Source: http://docplayer.fi/3305262-Selvitys-tehdyista-korjauksista.html
Timestamp: 2017-08-22 02:03:22+00:00
Document Index: 9983734

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SELVITYS TEHDYISTÄ KORJAUKSISTA - PDF
SELVITYS TEHDYISTÄ KORJAUKSISTA
Download "SELVITYS TEHDYISTÄ KORJAUKSISTA"
Laura Susanna Kinnunen
1 1(10) n ammattiopisto VARIA Opetusalajohtaja Ismo Hämäläinen Rälssitie SELVITYS TEHDYISTÄ KORJAUKSISTA Viite: Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastuskertomus 08/882, Juhani Polkko /1/ Tämän selvityksen tarkoitus on vastata Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastuskertomuksessa esitettyyn selvityspyyntöön kenen toimesta kiinteistön korjaukset on tehty ja ovatko ne poistaneet kaikki mikrobivaurioituneet materiaalit. /1/ Tehdyt vaurioselvitykset, kuntotutkimukset ja kiinteistötarkastukset Kiinteistössä on tehty seuraavat vaurioselvitykset, kuntotutkimukset ja tarkastukset: 1. Näytteenottomuistio, Veromiehen ammattioppilaitos, 3-halli/toimistotila, Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy, /2/ 2. Rakennuksen kuntoarvio, Suomen Talokeskus Oy, /3/ 3. Työpaikkakäynti , n kaupunki työsuojelu, /4/ 4. Sisäilmanäytteiden sieni-itiöpitoisuudet, n kaupunki ympäristökeskus, /5/ 5. Hajuhaittoihin liittyvä ilmanvaihdon ja viemäröinnin toiminta- ja mitoitusselvitys, Hevacents Oy /6/ 6. Kiinteistötarkastus , n kaupunki ympäristökeskus, tarkastuspöytäkirja /7/ 7. Sivelynäytteiden sieni-itiöpitoisuudet, n kaupunki ympäristökeskus /8/ 8. Kiinteistötarkastus , n kaupunki ympäristökeskus, tarkastuspöytäkirja /9/ 9. Tiedote n ammatilliselle kurssikeskukselle, Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky /10/ 10. n ammatillisen kurssikeskuksen korjaustyöt, Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky, raportti /11/ 11. Öljyllä pilaantuneen maan käsittelyohje, Golder Associates Oy, /12/ 12. n ammatillinen koulutuskeskus, Mikrobitutkimus, Insinööritoimisto Raksystems Oy, /13/ 13. Sisäilmatulokset, n kaupunki ympäristökeskus, /14/ 14. Pilaantuneen alueen tarkastuskäynti, Uudenmaan ympäristökeskus, /15/ 15. n ammatillinen koulutuskeskus, Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky, raportti /16/ 16. Luettelo n ammatillisessa koulutuskeskuksessa tehdyistä korjaustoimenpiteistä ja tutkimuksista , Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky, /17/ 17. Työpaikan radonpitoisuuden mittaus, STUK Säteilyturvakeskus, mittauspöytäkirja /18/ 18. Ilmanvaihtolaitosten suodattimien huolto-ohjeet, Hevacents Oy, Huolto-ohje /19/ 19. Rakennuksen käyttäjäkysely, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy /20/ 20. Työpaikkakäynti , n kaupunki työsuojelu, /21/ 21. Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus tutkimussuunnitelma, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy, /22/ 22. Työpaikkaselvitys, Diacor työterveyspalvelut Oy Tikkurila, työpaikkaselvitysraportti /23/ 23. Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy, raportti /24/ 24. Betonirakenteiden kosteusvauriotutkimus, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy, tutkimusselostus /25/
