vastaaja myös koki, että tuulivoimaloista aiheutuva haitta ei ole jatkuva eikä jokapäiväinen, vaan esiintyy korostuneesti hetkittäin, esimerkiksi omalla pihalla rentoutuessa ja voimalan ollessa näkökentässä. Haitan kokemiseen vaikuttaa vahvasti myös ihmisten asenne. Osa vastaajista mainitsi, että jos tuulivoimaloita rakennetaan, osa luultavasti myy kiinteistönsä ja muuttaa pois saarelta, mutta suuri osa ihmisistä tulee sopeutumaan muutoksiin.
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 FINLAND OY TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU MATALATAA- Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1