Source: https://www.scribd.com/doc/130378876/ManualIncendios31-8-09
Timestamp: 2017-10-22 03:47:03
Document Index: 359825779

Matched Legal Cases: ['Artículo 160', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo\t4', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo\t4', 'Artículo 4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'Artículo 4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\t4', 'artículo\t4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\t2', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\t2', 'artículo\t2', 'artículo\t2', 'Artículo 4', 'artículo\t4', 'artículo\t2', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\t2', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\t1', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo\t4', 'Artículo 5', 'artículo\t4', 'artículo\t1', 'artículo\t4', 'artículo\t116', 'artículo\t5', 'artículo\t23', 'artículo\t116', 'artículo\t4', 'artículo\t15', 'Artículo 53', 'artículo\t459', 'Artículo 130', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 59', 'Artículo 10', 'Artículo 78', 'Artículo 67', 'Artículo 64', 'Artículo 72', 'Artículo 80', 'Artículo 95', 'artículo\t46', 'Artículo 22', 'Artículo 44', 'Artículo 60', 'Artículo 37', 'Artículo\t4', 'Artículo 46', 'Artículo 45', 'artículo\t46', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 49', 'Artículo 52', 'Artículo 47']

Uploaded by Claudio Farias Navarro
1	OBJETIVO	2	NORMATIVA	DE	SEGURIDAD	CONTRA	INCENDIOS	3	NORMATIVA	DEL	MINISTERIO	DE	VIVIENDA	Y	URBANISMO	3.1	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	3.2	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	3.3	Listado	Oficial	de	Comportamiento	al	Fuego	de	Elementos	y	Componentes	de	la	Construcción 3.4	Otros	Documentos	4	NORMATIVA	DEL	MINISTERIO	DE	OBRAS	PÚBLICAS	4.1	Reglamento	de	Instalaciones	Domiciliarias	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado	(RIDAA) 4.2	Reglamento	de	la	Ley	General	de	Servicios	Sanitarios	(Decreto	Obras	Publicas	Nº1.199	de	2004) 5	NORMATIVA	DEL	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	5.1	Reglamento	de	Instalaciones	Interiores	y	Medidores	de	Gas,	DS	Nº	66	y	DS	Nº	20 5.2	Nch	Elec.	4/2003	Electricidad,	Instalaciones	de	Consumo	en	Baja	Tensión 6	NORMATIVA	DEL	MINISTERIO	DE	SALUD	6.1	Resolución	7328,	de	octubre	de	1976	6.2	DS	Nº	594	Reglamento	sobre	condiciones	sanitarias	y	ambientales	básicas	en	los	lugares	de	trabajo 7	NORMAS	CHILENAS	Y	EXTRANJERAS	OBLIGATORIAS	Y	VOLUNTARIAS	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	Normas	chilenas	oficiales	incluidas	en	la	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones Normas	Extranjeras	incluidas	en	la	Ordenanza	de	Urbanismo	y	Construcciones Normas	incluidas	por	la	Superintendencia	de	Electricidad	y	Combustibles Normas	chilenas	oficiales	incluidas	por	la	Superintendencia	de	Servicios	Sanitarios Otras	normas	chilenas	oficiales	no	obligatorias
2 3 4 4 5 20	20 22 22	23
C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A . G . CO MI TÉ DE ESPECIALIDADES
34 34	35	35	36 36
El	objetivo	de	esta	Publicación	es	recopilar	la	normativa	más	relevante	referente	a	seguridad	contra	incendios	que	se	encuentra	repartidas	en	varios	documentos	de	diferentes	entidades.
son	transcripciones	textuales	de	la	normativa	vigente	a	la	fecha	de	publicación	de	este	documento.	•	Listado	Oficial	de	Comportamiento	al	Fuego	de	Elementos	y	Componentes	de	la	Construcción. •	Normas	chilenas	oficiales	incluidas	por	la	Superintendencia	de	Electricidad	y	Combustibles. Instituto Nacional de Normalización •	Normas	chilenas	oficiales	incluidas	en	la	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones.	Superintendencia	de	Servicios	Sanitarios. NORMATIVA •	Norma	4/2003	Electricidad.	Reglamento	sobre	eliminación	de	basuras	en	edificios	elevados. G . •	Otras	normas	chilenas	oficiales	no	obligatorias. NOTA Los	textos	que	a	continuación	se	presentan.	facilitar	su	salvamento. Ministerio de Salud •	Resolución	7328.	de	octubre	de	1976. •	Normas	extranjeras	incluidas	en	la	Ordenanza	General	de	Urbanismo	Construcciones.	reglamentos	y	normas	de	diferentes	entidades.	la	protección	de	los	ocupantes	de	las	edificaciones	en	caso	de	incendio.NACIONAL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS La	normativa	relacionada	con	la	seguridad	contra	incendio	tiene	por	objetivos.	Superintendencia	de	Electricidad	y	Combustibles. C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .	estas	son: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. •	Reglamento	de	la	Ley	General	de	Servicios	Sanitarios. •	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	•	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones. Ministerio de Economía •	Reglamento	de	Instalaciones	Interiores	y	Medidores	de	Gas.	Superintendencia	de	Electricidad	y	Combustibles.	Instalaciones	en	Baja	Tensión. CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S •	Reglamento	de	Instalaciones	Domiciliarias	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado.	evitar	la	propagación	del	fuego	y	facilitar	su	extinción. 3	. •	Normas	chilenas	oficiales	incluidas	por	la	Superintendencia	de	Servicios	Sanitarios. •	DS	Nº	594	Reglamento	sobre	condiciones	sanitarias	y	ambientales	básicas	en	los	lugares	de	trabajo. Ministerio de Obras Públicas 2. Esta	normativa	se	encuentra	en	varia	leyes.
ruidos.	contado	desde	la	fecha	de	la	notificación	de	la	resolución	respectiva. 3.NORMATIVA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 3.	previo	informe	de	la	Secretaría	Regional	correspondiente	del	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	y	del	Servicio	Nacional	de	Salud.	Dicho	plazo	no	podrá	ser	inferior	a	un	año. 4	.	la	Municipalidad	fijará.1 LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES Artículo 160º	En	el	caso	de	establecimientos	industriales	o	locales	de	almacenamiento.	expuestos	a	peligro	de	explosión	o	de	incendio.	y	los	que	produjeren	emanaciones	dañinas	o	desagradables.	trepidaciones	u	otras	molestias	al	vecindario.	el	plazo	dentro	del	cual	deberán	retirarse	del	sector	en	que	estuvieren	establecidos.
2.	independientes	y	aisladas	entre	sí. G .2 ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES TITULO 2 DE LA PLANIFICACION CAPITULO 6 Del Agrupamiento de los Edificios y su Relacion con el Suelo Artículo 2.1.3. “Muro cortafuego”:	el	que	cumple	con	la	resistencia	al	fuego	requerida	según	el	caso.	en	forma	automática. f)	La	instalación	de	un	elemento	publicitario	no	podrá	bloquear	los	vanos	de	una	edificación	ni	las	salidas	de	escape	o	rescate.3.6. En	toda	el	área	de	adosamiento	deberá	construirse	en	el	deslinde	un	muro	de	adosamiento	con	una	altura	mínima	de	2.10.7. 5	. TITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO 1 Normas de Competencia y Definiciones Artículo 1.	o	entorpecer	los	dispositivos	de	combate	contra	el	fuego.2. Definiciones.	permite	a	los	usuarios	evacuar	el	edificio	sin	ser	afectados	por	el	fuego. La	instalación	de	publicidad	en	la	vía	pública	o	que	pueda	ser	vista	u	oída	desde	la	vía	pública.2. “Zona vertical de seguridad”: vía	vertical	de	evacuación	protegida	de	los	efectos	del	fuego	que.	un	agente	extintor	de	fuego	en	un	área	de	incendio.	de	acuerdo	con	el	artículo	4.	de	esta	Ordenanza.	tienen	una	base	estructural	incombustible	cubierta	por	un	revestimiento	de	menos	de	3	mm	de	espesor	en	el	cual	la	propagación	de	la	llama	tiene	una	velocidad	inferior	a	5	m/min.	deberá	cumplir	con	las	condiciones	mínimas	que	determina	este	artículo.	salvo	que	se	trate	de	edificaciones	no	residenciales	que.	humo	o	gases.	Además.10.	Tratándose	de	edificaciones	adosadas	al	deslinde	el	muro	de	adosamiento	deberá	llegar	hasta	la	cubierta	del	cuerpo	adosado.	éstas	deberán	disponerse	de	manera	tal	que	en	cada	piso	constituyan	vías	de	evacuación	alternativas. CAPITULO 7 De las Salientes y Decoraciones de la Edificacion Artículo 2. Cuando	se	requieran	dos	o	más	escaleras.	Si	no	existiere	en	un	mismo	piso	acceso	a	dos	o	más	escaleras	como	vías	de	evacuación	de	uso	alternativo. “Sistema automático de extinción de incendio”: conjunto	formado	por	dispositivos	y	equipos	capaces	de	detectar	y	descargar.	desde	cualquier	nivel	hasta	el	de	salida.	requieran	una	resistencia	al	fuego	mayor.0	m	y	con	una	resistencia	mínima	al	fuego	de	F-60.	de	acuerdo	a	su	destino.	la	única	CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S TITULO 4 DE LA ARQUITECTURA C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A . Los	siguientes	vocablos	tienen	en	esta	Ordenanza	el	significado	que	se	expresa:	(relacionadas	con	fuego	o	incendio) “Elementos de construcción no combustibles”: aquellos	que	no	se	encienden	ni	alimentan	la	combustión	bajo	la	acción	del	fuego.	o	bien.3. CAPITULO 2 De las Condiciones Generales de Seguridad Artículo 4.	el	adosamiento	deberá	contemplar	un	sistema	de	evacuación	de	aguas	lluvia	que	no	afecte	a	los	predios	vecinos.
