Source: https://es.scribd.com/document/171056258/Nb512-Reglamento-Nacional-Para-El-Control-de-Calidad-de-Agua-Para-El-Consumo-Humano
Timestamp: 2017-02-27 11:28:33
Document Index: 408101721

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 150', 'Artículo 15', 'Artículo 13']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseReglamento Nacional
El Ministerio de Servicios y Obras Públicas a través del Viceministerio de Servicios Básicos en aplicación de las atribuciones y obligaciones establecidas por Ley. estableciendo las condiciones que deben cumplir las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). con el objetivo de disponer de un instrumento normativo. química y microbiológica del agua destinada al consumo humano. en cuanto se refiere a la calidad física. Control Básico. a saber: Control Mínimo. su ubicación y frecuencias de muestreo. El presente documento fue posible gracias a la participación de profesionales del sector e instituciones que de manera desinteresada contribuyeron para que nuestro país cuente con un valioso instrumento técnico. pone a disposición de profesionales e instituciones del sector el presente Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
. Asimismo se incluye. Este documento tiene por objeto reglamentar la Norma Boliviana NB 512” Agua Potable Requisitos” (tercera revisión) – Octubre 2004. En el presente Reglamento se han incluido los parámetros de control de calidad del agua potable agrupados de acuerdo a su factibilidad técnica y económica. Control Complementario y Control Especial. número mínimo de puntos de muestreo. número mínimo de muestras al mes. en su primera revisión.
.NB 512
ANEXO 2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
2 Conexión domiciliaria de agua
Conjunto de tuberías y accesorios que permiten la conducción del agua desde la red de distribución hasta el límite de propiedad del beneficiario. microbiológicas y radiactivas. 3. 3.5 Insumos químicos
Productos químicos utilizados en el tratamiento y desinfección del agua. se considera apta para el consumo humano y que cumple con lo establecido en la NB 512 y el presente Reglamento. microbiológica.CAMPO DE APLICACIÓN.1 Agua potable
Aquella que por sus características organolépticas. superficiales o subterráneos. asociación civil. pueblos indígenas y originarios y comités de agua) encargadas de prestar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.OBJETO. 3. química. sociedad anónima mixta.DEFINICIONES. Están sometidas al presente Reglamento Nacional las EPSA cualquiera sea su forma de constitución (municipal. en cuanto se refiere a la calidad física. físico-químicas. 3. 3. organoléptica y radiactiva del agua destinada al consumo humano. las instituciones públicas y privadas que realizan actividades de control y vigilancia de la calidad del agua a nivel nacional.3 Fuentes de abastecimiento de agua
Depósitos o cursos naturales de agua. Reglamentar la Norma Boliviana NB 512 Agua Potable – Requisitos. privada.4 Índice de Langelier
Es la diferencia entre el pH real (medido) de un agua y el pH hipotético si el agua estuviera en equilibrio con carbonato de calcio sólido..
. cooperativa.CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 1. 2. Para la aplicación del presente Reglamento. se establecen las siguientes definiciones: 3. Asimismo. 3.6 Laboratorio acreditado por el OBA
Centro o lugar donde se realizan los análisis fisicoquímicos y microbiológicos con procedimientos normalizados aceptados y que cuente con certificación de “Buenas Prácticas de Laboratorio” otorgada por el OBA. estableciendo las condiciones que deben cumplir las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) a nivel nacional...
. instalaciones y equipos convenientemente dispuestos para llevar a cabo procesos y operaciones unitarias que permitan obtener agua de calidad apta para consumo y uso humano. accesorios e instalaciones que tienen por objeto transformar la calidad del agua y transportarla desde la fuente de abastecimiento hasta los puntos de consumo. sin que ello signifique peligro para la salud de los consumidores.11 Red de distribución
Conjunto de tuberías. 3. 3. por un período de tiempo (máximo 6 meses). 3. 3.512
3. es producto de una situación de fuerza mayor. accesorios y dispositivos que permiten la entrega del agua a los consumidores.10 Punto de muestreo
Lugar físico de donde se extrae una muestra representativa. variable a medirse mediante un procedimiento analítico de laboratorio de uno o varios elementos. debido a una operación defectuosa o contaminación en el sistema de abastecimiento de agua. 3.7
Dictamen otorgado por autoridad competente y en coordinación con los sectores involucrados. destinado a almacenar agua y/o mantener presiones adecuadas en la red de distribución. previa constatación que el deterioro de la calidad del agua. cantidad y presión. 3.12 Riesgo en salud
Probabilidad de ocasionar daño a la salud de los consumidores. en condiciones adecuadas de calidad. equipos.14 Tanque de almacenamiento
Depósito situado generalmente entre la captación y la red de distribución.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .9 Planta de tratamiento de agua
Conjunto de obras civiles. 3.8 Parámetro
Nombre del elemento o variable a medirse mediante un procedimiento analítico de laboratorio. Se denomina también planta potabilizadora de agua..13 Sistema de agua potable
Es un conjunto de estructuras.
MDS Ministerio de Desarrollo Sostenible MSD Ministerio de Salud y Deportes MSOP Ministerio de Servicios y Obras Públicas
. cantidad. calidad. 3.17 Vigilancia de la calidad del agua
Proceso continuo y sistemático de recolección. interpretación y difusión de datos relacionados con la identificación.15
Toda persona natural o jurídica. 3. notificación. con el propósito de formular estrategias de prevención adecuadas. pública o privada que utiliza los servicios de agua para realizar sus actividades. EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. funcionamiento. medición. 3. con características y condiciones homogéneas de operación.18 Zona de abastecimiento de agua
Comprende una de las partes de la red de distribución. ASTM American Society for Testing and Materials AWWA American Water Work Association. análisis. IBNORCA Instituto Boliviano de Normas y Calidad. SIGLAS Y ABREVIATURAS APHA American Public Health Association.512
3.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .16 Valor máximo aceptable
Valor máximo de concentración permitido para los parámetros definidos en la NB 512 y el presente Reglamento. Standard Methods for the Examination of Water Wastewater. determinación de causas de enfermedades y prevención de muertes vinculadas con la calidad del agua de consumo humano. continuidad y presión.
WPCF Water Pollution Control Federation.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . deberán hacer uso obligatorio de la Norma Boliviana NB 512 y el presente Reglamento.USO OBLIGATORIO DEL REGLAMENTO. unidad de medición de la radiactividad ECD Electrón Capture Detector ICP Inductively Coupled Plasma = Plasma Inductivamente Acoplado IR Infrarrojo (Espectrofotómetro) NPD Nitrogen Phosphorus Detector STD Sólidos Totales Disueltos UCV Unidades de Color Verdadero UFC Unidades Formadoras de Colonias UNT Unidad Nefelométrica de Turbiedad UV Ultravioleta (Espectrofotómetro) 4.512
OBA Organismo Boliviano de Acreditación SISAB Superintendencia de Saneamiento Básico. Su sigla actual también es WEF . Las EPSA a nivel nacional y las instituciones públicas y privadas que realizan actividades de control y vigilancia de la calidad del agua.Water Environmental Federation. la SISAB y/o la institución delegada por la misma efectuará la notificación correspondiente a las EPSA solicitando la adecuación y/o el cumplimiento del presente
.. OTRAS SIGLAS TÉCNICAS UTILIZADAS Bq Bequerelio. VSB Viceministerio de Servicios Básicos. Asimismo.