2 2(10) 25. Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy, raportti /26/ 26. Laajennusosa on valmistunut ja luovutettu käyttäjille Vanhan-osan Ilmastointilaitteita osittain uusittu v Vanhan-osan paloilmoitin keskus liitetty laajennusosan paloilmoitin keskukseen v Vanhan-osan hallien liukuovia kunnostettu Vanhan osan IV kanavien puhdistustyö tehty Vanhan-osan ilmamäärät säädetty Vanhan-osan LVI Muutostyöt ilmastointi kojeille 316TF1, 325TF1 ja 347PF vuonna 2011 AIRIS- Talotekniikan LVIA rakennustekniikan mukaisesti 33. Vanhan-osan ja laajennusosan paineilma asemat yhdistetty toisiinsa v Sadevesi kaivoja lisätty sisäpihalle ja kaatoja korjattu. v Vanhan-osan hitsauspoistokone siirretty omaan äänieristettyyn tilaan v Työpaikkaselvitys DIACOR 37. Vanhan-osan varaston betonirakenteiden kosteustutkimus A -kumppanit Vanha-osan 2 krs kuraattorin ja psykologin kartoitusraportti A kumppanit 39. Vanhan osan sisäilmatutkimus Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Per Mattsson Kiinteistöpäällikkö
3 3(10) Vaurio- ja korjaushistoria 1997 Kosteusvaurioita havaittiin seuraavissa tiloissa: o ruokala o keittiö o 2. krs:n tilat 222, 224, 236 o 1. krs:n tilat 141, 137, 133, Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy (Talolääkärit ) otti materiaalinäytteitä mikrobiologisia tutkimuksia varten. Raportin mukaan mikrobimäärät olivat suhteellisen alhaiset. Raportissa suositellaan näytteenottopaikkojen korjausta. /2/ n Teollisuuskiinteistöt Oy (kiinteistönomistaja) tilasi ja korjautti kosteusvauriot Suomen Talokeskus Oy luovutti kuntoarvioraportin n Teollisuuskiinteistöt Oy:lle (kiinteistönomistaja/kuntoarvion tilaaja) /3/ Suomen Talokeskus Oy:n kuntoarvioraportin kohdassa 2.8 Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot todetaan että, yläpohjissa oli silmin havaittavia kosteusvaurioita. Lisäksi samassa kohdassa todetaan, että kiinteistössä on tehty kosteusmittauksia tiloissa 137, 141, 146, 2. krs:n aulassa, ruokalassa ja tilassa 224. Kuntoarvion tarkastushetkellä kuntoarvioitsijat eivät havainneet kohonneita kosteuspitoisuuksia. /3/ Kuntoarvion PTS-suunnitelmaa alettiin toteuttaa kiinteistön kunnossapidossa vuodesta 2001 lähtien krs:n käytävän kattoikkunan räystäsrakennetta korjattiin ja räystäälle lisättiin myrskypelti. Työ valmistui ja työn teki HT-Air Oy (tilaajana: n Teollisuuskiinteistöt Oy / kiinteistönomistaja) Icopal Etelä-Suomi Oy (n Teollisuuskiinteistöt Oy / tilaaja) uusi tasakattorakenteen kattokaivot, työ valmistui Työpaikkakäynnillä n kaupungin työsuojelu havaitsi seuraavia asioita: o huono sisäilma (allergiset oireet) o ilmastointikanavien epäpuhtaus o tuloilman suodattimien vaihto o ilmastoinnin puute, liian lämmin työtila esim. varasto o varaston kattovilloja ei ole purettu ja villa näkyy o auditorion lämpötila ja ilmastointi / kylmä ja veto
