Source: http://docplayer.it/50334658-Rapporto-di-classificazione-classification-report-0412-dc-rea-12_5.html
Timestamp: 2018-06-21 00:03:14+00:00
Document Index: 10599327

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art 1', 'arte 1', 'art 1', 'arte 2', 'art. 2', 'arte 1', 'art 1']

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0412\DC\REA\12_5 - PDF
Download "RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0412\DC\REA\12_5"
1 RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION REPORT 0412\DC\REA\12_5 Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del prodotto : Reaction to fire classification report of product BETON COLOR Descrizione : Description : Vedi pagina 2 See page 2 Per conto di/ On behalf of : NORD RESINE S.p.A. Indirizzo / Address : Via Fornace Vecchia, Susegana (TV) Norma tecnica : EN Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco Technical standard : EN Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests Data / Date : 29/06/2012 Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
2 1. DATI GENERALI / GENERAL DATA Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification: EN :2007+A1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco EN :2007+A1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests. EN ISO :2010 Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al diretto contatto della fiamma EN ISO :2010 Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct impingiment of flame. EN ISO :2010 Prove di reazione al fuoco pavimentazioni - parte 1 Determinazione del comportamento al fuoco mediante una sorgente di calore radiante EN ISO :2010 Reaction to fire tests for floorings - Part 1: determination of the burning behaviour using a radiant heat source. 2. IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / PROCEDURES IDENTIFICATION Procedura normalizzata / Standard procedure : Si / Yes Controllo calcoli / Calculation check : Si / Yes 3. DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT 3.1. Natura e impiego / Nature and end use application : Il prodotto BETON COLOR è definito come un sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego: The product BETON COLOR is defined as a systems for the protection and repair of concrete structures. Its classification is valid for the following end use application(s): Pavimento Applicato su supporto incombustibile Floor Applied on non combustible support 3.2. Descrizione / Description : Il prodotto BETON COLOR è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1 The product BETON COLOR is fully described in the test reports in support of the classification listed in DICHIARAZIONI / DECLARATIONS Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l autorizzazione del Responsabile di Laboratorio test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director. Pag / Pag 2
3 5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE / TEST REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION 5.1. Rapporti di prova / test reports Nome del laboratorio / Name of laboratory Nome del Committente / Name of sponsor Numero di Identificazione del rapporto di prova / Test report ref. No. Metodo di prova / test method CSI S.p.A. NORD RESINE S.p.A. 0412/DC/REA/12_4 EN ISO CSI S.p.A. NORD RESINE S.p.A. 0412/DC/REA/12_2 EN ISO Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti / Test results for construction products except floorings Risultati / Results Metodo di prova / Test method Parametro / Parameter Numero di prove / Number of tests Parametri continui media / Continuous parameter average Parametri di conformità / Compliance parameter EN ISO Attacco della fiamma in superficie Surface flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Gocce/parti accese / Flamig droplets/particle Fs 150 mm Innesco della carta da filtro/ Ignition of the filter paper 6 6 S / Y N / N EN ISO Flusso critico / Critical flux [kw/m 2 ] Fumo/Smoke [% min] 3 >11,0 12,93 Pag / Pag 3
4 6. CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE / CLASSIFICATION AND DIRECT FIELD OF APPLICATION 6.1. Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 9.2 della EN :2007+A1. This classification has been carried out in accordance with clause 9.2 of EN : 2007+A Classificazione / Classification Il prodotto BETON COLOR in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato: The product BETON COLOR in relation to its fire reaction behaviour is classified: La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è: The additional classification in relation to smoke production is: Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i pavimenti è la seguente: The format of the reaction to fire classification for flooring is: Comportamento al fuoco / Sviluppo di fumo / Smoke production Fire behaviour B fl s1 B fl - s Campo di applicazione / Field of application Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego / This classification is valid for the following end use conditions: Applicato o incollato su supporto incombustibile. Applied or glued on non combustible support. Questa classificazione è anche valida, per i seguenti parametri del prodotto / This classification is also valid,, for the following product parameters: Colore: qualsiasi Colour: any Pag / Pag 4
5 7. LIMITAZIONI / LIMITATIONS 7.1. Avvertimento / Warning Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto This document does not represent type approval or certification of the product. DATA Date RESP. DIVISIONE Division Head RESP. DEL CENTRO Managing Director 29/06/2012 Paolo Mele Pasqualino Cau Pag / Pag 5
Analisi dei rischi nuovo prodotto HT 1000 destinato al risanamento di canne fumarie
Analisi dei rischi nuovo prodotto HT 1000 destinato al risanamento di canne fumarie TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI- Questo documento é di proprietá esclusiva della Beca Engineering s.r.l.. sul quale si
NOME ORGANI SMO CERTI FI CATORE: Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21 Primara Test- und Zertifizier-GmbH Gewerbestraße 28 87600 Kaufbeuren, Germania Accreditamento DAkkS, no.