Source: http://docplayer.it/2459759-Capo-i-norme-generali.html
Timestamp: 2017-02-24 02:06:41+00:00
Document Index: 7416998

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 256', 'art. 5', 'art. 2', 'art. 256', 'art. 2', 'art. 68']

CAPO I NORME GENERALI - PDF
Download "CAPO I NORME GENERALI"
Alessandra Evangelina Grimaldi
1 p. 1 01/06/ Current Ed.» Normativa provinciale» XXXV - Istruzione» E - Edilizia scolastica» Decreto del Presidente della Giunta provincialedecreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009, n. 10 h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009, n. 10 1) - Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica" Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento) (1) Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti di scuole dell infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici e le scuole professionali di competenza della Provincia e dei Comuni, le scuole dell infanzia private e le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico valgono le direttive per le opere di edilizia scolastica di cui all Allegato A ed alle relative tabelle. (2) Le prescrizioni contenute nella legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche, e successive modifiche, sono applicate sia agli ambienti interni che a quelli esterni. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. CAPO I NORME GENERALI 1. Ambito di applicazione (1) La Provincia Autonoma di Bolzano emana con il presente regolamento le direttive per le opere di edilizia scolastica. Queste direttive valgono per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti degli edifici scolastici definiti al comma 3. (2) Le presenti direttive per l edilizia scolastica sono uno strumento a disposizione di programmatori, progettisti, committenti ed utenti della costruzione. Le direttive forniscono il presupposto per progettare e realizzare un edificio funzionale, urbanisticamente e architettonicamente riuscito, sia per le esigenze scolastiche, sia per quelle extrascolastiche. (3) Il presente regolamento contiene le direttive per la costruzione di scuole dell infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici di competenza della Provincia e dei Comuni. Le caratteristiche e le unità di misura previste in questo regolamento per le scuole medie superiori valgono anche per le scuole professionali. (4) Le presenti direttive trovano applicazione anche per la costruzione di scuole dell infanzia private e per le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico. (5) Le direttive riguardano l'edificio scolastico, le palestre, le piscine e le aree esterne necessarie al funzionamento della scuola, come gli spazi per il gioco e per le attività sportive. (6) Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di edilizia scolastica restano ferme le norme vigenti in materia. La Giunta provinciale ammette a finanziamento solo quelle opere che corrispondono alle direttive per l'edilizia scolastica. 2. Utilizzo degli impianti scolastici per attività extrascolastiche (1) La scuola è a disposizione non solo degli alunni, ma deve rappresentare anche un luogo di formazione il più articolato possibile per tutta la popolazione. (2) La costruzione di edifici distinti per tipo di utilizzo è difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario; è pertanto preferibile realizzare per tutto il bacino di utenza un unico centro scolastico e culturale. Tale centro deve essere in grado di ospitare una scuola dell infanzia, una scuola elementare ed eventualmente una scuola media inferiore, come pure un asilo nido, locali per i giovani, per le associazioni e per il tempo libero, nonché sale per manifestazioni culturali ed impianti sportivi. (3) Tutte le strutture scolastiche sono utilizzate anche per attività extrascolastiche, purché corrispondano alle norme generali vigenti in materia e siano idonee allo svolgimento di queste attività. (4) Le strutture scolastiche che vengono utilizzate anche per attività extrascolastiche, quali palestra, biblioteca, aula magna, mensa e simili, devono essere accessibili dall esterno; deve essere possibile la chiusura dei loro accessi alle restanti parti della scuola. (5) Le scuole dell infanzia sono utilizzate solo da bambini e bambine in età prescolare e dai loro genitori. Durante le ferie estive possono essere messe a disposizione solo per le iniziative rivolte a questo gruppo di utenti. (6) Per favorire l economicità dell utilizzo delle aree disponibili, i campi sportivi e di gioco ed i parcheggi delle scuole sono messi a disposizione del pubblico nel periodo di interruzione delle attività didattiche.2 (7) L utilizzo degli edifici scolastici per lo svolgimento di attività extrascolastiche avviene nel rispetto dei regolamenti vigenti. 3. Requisiti generali dell'area destinata alla scuola (1) La struttura scolastica viene localizzata possibilmente all interno dell insediamento residenziale. (2) L'edificio scolastico viene posto in una posizione climatica favorevole, non soggetta ad influenze negative per fumi, polveri, rumori ed odori. (3) Per contenere i costi di costruzione vengono scelte per la localizzazione zone stabili dal punto di vista idrogeologico. (4) La struttura scolastica va posta in posizione ben soleggiata, evitando versanti esposti a nord e margini di bosco ombrosi; inoltre vanno evitate localizzazioni in zone esposte ai venti. (5) La disposizione delle aule didattiche è tale da evitare forme di deconcentrazione causate da fattori esterni. (6) Poiché diverse aree del territorio provinciale presentano un elevata concentrazione di radon, la perizia geologica fa riferimento a tale fatto e prevede le necessarie misure preventive. (7) L idoneità dell ubicazione va valutata anche dal punto di vista della tutela dai campi elettromagnetici, evitando la costruzione di edifici scolastici nelle vicinanze di linee di alta tensione o di altri impianti provocanti l inquinamento dell ambiente. (8) La costruzione di cabine di trasformazione elettrica all interno dell edificio scolastico è consentita solamente ad una distanza minima di 10 m dai locali utilizzati da persone per lunghi periodi di tempo. Da questa distanza minima si può prescindere in caso di necessità comprovata e a condizione che siano adottate le necessarie misure preventive. 4. Scuole con parti interrate (1) Le aule speciali, i laboratori e le officine, le palestre, le biblioteche, le aule magne, le mense ed altri locali possono essere in parte o totalmente interrate, quando: a) le dimensioni dell area non ne consentono la costruzione in superficie e non sia disponibile una superficie libera sufficiente; b) l ampliamento della scuola in superficie riduca la funzionalità del complesso scolastico; c) nelle zone limitrofe non sia disponibile un terreno idoneo da poter collegare con l esistente. (2) Nella progettazione dei locali interrati va garantita all interno degli stessi una buona qualità della vita ed un gradevole clima ambientale, evitando il crearsi di situazioni di rifiuto, di claustrofobia e di altri stati di disagio. Particolare attenzione va prestata all isolamento contro l umidità ascendente ed a quella delle coperture. Nella progettazione di edifici scolastici interrati o di parti di essi vanno rispettate le norme tecniche vigenti in materia. (3) Anche le aule normali possono essere localizzate in parti di edificio interrate solo se sussistono le condizioni descritte nei commi 1 e 2, garantendo comunque l illuminazione naturale, angoli di visuale libera verso l esterno, una buona qualità della vita ed un gradevole clima ambientale. 5. Viabilità (1) La struttura scolastica va inserita in modo ottimale nella rete dei percorsi pedonali e ciclabili, rendendola raggiungibile, per quanto possibile senza pericoli anche da parte degli alunni più giovani. Per tali percorsi vanno evitati punti di interferenza con il traffico veicolare. (2) L accessibilità si adegua alla rete stradale pubblica attraverso la realizzazione di collegamenti favorevoli con i mezzi di trasporto pubblico e di fermate dei mezzi pubblici protette dal traffico veicolare. 6. Flessibilità (1) È necessario prevedere l adeguamento dell edificio scolastico alle esigenze di cambiamento continuo proprie della scuola attuale, cambiamenti che possono essere sia di natura numerica (aumento del numero degli utenti) sia di contenuto (nuovi indirizzi scolastici, nuove materie di insegnamento, nuove metodologie didattiche). (2) L idea progettuale deve permettere successive modifiche e deve essere flessibile. Le soluzioni tecniche adottate devono poter corrispondere alle esigenze più diverse. (3) Per motivi di economicità deve essere possibile la realizzazione di un centro scolastico in più fasi successive. (4) Nella progettazione si deve tenere conto anche di un possibile futuro ampliamento. (5) Le strutture portanti vanno dimensionate in modo tale da rendere possibile una successiva sopraelevazione. 7. Edifici scolastici esistenti (1) Gli edifici scolastici esistenti vanno di norma conservati, perseguendo un utilizzo razionale delle aree edificabili disponibili, la conservazione dell impianto insediativo sviluppatosi e dei vecchi edifici di valore storico. (2) I presupposti per la conservazione di edifici esistenti sono i seguenti: a) l'edificio soddisfa le esigenze minime di un edificio scolastico moderno; p. 2 01/06/3 b) un congruo rapporto tra costi e benefici, qualora si rendano necessarie opere di risanamento e di ristrutturazione. (3) Nella costruzione di centri scolastici si devono integrare gli edifici esistenti, sempre che siano idonei ed adattabili. 8. Struttura degli edifici scolastici (1) La scuola dell infanzia si articola in sezioni. (2) Le scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori si suddividono in classi. (3) La Giunta provinciale emana le disposizioni per determinare il numero di alunni e alunne per la formazione delle classi. (4) Le scuole elementari con 5 classi, le scuole medie fino a 6 classi e le scuole medie superiori fino a 5 classi sono considerate piccole scuole. Le scuole elementari con meno di 5 classi sono considerate scuole pluriclassi. (5) La progettazione nell edilizia scolastica si basa su un progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico provvisto dei dati di sviluppo della scuola, redatto ai sensi dell articolo 104. (6) La progettazione dei locali scolastici avviene sulla base di un sistema modulare, in modo che la loro destinazione, in caso di necessità, possa essere modificata senza difficoltà. La base del modulo è data dalle dimensioni di un aula normale. 9. Opere d'arte (1) È opportuno curare anche l abbellimento degli edifici scolastici mediante l inserimento di opere d'arte negli edifici scolastici. Le opere d arte vanno realizzate d intesa con il progettista. La spesa relativa si mantiene nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia ai sensi dell articolo 17 della legge provinciale 17 giugno 1995, n. 6. Nelle decisioni relative alla realizzazione dell abbellimento artistico vanno coinvolti anche gli utenti della scuola (alunni e alunne nonché insegnanti). CAPO II LA STRUTTURA SCOLASTICA SEZIONE I - Barriere architettoniche 10. Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (1) Le norme della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche e del relativo regolamento d esecuzione nella versione vigente trovano applicazione in particolar modo nell edilizia scolastica. SEZIONE II - La sistemazione esterna 11. L area: dimensioni e disposizione (1) Per la pianificazione urbanistica viene assunto un parametro dimensionale indicativo dell'area pari a 25,00 m2 per bambino/bambina di scuola dell infanzia ed a 20,00 m2 per alunno/alunna. (2) Questa superficie necessaria è suddivisa come segue in: a) superficie edificata; b) superficie per la ricreazione all'aperto; c) superficie per i percorsi esterni; (3) Per superficie edificata si intende quella destinata alla costruzione dell'edificio scolastico, compresi gli edifici di pertinenza e la palestra. (4) La superficie per la ricreazione all'aperto è costituita dal cortile nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico, nel quale gli alunni si intrattengono durante la pausa tra le lezioni. Cortili interni e terrazze possono essere compresi nel calcolo, fatta eccezione per le scuole dell infanzia. Le dimensioni delle superfici per la ricreazione sono le seguenti: a) per le scuole dell infanzia: 9,00 m² per bambino/bambina; b) per le scuole elementari: 5,00 m² per alunno/alunna; c) per le scuole medie: 5,00 m² per alunno/alunna; d) per le scuole medie superiori: 4,00 m² per alunno/alunna. (5) Nella superficie per i percorsi di 3,00 m2 per alunno/alunna sono compresi i parcheggi per le autovetture, per le p. 3 01/06/4 biciclette e per le motociclette e le fermate per gli scuolabus. (6) Come parametro indicativo per il numero dei parcheggi riservati ad autovetture si assume: a) per le scuole dell infanzia ed elementari 1 posto macchina per ogni sezione o aula normale; b) per le scuole medie inferiori e superiori 2 posti macchina per ogni aula normale; (7) I parametri di cui al comma 6 possono essere derogati se: a) ad una distanza accettabile sono disponibili parcheggi pubblici, anche sotterranei o multipiani; b) le aree per le attività sportive all'aperto non sono situate nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico, ma ad una distanza accettabile e queste sono dotate di propri parcheggi. (8) Per le scuole dell infanzia i valori minimi per la superficie edificata, per gli spazi di gioco e per i percorsi sono quelli riferiti a tre sezioni. 