4 4(10) o pohjoisseinä kostunut puutteellisen kosteuseristyksen ja vuotavien ikkunoiden vuoksi o havaittavissa vuotokohtia ja tummuneita alueita o viemäriverkosto tuulettunut huoltohalleihin viemäriliitännästä johtuen o 1. kerroksen kahdessa luokassa ei hajulukkoja lattiakaivoissa o rakennuksessa vallitsee kova alipaine (tuuletus lisääntynyt) /4/ Työpaikkakäynnin muistiossa on sovittu seuraavat jatkotoimenpiteet: o ilmastoinnin lisäyksestä kiinteistössä, atk-luokan tuuletus o ilmavirtojen painesuhteiden mittauksesta o huonetilanäytteiden ottamisesta, ympäristökeskus vastaa mittauksista o vertailun vuoksi kokeita huonoista ja sekä hyvistä tiloista o lämpötilan laskeminen o lattiakaivojen tarkastaminen o tehdyn kuntokartoituksen (Suomen Talokeskus Oy:n rakennuksen kuntoarvio /3/) esittely seuraavassa kokouksessa o Markku Niemi (n Teollisuuskiinteistöt Oy) raportoi seuraavassa kokouksessa jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta /4/ 2003 n kaupungin ympäristökeskuksen raportissa ( ) alakäytävän, 133 varastohuoneen, ATK-luokan 225 ja kahvihuoneen 270 näytteissä huoneilman sieni-itiöpitoisuudet olivat alhaiset ja lajistot tavanomaiset. Sen sijaan 4-hallin kopissa ilmanäytteen homeitiöiden määrä oli 140 kpl/m3 ja valtalajina oli Geotchum-suvun homeet. Sisäilman sieni-itiöpituisuuden ollessa talviaikana yli 100 kpl/m3 voi olla merkkinä kosteusvauriosta ja mikrobikasvustosta rakenteissa. /5/ n Teollisuuskiinteistöt Oy tilasi Hevacents Oy:ltä (LVI-suunnittelutoimisto) ilmanvaihtoselvityksen. Hevacents Oy:n ensimmäinen käynti kiinteistössä oli /6/ 2004 Hevacents Oy:n ilmanvaihdon selvityksessä esitetyt toimenpiteet toteutettiin 2004, tilaajana n Teollisuuskiinteistöt Oy (kiinteistönomistaja). /6/ n kaupungin ympäristökeskuksen kiinteistötarkastuksen tarkastuspöytäkirjassa mainitaan havaituista kosteusvauriojäljistä luokassa 139, alakerrassa auditorion kohdalla, varastossa 133, metallityötilassa 131, halli 1:n katossa, yläkerran käytävän katossa, taukotilan sisäkatossa, yläkerran portaikossa, ruokalassa, opettajien työtilassa 236 ja opetusluokassa 233. Tarkastuspöytäkirjassa vaaditaan kosteusvaurioiden ja terveyshaittojen syiden ja laajuuden selvittämistä ja rakenteellisien vaurioiden ja virheiden korjausta. /7/ Em. tarkastuspöytäkirjan mukaan n Teollisuuskiinteistöt Oy aloitti selvityksen kosteusvaurioiden ja terveyshaittojen syistä. n kaupungin ympäristökeskus otti pintasivelynäytteitä mikrobikasvustojen määrittämiseksi. Näytteet otettiin yläkerran aulan katosta vesivuotojäljen kohdalta ja alakerrasta metallityötilan maanvaraisesta ulkoseinästä. Näytteiden mikrobipitoisuudet olivat tavanomaiset. /8/ n kaupungin ympäristökeskuksen kiinteistötarkastuksen tarkastuspöytäkirjassa mainitaan havaituista kosteusvauriojäljistä metallityösalissa, varastossa 133 ja voimistelusalissa. Huoneessa 272 todetaan ilman olevan tunkkaista ja huoneessa 252 todetaan pistävä kostealle betonille