las tuberías y los materiales empleados en los sistemas de abastecimiento de agua potable.CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 5. o en su defecto hasta el grifo más cercano a la conexión o hasta la descarga a un tanque de almacenamiento domiciliario. Con la finalidad de garantizar la calidad del agua para consumo humano. 6. la SISAB.. En sistemas de abastecimiento de agua que incluyan piletas públicas. Las EPSA son las responsables del control de la calidad del agua suministrada de acuerdo con la Norma Boliviana NB 512 y el presente Reglamento. 7.. la evaluación de los parámetros actualmente analizados. calidad de tuberías certificadas por IBNORCA. el diseño. el mismo que no podrá ser mayor a tres (3) años. estando exentas del control en la instalación interna. La responsabilidad de las EPSA en cuanto al control de calidad del agua para consumo humano.. normas de materiales de saneamiento básico y demás instrumentos normativos que para el efecto establece el MSOP. serán efectuadas por la SISAB o la institución delegada por la misma. considerando las características de desarrollo. número de muestras al mes y frecuencias de muestreo. 8. definirá con cada EPSA el plazo para la aplicación del presente Reglamento en forma gradual. De acuerdo a lo que señala el Artículo 21 de la Ley Nº 2066. las EPSA. surtidores de camiones cisterna o tanques públicos de distribución de agua.
. donde se ubica el medidor de agua o válvula de paso. están obligadas a garantizar la calidad de los servicios que reciben los usuarios. capacidad operativa y financiera.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . de acuerdo a disposiciones y legislación vigente.512
reglamento.DISEÑO. llega hasta la conexión domiciliaria. Sobre la base de las consideraciones indicadas anteriormente. la construcción. El seguimiento y la fiscalización del control de la calidad del agua realizados por las EPSA. la responsabilidad de las EPSA llega hasta el punto de abastecimiento de las referidas obras siempre y cuando se encuentren bajo su administración.CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA. CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD DE LAS TUBERIAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. deben cumplir con las disposiciones contenidas en la Norma Boliviana NB 689..SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION.
tiene atribuciones y obligaciones en el ámbito de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.MINISTERIO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS (MSOP).SUPERINTENDENCIA DE SANEAMIENTO BASICO (SISAB). 11. 14. A través del Viceministerio de Servicios Básicos. con responsabilidades relacionadas a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES (MSD). Las SEDES de todo el país deberán realizar la Vigilancia de la Calidad del agua destinada al abastecimiento de la población del país y todo aspecto vinculado que constituya riesgo para la salud. Organismo con jurisdicción nacional que cumple la función de regulación de la prestación y utilización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Persona jurídica. establece las responsabilidades en el ámbito de su jurisdicción.PREFECTURA DE DEPARTAMENTO.... la Prefectura deberá apoyar la capacidad operativa de las EPSA para el cumplimiento del presente Reglamento. firma de contratos por excepción y aprobación de precios y tarifas.1 Servicios Departamentales de Salud (SEDES). el Gobierno Municipal deberá apoyar la capacidad operativa de las EPSA para el cumplimiento del presente Reglamento.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .GOBIERNO MUNICIPAL. es la cabeza del Sector Saneamiento Básico. es el encargado del manejo sostenible del recurso agua. De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley Nº 2066. de acuerdo con el Artículo 10 de la Ley N° 2066. debe emitir una opinión técnicamente fundamentada ante la SISAB... En poblaciones menores a 10000 habitantes. 12. relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (EPSA). 13. 10. pública o privada que presta uno o más de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y que tiene alguna de las siguientes formas de Constitución:
. establece las responsabilidades en el ámbito de su jurisdicción. Ente rector de las políticas de salud y deportes. El Artículo 12 de la Ley Nº 2066. En poblaciones menores a 10000 habitantes. 15. en consulta con las instancias de participación popular establecidas en el Artículo 150 parágrafo II de la Ley de Municipalidades para la aprobación de los pliegos de licitación. 12. relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario... de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Nº 2066 establece las atribuciones y obligaciones de la Superintendencia de Saneamiento Básico. de acuerdo con Leyes y Normativas vigentes.MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (MDS). establece los lineamientos básicos y la normativa de Vigilancia Epidemiológica.512
MARCO INSTITUCIONAL 9. En el caso de la EPSA municipal. El Artículo 13 de la Ley Nº 2066.
. excepto los Gobiernos Municipales. Entidad pública descentralizada dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. asociaciones. Sociedad Anónima Mixta.ORGANISMO BOLIVIANO DE ACREDITACIÓN (OBA).512
Empresa Pública Municipal dependiente de uno o más Gobiernos Municipales. pequeños sistemas urbanos independientes. que tiene la competencia de dirigir las actividades de acreditación para el sistema de normas métricas y acreditación en el país.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . juntas vecinales y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por Ley. Empresa privada. comunidades indígenas y campesinas. Cooperativa de servicios públicos.
16. organizaciones y sindicatos campesinos. Pueblos indígenas y originarios. Asociación civil. Comités de agua..
500 µS/cm* 5 UNT 0.2 – 1. se agrupan de acuerdo a su factibilidad técnica y económica en los siguientes grupos: Control Mínimo.1 200.PARÁMETROS DE CONTROL MÍNIMO. se presentan en la Tabla Nº 1.000 mg STD/l.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . se debe medir en el punto de muestreo y en laboratorio a tiempo de realizar los análisis.0 1. Control Complementario y Control Especial.0 400. se presentan en la Tabla Nº 2. se puede expresar también como 1.0 200. PARÁMETROS DE CONTROL MÍNIMO
Valor máximo aceptable 6.0 0.3 150. Control Básico..
19.5 – 9.000 mg/l
CAPÍTULO III DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 17. Los parámetros de Control Básico de la calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA. En atención a la Norma Boliviana NB 512.0
. .El parámetro temperatura.PARÁMETROS DE CONTROL BÁSICO. Sirve como referencia para los análisis microbiológicos y para el cálculo del Índice de Langelier.0 mg/l 0 UFC/100 ml
* El valor máximo aceptable de la conductividad.0 250.0 500. Los parámetros de Control Mínimo de la calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA.
Tabla Nº 1.0 0... PARÁMETROS DE CONTROL BÁSICO
Tabla Nº 2. los parámetros de control de calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA.PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. 18.
Giárdia sp.0 µg/l
(*) Existen plaguicidas cuyos valores individuales pueden superar el valor máximo aceptable individual o la suma de sus valores individuales superar el valor máximo total.512
20.1 µg/l 10.0 1.1 0.01 0. Los parámetros de Control Complementario de la calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA.0 0.PARÁMETROS DE CONTROL COMPLEMENTARIO.0
Tabla Nº 3.5 µg/l 0.5 0.
.0 µg/l 2.1 45. se presentan en la Tabla Nº 3.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . Amebas
0.3 1.5 0. PARÁMETROS DE CONTROL COMPLEMENTARIO
Parámetro a) Químicos Inorgánicos Aluminio Amoníaco Arsénico Boro Cobre Fluoruro Nitritos Nitratos Plomo Zinc b) Subproductos de la Desinfección Trihalometanos totales (THM) c) Químicos Orgánicos Plaguicidas Plaguicidas totales Plaguicidas individuales(*) Hidrocarburos Hidrocarburos totales (TPH) Benceno d) Microbiológicos Bacterias Coliformes totales Escherichia coli Heterotróficas totales Pseudomonas aeruginosa Clostridium perfringens Parásitos Cryptosporidium sp.01 5..
0 300.05 mg/l Aceptable.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .
Tabla Nº 4..0 0.0 Bq/l *
0.7 mg/l 0.0
22.005 mg/l 0. se presentan en la Tabla Nº 4. Las EPSA. empleando la Tabla Nº 5:
.0 2.10 Bq/l * 1. el número mínimo de muestras en función de la población abastecida. 0.0 2.512
0. Estos parámetros serán realizados en situaciones de desastre o en casos especiales de acuerdo con el historial de la fuente y/o región..01 mg/l
700. determinarán en la red de distribución. Los parámetros de Control Especial de la calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA.4 100.0 500.05 mg/l 0.NÚMERO MÍNIMO DE MUESTRAS EN LA RED.07 mg/l 0. o cuando así lo vean por conveniente las EPSA y/o la SISAB. PARÁMETROS DE CONTROL ESPECIAL
0.PARÁMETROS DE CONTROL ESPECIAL.001 mg/l 0.5 0.005 mg/l 0.
deben tomar muestras de agua en la red de distribución de acuerdo al número de puntos de muestreo obtenido en la Tabla Nº 5 y el numeral 23.000 Número de muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.000 5. etc.000 hab)/mes (1c/5.512
Tabla Nº 5.001 a 30.001 a 10.000 habitantes el número mínimo de puntos de muestreo será el obtenido de la Tabla Nº 5. 24.000 > 500.000 hab)/mes
Fuente: Elaboración en base a las Guías de la OPS/OMS . no siendo necesario dividir por cuatro (4)..000 30. Para poblaciones menores a 5.UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED. Cuando el número de puntos de muestreo establecidos de acuerdo al numeral 24 sea mayor al obtenido en el numeral 23. las EPSA deben ubicar en la red de distribución los puntos de muestreo. Para poblaciones mayores a 5.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .TOMA DE MUESTRAS.) ≤ 1. Deben ser representativos de la zona de abastecimiento.3 = 3). Las EPSA.000 hab)/mes (10 + 1c/10. CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRAS DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL MÍNIMO (Red de distribución) Población abastecida (hab.001 a 100.Vol.000 hab)/mes (10 + 1c/10.
De acuerdo con las consideraciones anteriores.000 10. tramos finales de tuberías.001 a 5. existe la posibilidad que el número de puntos de muestreo establecido en la red puede ser mayor al obtenido en el numeral 23.000 habitantes.001 a 20. puntos de baja presión.000 100.. el número mínimo de puntos de muestreo semanales en la red de distribución resulta de la división de la cantidad obtenida de la Tabla Nº 5 entre cuatro (4).001 a 500.NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN RED.. Deben ser proporcionales a la población abastecida. En sitios donde no exista Planta de Tratamiento (punto 2 de la Figura
. respetando así la cantidad de muestras definidas.000 50.000 1.001 a 50. los muestreos semanales en los puntos establecidos pueden ser rotativos.000 hab)/mes (1c/5. Sobre la base del valor establecido en el numeral 23.000 2.000 hab)/mes (1c/5. alta densidad poblacional. En la Figura Nº 1 se indica la ubicación referencial de los puntos de muestreo en un sistema de abastecimiento de agua.000 hab)/mes (1c/5.000 20. 3
23. En caso de obtenerse un resultado decimal se redondeará al número inmediato superior (ejemplo: 2. aplicando los siguientes criterios: • Deben ser uniformemente distribuidos e incluir zonas geográficas con riesgo de contaminación. 25.001 a 2.
INCREMENTO DE FRECUENCIAS DE MUESTREO. Las EPSA.FRECUENCIAS DE MUESTREO. La Tabla Nº 6 presenta la frecuencia mínima de muestreo al año que deben realizar las EPSA para el control de la calidad del agua.
La EPSA debe incrementar la frecuencia de muestreo del parámetro en cuestión. Si durante dos años consecutivos. El grifo de muestreo debe estar situado lo más próximo a la conexión domiciliaria controlada por las EPSA y libre de la influencia de un tanque de almacenamiento subterráneo. 28. Se define como modificación de frecuencias de muestreo tanto al incremento como a la reducción del número de muestras a ser tomadas del o los parámetros en consideración.. los detalles del problema.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . los parámetros de control (Tablas Nº 1 a Nº 4) y la ubicación de los puntos de muestreo.512
Nº 1) la toma debe realizarse a la salida del Tanque (punto 3).. para cualquier parámetro ha sido excedido bajo condiciones normales de operación o bajo condiciones meteorológicas adversas. Si el resultado de los análisis ha demostrado que el valor máximo aceptable de cualquier parámetro ha sido excedido. tanque elevado o cualquier otro tipo de almacenamiento de agua intradomiciliario.. la solución y/o las acciones a ser realizadas.CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. Para el efecto se debe considerar la población abastecida. de lo contrario deberá suspender el servicio y comunicar a la SISAB o a la institución delegada por la misma. 30. en más de tres muestras consecutivas.. procederán con el incremento de frecuencias de muestreo. 29.MODIFICACIÓN DE FRECUENCIAS DE MUESTREO. 27. el resultado de los análisis de los parámetros de Control Básico y Control Complementario
. UBICACIÓN REFERENCIAL DE PUNTOS DE MUESTREO
26. las veces que sea necesario hasta que el problema haya sido controlado y el riesgo previsible sea bajo.
Figura Nº 1. Los puntos de muestreo deben permitir la toma de muestras representativas de la calidad del agua suministrada por las EPSA. en los siguientes casos: a) Si el resultado de los análisis obtenidos..DECREMENTO DE FRECUENCIAS DE MUESTREO.
31.001. el 90 por ciento (90%) de los resultados de los análisis correspondientes a los compuestos que afectan la calidad organoléptica.000
30.001 a 50..001 a 10.000 1000 a 2.000
10. Nº 2 y Nº 3 del presente Reglamento. Los requisitos de calidad que deberán cumplir las EPSA con relación al agua para consumo humano son: a) En el curso de un año.000
50. que la frecuencia de muestreo a ser tomada en el siguiente año con respecto a aquel parámetro. física y química del agua de consumo humano y que se encuentran detallados en las Tablas Nº 1.000
Básico (Tabla N°2) Mensual Mensual Mensual Mensual Complementario Semestral Anual Ninguna Ninguna (Tabla N°3) (*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).
Tabla Nº 6. no deben exceder las concentraciones o valores establecidos en la Norma Boliviana NB 512.000 2. ≤ 1. para la Tabla Nº 2 será de forma semestral y para la Tabla Nº 3 será de forma anual.001 a 20.
Población abastecida Hab.512
(Tablas Nº 2 y Nº 3) tiene valores por debajo de lo establecido en la NB 512.CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CALIDAD.100.001500. las EPSA podrán tramitar ante el VSB o autoridad competente de acuerdo a normativa vigente. Esta modificación no es aplicable a los parámetros microbiológicos.001 a 30.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .000 5.001 a 5. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 (salida de la Planta de Tratamiento).
34. de tal manera que permita controlar la calidad de la fuente de agua y/o la eficiencia del proceso de tratamiento.CONTROL PERIODICO EN FUENTE. serán realizados por las EPSA cuando se identifique. La frecuencia de muestreo en caso de mezcla de fuentes de agua subterránea y superficial. preservación. NB 689 y el Reglamento de Recursos Hídricos de la Ley 1333. almacenaje y el análisis de la muestra sean realizados de acuerdo a la Norma Boliviana NB 496 “Agua Potable – Toma de Muestras”.2 mg/l en un punto terminal de la red.