12. Sistemazione delle aree per il gioco e per la ricreazione all'aperto (1) Le dimensioni, la dotazione e la recinzione delle aree per la ricreazione sono rapportate all'età di alunni e alunne. Esse sono realizzate ai sensi delle relative norme tecniche vigenti (UNI, UNI-EN). (2) Nei complessi scolastici che ospitano diversi tipi di scuole, le aree per la ricreazione devono essere suddivise tra le diverse scuole ed essere comunque bene individuabili. (3) Gli spazi per il gioco e per la ricreazione devono essere il più possibile soleggiati e separati visivamente e funzionalmente dalle strade. (4) Affinché gli spazi per il gioco e la ricreazione siano utilizzabili anche al di fuori dell'orario scolastico, essi devono essere facilmente accessibili. (5) Per la realizzazione di zone protette dal sole vanno piantati alberi a latifoglia in numero sufficiente. (6) Ogni cortile per il gioco e la ricreazione dispone delle seguenti dotazioni di base: a) piazzale con pavimento adatto ad ogni condizione meteorologica; b) prato per i giochi dotato di attrezzature adatte per scuole dell infanzia e scuole elementari; nella scuola dell infanzia il terreno va modellato, dispone di un altalena e di un impianto di gioco con sabbia e va realizzato con materiali naturali; c) numero sufficiente di posti a sedere; d) contenitori per rifiuti sufficienti per dimensione e numero; e) lungo il perimetro dell area uno spazio verde con specie diverse, adatte alla località e non velenose; f) fontana con acqua potabile e punto di presa d acqua; g) uno o più spazi in cui alunni e alunne possano svolgere attività creative. (7) Nella sistemazione dei cortili per la ricreazione vanno coinvolti anche alunni e alunne, genitori e insegnanti. (8) Non possono essere utilizzate pavimentazioni pericolose, come ad esempio asfalto grezzo, ghiaia con pezzatura grossa, pavimentazioni in pietra con spigoli vivi o lastre in graniglia lavata che, nel caso di umidità o di gelo, risultano particolarmente sdrucciolevoli; (9) Per le aree destinate ai giochi con la palla sono consigliati erba naturale, tappeto di fibre sintetiche, terra battuta, pavimentazioni con strato sintetico per lo sport. 13. Percorsi per il traffico veicolare nonché parcheggi per biciclette ed autovetture (1) L accesso dei veicoli per le forniture non deve recare disturbo ai cortili per il gioco e la ricreazione. Nel caso di edifici scolastici dotati di mensa, si deve aver riguardo affinché le forniture per la cucina possano avvenire in modo diretto e privo di pericoli per alunni e alunne. (2) L'edificio deve essere facilmente raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso. (3) I parcheggi devono essere posti lungo il perimetro, nelle vicinanze della strada di accesso e non lungo il fronte delle aule. (4) In orari liberi da attività scolastiche i parcheggi possono essere destinati anche ad un utilizzo pubblico. (5) Se le condizioni lo richiedono e nei casi in cui sia prevedibile un regolare e notevole afflusso di biciclette, deve essere previsto il ricovero, coperto almeno per la metà, per un numero sufficiente di biciclette e motociclette. (6) In ogni caso vanno mantenute sgombre le vie di fuga e gli accessi al luogo di raccolta. 14. Impianti per attività sportive all'aperto (1) La superficie per le attività sportive all'aperto è destinata all'educazione fisica degli alunni. Tale superficie ha, secondo il tipo di scuola, le seguenti dimensioni per alunno/alunna: a) per la scuola elementare e media inferiore 8 m²; b) per la scuola media superiore 10 m². p. 4 01/06/5 (2) Tale superficie può essere ridotta o non realizzata nei seguenti casi: a) se ad una distanza accettabile dalla scuola esiste, o è previsto dal piano urbanistico, un impianto sportivo utilizzabile anche da parte degli alunni/delle alunne. La disposizione si applica anche per gli impianti sportivi di altre scuole che non risultino completamente utilizzati; b) se, a causa della conformazione del terreno, non è possibile destinare a tale scopo una superficie adeguata; c) se debitamente motivato nel progetto. In questo caso deve essere acquisito il parere del Comitato tecnico provinciale. (3) Per l educazione fisica all aperto vanno previsti i seguenti impianti: a) Per la scuola elementare: - 2 corsie per la corsa, lunghe almeno 60 m e con il tratto di decelerazione; - campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis). b) Per la scuola media inferiore: - 4 o 6 corsie per la corsa, lunghe 100 m, più gli spazi per la partenza e il tratto di decelerazione; - attrezzature per il salto in alto ed in lungo; - un campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis). c) Per la scuola media superiore: - 4 o 6 corsie per la corsa, lunghe 100 m, più gli spazi per la partenza e il tratto di decelerazione; - attrezzature per il salto in alto e in lungo e per le specialità di lancio; - un campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis). (4) Nella progettazione e realizzazione delle citate aree per attività sportive all aperto, vanno impiegati materiali idonei al fine di permettere una manutenzione semplice ed economica. La loro idoneità va garantita anche sotto l aspetto della sicurezza. (5) Nel caso di pavimentazioni in materiale plastico, vanno impiegati prodotti non tossici e non inquinanti. Per le corsie per la corsa va prevista una pavimentazione resistente ad ogni condizione climatica. (6) I campi di gioco vanno orientati in direzione nord-sud. SEZIONE III- L organizzazione degli spazi interni 15. Programma planivolumetrico della scuola (1) Il programma planivolumetrico di una scuola viene sviluppato in base al progetto organizzativo di cui all articolo 104. Il progetto pedagogico ed i dati statistici di sviluppo della scuola devono affluire in tale programma. I programmi-tipo contenuti negli allegati A e B forniscono i dati di riferimento. (2) Le dimensioni delle superfici indicate negli articoli seguenti hanno valore indicativo. (3) I valori delle superfici indicati nel presente regolamento possono essere applicati in modo flessibile qualora sussistano ragioni pedagogiche particolari. Tali ragioni devono trovare riscontro nella normativa provinciale per la definizione dei programmi scolastici. In questi casi va acquisito anche il parere dell Intendente scolastico competente oppure del Direttore/della Direttrice della Ripartizione per la formazione professionale. 16. Aule didattiche (1) Le aule didattiche sono destinate alle lezioni teoriche e pratiche. (2) Si distinguono in: a) aule normali con una dotazione di base; b) aule speciali con dotazioni particolari; c) laboratori didattici; d) locali per piccoli gruppi ed aule di sostegno. (3) La disposizione e l arredamento delle aule didattiche contribuiscono a creare un gradevole clima di lavoro e rendono possibile l insegnamento con metodologie didattiche moderne e flessibili. (4) Tutte le aule vanno illuminate con luce naturale. (5) Vanno evitati un surriscaldamento degli ambienti e l abbagliamento da parte dei raggi solari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 69 e 71 del presente regolamento. (6) Le aule vanno sufficientemente isolate acusticamente tra loro e nei confronti dei percorsi e dei corridoi, ai sensi dell articolo 79. p. 5 01/06/6 17. Dotazione di base delle aule normali (1) In ogni aula normale è prevista la seguente dotazione di base: a) una lavagna a parete, regolabile in altezza e antiriflesso; b) uno schermo per proiezioni (inclinabile e orientabile); c) una superficie espositiva (pannello o superficie a muro adatta al fissaggio di disegni); (2) Vanno scelti tipi di tavoli e sedie che non provochino danni alla salute, come danni alla postura, e che non causino affaticamento. Tali arredi devono essere adatti alle diverse stature di alunni e alunne e devono permettere differenti posizioni di seduta. (3) Essi devono essere inoltre facilmente pulibili e non avere elementi che possano ferire. La superficie del piano dei tavoli è chiara ed opaca. (4) L allestimento delle aule didattiche è flessibile e rende possibili differenti metodologie di insegnamento e di apprendimento. 18. Altezza degli ambienti (1) L'altezza delle aule è di 3,00 m; nel caso di solai inclinati, aule a gradoni o nicchie, l'altezza minima è di 2,40 m. (2) Nelle scuole dell infanzia, l'altezza di tutte le aule di soggiorno può essere ridotta da 3,00 a 2,70 m. 19. Superfici utili delle aule in generale (1) Per la redazione del programma planivolumetrico di cui all articolo 106 le dimensioni dei locali vengono determinate in base al progetto pedagogico ed in base ai valori indicativi previsti negli articoli successivi. Il totale delle superfici utili non può essere superato. (2) Per il conteggio del totale delle superfici utili delle aule si applicano i seguenti valori indicativi: a) per la scuola elementare: 4,50 m2 per alunno/alunna; b) per la scuola media inferiore: 4,50 m2 per alunno/alunna; c) per la scuola media superiore: 4,60 m2 per alunno/alunna; d) in caso di necessità adeguatamente motivata i valori indicativi di cui sopra possono essere aumentati del 10 %. (3) Per le scuole con un numero ridotto di alunni e alunne il dimensionamento è il seguente: a) 3,50 m2 per alunno/alunna per le aule e per le aule di sostegno e b) si aggiungono, fino a ulteriori 400,00 m² di superficie utile per ogni serie (15 classi) per le aule speciali. (4) Le scuole elementari fino a 10 classi e le scuole medie inferiori fino a 9 classi, vanno raggruppate in un unico edificio per un utilizzo più intensivo degli spazi. (5) Le dimensioni delle aule in generale vanno determinate sulla base del progetto pedagogico della scuola. 20. Aule normali con una dotazione di base (1) Per la normale attività didattica e di studio è prevista un aula propria per ogni classe costituita ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta provinciale. (2) Le superfici utili delle aule normali vengono calcolate in base al numero di alunni e alunne ed in applicazione dei seguenti valori indicativi: a) per le scuole elementari (escluse le scuole pluriclassi) 2,70 m² per alunno/alunna; b) per le scuole medie inferiori 2,40 m² per alunno/alunna; c) per le scuole medie superiori 2,40 m² per alunno/alunna. (3) La superficie utile delle aule commisurata in base al numero di alunni e alunne (ai sensi dell articolo 8, comma 3) è compresa tra 43,00 m2 e 72,00 m Laboratori didattici, locali per piccoli gruppi ed aule di sostegno (1) Per lo svolgimento di attività individuali o di piccoli gruppi vanno previsti appositi locali delle seguenti misure: a) 0,80 m2 per alunno/alunna nelle scuole elementari; b) 0,30 m2 per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori e nelle scuole medie superiori. (2) I locali previsti per tali attività rispondono a criteri di flessibilità in modo da potere rispondere alle diverse esigenze delle attività stesse. (3) Le superfici dei locali destinati alle attività di singole persone o di piccoli gruppi comprendono anche i locali sotto elencati, a condizione che questi siano disponibili ed idonei: a) la biblioteca (limitatamente alla superficie destinata alle attività individuali o di piccoli gruppi), b) locale media, p. 6 01/06/7 c) sala pluriuso, d) aula di disegno, e) aula di musica, f) altri locali da lavoro. 22. Locali per i gruppi e locali per le diverse attività nelle scuole dell infanzia (1) Nella progettazione va posta attenzione affinché ogni sezione costituisca un'unità all interno di una comunità più grande. Le singole sezioni vanno sufficientemente separate sia dal punto di vista funzionale che da quelli visivo ed acustico. (2) I locali devono essere allestibili in modo flessibile. (3) La zona di ingresso rappresenta anche un luogo d incontro e di svolgimento di attività comuni. (4) Un collegamento diretto con gli spazi di gioco all'aperto è consentito solo attraverso una superficie pavimentata. (5) Per il calcolo della superficie utile totale dei locali considerati nel presente articolo è previsto un valore indicativo di 7,90 m2 per bambino/bambina. I servizi igienici per i bambini e le bambine sono compresi in questo valore. (6) Il locale per il movimento deve avere spazio sufficiente per la sistemazione dei materassini e relativi accessori e va previsto anche un armadio a muro. 23. Aule speciali (1) Per le materie d insegnamento che prevedono esercitazioni pratiche, sono da prevedere proprie aule speciali con locali accessori. Le aule speciali vanno allestite in modo tale da consentire l utilizzo delle moderne tecnologie. (2) Se le aule speciali previste per le singole materie non vengono completamente utilizzate, esse vanno allestite per un uso polivalente, in modo tale da consentire l insegnamento di materie affini. (3) Va prevista la realizzazione di dispositivi per l installazione fissa di apparecchi multimediali. (4) Va prevista la possibilità dell oscuramento completo e la dotazione di uno schermo per proiezioni. (5) Ogni aula speciale va dotata, se necessario, di allacciamenti per acqua e gas. (6) Le materie relative a discipline affini sono raggruppate in un unico settore. Vanno previsti locali accessori in numero sufficiente. (7) Le aule speciali devono essere raggiungibili attraverso un collegamento diretto dalle aule di raccolta dei materiali e di preparazione. (8) Si considerano aule speciali le aule per le seguenti materie: a) fisica, chimica e scienze naturali, b) informatica, c) disegno, d) musica, e) educazione tecnica e lavoro manuale, f) economia domestica, g) altre materie della formazione professionale. (9) Le aule per l insegnamento teorico e per le esercitazioni vanno arredate con tavoli da sperimentazione per gli insegnanti; le aule per le esercitazioni vanno arredate con banchi di lavoro adatti per alunni e alunne. 