5 5(10) tyypillinen haju. Tarkastuspöytäkirjassa vaaditaan kosteusvaurioiden ja terveyshaittojen syiden ja laajuuden selvittämistä ja rakenteellisien vaurioiden ja virheiden korjausta. /9/ Elokuussa 2004 n Teollisuuskiinteistöt Oy käynnisti projektin salaojien ja rakenteiden kosteuseristyksien korjaamiseksi. Projektin vastuuhenkilöksi valittiin DI Arto Palo Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky:stä. Lisäksi projektiin valittiin geotekniikan asiantuntijaksi geoinsinööri Raimo Tuohimaa. Projekti käynnistyi /10/ käyttäjäkokouksessa Markku Niemi n Teollisuuskiinteistöt Oy:stä esitteli Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky:n tilanneraportin korjaustöistä. Kaivun yhteydessä rakennuksen alapohjan alta suotautuva vesi arvioitiin olevan viemäriveden sotkemaa. Vedessä havaitiin olevan myös polttoainejäämiä. Rakennuksen paineviemäri, painovoimainen viemäri ja hiekanerotuskaivojen viemäri päätettiin tutkia kuvaamalla. Lisäksi päätettiin ottaa maaperä- ja suotautuvan veden näytteitä neljästä paikasta alapohjan alta rakennuksen sisältä ja yhdestä paikasta rakennuksen ulkopuolelta. /11/ Maaperä- ja vesinäytteet rakennuksen alta olivat puhtaat. Rakennuksen ulkopuolelta otetuissa näytteissä oli öljyjäämiä. Pilaantunut maaperä puhdistettiin Golder Associates Oy:n Öljyllä pilaantuneen maan käsittelyohjeen mukaisesti. /12/ Insinööritoimisto Raksystems Oy kävi ottamassa mikrobinäytteitä pohjoisjulkisivun sokkelihalkaisun lämmöneristeestä. Näytteitä otettiin kolme kappaletta. Näytteistä ei löytynyt normaalista poikkeavaa kasvustoa. Tutkimusraportin johtopäätöksessä todetaan, että näytteenoton ja mikrobianalyysin perusteella ei ole aihetta jatkotoimenpiteisiin. /13/ n kaupungin ympäristökeskus otti sisäilmanäytteitä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien määrittämiseksi huonetiloista 139 ja 141. Haihtuvien orgaanisten aineiden kokonaispitoisuudet olivat tilojen käyttötarkoituksen huomioiden alhaiset. /14/ Uudenmaan ympäristökeskus piti tarkastuskäynnin kohteessa. /15/ Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky:n tilanneraportin mukaan pilaantuneen maan puhdistus ja tarvittavat korjaustyöt olivat käynnissä. Sisäpuolisten töiden korjaustilanne oli seuraava: o alakattojen korjaus tehty ja kosteusmittaukset suoritettu o liikuntasalin pitkän sivuseinän alaosan kosteussulku tehty, pintatyöt kesken o tehdään vinojen kattoikkunoiden sisäpuolisten yläkoteloiden avauksia o 2. krs:n käytävän kosteusvauriokorjaukset kesken o ruokasalin kosteusvauriokorjaukset kesken Töiden arvioitiin valmistuvan 2004 marraskuun loppuun mennessä. /16/ Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky:n laatimassa luettelossa kuvataan tehdyt korjaukset ajalla Luettelo käsittää tässä selvityksessä 2004 kuvatut työt./17/ STUK Säteilyturvakeskuksen mittauspöytäkirjassa todetaan, että kiinteistössä ei ole radonin suhteen tarvetta toimenpiteisiin. /18/