32.. será determinada considerando la mezcla como agua superficial.512
Durante el período de un año el contenido de Coliformes termoresistentes por 100 mililitros del total de muestras tomadas a la salida de la planta de tratamiento. deben garantizar que el muestreo. Que la muestra sea mantenida a una temperatura y condiciones asegurando que no
. Las EPSA de forma rutinaria tomando como guía los parámetros de la NB 512.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB ..PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. Nº 2 y Nº 3. tanques de almacenamiento y red de distribución de las zonas de abastecimiento de agua. o desechar la fuente para evitar posteriores inconvenientes.
Cuando la concentración de cloro residual sea menor a 0. no deben contener coliformes termoresistentes. las EPSA deben considerar los costos de tratamiento y sus posibilidades tecnológicas en función de los valores de los parámetros. La realización de los análisis de parámetros de Control Especial descritos en la Tabla Nº 4. se procederá a tomar una muestra de agua para análisis bacteriológico de coliformes termoresistentes.. al inicio de las actividades y/o durante el proceso de selección de la fuente. 35. En caso de excederse los valores máximos aceptables.. Que la muestra no sea contaminada durante el muestreo.MEZCLA DE FUENTES DE AGUA. transporte. deben cumplir lo siguiente:  El 95 por ciento (95%) de las muestras analizadas. Que la muestra sea representativa de la calidad de agua de la fuente o zonas de abastecimiento a tiempo de tomar la muestra. Las EPSA. 33. Punto 1) en época de estiaje y época de lluvias (2 veces / año) y/o en caso de que se realice una mezcla de fuentes. sospeche y/o exista denuncia de que la fuente para el consumo de agua haya sufrido contaminación. deben realizar un control periódico de la calidad del agua de la fuente (Figura Nº 1. manipuleo. Las EPSA deben realizar un análisis de la calidad del agua de la fuente de acuerdo con las Tablas Nº 1. A continuación se mencionan los requisitos más relevantes: a) b) c) d) Que los frascos de muestreo sean preparados de acuerdo con los procedimientos que se utilizan para la toma de muestras.CONTROL EN LA SELECCIÓN DE LA FUENTE.
Cálculo Espectrometría de Absorción Atómica.. Gravimétrico Espectrofotométrico reducción cadmio. Cromatografía de iones Espectrofotométrico DPD Iodométrico.
36. Que la muestra sea tomada por una persona capacitada y con experiencia en la toma de muestras de agua. Colorimétrico DPD Volumétrico EDTA Volumétrico EDTA. Espectrometría de Absorción Atómica Espectrometría de Absorción Atómica. WPCF. Cromatografía de iones. Cromatografía de iones Espectrofotométrico Cromatografía de iones de
. deben ejecutarse de acuerdo y siguiendo normas vigentes.Las determinaciones analíticas de los parámetros indicados en la reglamentación. AWWA. tomando como referencia métodos estándar de análisis publicados por APHA. Gravimétrico Volumétrico . para la medición u observación a la cual la muestra esté destinada.512
se presente ninguna alteración natural del valor o concentración. Espectrofotométrico eriocromo cianine R Fotometría de llama. Que la muestra sea analizada tan pronto como sea posible en un plazo no mayor a 48 horas después de su toma y de acuerdo con Procedimientos Normalizados (PNO).REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . ASTM DIN o lo señalado en la Tabla Nº 7.Nitrato de Plata o Nitrato Mercúrico. Fotometría de llama. Nefelométrico.. MÉTODOS ANALÍTICOS DE REFERENCIA. Jackson Número umbral Número umbral Electrométrico Electrométrico Volumétrico Nefelométrico.
Parámetros organolépticos Color Turbiedad Olor Sabor Parámetros físicos. Métodos Analíticos de Referencia. Espectrometría de Absorción Atómica Espectofotométrico.químicos pH (ión hidronio) Conductividad Alcalinidad Sulfato Cloruro Cloro residual Dureza total Calcio Magnesio Aluminio Sodio Sólidos disueltos totales Otros parámetros inorgánicos Nitrato Nitrito
Espectrofotométrico.METODOS ANALÍTICOS DE REFERENCIA.
Cromatografía de Gases (detector ECD. Espectrofotométrico batocuproina Espectrometría de Absorción Atómica.10 – fenantrolina Espectrometría de Absorción Atómica. Espectrofotometría UV Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases
Otros parámetros orgánicos Cloroformo Fenoles Archilamida Epiclorhidrina Hidrocarburos totales Tolueno Benceno Etilbenceno Xileno Benceno(a) pireno Trialometanos Cloruro de vinilo Plaguicidas Plaguicidas Totales Cromatografía de Gases (detector. Espectrofotométrico SPANDS. Espectrofotométrico ácido carmínico Espectrometría de Absorción Atómica Espectrofotométrico 1. ECD.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . Espectrofotométrico fenato Ión selectivo. Generación de Hidruros
. Espectrofotométrico ditizona Cromatografía de Gases Espectrofotométrico 4 amino antipirina (extracción con Cloroformo) Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Espectrofotometría IR. Cromatografía de iones Espectrometría de Absorción Atómica. Espectrometría de Absorción Atómica. Espectrofotométrico persulfato Espectrometría de Absorción Atómica.512
Ión selectivo.10 – fenantrolina Espectrometría de Absorción Atómica. Horno de Grafito. NPD) y Cromatografía Líquida (detector UV). Espectrofotométrico dietil ditio carbamato de plata. Espectrofotométrico ditizona Espectrometría de Absorción Atómica. Cromatografía Líquida (detector UV). NPD). Espectrofotométrico 1.
que se encuentre acreditado o reconocido en Buenas Prácticas de Laboratorio por el OBA. el agua para consumo humano perdiera los requisitos de calidad señalados en el presente Reglamento. Espectrometría de Absorción Atómica.
. Si por alguna eventualidad. también pueden ser determinados por cromatografía de gases con detector de masas. Espectrofotométrico diaminobencidina Filtración en membrana. Vapor Frío.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . o autoridad delegada por ésta.
37.PÉRDIDA DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD.. Espectrofotométrico difenilcarbazida. Los metales también pueden ser determinados por ICP (Plasma Inductivamente Acoplado). realizando los siguientes pasos: a) b) Identificando el problema. Generación de hidruros. La selección del Método deberá estar en relación con el valor de la norma y el límite de detección del Método. Espectrofotométrico ditizona Espectrometría de Absorción Atómica. las EPSA deben disponer de un laboratorio propio o contratado. el control de calidad del agua para consumo humano y la adopción de las medidas correctivas oportunas.. Para la realización de los análisis.ISO 9308 Filtración en membrana – ISO 9308 Filtración en membrana. Colilert – ISO 9308 Filtración en membrana Cultivo anaeróbico Filtración en membrana Concentración e microscópica – EPA 1623 Concentración e microscópica – EPA 1623 Concentración microscópica e identificación identificación identificación
Parámetros microbiológicos Coliformes totales Coliformes termoresistentes Escherichia coli Heterotróficas totales Clostridium perfringens Pseudomonas aeruginosa Cryptosporidium sp.ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD. Horno de Grafito. Los plaguicidas. Corrigiendo el problema. las EPSA. Espectrometría de Absorción Atómica. Giardia sp. 38. Amebas
También se puede tomar como Guía el “Manual Simplificado para el Análisis Fisicoquímico y Bacteriológico de Aguas”.512
Espectrometría de Absorción Atómica Espectrofotométrico ditizona Espectrofotométrico cloramina T. Espectrofotométrico ditizona Espectrometría de Absorción Atómica. deben poner en conocimiento de este hecho y sus consecuencias a la SISAB. hidrocarburos y otros compuestos orgánicos.