24. Superfici utili delle aule speciali e dei relativi locali di servizio (1) Le superfici utili delle aule speciali si orientano in base a tipo, qualità e dimensioni dell arredamento e delle attrezzature secondo il numero di alunni/alunne per classe ai sensi dell articolo 8, comma 3, eccetto le scuole medie superiori, per le quali il computo delle superfici utili viene fatto con un numero medio di 25 alunni/alunne per ogni classe. La superficie utile è compresa tra 60,00 m2 e 120,00 m2. (2) Per il computo delle superfici utili delle aule speciali, escluse le aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e di formazione professionale di cui all articolo 29, valgono i seguenti valori indicativi: a) 1,00 m2 per alunno/alunna nelle scuole elementari, b) 1,80 m2 per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori, c) 1,90 m2 per alunno/alunna nelle scuole medie superiori. (3) I valori indicativi di cui sopra non sono vincolanti e vanno adattati, caso per caso, alle effettive necessità delle singole materie in base al tipo di scuola. (4) Per le materie di insegnamento fisica, scienze naturali, educazione tecnica, lavoro manuale, disegno nonché per l educazione artistica e per materie simili sono previsti locali di servizio. Vanno previsti locali per la preparazione, il p. 7 01/06/8 deposito e la conservazione di materiali didattici e di consumo. (5) La superficie utile minima dei locali di servizio è di 20,00 m Aule di disegno (1) Le aule di disegno e, per le scuole medie inferiori, anche le aule per l'educazione artistica vanno orientate a nord oppure l incidenza della luce deve essere zenitale. (2) In ogni aula va installato un lavabo grande e profondo dotato di sgocciolatoio. (3) Vanno previste sufficienti superfici di appoggio per il deposito di materiale ed opere. 26. Laboratori (1) I laboratori vanno disposti in modo tale da non arrecare disturbo alle altre lezioni a causa del rumore prodotto dalle lavorazioni e preferibilmente localizzati al piano terra. Il settore dei laboratori deve poter essere suddiviso in funzione delle diverse tecniche e del diverso tipo di materiali impiegati. Per motivi di sicurezza, nei laboratori va previsto un ulteriore locale per macchine ed attrezzi utilizzati esclusivamente dall insegnante per la preparazione delle lezioni (taglio di materiali, realizzazione di congegni e modelli dimostrativi). 27. Aule per il lavoro manuale (1) Nelle aule per il lavoro manuale va installato un lavandino ed un vuotatoio e va inoltre previsto un locale accessorio. (2) Le aule per le lezioni di lavoro manuale e per l'economia domestica vanno possibilmente raggruppate nella stessa zona. 28. Aule di musica (1) Nelle scuole medie inferiori e superiori con indirizzo musicale vengono impartite lezioni di musica, sia individuali che per piccoli e grandi gruppi, in forma di lezioni di teoria e strumentali. (2) A seconda dell indirizzo di studio sono previste le seguenti aule speciali: a) Locali per l insegnamento individuale e per gruppi fino a 4 alunni/alunne, ove vengono insegnati i diversi strumenti; b) Locali per l insegnamento strumentale per gruppi da 5 a 15 alunni/alunne. Per i locali di cui alle lettere a) e b) è richiesta solo un acustica degli spazi generica e non specifica strumentale. a) Aula per l insegnamento delle percussioni. b) Aula per il canto, il teatro musicale e la danza, l orchestra di strumenti a fiato e d archi, big band ed altri ensemble o simili. Per le aule di cui alle lettere c) e d) si richiedono specifiche soluzioni tecniche per l isolamento acustico e l acustica degli spazi. (3) Va previsto un magazzino per gli strumenti musicali e per le partiture. Questa superficie può essere ripartita anche su più locali, che devono essere facilmente raggiungibili dalle aule speciali. (4) Per quanto riguarda la disposizione, le dimensioni e la forma delle aule, trovano applicazione le norme vigenti per le scuole di musica. Lo stesso vale per le caratteristiche delle superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, per la distribuzione delle superfici riflettenti ed assorbenti, per l allestimento dei locali e per le raccomandazioni sull isolamento acustico. 29. Aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e nelle scuole di formazione professionale (1) Dimensioni, forma ed attrezzature delle aule speciali negli istituti tecnici e professionali e nelle scuole di formazione professionale, quali le officine, i laboratori e le aule per le costruzioni, corrispondono alle esigenze delle singole materie ovvero dei singoli settori professionali. Vanno inoltre previste anche le necessarie aule di preparazione. Le aule speciali sono in collegamento diretto con le aule di preparazione. (2) Le aule attrezzate con macchinari pesanti sono ubicate possibilmente al piano terra. Vanno previsti idonei accessi ed aperture per il trasporto di macchine di grandi dimensioni; si deve prestare particolare attenzione alla protezione degli ambienti adiacenti contro la trasmissione di vibrazioni e rumori. (3) Vanno installate tubazioni per aria compressa, gas e acqua. (4) In base alle esigenze di ciascuna disciplina sono previsti i seguenti locali con un dimensionamento adeguato: a) magazzini per diversi materiali, distinti per l utilizzo professionale; b) magazzini per i gas all esterno dell edificio; c) magazzini per il deposito temporaneo di materiali riutilizzabili e di sostanze e liquidi usati. (5) Particolare attenzione va prestata al trasporto di materiali o attrezzature particolarmente pesanti ed ingombranti. 30. Locali per l insegnamento dell economia domestica (1) Per l insegnamento dell economia domestica sono da predisporre locali quali una cucina didattica, una sala per la p. 8 01/06/9 preparazione, una dispensa, un ripostiglio, una sala da pranzo, un locale per le stoviglie ed un locale per il lavoro domestico. I locali per l'economia domestica vanno disposti in modo tale da rendere possibile il lavoro di gruppo. a) La cucina didattica va disposta e ventilata in modo tale da non arrecare disturbo agli altri ambienti a causa degli odori. Essa viene attrezzata per gruppi di lavoro con fornelli, tavoli, lavandini con piani di appoggio e scarichi per l'acqua sporca. b) Vanno previste, sia in cucina che nella sala per la preparazione e nella dispensa, prese elettriche per piccoli elettrodomestici sulle postazioni di lavoro, per frigoriferi e congelatori, nonché per lavastoviglie. c) Nel locale dedicato ai lavori domestici vanno installati lavelli con piani di appoggio e scarichi per l'acqua sporca per almeno quattro gruppi di lavoro, nonché le prese necessarie per lavatrici, asciugatrici e stiratrici. (2) Le superfici utili si orientano in base all utilizzo, alla necessità ed al numero medio di alunni e alunne dei gruppi. 31. Locali per l'amministrazione (1) A seconda delle dimensioni della relativa scuola vanno previsti i locali per l amministrazione sotto elencati, nel rispetto delle indicazioni dell allegato A Tabella A7. (2) Fanno parte dei locali per l amministrazione: a) la direzione; b) l ufficio per il docente fiduciario/la docente fiduciaria; c) la segreteria; d) la sala insegnanti; e) l aula o le aule per i sussidi didattici; f) la sala o le sale per le udienze; g) la sala riunioni; h) il locale di servizio per il custode e per i bidelli; i) l archivio; j) il magazzino per la conservazione dei libri di testo in comodato; k) il locale per il server; l) il locale per la fotocopiatrice e per le attrezzature tecniche dell amministrazione. (3) Per il computo complessivo della superficie utile si applica il valore indicativo di circa 0,70 m2 per alunno/alunna. 32. Direzione, ufficio del docente fiduciario/della docente fiduciaria e segreteria (1) In base all allegato A tabella A8, la direzione e la segreteria sono previste solo qualora il programma planivolumetrico lo richieda. (2) La direzione consiste in un locale per il dirigente scolastico/la dirigente scolastica nonché in un locale per il sostituto/la sostituta. Il totale della superficie è di 40,00 m2. (3) La segreteria va suddivisa in due o più locali direttamente collegati tra di loro, e cioè un locale per il segretario/la segretaria della scuola ed uno o più locali per gli assistenti/le assistenti di segreteria, nonché per l assistente tecnico. Il locale per il segretario/la segretaria della scuola ha una superficie utile di 20,00 m2, mentre l altro locale o gli altri locali hanno una superficie utile di 15,00 m2 per ogni posto in organico. (4) La direzione e la segreteria formano un unità funzionale e sono in collegamento diretto con la zona d'ingresso. Vanno inoltre collegate tra di loro. (5) Nei plessi scolastici e nelle sezioni distaccate va previsto un apposito locale con una superficie compresa tra i 12,00 ed i 15,00 m2 per il docente fiduciario/la docente fiduciaria. (6) Nelle scuole dell infanzia va previsto un ufficio, ubicato nella zona dell ingresso. 33. Sala insegnanti (1) La sala insegnanti è utilizzata come luogo di ritrovo, di lavoro e di riunione degli insegnanti. (2) Va previsto un guardaroba con lavandino e la possibilità di preparare bevande calde. Per queste finalità, può essere previsto un angolo cottura; nelle scuole grandi può essere prevista una piccola cucina. (3) La sala insegnanti si trova possibilmente nelle vicinanze dei locali per l amministrazione e della biblioteca ed è eventualmente suddivisibile. (4) La superficie utile minima della sala insegnanti è di 60,00 m2. (5) Nella sala insegnanti vanno allestite anche postazioni di lavoro singole per almeno 1/4 degli insegnanti. (6) Nelle scuole piccole vanno previste almeno 2 postazioni di lavoro. Nell edificio vanno inoltre previste ulteriori postazioni di lavoro utilizzabili dagli insegnanti. p. 9 01/06/10 p /06/ (7) Nelle scuole dell infanzia va prevista una sala riunioni per il lavoro di gruppo specialistico e per i colloqui con i genitori. Nelle scuole dell infanzia fino a tre sezioni è possibile integrare questa sala nell ufficio. (8) Nelle scuole dell infanzia va previsto un locale per il personale, utilizzabile in modo polivalente per l amministrazione, per i colloqui e per il ritrovo del personale. Il locale deve trovarsi possibilmente in prossimità dell'ingresso e va collegato in modo ottimale con il settore dei locali per i gruppi. 34. Locali per il deposito di sussidi didattici (1) Vanno previsti locali idonei per la conservazione dei sussidi didattici. (2) Questi locali vanno localizzati in zone facilmente raggiungibili dal personale insegnante e dagli alunni. 35. Sala per le udienze (1) Nelle scuole vanno previsti uno o più locali per le udienze riservate ai colloqui individuali fra genitori, alunni/alunne ed insegnanti. La superficie utile è di 12,00 m Sala riunioni (1) Nelle scuole di medie e grandi dimensioni va prevista inoltre una sala per riunioni con una superficie utile di 60,00 m Locale di servizio per il custode e per i bidelli (1) Il locale di servizio per il custode e per i bidelli va collocato in prossimità e con visuale sull'ingresso principale. In tale locale si trovano anche i quadri dell impianto centralizzato dell orologio, dell impianto di rivelazione incendio e dell impianto citofonico, nonché dei diversi impianti d allarme e di altri dispositivi di regolazione. In questo locale va garantita l illuminazione naturale. 38. Locale per il server e per le fotocopie nonché per attrezzature tecniche dell amministrazione (1) Il server va collocato in un locale ad esso dedicato. Va previsto un locale per l attrezzatura tecnica dell amministrazione nonché per una fotocopiatrice grande. Questo locale deve disporre di una adeguata ventilazione. 39. Archivio (1) I locali per l'archivio vengono dimensionati in relazione al tipo e alla grandezza della scuola. La superficie utile minima è di 20,00 m2. Anche nelle scuole dell infanzia vanno previsti sia l archivio che i necessari ripostigli. 40. Deposito per i libri di testo (1) Nelle scuole di grandi dimensioni va previsto un deposito per i libri di testo in comodato e per le giacenze separate della biblioteca. Tale locale va dimensionato in relazione al tipo e alla grandezza della scuola, con una superficie utile massima di 50,00 m Spazi e locali comuni (1) Fanno parte degli spazi e dei locali comuni: a) la biblioteca scolastica multimediale; b) i locali per i media; c) l aula magna; d) la mensa; e) gli impianti sportivi (palestra) con i locali di servizio. 