6 6(10) 2006 Diacor terveyspalvelut Oy:n työpaikkaselvitysraportin tuloksessa ja johtopäätöksessä suositellaan seuraavaa: 1. 4-hallissa suositellaan tehtäväksi remontin jälkeinen loppusiivous 2. kaikissa työtiloissa tulisi tehdä perusteellinen siivous määräajoin, esim. 2 x vuosi 3. tulevan remontin yhteydessä suositellaan ilmastoinnin remontoimista ja ilmastointikanavien nuohoamista 5 vuoden välein 4. henkilöt, jotka yhdistävät oireensa työpaikkaan, tulisi ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon 5. jatkossa 4-hallin ja varaston osalta, joissa oireillaan eniten, voisi konsultoida vielä kertaalleen ympäristökeskuksen asiantuntijaa /19/ Kohteen siivouksesta vastaa n kaupungin siivouspalvelut. Siivouspalveluiden kanssa neuvoteltiin kohteen siivoustason parantamisesta. Ilmastoinnin muutostyöt otettiin mukaan vuoden 2008 peruskorjausohjelmaan. Ilmastoinnin nuohous aikataulutettiin tehtäväksi seuraavaksi vuonna 2008 (ed. nuohous tehty 2003). n Teollisuuskiinteistöt Oy tilasi Suomen Sisäilman Mittauspalvelut Oy:n tutkimaan koko kiinteistön sisäilma-asiaa ja heille annettiin kohteesta kertynyt tutkimus- ja selvitysmateriaali tutkittavaksi n kaupungin työsuojelu järjesti työpaikkakäynnin. Työpaikkakäynnin muistion sisäilmaan liittyviä asioita olivat siivous ja Leko-työsalin lattiakaivojen tutkimus hajujen vuoksi. Hannu Määttänen opetusalajohtaja hoiti opetukseen liittyvien siivoustoimenpiteistä sopimisen opettajien kanssa. Hannu Määttänen vastasi myös yläpölyjen puhdistuksen tilauksesta. Energia Hoito JPS Oy (kiinteistöhuolto) tarkasti Leko-salin kaivot. Tarkastuksessa todettiin, että tarkastuskaivoista levisi hajua halliin. Kiinteistöhuolto lisäsi tarkastuskaivoihin tiivisteet kaivonkansiin ja uusi viemäreiden puhdistusluukkujen tiivistysrenkaat Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelut Oy järjesti käyttäjäkyselyn, jonka pohjalta Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy laati tutkimussuunnitelman. /20/ n Teollisuuskiinteistöt Oy tilasi sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy:n tutkimussuunnitelman mukaisesti. /21/ Diacor terveyspalvelut Oy työpaikkaselvitysraportin (seurantakäynti, josta sovittu edellisellä käynnillä ) tuloksissa ja johtopäätöksissä suositellaan 1. melumittaus työsuojelun toimesta 2. henkilöt, jotka yhdistävät oireensa työpaikkaan, tulisi ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon 3. 4-hallissa perusteellista siivousta 4. ennen muuttoa uusiin toimitiloihin koko työyhteisön ja työpsykologin kanssa pitäisi käydä läpi rakennuksen ja työyhteisön historia /22/ Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelut Oy:n Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus raportin lausunnossa todetaan seuraavaa: - Rakennuksen sisäilman laatua pidetään tutkimustulosten perusteella yleisesti tyydyttävänä. Sisäilman laatuun liitetyistä poikkeamista esitetään seuraavaa, o Osassa tutkittuja tiloja esiintyy ajoittain normaalitasosta poikkeavia sisäilman mikrobipitoisuuksia sekä poikkeavaa mikrobilajistoa sisäilmassa ja pinnoille laskeutuvassa pölyssä.