conectados	a	sensores	o	dispositivos	de	detección.	en	los	casos	que	determina	este	Capítulo.	además.escalera	de	evacuación	accesible	en	cada	piso	deberá	terminar	en	una	terraza	de	evacuación	que	cumpla	con	las	exigencias	señaladas	para	éstas	en	el	artículo	4.3.Protección activa: La	compuesta	por	sistemas	que.	en	cada	edificio. Todo	edificio	deberá	cumplir.	Los	elementos	de	construcción	o	sus	revestimientos	pueden	ser	de	materiales	no	combustibles. sobre prevención de incendio en edificios: NCh	933	Terminología.	y	sus	puertas	de	acceso.	con	las	normas	mínimas	de	seguridad	contra	incendio	contenidas	en	el	presente	Capítulo. NCh	935/2	Ensaye	de	resistencia	al	fuego	-	Parte	2:	Puertas	y	otros	elementos	de	cierre. Para	lograr	los	objetivos	señalados	en	el	inciso	anterior. Artículo 4.3.15.2. NCh	934	Clasificación	de	fuegos.	según	su	destino.	salvo	que	el	pasillo	esté	protegido	contra	el	fuego	de	acuerdo	al	artículo	4.	retardando	su	acción	y	permitiendo	en	esa	forma	la	evacuación	de	sus	ocupantes	antes	del	eventual	colapso	de	la	estructura	y	dando.2. 2.	entran	automáticamente	en	funcionamiento	frente	a	determinados	rangos	de	partículas	y	temperatura	del	aire. Cuando	los	pasillos	de	un	edificio	queden	en	situación	de	fondo	de	saco	con	respecto	a	la	escalera	de	evacuación.	de	este	mismo	Capítulo.2.3.	espumas	o	polvos	químicos.27.	como	objetivo	fundamental.	deberán	protegerse	contra	incendio.	descargando	agentes	extintores	de	fuego	tales	como	agua.	de	este	mismo	Título.	deberán	estar	separadas	por	muros	con	resistencia	mínima	al	fuego	según	el	artículo	4.	el	comportamiento	al	fuego	de	los	materiales.17.	que	el	diseño	de	los	edificios	asegure	que	se	cumplan	las	siguientes	condiciones: •	Que	se	facilite	el	salvamento	de	los	ocupantes	de	los	edificios	en	caso	de	incendio.	con	las	demás	disposiciones	sobre	la	materia	contenidas	en	la	presente	Ordenanza. • Normas de resistencia al fuego: NCh	935/1	Ensaye	de	resistencia	al	fuego	-	Parte	1:	Elementos	de	construcción	general. CAPITULO 3 De las Condiciones de Seguridad Contra Incendio Artículo 4.1 Artículo 4.	elementos	y	componentes	de	la	construcción	se	determinará	de	acuerdo	con	las	siguientes	normas	o	las	que	las	reemplacen: •	Normas generales.	las	puertas	de	acceso	a	las	unidades	no	podrán	ubicarse	a	una	distancia	superior	a	10	m	respecto	de	la	escalera.1.	tanto	al	resto	del	edificio	como	desde	un	edificio	a	otro.3. •	Que	se	facilite	la	extinción	de	los	incendios.	se	distinguen	dos	tipos	de	protección	contra	incendio: 1.	deberán	disponerse	separadas	por	al	menos	3	m. •	Que	se	evite	la	propagación	del	fuego.26.	gases.	en	cada	piso. Para	los	efectos	de	la	presente	Ordenanza.	como	asimismo. NCh	2209	Ensaye	del	comportamiento	al	fuego	de	elementos	de	construcción	vidriados.	Tratándose	de	escaleras	contiguas.3.	Para	estos	efectos. Protección pasiva: La	que	se	basa	en	elementos	de	construcción	que	por	sus	condiciones	físicas	aíslan	la	estructura	de	un	edificio	de	los	efectos	del	fuego	durante	un	determinado	lapso	de	tiempo. 6	.	los	edificios.	con	capacidad	propia	de	aislación	o	por	efecto	intumescente	o	sublimante	frente	a	la	acción	del	fuego.	tiempo	para	la	llegada	y	acción	de	bomberos. Las	disposiciones	contenidas	en	el	presente	Capítulo	persiguen. •	Que	se	reduzca	al	mínimo.3.	el	riesgo	de	incendio.	Se	exceptúan	de	lo	anterior	los	proyectos	de	rehabilitación	de	inmuebles	que	cuenten	con	Estudio	de	Seguridad	y	las	edificaciones	señaladas	en	el	artículo	4.
se	deberá	presentar	una	certificación	de	un	profesional	especialista.	los	Estudios	de	Seguridad	podrán	utilizar	las	normas	NFPA	13	de	la	Asociación	Nacional	de	Protección	contra	el	Fuego–	National	Fire	Protection	Association	(N. NCh	1646	Grifo	de	incendio	-	Tipo	columna	de	100	mm	-	Diámetro	nominal.• Normas sobre cargas combustibles en edificios: NCh	1914/1	Ensaye	de	reacción	al	fuego	-	Parte1:	Determinación	de	la	no	combustibilidad	de	materiales	de	construcción. • Normas sobre rociadores automáticos: NCh	2095/1	Sistemas	de	rociadores–	Parte	1:	Terminología.	reconocidas	internacionalmente	y	que	efectúen	los	ensayes	bajo	normas	de	la	Asociación	Americana	de	Pruebas	de	Materiales	–	American	Society	for	Testing	and	Materials	(ASTM).	que	no	se	encuentren	incluidas	en	el	Listado	Oficial	de	Comportamiento	al	Fuego.P.	deberán	acreditarse	mediante	el	certificado	de	ensaye	correspondiente	emitido	por	alguna	Institución	Oficial	de	Control	Técnico	de	Calidad	de	los	Materiales	y	Elementos	Industriales	para	la	Construcción. NCh	1433	Ubicación	y	señalización	de	los	extintores	portátiles. NCh	1979	Determinación	del	comportamiento	de	telas	a	la	acción	de	una	llama.A.	confeccionado	por	el	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	o	por	la	entidad	que	éste	determine. 7	. NCh	1430	Extintores	portátiles	-	Características	y	rotulación.	asimilando	el	elemento. Mientras	no	se	dicten	las	demás	Normas	Técnicas	Oficiales	sobre	sistemas	de	rociadores. NCh	1914/2	Ensaye	de	reacción	al	fuego	-	Parte 2:	Determinación	del	calor	de	combustión	de	materiales	en	general.	planos	y	cálculos. NCh	2189	Condiciones	básicas.3. NCh	2095/2	Sistemas	de	rociadores-	Parte	2:	Equipos	y	componentes. NCh	2095/6	Sistemas	de	rociadores-	Parte	6:	Recepción	del	sistema	y	mantención. NCh	1993	Clasificación	de	los	edificios	según	su	carga	combustible.	materiales	o	componentes	utilizados	en	ésta	no	figura	en	el	Listado	Oficial	de	Comportamiento	al	Fuego	y	no	cuenta	con	certificación	oficial	conforme	a	este	artículo.	en	el	cual	se	registrarán.	las	cualidades	frente	a	la	acción	del	fuego	de	los	materiales.3.	elementos	y	componentes	utilizados	en	la	construcción.	exigidas	expresamente	en	esta	Ordenanza. NCh	2095/3	Sistemas	de	rociadores-	Parte	3:	Requisitos	de	los	sistemas	y	de	instalación.	elementos	y	componentes	cuyo	comportamiento	al	fuego	se	acredite	mediante	certificado	de	ensayes	expedido	por	entidades	extranjeras.	de	Laboratorios	Aseguradores–	Underwriter	Laboratories	(UL)	o	del	Comité	de	Normas	Alemán	–	Deutscher	Normenausschuss	(Normas	DIN). • Normas sobre elementos de protección y combate contra incendios: NCh	1429	Extintores	portátiles	-	Terminología	y	definiciones.	de	este	mismo	Capítulo	y	adjuntar	la	certificación	de	éstos	en	el	CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .	material	o	componente	propuesto	a	alguno	de	los	tipos	que	indica	el	artículo	4. NCh	1916	Determinación	de	cargas	combustibles.	habrá	un	“Listado	Oficial	de	Comportamiento	al	Fuego”. Las	características	de	comportamiento	al	fuego	de	los	materiales.	alguno	de	los	elementos. Aquellos	proyectos	que	cuenten	con	un	Estudio	de	Seguridad	podrán	utilizar	materiales.). • Normas sobre señalización en edificios: NCh	2111	Señales	de	seguridad. Si	al	solicitarse	la	recepción	definitiva	de	una	edificación.	características	y	clasificación.F. NCh	2095/5	Sistemas	de	rociadores-	Parte	5:	Suministro	de	agua. NCh	2095/4	Sistemas	de	rociadores-	Parte	4:	Diseño. G .	mediante	valores	representativos.	No	obstante	lo	dispuesto	en	el	inciso	anterior.	elementos	y	componentes	utilizados	en	la	actividad	de	la	construcción. NCh	1977	Determinación	del	comportamiento	de	revestimientos	textiles	a	la	acción	de	una	llama. • Normas sobre comportamiento al fuego: NCh	1974	Pinturas	-	Determinación	del	retardo	al	fuego.