42. Biblioteca scolastica multimediale (1) La biblioteca scolastica multimediale è utilizzata da alunni e alunne e dagli insegnanti come centro di informazione, di lettura, di studio, di documentazione culturale e di comunicazione. In essa vengono messi a disposizione libri, giornali e riviste, materiale didattico, supporti elettronici ed altro materiale di informazione nonché mezzi audiovisivi. (2) La biblioteca scolastica multimediale offre: a) un esposizione visibile e liberamente consultabile del materiale esistente. Nelle scuole elementari e medie inferiori questa consiste in libri/media per alunno/alunna e per insegnante e nelle scuole medie superiori in libri/media per alunno/alunna e per insegnante; b) posti di lettura e postazioni di lavoro per almeno 25 alunni/alunne nelle scuole fino a 15 classi e per almeno 50 alunni/alunne nelle scuole con più di 15 classi. Ogni postazione di lavoro va dotata di allacciamento per PC; c) un numero adeguato di postazioni di lavoro informatiche - IT; d) OPAC s (catalogo elettronico di biblioteca); e) zone di presentazione; f) spazio per la distribuzione;11 g) spazi appositi per l invito alla lettura e confortevoli posti a sedere; h) la possibilità di svolgere lezione in biblioteca, rendendo possibili diverse forme d insegnamento e di lavoro. Per queste finalità è necessario un arredamento flessibile. (3) La biblioteca va collocata lungo il percorso principale utilizzato da alunni e alunne, preferibilmente al piano terra; è facilmente raggiungibile ed in una posizione centrale. (4) La biblioteca serve possibilmente anche per finalità extrascolastiche. (5) Per la biblioteca multimediale sono previste le seguenti superfici utili: a) nelle scuole elementari con meno di 5 classi ed in altre scuole piccole la biblioteca può essere sistemata nella sala professori oppure in una delle aule didattiche, garantendo una superficie utile minima di 50,00 m2; in alternativa ed in casi particolari può essere utilizzata la biblioteca pubblica locale, se facilmente raggiungibile; b) nelle scuole con meno di 10 classi la superficie utile minima per il locale destinato a biblioteca è di 50,00 m2; c) nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori con 10 e più classi è prevista una superficie utile minima di 0,60 m2 per alunno/alunna. (6) Qualora all'interno della biblioteca scolastica sia collocata anche la biblioteca pubblica locale (la cosiddetta biblioteca combinata) è necessario prevedere ulteriori superfici utili da destinare ad uso extrascolastico. Tali superfici ammontano a 30,00 m2 per ogni 1000 unità di media da contenere ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1996, n. 13 Regolamento per le biblioteche pubbliche. 43. Locale per i media (1) Nelle grandi scuole va previsto un locale per i media, completamente oscurabile. (2) Le dimensioni delle superfici utili variano da 60,00 fino a 100,00 m2 in proporzione al numero medio di alunni/alunne per classe della relativa scuola. (3) Nelle scuole dove non è prevista un'aula magna, la sala per i media può essere di dimensioni maggiori. 44. Aula magna (1) Qualora nelle vicinanze non sia disponibile un aula magna, nelle scuole di cui all articolo 8 ed ai sensi dell allegato A tabella A6, può essere prevista un aula magna per manifestazioni scolastiche. (2) L aula magna è possibilmente suddivisibile. (3) La superficie utile è di 0,80 m2 per alunno/alunna. (4) Sono consentite superfici utili più grandi qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) nelle vicinanze della scuola non esiste una sala destinata ad uso pubblico, che sia idonea anche per usi scolastici; b) l aula magna viene utilizzata anche da altre scuole; c) l aula magna viene utilizzata anche per manifestazioni pubbliche. (5) Va prevista l installazione di sistemi multimediali. (6) La palestra può essere presa in considerazione in sostituzione dell aula magna. In tal caso vanno rispettate le seguenti prescrizioni: a) vanno soddisfatti i requisiti di carattere acustico; b) la pavimentazione per uso sportivo va protetta in modo adeguato. 45. Mensa (1) L'autorità competente stabilisce all avvio della progettazione se nell edificio debba essere realizzata una mensa scolastica con o senza cucina. Una mensa scolastica può essere realizzata anche a beneficio di più scuole vicine. La mensa permette l'utilizzo flessibile, in caso di necessità anche per altre attività e soprattutto come luogo di soggiorno. (2) Qualora sia ritenuta necessaria una mensa con cucina, vanno previsti i seguenti ulteriori locali: a) locale per la preparazione; b) dispensa con cella frigorifera oppure con frigoriferi; c) locale per il lavaggio delle stoviglie; d) sala da pranzo e spogliatoio per il personale dotato di WC e doccia; e) un locale con lavabi per gli alunni. (3) Le forniture per la cucina avvengono attraverso un accesso proprio. (4) La dimensione della superficie utile della sala da pranzo, inclusi i locali di servizio, è di 1,40 m2 per alunno/alunna in doppio turno. (5) La superficie utile della cucina con i locali di servizio è di 0,70 m2 per alunno/alunna in doppio turno. p /06/12 (6) In ogni scuola dell infanzia deve essere prevista una propria cucina, se non ne esiste una nelle immediate vicinanze. Il pranzo viene servito nel locale di gruppo. La superficie utile minima è di 40,00 m2, locali di servizio compresi. (7) Nelle scuole medie superiori può essere previsto uno spazio per la preparazione di bevande e merende, qualora non esista una mensa oppure qualora questa non sia idonea a tale scopo. (8) La superficie utile va dimensionata in base alla grandezza della scuola interessata nonché alle necessità poste dall eventuale utilizzo extrascolastico. 46. Impianti sportivi (1) Gli impianti sportivi vanno dislocati possibilmente all'interno dell'area della scuola o nelle immediate vicinanze della scuola stessa. (2) La palestra può essere integrata nell'edificio scolastico o realizzata come edificio a sé stante. (3) Per l utilizzo extrascolastico va previsto un ulteriore accesso direttamente dall esterno, nonché la possibilità di chiusura degli accessi agli altri locali scolastici. (4) La tipologia della palestra è descritta nella tabella B1 dell allegato B: a) palestra per la ginnastica PG, b) palestra piccola PP, c) palestra normale PN, d) palestra per lo sport PS (5) Le dimensioni della palestra vanno progettate in funzione del tipo di scuola e del numero delle classi ai sensi della tabella B2 dell allegato B. Per istituti comprensivi di più ordini di scuole la palestra va dimensionata in base al numero complessivo delle classi. Il parametro di riferimento è quello della scuola di grado più elevato. (6) Oltre alla palestra va previsto un ulteriore locale per particolari attività, come ad esempio allenamento di mantenimento, allenamento con pesi, balletto e simili. La superficie utile varia da 30,00 a 40,00 m Spogliatoi (1) Per ogni palestra va previsto un numero sufficiente di spogliatoi separati per sesso. Nella progettazione va posta attenzione ad una netta separazione tra le zone percorribili con calzature normali (corridoio sporco) da quelle percorribili con scarpe da ginnastica (corridoio pulito). (2) Lo spogliatoio per gli alunni/le alunne comprende, in relazione al loro numero per classe come previsto all articolo 8, comma 3: a) uno spogliatoio con panche della lunghezza di circa 12,00 m; b) un lavatoio con 4-6 lavandini, 1 lavabo per piedi e 2-6 docce, con asciugacapelli in numero sufficiente; c) due WC. (3) La superficie utile varia da 40,00 a 60,00 m2. (4) Lo spogliatoio per insegnanti consiste in: a) uno spogliatoio (stanza per l'insegnante); b) un lavatoio con un lavandino, una doccia e un WC. (5) La superficie utile varia da 10,00 a 15,00 m2. (6) Vanno realizzati spogliatoi ai sensi dell articolo 10, sia per alunni e alunne che per insegnanti diversamente abili. (7) Il fabbisogno di spogliatoi è in relazione alle dimensioni della palestra. Il numero degli spogliatoi è indicato nella tabella B3 dell allegato B. 48. Locali per gli attrezzi (1) I locali per gli attrezzi sono direttamente accessibili dalla palestra. Per gli impianti sportivi esterni va previsto un accesso direttamente dall esterno ad uno dei locali per gli attrezzi. (2) Il fabbisogno delle superfici utili è descritto nella tabella B4 nell allegato B. (3) Le porte dei locali per gli attrezzi hanno una luce d apertura di 2,40 (larghezza) x 2,40 (altezza) m. Sono da preferire le serrande basculanti. Le cerniere delle porte devono essere incassate. (4) Nelle palestre multiple i locali per gli attrezzi sono accessibili da ogni singola unità. 49. Locale per il custode o la custode dell impianto sportivo e locale per le pulizie (1) Nelle palestre per lo sport va previsto un locale di soggiorno e servizio per il custode o la custode dell impianto sportivo. Questo locale può servire anche come locale di servizio e guardaroba per il personale di pulizia della scuola, se ubicato in posizione favorevole all'interno del complesso scolastico, (2) Per gli attrezzi e per il materiale di pulizia va previsto un locale sufficientemente ampio e ventilato. Questo locale va attrezzato con un vuotatoio ed allacciamenti per le macchine di pulizia. p /06/13 (3) Nelle palestre normali è sufficiente un solo locale per le pulizie. 50. Locale per le strumentazioni di regia (1) Nelle palestre per lo sport va previsto un locale per le strumentazioni di regia con visuale diretta sull interno della palestra e, se possibile, direttamente da essa accessibile, dotato di un banco di comando per l'impianto luci della palestra, regolabile in 3 fasi, per l impianto audio, per il cronometro ed il telefono. Inoltre vanno previsti gli allacciamenti per le riprese televisive. 51. Gallerie per gli spettatori e tribune (1) Nelle palestre piccole e normali possono essere previste gallerie per gli spettatori. Nelle palestre per lo sport vanno previste tribune, che possono essere anche estraibili, nonché sufficienti WC per il pubblico. 52. Pareti paracolpi nelle palestre (1) Nelle palestre e nelle palestre per lo sport vanno previste, quantomeno sulle testate, pareti paracolpi. Per quanto riguarda la sicurezza va posta particolare attenzione nella realizzazione di porte e portoni, di pareti divisorie e pareti laterali della palestra stessa. 53. Locale per il pronto soccorso (1) Nelle immediate vicinanze delle palestre va allestito un locale per il pronto soccorso con un lettino. La superficie utile è di 6,00 m Illuminazione delle palestre (1) Oltre alle direttive contenute nell articolo 73 riguardanti gli impianti elettrici sono prescritti i seguenti valori relativi all illuminazione: a) per l insegnamento lux; b) per l allenamento lux; c) per le competizioni oltre 1200 lux, a seconda del tipo di sport. (2) In osservanza delle disposizioni dell articolo 73 va prevista un illuminazione regolabile in modo graduale. 55. Servizi igienici (1) I servizi igienici devono essere raggiungibili il piú facilmente possibile. (2) I servizi igienici sono separati per sesso. Nelle scuole dell infanzia i servizi igienici possono essere comuni. Va prevista una cabina WC per ogni aula normale o per ogni 25 alunni/alunne. Va inoltre previsto anche un orinatoio per ogni 20 maschi. Gli orinatoi non possono essere collocati nell antibagno. (3) Per gli insegnanti vanno previsti WC separati ed antibagni separati per sesso, nel rapporto di una cabina WC ogni 10 insegnanti. (4) Anche nelle scuole dell infanzia vanno previsti servizi igienici per adulti. (5) Ogni gruppo di WC dispone di un antibagno, nel quale sono collocati i lavatoi. Di norma è da prevedere un lavandino per WC. Le porte dei WC si aprono verso l esterno. (6) I servizi igienici devono essere ben arieggiati. (7) Nella progettazione dei servizi igienici vanno rispettate anche le disposizioni vigenti in materia di persone diversamente abili, ai sensi dell articolo 10 del presente regolamento. (8) Nelle scuole dell infanzia va prevista una tazza ogni 5-8 bambini/bambine, dell'altezza di circa 30 cm. L'altezza delle pareti divisorie e delle porte deve essere di circa 1,40 m. Nel locale con i lavandini, che deve servire come antibagno e come passaggio verso le toilette, vanno previsti spazi sufficienti alle pareti per appendere gli asciugamani. Ogni 5-8 bambini/bambine va installato un lavandino posto ad una altezza idonea. Di norma vanno installati tre lavandini per ogni sezione. Va prevista anche una nicchia per la doccia. I servizi igienici sono dislocati nelle vicinanze del locale per le attività di gruppo e sono facilmente raggiungibili anche dall'area per i giochi. (9) Le porte delle cabine dei WC sono provviste del dispositivo per la protezione contro lo schiacciamento delle dita lungo lo spigolo di apertura e lungo lo spigolo laterale. (10) Va previsto un fasciatoio. 56. Guardaroba (1) Il deposito degli abiti può essere realizzato come guardaroba centrale, di zona, di classe oppure di corridoio e va ben arieggiato. (2) Tipi di guardaroba ammessi: a) 0,15 ml di ganci appendiabiti per alunno/alunna; b) armadietti singoli fino a 0,25 metri lineari per alunno/alunna. (3) Nelle scuole dell infanzia il guardaroba va collocato in posizione separata rispetto all'aula ma ad essa collegato e posto nelle vicinanze dell'ingresso. Nel caso di più sezioni, va preferita una collocazione decentralizzata. Il p /06/14 p /06/ guardaroba (anche nicchie nel corridoio) ha dimensioni tali da garantire per ogni bambino il deposito degli indumenti ed un posto a sedere delle dimensioni minime di 0,35 m. (4) E preferibile un guardaroba con idonei ganci appendiabiti a distanza appropriata con panca dell'altezza di 30,00 cm posta davanti e sottostanti scomparti per le scarpe. 