. o autoridad delegada por ésta. este suministro debe realizarse garantizando la conservación de la calidad del agua hasta el lugar de distribución.ACCESO LIBRE A PERSONAL AUTORIZADO A PREDIOS DE LAS EPSA.SUMINISTRO DE AGUA POR CISTERNAS. 2. Si la EPSA se viera obligada a suministrar agua a través de camiones cisterna.Para complementar el Control de Calidad del Agua definido en el CAPITULO III del presente Reglamento. • Tipo y número de fuentes. d) Datos del personal responsable del control de la calidad del agua. Localidad y Dirección. definirá la aplicación de las medidas oportunas. 41.512
Aumentando la frecuencia de muestreo. vigilancia de la misma y/o verificación de los procesos de tratamiento. para cualquier efecto justificado. debidamente identificado para que realice control de la calidad del agua. b) Datos del sistema de agua.. • Nombre del sistema de agua. las EPSA deben establecer un registro de información con el siguiente contenido: a) Identificación y ubicación de la EPSA. • Volumen de agua abastecida por día. 40. • Departamento. • Población abastecida. Provincia. En caso de que la pérdida de los requisitos de calidad del agua para consumo humano implique un riesgo inminente a la salud de los consumidores..RIESGO DE SALUD DE LOS CONSUMIDORES.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . quedan facultadas a suspender total o parcialmente el suministro de agua. comunicando inmediatamente de dicha suspensión a la SISAB. sirven como referencia para registrar esta información.. o la autoridad delegada por éste. • Tipo o proceso de tratamiento. y los mínimos detectables por el método.REGISTRO DE LAS EPSA Y DE LA INFORMACION.
. 4 y 5 del Anexo 1 del presente Reglamento..
g) Las Planillas de Registro de Información del Control de Calidad del Agua N°: 1. 42. 3. c) Datos georeferenciados para ubicación del sistema de agua. teniendo como referencia la Tabla Nº 7 del presente Reglamento. las EPSA. la cual en estrecha coordinación con las EPSA. Los predios de la planta de tratamiento deben ser de acceso libre a personal autorizado por el VSB. Las EPSA podrán a su criterio aplicar los formatos ya establecidos en sus contratos o documentos pertinentes. Municipio. e) Parámetros especiales o exceptuados bajo los CAPITULOS III y IV. f) Tabla de los parámetros con los métodos de análisis que se emplean en el control de la calidad del agua.
La autorización excepcional debe solicitarse al VSB bajo la forma de declaración jurada indicando lo siguiente: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Razón social y dirección del abastecedor. c) Por razones excepcionales dadas por condiciones metereológicas. puede conceder autorizaciones excepcionales a las concentraciones o valores de los parámetros establecidos en la NB 512.. 46. del numeral 44 del presente Reglamento.RESTRICCIONES.AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES.
45. d) Por ser la única fuente que se tiene en el lugar o zona.. f) Por ser un pasivo ambiental. precisando las fechas de inicio y de culminación.
. Una autorización excepcional concedida en aplicación del numeral 43 de este Reglamento. Causales de excepción. Plan de monitoreo o control de la calidad del agua. Fuente o zonas a ser exceptuadas. 47. i... Periodo de vigencia de la misma. Los parámetros microbiológicos no están sujetos a esta excepción.SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL. b) Porque la fuente de agua original no pueda ser utilizada y se utilice otra como fuente temporal. solo y únicamente en los siguientes casos: a) Como medida temporal para mantener el abastecimiento de agua para consumo humano siempre que el servicio no pueda ser atendido de ninguna otra manera. sólo puede exceptuar las concentraciones o valores correspondientes a los compuestos que afectan la calidad organoléptica. El período de excepción podrá extenderse desde 10 días hasta un máximo de 3 meses. El MSOP a través del VSB como ente normador a solicitud de las EPSA. Pruebas que respalden su solicitud y características de la calidad del agua a la cual se aplica la autorización.EXTENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.512
DE LAS EXCEPCIONES 43.PERÍODO DE EXCEPCIÓN.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . física y química del agua de consumo humano hasta una concentración que no represente riesgo a la salud pública por un tiempo máximo de tres meses. dependiendo de la fundamentación manifestada por las EPSA solicitantes. los cuales deben contar con un sólido respaldo técnico.. Fundamentación del período de excepción solicitado. 44. Plan a seguirse para mejorar la calidad del agua. En caso de haberse cumplido el período de excepción autorizado y que las EPSA no hayan podido aún adecuar la calidad del agua abastecida. es posible ampliar por única vez el período de excepción basándose en los incisos h. Concentración o valor del parámetro o parámetros a ser exceptuados. e) Para aguas con propiedades naturales.
48.. que no existe riesgo para la salud de los consumidores. puede revocar o modificar una autorización excepcional cuando se compruebe a través de acción coordinada con representantes del Sector Salud.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .. A solicitud de las EPSA.
. las EPSA deberán realizar la denuncia justificada ante la autoridad ambiental y las autoridades correspondientes a efecto que se tomen las medidas correctivas y/o preventivas. que les permita tomar las medidas correspondientes de acuerdo al caso.REVOCATORIA O MODIFICACION DE LA AUTORIZACION.RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO.EVENTO ADVERSO. desastre natural o siniestro (derrame). 50. En caso de existir actividades que potencialmente representen un riesgo de contaminación al recurso hídrico en la fuente de agua.. En caso de acontecer un evento adverso (contaminación furtiva). el VSB. 49. las EPSA deberán realizar de forma inmediata un estudio completo de la situación de riesgo. Las EPSA deben correr con los gastos de verificación de parámetros de calidad para otorgar una autorización excepcional (mediante Laboratorios de Referencia).
................................................................. TELÉFONO: ........……….......................................................... DEPARTAMENTO: .........................
2........................ PROVINCIA: ..................................................... MÉTODOS Y LÍMITES DE DETECCIÓN
LISTA DE PARÁMETROS: MÉTODO DE ANÁLISIS EMPLEADO POR PARÁMETRO: LIMITE DE DETECCION DEL MÉTODO: NOTA: Este ítem puede ser presentado una sola vez por año.......................
..................................................................................................…….......................................................................……………........................................................................................ POBLACIÓN ABASTECIDA: …......................................................................... GEOREFERENCIACION …………………………………………………………………………….. PARÁMETROS ESPECIALES Ó EXCEPTUADOS
4............… VOLUMEN DE AGUA ABASTECIDA/DIA: ...............................REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB ........……... DATOS DEL SISTEMA DE AGUA
NOMBRE DEL SISTEMA: ……………………….... TIPO O PROCESO DE TRATAMIENTO: ............................................................. NOMBRE RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD ………………………………………....................... MUNICIPIO: ……………………………….......512
1................................................................................................................................................................................................................................................................................ E-MAIL: ............................... TABLA DE PARÁMETROS............
3.................................. TIPO Y NÚMERO DE FUENTES: ......................................................................... IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EPSA
NOMBRE:...................................................................................... CASILLA: ...................................................................................................... DIRECCIÓN: ......................
DIA: 5 Control Mínimo..... DIA: 30 (Ultimo día del mes) Conductividad.... DIA: 1 Control Mínimo....... Conductividad.. pH........REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .... Cloro residual.............. Sodio.. Conductividad... Termoresistente...................... Cloro residual........... pH......... pH...... Turbiedad... DIA: 2 Control Mínimo. Cloruros.. Cloro residual..... Cloro residual.