Si	no	fuere	posible	tal	asimilación.	Si	a	un	mismo	elemento	le	correspondieren	dos	o	más	resistencias	al	fuego.	por	cumplir	diversas	funciones	a	la	vez.país	de	origen.	deberá	siempre	satisfacer	la	mayor	de	las	exigencias.	se	estará	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	4. Artículo 4.3.	cuando	cualquier	otro	precepto	de	esta	Ordenanza	exija	que	se	asegure	una	determinada	resistencia	al	fuego. Para	determinar	la	resistencia	al	fuego	de	los	elementos	a	que	se	refiere	el	presente	artículo. Los	edificios	que	conforme	a	este	Capítulo	requieran	protegerse	contra	el	fuego	deberán	proyectarse	y	construirse	según	alguno	de	los	cuatro	tipos	que	se	señalan	en	la	tabla	siguiente	y	los	elementos	que	se	utilicen	en	su	construcción	deberán	cumplir	con	la	resistencia	al	fuego	que	en	dicha	tabla	se	indica. Para	los	efectos	del	presente	Capítulo.2.	aquel	producto	destinado	a	la	construcción	que	antes	de	su	instalación	presenta	su	forma	definitiva.	de	esta	Ordenanza.3.3.	tales	como	cerraduras.	se	entenderá	por	componente.	como	asimismo.	pero	que	sólo	funciona	conectado	o	formando	parte	de	un	elemento.	el	Director	de	Obras	Municipales	exigirá	que	se	presente	una	certificación	de	ensaye	de	laboratorio	emitido	por	una	Institución	Oficial	de	Control	Técnico	de	Calidad	de	los	Materiales	y	Elementos	Industriales	para	la	Construcción. RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA PARA LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ELEMENTOS	DE	CONSTRUCCION TIPO	a	b	c	d	(1)	F-180	F-150	F-120	F-120	(2)	F-120	F-120	F-90	F-60	(3)	F-120	F-90	F-60	F-60	(4)	F-120	F-90	F-60	F-60	(5)	F-120	F-90	F-60	F-30	(6)	F-30	F-15	-	-	(7)	F-60	F-30	F-15	-	(8)	F-120	F-90	F-60	F-30	(9) F-60 F-60 F-30 F-15 SIMBOLOGIA: Elementos verticales: (1)	Muros	cortafuego (2)	Muros	zona	vertical	de	seguridad	y	caja	de	escalera (3)	Muros	caja	ascensores (4)	Muros	divisorios	entre	unidades	(hasta	la	cubierta) (5)	Elementos	soportantes	verticales (6)	Muros	no	soportantes	y	tabiques Elementos verticales y horizontales: (7)	Escaleras Elementos horizontales: (8)	Elementos	soportantes	horizontales (9)	Techumbre	incluido	cielo	falso 8	.	herrajes	y	rociadores.
como	se	señalan	en	las	tablas	1.	o	la	densidad	de	carga	combustible.	su	superficie	edificada. Para	aplicar	lo	dispuesto	en	el	artículo	anterior	deberá	considerarse.000 sobre	500	y	hasta	1. 9	.500 sobre	500	y	hasta	1.Artículo 4.000 sobre	1.500	y	hasta	5.	o	la	carga	de	ocupación. G .3.500 hasta	500 Salud	(clínicas.	2	y	3	siguientes: Tabla 1 Destino del Edificio Habitacional Hoteles	o	similares Superficie Edificada (m2) cualquiera sobre	5. hospitales	y laboratorios) Salud	(policlínicos) Restaurantes	y fuentes	de	soda sobre	1.	además	del	destino	y	del	número	de	pisos	del	edificio.500 sobre	500	y	hasta	1.500 sobre	500	y	hasta	1.	según	corresponda.500 hasta	500 Museos sobre	1.500 sobre	250	y	hasta	500 hasta	250 Centro	de	reparación automotoras Edificio	de estacionamiento cualquiera cualquiera Números de Pisos 1 d c c c d	c c	d c c	d	c	c c d b c	d	c c d b b	c	d d d	2 d b b c c c	c c c c	c	b	c	c c a b c b c c b b	b	c c	c	3 c a b b b	b c c b c	c	b	b	b c a b c	b b b a b	b	b c c	4 c a b b b	b	b	b b b	b	a	b b b a a	b a b b a a	b	b b c	5 b a a a a b	b b b b	b	a a	b b a a b a a b a a	a	a b b	6 a a a a a a b b a b	b	a	a b b a a a a a a a a	a	a	b b 7 ó más a a a a a a a a a a a a a a a a	a a a a a a a a a a COM ITÉ DE ESPECI ALIDADES a C Á M A R A CH I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .500 hasta	500 Oficinas sobre	1.4.000 hasta	1.000 sobre	400 hasta	400 sobre	500 sobre	250	y	hasta	500 hasta	250 Locales	comerciales sobre	500 sobre	200	y	hasta	500 hasta	200 Bibliotecas sobre	1.
000	y	hasta	16.000	sobre	24.000	sobre	16.000	sobre	24.000	sobre	2. 10	.Tabla 2 Destino del Edificio Teatros	y	espectáculos Máximo de Ocupantes sobre	1.500	sobre	32.000	sobre	16.	aceites	minerales	y	naturales	Establecimientos	industriales	Supermercados	y	centros	comerciales	Establecimientos	de	bodegaje	Densidad de carga combustible (*) Media (MJ/m2 ) Puntual máxima (MJ/m2 ) según NCh 1916 según NCh 1993 sobre	8.000	sobre	2.500	y	hasta	6.000	sobre	16.000	sobre	32.000	y	hasta	3.000	y	hasta	32.000	sobre	16.000	y	hasta	16.000	sobre	10.000	sobre	6.	lubricantes.000	sobre	500	y	hasta	1.000	sobre	10.500	Número de pisos 1 2 3 4 5 o más a	b	c	d	a	b	c	c	d	d	d	b	b	c	c	d	d	b	c	c	d	d	d	d	a	a	b	c	a	a	b	c	c	d	d	a	b	b	c	c	d	b	b	c	c	d	d	d	a	a	a	b	a	a	a	b	c	c	d	a	a	b	b	c	c	a	b	b	c	c	d	d	a	a	a	a	a	a	a	a	b	c	c	a	a	a	b	b	c	a	a	b	b	c	c	d	a a a a a	a	a a a b c a a a a b b a a a b b c c 1	MJ/m2	=	238.000	sobre	2.000	y	hasta	4.000	sobre	4.000	y	hasta	4.000	sobre	6.000	sobre	16.000	sobre	6.000	sobre	1.000	y	hasta	32.000	sobre	16.000	sobre	8.000	y	hasta	24.000	y	hasta	2.000	hasta	3.000	sobre	4.000	y	hasta	10.000	y	hasta	16.000	sobre	24.000	hasta	500	sobre	24.000	sobre	2.000	sobre	32.000	y	hasta	8.85	k	cal/m2 1	MJ	=	0.000	y	hasta	24.000	sobre	4.	se	aplica	la	densidad	de	carga	combustible	mayor	de	ambas	columnas	de	la	Tabla	3.000	hasta	1.000	sobre	4.000	sobre	1.000	y	hasta	32.500	y	hasta	6.000 sobre	500	y	hasta	1.000	sobre	10.053	kg	madera	equivalente	de	4.000	y	hasta	4.000	y	hasta	16.000	y	hasta	24.000	y	hasta	10.000	y	hasta	2.000	sobre	3.000	y	hasta16.000	y	hasta	8.000	sobre	1.000	k	cal/kg (*)	Para	clasificar	un	edificio	o	sector	de	él.000	y	hasta	10.000 sobre	250	y	hasta	500 hasta	250 sobre	500 sobre	250	y	hasta	500 hasta	250 Números de Pisos 1 d b c d b b c d b c d 2 a b c d a b c c b c c 3 a a b c a a b c a b c 4 a a b c a a b b a b b 5 a a a b a a a b a a b 6 ó más a a a a a a a a a a b Reuniones Docentes Tabla 3 Destino del Edificio Combustibles.000	hasta	10.000	sobre	3.000 sobre	500	y	hasta	1.000	sobre	500	y	hasta	1.0000	y	hasta	2.000	sobre	8.000	hasta	6.000	hasta	500	sobre	16.000	hasta	2.000	y	hasta	24.000	y	hasta	16.000 sobre	250	y	hasta	500 hasta	250 sobre	1.000	y	hasta	4.000	y	hasta	8.000	sobre	10.000	sobre	8.000	y	hasta	16.000	y	hasta	8.
G .	siempre	que	no	contemplen	altillos	o	superficies	intermedias	entre	el	piso	y	el	cielo.	cuando	no	se	presente	un	Estudio	de	Carga	Combustible. CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .5.	sin	que	cambie	el	uso	del	mismo.	Cuando	se	trate	de	edificios	de	uso	mixto.	se	debe	considerar	siempre	la	altura	total	del	edificio	analizado	y	no	solamente	la	altura	destinada	a	un	uso	particular.	si	la	bodega	supera	el	porcentaje	máximo	permitido. La	fracción	que	resulte	de	la	operación	aritmética	antes	señalada	se	considerará	como	un	piso	más.	mediante	ensayes. 3.	se	podrá	destinar	hasta	un	25%	de	su	superficie	a	bodega	y	cuando	no	tengan	más	de	200	m2	edificados.	se	deberá	satisfacer	siempre	el	estándar	más	exigente.Cuando	los	locales	comerciales	a	que	se	refiere	la	tabla	1.	Se	exceptúan	de	lo	anterior	las	estructuras	de	un	solo	piso. •	Que	el	cielo	falso	se	encuentre	adosado	a	la	techumbre	en	forma	continua. Para	los	destinos	indicados	en	la	TABLA	3.1 Artículo 4.	se	podrá	destinar	hasta	el	50%	a	bodega.	se	aplicarán	las	respectivas	tablas	por	separado	a	cada	uno	de	dichos	sectores	y	por	lo	tanto	podrá	tener	distintos	estándares	en	cada	sector.	la	edificación	deberá	proyectarse	y	construirse	de	acuerdo	al	tipo	a. 6.	2.	Los	cielos	falsos	no	se	considerarán	protección	a	las	estructuras	de	entrepisos.	su	aporte	a	la	resistencia	al	fuego	del	conjunto.	Cuando	un	edificio	sea	de	uso	mixto. Para	la	determinación	de	las	exigencias	establecidas	en	los	artículos	4.	es	decir. En	ambos	casos.	dichos	recintos	deberán	ser	estancos	al	fuego.	sin	obligar	por	ello	a	que	todo	el	edificio	deba	ser	proyectado	o	construido	con	dichas	características	de	mayor	exigencia.	tengan	una	superficie	edificada	superior	a	200	m2.3.	las	que	se	considerarán	de	1	piso	para	los	efectos	de	este	Capítulo.	y	4.	Se	entenderá	por	piso	la	distancia	entre	el	suelo	y	el	punto	más	alto	del	cielo	del	mismo	recinto.	dichas	edificaciones	deberán	tratarse	como	si	fueran	de	uso	mixto.3.	se	estará	a	las	siguientes	normas: 1.	En	el	caso	que	ciertos	recintos	de	un	edificio	tengan	que	cumplir	con	características	especiales	de	seguridad	contra	incendio	establecidas	en	la	presente	Ordenanza.	Las	alturas	de	los	pisos	que	sobrepasen	dicha	medida	serán	sumadas	aparte	y	divididas	por	3.	pero	los	sectores	de	distinto	destino	estén	separados	en	planta.5	m. 4.3..	deberán	cumplir	con	las	exigencias	especiales	que	se	establezcan.	con	un	máximo	de	3.3. Excepcionalmente	en	el	caso	de	techumbre	no	se	requerirá	proteger	su	estructura	del	riesgo	de	incendio.	cuando	se	cumplan	simultáneamente	las	siguientes	tres	situaciones: •	Que	el	cielo	falso	cumpla	con	las	condiciones	de	resistencia	al	fuego	exigidas	por	esta	Ordenanza. 5.	cualquiera	sea	su	altura.4.	determinándose	de	este	modo	el	número	de	pisos	a	los	que	correspondan	dichos	pisos	de	altura	especial.	y	•	Que	entre	el	cielo	falso	y	la	parte	inferior	de	la	estructura	de	techumbre	no	exista	ningún	tipo	de	instalaciones.	cuya	densidad	de	carga	combustible	media	sea	inferior	a	500	MJ/m2. 11	.	salvo	que	ellos	aparezcan	mencionados	en	el	Listado	Oficial	de	Comportamiento	al	Fuego	o	bien	se	demuestre.	Cuando	el	edificio	esté	destinado	a	distintos	usos	y	según	la	aplicación	de	cada	uno	por	separado	resulten	estándares	diferentes	y	no	haya	separación	en	planta	para	los	sectores	de	distintos	usos.5	m.