57. Spogliatoio per il personale addetto alla pulizia (1) Per il personale addetto alle pulizie é previsto uno spogliatoio dotato di prese elettriche e prese d'acqua, che nelle scuole piccole puó essere utilizzato anche come locale per pulizia. 58. Locali per le pulizie (1) Negli edifici scolastici di grandi dimensioni è previsto, ad ogni piano, un locale per le pulizie di dimensioni adeguate ed arieggiato, con vuotatoio con acqua calda e fredda. Va realizzato un deposito per detersivi ed attrezzi. (2) Va prevista, ove necessario, una zona idonea e ventilata per la ricarica delle batterie di macchine ad attrezzature. (3) Nelle scuole dell infanzia, nel locale per le pulizie vanno collocate una lavatrice ed un asciugatrice in un ambiente ben ventilato. 59. Ripostigli (1) In ogni scuola va previsto, possibilmente nello scantinato, un numero sufficiente di ripostigli. (2) La dimensione della superficie utile dipende dalla grandezza della scuola e varia tra i 40,00 ed i 100,00 m2. (3) Nelle scuole dell infanzia vanno previsti ripostigli per la conservazione di materiale di gioco e didattico. (4) La superficie utile per sezione è di circa 16,00 fino a 20,00 m2. (5) Nel caso in cui la sala per la ricreazione venga utilizzata anche come aula magna, va previsto un deposito per le sedie nelle sue immediate vicinanze. 60. Accessi (1) Il numero degli ingressi e delle uscite dipende dalle dimensioni della scuola e dai collegamenti esterni. E essenziale una facile individuazione degli accessi. Le scuole dell infanzia ospitate all interno di edifici polifunzionali dispongono di un proprio ingresso. (2) Gli ingressi principali sono provvisti di bussola. Le porte possono essere azionate automaticamente e vanno evitate le porte girevoli. (3) I corridoi sono realizzati nel rispetto delle norme per la sicurezza e delle norme antincendio vigenti. Trovano applicazione in materia le prescrizioni di cui al capo IV. Nei corridoi possono essere realizzate nicchie e postazioni di lavoro singole e per piccoli gruppi. (4) In ogni caso, vanno rispettate le norme vigenti a tutela delle persone diversamente abili, ai sensi dell articolo 10 del presente regolamento. 61. Sistema dei collegamenti interni (1) All interno dell edificio il sistema dei percorsi è chiaro e ben visibile. La superficie dei percorsi non può superare la misura del 20% della superficie netta. 62. Corridoi (1) La larghezza dei corridoi non può essere inferiore a 2,0 m. La larghezza dei corridoi dove non si trovano delle aule (corridoi secondari) può essere ridotta a 1,50 m. L altezza di tutti i corridoi non può essere inferiore a 2,40 m. (2) I corridoi vanno strutturati in modo tale da potervi possibilmente realizzare nicchie e postazioni di lavoro singole e per piccoli gruppi. 63. Porte (1) La larghezza utile di passaggio delle porte delle aule didattiche non può essere inferiore a 1,00 m. (2) Le porte delle aule normali e delle aule speciali vanno traslate verso l interno con apertura verso l esterno. 64. Scale (1) Una scala principale deve, di norma, servire al massimo per il collegamento di 10 aule per piano. (2) Di norma, non sono ammesse le scale a chiocciola. Per ambienti non utilizzati da alunni/alunne (vani tecnici, locali di servizio, ecc.) tale tipologia di scala è ammessa, purché realizzata a regola d arte e tenendo conto dei rischi legati all utilizzo della scala stessa. (3) La lunghezza massima delle rampe può essere di 12 scalini. La profondità del pianerottolo deve essere 1,20 volte la larghezza delle scale. Le scale devono avere il seguente rapporto di pendenza: alzata degli scalini 16 cm, per le scuole dell infanzia 12 cm; pedata degli scalini 30 cm. Le ringhiere devono avere una forma tale da escludere la possibilità di scivolarvi o arrampicarvi sopra. L'altezza delle ringhiere (misurata dallo spigolo anteriore dello scalino) deve essere almeno di 1,00 m. Lo stesso vale per i parapetti e per i davanzali. Nel caso di possibilità di caduta superiore a 12 m, tale altezza deve essere di almeno 1,10 metri. L altezza dei corrimano è di 0,80-1,00 m. I corrimano devono essere previsti senza finali liberi.15 p /06/ Numero dei piani (1) La scuola dell infanzia non può essere più alta di 2 piani. (2) Le scuole elementari e medie inferiori non possono essere più alte di 4 piani. (3) Le scuole medie superiori e le scuole professionali non sono possibilmente più alte di 6 piani. (4) Sono possibili eccezioni, previo parere favorevole del Comitato tecnico provinciale. 66. Ascensori (1) Negli edifici a più piani va previsto un ascensore adatto al trasporto di persone diversamente abili. (2) Dimensioni della cabina dell ascensore: a) larghezza netta 137 cm; b) profondità netta 150 cm; c) larghezza netta porta 90 cm. 67. Abitazioni per insegnanti e per il custode (1) Le abitazioni eventualmente necessarie sono conformi alla normativa in materia prevista per l'edilizia abitativa agevolata e vanno dotate di un ingresso indipendente. (2) Nelle scuole di montagna possono essere previste, se necessario, abitazioni per gli insegnanti. CAPO III REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI 68. Illuminazione (1) Al fine di garantire un illuminazione sufficiente nelle aule didattiche, la superficie vetrata non può, di norma, essere inferiore ad 1/6 della superficie dell'aula, ad eccezione degli ambienti di grandi dimensioni. Nel caso di una profondità dell'aula didattica maggiore di 7,20 metri è necessaria una fonte di luce naturale aggiuntiva o la realizzazione di una corrispondente fonte di luce artificiale. L'altezza dei parapetti delle finestre, ad eccezione di quelle poste a piano terra e quelle affacciate su balconi o su terrazze pedonabili, è dimensionata in conformità all'articolo 64, comma 3. Le dimensioni delle finestre sono contenute nei limiti imposti dalle esigenze statiche e funzionali. Tutte le parti delle finestre visibili dall'interno devono possibilmente essere di colore chiaro, al fine di evitare fastidiosi contrasti luminosi. (2) È possibile l'utilizzo di corti interne per la illuminazione e la ventilazione delle aule, se la loro larghezza è almeno pari all'altezza dell'edificio prospiciente. (3) Nelle scuole dell infanzia la superficie delle finestre degli ambienti di soggiorno corrisponde ad almeno 1/6 della superficie utile, mentre nelle altre scuole ad almeno 1/10. La finestra va realizzata in modo tale che i bambini non urtino contro le ante aperte; lo spigolo inferiore va posto ad almeno 1,25 m dal pavimento. Sono preferibili finestre con apertura ad anta e ribalta con vetratura fissa nelle parti basse. Il parapetto non è, di norma, più alto di 0,65 m. Nei locali posti ai piani superiori, i parapetti hanno un altezza di almeno 1,00 m e in caso di altezza di caduta superiore a 12 m, di almeno 1,10 m. 69. Protezione dai raggi solari (1) Le finestre esposte all'irraggiamento solare, comprese quelle delle palestre, sono, di norma, provviste di dispositivo di protezione dai raggi solari. Questo viene applicato all'esterno, deve essere mobile e ricopre tutta la superficie della finestra, permettendo il passaggio di una sufficiente quantità di luce naturale e una sufficiente ventilazione. Il sistema protettivo è inoltre resistente all'azione del vento. (2) Il frangisole è utilizzabile contemporaneamente quale sistema di oscuramento parziale nel corso delle lezioni che richiedono l'utilizzo di mezzi audiovisivi. 70. Oscuramento (1) Ogni aula didattica è sufficientemente oscurabile. Nelle aule speciali per l'insegnamento della fisica, delle scienze naturali e delle materie tecniche, nelle aule da disegno e nei laboratori fotografici va prevista la possibilità di un oscuramento totale, azionabile elettricamente o manualmente. (2) Nelle scuole dell infanzia le aule per i gruppi, per il riposo ed il movimento e le sale pluriuso sono oscurabili. Le sole tende interne non sono sufficienti. 71. Isolamento termico/accumulo del calore (1) Isolamento invernale: A garanzia di un efficace isolamento termico invernale l edificio corrisponde come minimo ai requisiti previsti per la categoria Casa Clima B. Questo requisito deve essere documentato già in fase di progettazione definitiva e confermato dopo la conclusione dei lavori sulla base delle opere effettivamente realizzate con dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori responsabile.16 (2) Isolamento estivo: Il requisito dell isolamento termico estivo e della capacità di accumulo termico della massa va documentato ai sensi delle relative norme in vigore. Nel caso in cui le caratteristiche costruttive non consentano un sufficiente isolamento termico estivo, va prevista una ventilazione naturale o meccanica quanto meno nei locali che vengono utilizzati nel periodo estivo. I requisiti del microclima all interno dei locali vanno dettagliatamente documentati. (3) Dichiarazioni da produrre: a) Per quanto concerne i costi di gestione, il progetto esecutivo contiene una relazione dettagliata sui costi attesi annualmente per i consumi energetici e gli oneri di manutenzione necessari per il riscaldamento invernale e l eventuale raffrescamento estivo. b) Nel primo periodo invernale successivo alla messa in funzione dell edificio va eseguito un rilievo termografico almeno delle pareti esterne e della copertura; il rilievo va corredato da una relazione tecnica descrittiva. 72. Impianti di ventilazione (1) Gli impianti di ventilazione sono generalmente necessari solo nei seguenti casi particolari: a) se l'edificio è situato in una zona con traffico particolarmente elevato; b) se l'edificio è situato in una zona con valori elevati di inquinamento dell'aria; c) per locali situati in zone interne; è ammessa una localizzazione interna solo per quegli ambienti che vengono utilizzati da persone per un numero ridotto di ore alla settimana; d) per locali che sono soggetti regolarmente a tempi di oscuramento superiori a venti minuti; e) per l'asportazione dell'eccesso di calore nel caso di un alto livello di illuminazione; f) in officine e in laboratori; g) in aule e locali di soggiorno interrati; h) in tutti gli altri casi nei quali, per motivi normativi igienico-sanitari o energetici si ritenga necessaria, opportuna o economicamente conveniente una ventilazione meccanica. (2) Gli impianti di ventilazione meccanica sono a bassa rumorosità e garantiscono la possibilità di regolazione e di utilizzo semplici ed efficaci. (3) Nella scelta degli impianti di ventilazione meccanica va posta particolare attenzione ad un efficace recupero del calore sensibile e latente. La scelta delle apparecchiature più adatte e degli scambiatori di calore viene effettuata in base alle valutazioni di convenienza economica da documentare e nel rispetto dei necessari requisiti igienico-sanitari. 73. Impianti elettrici (1) L impianto elettrico è composto da: a) impianti per la fornitura della corrente come: sistema di cavidotti per il contenimento dei conduttori sotto o fuori traccia; collegamenti elettrici diretti o attraverso interruttori; quadri di distribuzione per interruttori e componenti di misura e protezione; b) impianti di illuminazione; c) impianti di illuminazione di sicurezza; d) collegamento telefonico; e) impianto di terra; f) impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, nel caso in cui l edificio non disponga di protezione propria; g) impianto antincendio; h) impianto di segnalazione acustica; i) impianto citofonico; j) collegamenti per sistemi multimediali; k) impianto televisivo; l) impianti EDP; m) impianti particolari da definire caso per caso con l utente e che vanno inseriti nel progetto, ad esempio impianto anti intrusione ecc. (2) Numero e posizione dei singoli componenti dell impianto vanno definiti in base alla distribuzione degli arredi fissi p /06/17 e mobili ed in accordo con il committente e l utente. (3) Gli impianti vanno eseguiti in base alle relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione dell opera; sono inoltre da rispettare le prescrizioni relative al superamento e all eliminazione delle barriere architettoniche di cui all articolo 10 del presente regolamento. (4) L impianto di illuminazione va realizzato in base alle relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione dell opera. In particolare va garantita per l utente la possibilità di un utilizzo semplice e di facile comprensione ed inoltre un alta efficienza e ridotti costi di manutenzione. (5) L impianto di illuminazione va realizzato in modo che: a) i corpi illuminanti prescelti contengano lampade munite di reattore elettronico; b) vengano utilizzati corpi illuminanti ad alta efficienza e con elevata vita utile; c) per uno stesso edificio sia limitata, per quanto possibile, la varietà delle tipologie di corpi illuminanti; d) sia garantita la agevole accessibilità delle lampade al fine di contenere i costi di manutenzione; e) sia previsto un sistema di illuminazione dimmerabile nei locali-gruppo delle scuole dell infanzia, nei locali multiuso, nelle aule per conferenze, nei locali per proiezioni ed in tutti i locali dotati di postazioni di lavoro con monitor degli edifici scolastici. (6) Il consumo di energia elettrica per l illuminazione va definito in fase di progettazione e va dimostrato come valore effettivo in fase di consegna dell edificio. (7) Nella scelta dei sistemi di accensione e di controllo vanno adottate soluzioni orientate al risparmio energetico. Va considerata una razionale distribuzione dei circuiti che consenta la disattivazione di fonti luminose non utilizzate e di minimizzare l esposizione del personale ai campi elettromagnetici. Nelle palestre è da prevedere un sistema di illuminazione su tre livelli. 