Source: https://www.scribd.com/document/248240651/BASES-AMCO-0281-2014-Sistema-Contra-Incendio-Pisco-pdf
Timestamp: 2018-12-12 04:28:26
Document Index: 351955526

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 64', 'artículo 68', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 71', 'artículo 33', 'artículo 76', 'artículo 73', 'artículo 71', 'artículo 70', 'artículo 76', 'artículo 73', 'artículo 71', 'artículo 148', 'artículo 183', 'artículo 139', 'artículo 164', 'artículo 185', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 186', 'artículo 48', 'artículo 201', 'artículo 211', 'artículo 149', 'artículo 165', 'artículo 33', 'artículo 40', 'artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 42', 'artículo 68', 'artículo 63', 'artículo 33', 'artículo 39', 'artículo 183', 'artículo 201', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 162', 'artículo 210', 'artículo 197', 'artículo 186', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 158', 'artículo 159', 'artículo 164', 'artículo 201', 'artículo 162', 'artículo 50', 'artículo 165', 'artículo 52', 'artículo 10', 'artículo 141']

Uploaded by cchristt2584
BASES AMCO-0281-2014 Sistema Contra Incendio Pisco...
AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección
contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA)
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº
AMC-0281-2014-EGASA
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL
TÉRMICA DE PISCO
dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad
La decisión que tome el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones,
según corresponda, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará
en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo
establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el
El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el
De haberse presentado observaciones, el Comité Especial o el órgano encargado de las
contrataciones, según corresponda, debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento
de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.
normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección;
En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento
del plazo para formular observaciones.
bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal
fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los
las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna. 3. según corresponda. de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE 1. 2. Asimismo. así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión. precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones. que podrá ser presentada en el idioma original. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones.7. no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases. en su defecto. salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos.8. siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho. bajo responsabilidad. Cuando no se hayan presentado observaciones. el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. Cuando se hayan presentado observaciones. catálogos o similares. instructivos. según corresponda. integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos: 1. al día siguiente de vencido el plazo para formularlas. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones. bajo responsabilidad. Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) participantes soliciten la elevación de observaciones. INTEGRACIÓN DE LAS BASES Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente 5 de 84 . De conformidad con el artículo 31 del Reglamento. Corresponde al Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones. al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados. las dispuestas por el pronunciamiento. 1. acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. integrar las Bases y publicarlas en el SEACE. según corresponda. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE. conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE. Una vez integradas. según corresponda. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas se presentarán en idioma castellano o. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.
las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público. el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado. expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. para que entreguen sus propuestas. según corresponda. lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases. conforme a lo siguiente: 1. En ambos supuestos. las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 1 En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO. incluyendo el manual. indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. 6 de 84 . 2. la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio. se le tendrá por desistido. podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal. Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal. deberá tenerse en consideración lo siguiente: La presentación de propuestas se realiza en acto público. El acto se inicia cuando el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. (Formato Nº 1) En el caso de consorcios. Si algún participante es omitido. mediante carta poder simple (Formato N° 1). 1. según corresponda. o por el apoderado designado por éste. o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni 1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento. éstos podrán ser llenados por cualquier medio. éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta.9. la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral. salvo que el postor sea persona natural. según corresponda. 3.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) mediante formularios o formatos. en cuyo caso bastará que éste o su apoderado.
el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. por todos sus miembros. tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica. títulos. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica. según corresponda. según corresponda en atención al numeral 1. salvo que el postor exprese su disconformidad. según corresponda. y por los postores que así lo deseen. A su vez. tales como autorizaciones. o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública. IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque según relación de ítems. Después de recibidas las propuestas. se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. en acto público. según corresponda. el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. si las Bases han previsto que la evaluación de las propuestas se realice en fecha posterior. para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–. permisos. por los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. rechace la acreditación del apoderado. En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma. 7 de 84 . y otros de naturaleza análoga. En el caso que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases. así como por los veedores y los postores que lo deseen. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. se devolverá la propuesta. representante legal o representante común. lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos . los que serán debidamente sellados y firmados por él. se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. teniéndola por no admitida. los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. se levantará un acta. conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro.8. comunique verbalmente la admisión de las propuestas técnicas. según corresponda. el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres. Al terminar el acto público. y este exprese su disconformidad. y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) conformar más de un consorcio. procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.
IMPORTANTE: En caso de convocarse según relación de ítems. según corresponda. su inasistencia no viciará el proceso. de ser el caso. los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: La oferta económica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento. En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO. 2 Luego de efectuada la evaluación técnica. IMPORTANTE: Tratándose de un proceso según relación de ítems. seguros. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. en el lugar. en la moneda que corresponda. su inasistencia no viciará el proceso.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento. los costos laborales conforme a la legislación vigente. en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control. pruebas y. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. 8 de 84 . con cargo y en sobre cerrado. en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control. cuando los postores se presenten a más de un ítem. cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó. deberá tenerse en consideración lo siguiente: Los participantes presentarán sus propuestas. lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. incluidos todos los tributos. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. 1. bajo responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones. transportes. el día y horario señalados en la sección específica de las Bases. de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento. inspecciones. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. por lo que. correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir. deberán presentar sus propuestas económicas en forma 2 independiente.10. lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente.
según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i Pi Oi Om PMPE = = = = = Propuesta Puntaje de la propuesta económica i Propuesta Económica i Propuesta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 9 de 84 . se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas. Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación. no se cumple con la subsanación. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica Propuesta Económica : 100 puntos : 100 puntos 1. será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) 1. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional. pasarán a la evaluación técnica. asignando los puntajes correspondientes. el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta. Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto.11. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Si luego de vencido el plazo otorgado. conforme lo establece el artículo 33 de la Ley. conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.2.11. EVALUACIÓN ECONÓMICA Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial.11. EVALUACIÓN TÉCNICA Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases.1. serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos. 1.
detallando los resultados en cada factor de evaluación. IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento. salvo que el postor que haya obtenido el mejor 10 de 84 . deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas. tales como la tasa de interés. por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. hasta el límite del ciento diez por ciento (110%). comisiones. Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento. El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha. deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento. El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora. detallando los puntajes técnico. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO. dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.12. Dicha presunción no admite prueba en contrario. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. deberá considerarse lo siguiente: En la fecha y hora señalada en las Bases. económico y total obtenidos por cada uno de ellos. seguros y otros. La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y. comunicando los resultados de esta última. Al terminar el acto público se levantará un acta. de existir alguna incorrección. la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso. oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento 1. para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial.
IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento. de ser el caso. En el caso que se haya presentado una sola oferta. El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE. el mismo día de su realización. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. así como por los veedores. deberá tenerse en consideración lo siguiente: El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. según corresponda. procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas. La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores.13. En este caso. para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial. procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora. 1. 11 de 84 . El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO. el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. hasta el límite del ciento diez por ciento (110%). según corresponda. Al terminar el acto se levantará un acta. la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. según corresponda. bajo responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones. deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad. según corresponda.
2. El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha facultad.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2. 12 de 84 . 2. podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.1. RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.
Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 3 obra . salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. Garantía de fiel cumplimiento. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. en los plazos antes indicados. los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar.1. sin mediar citación alguna. Constancia de capacidad libre de contratación. Designación del residente de obra. a través de su representante legal. tratándose de persona natural. deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. ya sea directamente o por medio de su apoderado. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada. dentro de los siete (7) días hábiles siguientes. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento. Para suscribir el contrato. 3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. y tratándose de persona jurídica. Asimismo.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CAPÍTULO III DEL CONTRATO 3. El contrato será suscrito por la Entidad. salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. además de los documentos previstos en las Bases. a través del funcionario competente o debidamente autorizado. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación. de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. de ser el caso. en caso corresponda. de ser el caso. según corresponda. salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. y por el ganador de la Buena Pro. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. cuando el sistema de contratación sea a suma alzada. el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica. 13 de 84 . Código de cuenta interbancario (CCI).
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. previamente a la suscripción del contrato. IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 14 de 84 .5. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 3. 3. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor. según corresponda. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) 3.1. De manera excepcional. DE LAS GARANTÍAS 3. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento. solidarias.2.2. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. Asimismo. y deben estar autorizadas para emitir garantías.2. 4 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca.3.2. estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra. 3. irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.4. 3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garantía adicional por este concepto. 4 En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
RESIDENTE DE OBRA6 7 Profesional colegiado y habilitado. Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra. con un residente de obra. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento. de modo permanente y directo. Por su sola designación. y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista. en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases. 3. la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra. con no menos de dos (2) años de experiencia en la 8 especialidad . en toda obra debe contarse. conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada. según sus normas de organización interna. según la naturaleza. 7 Ingeniero o arquitecto. previa conformidad de la Entidad. el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) 2. designado por el contratista. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista. envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada. 4. La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que. 3.6. deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. 5. 8 En el expediente técnico que es parte de las Bases. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista. según lo requerido en el expediente técnico que es parte de las Bases. 15 de 84 . la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. IMPORTANTE: De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto. Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato. 5 6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica. El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 5 6 Ingenieros o arquitectos.
oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor.9. IMPORTANTE: El inspector o supervisor. 3. por medio de comunicación escrita. Debe cumplir. Las solicitudes que realice el contratista. el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor. Sólo el inspector o supervisor. firmando al pie de cada anotación que efectúen. y el residente. esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra. En caso que el supervisor sea una persona jurídica. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. así como la respuesta de este último. 3. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables. pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. según corresponda. a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) presentada la respectiva solicitud. ADELANTOS La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos. 16 de 84 . con las mismas calificaciones profesionales del residente. bajo custodia del residente. 3. 9 INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA Profesional colegiado y habilitado. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra. transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno. correspondiendo una de estas copias a la Entidad. bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso. designado por la Entidad para velar. como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. y por el residente. cuando menos. deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra. con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad. siempre que ello haya sido previsto en 9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista.7. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra. El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra. conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento. se harán directamente a la Entidad. de modo permanente y directo. se considerará aprobada la sustitución. y/o el residente.8. o su representante legal. por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato.
las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases. REAJUSTES Si el valor referencial es establecido en moneda nacional. los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases. Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso. de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244. los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. 17 de 84 . serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases. según corresponda.12.11. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. por razones imputables a la Entidad. 3. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) 10 la sección específica de las Bases . 3. el contratista tendrá derecho al pago de intereses. 3. los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.10. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. conforme al artículo 201 del Reglamento. 1245 y 1246 del Código Civil. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. 10 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. cuando se conozcan los índices que se deben aplicar. Asimismo. IMPORTANTE: Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Para tal efecto. por el inspector o supervisor. VALORIZACIONES La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. este último la realizará. y por el contratista. posteriormente. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato. respectivamente.