10.3.	siempre	que	el	muro	de	adosamiento	o	muro	divisorio.	constituida	por	elementos	unidos	entre	ellos	y	a	su	vez	fijados	a	los	elementos	estructurales	horizontales	y/o	verticales	del	edificio.	no	deben	exigirse	a	aquellos	elementos	estructurales	verticales. 16.	en	las	cuales	no	se	exige	interponer	elemento	alguno	entre	la	escalera	y	el	edificio.	Para	muros	perimetrales	se	exigirá	el	cumplimiento	de	la	resistencia	al	fuego	que	corresponda.3.	cualquiera	sea	el	destino	de	la	edificación.3.	Las	resistencias	al	fuego	que	se	indican	para	los	muros	caja	ascensores	en	la	tabla	del	artículo	4.	Las	escaleras	que	comunican	hasta	dos	pisos	dentro	de	una	misma	unidad	estarán	exentas	de	exigencias	de	resistencia	al	fuego.3.	horizontales	o	de	escaleras	en	la	tabla	del	artículo	4.	En	este	caso	el	elemento	interpuesto	como	pantalla	deberá	tener.	serán	considerados	como	elementos	soportantes	horizontales	para	establecer	su	resistencia	al	fuego.	cumpla	con	las	exigencias	de	muros	divisorios	entre	unidades	establecidas	en	la	columna	signada	con	el	número	(4)	en	la	Tabla	del	artículo	4. 8.3.	Las	puertas	de	acceso	al	ascensor	estarán	exentas	de	exigencia	de	resistencia	al	fuego.	que	se	interponga	entre	ellos	y	el	fuego..	dentro	de	una	unidad	y	no	contienen	puertas	o	superficies	vidriadas.3.	Las	superficies	vidriadas. 11.	de	hasta	2	pisos.	queden	protegidos	de	la	acción	del	fuego	por	otro	elemento.	cuya	superficie	edificada	sea	inferior	o	igual	a	140	m2.	deben	exigirse	sólo	cuando	dichos	elementos	separan	de	piso	a	cielo	resistente	al	fuego.3..	según	la	tabla	del	artículo	4.	a	lo	menos.. Para	los	efectos	previstos	en	el	presente	Capítulo.	estarán	exentos	de	exigencias	de	resistencia	al	fuego.	pero	serán	de	materiales	no	combustibles..	ya	se	trate	de	elementos	soportantes	o	no	soportantes.3.	1 15.3.	Las	resistencias	al	fuego	que	se	indican	para	los	muros	no	soportantes	y	tabiques	en	la	tabla	del	artículo	4.	según	corresponda.	Las	divisiones	entre	bodegas	podrán	consistir	en	tabiquerías	que	aseguren	una	resistencia	al	fuego	mínima	de	F-15	y	las	divisiones	entre	estacionamientos	o	entre	locales	comerciales	y	espacios	de	uso	común	no	requerirán	de	elemento	alguno.	pareadas	o	continuas.	con	la	excepción	señalada	en	el	número	14.	la	resistencia	al	fuego	exigida	en	la	tabla	del	artículo	4.	se	entenderá	por	muro	cortina	el	muro	de	fachada	no	soportante.	los	antepechos	y	dinteles	no	estructurales. 9.	con	excepción	de	los	ingresos	a	escaleras	exteriores.3.	cumpla	con	las	exigencias	del	nuevo	tipo. Artículo 4. 12.	de	este	artículo. 14..	tendrán	una	resistencia	al	fuego	a	lo	menos	F-15	en	todos	sus	elementos	y	componentes	soportantes.	Los	elementos	soportantes	inclinados	en	20	o	más	grados	sexagesimales	respecto	de	la	vertical. 12	.	Las	resistencias	al	fuego	que	se	indican	para	los	muros	de	zona	vertical	de	seguridad	y	caja	de	escalera	en	la	tabla	del	artículo	4.3.3.7.3.4.	por	su	ubicación	en	el	edificio.	recintos	contiguos.	Si	debido	a	una	ampliación.	son	obligatorias	sólo	si	el	ascensor	circula	por	el	interior	de	una	caja	cerrada	por	sus	cuatro	costados.	será	suficiente	que	la	superficie	en	exceso	sobre	lo	indicado	en	la	tabla	1	del	artículo	4. 13.3.6.	Las	viviendas	aisladas. Las	resistencias	al	fuego	que	se	indican	para	elementos	soportantes	verticales.3.3	para	el	elemento	protegido..	se	deben	cumplir	sólo	en	edificios	de	siete	o	más	pisos.	una	vivienda	o	edificio	de	viviendas	pasa	de	un	tipo	a	otro	más	exigente.	horizontales	o	de	escaleras	que.
90	m.	desde	el	nivel	superior	hasta	el	de	la	calle.	permita	a	los	usuarios	protegerse	contra	los	efectos	del	fuego.	hasta	el	ingreso	a	una	zona	vertical	de	seguridad	del	mismo	piso	será	de	40	m.	de	conducciones	de	gas	o	electricidad.	Las	zonas	verticales	de	seguridad	no	deberán	contener	ningún	tipo	de	instalaciones	en	su	interior.	tanto	superiores	como	inferiores. G .	de	existir	separación	entre	dicho	muro	y	los	entrepisos	o	con	los	muros	divisorios.	1 5.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	inciso	anterior.	según	la	norma	NCh	935/1	o	la	que	la	reemplace.	la	resistencia	al	fuego	correspondiente	a	la	clase	F-60.	y	que	en	dicho	estudio	justifiquen	un	rango	de	seguridad	igual	o	mayor	que	el	dispuesto	en	el	inciso	anterior.	Se	exceptúan	las	CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .	3.	y	en	el	segundo	piso	y	superiores.	correspondientes	a	la	clase	F-60.	ductos	de	basura. 13	.	tales	como:	cuarto	de	útiles	de	limpieza.	la	resistencia	al	fuego	correspondiente	a	la	clase	F-60.	en	caso	de	incendio.	deben	garantizar	una	resistencia	al	fuego	correspondiente	a	la	que	se	indica	en	la	tabla	del	artículo	4. Los	edificios	de	10	o	más	pisos	con	muro	cortina.	Las	zonas	verticales	de	seguridad.	como	mínimo. 4.	que	permita	comunicar	el	último	nivel	del	subterráneo	con	un	espacio	libre	exterior	o	con	el	nivel	de	acceso	del	edificio.	éstas	deberán	evacuar	hacia	el	nivel	de	acceso	del	edificio	no	teniendo	continuidad	entre	ellas.	en	todos	los	pisos. Todo	edificio	de	7	o	más	pisos	deberá	tener.	serán	exigibles	para	las	zonas	de	seguridad	de	dichos	edificios.	deberá	tener.	además.	Estos	elementos	deberán	asegurar.	a	lo	menos. Artículo 4.	una	“zona	vertical	de	seguridad”	que.	aún	cuando	el	suministro	normal	de	energía	eléctrica	sea	interrumpido.	y	facilitar	el	ingreso	y	desplazamiento	del	personal	de	bomberos	con	su	material.3.	2.	como	mínimo.	todo	edificio	que	contemple	más	de	un	piso	subterráneo.	con	antepechos	de	una	altura	de	0.	deberán	contar	en	todos	los	pisos	con	dinteles	de	una	altura	igual	o	mayor	al	10%	de	la	altura	de	dicho	piso.	sin	peligro	de	verse	afectados	por	los	humos	y	gases	generados	por	el	incendio.	Todas	ellas	deberán	estar	señalizadas	con	el	distintivo	“SALIDA	DE	EMERGENCIA”	por	la	cara	que	corresponda.	Las	puertas	de	acceso	o	egreso.	En	los	edificios	que	consulten	zonas	verticales	de	seguridad.	de	aire	acondicionado.	El	diseño.	las	siguientes	normas	generales: 1.	que	permitan	a	los	usuarios	evacuar	el	edificio.	a	nivel	de	la	calle.	la	que	podrá	ser	menor	siempre	que	como	mínimo	equivalga	al	20%	de	la	altura	de	cada	piso.	tanto	la	hoja	como	sus	componentes.3.	ella	deberá	rellenarse	de	tal	modo	que	el	conjunto	asegure.	humos	y	gases	y	evacuar	masiva	y	rápidamente	el	inmueble.En	edificios	con	muro	cortina.3.7.	a	lo	menos.	deben	estar	dotadas	de	sistemas	de	sistemas	de	iluminación	de	emergencia	y	de	presurización	en	caso	de	escaleras	interiores.	La	distancia	máxima	desde	la	puerta	de	acceso	de	un	departamento	u	oficina.	Sin	perjuicio	de	los	requisitos	específicos	que	establezcan	las	normas	técnicas	oficiales	correspondientes. 6.	Se	exceptúan	de	lo	indicado	en	el	inciso	anterior	los	edificios	que	cuenten	con	un	sistema	automático	de	extinción	de	incendio	avalado	por	un	Estudio	de	Seguridad.	construcción	y	terminaciones	de	las	zonas	verticales	de	seguridad	y	su	continuidad	hasta	el	egreso	al	exterior.	una	‘‘zona	vertical	de	seguridad	inferior’’.	deberán	ser	de	cierre	automático	y	con	resistencia	a	la	acción	del	fuego.	gabinete	con	bocas	de	salidas	de	red	húmeda	o	red	seca	y	ascensores	o	montacargas.