74. Illuminazione di sicurezza (1) Indipendentemente dalle dimensioni della scuola e dal numero delle persone presenti va realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza. L impianto va realizzato in base alle relative norme tecniche vigenti in materia. (2) L impianto può essere realizzato con alimentazione centralizzata o con lampade di sicurezza indipendenti. E da prevedere un impianto di supervisione centralizzato. (3) L illuminazione di sicurezza per le vie di evacuazione e di fuga ha le seguenti caratteristiche: a) per consentire l evacuazione sicura dell edificio, vie di fuga ed uscite devono essere illuminate mediante un impianto di illuminazione di sicurezza. L impianto di illuminazione di sicurezza garantisce il livello di illuminazione minimo necessario per consentire l evacuazione dei locali ed il raggiungimento di un luogo sicuro; b) il livello di illuminamento minimo necessario lungo le vie di evacuazione e di fuga è di 5 lux orizzontali misurati al suolo (secondo UNI EN 1838). (4) L illuminazione antipanico ha le seguenti caratteristiche: l illuminazione antipanico è il grado minimo di illuminamento di base che consente nei locali più grandi di raggiungere con sicurezza le vie di evacuazione e di fuga. Va realizzata nei luoghi nei quali si concentra una grande quantità di persone, come ad esempio l aula magna, locali per manifestazioni ecc.. (5) Nei luoghi di lavoro esposti a rischi particolari l illuminazione di sicurezza ha le seguenti caratteristiche: a) i luoghi di lavoro esposti a rischi particolari richiedono un impianto di illuminazione di sicurezza che renda possibile portare a termine particolari attività e lasciare il luogo di lavoro. L illuminazione di sicurezza è da prevedere nelle officine, nei laboratori ecc.; b) nelle aule didattiche è sufficiente che venga illuminata la zona di uscita mediante segnaletica di emergenza luminosa. (6) Nell edificio scolastico va realizzata la segnaletica prevista dalle norme vigenti per fornire le necessarie indicazioni sulle vie di uscita e sulle installazioni di sicurezza. La segnaletica va sufficientemente illuminata mediante l impianto di illuminazione di sicurezza. 75. Impianti di segnalazione acustica (1) Le scuole vanno dotate di impianti di segnalazione acustica con orologio gestiti da impianto di orologio centralizzato attraverso il quale possono essere segnalati gli intervalli delle lezioni. Orologi vanno previsti nei corridoi, nella zona di ingresso, nella sala insegnanti, nella palestra, nella sala per ginnastica, nella piscina e nel locale del custode. (2) Nelle scuole dell infanzia è necessario un campanello ed un impianto apriporta. 76. Impianto telefonico Le scuole dispongono di un numero sufficiente di punti citofonici. Vanno previste derivazioni in zone particolarmente soggette a rischio di incidenti. p /06/18 77. Allacciamenti per sistemi multimediali e per impianti EDP (1) Tutte le aule didattiche, comprese la palestra, le sale polifunzionali, la sala per proiezioni, la sala multimediale, l aula magna vanno dotate di un numero sufficiente di attacchi per apparecchi audiovisivi. Per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive pubbliche va prevista un'apposita antenna; va prevista anche la diffusione di trasmissioni televisive all'interno delle aule. (2) Per la trasmissione di dati, messaggi in voce e video va realizzato nell edificio un sistema di cablaggio strutturato, che preveda un numero sufficiente di punti di collegamento per la trasmissione delle informazioni. (3) Per il sistema di cablaggio strutturato sono da prevedere due diversi impianti: a) un impianto a servizio di amministrazione, custode, bidello e sala insegnanti; b) un secondo impianto per il settore didattico. (4) L impianto va realizzato a stella e risponde allo standard tecnologico attuale. Al centro va posto uno o più quadri di distribuzione tra loro collegati. Nel quadro di distribuzione vanno previsti i necessari collegamenti per la realizzazione della rete strutturata. (5) Nel quadro di distribuzione va previsto lo spazio necessario per le parti attive. Si tiene conto necessariamente delle norme di legge e delle caratteristiche tecniche di sicurezza relative alle reti dati. 78. Prese di corrente (1) Tutte le aule didattiche sono dotate di un numero sufficiente di prese elettriche. La tipologia dell installazione va scelta in modo tale da consentire la flessibilità ed il potenziamento dei punti-presa nel corso dell utilizzo dell edificio. (2) Per eventuali successive necessità vanno predisposte tubazioni vuote in numero adeguato così come spazio sufficiente nel quadro principale di distribuzione. 79. Isolamento acustico (1) Per l'isolamento acustico da rumori attraverso l'aria e di calpestio si applicano: a) la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, n. 417, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 80. Acustica (1) La realizzazione di una scuola richiede l adozione di provvedimenti per l isolamento dal rumore e per una corretta acustica ambientale. Il comfort acustico, un ridotto livello del rumore di fondo ed una chiara percezione dei suoni sono condizioni irrinunciabili per lo svolgimento delle attività didattiche e per la trasmissione, la percezione e l elaborazione dei contenuti. Un ambiente acusticamente confortevole facilita la comunicazione verbale e l ascolto, migliora la comunicazione tra alunni ed insegnanti, promuove la concentrazione e l attenzione. (2) Nelle aule didattiche, nei locali per la musica, negli auditorium e nelle palestre vanno create condizioni acustiche adatte a garantire una buona comunicazione verbale. In locali per attività collettive quali biblioteche, locali per soggiorno o la pausa, atri e mense va prevista una attenuazione acustica. Allo stesso modo vanno eliminati attraverso idonei sistemi costruttivi, o comunque ridotti ai valori minimi consentiti, i rumori provenienti dall esterno, da locali adiacenti o da attività presenti nell edificio. (3) In considerazione delle esigenze di cui al comma 2, la struttura primaria dell edificio, e cioè la geometria degli spazi, e la struttura secondaria, ossia l esecuzione di pareti e solai, nonché l allestimento interno vanno realizzati in base alle seguenti disposizioni: a) decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri 5 dicembre 1997, n. 417, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici ; (4) Per il raggiungimento del livello di qualità acustica richiesto vanno prese come riferimento le direttive della Società Svizzera di Acustica SGA SSA Acustica di aule scolastiche e altri ambienti per il parlato dell 11 marzo Il tempo di riverberazione nei locali ad uso didattico quali aule, aule speciali, locali per attività di gruppo, locali per seminari, auditorium, locali per convegni e per conferenze è definito nella DIN sulla base dello stato della tecnica. (5) Nei locali con un livello di rumore elevato vanno adottate idonee misure per il contenimento della pressione sonora. 81. Riscaldamento e raffreddamento (1) Nella scelta del tipo di energia per la produzione del calore, va posta attenzione agli aspetti economici, tecnicoenergetici ed ecologici. Sono preferibili in tutti i casi in cui applicabili, sistemi di riscaldamento di tipo radiante funzionanti a bassa temperatura. (2) Nelle aule dove vanno installati arredi fissi ancorati al pavimento va evitato l'impiego di un sistema di riscaldamento a pavimento. Nei locali della scuola in cui viene realizzato un sistema di riscaldamento a pavimento, è necessario fare attenzione che la temperatura massima di esercizio misurata sulla superficie del pavimento non risulti dannosa alla salute ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia. p /06/19 (3) I circuiti per il riscaldamento vanno separati in modo tale che i locali esposti in modo differente all irraggiamento solare, i locali amministrativi, l alloggio del custode, i locali per attività sportive come pure tutti quei locali che possano venire utiliz-zati al di fuori dell orario scolastico o nel periodo e-stivo possano essere regolati e gestiti in modo com-pletamente autonomo dal punto di vista del controllo della temperatura e degli orari di funzionamento. (4) Negli impianti sportivi, nelle grandi palestre e nei grandi auditorium va previsto, oltre al sistema di riscaldamento statico prescelto, anche un impianto di riscaldamento ad aria. (5) Il controllo della temperatura consente una regolazione per singolo ambiente. (6) Il raffrescamento va previsto, di norma, solamente per i locali amministrativi e per le aule di informatica, nel caso in cui le condizioni microclimatiche lo richiedano. Il raffrescamento dell aula magna, della palestra e di tutti quei locali dotati di ventilazione meccanica va motivato dettagliatamente sulla base delle specifiche esigenze e dell utilizzo. 82. Caratteristiche delle pavimentazioni (1) I pavimenti di tutti i locali della scuola sono, di norma, facilmente pulibili, non sdrucciolevoli ed antistatici e contengono nel pacchetto di sottofondo un idonea isolazione anticalpestio. Nelle aule didattiche è da evitare l utilizzo di moquette. Nelle aule speciali vanno realizzati pavimenti tecnici. (2) Nelle palestre che vengono utilizzate per più tipi di attività sportive, vanno posati, di norma, pavimenti sportivi elastici. 83. Qualità delle finestre e delle facciate di vetro (1) Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia vanno realizzate sulla base delle relative norme tecniche (UNI). (2) Tutte le finestre e le superfici vetrate vanno realizzate in modo tale da consentire pulizia e manutenzione semplici e poco onerose. CAPO IV MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE ANTINCENDIO SEZIONE I- Generalità 84. Finalità (1) Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a tutelare contro i rischi di incendio l incolumità delle persone e la preservazione dei beni, negli edifici e nei locali da adibire a scuole di qualsiasi tipo. (2) Esse si applicano: a) agli edifici nuovi e ristrutturati alle scuole di nuova costruzione; alle scuole da attivare in edifici o locali già esistenti; alle scuole già funzionanti alla data di emanazione delle presenti norme, in occasione di sostanziali modifiche o ampliamenti. La sostanziale modifica è data per lavori che comportino un aumento del rischio d'incendio; b) agli edifici e ai locali esistenti; in tal caso si applicano le norme di cui alla Sezione III; c) alle scuole fino a cento persone; in tal caso si applicano le particolari norme di sicurezza di cui alla Sezione IV. SEZIONE II - Caratteristiche costruttive per edifici nuovi e ristrutturati 85. Ubicazione (1) L'ubicazione della scuola garantisce il facile accesso dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Inoltre le aule e tutti i locali di trattenimento sono raggiungibili dai mezzi di soccorso e comunque non si trovano ad un altezza superiore a 22,00 m rispetto al piano di accesso. (2) I locali ad uso scolastico possono essere ubicati: a) in edifici indipendenti ed isolati da altri, costruiti per tale specifica destinazione; b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti, sovrastanti o vicini ad altri aventi destinazione diversa, purché le norme di sicurezza relative a questi ultimi non escludano la vicinanza o la contiguità di scuole. È consentita l eventuale comunicazione con i predetti locali, a mezzo di collegamenti con caratteristiche adeguate alle compartimentazioni realizzate. (3) All'interno del complesso scolastico, ma esternamente all'edificio, vanno stabiliti dei luoghi di raccolta con diretto p /06/20 accesso alla strada in ragione di 1,00 m2 ogni quattro persone, disposti in modo tale che sia garantita la sicurezza delle persone e non sia ostacolata l'attività di soccorso. 86. Resistenza al fuoco (1) I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e dei materiali da costruzione degli edifici e dei locali, il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali, nonché la classificazione degli edifici e dei locali stessi secondo il carico di incendio, vanno valutati e determinati secondo le prescrizioni e le modalità di prova previste dalle norme generali, quale che sia il tipo di materiale costituente gli elementi strutturali portanti, ma comunque non inferiore a R 60. (2) È ammesso che il tetto non abbia caratteristiche R 60 se è opportunamente compartimentato con strutture REI Reazione al fuoco dei materiali (1) Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 (uno) in ragione del 50 % massimo della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (zero non combustibili). (2) In tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali dei pavimenti siano di classe 2 (due) e che i materiali di rivestimento in genere siano di classe 1 (uno). È consentito l'uso di pavimenti e rivestimenti in legno non trattato. (3) I materiali di rivestimento ammessi alle varie classi di reazione al fuoco, come indicato ai commi precedenti, ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, devono essere messi in opera o in aderenza con continuità agli elementi costruttivi, oppure riempiendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali intercapedini, oppure sezionando le stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio verticali ed orizzontali in materiale incombustibile con interasse massimo di 1,20 m. Le intercapedini non devono comunque avere una profondità maggiore di 5,00 cm. (4) I tendaggi sono di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 (uno). (5) È consentito attrezzare con arredi preferibilmente fissi, anche non certificati, le vie di fuga a condizione che: a) non si riduca la larghezza minima calcolata per il deflusso, che comunque non deve essere mai inferiore a 1,20 m; b) non si utilizzino imbottiture, fermo restando il criterio di ridurre al minimo il carico di incendio. (6) L utilizzo di materiali per i quali sono prescritti determinati requisiti di reazione al fuoco rispetta le prescrizioni di cui all articolo 4 del decreto del Ministro degli Interni 10 marzo Altri tipi di materiale non classificati come materiali da costruzione, vanno omologati in base alle disposizioni del decreto del Ministro degli Interni 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario della G.U. n. 234 del 25 agosto 1984), e successive modifiche. (7) Nella realizzazione dei rivestimenti esterni va evitato l utilizzo di materiali facilmente infiammabili. 