13. siempre y cuando sean objetivas.14. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 3. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 3. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento. así como por las disposiciones legales vigentes. es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento.15. el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. 3. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. de ser el caso. del ítem que debió ejecutarse. Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse. hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente. dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación. culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento. VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o. 18 de 84 . en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento.
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 19 de 84 .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA.
480.) S/.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.3.254. el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Gerencia 12 General Nº 049/2014-EGASA.R.com. de existir contradicción entre estos montos.029.R.312. Chilina. Valor Referencial (VR) S/. 2.pe 1. No obstante.081.254.1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante Documento Interno GG/AF. 2. 2. 2. 11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE.37 S/. Cercado – Arequipa Teléfono : 054 – 383838 Fax : 054 – 219317 Correo electrónico : mesapartes@egasa.0132/2014-EGASA el 25 de agosto del 2014. el 24 de abril del 2014 . ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.312.85 (Dos Millones Trescientos Doce Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 85/100 Nuevos Soles). primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.2.33 IMPORTANTE: Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero. 1. Asimismo.85 Límites Inferior (90% del V.4. incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. VALOR REFERENCIAL 11 El valor referencial asciende a S/.A. 20 de 84 . OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco. RUC Nº : 20216293593 Domicilio legal : Pasaje Ripacha N° 101.543. 1.) Superior (110% del V. 12 No considerar este párrafo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
la Entidad también puede establecer como sistema de contratación. Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2014. Código Civil. Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. el esquema mixto.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) 1. de ser el caso.Ley de Contrataciones del Estado. 1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de este servicio es de ciento sesenta y cinco (165) días calendario. BASE LEGAL - Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.7. Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES S/. Directivas del OSCE. 13 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento. Decreto Supremo N° 184-2008-EF . 1.Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.11.Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 9. en adelante el Reglamento. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. en adelante la Ley. Decreto Supremo Nº 011-79-VC. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No corresponde. en el capítulo III. Decreto Legislativo N° 1017 .9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 13 El presente proceso se rige por el sistema de A Suma Alzada . 1. contados a partir del día siguiente de la suscripción de contrato. 1. 21 de 84 . ALCANCES DEL REQUERIMIENTO La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.6. 1. IMPORTANTE: La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.10.80 (Nueve con 80/100 Nuevos Soles) 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Propios. Ley N° 28411 .
entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo ocho (8) días hábiles. REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de los participantes es gratuito y se realizará en las Instalaciones EGASA. En el momento del registro.1. 22 de 84 . se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso. 2. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Etapa Convocatoria Registro de participantes Formulación de Observaciones : : Consultas Absolución de Consultas Observaciones Integración de las Bases Presentación de Propuestas * El acto público se realizará en y: y: : : : Calificación y Evaluación de : Propuestas Otorgamiento de la Buena Pro : * El acto público se realizará en : 14 Fecha. de existir contradicción en esta información. en las fechas señaladas en el cronograma. sito en Pasaje Ripacha Nº 101 Chilina. en el horario de atención de 08:00 a 16:30 horas. el nombre y firma de la persona que efectuó el registro. así como el día y hora de dicha recepción. No obstante. Ramon Castilla N° 729 Cayma (Referencia: frente al Colegio San Francisco de Asís) a las 09:00 horas 17/09/2014 18/09/2014 Av. Ramon Castilla N° 729 Cayma (Referencia: frente al Colegio San Francisco de Asís) a las 09:00 horas IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en una adjudicación de menor cuantía derivada para la ejecución de obras. IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención. primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.2. debe tenerse en cuenta que el horario de 14 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. hora y lugar 27/08/2014 Del: 28/08/2014 Al: 08/09/2014 Del: 28/08/2014 Al: 02/09/2014 04/09/2014 05/09/2014 15/09/2014 Av.
4. en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. salvo en la modalidad llave en mano que incluya su elaboración. en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. lo que debe determinarse en la presente sección.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) atención no podrá ser menor a ocho horas. en el horario de 08:00 a 16:30 horas. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. 23 de 84 . las que incluyen el expediente técnico de obra.com.pe debidamente suscritas. debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas 2. Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control.3. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. en la fecha y hora señalada en el cronograma. Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases. El acto público se realizará con la participación de Notario Público. el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado. de modo que se fomente la mayor participación de postores. ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces. Ramón Castilla Nº 729 Cayma. IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención. en las instalaciones de EGASA sito en Av. Cabe destacar que el participante que opte por esta opción deberá adjuntar adicionalmente el archivo suscrito en formato Word. pudiendo ser remitidas también al siguiente correo electrónico: mesapartes@egasa. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. 2. Opcionalmente se permitirá que el proveedor se registre mediante comunicación cursada vía fax o correo electrónico. debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones. siempre que fluya de dicha comunicación indubitablemente la intención de participar en el proceso de selección. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° AMC-0281-2014-EGASA. según corresponda. en las fechas señaladas en el cronograma. debidamente fundamentadas. sito en Pasaje Ripacha Nº 101 Chilina. de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA N° AMC-0281-2014-EGASA. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito. en el mismo horario indicado anteriormente. para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 15 Las propuestas se presentarán en acto público. conforme al siguiente detalle: 15 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento. En ambos casos el participante deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual.
según corresponda. 17 La omisión del índice no descalifica la propuesta. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1). El sobre será rotulado: Señores EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.1.A. la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases. Pasaje Ripacha Nº 101 Chilina Att.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA N° 0281-2014EGASA Denominación de la convocatoria: EJECUCIÓN DE LA OBRA “SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE PISCO” SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. Cuando se trate de consorcio. 16 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento.PROPUESTA TÉCNICA 16 Se presentará en un original y una (01) copias .5. la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: a) Declaración jurada de datos del postor. además de un índice de documentos . el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones. El sobre será rotulado: Señores EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA N° 0281-2014EGASA Denominación de la convocatoria: EJECUCIÓN DE LA OBRA “SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE PISCO” SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 2.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. 24 de 84 .5. SOBRE N° 1 . CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2.A. 17 El sobre Nº 1 contendrá. Pasaje Ripacha Nº 101 Chilina Att. ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
de lo contrario. deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2. suscripción y ejecución del contrato. el cual deberá tener experiencia 18 El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones.1 de la sección específica de las Bases. debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o. en cuyo caso. La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 25 de 84 .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos 18 contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2). montaje de tuberías de Sistemas de Protección contra Incendios. además deberá contar con conocimientos en seguridad y medio ambiente. el cual deberá contar con experiencia no menor de 8 años como Residente de Obra y/o Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o Jefe de Supervisión en Obras de Ejecución y Puesta en Marcha de Sistemas de Protección contra Incendios. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección. f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 11). con colegiatura y habilitación vigente para el ejercicio profesional. además deberá contar con conocimientos en seguridad y medio ambiente..  Ingeniero Civil Habilitado para el ejercicio profesional. con amplias y suficientes facultades. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. En el caso de consorcios. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4). e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).5. el representante común. el cual deberá contar con experiencia no menor a 5 años en montaje electromecánico. g) El postor deberá acreditar que cuenta como mínimo con el siguiente personal: Ingeniero Residente de Obra Será un ingeniero de la especialidad de Mecánica ó Mecánico Electricista. de ser el caso. en la que se consigne los integrantes. c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3). según corresponda. Personal Especialista  Ingeniero Mecánico ó Ingeniero Mecánico Electricista Habilitado para el ejercicio profesional. d) Promesa formal de consorcio.
mecánica eléctrica.  Ingeniero con experiencia en Seguridad y Medio Ambiente Habilitado para el ejercicio profesional. además deberá contar con conocimientos en seguridad y medio ambiente. La experiencia deberá ser acreditada con constancias de trabajo y el tiempo se contabilizara de manera acumulativa para obtener un total de 365 días por 19 año. los postores deben presentar el Anexo Nº 6. sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento. industrial o carreras a fines. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. La constancia de habilidad de los profesionales mencionados se presentará para la suscripción del contrato. 26 de 84 . a continuación deberá consignarse tal exigencia. el cual deberá tener experiencia no menor a 3 años como Jefe de Seguridad. normas metrológicas y/o sanitarias nacionales.5. teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos. deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. referido a la experiencia en obras en general del postor. reglamentos sectoriales y otros establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) no menor a 5 años como Residente de Obra y/o especialista en obras civiles en la construcción de tanques para almacenamiento de agua con una capacidad no menor a 300 metros cúbicos. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos. además deberá contar con conocimientos en seguridad y medio ambiente. a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en ejecución de obras civiles. Adicionalmente. Copia de la Colegiatura. El postor deberá acreditar lo solicitado en su propuesta técnica con Currículo Vitae documentado (según Formato A) de los profesionales. Documentación de presentación facultativa: a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. copia del Título Profesional.1 de la sección específica de las Bases.  Ingeniero Electricista Habilitado para el ejercicio profesional. el cual deberá tener experiencia no menor a 3 años en trabajos de instrumentación y control. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. Sin perjuicio de lo anterior. IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta. metalmecánicas y construcción de tanques. constancias y/o certificados para acreditar la experiencia solicitada. el cual podrá ser ingeniero en las especialidades de mecánica. así como su monto total. 19 En caso se determine que adicionalmente a la Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos.
DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. 20 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.PROPUESTA ECONÓMICA El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 10). Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.6. 2.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación (Anexo Nº 9). constancias o certificados (Anexos Nº 8). referido a la experiencia en obras similares del postor. c) Factor experiencia del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto. Adicionalmente. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. se presentará copia simple de: contratos de trabajo. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. 20 2. IMPORTANTE: En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica.5.2. los postores deben presentar el Anexo Nº 7. SOBRE N° 2 . la propuesta será descalificada. Sin perjuicio de lo anterior. 27 de 84 . IMPORTANTE: La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento. la propuesta económica será descalificada. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. así como su monto total.
IMPORTANTE: En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte 21 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 21 obra . b) Constancia de capacidad libre de contratación. cuando el sistema de contratación sea a suma alzada. obtenido de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi PTi PEi = Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluación técnica del postor i = Puntaje por evaluación económica del postor i Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. e) Código de cuenta interbancario (CCI). = 0.7. k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta.00 2.30 Donde: c1 + c2 = 1. d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. c) Carta Fianza de Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 28 de 84 . deberá ser en sus respectivas sedes en la Ciudad de Arequipa. g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.70 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). cuando no haya formado parte de su propuesta técnica. h) Designación del residente de obra. De ser requerida su ejecución o pago. de ser el caso. de ser el caso. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. = 0.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones.
1. conforme a lo previsto por los artículos 187 y 188 del Reglamento. 23 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. Copia del RUC de la empresa.8. Seguro Complementario de Trabajo de riesgo con cobertura de salud y pensiones.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS. Asimismo. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. Asimismo. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. Adicionalmente. contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías. La citada documentación deberá ser presentada por Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario). conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca. denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio. 29 de 84 . Asimismo. ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgará un adelanto directo de hasta el 10% 23 del monto del 22 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. ADELANTOS 22 2. deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles. 2. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. el nombre. IMPORTANTE: La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato. se deberá presentar la siguiente documentación: l) m) n) o) p) q) Copia de DNI del Representante Legal. 2. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. Arequipa. Constancia de Habilidad de los profesionales propuestos como personal mínimo.9. Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.9. sito en Pasaje Ripacha Nº 101 Chilina. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. sin mediar citación alguna por parte de la Entidad. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación. resulta necesario que éstas consignen en su texto. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. IMPORTANTE: Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo.
en el plazo de 15 días 24 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS No se otorgarán adelantos 2. En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente. deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho 24 (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato . IMPORTANTE: Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual. 30 de 84 . En cambio.11. VALORIZACIONES El periodo de valorización será mensual.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) contrato original. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La Entidad o el contratista. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 2. teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo. para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.” 2. conforme al artículo 201 del Reglamento. debidamente aprobada por el inspector o supervisor. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.9.10. el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. 25 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. hasta la amortización total del adelanto otorgado. según corresponda. en cambio. según corresponda. si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. adjuntando a su 25 solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses. así como el plazo para el pago de las valorizaciones.2. para efectos del pago de las valorizaciones.
AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) calendario. Para tal efecto. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 31 de 84 . la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EGASA requiere seleccionar a la empresa especializada en construcción. 22 de la vía Los Libertadores. Dicha Central Térmica se encuentra ubicada a una distancia aproximada de 260 km. la misma que tiene como principal fuente para el funcionamiento de la misma Gas Natural. como es el incendio de sus grupos de generación. de la ciudad de Lima. 3. el cual es un producto altamente inflamable. en las cercanías a la ciudad de Pisco. previniendo en lo posible la pérdida de vidas humanas. en el departamento de Ica. El acceso es a través de la Panamericana Sur. diesel y jockey Gabinetes contra Incendio Hidrantes Contra Incendio Monitores contra incendio Sistema de Detección y Alarma Sistema de Extinción con Agente Limpio Tanque de concreto para abastecimiento de agua 32 de 84 .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EJECUCIÓN DE OBRA “SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL TÉRMICA PISCO” 1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EGASA cuenta con la Central Térmica de Pisco. la cual se encuentra totalmente asfaltada y en buenas condiciones. Cubre el detalle del suministro. La Central Térmica Pisco se encuentra ubicada en el Km. FINALIDAD PÚBLICA Contar con la Infraestructura de Protección Contra Incendios en caso de un posible amago de incendio o incendio declarado. 4.S. que se adjuntan a los Términos de Referencia. Este estudio proporciona la Ingeniería Básica y de Detalle para el control de incendios en las distintas áreas identificadas con riesgo de incendios de la Central Térmica Pisco. por esta razón es que surge la necesidad de que la central en mención cuente con un Sistema de Protección Contra Incendios. 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.PISCO. además del cumplimiento de la normativa legal vigente. 2. instalación y puesta en marcha de lo siguiente: Red Contra Incendio Bomba Contra Incendio : eléctrica. de acuerdo al D. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISIÓN A CONTRATAR Se realizará de acuerdo al Expediente Técnico denominado “Revisión y Actualización del Expediente Técnico de Ingeniería Básica y de Detalle del Sistema de Protección Contra Incendio de la Central Térmica Pisco”. frente a una eventual emergencia. instalación y montaje que EJECUTE LA OBRA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL TÉRMICA INDEPENDENCIA . daño a la propiedad y daño a las poblaciones cercanas a la Central Térmica de Pisco.
además deberá contar con conocimientos en seguridad y medio ambiente. el cual deberá contar con experiencia no menor de 8 años como Residente de Obra y/o Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o Jefe de Supervisión en Obras de Ejecución y Puesta en Marcha de Sistemas de Protección contra Incendios. 33 de 84 . - Ingeniero Civil: Habilitado para el ejercicio profesional. industrial o carreras a fines. el cual podrá ser ingeniero en las especialidades de mecánica. - Ingeniero con experiencia en Seguridad y Medio Ambiente: Habilitado para el ejercicio profesional. el cual deberá tener experiencia no menor a 3 años como Jefe de Seguridad. metalmecánicas y construcción de tanques. el cual deberá tener experiencia no menor a 3 años en trabajos de instrumentación y control. además deberá contar con conocimientos en seguridad y medio ambiente. el cual deberá contar con experiencia no menor a 5 años en montaje electromecánico. el cual deberá tener experiencia no menor a 5 años como Residente de Obra y/o especialista en obras civiles en la construcción de tanques para almacenamiento de agua con una capacidad no menor a 300 metros cúbicos. Personal Especialista: - Ingeniero Mecánico ó Ingeniero Mecánico Electricista: Habilitado para el ejercicio profesional. - Ingeniero Electricista: Habilitado para el ejercicio profesional. PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO: Ingeniero Residente de Obra: Será un ingeniero de la especialidad de Mecánica ó Mecánico Electricista. además deberá contar con conocimientos en seguridad y medio ambiente. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en ejecución de obras civiles. con colegiatura y habilitación vigente para el ejercicio profesional. a. mecánica eléctrica. además deberá contar con conocimientos en seguridad y medio ambiente.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) Este equipamiento servirá para proteger la Central Térmica Pisco en las siguientes áreas de riesgo de incendio identificadas: Caseta de Vigilancia Administración Sala de Control Taller-Almacén-Oficinas Sótano Turbina 1 Sótano Turbina 2 Transformadores Principales y Auxiliares Galería de Cables (Trincheras) Aeroenfriadores Edificación Eléctrica Estación de Regulación y Medición Secundaria de Gas Natural Protección de los transformadores de potencia y sistema de detección de fugas de gas en estación de regulación secundaria y skids de alimentación a turbinas El sistema contra incendio debe cumplir con normas NFPA y RNE. montaje de tuberías de Sistemas de Protección contra Incendios. normatividad legal y demás normas aplicables.