se	deberá	instalar	un	sistema	automático	que	permita	detectar	oportunamente	cualquier	principio	de	incendio	y	un	sistema	de	alarma	que	permita.	y	e)	En	él	podrán	disponerse	instalaciones	de	agua	potable	del	edificio.	siempre	que	no	afecten	las	medidas	libres	requeridas Artículo 4.3.	en	caso	de	emergencia. Los	edificios	de	10	o	más	pisos	de	altura	deberán	disponer	de	conexiones	a	la	red	seca	y	a	la	red	húmeda.	En	todo	edificio	de	5	o	más	pisos	de	altura	cuya	carga	de	ocupación	sea	superior	a	200	personas.3.	deberán	contar	con	sistema	automático	de	alumbrado	de	emergencia.instalaciones	selladas	de	agua	y	las	instalaciones	de	emergencia	propias	de	la	caja	de	escalera.11.	de	2002.	siempre	que	no	afecten	el	ancho	mínimo	requerido. 7.	en	los	edificios	de	7	o	más	pisos	y	los	destinados	a	locales	de	reunión	de	personas.	en	un	vestíbulo	que	tendrá	las	siguientes	características: a)	Será	contiguo	a	la	escalera	presurizada	y	de	pasada	obligatoria.	ubicada	en	un	lugar	visible.10.8.	En	estos	recintos	se	deberá	contar	con	dispositivos	que	permitan	una	fácil	desconexión	del	sistema	eléctrico	cuando	sea	necesario.	y	sus	modificaciones.	alertar	a	los	usuarios	en	forma	progresiva	y	zonificada	según	convenga.	deberán	disponerse	de	manera	tal	que	aseguren	una	resistencia	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	la	clase	F-60.	que	diste	no	más	de	40	m	de	cualquier	punto	de	dicho	piso	y	con	terminal	de	conexión	de	acuerdo	a	lo	que	sugiera	al	efecto	el	Cuerpo	de	Bomberos.3.	de	conformidad	a	las	exigencias	mínimas	previstas	en	el	Reglamento	de	Instalaciones	Domiciliarias	de	Agua	Potable	y	de	Alcantarillado	(RIDAA)	aprobado	por	D. c)	Tendrá	un	ancho	libre	no	inferior	a	1.	diseñado	de	tal	modo	que	sólo	pueda	ser	manipulado	por	bomberos. Artículo 4.	independiente	de	la	red	pública.	expenda	o	almacene	productos	inflamables.	Artículo 4.12. Las	canalizaciones	eléctricas	de	dichos	sistemas	deberán	ser	construidas	con	resistencia	mínima	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	la	clase	F-120. b)	Estará	protegido	contra	el	fuego	por	muros	con	igual	resistencia	que	los	muros	de	la	escalera.10	m	y	un	largo	libre	no	inferior	a	1. Artículo 4.	Todos	los	edificios	de	7	o	más	pisos. Sin	perjuicio	de	lo	anterior.	y	también	los	que	contengan	locales	de	reuniones	con	capacidad	para	300	personas	o	más. Artículo 4.	se	deberá	consultar	un	espacio	para	instalar	los	empalmes	eléctricos	con	resistencia	mínima	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	la	clase	F-120.	para	el	uso	exclusivo	del	Cuerpo	de	Bomberos.	En	los	edificios	de	16	o	más	pisos	se	deberá	colocar	un	sistema	de	alimentación	eléctrica	sin	tensión.	o	destinados	a	comercio	o	industria.	Nº	50	del	Ministerio	de	Obras	Públicas.60	m. La	red	eléctrica	sin	tensión	tendrá	a	lo	menos	una	salida	de	cada	piso.	medidos	en	el	sentido	del	recorrido.	de	cualquier	capacidad.	para	los	efectos	de	iluminar	las	vías	de	escape.	En	las	edificaciones	que	corresponda.	dentro	de	un	nicho	situado	en	la	fachada	exterior	del	edificio.3.	Las	canalizaciones	eléctricas	y/o	los	aparatos	y	artefactos	empleados	en	el	sistema.	la	14	.S.	se	deberán	considerar	estanques	de	agua	potable	y	un	sistema	de	redes	para	la	provisión	de	agua	que	se	denominará	red	de	incendio	(red	húmeda	y	red	seca).	tales	como	presurización	e	iluminación. d)	Su	puerta	de	entrada	deberá	tener	las	mismas	características	señaladas	en	el	número	4.	En	los	locales	en	que	se	manipule.	en	cada	piso.	El	punto	de	alimentación	de	este	sistema	deberá	estar	ubicado	en	el	piso	de	acceso.	anterior.3.9.
Los	hogares	de	panaderías. Artículo4.3.	debiendo	volverse	a	cerrar	en	forma	automática.	Todo	ducto	de	humo	deberá	salir	verticalmente	al	exterior	y	sobrepasar	la	cubierta	en	al	menos	1.	Se	dispondrá.	de	un	tablero	de	desconexión	del	sistema	central	de	aire	acondicionado	ubicado	adyacente	al	tablero	general	eléctrico.	y	de	una	lluvia	de	agua	en	la	parte	alta.	El	sistema	de	cierre	deberá	ser	tal.13.	deberá	contar	con	un	sistema	de	cierre	que	impida	la	propagación	del	incendio	a	través	de	él. Artículo 4. En	este	tipo	de	muros	sólo	estará	permitido	abrir	vanos	para	dar	continuidad	a	circulaciones	horizontales.	con	la	mitad	de	la	resistencia	al	fuego	requerida	para	los	elementos	que	traspasan. 15	.	Además.14.3.	fundiciones.60	m	de	cualquier	hogar	de	chimenea.	a	lo	menos. Artículo 4. Artículo 4.	a	lo	menos.	En	los	edificios	que	cuenten	con	sistema	central	de	aire	acondicionado.3.	que	actúen	desconectando	automáticamente	el	sistema.3.	que	pueda	hacerse	funcionar	en	los	casos	que	en	CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A . En	los	muros	cortafuego	no	podrán	traspasarse	elementos	ni	empotrarse	materiales	que	rebajen	su	resistencia	al	fuego	a	un	valor	menor	al	exigido	en	la	tabla	del	artículo	4.	deberán	tener	sus	paredes	de	material	no	combustible	de	un	espesor	suficientemente	aislador	del	calor	e	impermeable	a	los	gases	o	humo	de	los	hogares.5	m.	salvo	que	se	trate	de	viviendas	unifamiliares	en	las	que	dicha	altura	podrá	ser	menor.20	m	hacia	adelante	de	los	techos	saledizos.50	m	de	ancho	mínimo	y	que	sobresalga. Cuando	un	ducto	tuviere	que	atravesar	un	muro	cortafuego.3.	Los	muros	cortafuego	deberán	prolongarse	a	lo	menos	0.	además.	El	caño	de	sus	chimeneas	deberá	quedar	separado	0.	Delante	de	las	aberturas	de	las	chimeneas	y	cuando	el	entramado	del	suelo	sea	de	un	material	con	resistencia	a	la	acción	del	fuego	inferior	a	la	clase	F-60	.15	m	de	los	muros	en	que	se	apoyan	o	se	afirman. Los	caños	de	chimeneas	de	cocinas	a	carbón	y	de	calderas	de	calefacción.	que	se	cierre	automáticamente	en	caso	de	incendio	y	que	permita	su	fácil	apertura	en	forma	manual.20	m	de	dichos	ductos	y	a	menos	de	0.	entre	otros.Dirección	de	Obras	Municipales.	No	obstante.	dichas	prolongaciones	serán	innecesarias	cuando	se	emplee	otra	solución	que	garantice	el	cumplimiento	de	la	resistencia	mínima	al	fuego	establecida	en	la	tabla	del	artículo	4.3.	deberá	exigir	la	colocación	de	dispositivos	adecuados	contra	incendio.	dispondrán	de	ventilación	adecuada	en	su	parte	superior.	con	accionamiento	automático	en	caso	de	un	siniestro.16.	siempre	que	en	ellos	se	instale	un	sistema	de	cierre	que	asegure	como	mínimo	una	resistencia	al	fuego	correspondiente	a	la	clase	F-60.3.30	m	de	cada	lado	de	la	abertura	del	hogar.	salvo	en	el	caso	de	los	ductos	de	instalaciones	que	deberán	cumplir.17.3. G .	calderas	o	chimeneas	de	carácter	industrial	se	construirán	con	elementos	cuya	resistencia	mínima	al	fuego	corresponda	a	la	clase	F-60. Los	ductos	de	hornos.	0.	y	rellenarse	el	espacio	de	separación	con	materiales	refractarios.	se	deberá	disponer	de	detectores	de	humo	en	los	ductos	principales.	deberá	consultarse	un	revestimiento	de	0.15.18.	los	buzones	tolva	y	conductos	deberán	ser	construidos	con	materiales	de	resistencia	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	lo	menos	a	la	clase	F-	60.	previo	al	otorgamiento	de	la	patente	respectiva.	con	materiales	de	resistencia	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	lo	menos	a	la	clase	F-	60.	no	permitiéndose	la	colocación	de	elementos	de	madera	a	una	distancia	menor	de	0.3.50	m	más	arriba	de	la	cubierta	del	techo	más	alto	y	0. Artículo 4.	En	los	edificios	que	consulten	sistemas	de	conducción	o	descarga	de	basuras.	no	podrán	colocarse	a	una	distancia	menor	de	1	m	de	los	muros	medianeros.3.	aleros	u	otros	elementos	combustibles. Artículo 4.