. pH.... Turbiedad..... Termoresistente............ Conductividad......... Termoresistente...
pH.... Termoresistente... DIA: 3 Control Mínimo.... Dureza.512
PLANILLA Nº 2 REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO REPORTE MENSUAL NOMBRE DEL SISTEMA: .................... Sulfatos... Turbiedad............ Conductividad.............. Hierro total..... Turbiedad...... Termoresistente...... Control Mínimo y Básico Color....... Cloro residual..... TIPO DE TRATAMIENTO: . Turbiedad.. Manganeso...
. DIA: 30 Control Básico Dureza.. Sodio... Cloro residual.... pH.. Sulfatos..... Termoresistente........ Turbiedad. Conductividad...... pH..
.. Turbiedad........ Termoresistente.............. DIA: 3 Control Mínimo Conductividad. Turbiedad.. Color.... Termoresistente....512
PLANILLA Nº 3 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN REPORTE MENSUAL NOMBRE DEL SISTEMA: .REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . DIA: 2 Control Mínimo Conductividad........ Manganeso.. UNIDAD VALOR EN EL PUNTO DE MUESTREO 1 2 3 4 5 6 7 8
NOTA: En caso de análisis de parámetros especiales (Tabla Nº 4 del Reglamento) se debe reportar en formato similar. Cloruros............ Cloro residual....... Turbiedad.... DIA:1 Control Mínimo Conductividad.....
FECHA TIPO DE ANÁLISIS PARAMETRO pH. Cloro residual. Cloro residual.... pH.... Hierro total. Termoresistente...........
Trihalometanos.. Boro.... Amebas..... Giardia...... Microbiológico.... Zinc.. Fluoruro. Xileno.. Benceno.. Subproductos de la desinfección. Hidrocarburos Totales.. a) Bacterias.... VALOR OBSERVACIONES TIPO DE FECHA PARAMETRO VALOR GUIA NB Afluente a Efluente ANALISIS 512 Planta de Planta
Químicos Inorgánicos Arsénico... Plomo... Nitratos..... Bario. Plaguicidas Totales.
.. Pseudomonas.. Coniformes Totales Escherichia Coli. Benzo(a)pireno. Nitritos....... Níquel... Cianuro. Cobre. Cryptosporidium....... Químicos Orgánicos a) Plaguicidas.. Plaguicida Individual...... Aluminio.. b) Hidrocarburos......... Tolueno....... Etilbenceno... b) Parásitos... Control Complem.......... Heterotróficas..512
PLANILLA Nº 4 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO REPORTE SEMESTRAL....... Clostridium...REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB ..... Cadmio..
NOMBRE DEL SISTEMA: ........
........... Colif... Hierro total........... Turbiedad.CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN REPORTE MENSUAL DATOS COMPARATIVOS Y VALORES PROMEDIO NOMBRE DEL SISTEMA: .... Manganeso................................................... PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL REPORTE............................... Cloro residual.......................... Cloro residual.. Cloruros.. MINIMO + BASICO pH............ Conductividad......512
PLANILLA Nº 5 ....................... Alcalinidad Total MUESTRAS ANALIZADAS VALOR MINIMO VALOR MÁXIMO PROMEDIO % CONFORMIDAD OBSERVACIONES
.. Termoresist..............................................................................
NÚMERO DE PARÁMETRO UNIDAD VALOR NB 512 MINIMO pH.........REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .. Color... Dureza............................................................................................................ Conductividad................ Termorresistente.... FECHA DE PRESENTACIÓN........... Turbiedad..... Sodio......... Sulfatos......
001 a 100.000 hab)/mes (1c/5.000 > 500.000 30.000 50.001 a 2.001 a 30.000 100. Paso 1.001 a 500.000 2. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.000 hab)/mes (1c/5. Tipo de fuente: Superficial. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.000 1.000 hab)/mes (1c/5. (Red de distribución) Población abastecida (hab.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 5.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
EJEMPLO 1: Comunidad: XXXXX Población abastecida: 750 habitantes.001 a 50.000 hab)/mes (1c/5. 3
Paso 2. Tabla N° 5.001 a 5. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS AL AÑO.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.001 a 20.000 hab)/mes (10 + 1c/10. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 1 cada tres meses Paso 3.
.000 hab)/mes
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol. CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRAS.) ≤ 1.001 a 10.000 10.000 20.
100. se obtienen de las Tablas Nº 5 y Nº 6 del Reglamento Nacional.001 a 30. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla Nº 6) Tabla N° 6.
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control de una fuente superficial para una población de 750 hab.
.001 a 5. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO AL AÑO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 Y 4.000 5.001 a 20. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento)..100.
Población abastecida Hab.001-500.001.000
> 500.001 a 50.001 a 10. ≤ 1.000 1000 a 2.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
La no definición de los Parámetros Básicos y Complementarios no quiere decir que no se realicen.
. es obviamente aconsejable hacerlo.
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla Nº 4) o algunos de la misma. la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº 1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 6 (porque es cada 2 meses). si se ve que es necesario realizar y existen las posibilidades económicas. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACIÓN DE 750 HABITANTES
(Salida de la Planta de Tratamiento). por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 4 (porque es cada 3 meses). RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
001 a 500. 27 71 Costo Total (Bs. CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab.000 hab)/mes
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol.
Paso 1.) 270 710
XXXX 1.000 50. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs. 7.000 2. 3
Paso 2. Tabla N°5.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.000 hab)/mes (1c/5. de Muestras Totales 10 10 TOTAL Bs.000 hab)/mes (1c/5.001 a 20.001 a 30.000 20.001 a 2.001 a 50.000 30.92 tenemos US$ 123.74 EJEMPLO 2: Costo Promedio por Análisis Bs.000 1.000 hab)/mes (1c/5.000 hab)/mes (10 + 1c/10.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para una población abastecida de 750 habitantes: No. de Muestras en el Sistema 6 6 No.000 hab)/mes (10 + 1c/10. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 1 cada dos meses
.000 5. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.500 habitantes Superficial.000 hab)/mes (1c/5. de Muestras en la Red 4 4 No.001 a 5.000 > 500.) ≤ 1.000 100.001 a 100.000 10.001 a 10.
se obtienen de las Tablas Nº 5 y Nº 6 del Reglamento Nacional.001 a 50.
Población abastecida Hab. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.500 hab. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 y 4.000
> 500.001 a 30.000
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).001 a 5.
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control de una fuente superficial para una población de 1.000 5. Paso 4.000 2.000 1000 a 2.001 a 20.000
100.001-500. ≤ 1.001 a 10.000
30. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla N° 6) Tabla N°6. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 3.000
10.001..000
20. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).100.
Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla 6: TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 1.
. la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura N°1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACION DE 1.500 HABITANTES Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 3 * (1) Mínimo – Tabla N°1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N°1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N°2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N°3
(Salida de la Planta de Tratamiento).500 HABITANTES. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada.
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla N° 4) o algunos de la misma.
En caso excepcional.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 5. RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. es obviamente aconsejable hacerlo. si se ve que es necesario realizar y existen las posibilidades económicas. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 6 al año.
) 486 1278
Tabla N° 5. 27 71 Costo Total (Bs.92 tenemos US$ 222.000 20.001 a 500. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.000 hab)/mes
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol.000 2.500 habitantes: No.000 5.001 a 100.000 > 500. de Muestras en el Sistema 12 12 No.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 10. de Muestras en la Red 6 6 No.73 EJEMPLO 3: Comunidad: XXXXX Población abastecida: 15. 3
Cálculo 15.001 a 5.000 30.000
. Paso 1.001 a 20.000 1.000 / 5. de Muestras Totales 18 18 TOTAL Bs.000 hab)/mes (1c/5.001 a 2.000 hab)/mes (1c/5.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5. Tipo de fuente: Superficial.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para una población abastecida de 1.001 a 10. Costo Promedio por Análisis Bs.000 hab)/mes (1c/5.) ≤ 1. 7.001 a 50.000 hab)/mes (1c/5.000 50. CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab.001 a 30.000 100. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.000 habitantes.000 hab)/mes (10 + 1c/10.