FORMA DE PAGO El pago se realizará mediante valorizaciones mensuales de avance de obra. presentando toda la documentación de Seguridad. de la ciudad de Lima. seguridad y salud en el trabajo en el lugar de trabajo. Medio Ambiente. no pudiendo dar inicio a la obra sin cumplir con todos los requisitos establecidos. constancias y/o certificados para acreditar la experiencia solicitada. 22 de la vía Los Libertadores. Cualquier retraso en la presentación y levantamiento de observaciones de los documentos de seguridad. 6. en las cercanías a la ciudad de Pisco. y en cuanto comience el contrato de Supervisión de Obra contratado por EGASA. CONDICIONES DE ENTREGA DE LA OBRA La entrega se realizará de acuerdo al artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y haberse cumplido todos los alcances contenidos en el Técnico denominado “Revisión y Actualización del Expediente Técnico de Ingeniería Básica y de Detalle del Sistema de Protección Contra Incendio de la Central Térmica Pisco”. 11. comenzará después de firmado el contrato. ADELANTOS EGASA otorgará a solicitud del POSTOR GANADOR un único adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato. EGASA comenzará a aplicar las penalidades que según contrato hayan sido establecidas. 5. 7. las actividades realizadas para corregir de forma oportuna las observaciones identificadas 34 de 84 . de acuerdo al artículo 197º y 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 10. PLAZO PARA EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución es de ciento sesenta y cinco (165) días calendarios. Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo El POSTOR GANADOR de la obra deberá registrar diariamente en su cuaderno de obra lo siguiente: hechos relevantes. para lo cual se deberán cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 186º y 189º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTALES 11. 9. Copia de la Colegiatura y Habilitación Vigente. SISTEMA DE CONTRATACIÓN La modalidad de contratación será a suma alzada y además el Contrato para la ejecución de la obra Sistema de Protección Contra Incendio de la Central Térmica Pisco.1. Salud en el Trabajo. en el departamento de Ica. 8. No se entregarán adelantos para materiales e insumos. las inspecciones realizadas sobre su desempeño con la preservación del medio ambiente.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) El postor deberá acreditar lo solicitado en su propuesta técnica con Currículo Vitae documentado (según Formato A) de los profesionales. para el cumplimiento de la presentación de los documentos de Seguridad. copia del Título Profesional. salud en el trabajo y medio ambiente será de entera responsabilidad del POSTOR GANADOR. Dicha Central Térmica se encuentra ubicada a una distancia aproximada de 260 Km. LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRA La Central Térmica Pisco se encuentra ubicada en el Km. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente el POSTOR GANADOR tiene un tiempo máximo de 10 días calendario (con levantamiento de observaciones de la documentación).
Arequipa. la misma que deberá contener como mínimo: SEGURIDAD Información general de la empresa Declaración de Propósito. Junio del 2 014 Señores CONTRATISTAS DE EGASA Presente. tiene la obligación legal de velar por el fiel cumplimiento de la normatividad legal vigente en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de sus instalaciones y áreas de Concesión y Servidumbre. deberá hacer llegar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) a su ADMINISTRADOR DE CONTRATO.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) en las inspecciones. en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en crear y mantener ambientes de trabajo saludables y libres de lesiones para todos los que se encuentren en sus instalaciones. Nuestra meta es lograr “CERO DAÑOS”. De igual modo. deberán realizar y evidenciar las siguientes actividades: Programa de Inducción/Re-Inducción que su representada brinda a sus trabajadores Contenido íntegro de la inducción que brinda a sus trabajadores que tiene por finalidad entregar información. Objetivos Política de Alcohol y Drogas Política de Negativa al Trabajo Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Reglas Generales de Seguridad Equipos de Protección Personal EPP. Atentamente. conocimientos y habilidades adecuadas en forma oportuna y estructurada a los trabajadores.Asunto: Cumplimiento de Obligaciones. por lo que el fin último de EGASA. información remitida a la dependencia usuaria en relación con su desempeño ambiental. El POSTOR GANADOR. Gestión de Incidentes Análisis de Trabajo Seguro ATS relacionados a sus actividades Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. En función a lo indicado y conforme lo establece el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es que las empresas contratistas. de seguridad y salud en el trabajo durante la prestación del servicio. mantenimiento y uso de equipo de protección personal. si tiene más de 20 trabajadores. EGASA. Área(s) Usuaria(s) (si fuera(s) diferente(s) al Administrador de Contrato) y al Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. EGASA 35 de 84 . y con la aprobación física (sello y firma) del mismo. dejamos expresa constancia que la entrega de la documentación referida es OBLIGATORIA y su incumplimiento será considerado para la evaluación del desempeño del contratista. según normatividad legal vigente en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo Estimados Señores: Como es de su conocimiento. luego se presentara por mesa de partes al Administrador de Contrato. empresas de actividades conexas y terceros. el cumplimiento de este programa es permanente y debe asegurarse su aplicación cada vez que se incorpore un nuevo trabajador a su representada o cada vez que sea necesaria tal inducción. SALUD EN EL TRABAJO Higiene Ocupacional Primeros auxilios en el trabajo Cabe precisar que. selección.
EMPRESAS DE ACTIVIDADES CONEXAS Y TERCEROS N° REQUISITO LEGAL BASE LEGAL 1 2 3 6 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.S.M.S. 040-2008-MTC y todas sus modificatorias D. Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar Reglamento de Seguridad Industrial Normas Técnicas del SCTR Valores LMP para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales Ley General de Salud 4 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ley 29783 D. 111-2014 MEM/DM Ley 29664 D.S. Aprueban listado de agentes que generan riesgos para la salud de la mujer gestante. 005-2012-TR R.S. 015-2005-SA R.M. 375-2008-TR R.S.D. Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales. 8 Reglamento de la Ley de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Dictan normas reglamentarias de la Ley Nº 28048. así como de mercancías.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO A MATRIZ BÁSICA DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE APLICABILIDAD TRANSVERSAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS. 058-2003-MTC y todas sus modificatorias D. Formatos Referenciales con la Información Mínima que deben contener los Registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.S.D. 016-2009-MTC y todas sus modificatorias R. Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.M. 003-98-SA D. Aprueban Reglamento de la Ley N° 29344. 009-2004-TR R. 025-2008-MTC R.S. Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 9 Reglamento Nacional de Licencias de Conducir. 480-2008-MINSA Ley 29517 D.M. 050-2014-TR R.M. Ley que modifica la Ley N° 28705.M. Reglamento Nacional de Vehículos.S. 017-2009-MTC y todas sus modificatorias D.S. para adecuarse al Convenio Marco OMS para el Control del Tabaco. 374-2008-TR R.S. 312-2011-MINSA Ley 26842 Fecha de Actualización: Junio 2014 36 de 84 . Ley General para la prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco. 376-2008-TR R. Aprueban requisitos mínimos de botiquín que deberán portar los vehículos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto de ámbito nacional. listado de actividades y procesos de alto riesgo y lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos. 242-2009-MTC/15 y todas sus modificatorias D. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 367-2010-MTC/15 y todas sus modificatorias D. 10 Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje. 7 Aprueban Reglamento Nacional de Administración de Transporte.S. Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. regional y provincial. 017-2008-MTC y todas sus modificatorias D. 008-2010-SA Ley 30102 D.M.S. 11 Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional Tránsito-Código de Tránsito. 42-F D.
siendo integra responsabilidad de las empresas contratistas. no generando costo alguno adicional a EGASA. empresas de actividades conexas y terceros que dependen de la actividad que desarrollen. 37 de 84 .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) Nota: Existen otros requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a empresas contratistas. de actividades conexas y terceros la identificación e implementación de los requisitos legales. empresas de actividades conexas y terceros se estén cumpliendo. empresas de actividades conexas y terceros su identificación e implementación. EGASA podrá solicitar que los requisitos aplicables a empresas contratistas. siendo responsabilidad de las empresas contratistas.
Descripción del Servicio (Contrato u Orden de Servicio) Nombre de la Empresa Contratista: Descripción del Trabajo a Realizar: b. Datos Generales de la Empresa Contratista Nombre de la Empresa: Nombre del Trabajo o Servicio: Fecha de Inicio del Trabajo o Servicio: Fecha de Finalización del Trabajo o Servicio: c. INTRODUCCIÓN III.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) I. ANEXO B ESTRUCTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y EMPRESAS DE ACTIVIDADES CONEXAS COMPONENTES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO - Datos Generales Responsables del Trabajo Responsabilidades Descripción del procedimiento del trabajo a realizar Procedimientos de seguridad para los trabajos a realizar Cronograma de actividades 38 de 84 . Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: Dirección: Teléfonos: E-mail: II. Responsables del Trabajo Gerente de la Empresa: Dirección: Teléfonos: E-mail: Responsable del Trabajo o Servicio: Dirección: Teléfonos: E-mail: Responsable de Seguridad. ALCANCE V. OBJETIVOS - Generales Específicos IV.
adjuntar la Ficha Técnica y Norma de Fabricación de cada EPP a ser usado por cada uno de los trabajadores del Contrato o Servicio. método de respuesta y recursos a utilizar X. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A SER UTILIZADOS - Equipos y herramientas a ser utilizados IX. deberá contener como mínimo las siguientes capacitaciones:  En relación a los riesgos específicos en el trabajo  En los procedimientos de trabajo  En prevención de accidentes  En Identificación de Peligros. el cual sin ser limitativo. VIII. PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS - Señalar las posibles emergencias. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) - Por cada actividad señalando las medidas de control en cada caso VII. EQUIPOS DE SEGURIDAD A SER UTILIZADOS - Equipos de Seguridad (EPP) que se van a usar para los trabajos a realizar. CAPACITACIÓN - Programa de Capacitación. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. Evaluación de Riesgos y Control  En Plan de Contingencias  En Reporte e Investigación de Accidentes XI.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) VI. REGISTROS - Señalar los registros que serán utilizados como herramientas de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 39 de 84 .