3.	deberán	contemplar	registros	que	permitan	mantenerlos	interiormente	libres	de	adherencias	grasas.	tales	como	oficinas	administrativas.	deberán	construirse	con	estabilidad	estructural.	serán	de	material	con	resistencia	mínima	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	la	mitad	de	la	requerida	para	los	muros	exteriores	de	la	unidad	en	que	se	ubican.	la	distancia	que	resulte	de	aplicar	los	ángulos	de	rasantes	y	los	distanciamientos	que	se	establecen	en	las	tablas	contenidas	en	el	artículo	2.	casinos.21.	prevalecerá	está	última	distancia. No	obstante	lo	prescrito	en	el	inciso	anterior.	Los	ductos	de	ventilación	ambiental	entre	unidades	funcionales	independientes.	que	constituyan	cuerpos	separados	de	la	edificación	industrial. A	las	construcciones	complementarias	de	los	edificios	industriales.50	m	más	arriba	de	la	cubierta.3.	Los	ductos	colectivos	de	campanas	de	cocina.	y	no	contendrán	cañerías	ni	conducciones	de	instalaciones	de	ninguna	especie.	con	materiales	que	aseguren	una	resistencia	mínima	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	la	clase	F-180	y	en	forma	continua	a	partir	del	terreno	hasta	por	lo	menos	0.6. Artículo 4. Artículo 4.	Los	edificios	de	7	o	más	pisos	deberán	contar	con	acceso	desde	la	vía	pública	hasta	la	base	de	dichos	edificios.6.3. Tratándose	de	edificios	industriales	destinados	al	funcionamiento	de	establecimientos	industriales	no	clasificados	como	peligrosos. Artículo 4.un	atascamiento	de	basuras	en	un	ducto	se	llegara	a	producir	un	principio	de	incendio.	tanto	para	ambulancias	como	también	para	carros	bomba	y/o	de	escalas.	deban	quedar	ubicados	a	más	de	4	m	de	dichos	deslindes.20.	y	aquellos	de	uso	industrial.	sus	muros	exteriores	en	toda	la	longitud	que	quede	a	menos	de	3	m	de	ellos.	y	similares.6.	salas	de	baño.	colegios.	y	que	pueda	ponerse	en	funcionamiento	desde	un	lugar	de	fácil	acceso	ubicado	en	el	primer	piso.	deberán	distar	de	los	deslindes	laterales	y	posteriores	de	los	predios	en	que	estuvieren	emplazados	o	se	emplacen.	les	será	aplicable	íntegramente	lo	dispuesto	en	el	artículo	2.	deberán	mantener	una	distancia	no	menor	de	4	m	de	los	deslindes	laterales	y	posteriores	de	los	predios	en	que	estuvieren	emplazados	o	se	emplacen.	así	como	también	cuando	por	aplicación	de	los	ángulos	de	rasantes	y	distanciamientos	a	que	alude	el	inciso	precedente.	Cuando	por	aplicación	de	los	ángulos	de	las	rasantes	establecidos	en	la	tabla	contenida	en	el	artículo	2.	salas	cunas.	Igual	exigencia	deberán	cumplir	los	cuerpos	adosados	existentes	o	que	puedan	construirse	conforme	a	las	normas	vigentes.3.	lugares	de	recreación. Tratándose	de	establecimientos	industriales	clasificados	como	peligrosos.3.	exceptuados	los	de	aire	acondicionado.	de	esta	Ordenanza	General.	el	que	tendrá	una	resistencia	adecuada	y	un	ancho	suficiente	para	permitir	el	paso	expedito	de	los	mismos.	parte	de	la	edificación	industrial	o	de	sus	salientes	pudiere	quedar	a	menos	de	3	m	de	los	deslindes	laterales	o	posteriores	del	predio	en	que	estuviere	emplazado	o	se	emplace	el	edificio	industrial. Los	edificios	industriales	destinados	al	funcionamiento	de	establecimientos	industriales	clasificados	como	peligrosos.3.	se	entenderá	que	sus	construcciones	complementarias	constituyen	cuerpos	separados	cuando	entre	éstas	y	aquellos	exista	una	distancia	mínima	igual	o	superior	a	4	m.	cuando	el	Plan	Regulador	Comunal	permita	edificación	pareada	o	continua	en	el	sector	de	emplazamiento	del	establecimiento	industrial	no	clasificado	como	peligroso.	se	entenderá	que	sus	construcciones	omplementarias	onstituyen	uerpos	c c c separados	cuando	se	cumplan	copulativamente	las	siguientes	condiciones: 16	.	hoteles.	tales	como	los	de	cocinas	de	restaurantes.19.	Los	edificios	industriales	destinados	al	funcionamiento	de	establecimientos	industriales	no	clasificados	como	peligrosos.
3.24.	Que	entre	las	edificaciones	industriales	y	sus	construcciones	complementarias	se	cumpla	como	mínimo	con	las	distancias	exigidas	por	el	artículo	2.	y	similares. 3.	se	considerarán	como	deslindes	los	muros	exteriores	de	la	construcción	complementaria	más	cercana	a	la	edificación	industrial	y	los	planos	imaginarios	verticales	se	levantarán	tangentes	a	la	superficie	externa	de	dichos	muros.3..3. Artículo 4.	tengan	las	características	exigidas	en	el	inciso	tercero	de	este	artículo.	en	el	caso	de	las	puertas.3.	Tener	una	carga	de	ocupación	inferior	a	100	personas.	Que	los	muros	exteriores	de	la	edificación	industrial.25.	en	los	casos	que	no	pueda	garantizarse	la	evacuación	de	los	ocupantes	por	sus	propios	medios	o	en	los	que	por	razones	de	seguridad	se	contemplen	cierres	no	controlables	por	sus	ocupantes.1 2.	que	cumplan	con	los	siguientes	requisitos: 1. La	compartimentación	permitirá	independizar	áreas	dentro	de	un	mismo	edificio	con	el	fin	de	mejorar	sus	condiciones	de	seguridad	y	reducir	la	superficie	de	cálculo	para	los	efectos	de	la	aplicación	de	las	tablas	del	artículo	4. 4.6.	se	proyectarán	de	manera	tal	que	en	caso	de	incendio	no	impidan	la	evacuación	del	edificio	y	cuenten	con	dispositivos	de	fácil	acceso	para	que	los	bomberos	corten	el	suministro	de	gas.3.	en	toda	la	longitud	que	quede	a	menos	de	3	m	de	la	construcción	complementaria. Se	exceptúan	de	lo	señalado	en	el	inciso	anterior	las	edificaciones	cuya	carga	de	ocupación	sea	inferior	a	50	personas.	Estar	separada	de	los	deslindes	por	una	distancia	no	inferior	a	4	m.	se	podrá	aumentar	la	altura	en	1	piso	y	la	carga	de	ocupación	en	un	50%.	artículo	2°. Artículo 4. 17	.	contemplen	cierre	automático.26.3. Artículo 4.3.22. El	término	gas	de	red	corresponde	a	lo	definido	en	la	Ley	N°	18.	lugares	de	detención	o	reclusión	de	personas.856. 2. Para	medir	los	distanciamientos	se	estará	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	2.1 Artículo 4.	del	inciso	anterior.4	de	este	mismo	Capítulo.	Asegurar	su	ocupación	sólo	por	personas	adultas	que	puedan	valerse	por	sí	mismas.	No	requerirán	protección	contra	el	fuego	las	edificaciones	de	un	piso	realizadas	con	elementos	de	construcción	no	combustibles.	y	comprende	el	gas	de	ciudad. G .	el	gas	licuado	en	fase	gaseosa	y	el	gas	natural.6.	Toda	edificación	podrá	ser	subdividida	en	compartimentos	independientes. Los	empalmes	de	gas	de	red	y	los	estanques	para	almacenamiento	de	gas	licuado. COM ITÉ DE ESPECI ALIDADES C Á M A R A CH I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .23.	y	para	el	caso	a	que	se	refiere	el	número	1. 5.	En	tales	muros	se	admitirán	puertas	o	tapas	de	registro.	tendrán	una	resistencia	al	fuego	al	menos	igual	a	la	mitad	de	la	exigida	al	elemento	delimitador	del	mismo.1.3.	siempre	que	tengan	una	resistencia	al	fuego	de	a	lo	menos	F-60	y.	tales	como	sectores	de	enfermos	no	ambulatorios	en	hospitales.	Las	tapas	de	registro	de	cámaras	o	ductos	de	instalaciones	susceptibles	de	originar	o	transmitir	un	incendio.	locales	para	el	cuidado	de	personas	con	serias	patologías	mentales.	Contemplar	en	todos	sus	recintos	una	carga	combustible	media	inferior	a	250	MJ/m2.	mediante	muros	de	compartimentación	que	cumplan	con	una	resistencia	al	fuego	F-	120	o	superior. Artículo 4. Será	obligatorio	el	uso	de	sistemas	de	protección	activa	en	las	edificaciones	de	3	o	más	pisos	destinadas	a	la	permanencia	de	personas.	Tener	destino	de	equipamiento.	Tratándose	de	edificaciones	con	protección	activa.