7 7(10) Sisäilman mikrobipitoisuuksiin vaikuttavina tekijöinä voivat olla rakenteiden vesivuotokohdille syntyneet mikrobikasvustot, ilman sekoittuminen sisäilmaan ulkoseinärakenteiden eristekerroksista rakenteiden epätiiveyskohtien kautta ja tilojen käyttö (mm. tilojen käyttäjien ulkovarusteet), o Alakerran opetustiloina käytettävissä työhalleissa esiintyy kohonneita hiilivetypitoisuuksia. Hiilivetyjen mahdollisina lähteinä toimivat työhalleissa käytettävät liuotin- ja puhdistusaineet (esim. viemäriverkostosta sisäilmaan sekoittuvat yhdisteet) tai kysymyksessä on näiden aineiden kertyminen hallitilojen sisäilmaan puutteellisesti toimivan ilmanvaihdon takia. Yhdessä rakennuksen ensimmäisen kerroksen kulmassa sijaitsevassa tilassa hiilivedyt ovat todennäköisesti peräisin aikaisemmin todetusta öljynerotuskaivon vuotovahingosta. Tähän viittaa myös tilassa todettu öljyn haju. o Liikuntasalin sisäilman hiilidioksidipitoisuudet kohoavat ajoittain korkealle tasolle. Poikkeavat ihmisperäiset hiilidioksidipitoisuudet liittyvät tilan ilmanvaihdon puutteelliseen toimintaan suhteessa tilojen käyttäjämääriin. o Tiloissa todetut poikkeamat edellyttävät toimenpiteitä. Toimenpiteet toteutetaan viimeistään peruskorjausvaiheessa. Rakennuksen käyttöä jatketaan normaalisti peruskorjausvaiheeseen (noin vuoden päästä) asti. Käyttäjien oireita seurataan työterveyshuollon toimesta. Tarvittaessa päätetään tapauskohtaisesti oireilevien henkilöiden työpisteiden uudelleen sijoittelusta tai uusista työjärjestelyistä. Raportin jatkotoimenpiteiden arvioinnissa mainitaan - ns. heti tehtävät toimenpiteet o luokkatilojen ilmanvaihtoa tehostetaan lisäämällä ikkunatuuletusta. Toisen kerroksen luokan 6 käyttöä opetustilana rajoitetaan, mikäli tilassa esiintyvää hajuhaittaa ei saada poistettua, - peruskorjausvaiheen suunnittelua tukevat toimenpiteet o toisen kerroksen tilan (lentokoneasentajat) korkean hiilivety-yhdisteiden pitoisuuden syy selvitetään mm. maaperästä otettavan öljynäytteen avulla, o ensimmäisen kerroksen työhallien viemäröinnissä ja lattiakaivoissa olevat puutteet selvitetään ja korjataan. Toimenpiteiden tarkoituksena on estää mm. pesuaineista peräisin olevien hiilivetyliuottimien kulkeutuminen opetustiloihin viemäröinnin kautta, o rakenteiden kosteudet määritetään porareikämittausten avulla epäiltävillä alueilla (mm. pintakosteudenilmaisimella todetut poikkeamat), o rakenteiden osat, joissa vesivuotoja on esiintynyt, avataan. Rakenteiden kunto tutkitaan aistinvaraisesti ja materiaalinäytteiden avulla, o toimisto- ja luokkatilojen rakenneliittymien tiiveydet eristekerrokseen päin tarkastetaan aistinvaraisesti ja tarvittaessa rakenteiden kautta tehtävien merkkiainekokeiden avulla. Tarvittavista tutkimustoimenpiteistä päätetään rakenteiden avaamisen yhteydessä, o suunnittelua tukevien lisäselvitysten tulosten perusteella arvioidaan sisäilman laatuun liittyvien tekijöiden korjaustavasta muun peruskorjaamisen yhteydessä. /24/ n Teollisuuskiinteistöt Oy toteutti kaikki em. jatkotoimenpiteet. 2. krs:n käytävän vinossa katossa tehdyistä rakenneavauksista ei ole löydetty silmin havaittavaa home- tai mikrobikasvustoa, pinnan ovat olleet puhtaat. Silmin havaittavia kosteusjälkiä ei ole avattu, koska ko. rakenteet puhdistetaan ja korjataan.