1.1. Identificación de los trabajos críticos para el servicio a prestar. 5. 3. 1. 2.1. Evaluación de Riesgos y Control.Ubicación en el Organigrama General de la Organización. validado por la Gerencia General.El programa incluye actividades que realizará la Gerencia General (visitas. Identificación de las emergencias posibles en EGASA. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro. 4. CAPACITACIÓN Y NIVEL DE COMPETENCIA 4. indicando estándares. POLÍTICA  Política de SST de la empresa y validado por la Gerencia General. 4.  Política de Negativa al Trabajo o normativa que refuerza el derecho del trabajador a negarse a trabajos inseguros sin ser sancionado. Evaluación de Riesgos y Control. Formato de Identificación de Peligros. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 9. 3. Personal de Seguridad (Safety) de la Empresa .Profesionalización y experiencia.4. según estructura de FORMATO B.2. Presentar Nº de Accidentes.2. Estructura de temas y tiempos. 8. 2.Resultados de los últimos 3 años. Evaluaciones de riesgo de los trabajos críticos incluyendo las medidas de control. según estructura de FORMATO D. 3.3.3.  Política de Alcohol y Drogas. Programa de Inspecciones y formatos propios. Estadísticas .El Programa de SST estará firmado por la Gerencia General. 1. inspecciones. Formato propio. . Compromiso de la Gerencia . para las tareas críticas.2. Gravedad y Accidentabilidad.: NIVEL DE RIESGO: FECHA: dd/mm/aa CONTENIDO OBLIGATORIO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIDERAZGO Y COMPROMISO 1.2. . 40 de 84 .). 4. Adjuntar file de experiencia en el puesto (no documentado).1. Procedimiento de reporte e investigación de incidentes/accidentes. según estructura de ANEXO D. Programa de entrenamiento para el personal destacado a EGASA. 2.1.1. SALUD E HIGIENE 6. 6. Según estructura de FORMATO C. 7. Indicar temas y tiempos. Plan de Mantenimiento de sus Equipos y Herramientas. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 7. validado por la Gerencia General.3. 1.4.5. Plan de Respuesta a Emergencias. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. .Profesionalización y experiencia: Presentar Ficha Personal del Jefe de Servicio. Procedimientos de Trabajo Seguro para los Trabajos a realizar. Listado de Equipo de Protección Personal que utilizará. etc. EMERGENCIA 8. según estructura de ANEXO F 9.1. 1. colocando las Medidas de Control para los peligros identificados. certificación y hoja técnica.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO C ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y EMPRESAS DE ACTIVIDADES CONEXAS EMPRESA: Nº DE TRAB. Metas y Objetivos del Programa de SST Objetivos cuantificables (no sólo incidentes y accidentes).1. 2.4. según estructura de ANEXO E. marcas.2. Índices de Frecuencia.3. Procedimiento de Gestión de Riesgos. Residente o Especialistas. Procedimiento de Identificación de Peligros. según estructura de ANEXO E. Demostrar que el personal destacado a EGASA está debidamente capacitado para la tarea. 3. según FORMATO G. según estructura de FORMATO A. CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 3. 2. 9. 7.2. Plan de Inducción General y Específica para los trabajos en EGASA. INSPECCIONES 5.2. Sanciones por incumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8.1. Programa de Salud en el Trabajo. Presentar Ficha Personal del o los Profesionales de Seguridad. GESTIÓN DEL RIESGO 2.
com. 41 de 84 .  Los exámenes médicos ocupacionales deberán realizarse de acuerdo a la Asignación de Perfil de Examen Médico Ocupacional (EMO). deberán consignar los datos solicitados y enviarlo al e-mail aolazaval@egasa.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO D ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS O EMPRESAS DE ACTIVIDADES CONEXAS La información declarada en el Programa de Salud en el Trabajo de la Empresa Contratista o Empresa de Actividad Conexa puede ser verificada por EGASA y en caso de presentar incongruencias. El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional deberá ser presentado por la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas.La MSDS debe detallar la composición y números CAS o CE de los componentes. En el FORMATO F las Empresas Contratistas o Empresas de Actividades Conexas.  Los trabajadores que salieran con observaciones en su Examen Médico Ocupacional (EMO) deben levantar dichas observaciones y presentar una Constancia otorgada por el médico tratante.La MSDS debe estar en español. la Empresa Contratista o Empresa de Actividad Conexa deberá presentar una Declaración Jurada por cada trabajador con esta condición.La MSDS debe indicar la fecha de revisión/redacción o actualización. será comunicado a su Administrador de Contrato o Usuario. . además de presentar también la Hoja de Recorrido de las evaluaciones medicas pasadas por cada trabajador de acuerdo al Perfil Médico Ocupacional asignado. Debe considerar como mínimo los siguientes Items:  Objetivo  Alcance (Empresas Contratistas y Empresas de Actividades Conexas)  Responsables  Definiciones y Abreviaturas  Identificación del área de trabajo-Procesos a realizar  Identificación de la fuerza laboral  Identificación de productos químicos  Identificación del equipo de protección personal (EPP)  Facilidades  Monitoreo de Agentes contaminantes (requerido SOLO PARA CONTRATOS CON PLAZOS DE EJECUCION DE 06 MESES O MÁS)  Documentos de referencia REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS O EMPRESAS DE ACTIVIDADES CONEXAS EXAMENES MÉDICOS  Todo trabajador de Empresas Contratistas o Empresas de Actividades Conexas deberá cumplir con las evaluaciones médicas ocupacionales exigidas por la legislación legal vigente. en caso la observación no pudiera ser levantada y se consigne APTO CON RESTRICCIÓN.  Toda la documentación deberá ser presentada a su Administrador de Contrato. Usuario(s) y Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Son requisitos para la evaluación de los productos químicos la presentación de las Hojas MSDS (Hojas de Seguridad de los Materiales).  La custodia de los exámenes médicos es responsabilidad de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas. y se presentarán según siguiente detalle: . PRODUCTOS QUÍMICOS  Todo producto químico que ingrese a las instalaciones de EGASA deberá ser evaluado por el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Departamento de Medio Ambiente de EGASA. indicando que cumplirán con las restricciones. considerada como incumplimiento a las directivas de EGASA y ser motivo de sanción. la misma que deberá estar firmada por su Representante Legal. horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 horas. .pe.
se deberá actualizar el documento y enviarlo al Administrador de Contrato para la revisión de la Jefatura del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de EGASA. el mismo que debe ser presentado a EGASA. Usuario(s) y Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.Administrador de Contrato de EGASA . Uso y Cuidado de EPP a todo el personal asignado a brindar el servicio en las instalaciones de EGASA. según FORMATO I a su Administrador de Contrato. el registro de capacitación (Ver Anexo I). IDENTIFICACION DEL AREA DE TRABAJO – PROCESO A REALIZAR En este Ítem se debe consignar una descripción corta que resuma el trabajo/servicio motivo del contrato. este documento debe formar parte del Programa de Salud en el Trabajo de la empresa contratista y debe ser enviado a la dirección: aolazaval@egasa. IDENTIFICACIÓN DE LA FUERZA LABORAL En este Ítem se debe consignar la información requerida en el FORMATO E de todo el personal que laborará en la empresa durante el año (año de ejecución del trabajo). para tal efecto las Empresas Contratistas o Empresas de Actividades Conexas deberán presentar las Fichas Técnicas y Certificaciones de todo el EPP a ser usado por el personal que brindará el servicio a EGASA mediante Orden de Servicio o Contrato. cuenten con registro sanitario. deberá presentado a EGASA. Usuario y Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. La asignación de perfiles será de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 h. detallar los pasos a realizar para completarlo. Si durante el desarrollo del trabajo se retira/adiciona productos químicos. debiendo presentar los registros de capacitación. . los equipos/maquinaria/vehículos utilizados.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) . se deberá actualizar el documento para la asignación de perfiles y enviarlo a su Administrador de Contrato para la revisión de la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo. el lugar donde se realizará los trabajos y (si los hubiera) los equipos/instalaciones de EGASA que se encuentran en la zona.  Es responsabilidad de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas brindar capacitación a su personal sobre los productos químicos a utilizar en el servicio. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS QUÍMICOS En este Item se debe consignar la información requerida en el FORMATO H (por producto).pe para la asignación del perfil de examen médico.  Los registros y documentación deberán ser presentados al Administrador de Contrato. c. Adicionalmente se debe detallar la siguiente información: . además de brindar Capacitación a su personal sobre Mantenimiento. debiendo presentar el Registro de Capacitación.com. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  Todo Equipo de Protección Personal debe cumplir con estándares nacionales o internacionales.Gerencia para la cual trabaja.  Es requisito que los Bloqueadores Solares para personal que trabaja expuesto al sol de las Empresas Contratistas o Empresas de Actividades Conexas.Número de contrato de ejecución b.No son evaluados los productos químicos de uso doméstico.  Es responsabilidad de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas colocar las Hojas MSDS en el área de trabajo o en los almacenes que pudiera tener en las instalaciones de EGASA. 42 de 84 .  Es responsabilidad de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas otorgar capacitación al personal asignado al servicio en las instalaciones de EGASA sobre el uso de bloqueadores solares y los peligros de la radiación solar. Adicionalmente se debe enviar las hojas de seguridad en digital de todos los productos declarados. INFORMACION QUE SE DEBE CONSIDERAR EN LA DESCRIPCION DEL PROGRAMA a. Si durante el desarrollo del trabajo se retira/adiciona personal. según FORMATO I  Es responsabilidad de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas presentar el registro de entrega de EPP a su personal.
