Source: https://www.sichere-schule.de/aula/bau-ausstattung/feuerloescheinrichtungen
Timestamp: 2020-08-05 01:34:10
Document Index: 324681622

Matched Legal Cases: ['§ 19', '§ 19', '§28', '§ 28', '§ 29', '§ 42', '§ 54', '§ 62', '§ 19']

Sichere Schule - Feuerlöscheinrichtungen
A Feuerlöscheinrichtungen
Zur schnellen und wirksamen Bekämpfung von Entstehungsbränden sind in Ver­an­staltungsstätten geeignete Feuerlöscheinrichtungen bereit zuhalten. Die gängigsten Feuerlöscheinrichtungen sind Feuerlöscher.
Feuerlöscher sind in Abhängigkeit von der Grundfläche und den Brandgefährdungen in ausreichender Zahl, gut sichtbar und leicht zugänglich bereitzustellen. Auf­stel­lungsorte sind u.a.
im Zuschauerraum,
in den Lagerräumen und
in notwendigen Fluren, die der Evakuierung dienen.
Für Veranstaltungsstätten größerer Ausdehnung sind zusätzliche Feuerlösch­ein­rich­tungen und Anlagen vorzuhalten.
Versammlungsräume mit Grundflächen von insgesamt mehr als 1.000 m² sind z. B. zusätzlich mit Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) oder im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle mit trockenen Löschwasserleitungen auszustatten.
In Versammlungsräumen mit Grundflächen von insgesamt mehr als 3.600 m² sowie in Versammlungsräumen in Kellergeschossen sind zusätzlich automatische Feuer­löschanlagen erforderlich. Dies gilt jedoch nicht für Versammlungsräume mit maximal 200 m² Grundfläche, deren Fußboden an keiner Stelle mehr als 5 m unter der Geländeoberfläche liegt.
Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten - Sonderbauverordnung (SBauVO), § 19
§ 19 Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen von Versammlungsstätten
(6) Versammlungsräume in Kellergeschossen müssen eine automatische Feuerlöschanlage haben. Dies gilt nicht für Versammlungsräume mit nicht mehr als 200 m² Grundfläche, deren Fußboden an keiner Stelle mehr als 5 m unter der Geländeoberfläche liegt.
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung - VStättVO), §28
§ 28 Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmeinrichtungen
(1) In Versammlungsräumen oder in ihren Nebenräumen oder Fluren sowie in Kleiderablagen (§ 29) müssen Feuerlöscher gut sichtbar und in ausreichender Zahl angebracht sein.
(2) In den Vorräumen oder Fluren von Versammlungsräumen für mehr als 800 Besucher müssen mindestens zwei Wandhydranten in der Nähe von Eingangstüren vorhanden sein.
(3) In Versammlungsstätten für mehr als 1 500 Besucher müssen Einrichtungen vorhanden sein, durch die die anwesenden Betriebsangehörigen alarmiert werden können. Diese Versammlungsstätten müssen ferner eine Einrichtung haben, die jederzeit eine unmittelbare Benachrichtigung der Feuerwehr ermöglicht; dabei kann der Anschluß an vorhandene Einrichtungen verlangt werden. Bei Versammlungsstätten mit Mittelbühne gilt § 42 Abs. 3, bei Versammlungsstätten mit Vollbühne § 54 Abs. 5, bei Versammlungsstätten mit Szenenflächen § 62 Abs. 3.
(4) Weitere Feuerlösch- und Feuermeldeeinrichtungen, wie Flächenberieselungs- oder Rauchmeldeanlagen, können gefordert werden, wenn dies aus Gründen des Brandschutzes erforderlich ist.
Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung – VStättVO), § 19
(2) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m2 Grundfläche müssen Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) in ausreichender Zahl gut sichtbar und leicht zugänglich an geeigneten Stellen angebracht sein; im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle kann auf Wandhydranten verzichtet oder können anstelle von Wandhydranten trockene Löschwasserleitungen zugelassen werden.
(5) Versammlungsräume in Kellergeschossen müssen eine automatische Feuerlöschanlage haben. Dies gilt nicht für Versammlungsräume mit nicht mehr als 200 m², deren Fußboden an keiner Stelle mehr als 5 m unter der Geländeoberfläche liegt.