5.	auditorios	y	discotecas	con	una	carga	de	ocupación	superior	a	1.	con	el	propósito	de	verificar	el	cumplimiento	de	las	normas	sobre	condiciones	de	seguridad	general	y	de	seguridad	contra	incendio	contenidas	en	el	presente	Título.3.	o	la	que	la	reemplace. El	entorpecimiento	de	la	labor	de	inspección	periódica.	según	la	norma	NCh	935/1.	con	una	carga	de	ocupación	superior	a	2. 4.	teatros.	comprendidas	todas	ellas	bajo	la	denominación	genérica	de	teatros	y	otras	salas	destinadas	a	reuniones	públicas. Está	aislado	con	respecto	a	otros	recintos	mediante	elementos	con	una	resistencia	al	fuego	no	menor	a	F-120.	Contempla	detectores	de	humo	e	iluminación	de	emergencia.000	m2.	debidamente	acreditados.	podrá	ser	inspeccionado	periódicamente	por	la	Dirección	de	Obras	Municipales	después	de	haber	sido	recepcionado	en	forma	definitiva	total	o	parcial.000	personas.3.	de	la	presente	Ordenanza.7. 4.	además.Artículo 4.	salas	de	audiciones	musicales	y	salas	de	exhibiciones	cinematográficas.1.	Los	locales	con	cabida	superior	a	1.000	personas	deben	tener	acceso	a	dos	calles	de	ancho	no	inferior	a	12	m	o	bien	a	una	calle	de	ancho	no	inferior	a	12	m	y	a	un	espacio	libre	que	comunique	directamente	con	una	calle	y	que	tenga	un	ancho	superior	a	3	m.1.	deben	cumplir	los	requisitos	siguientes: 1. CAPITULO 7 Teatros y Otros Locales de Reuniones Artículo 4.000	personas.	será	motivo	suficiente	para	aplicar	lo	prescrito	en	el	artículo	1.	Su	longitud	no	es	superior	a	30	m.	Artículo 4.	Los	locales	con	cabida	mayor	de	500	y	menor	de	1.	Todo	edificio	o	local	de	uso	público.000	personas. Los	inspectores	de	la	Dirección	de	Obras	Municipales	podrán	ser	acompañados	por	miembros	designados	por	la	Superintendencia	del	Cuerpo	de	Bomberos.	el	entrabamiento	al	libre	acceso	de	los	citados	funcionarios	y	la	constatación	de	infracciones	a	las	normas	contenidas	en	el	presente	Título	que	impliquen	un	riesgo	no	cubierto.	incluidas	sus	dependencias.	Cualquier	edificio	o	establecimiento	no	mencionado	anteriormente	con	una	carga	de	ocupación	mayor	a	10	m2	por	persona	y	con	una	superficie	construida	de	más	de	10.	Los	de	uso	comercial	o	de	estacionamiento	con	una	carga	de	ocupación	superior	a	3. 2.000	personas.	Los	de	uso	hospitalario	o	educacional.000	personas	deben	tener	un	acceso	principal	directamente	a	una	calle	y.	uno	de	sus	18	.3.	Los	edificios	destinados	a	teatros.	Será	deber	del	propietario	mantener	el	edificio	o	local	accesible	y	expuesto	a	los	propósitos	de	la	inspección.3.28.	los	siguientes	edificios	o	establecimientos: 1.	Las	puertas	y	tapas	de	aberturas	tienen	una	resistencia	al	fuego	de	al	menos	F-30	y	no	ocupan	más	del	20%	de	la	superficie	de	los	paramentos	del	pasillo.	Los	recintos	deportivos	cubiertos	con	una	carga	de	ocupación	superior	a	2.29.	siempre	que	los	muros	colindantes	de	este	espacio	sean	asísmicos	y	con	resistencia	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	lo	menos	a	la	clase	F-60.	3.	Deben	contar	con	un	grifo	de	agua	contra	incendio	conectado	a	la	red	pública	y	accesible	al	Cuerpo	de	Bomberos. 2.	Artículo 4.	instalaciones	y	equipos. 3.	Los	cines.	Para	los	efectos	de	este	Título	se	entenderá	por	pasillo	protegido	aquél	cuyo	resguardo	contra	el	fuego	cumple	las	siguientes	condiciones: 1.27.	2.
a	fin	de	que	se	adopten	las	medidas	legales	pertinentes.11.	siempre	que	los	edificios	que	rodean	los	pasillos	o	espacios	libres	sean	asísmicos	y	construidos	con	resistencia	mínima	al	fuego	de	tipo	b.	salvo	que	no	haya	edificios	colindantes	a	una	distancia	de	6	m	o	menos. G . Artículo 4. Los	Cuerpos	de	Bomberos	estarán	facultados	para	inspeccionar.	El	propietario	o	administrador	responsable	de	un	edificio	cuya	carga	de	ocupación	sea	de	100	o	más	personas. TITULO 5 DE LA CONSTRUCCION CAPITULO 2 De las Inspecciones y Recepciones de Obras Artículo 5.7. 4. Artículo 5.000	personas	podrán	tener	acceso	a	calle	por	medio	de	dos	pasillos	independientes	de	ancho	no	menor	de	3	m.	en	su	caso.	Si	con	motivo	de	la	inspección	se	constataren	anomalías	en	el	funcionamiento	de	las	instalaciones	de	emergencia	del	edificio	o	en	la	ventilación	de	los	recintos	o	que	no	se	cumplen	las	condiciones	de	seguridad	previstas	en	la	presente	Ordenanza.	se	deberá	cumplir	con	dicha	exigencia.	calefacción	y	otros	que	sea	útil	conocer	en	caso	de	incendio.	el	Comandante	del	Cuerpo	de	Bomberos	respectivo	dará	cuenta	por	escrito	del	resultado	de	la	inspección	al	Director	de	Obras	Municipales	y	a	la	Superintendencia	de	Electricidad	y	Combustibles.	Podrá	aceptarse	el	acceso	a	una	sola	calle	cuando	el	eje	principal	de	la	sala	de	espectáculos	sea	paralelo	a	aquélla	y	ninguna	localidad	(asiento	de	una	sala	de	espectáculos)	diste	más	de	25	m	de	la	puerta	de	salida	a	dicha	calle.	según	la	norma	NCh	935/1. Los	Cuerpos	de	Bomberos	estarán	habilitados	para	revisar	periódicamente	los	grifos	de	incendio. 19	. 3.	vías	de	evacuación. Los	centros	de	reparación	automotor	deben	estar	aislados	de	las	propiedades	vecinas	en	toda	su	extensión.	Los	locales	con	cabida	inferior	a	500	personas	deben	tener	su	acceso	principal	a	una	calle	o	espacio	libre	de	un	ancho	no	menor	a	9	m.	una	vez	efectuada	la	recepción	definitiva.2.10.	un	plano	del	edificio	con	indicación	de	los	grifos.	Sin	embargo.	deberá	entregar	al	Cuerpo	de	Bomberos	respectivo.	En	dicho	plano	se	indicarán	también	los	artefactos	a	gas	contemplados	y	sus	requerimientos	de	ventilación. Centros de Reparación Automotor y Estaciones de Servicio Automotor Artículo 4. Las	Direcciones	de	Obras	Municipales	podrán	en	cualquier	momento	después	de	la	recepción	definitiva	de	una	obra.9.	con	autorización	del	propietario	o	del	administrador. CAPITULO 11 Edificios de Estacionamiento.	con	autorización	del	propietario	o	del	administrador.	o	por	un	espacio	libre	de	ancho	no	menor	a	5	m.	con	acceso	directo	a	calle	por	medio	de	un	espacio	libre	o	patio	de	un	ancho	no	menor	de	2.	grifos	contra	incendio	en	la	acera	contigua	al	teatro	o	sala	de	reuniones	de	cabida	superior	a	300	personas.	accesos.	Si	se	edifica	con	posterioridad	a	menor	distancia.	por	cuenta	del	propietario.5.	de	seguridad	contra	incendio	y	el	funcionamiento	de	las	instalaciones	de	emergencia	de	los	edificios.2.	por	muros	cortafuego	y	disponer	de	medios	adecuados	para	combatir	incendios.	según	corresponda.	o	la	que	la	reemplace.	en	CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .	fiscalizar	el	cumplimiento	de	las	normas	sobre	seguridad	y	conservación	de	las	edificaciones.	las	condiciones	generales	de	seguridad.	La	autoridad	municipal	podrá	hacer	instalar.60	m	siempre	que	los	muros	colindantes	de	este	patio	o	espacio	libre	sean	asísmicos	y	con	resistencia	a	la	acción	del	fuego	correspondiente	a	lo	menos	a	la	clase	F-60.9.	Estos	grifos	se	ubicarán	a	una	distancia	aproximada	de	50m	de	la	puerta	principal	del	edificio.	sistemas	de	alumbrado.	todos	los	locales	con	cabida	inferior	a	1.costados.