Población abastecida Hab. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en el numeral 23 y 24 del Reglamento Nacional.000
30. Paso 4. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.001 a 50.000
20.000 1000 a 2.001 a 5. ≤ 1.000
10. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO AL AÑO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 Y 4. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla Nº 6) Tabla N° 6. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 3 Paso 3.001-500.001 a 30. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).000 5.000 2.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 2.001 a 10.001 a 20.000
RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES.
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 meses. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. Nota: Parámetros de Control Especial: En caso excepcional. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional.
Paso 5. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla Nº 4) o algunos de la misma. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACIÓN DE 15.
. se obtienen de las Tablas Nº 5 y Nº 6 del Reglamento Nacional..000 HABITANTES
TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 15.000 hab.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control de una fuente superficial para una población de 15.000 HABITANTES Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 3* (1) Mínimo – Tabla N° 1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N° 1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N° 2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N°3
(Salida de la Planta de Tratamiento). la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº 1
DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO. 7.000 2.268 5.001 a 20.) ≤ 1.000 hab)/mes (1c/5. de Muestras en la Red 36 36 12 0 No.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para una población abastecida de 15.000 1.340 5.000 30.000 100.857 16.000 hab)/mes (1c/5. 3
Cálculo 87.139 habitantes Superficial. Tabla N°5.000 habitantes: No.001 a 50.000 hab)/mes Número de Muestras
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol.) 2. de Muestras Totales 84 84 12 1 Costo Promedio por Análisis Bs.000 5.000 10.000
.001 a 5.000 50.000 > 500.001 a 100.000 1/bimestre 1/mes (1c/5.000 hab)/mes (10 + 1c/10. 27 71 195 5.074.37 EJEMPLO 4: Costo Total (Bs.001 a 500.001 a 10.000 hab)/mes (10 + 1c/10.139 / 5.000 hab)/mes (1c/5. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.964 2.001 a 2.000 20. de Muestras en el Sistema 48 48 0 1 No.001 a 30.92 tenemos US$ 2. 429
XXXXX 87. CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab.857 TOTAL Bs.
Paso 1.000 hab)/mes (1c/5.
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.000
50. ≤ 1. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).000
20. se obtienen de las Tablas 5 y 6 del Reglamento Nacional.000
30.001-500. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.001 a 5.139 hab.
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control mínimo de una fuente superficial para una población de 87.001 a 50.000 5. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla N° 6) Tabla N°6.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).000 1000 a 2.000
> 500.001 a 30.001 a 10.001 a 20. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 17 Paso 3.
. Paso 4.000 2.
10.100.. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 y 4.001.
Parámetro de Control Especial: En caso excepcional. la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura N°1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACION DE 87. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla N° 4) o algunos de la misma.
. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional.139 HABITANTES Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 3 * (1) Mínimo – Tabla N°1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N°1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N°2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N°3
(Salida de la Planta de Tratamiento). RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla 6: TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 87. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 meses.139 HABITANTES.
048.000 hab)/mes (1c/5.001 a 5.044 4.000 hab)/mes (1c/5.000 100. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.714 71.) 15.001 a 30.92 tenemos US$ 9. Población abastecida: 200.000 hab)/mes (1c/5.001 a 500.000 5.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para la población abastecida de 87.000 10.
. de Muestras en la Red 204 204 12 0 No.000 habitantes Tipo de fuente: Superficial Paso 1.000 1.000 hab)/mes (10 + 1c/10. de Muestras Totales 564 564 24 2 Costo Promedio por Análisis Bs.000 hab)/mes Costo Total (Bs. 27 71 195 5.000 2.000
Paso 2.74 EJEMPLO 5: Comunidad: XXXXX.000 20.001 a 20.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 > 500. 3.857 TOTAL Bs.666
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 30. Tabla N°5.139 habitantes: No.680 11. De Muestras en el Sistema 360 360 12 2 No.001 a 10.000/10. 7.000 50.) ≤ 1.228 40. CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab.000 hab)/mes (1c/5.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.000 30. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.001 a 50.001 a 100.
Cálculo 10 + 200.001 a 2.
001.001 a 10.000 5.000
Tabla N° 6.000 hab.001 a 20.000
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).001 a 30.100.
> 500. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).001 a 50.000 1000 a 2.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 3. se obtienen de las Tablas 5 y 6 del Reglamento Nacional.000
20. ≤ 1.
50. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 y 4
Población abastecida Hab.001 a 5. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional..001-500. Paso 4.000 2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.000 Parámetros de Control
000 HABITANTES Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla 6: TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 200. Parámetro de Control Especial: En caso excepcional. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 meses.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 5. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACIÓN DE 200. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura N° 1 (Salida de la Planta de Tratamiento).
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses.000 HABITANTES
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional.
. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla 4) o algunos de la misma.
Cálculo 10 + 550.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.000 hab)/mes (1c/5.001 a 500.857 TOTAL Bs.680 11. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.000 10.000 hab)/mes (1c/5. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.000/10. 7.000 2.) ≤ 1.000 1. de Muestras Totales 720 720 24 2 Costo Promedio por Análisis Bs.000 50.120 4. CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab.000
.001 a 20.001 a 50.001 a 100.000 100.000 habitantes Tipo de fuente: Superficial Paso 1.) 19.001 a 2.001 a 10.000 > 500.000 20. 3.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para la población abastecida de 200.04 EJEMPLO 6: Comunidad: El Alto (Meseta) Población abastecida: 550.001 a 5.979. Tabla N°5.001 a 30.000 5.714 86. 27 71 195 5.000 hab)/mes (1c/5.954
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol. De Muestras en el Sistema 360 360 12 2 No.92 tenemos US$ 10.000 hab)/mes (10 + 1c/10.440 51.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 hab)/mes Costo Total (Bs.000 hab)/mes (1c/5.000 30.000 habitantes: No. de Muestras en la Red 360 360 12 0 No.
100.000 hab. Paso 4. ≤ 1. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 2.001 a 50.000
30.001-500.000 5.000
100. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 y 4
> 500.001 a 10.000
50.001 a 30. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. se obtienen de las Tablas 5 y 6 del Reglamento Nacional.001 a 20.001. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 65 puntos.. 53
.000 1000 a 2. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla N°6)
Tabla N° 6.000 Parámetros de Control
10. Paso 3.000 2.
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control mínimo de una fuente superficial para una población de 550. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.001 a 5.
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).000 HABITANTES Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla N°6: TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 550.000 HABITANTES Total número de muestras a ser analizadas al año en el Sistema (3) 1140 1140 24 2
(Salida de la Planta de Tratamiento). Parámetros de Control Especial: En caso excepcional. la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura N° 1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 5. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 meses. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla N° 4) o algunos de la misma.
. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACIÓN DE 550. RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional.
000 habitantes: Tipo de Análisis No.114
. De Muestras en el Sistema No.680 11. de Muestras Totales Costo Promedio por Análisis Bs.780 80.940 4.01 Costo Total (Bs.92 tenemos US$ 16. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.857 TOTAL Bs. 27 71 195 5. de Muestras en la Red No.176.)
