Source: http://docplayer.it/2360199-Regione-veneto-provincia-di-treviso-comune-di-maser.html
Timestamp: 2016-10-26 17:32:48+00:00
Document Index: 179086317

Matched Legal Cases: ['art. 31', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 1']

⭐REGIONE VENETO PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI MASER
Download "REGIONE VENETO PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI MASER"
1 REGIONE VENETO PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI MASER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA SCUOLA E PALESTRA COMUNALE, VIA MOTTE N 43 PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO 9) CALCOLO PRELIMINARE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI (ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n 554 Capo II La progettazione sezione III Progetto Definitivo art. 31) PROGETTISTA: Ing. Massimo De Luca Via Acquabona di Sopra n Cortina d Ampezzo P.IVA C.F. DLCMSM73R25Z112D2 CALCOLO PRELIMINARE DELLE STRUTTURE Scopo del presente documento è quello di verificare la fattibilità delle strutture di progetto indicando le caratteristiche e le dimensioni delle stesse per poter, quindi, redigere il quadro economico. La soluzione progettuale architettonica di progetto così come le ipotesi di calcolo non sono vincolanti. Le tipologie tipo sono due: Telaio su copertura palestra Telaio su copertura scuola TELAIO SU COPERTURA PALESTRA Alle strutture vengono applicati i seguenti carichi: peso moduli fotovoltaici, cavi, binari: 16 dan/m 2 carico da neve: 120 dan/m 2 VENTO T R = 50 anni (tempo di ritorno) v b = 25,0m/s (velocità di riferimento Zona 1) q b = 39,06 dan/m 2 (pressione cinetica di riferimento) c p = 1,8 (coefficiente di forma) pressione del vento: 170 dan/m 23 BINARIO Fascia d influenza: 1.6m Carico distribuito:170 x 1.6 = 272 dan/m Si suppone che i moduli fotovoltaici vengano connessi alle preposte strutture su due binari. Ipotizzando che la luce massima del telaio sia di 1,5m si hanno le sollecitazioni esplicitate nella sottostante figura Tali sollecitazioni richiedono binari con momento d inerzia pari a J = 17cm 4 e modulo di resistenza W = 7 cm 3.4 MONTANTE TELAIO Fascia d influenza = 4.3m Carico distribuito:170 x 4,3 = 731 dan/m Tali sollecitazioni richiedono binari con momento d inerzia pari a J = 46cm 4 e modulo di resistenza W = 12 cm 3. Si ribadisce che tali valori sono del tutto indicativi e non vincolano in alcun modo le scelte progettuali del livello esecutivo.5 IMPIANTO ELETTRICO NORMATIVE DI RIFERIMENTO Gli impianti elettrici devono essere conformi alla regola dell arte: il rispetto delle norme CEI nell esecuzione degli stessi ne è garanzia ai termini di legge (Legge 186/1968). In particolare, le normative da rispettare per la progettazione e realizzazione a regola d arte degli impianti elettrici sono: CEI EN : Esercizio degli impianti elettrici; CEI EN 50160: Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica; Guida CEI 11 35: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale; CEI 64 8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; CEI 11 20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria; CEI EN (CEI 82 9): Sistemi fotovoltaici (FV) Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete; Guida CEI 82 25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione; CEI EN (CEI 82 24): Componenti di sistemi fotovoltaici moduli esclusi (BOS) Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali; (CEI, ASSOSOLARE); CEI EN (CEI ): Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso 16 A per fase); CEI EN : Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili Parte 1: Definizioni; CEI EN (CEI 17 13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie composta da: CEI EN (CEI 17 13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); CEI EN (CEI 17 13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;6 CEI EN (CEI 17 13/3): CEI EN (CEI 16 2): CEI EN (CEI 70 1): CEI EN (CEI 37 1): CEI 20 19: CEI 20 20: CEI EN (CEI 81 10): CEI EN (CEI 81 10/4): CEI 0 2: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD); Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo macchina, marcatura e identificazione Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; Gradi di protezione degli involucri (codice IP); Scaricatori Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata; Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V; Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V; Protezione contro i fulmini, ed in particolare: Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture; Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili. Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più recenti. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica. In particolare si considera il seguente: - Guida alla connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione ed. I Dicembre IMPIANTO FOTOVOLTAICO Sarà realizzato un impianto fotovoltaico della potenza nominale di kwp. L impianto fotovoltaico sarà installato sulla copertura della scuola e della palestra comunale di Via Motte, mediante l utilizzo di apposite strutture metalliche opportunamente dimensionate.7 PROTEZIONI DELL IMPIANTO ELETTRICO L impianto fotovoltaico sarà dotato delle seguenti protezioni: contro i sovraccarichi contro i cortocircuiti contro l effetto isola elettrica contro le sovratensioni di origine atmosferica contro il primo guasto a terra contro i contatti diretti ed indiretti Tutte le protezioni installate saranno conformi ai requisiti contenuti nelle Norme CEI. IMPIANTO ELETTRICO DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO Il generatore fotovoltaico sarà costituito da unità modulari di generazione comprendenti ciascuna: un gruppo di moduli fotovoltaici in silicio mono o poli cristallino, suddivisi in stringhe, dimensionate sulla base delle caratteristiche dell inverter utilizzato; un quadro di campo (QC) con funzione di sezionamento delle singole stringhe, di sezionamento dell inverter (sia dal lato c.c. che c.a.), e di protezione dalle sovratensioni indotte sul lato C.C.; un inverter di opportune caratteristiche, con uscita monofase 230Vca; cavi elettrici specifici per uso fotovoltaico. IMPIANTO ELETTRICO DI CONSEGNA La consegna alla rete di distribuzione dell energia elettrica prodotta avverrà in bassa tensione, corrente alternata, attraverso una nuovo punto di consegna. L impianto in corrente alternata sarà realizzato secondo le Normative vigenti e le specifiche dell Ente di distribuzione, e sarà costituito da cavi elettrici e da armadi in cemento con porta in vetroresina, contenenti le apparecchiature BT necessarie per la consegna dell energia elettrica, di seguito elencate: Quadro corrente alternata QCA, contenente i dispositivi di generatore, la protezione e il dispositivo d interfaccia, gli scaricatori di sovratensione, e l apparato di misura dell enegia elettrica prodotta, ai fini dell incentivo GSE; Trasformatore di isolamento BT/BT di adeguata potenza; Quadro principale di rete QPR, contenente il dispositivo generale. IL PROGETTISTA Ing. Massimo De Luca Documenti analoghi
REN Solution ENgineering Excellence for RENewable ENergy Divisione per le energie rinnovabili di Mech srl Via Pasteur, 16 42100 Reggio Emilia - Italy Ph.+39 0522 332903 Ph.+39 0522 333957 Fax +39 0522 Dettagli REALIZZAZIONE DI N 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE
Guida alle applicazioni innovative finalizzate all integrazione architettonica del fotovoltaico DM 5 luglio 2012 5 Conto Energia Agosto 2012 Guida alle applicazioni innovative finalizzate all integrazione Dettagli BANDO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 20 KW - Bando 2006 - Allegato A Bando
REGIONE BASILICATA Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 19/02/2007 A L L E G A T O A BANDO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI fino a 20 KW. REGIONE Dettagli - Relazione Impianto fotovoltaico e Schemi di calcolo elettrico e termico quadri elettrici
- Relazione Impianto fotovoltaico e Schemi di calcolo elettrico e termico quadri elettrici INDICE RELAZIONE TECNICA.... PREMESSA.... Oggetto e valenza dell iniziativa.... DATI DI PROGETTO... 4. Dati di Dettagli COMUNE DI GERENZAGO. Provincia di Pavia. Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,2 kw
COMUNE DI GERENZAGO Provincia di Pavia Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,2 kw presso il centro sportivo di Via Inverno, nel Comune di Gerenzago PV Relazione tecnica PROGETTO ESECUTIVO DATA: Dettagli MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA E MEDIA TENSIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggiornamenti legislativi, Problematiche tecniche, Problematiche di installazione, Rapporti con gli enti MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Dettagli LA PROGETTAZIONE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ASPETTI TEORICI E TECNICI
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggiornamenti legislativi, Problematiche tecniche, Problematiche di installazione, Rapporti con gli enti LA PROGETTAZIONE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ASPETTI Dettagli Leggi e decreti... 27 Norme Tecniche... 29 Delibere AEEG... 31 Agenzia delle Entrate... 34 Agenzia del Territorio... 34 GSE... 35 TERNA... 36 8.