Adicionalmente declarar los detectores de gases (si aplica).. comedores. SS. adjuntando los certificados de calibración de los equipos utilizados. FACILIDADES En este Ítem se debe indicar la locación de las instalaciones que utilizará la contratista: Oficinas. y completar la información del FORMATO G. e. Si durante el desarrollo del trabajo se retira/adiciona EPP.HH.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) d. talleres (si se requiere). el expediente de las hojas técnicas y certificaciones. se colocará el V°B° por parte de la Jefatura del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de EGASA (documento auditable). se deberá actualizar el documento y enviarlo a su Administrador de Contrato para la revisión de la Jefatura del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. almacenes (si se requiere). vestuarios. IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL En este Ítem se debe consignar una copia del IPERC. entre otras. Una vez revisado el documento. 43 de 84 .
2. 7.4. Responsables  Identificar al personal (según sus funciones y responsabilidades) que participa o realiza la tarea y quién es el responsable de que el trabajo sea bien hecho. 5. 7. especiales o necesarios. 4. Describir brevemente sus responsabilidades cuando sea necesario. Requerimiento de Materiales Indicar otros materiales no mencionados anteriormente o insumos necesarios para la ejecución de la actividad. Requerimiento de Equipos de Protección Personal Presentar una lista con los tipos y cantidades mínimas de vestimenta y equipos de protección personal. Objetivo  El objetivo es identificar la tarea a ser realizada. Nota: Si no se requiere materiales. Requerimiento de Herramientas Indicar las herramientas necesarias para la ejecución de la actividad. 2. Requerimiento de Personal Identificar el número de personas que participan en la tarea. 8. Cualquier sustitución de la vestimenta o equipo de protección personal debe ser aprobado por el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de EGASA.1. mientras realizan las tareas identificadas en el procedimiento. Alcance  Definir el campo de aplicación del documento especificando la actividad de inicio y término e incluir las áreas que abarcan cuando corresponda. indicando la cantidad por puesto de trabajo.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO NºE ESTRUCTURA PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 1. El personal que realiza el trabajo debe usar la vestimenta de protección en todo momento. 7. 7. Requerimiento de Equipos Indicar los principales equipos necesarios para la ejecución de la actividad.5.3. 7. colocar NO APLICA. Calificación del Personal  Identificar la capacitación y conocimientos que el personal calificado debe tener para realizar las tareas específicas. Desarrollo Describir y Explicar los pasos a seguir para el desarrollo de la actividad objeto del procedimiento. 44 de 84 . Título  El Título identifica el equipo específico donde se aplica el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. mencionar el significado de las abreviaturas utilizadas en el procedimiento. los que deben utilizar los trabajadores para realizar la tarea descrita en el procedimiento escrito de trabajo seguro. así mismo. Requerimientos 7. 3. 6. Definiciones y Abreviaturas  Describir el significado de los términos técnicos.
equipos.¿Cómo se hace? (Descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar la actividad/tarea de manera correcta.  Redactar de forma simple. herramientas.¿Con qué se hace? (referenciar a los formatos. . Incluir las medidas de control relacionadas a calidad. medio ambiente y seguridad y salud ocupacional). Registros Indicar los registros que se generan al ejecutar las actividades descritas en el procedimiento. corta y de fácil entendimiento. el cargo del responsable del control del registro y el tiempo mínimo que se conservará el registro (considerar el tiempo mínimo legal y lo establecido por la organización). cuando sea necesario. Anexos Incluir.  Considerar las medidas de control necesarias y tomando en cuenta las asociadas con la calidad.¿Cuándo se hace? .¿Qué se hace? (Pasos).  Se utilizarán imágenes donde sea necesario. 10. Las hojas en donde se incluyen los anexos deben continuar con la numeración correlativa de las hojas del documento.  Considerar. datos en general y otros). EPPs necesarios para realizar la actividad descrita. Documentos de Referencia Indicar los documentos complementarios que facilitan la comprensión del procedimiento que se está describiendo. 9. . Colocar el nombre del registro. tablas. medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. dar respuesta a las siguientes interrogantes: . 45 de 84 . al momento de redactar. diagramas de flujo. así mismo. dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos.¿Quién lo hace? (Responsable(s) de la ejecución). cuando corresponda).AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) Considerar lo siguiente:  Enumerar los pasos secuenciales de la actividad/tarea. 11. . cualquier otro tipo de información que se considere relevante para la ejecución del documento (formatos. colocar las referencias legales y otras normas según corresponda. para ilustrar y elaborar tareas específicas. materiales. fotos.
y deberá incluir. Capacitación y entrenamiento del personal asignado al Contrato o Servicio. 46 de 84 . entre otros. cantidad y ubicación del equipamiento de detección. 2. Acciones de mitigación cuando la probabilidad de ocurrencia del suceso es alta y hace de una actividad un peligro. 5. por lo menos la siguiente información: 1. otros servicios y logística. Una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para enfrentar emergencias. sistema de comunicaciones. 6. 8. apoyo externo. Una lista del apoyo externo que consideran forma parte de la organización de respuesta. 7. equipos de protección personal. antes de empezar con el Contrato o Servicio. expertos en la materia propia de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas o por empresas con experiencia debidamente acreditada. incluyendo apoyo médico. El tipo. 3. El Plan de Contingencias de las Empresas Contratistas o Empresas de Actividades Conexas deberán ser presentadas a EGASA. 4. Tiempo y capacidad de respuesta de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas y accesibilidad de apoyo externo.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO F ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMERGENCIAS El Plan de Contingencias de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas deberá ser elaborado y revisado por profesionales colegiados. alarma y control de Emergencias. El procedimiento de notificación a seguirse para reportar el incidente y establecer la comunicación entre el personal del lugar de la emergencia y el personal ejecutivo de la instalación. Una descripción general del área donde desarrollará los trabajos o actividades derivadas del Contrato u Orden de Servicio.
FICHA PERSONAL DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD
I. DATOS DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Documento de Identidad (Tipo):
N° Teléfono Fijo:
Experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo (en la actividad a desarrollar en años):
IV. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Nota: Se deberán adjuntar todos los documentos que sustenten la formación y experiencia.
FICHA PERSONAL DEL PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO, RESIDENTE O
I. DATOS DEL PROFESIONAL
Experiencia (en la actividad a desarrollar en años):
DATOS DEL TRABAJADOR Nombres y Apellidos: Documento de Identidad (Tipo): N° N° Teléfono Celular: N° Teléfono Fijo: Dirección: Distrito: Especialidad: Experiencia (en la actividad a desarrollar en años): Provincia: II. EXPERIENCIA TÉCNICA Logros Destacables Período: Empresa: Cargo: Funciones: Período: Empresa: Cargo: Funciones: 51 de 84 .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO C FICHA PERSONAL DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL (NO DOCUMENTADO) I. FORMACIÓN ACADEMICA Institución: Formación: Fecha de Inicio: Fecha de Fin: Institución: Formación: Fecha de Inicio: Fecha de Fin: Institución: Formación: Fecha de Inicio: Fecha de Fin: Institución: Formación: Fecha de Inicio: Fecha de Fin: Institución: Formación: Fecha de Inicio: Fecha de Fin: III.
AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) Período: Empresa: Cargo: Funciones: Período: Empresa: Cargo: Funciones: Período: Empresa: Cargo: Funciones: IV. OTROS Idiomas Idioma1: Idioma2: Informática Programa1: Programa2: Licencia de Conducir: Nombre y Firma Gerencia General Empresa Contratista Huella Digital Trabajador Nombre y Firma Trabajador Empresa Contratista Nota: La presente ficha se considera como una Declaración Jurada 52 de 84 .
Equipo. Objetivo Clase de Inspección P NP Frecuencia de la Inspecciones D S M T Responsables Leyenda P: Planeada NP: No Planeada D: Diaria S: Semanal M: Mensual T: Trimestral KPI: Indicador 53 de 84 KPI Meta Anual Plazo Inicio Fin . etc. Herramienta. EPP.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO D PROGRAMA DE INSPECCIONES Empresa Contratista: Número de Contrato: Nombre de Contrato: Plazo de Ejecución: Administrador de Contrato de EGASA: Usuario de EGASA: Inspección a: Instalación.
Nacimiento N° DNI Puesto de Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nombre y Firma Representante Legal de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas V°B° EGASA Área Usuaria y/o Administrador de Contrato 54 de 84 Fecha .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO E IDENTIFICACIÓN DE LA FUERZA LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA O EMPRESA DE ACTIVIDADES CONEXAS Empresa Contratista: Número de Contrato: Nombre de Contrato: Plazo de Ejecución: Administrador de Contrato de EGASA: Usuario de EGASA: N° Apellidos y Nombres F.
55 de 84 .8 m.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO F ASIGNACIÓN DE PERFILES MEDICOS Empresa Contratista: Número de Contrato: Nombre de Contrato: Plazo de Ejecución: Administrador de Contrato de EGASA: Usuario de EGASA: Otras Labores a Desempeñar N° Apellidos y Nombres DNI Puesto de Trabajo Conducción Trabajo en Altura (>1. de presentarse incongruencias será considerada como incumplimiento contractual.) Trabajo de Soldadura Trabajo en Espacios Confinados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nombre y Firma Representante Legal de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas V°B° EGASA Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha Este documento se considera como Declaración Jurada.
AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO G IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Empresa Contratista: Número de Contrato: Nombre de Contrato: Plazo de Ejecución: Administrador de Contrato de EGASA: Usuario de EGASA: Descripción Norma Aplicaciones Prevención de Riesgo Especificación Presentación Hoja Técnica /Certificación PROTECCIÓN DE PIEL PROTECCIÓN DE PIES PROTECCIÓN DE MANOS PROTECCIÓN DE CUERPO PROTECCIÓN DE CABEZA Tipo Nombre y Firma Representante Legal de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas V°B° EGASA Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha Este documento se considera como Declaración Jurada. de presentarse incongruencias será considerada como incumplimiento contractual. 56 de 84 Vida Útil o Cambio . Se deberá adjuntar las Hojas Técnicas y Certificaciones de los EPP.
AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO H IDENTIFICACION DE PRODUCTOS QUÍMICOS Empresa Contratista: Número de Contrato: Nombre de Contrato: Plazo de Ejecución: Administrador de Contrato de EGASA: Usuario de EGASA: N° Nombre de Producto Químico MSDS Área de Uso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nombre y Firma Representante Legal de la Empresa Contratista o Empresa de Actividades Conexas V°B° EGASA Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha V°B° EGASA Medio Ambiente Fecha 57 de 84 .
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA DATOS DEL EMPLEADOR RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL Nº DNI ÁREA FIRMA TEMA: FECHA: NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR Nº DE HORAS: ASISTENTES Nº APELLIDOS Y NOMBRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RESPONSABLE DEL REGISTRO Apellidos y Nombres Cargo Fecha Firma 58 de 84 .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO I REGISTRO DE CAPACITACIÓN Nº DE REGISTRO REGISTRO DE INDUCCIÓN. CAPACITACIÓN.
Requisitos de Medio Ambiente El POSTOR GANADOR está obligado a cumplir con los requisitos legales ambientales y las normas internas de EGASA tales como:  Ley N° 28611 Ley General del Ambiente  Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento D. e) Materiales. tiempo de ejecución del servicio.S. 2.S Nº 025-2008-MTC Aprueban Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares  Instructivos del Sistema de Gestión Integrado: ISI 5-01-1. ISI 5-01-2. Este formato deberá ser entregado al área del Sistema de Gestión Integrado correctamente firmado para su registro.2. Especificaciones del Plan de Manejo Ambiental a) Descripción del servicio b) Ubicación de la zona de trabajo c) Responsabilidades (DNI. www. ISI 5-01-3 El POSTOR GANADOR está obligado a presentar la siguiente información para tramitar sus autorizaciones de ingreso: 1.L. h) Programa de capacitación Ambiental a desarrollar durante la prestación del servicio.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) 11.S. Transparencia/Otra Información/ Requisitos Seguridad y Ambientales para contratistas) g) Plan de Contingencia para prevenir o restaurar los efectos de los accidentes ambientales que se pueda presentar en el lugar de trabajo. correo electrónico del responsable contratista y/o supervisor) d) Información del número de trabajadores. El contratista deberá conservar este documento y cumplir con los controles establecidos. Evaluación y Control de Impactos Ambientales elaborado por el contratista. Evaluación y Controles de Aspectos e Impactos Ambientales en Obras y Servicios) que será evidencia indispensable para el cumplimiento de sus actividades. Nº 009-93-EM  D. N° 057-2004PCM  D.pe (Link. 59 de 84 . equipos o insumos utilizados en la actividad f) Identificación de Aspectos. Hacer llegar de forma física su Programa de Manejo Ambiental 03 (tres) días antes del inicio de sus actividades como mínimo.S. El formato modelo podrá ser revisado en la siguiente dirección.egasa. 3. Nº25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento D. El área del Sistema de Gestión Integrado emitirá con su cargo respectivo el formato FSI 5-01-10 (Identificación.com. teléfono. N° 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas  D.
En ningún caso. 60 de 84 . cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20. deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca.70). para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio. 4’624. podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje. 27 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. Asimismo. hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de la contratación (S/. PUNTAJE 26 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general.2012. durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.09. 27 20 puntos Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. Asimismo. Seguros y AFP 26 De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento. de lo contrario.509. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS FACTORES DE EVALUACIÓN A. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. I. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. así como su monto total. deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera.
2. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. PUNTAJE 26 Sin perjuicio de lo anterior. A las propuestas con montos inferiores a S/. se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio.254. Asimismo. podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.85). 4’624. Seguros y AFP 28 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. 28 35 puntos Se considerará obra similar a Obras de construcción de sistemas contra incendio para plantas industriales y/o construcción de tanques y/o cisternas para almacenamiento de agua de capacidad no menor a 300 m3 y/o obras para transporte de gas natural.70. cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.09.2012. Asimismo. de lo contrario. B. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera. así como su monto total. deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. 61 de 84 . hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de contratación (S/. deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FACTORES DE EVALUACIÓN correspondiente a la fecha de suscripción. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.312. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor. se les asignará el puntaje de manera proporcional.509. durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
referido a la experiencia en obras similares del postor. (*) Cabe resaltar que para los factores de calificación referidos al personal propuesto se tratará de experiencia adicional e independiente a la solicitada en los Requerimientos Técnicos Mínimos. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). 62 de 84 . en función al número de constancias prestación presentadas. respecto de obras en general o similares presentadas para acreditar experiencia del postor. constancias o certificados. de 15 puntos las la de Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FACTORES DE EVALUACIÓN correspondiente a la fecha de suscripción. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos trabajo. PUNTAJE 26 Sin perjuicio de lo anterior. se le otorgará puntaje proporcional. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7. para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. lo siguiente: 29 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor. Al personal que acredite tiempos menores a dos (02) años acumulados. indique. en el montaje y/o implementación de Sistemas Contra incendio en Plantas Industriales). D. dado que solo puede ser materia de calificación aquello que supere dichos Requerimientos. independientemente de su denominación. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES PROFESIONAL PROPUESTO (*) DEL PERSONAL 30 PUNTOS EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (*) 29 30 puntos Criterio: Se otorgará el puntaje máximo de 10 puntos por el tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como Residente de Obra que acredite tener dos (02) años de experiencia en la especialidad (Residente de Obra o Jefe de Proyecto o Jefe de Supervisión o cargo similar. como mínimo. C.
CBC = Número de constancias de prestación válidas. indicando como mínimo su objeto. que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual. se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www. esto es. 31 PUNTAJE TOTAL 100 puntos IMPORTANTE: Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. comprendiendo las variaciones por adicionales. PF = Puntaje máximo al postor.. 30 Para mayor detalle. PUNTAJE 26 2. Para acceder a la etapa de evaluación económica. reajustes.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FACTORES DE EVALUACIÓN 1. el importe total al que asciende el contrato. El monto correspondiente. reducciones.pe 31 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 3. La identificación del contrato. el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos. 63 de 84 .osce. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. 30 Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación : PCP= PF x CBC NC Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor (Se tomará un máximo de 10 contrataciones válidas presentadas por el Postor).gob. etc.
... debidamente representado por su Representante Legal.]... 64 de 84 .. En cada caso concreto... en adelante LA ENTIDAD.. Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………]... 32 [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV .. la contratación de la ejecución de la obra Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco.. Para tal efecto. según corresponda..... podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago..... cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato....]..]. con domicilio legal en [………………. 32 33 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica...A.... dependiendo de la naturaleza del contrato... se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra.... a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [……………….. con RUC Nº 20216293593 con domicilio legal en Pasaje Ripacha Nº 101 Chilina. conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.] Asiento N° [……….... CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO].. [………………. según poder inscrito en la Ficha N° […………. en el plazo de 15 días calendario.. con DNI N° [………………... 33 CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]..].]. según corresponda.... se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. en periodos de valorización mensual. el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones.. así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco.. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. que celebra de una parte Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S. conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases.......]. LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA... EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses. identificado con DNI Nº [………].....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………].........…].... Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra... seguros e impuestos..].... con RUC Nº [. representada por [………. inscrita en la Ficha N° [……………….... adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA para la contratación de la ejecución de la obra Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco.. y de otra parte [………………... a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]..AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO Conste por el presente documento. Asimismo.... 1245 y 1246 del Código Civil.. de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244..... computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. por razones imputables a LA ENTIDAD.
a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 34 El presente contrato está conformado por las Bases integradas. 35 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año. 36 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. 65 de 84 . a favor de LA ENTIDAD. EMPRESA QUE LA EMITE].] días calendario. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. deberá ser en sus respectivas sedes en la Ciudad de Arequipa. irrevocable. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución del presente contrato es de [……. consignar lo siguiente: 36 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias : S/. por los conceptos. [CONSIGNAR EL MONTO].5 de la sección general de las Bases. conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. De manera excepcional. En el caso que corresponda. la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. EMPRESA QUE LA EMITE]. deberá consignar la siguiente cláusula: 34 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. De ser requerida su ejecución o pago. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.. importes y vigencias siguientes: 35 De fiel cumplimiento del contrato : S/. CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas. [CONSIGNAR EL MONTO]. IMPORTANTE: Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo. la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. ni el consentimiento de la liquidación del 37 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 40 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 41 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses. hasta la amortización total del adelanto otorgado.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 37 “LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo de hasta el 10% 38 del monto del contrato original. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 39 calendario siguientes a la suscripción del contrato . LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. Asimismo. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. en cambio. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 66 de 84 . deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 39 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. deberá consignar la siguiente cláusula: CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 41 No se otorgarán adelantos. EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. adjuntando a su solicitud la garantía por 40 adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. 38 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. Asimismo. este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.” Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista.
67 de 84 .10 x Monto F x Plazo en días Donde: F = 0. serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente. y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados. penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato. y demás normas de derecho privado.. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas. enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato. IMPORTANTE: De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora. a través de la indemnización correspondiente. posteriormente. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = 0. LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos. etc. y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable. que serán objeto de penalidad. de conformidad con los artículos 40. condiciones. se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones. en el caso que éstas correspondan. según corresponda. en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. inciso c).AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) contrato de obra. Esta penalidad será deducida en la liquidación final. cuando corresponda. el Código Civil y demás normas aplicables. De darse el caso.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento. LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso. por defectos o vicios ocultos. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.