8 8(10) Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:n Betonirakenteiden kosteusvauriotutkimus selostuksen jatkotoimenpide-ehdotuksina todetaan seuraavaa: - Liikuntasalin lattian tuuletusta on muutettava siten, että kanavapuhaltimesta johdetaan ilma suoraan ulos, jotta lattian alta mahdollisesti tulevat epäpuhtaudet eivät pääse kulkeutumaan sisäilmaan. Lisäksi tuuletusta suositellaan jatkuvaksi. Betoniin kosketuksissa oleva kyllästetty puutavara näytti hyväkuntoiselta eikä hajua aistittu. Lisäksi lattiaa tuuletetaan koneellisesti. Näin ollen lattiarakennetta ei välttämättä tarvitse uusia. - Liikuntasalin seinien ulkopuolinen vedeneriste tulee yläreunastaan tiivistää siten, ettei pinta- tai vajovedet pääse kulkeutumaan eristeen ja seinän väliin. Päätyseinästä ja pitkittäisen seinän ulkoseinäosalta tulee poistaa maali- ja tasoitekerrokset puhtaalle betonipinnalle asti. Pintojen poisto tulee tehdä ainakin metrin korkeudelle maanpinnan tasosta. Maanvastainen seinä tulee jatkossakin olemaan kosteahko ja tämä pitää ottaa huomioon seinän pinnoitemateriaaleja valittaessa. Puhdas betoni tulee pinnoittaa kosteutta kestävällä tasoitteella (esim. Ardex AM 100) ja maalata vesihöyryä hyvin läpäisevällä silikaattimaalilla (esim. Kivitex Silikaattimaali). /25/ Em. mainitut jatkotoimenpide-ehdotukset otettiin 2008 korjausohjelmaan. Suomen Sisäilman Mittauspalvelut Oy otti koulun sisätiloista pinnoille laskeutuvia pölynäytteitä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö oppilaitoksen tiloissa laajennusosa rakennustyömaan aiheuttamia hiukkasia. Lausunnossa esitetään seuraavaa: - oppilaitosrakennuksen ns. vanhan osan tilojen pinnoilla esiintyy poikkeavasti rakennusmateriaaliperäisiä hiukkasia, - tulokset edellyttävät toimenpiteitä, joilla rakennusmateriaaliperäisen pölyn kulkeutumista käytössä olevaan rakennusosaan voidaan vähentää /26/ Raportti esiteltiin laajennusosan työmaakokouksessa ja urakoitsijoilta vaadittiin toimenpiteitä, joilla estettiin rakennusaikaisen pölyn leviäminen ns. vanhaan osaan VARIA Rälssitien vanhan osan korjaukset käynnistyivät viikolla 23. Korjauksia suunniteltaessa suunnittelijoilla oli käytettävissä tässä selvityksessä oleva kirjallinen materiaali kiinteistön rakenneja sisäilmatutkimuksista, työsuojelun ja työterveyshuollon tarkastuspöytäkirjat. Korjaukset tehtiin Konstru Oy (rakennesuunnittelu) ja Insinööritoimisto Niemi & Co Oy (LVI-suunnittelu) laatimien suunnitelmien mukaisesti. Korjauksien onnistumista tullaan mittaamaan uusilla sisäilmamittauksilla, kun kaikki korjaustyöt ovat valmistuneet ja on varmistuttu siitä, että korjaukset ovat olleet riittävät ja uusia vesivuotoja ei enää esiinny. Loppuyhteenveto Rakennus on valmistunut 1988 ja on rakennettu sen ajan määräysten ja normiston mukaisesti sekä täyttää vielä nyt sen ajan vaatimukset. Kiinteistössä on esiintynyt tässä selvityksessä esitettyjen dokumenttien perusteella erilaisia kosteusvaurioita ja muita sisäilmaan vaikuttavia vikoja. Kiinteistönomistaja (ent. n Teollisuuskiinteistöt Oy) on ryhtynyt aina selvittämään vaurioiden ja vikojen syitä yhdessä käyttäjän kanssa. Vaurioselvityksien tekemisessä on käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita. Asiantuntijoiden raporteissa ei ole tullut esille, että kiinteistöstä olisi löytynyt suuria määriä sisäilmaan vaikut-