88. Compartimentazioni per l incendio (1) Gli edifici vanno suddivisi in compartimenti antincendio estesi al massimo fino a tre piani. La superficie massima di un compartimento sullo stesso piano non supera i 4.000,00 m2. Se il compartimento comprende più piani, la superficie massima complessiva va limitata a 3.000,00 m2. (2) I vani di comunicazione verticali fra i vari piani dell'edificio per il passaggio delle scale, per ascensori, condotte di condizionamento, canalizzazioni, cavedi e simili, rispondono ai requisiti precisati nelle norme generali. (3) Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia sono realizzate sulla base delle relative norme tecniche (UNI). (4) I vani scala che collegano i compartimenti sono almeno di tipo protetto, con porte almeno RE 60. Ogni piano diverso dal piano terra adibito ad attività scolastica va servito da almeno due vie di uscita indipendenti. La distanza massima dalla porta di ogni locale fino alla scala più vicina non supera i 30,00 m. (5) La seconda via di uscita indipendente non è necessaria qualora la lunghezza della via di fuga complessiva fino all'aperto con caratteristiche di luogo sicuro non superi i 30,00 m. (6) Le scale di accesso ai piani superiori hanno la larghezza rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm di larghezza per persona, con una larghezza minima di 1,50 m ed una massima di 2,50 m per ogni scala. Per le scale di sicurezza è ammessa la larghezza minima di 1,20 m. (7) Per il calcolo della larghezza della scala vanno presi in considerazione i due piani consecutivi che presentano il maggiore affollamento. (8) L utilizzo delle scale di sicurezza esterne non deve essere pregiudicato da eventuali incendi. 89. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza (1) Ai fini del dimensionamento delle vie di uscita va ipotizzato il numero massimo di persone presenti, con un minimo di 20 persone per classe. (2) La larghezza delle uscite va rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm per persona. Le porte non devono comunque avere larghezza inferiore a 1,00 m. Almeno una porta deve avere larghezza non inferiore a 1,20 m. (3) Le uscite di sicurezza al piano terra sono ubicate in modo tale da ridurre al minimo la distanza dalle scale, che non p /06/ Vedere altro
COMUNE DI RONCO SCRIVIA Provincia di Genova progetto preliminare relazione di progetto elaborati grafi ci ina 1 L Amministrazione comunale di Ronco Scrivia (provincia di Genova) intende integrare la dotazione Dettagli (Omissis) Art. 1. (Campo di applicazione).
DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (pubblicato nella g. u. 16 aprile 1968, n. 97). Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi Dettagli BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI Gli aggiornamenti più recenti Proroga dell agevolazione al 31 dicembre 2015 I quesiti più frequenti aggiornamento aprile 2015 ACQUISTI AGEVOLATI IMPORTO DETRAIBILE MODALITA Dettagli REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U.
REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U. DISCIPLINA DEI LIMITI E DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli ART. 19 - G - SERVIZI GENERALI (vigenti)
ART. 19 - G - SERVIZI GENERALI (vigenti) La zona è destinata ad accogliere attrezzature e servizi pubblici o ad uso pubblico di interesse generale su scala territoriale: uffici pubblici o privati di interesse Dettagli ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.L
ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 (PER L ELENCO ESAUSTIVO CONSULTARE SEMPRE LA NORMATIVA) - Nomina Rspp Responsabile servizio prevenzione e Dettagli Censimento Programma di intervento per l abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche
Censimento Programma di intervento per l abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche Schede rilievo SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE SPAZI - strade Vinci Toiano CENTRO ABITATO Sant Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli VIA GREI, 7-32030 CESIOMAGGIORE (BL) TEL.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CESIOMAGGIORE sc. dell Infanzia di Pez, sc. primarie di Cesio, Soranzen, San Gregorio nelle Alpi, sc. sec. di I gr. di Cesiomaggiore VIA GREI, 7-32030 CESIOMAGGIORE (BL) TEL. e Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli Guida alla corretta applicazione della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche
Comune di Parma Guida alla corretta applicazione della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche A vent anni dall entrata in vigore della più importante legge sull abbattimento delle barriere Dettagli Istituto Comprensivo Statale Viale Liguria
Istituto Comprensivo Statale Viale Liguria Ufficio di Segreteria: Viale Liguria Rozzano (MI) Tel. 02 57501074 Fax. 028255740 e-mail: segreteria@medialuinifalcone.it sito: www.icsliguriarozzano.gov.it Recapiti Dettagli Aiuto alla compilazione del modulo Caratteristiche dell edificio
Aiuto alla compilazione del modulo Caratteristiche dell edificio Edificio Ai sensi dell art. 3 del ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, l edificio è definito come segue: per Dettagli VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20
MOD.COM/VIT COMUNE di VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20 1 SEMESTRE (scrivere a macchina o in stampatello) 2 SEMESTRE 01 Denominazione del Villaggio Turistico Dettagli FAC SIMILE PER LA NOTIFICA AI SENSI ART.67 DEL D.LGS.R DEL 09/04/2008 N. 81
MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE DELL ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO UFFICIO VIII EX DGPOB LOTTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA Dettagli ! " # $" $ () # $ $ % % # % $ + $ & "!" $ $ $ # #
!!"!%!!!& '! " " ()! **" % % % + & "!"!" " ' % ''(, ( ) ) *+ (, + ( +! ( - "&.& + & & ''-- + / 0( 0 1 2 ))3-01"( + ( +! % ( + + & ( + 4 + & ( 5 + + 4 ( 6 + 0 (+ ( + + ( 6 / 6 0 (! ' 7 3!. ( 89 :;: Dettagli Nuova detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate
Informativa ONB Nuova detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari... 2 3 Ambito oggettivo Dettagli QUADRO GENERALE DELLE PARTICELLE CATASTALI RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA COLLINARE
QUADRO GENERALE DELLE PARTICELLE CATASTALI RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA COLLINARE foglio mappale dimensione in mq 23 42 1.388 mq 23 35 1.354 mq 23 Dettagli ALLEGATO XV. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 1. DISPOSIZIONI GENERALI
ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 1.1. - Definizioni e termini di efficacia 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
Milano lì Ns. Rif.: 13 novembre 2013 820038.309 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. loro sedi K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal Dettagli C M Y K C M Y K. 5. La normativa
5. La normativa 5.1 Il quadro normativo Numerose sono le norme di riferimento per la pianificazione e la progettazione delle strade. Vengono sinteticamente enunciate quelle che riguardano la regolazione Dettagli Pannelli Solari Termici. Parete esterna verticale. Tipologia di. inserimento. I pannelli solari termici sono inseriti sulla parete esterna verticale
Pannelli Solari Termici Parete esterna verticale I pannelli solari termici sono inseriti sulla parete esterna verticale dell edificio. Pannelli Solari Termici Parete esterna verticale e parapetti Legenda Dettagli QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE N.B. Qualora ritenga importante integrare il questionario con commenti particolari o chiarimenti che ritiene importanti può farlo scrivendo quanto ritiene opportuno nello Dettagli ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CARLO LIVI
ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CARLO LIVI Via Pietro Maroncelli 33 59013 Montemurlo (Prato) tel. +39 0574 683312 fax +39 0574 689194 email pois00300c@istruzione.it pec pois00300c@pec.istruzione.it Dettagli DELLA REGIONE DELL UMBRIA
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 59 del 27 dicembre 2006 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza REPUBBLICA ITALIANA Dettagli ELEMENTII DII TECNIICA DEL CONTROLLO AMBIIENTALE. ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Laboratori di Progettazione Architettonica
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Laboratori di Progettazione Architettonica ELEMENTII DII TECNIICA DEL CONTROLLO AMBIIENTALE PROF.. GIIANCARLO ROSSII PARTE SECONDA 1 INTRODUZIONE TIPOLOGIE Dettagli DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) COMPITI DELLE IMPRESE E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L.GS 8108 e s.m.i. TIPOLOGIA APPALTO: SERVIZIO DI PULIZIA Dettagli ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE Alessandro Volta PERUGIA www.avolta.pg.it
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE Alessandro Volta PERUGIA www.avolta.pg.it Indirizzi di studio 1. Meccanica, Meccatronica ed Energia 2. Elettronica ed Elettrotecnica 3. Informatica e Telecomunicazioni Dettagli CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI ROMA ENTRATE SPA E FORNITURA DEL MATERIALE PER I RELATIVI SERVIZI IGIENICI
5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio Pag. 1 di 36 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/08 Dettagli RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE ANNI '50
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE ANNI '50 L'edificio oggetto dell'intervento, si trova a Bolzano in via Dalmazia ai numeri 60, 60A e 62 E' stato costruito nei primi anni '50 Dettagli Opere di urbanizzazione
Opere di urbanizzazione di Catia Carosi Con il termine opere di urbanizzazione si indica l insieme delle attrezzature necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all uso insediativo previsto Dettagli RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA,EDILIZIA PUBBLICA (DPR 380/2001, art. 7) SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA,EDILIZIA PUBBLICA (DPR 380/2001, art. 7) SISTEMA STATISTICO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ISTAT/PDC/NRE Dettagli NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO
NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO In base all art. 256 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, i Dettagli Parte II specifica Edificio RM022 - Villino A Via degli Apuli, 1-00185 Roma. Il Responsabile dell Uspp Arch. Simonetta Petrone
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt.18, 43, 46 e del D.M. 10/03/98 art. 5) Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all art. Dettagli La scuola dell infanzia, anello fondamentale del sistema formativo del paese, deve essere in continuità con:
La scuola dell infanzia, anello fondamentale del sistema formativo del paese, deve essere in continuità con: V E NIDO DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE R ENTI LOCALI T QUARTIERE I C SCUOLA DELL INFANZIA FAMIGLIA Dettagli Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 31.551,42 01 Non vincolato 30.426,92 02 Vincolato 1.124,50 02 Finanziamenti dello Stato 52.872,58 Dettagli 5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF
5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità Dettagli RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO
C O M U N E D I R O V E R B E L L A Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918220 Fax 0376/694515 PEC PROTOCOLLO : roverbella.mn@legalmail.it RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI Dettagli SCHEMA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SUA
NTA di SUA di iniziativa privata SCHEMA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SUA.. INDICE ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE... pag. 2 ART. 2 ELABORATI DEL PIANO...» 2 ART. 3 DATI COMPLESSIVI DEL PIANO...» 2 ART. Dettagli ALLEGATO OGGETT. la comprensiv. Auditorium. trabattello,
ALLEGATO 1 OGGETT O La procedura di affidamento per il i quale si richiede la manifestazio one di interesse avrà ad oggettoo la gestione, conduzione e manutenzione, di Auditorium, Centro Congressi e Media Dettagli DIREZIONE DIDATTICA Albert Sabin C.so Vercelli,157 10153 tel. 011\2426534 fax 011\ 2462435 Codice Fiscale 80093750018 e-mail TOEEO5600D@ istruzione.