INDICE Pag. 1. PREMESSA ED INQUADRAMENO TERRITORIALE... 3 2. CRITERI ADOTTATI PER LE SCELTE PROGETTUALI... 3 3. DESCRIZIONE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO... 4 Generatore fotovoltaico... 4 3.1 Disponibilità Dettagli RELAZIONE GENERALE SPECIALISTICA
A l l. t o 1 2 PROVINCIA DI VERONA C O M U N E D I M A L C E S I N E PROGETTO DEFINITIVO CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA -LOTTO n 2 COMUNE DI MALCESINE- REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE SULLE SPONDE Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
RTC REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO INDICE 1. Scopo 3 2. Campo di applicazione Dettagli Quadri elettrici di bassa tensione
Quadri elettrici di bassa tensione Evoluzione normativa, caratteristiche e applicazioni Associazione Energia Componenti, Sistemi e utilizzo dell Energia Quadri elettrici di bassa tensione Evoluzione normativa, Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.
Ed. 2.2-1/47 INDICE Pagina 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 2 4 DEFINIZIONI 3 5 CRITERI GENERALI 4 5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO Dettagli PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED PER IL MUNICIPIO DI PRIOLO GARGALLO (SR)
PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED PER IL MUNICIPIO DI PRIOLO GARGALLO (SR) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 0 PREMESSA... 2 1 IDENTIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA D IMPIANTO... 3 2 COMPONENTI Dettagli Nuova Norma CEI 64-8 7 a Edizione 2012 Impianti elettrici utilizzatori in BT
Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI Dettagli Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2
Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI Dettagli Introduzione. 2.1.1 Obblighi di legge generali
2.1 SICUREZZA ELETTRICA Introduzione In questo capitolo sono illustrati gli obblighi di legge e le principali caratteristiche legate agli impianti elettrici dei locali che ospitano le lavorazioni oggetto Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Ed. II - 1/31 INDICE Pagina 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO... 2 4 DEFINIZIONI... 3 5 CRITERI GENERALI DI ALLACCIAMENTO E DI FUNZIONAMENTO Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PREMESSA La Presente relazione tecnica di progetto definitivo intende illustrare la metodologia seguita nella progettazione e descrivere le principali caratteristiche Dettagli Ospedale dei SS. Cosma e Damiano REALIZZAZIONE CENTRALE FRIGORIFERA LABORATORIO ANALISI
Azienda USL n. 3 Pistoia P.IVA 01241740479 Area Funzionale Tecnica Settore Tecnico Distaccato della Z/D Valdinievole P.zza XX Settembre, 22 51017 Pescia (PT) Tel. 0572-460431 fax 0572/460433 Ospedale dei Dettagli IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICA REQUISITI MINIMI PER LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE AT
N 01 1 di 23 IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICA REQUISITI MINIMI PER LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE AT Storia delle revisioni 01 13/03/2012 Prima emissione N 01 2 di 23 INDICE 1. Dettagli Dalle DK alla Norma CEI 0-16
Dalle DK alla Norma CEI 0-16 A. Cerretti - ENEL Distribuzione Protezione generale (PG) Deve essere costituita da: Protezione di massima corrente di fase almeno bipolare a tre soglie, una a tempo dipendente, Dettagli Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione...
Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione... Parte I Introduzione Capitolo 1 IMPIANTI ELETTRICI, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE Dettagli SPECIFICHE TECNICHE Moduli fotovoltaici. gruppo di conversione
GENERALITA Gli impianti previsti nel presente progetto dovranno complessivamente essere in grado di produrre non meno 200.000 kwh/anno. I siti individuati, in cui si prevede di installare i moduli, risultano Dettagli NOTA TECNICA. Appendice 1 alla "PRE - Prescrizioni Integrative per la Prevenzione del Rischio Elettrico"
Prevenzione Rischio Elettrico" Pag. 1 di 54 Appendice 1 alla "PRE - Prescrizioni Integrative per la Prevenzione Rischio Elettrico" PRESCRIZIONI CONCERNENTI I RAPPORTI TRA L'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. E Dettagli RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO
Pag. 1 Pag. Sommario Descrizione sommaria dell impianto al fine della sua identificazione... 4 Distribuzione topografica impianto elettrico... 4 Dati di progetto... 5 Descrizione e destinazione d uso degli Dettagli Manuale schemi impianti fotovoltaici
Manuale schemi impianti fotovoltaici secondo guida CEI 82-25 Ed.2 Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DBC Milano - BE-MA editrice via Teocrito, Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back