9 9(10) tavia epäpuhtauksia, jotka olisivat peräisin rakennuksessa esiintyvistä kosteusvaurioista. Tutkimuksissa on löydöksiä kosteusvaurioihin viittaavista home- ja mikrobikasvustoista, jotka kiinteistönomistaja on pyrkinyt poistamaan, mikäli lähde on paikallistettu. Kaikki kosteusvauriot on pyritty korjaamaan siten, että vaurion syyt on poistettu ja vaurioituneet materiaalit on poistettu. (ent. n Teollisuuskiinteistöt Oy) on ollut töiden tilaaja. Sisäilmaston ongelmat ovat pääosin johtuneet ikääntyvän rakennuksen vikaantumisesta, kiinteistöhuollon puutteista 1990-luvulla, liuottimien ja kemikaalien käytöstä kiinteistössä ja siivouksen puutteista. Tässä selvityksessä esitettyjen vaurioiden ja tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kiinteistö ei ole vaarantanut henkilöiden terveyttä. Kiinteistössä tehdään kaikki tarvittavat korjaukset kosteusvaurioiden syntymisen estämiseksi ja vaurioituneiden rakennusmateriaalien poistamiseksi. Kiinteistön kuntoa ylläpidetään kunnossapidon suunnittelulla ja ennakoivilla korjauksilla sekä hyvin ohjatulla ja valvotulla kiinteistöhoidolla. lla Kari Kontturi Toimitusjohtaja Viiteluettelo: /1/ Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastuskertomus 08/882, Juhani Polkko /2/ Näytteenottomuistio, Veromiehen ammattioppilaitos, 3-halli/toimistotila, Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy, /3/ Rakennuksen kuntoarvio, Suomen Talokeskus Oy, /4/ Työpaikkakäynti , n kaupunki työsuojelu, /5/ Sisäilmanäytteiden sieni-itiöpitoisuudet, n kaupunki ympäristökeskus, /6/ Kiinteistötarkastus , n kaupunki ympäristökeskus, tarkastuspöytäkirja /7/ Sivelynäytteiden sieni-itiöpitoisuudet, n kaupunki ympäristökeskus /8/ Hajuhaittoihin liittyvä ilmanvaihdon ja viemäröinnin toiminta- ja mitoitusselvitys, Hevacents Oy /9/ Kiinteistötarkastus , n kaupunki ympäristökeskus, tarkastuspöytäkirja /10/ Tiedote n ammatilliselle kurssikeskukselle, Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky /11/ n ammatillisen kurssikeskuksen korjaustyöt, Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky, raportti /12/ Öljyllä pilaantuneen maan käsittelyohje, Golder Associates Oy, /13/ n ammatillinen koulutuskeskus, Mikrobitutkimus, Insinööritoimisto Raksystems Oy, /14/ Sisäilmatulokset, n kaupunki ympäristökeskus,
10 10(10) /15/ Pilaantuneen alueen tarkastuskäynti, Uudenmaan ympäristökeskus, /16/ n ammatillinen koulutuskeskus, Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky, raportti /17/ Luettelo n ammatillisessa koulutuskeskuksessa tehdyistä korjaustoimenpiteistä ja tutkimuksista , Rakennuttajapalvelu Arto Palo Ky, /18/ Työpaikan radonpitoisuuden mittaus, STUK Säteilyturvakeskus, mittauspöytäkirja /19/ Ilmanvaihtolaitosten suodattimien huolto-ohjeet, Hevacents Oy, Huolto-ohje /20/ Rakennuksen käyttäjäkysely, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy /21/ Työpaikkakäynti , n kaupunki työsuojelu, /22/ Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus tutkimussuunnitelma, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy, /23/ Työpaikkaselvitys, Diacor työterveyspalvelut Oy Tikkurila, työpaikkaselvitysraportti /24/ Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy, raportti /25/ Betonirakenteiden kosteusvauriotutkimus, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy, tutkimusselostus /26/ Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy, raportti