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2013 La presente relazione illustra l andamento della gestione dell istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati Dettagli REGOLAMENTO MODALITA PER L UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI PALAZZO MARCHESALE
REGOLAMENTO MODALITA PER L UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI PALAZZO MARCHESALE REGOLAMENTO MODALITA PER L UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI DEL COMPLESSO MONUMENTALE Dettagli PROGETTO: PRIMA GLI ULTIMI 1
ALLEGATO 6 ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO PROGETTO: PRIMA GLI ULTIMI 1 TITOLO DEL PROGETTO: PRIMA GLI ULTIMI 1 Settore e Area di Intervento: SETTORE: ASSISTENZA AREA: ESCLUSIONE GIOVANILE OBIETTIVI DEL Dettagli Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini
Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini Innocenzo Mastronardi, Ingegnere Civile, professionista antincendio, PhD student in S.O.L.I.P.P. XXVI Ciclo Politecnico di Bari INTRODUZIONE Con l Dettagli DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO (articolo 70 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 articolo 64 della Dettagli Circolare 26 MARZO 1966 N. 12480
Circolare 26 MARZO 1966 N. 12480 Ministero dei lavori pubblici Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata div. XVI-bis: Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti Dettagli PROVINCIA DI ROMA. Regolamento Servizio di Economato
PROVINCIA DI ROMA Regolamento Servizio di Economato Adottato con delibera del Consiglio Provinciale: n. 1111 dell 1 marzo 1995 Aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 12 luglio 2010 Dettagli 8 - LE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Prof. Pier Luigi Carci
8 - LE OPERE DI URBANIZZAZIONE Prof. Pier Luigi Carci Introduzione Introduzione Le opere di urbanizzazione costituiscono tutte le strutture e i servizi necessari per rendere un nuovo insediamento adatto Dettagli CADUTA DALL ALTO E LINEE VITA LA LEGGE PAROLARI
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI ALLA LUCE DELL ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile Dettagli ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL COMUNE DI BRESCIA IN DATA 23.11.2005 N. 1178/45828 P.G.
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL COMUNE DI BRESCIA IN DATA 23.11.2005 N. 1178/45828 P.G. CRITERI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L INSTALLAZIONE DI Dettagli AMIANTO PIANO DI LAVORO
AMIANTO PIANO DI LAVORO Piano di lavoro [art. 256 D. Lgs. 81/2008] I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all Albo nazionale Dettagli LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27. dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo.
17875 LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni Istituzione del fascicolo del fabbricato. IL CONSIGLIO REGIONALE HA Dettagli DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
Requisiti minimi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie temporanee. Sono definite temporanee tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri ecc. aperte al pubblico, in cui, Dettagli CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO (D.P.C.M. 5 dicembre 1997)
CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) Progetto per la realizzazione di: Edificio residenziale Località: Ancona Indirizzo: via Menicucci, 3 Il tecnico competente Ancona, 20/09/2011 Dettagli ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO
D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569 Preambolo Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno: Vista la legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, Dettagli TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO
TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire : A per la richiesta del parere di conformità B per il rilascio del Dettagli PROGETTO: DALL EMARGINAZIONE ALL INTEGRAZIONE 1
ALLEGATO 6 ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO PROGETTO: DALL EMARGINAZIONE ALL INTEGRAZIONE 1 TITOLO DEL PROGETTO: DALL EMARGINAZIONE ALL INTEGRAZIONE 1 Settore e Area di Intervento: Settore: ASSISTENZA Dettagli Contenuto e scopo. 1. Campo d applicazione. Aiuto all applicazione EN-12 Energia elettrica, SIA 380/4, Parte illuminazione Edizione giugno 2011
Aiuto all applicazione EN-12 Energia elettrica, SIA 380/4, Parte illuminazione Edizione giug 2011 Contenuto e scopo La presente scheda tratta le egenze energetiche degli edifici per la parte illuminazione. Dettagli PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA
Istituto Comprensivo 1 F. GRAVA CONEGLIANO PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA Anno scolastico 2012/ 2013 A pagina 2 PIANO OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA MEDIA A pagina 9 PIANO OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA Dettagli CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L ACCESSIBILITA AGLI IMPIANTI SPORTIVI
CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L ACCESSIBILITA AGLI IMPIANTI SPORTIVI Premessa...Pag.2 1. Introduzione..Pag.2 1.a Definizione di barriera architettonica....pag.2 1.b Antropometria e quadro esigenziale.....pag.3 Dettagli Istituto SuperioreD'istruzione-Liceo Sportivo C. Piaggia di Viareggio. Prof. Alessandro Guglielmo Cucurnia. Anno scolastico 2014/2015
Istituto SuperioreD'istruzione-Liceo Sportivo C. Piaggia di Viareggio. Prof. Alessandro Guglielmo Cucurnia. Anno scolastico 2014/2015 MATERIA: Scienze Motorie classe : V A SIA dell'istituto Superiore D'istruzione Dettagli REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE IN MATERIA DI ALIMENTI E BEVANDE ALLEGATO A REQUISITI DELLE ATTIVITA
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE IN MATERIA DI ALIMENTI E BEVANDE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Ambito di applicazione Art. 4 - Igiene del personale ed autocontrollo Dettagli Città di Spinea Provincia di Venezia
Città di Spinea Provincia di Venezia APPALTO: servizio di pulizia interna uffici comunali 2013 2014 AFFIDAMENTO: da appaltare REDATTO DA REVISIONE N. DATA APPROVATO DA 1 SOMMARIO 1. SEZIONE DESCRITTIVA... Dettagli COMUNE DI ALCAMO PROVINCIA Dl TRAPANI
Allegato 1 COMUNE DI ALCAMO PROVINCIA Dl TRAPANI REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE FINANZIARIA COMUNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA Dettagli DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO Art. 1 Disposizioni generali 1.1. Per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000, nell'autorizzazione al funzionamento Dettagli COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa
Allegato B COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa SETTORE 2 GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO U.O. URBANISTICA EDILIZIA Modifica all Appendice 2 Schede norma dei comparti di trasformazione Dettagli elettrotecnico/elettrotecnica
BARRARE CATEGORIA DI INTERESSE CATEGORIA ISCRIZIONE DESCRIZIONE NOTE VEICOLI F10101 Autovetture F10201 Veicoli Commerciali Pesanti (autotelaio) F10301 Veicoli Commerciali Leggeri (autotelaio) F10501 Macchine Dettagli AREA Pianificazione e Progettazione RELAZIONE
PROVINCIA DI FIRENZE AREA Pianificazione e Progettazione RELAZIONE Variante normativa al Regolamento Urbanistico vigente di adeguamento al "regolamento di attuazione dell'articolo 144 della L.R. n. 1/2005 Dettagli All. 2 REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI. Art. 1-
All. 2 REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI Art. 1- Diritti e doveri degli studenti I diritti e i doveri degli studenti sono disciplinati dagli art. 2 e 3 del D.P.R. 21 Dettagli SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA INCONTRO - 16 SETTEMBRE 2013 ARCH. VITO ROCCO PANETTA
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA INCONTRO - 16 SETTEMBRE 2013 ARCH. VITO ROCCO PANETTA ARGOMENTI DA TRATTARE: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Dettagli CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI
Corso di laurea in Ingegneria Edile CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI Anno Accademico 2011/2012 Definire: Obbiettivi della lezione Rischi Interferenziali - DUVRI e PSC Rischi Propri - POS Conoscere gli aspetti Dettagli Prime ipotesi per una fattibilità dei Programmi Integrati per la salute in Marmilla
Prime ipotesi per una fattibilità dei Programmi Integrati per la salute in Marmilla Cagliari 4 dicembre 2012 Centro di ricerca FO.CU.S. Progetto di ricerca a supporto dei territori per l individuazione Dettagli Soluzioni complete e innovative per l Habitat del futuro
Soluzioni complete e innovative per l Habitat del futuro Saint-Gobain, attraverso i suoi marchi, sviluppa e produce nuove generazioni di materiali con un approccio moderno e completo al mercato delle costruzioni: Dettagli Roma 2020: valori e opinioni I valori economici dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Roma 2020
Roma 2020: valori e opinioni I valori economici dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Roma 2020 Roma 2020: valori e opinioni I valori economici dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Roma 2020 La spesa complessiva Dettagli per la durata di seguito indicata: nel periodo dal al nella/e giornata/e:
Marca da bollo 14,62 AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO OGGETTO: Richiesta licenza di spettacolo o trattenimento pubblici di cui all art. 68/ 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a carattere Dettagli RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
Comune della Spezia MARIO NIRO 5S a.s. 2013/2014 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA RELATIVA AL PROGETTO DI ABITAZIONE UNIFAMILIARE DA EDIFICARE PRESSO IL COMUNE DELLA SPEZIA, VIA MONTALBANO CT FOGLIO 60, MAPPALE Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO (ai sensi dell articolo 26 del D.Lgs. 81/2008) Allegato Dettagli Dal progetto alla gestione: la Biblioteca di Vimercate
Corso Programmare e progettare la biblioteca pubblica Dal progetto alla gestione: la Biblioteca di Vimercate Angelo Marchesi con la collaborazione di Alessandro Agustoni e Giulia Villa Il contesto Vimercate Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli 15. Provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell attività didattica ed in particolare delle prove di valutazione scritta ed orale.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA NORME DI COMPORTAMENTO DOCENTI: I docenti si impegnano a: 1. Fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta ed esercizio di virtù. 2. Curare la chiarezza Dettagli REQUISITI DELLE ATTIVITA DEL FOOD
Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11/D 30174 Zelarino Venezia tel. 041 2607135 8486-8465 fax 041 2607145 REQUISITI DELLE ATTIVITA DEL FOOD Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Moro Lamanna Mesoraca - Kr
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Moro Lamanna Mesoraca - Kr AUTOVALUTAZIONE D ISTITUTO Report Progetto ERGO VALUTO SUM PON Valutazione e miglioramento (Codice 1-3-FSE-2009-3) Anno Scolastico 2012-2013 Relatore Dettagli COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n. 13 47100 Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fo.it Dettagli passione coinvolgente
passione coinvolgente Arte ed eleganza impreziosiscono gli interni di una villa appena ristrutturata. L arredo moderno incontra la creatività di artisti internazionali. progettazione d interni far arreda Dettagli Progettista(i) degli impianti termici e dell isolamento termico dell'edificio
ALLEGATO E (Allegato I, comma 15) RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO Dettagli SETTORE TERRITORIO Servizio Urbanistica
SETTORE TERRITORIO Servizio Urbanistica VARIANTE CONNESSA A S.U.A. IN ZONA C3 DEL VIGENTE PRG RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO (Ing. Gian Paolo TRUCCHI) IL PROGETTISTA (Arch. Dettagli Decreto Ministeriale n 236 del 14/06/1989
Decreto Ministeriale n 236 del 14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata Dettagli Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R.
Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. /2007 Sommario PREMESSA COMUNE ALLE SEZIONI A E B...3 SEZIONE A - SERVIZI Dettagli l esclusivo sistema per la diluizione ed il dosaggio dei prodotti ultraconcentrati
CATALOGO EXA l esclusivo sistema per la diluizione ed il dosaggio dei prodotti ultraconcentrati + pratico + sicuro + economico + ecologico 3 edizione Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001 IL SISTEMA Dettagli AL COMUNE DI RACALMUTO Sportello Unico per le Attività Produttive
Bollo 14,62 AL COMUNE DI RACALMUTO Sportello Unico per le Attività Produttive ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE STRUTTURE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (COM 4A - D.A. 8/5/2001) Ai sensi della L.r. Dettagli COME E FATTA E COME DEVE ESSERE APPOSTA
COME E FATTA E COME DEVE ESSERE APPOSTA E composta dalla sigla CE e, nel caso un Organismo Notificato debba intervenire nella fase del controllo della produzione, contiene anche il numero d identificazione Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AGLI UFFICI INDIVIDUATI AL PUNTO 89 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 89) Aziende ed uffici nei Dettagli Gli oneri concessori
Laboratorio di di Progettazione Esecutiva dell Architettura 2 Modulo di Estimo Integrazione al costo di produzione: gli oneri concessori Proff. Coll. Renato Da Re Federica Di Piazza Gli oneri concessori Dettagli 3.2 B ANALISI DEI RISCHI E SOLUZIONI NELLA FASE LAVAGGIO
3.2 B ANALISI DEI RISCHI E SOLUZIONI NELLA FASE LAVAGGIO FASE DI LAVORAZIONE : LAVAGGIO COD. INAIL : FATTORE DI RISCHIO : - Rischi per la salute e igienico ambientali: rumore prodotto dal motore delle Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back