. de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.. El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) 42 CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato. las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [. Ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación. De acuerdo con las Bases. El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral.. Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa..... con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. gastos y honorarios en que sea necesario incurrir para llevar a cabo el Arbitraje serán asumidos por el contratante respecto del cual resultara adverso el laudo arbitral.. cada una de las partes nombrará un árbitro y el tercero será designado por los árbitros ya elegidos. Los costos. ésta será efectuada de acuerdo a las reglas procesales y el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. formalmente y por escrito. las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato. 68 de 84 .. serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho. para la suscripción del contrato y.] al [CONSIGNAR FECHA].. Por ejemplo. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. compuesto de tres árbitros. deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.. debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc.. siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez. podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual.. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [CONSIGNAR] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte. según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE). “LA ENTIDAD” 42 “EL CONTRATISTA” De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento...
AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATOS Y ANEXOS 69 de 84 .
Firma. PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)].. 44 …. se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente. Para tal efecto. el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección. ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO].- [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL.. debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS. quien se encuentra en virtud a este documento. 44 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas. 70 de 84 . identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes.…………………. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. según corresponda 43 El presente formato será utilizado cuando la persona natural.…………………………. a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………]. identificado con DNI Nº […………]. en relación con la Adjudicación de Menor Cuantía de Obra N° AMC-0281-2014-EGASA.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO N° 143 MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN Arequipa.
Apellidos y nombres D. debidamente llenado. adjuntamos copia del certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Mi correo electrónico es: ___________________________________. ____________________________________ (nombre del participante. __ de ________ del 2014 Señores: Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.Referencia: Adjudicación de Menor Cuantía de Obra N° AMC-0281-2014-EGASA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE PISCO” De nuestra consideración: Por medio de la presente.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) FORMATO Nº 2 REGISTRO DE PARTICIPANTE Arequipa.A. conforme al artículo 52º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. que me notifique al correo electrónico que señalo.I. EGASA Presente. persona jurídica o persona natural). : _______________________________ : _______________________________ ____________________________ Firma Finalmente. con RUC N° _________________. 71 de 84 . con domicilio legal en ________________________________________________________________________. Teléfono_____________ debidamente representado por ________________________. identificado con DNI N°_______________: ( ) Autorizo al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía de Obra Nº AMC-0281-2014EGASA. capítulo de EJECUTORES DE OBRAS. al momento de registrarse como participante. y declaramos que no nos encontramos inhabilitados ni tenemos impedimento para contratar con el Estado.N. Nota: Este documento deberá ser presentado.
...... identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]................AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente... [……………. 72 de 84 ....]........... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal...- Estimados Señores: El que se suscribe... según corresponda IMPORTANTE: Cuando se trate de consorcios........... con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].... esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados..... DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC : : : Teléfono : Fax : [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……... Firma.
conociendo todas las condiciones existentes. Firma.………………….AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente. de conformidad con el respectivo Expediente Técnico. conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico. el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE PISCO”. 73 de 84 . para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y. las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.………………………….- De nuestra consideración: Es grato dirigirme a usted. según corresponda IMPORTANTE: Adicionalmente. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.. puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos.
AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA (ART.- De nuestra consideración: Mediante el presente el suscrito. 5. conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.. así como en la Ley Nº 27444. declaro bajo juramento: 1. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]..Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.………………………. Ley del Procedimiento Administrativo General. 2. condiciones y procedimientos del proceso de selección.Conocer... 4. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. según corresponda IMPORTANTE: Cuando se trate de consorcios.. aceptar y someterme a las Bases. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal.Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado. 3.Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente. 74 de 84 .. Firma.
..... en caso de obtener la Buena Pro..... Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable..... fijamos nuestro domicilio legal común en [.....De nuestra consideración.... sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 …………………………………. Asimismo.. durante el lapso que dure el proceso de selección........ OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   [%] [%] % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] TOTAL: [%] [%] 100% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ...... nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).]. firma.. [.......…………………………………. para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA.. sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2 75 de 84 .....AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO Nº 4 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].. responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso....].. Designamos al Sr....... como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]... Nombre. firma...... de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. Asimismo............ Nombre.....
.... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común......... [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……...... Mediante el presente.............. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia. según corresponda 76 de 84 ....De nuestra consideración. me comprometo a ejecutar la obra “SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE PISCO” en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO... Firma..........AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP0001-2013-EGASA) ANEXO Nº 5 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente.......... EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.....
46 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 77 de 84 IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO 46 47 ACUMULADO VENTA .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP-0001-2013-EGASA ANEXO Nº 6 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente. el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL: Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO 45 FECHA MONEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 45 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.- Mediante el presente.
..................AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP-0001-2013-EGASA [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……….................. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común............ Firma........... según corresponda 78 de 84 ..
el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO 48 FECHA MONEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 48 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.- Mediante el presente. 49 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 50 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP-0001-2013-EGASA ANEXO Nº 7 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente. 79 de 84 IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO 49 50 ACUMULADO VENTA .
... según corresponda 80 de 84 ............................. Firma.. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común....................AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP-0001-2013-EGASA [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……….......
AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP-0001-2013-EGASA) ANEXO N° 8 TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CUADRO RESUMEN Nombre:………………………………………………………………………………………… DETALLE DEL SERVICIO N° Entidad Contratante Descripción del Servicio Periodo de Ejecución Cargo Desempeñado 1 2 3 4 5 Nota: Todos los servicios en la especialidad realizados por el personal propuesto. deberán estar debidamente sustentadas con copia simple de certificados o constancias. no serán consideradas para efectos de calificación. 81 de 84 . Las prestaciones que no estén debidamente sustentadas.
Tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor 82 de 84 .AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP-0001-2013-EGASA) ANEXO N° 9 CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CUADRO RESUMEN Nº Razón Social de la Empresa a la Descripción del Servicio que realizó la prestación Incurrió en Penalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota: Se adjunta copia simple de las constancias o certificados.
y el expediente técnico de obra . memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico. inspecciones. 83 de 84 . pruebas. para hacer de su conocimiento que. seguros.De nuestra consideración. según corresponda IMPORTANTE: En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada. de acuerdo con el valor 51 referencial del presente proceso de selección. transportes. los costos laborales conforme a la legislación vigente. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………………………………. el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución. es referencial. 51 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. mi propuesta económica es la siguiente: COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] CONCEPTO TOTAL La propuesta económica incluye todos los tributos. Es grato dirigirme a usted. en ese orden de prelación. Firma.………………….AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP-0001-2013-EGASA) ANEXO Nº 10 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente. así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. según los planos. especificaciones técnicas. considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato.. y de ser el caso. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.
.... Firma...AMC-0281-2014-EGASA Ejecución de la Obra “Sistema de protección contra incendio de la Central Térmica de Pisco” (Proceso derivado de LP-0001-2013-EGASA) ANEXO Nº 11 DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DE OBRA Nº AMC-0281-2014-EGASA Presente.......... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común...... postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. Mediante el presente el suscrito.....De nuestra consideración......................... declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: NOMBRE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO CARGO Y/O ESPECIALIDAD [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. según corresponda 84 de 84 ..........
Documents Similar To BASES AMCO-0281-2014 Sistema Contra Incendio Pisco.pdf
174020292-Cuestionario-Derecho-Notarial.doc
MANUAL-DE-ESTABILIZACION-DE-SUELOS-CON-CEMENTO-O-CAL.pdf
Tiuk Nani
6b84a978d84dd85a69ef5fca18d24edb
Analisis Butir Soal Harian 1
Eko Septi Anggoro
Choque R. Albert
Hechos más influyentes de desatascos
tomas91pz
Correlación-y-regresión-Downie28_04_2017.pdf
docgo.net-mihaela
Alex-Santos-PNL-para-la-salud-hipnoterapia.pdf
Talal Malek Badi
RPP K13 - Kalor
Ollan Herga Putra
0801681 DIN Rails Cataluge
iupc-indices_17.xlsx
EP 2013-01 (Enunciado)
Tutoria Peña
Solucionario EP 2013-1 A
EP 2013-01 (Enunciado Con Rptas) (1)
Parcial Seminario (Version Final) 1
EP 2013-02 (Enunciado Con Rptas) (1)
BPZ MARINE BCZA BPZ-02 Instalacion de Bombas1 Paita
documents.mx_grinnellfirepanel.pdf
PT004-V4.pdf
CasoEquidustSA
LIJA3643StructuralTurnout UG 2015_SP-L.pdf
Skt Bth St e 024 Planta Primer
Guía de Programación en TI-BASIC.pdf
ISTIV200.pdf
Resumen_libro_Gestin_de_procesos_JBC_2011.pdf
More From cchristt2584
MANUAL-DE-ESTABILIZACION-DE-SUELOS-CON-CEMENTO-O-CAL.pdfUploaded by Christopher Matthews
Ahresdorf, The Death of Socrates and the Life of Philosophy. an Interpretation of Plato's Phaedo, SUNYP 1995Uploaded by Jorge Cano
dokumentasi Uploaded by Tiuk Nani
6b84a978d84dd85a69ef5fca18d24edbUploaded by Rafael Oliveira
mendigoUploaded by Anonymous py3rUb2
Analisis Butir Soal Harian 1Uploaded by Eko Septi Anggoro