30. 7.714 128.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para la población abastecida de 550.
.volumen 3: Vigilancia y Control de los Abastecimientos de Agua a la Comunidad OMS-1998. Autor Ricardo Rojas OPS/CEPIS – 2002 Guía Para la Calidad del Agua Potable – Volumen 1: Recomendaciones OMS-1995 Guidelines for Drinking.1995 Guía Para la Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.1996 Guías Para la Calidad del Agua Potable.2002 Normas Oficiales para la Calidad del Agua. Perú.Water Quality. Guías para elaborar Normas de Calidad del Agua de Bebida en los Países en Desarrollo OPSCEPIS.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
BIBLIOGRAFÍA Norma Boliviana NB 512 – Agua Potable Requisitos – Tercera Revisión – Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA – Viceministerio de Servicios Básicos -Octubre 2004.Volume 2: Health Criteria and other Supporting Information WHO.
a todas las instituciones. expresa su agradecimiento al Programa de Saneamiento Básico para Pequeños Municipios 1050/SF-BO “PROAGUAS”.
El Ministerio de Servicios y Obras Públicas. organizaciones y profesionales que de manera desinteresada hicieron posible la elaboración de este documento. a través del Viceministerio de Servicios Básicos.
: (591-2) 231 3292 . Información sobre Normas y Reglamentos Técnicos. para alcanzar mayor cobertura en los servicios. EPSAs. del 16 de septiembre de 1997. orientado a aplicar criterios de calidad. piso 14 Telf. y profesionales que trabajan en el Sector. x 297 mm. mantenimiento.
Ministerio de Servicios y Obras Públicas Viceministerio de Servicios Básicos Av. en consecuencia la reproducción total o parcial de este Reglamento Nacional. ejecutar y controlar políticas y normas sectoriales destinadas al desarrollo e instalación de los servicios básicos para mejorar las coberturas mediante planes y programas de inversión. educación sanitaria y participación comunitaria. con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población boliviana a través de la dotación de servicios sostenibles de agua potable y saneamiento y gestión de residuos sólidos. creado por Decreto Supremo N° 25055. en administración. Características de aplicación. El presente Reglamento Nacional está sujeto a ser revisado periódicamente. El VSB dispone de normas y reglamentos técnicos para la implementación de proyectos sostenibles de saneamiento básico. en el marco del Plan Sectorial correspondiente.sias.
Revisión. controlando su aplicación y apoyando la investigación tecnológica. Mantener un sistema de información sectorial actualizando a nivel nacional y departamental. con el objeto. Derechos de Propiedad. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los programas de saneamiento básico. Centro de Comunicaciones.gov. el VSB ha habilitado en su página WEB un espacio de "Normas Técnicas". El VSB tiene el derecho de propiedad de todas sus publicaciones. Diseñar y realizar programas de capacitación y formación de recursos humanos.231 1010 Web: www. Promover y proponer la discusión de normas de diseño y uso de tecnología apropiada. de que responda permanentemente a las necesidades y exigencias del sector. Este Reglamento Nacional se constituye en instrumento de ordenamiento tecnológico. Velar por el cumplimiento de la política tarifaría en los servicios de saneamiento Básico.VSB: Viceministerio de Servicios Básicos
El VSB. Mariscal Santa Cruz Edif.bo La Paz.) Conforme a Norma Boliviana NB 723001 (NB 029)
. con fines comerciales.Bolivia Formato Normalizado A4 (210 mm. operación. Decreto Reglamentario de la Ley N° 1788 "Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). queda completamente prohibida. técnicos e institución a las diferentes normas y reglamentos técnicos. Elaborar programas de desarrollo institucional supervisando su ejecución y apoyando su aplicación en el sector. donde se encuentran en archivos (PDF) las distintas normas y reglamentos técnicos del Sector. Para facilitar el acceso de los profesionales. compatibilizando las necesidades y prioridades regionales. El VSB tiene las siguientes funciones y atribuciones: • • • • • • • Formular. su utilización es de carácter obligatorio y un compromiso conciencial y de responsabilidad de las instituciones.
Leer más sobre este usuarioSkip carouselMANUAL TECNICO - VOLUMEN 3MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL - 6ptarManual Dis7 - El AltoRevistaReglamento NB688Manual PTAR - Puchukollo5.8. Hidrologia Hidraulica T-2PRESENTACION - TESIS4. Cap 4 - Manual Puchukollo4. Cap 4 - Manual PuchukolloNb 496 - Agua Potable - Toma de MuestrasNb 213 - Tuberias Plasticas Tubos de (Pvc-u) No Planificado Para Conduccion de Agua PotableNB - 688 MODIFICADO - TECNICAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALReglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias DomiciliariasDrenajePlanos TipoConservacion VialCatalogo Aceros ArequipaReglamento NB688Comparativa+de+Plantas+de+Tratamiento+de+Aguas+ResidualesBolivia Logra Que La Onu Declare Al Agua Como Derecho HumanoManual de Operacion 1
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulNb512 - Reglamento Nacional Para El Control de Calidad de Agua Para El Consumo Humano por Alejandra Antezana Espada0.0 (0)InsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoMANUAL TECNICO - VOLUMEN 3: DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITOpor Alejandra Antezana EspadaMANUAL DE SEÑALIZACION VIAL - 6por Alejandra Antezana Espadaptarpor Alejandra Antezana EspadaManual Dis7 - El Altopor Alejandra Antezana EspadaRevistapor Alejandra Antezana EspadaReglamento NB688por Alejandra Antezana EspadaManual PTAR - Puchukollopor Alejandra Antezana Espada5.8. Hidrologia Hidraulica T-2por Alejandra Antezana EspadaPRESENTACION - TESISpor Alejandra Antezana Espada4. Cap 4 - Manual Puchukollopor Alejandra Antezana Espada4. Cap 4 - Manual Puchukollopor Alejandra Antezana EspadaNb 496 - Agua Potable - Toma de Muestraspor Alejandra Antezana EspadaNb 213 - Tuberias Plasticas Tubos de (Pvc-u) No Planificado Para Conduccion de Agua Potablepor Alejandra Antezana EspadaNB - 688 MODIFICADO - TECNICAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALpor Alejandra Antezana EspadaReglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliariaspor Alejandra Antezana EspadaDrenajepor Alejandra Antezana EspadaPlanos Tipopor Alejandra Antezana EspadaConservacion Vialpor Alejandra Antezana EspadaCatalogo Aceros Arequipapor Alejandra Antezana EspadaReglamento NB688por Alejandra Antezana EspadaMore from Alejandra Antezana EspadaSkip carouselMANUAL TECNICO - VOLUMEN 3MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL - 6ptarManual Dis7 - El AltoRevistaReglamento NB688Manual PTAR - Puchukollo5.8. Hidrologia Hidraulica T-2PRESENTACION - TESIS4. Cap 4 - Manual Puchukollo4. Cap 4 - Manual PuchukolloNb 496 - Agua Potable - Toma de MuestrasNb 213 - Tuberias Plasticas Tubos de (Pvc-u) No Planificado Para Conduccion de Agua PotableNB - 688 MODIFICADO - TECNICAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALReglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias DomiciliariasDrenajePlanos TipoConservacion VialCatalogo Aceros ArequipaReglamento NB688Comparativa+de+Plantas+de+Tratamiento+de+Aguas+ResidualesBolivia Logra Que La Onu Declare Al Agua Como Derecho HumanoManual de Operacion 1