en	este	listado	se	puede	encontrar	elementos	o	soluciones	constructivas	que	permiten	cumplir	con	las	exigencias	de	resistencia	al	fuego	de	los	elementos	o	componentes	de	una	vivienda.su	caso.	Nº	0854	/	2008	MINVU.3 LISTADO OFICIAL DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LA CONSTRUCCIÓN La	legislación	y	reglamentación	técnica	dan	especial	importancia	a	la	protección	pasiva	contra	la	propagación	del	incendio.1.	que	conecten	a	un	recinto	intermedio	a	su	vez	provisto	de	una	puerta	metálica. a)	La	resistencia	al	fuego	de	sus	elementos	perimetrales	será	a	lo	menos	F-15. 3.9.	con	las	disposiciones	que	contienen	los	números	siguientes: 2.	Los	edificios	con	calefacción	central	y/o	central	de	agua	caliente	cumplirán.	Los	estanques	de	petróleo	deberán	instalarse	en	local	cuya	resistencia	al	fuego	sea	a	lo	menos	del	tipo	c	y	separados	de	la	sala	de	caldera.	el	Comandante	del	Cuerpo	de	Bomberos	deberá	notificarlas	por	escrito	a	la	Empresa	o	Servicio	competente	para	su	reparación.	o	bien	directamente	al	exterior.	de	esta	Ordenanza.5.4.	debiendo	ser	necesariamente	una	de	ellas	oblicua	y	las	demás	podrán	ser	de	tipo	vertical. CAPITULO 9 Instalaciones y Pavimentacion de Calzadas de Interiores Artículo 5. El	Listado	se	encuentra	disponible	en	la	página	web	del	MINVU	y	es	actualizado	periódicamente.	Si	con	motivo	de	las	revisiones	periódicas	se	constataren	anomalías.	como	una	acción	de	prevención.	con	el	objeto	que	éstos	estén	siempre	en	perfectas	condiciones	de	servicio.1.	a	lo	menos.4.	Las	salas	de	caldera	deberán	construirse	de	material	cuya	resistencia	al	fuego	sea	a	lo	menos	del	tipo	c	y	se	aislarán	de	cualquier	otro	local	mediante	muros	cortafuego	y	puertas	metálicas.	3.	el	constructor	o	proveedor	debe	ensayar	la	solución	antes	de	incorporarla	en	una	vivienda	en	elementos	o	componentes	que	requieran	una	resistencia	al	fuego	determinada. Artículo 5.	La	instalación	de	ascensores	que	formen	parte	de	la	dotación	mínima	exigida	conforme	al	artículo	4.9.	y	las	cañerías	matrices	que	los	abastecen.	Deberán	disponer	de	ventilación	directa	al	exterior	y	tener	una	salida	por	cada	30	m2	o	fracción	de	superficie. 5.	o	de	una	cañería	independiente	de	diámetro	no	inferior	a	100	mm.	si	ésta	tiene	un	diámetro	de	100	mm	o	más. 4. Si	no	se	utiliza	alguna	de	las	soluciones	del	listado.	Las	instalaciones	de	agua	potable	y	desagüe	deberán	ajustarse	a	las	normas	oficiales	y	a	las	disposiciones	de	los	números	siguientes	. Sala	de	máquinas.9.1 Circular 31/2008 Circular	Ord. Artículo 5.4 OTROS DOCUMENTOS 3. Los	grifos	para	el	servicio	contra	incendio	podrán	derivarse	de	la	cañería	matriz	del	servicio	doméstico.	se	ajustará	a	las	normas	chilenas	oficiales	que	expresamente	se	indican	y	a	las	disposiciones	siguientes: 3. 20	.11.
2.	De	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	4º	de	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones.	DE	LAS	CONDICIONES	DE	HABITABILIDAD.	Por	su	parte	el	artículo	1.	el	Secretario	Regional	Ministerial	de	Vivienda	y	Urbanismo	Región	de	Coquimbo	solicitando	un	pronunciamiento	en	relación	a	las	atribuciones	que	tienen	los	Directores	de	Obras	Municipales	respecto	de	la	aplicación	de	la	Resolución	N°	7.	se	ha	estimado	necesario	emitir	la	presente	circular	en	atención	a	que	se	ha	dirigido	a	esta	División.	art.	que	establece	que	cualquier	método	de	disposición	de	basuras	distinto	de	los	aprobados	por	las	normas	que	establece	dicho	reglamento	deberá	contar	con	la	aprobación	previa	de	la	autoridad	sanitaria	en	la	etapa	de	proyecto.L.695	Orgánica	Constitucional	de	Municipalidades	para	la	aplicación	de	Ordenanzas	Municipales	que	sobre	la	materia	pudieran	establecer	los	municipios.	que	requieran	la	autorización	del	Servicio	Nacional	de	Salud.9.1.4.1.	de	la	Ordenanza	General	en	armonía	con	el	artículo	4.:	Aplicación	artículo	116	de	LGUC	y	artículos	4.	señala	que	el	Director	de	Obras	Municipales	concederá	el	permiso	respectivo	si.8.1.	22.	2008.9. 1.	OCTUBRE.	-de	acuerdo	a	los	antecedentes	acompañados	que	se	determinan	en	el	artículo	5. Saluda	atentamente	a	Ud.	4..	N°	1441	del	01.	sin	que	previamente	se	les	acredite	haberse	dado	cumplimiento	a	tal	requisito”.	DE	LA	ARQUITECTURA.	no	establecen	en	sus	disposiciones	obligaciones	o	atribuciones	para	que	las	Direcciones	de	Obras	Municipales	observen	solicitudes	de	permisos	y	recepciones	sobre	sistemas	de	manejos	de	basuras. MAT.	DIRECTOR	DE	OBRAS	MUNICIPALES.:	Ord.	deberán	contemplar	los	requisitos	de	diseño	allí	establecidos.	antes	de	su	ejecución.	y	4.	23	de	Resolución	N°	7328/1976	de	Ministerio	de	Salud.	se	dé	cumplimiento	a	lo	señalado	en	el	artículo	23	de	la	mencionada	Resolución.1. CIRCULAR ORD.1.2.	cabe	hacer	presente	que	el	artículo	116	de	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones.1.10. Nº ______0854_______/ 21	.6.8.	en	atención	a	que	la	Secretaria	Regional	Ministerial	de	Salud	Región	de	Coquimbo	le	ha	solicitado	se	instruya	a	los	Directores	de	Obras	Municipales	para	que	exijan	-al	momento	de	solicitar	el	respectivo	permiso	de	edificación-.8.	Sin	embargo	y	sobre	el	particular	cabe	tener	en	consideración	que	el	artículo	4.9.	tanto	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	como	su	Ordenanza	General.	de	OGUC	FACULTADES	Y	RESPONSABILDADES.	Lo	anterior	sin	perjuicio	de	las	facultades	otorgadas	por	la	Ley	N°	18.	OGUC. G .	del	Ministerio	de	Salud.	La	verificación	de	tales	requisitos	corresponderá	a	la	autoridad	sanitaria	respectiva”.	sin	perjuicio	de	requisitos	que	en	forma	explícita	y	para	los	mismos	efectos	exijan	otras	leyes. LUIS EDUARDO BRESCIANI LECANNELIER Jefe	División	de	Desarrollo	Urbano OFJ	/	MEB	/	MSB	Art.	conforme	al	Código	Sanitario	y	al	D.	y	4.	N°1.	116	LGUC.	señala	que	“los	proyectos	referidos	a	edificaciones	que	para	su	funcionamiento	requieran	autorización	sanitaria.	como	tampoco	fiscalizar	la	resolución	en	comento.328	de	1976	del	Ministerio	de	Salud.	existen	facultades	derivadas	a	las	Municipalidades	por	el	Código	Sanitario	-de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	su	artículo	15-.	SANTIAGO. 3.	Al	respecto.	señala	que	los	documentos	y	requisitos	exigidos	en	la	Ley	General	como	en	su	Ordenanza. DE : A : JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO SEGÚN DISTRIBUCIÓN.	4. 5.	de	la	misma.F. en	relación	a	aplicación	Art.	de	1989.	de	la	Ordenanza	General-. CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .	De	lo	anteriormente	expuesto	es	posible	colegir	que	si	bien.1.	el	proyecto	cumple	con	las	normas	urbanísticas	detalladas	en	el	inciso	sexto	de	dicho	artículo.08	SEREMI	MINVU	Región	de	Coquimbo.	DDU – ESPECÍFICA Nº 31_/ 2008 ANT.	de	la	Ordenanza	General.	sobre	Normas	de	Eliminación	de	Basuras	en	Edificios	Elevados.	el	cual	señala	que	los	municipios	“no	podrán	otorgar	patentes	ni	permisos	definitivos	para	el	funcionamiento	de	locales	o	para	el	ejercicio	de	determinadas	actividades.	constituyen	las	únicas	exigencias	que	deban	cumplirse	para	la	obtención	de	permisos.
podrán	aceptarse	mangueras	de	longitud	superior	a	25	metros.	La	boca	de	incendio	tendrá	llave	de	salida	del	tipo	cierre	rápido.	En	las	bocas	de	incendio	de	25	mm.	y	1.	con	una	manguera	que	cubra	el	punto	más	alejado	y	su	acceso	será	expedito	y	de	fácil	accionamiento	de	válvulas	y	mangueras.b. a.	siempre	que	permitan	contar	una	presión	de	8	m.5	m.c.	Mientras	no	exista	una	norma	específica	al	respecto.	se	deberá	considerar	un	sistema	de	redes	para	la	provisión	de	agua.	válvula	del	tipo	bola	o	globo	angular	de	45°.	Las	mangueras	que	deberán	ser	del	tipo	semirrígidas.	comercio.	a	la	salida	de	la	manguera.	no	podrán	estar	sometidas	en	ningún	caso	a	presiones	mayores	que	70	m.a. Artículo 53º:	En	toda	edificación.	excepto	las	escalas	presurizadas.	el	pitón	de	la	manguera	tendrá	una	boquilla	cuyo	diámetro	interior	será	mayor	o	igual	a	7	mm.	En	los	inmuebles	destinados	a	la	reunión	de	personas	tales	como	hospitales.	conectada	al	sistema	de	distribución	de	agua	del	edificio. NORMATIVA DEL 4.9	m.	a	la	que	deberá	conectarse	una	manguera	de	diámetro	igual	al	de	la	boca	de	incendio.4.c. RED HUMEDA a.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (RIDAA) TITULO IV Red de Incendio MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Las	bocas	de	incendio	se	distribuirán	de	manera	que	ningún	punto	del	inmueble	quede	a	una	distancia	mayor	de	veinticinco	metros	de	ellos. a. a.	En	edificios	de	departamentos	las	bocas	de	incendio	deberán	ubicarse	en	espacios	comunes. 22	.a.	con	su	respectivo	pitón.	con	certificado	de	calidad	y	especificada	para	estos	efectos.a.	que	se	denominará	red	de	incendio	(red	húmeda	y	red	seca).	sobre	el	nivel	del	piso.	deportivos	y	otros	destinados	al	mismo	efecto.e.	así	como	también	en	los	edificios	de	tres	o	más	pisos	se	deberá	considerar	para	utilización	contra	fuegos	incipientes.	estas	redes	deberán	ser	proyectadas	de	acuerdo	con	las	disposiciones	mínimas	que	a	continuación	se	indican: a..	a.	Este	nicho	se	ubicará	a	una	altura	entre	0.	una	boca	de	incendio	de	25	mm.	y	en	aquellos	casos	que	no	se	pueda	cumplir	con	la	distancia	señalada	en	el	inciso	precedente.	en	lugares	de	fácil	acceso	y	rápida	ubicación.	industrias..	Cada	boca	de	incendio	se	ubicará	en	un	nicho	con	puerta	de	vidrio	debidamente	señalizado.c.	escuelas.	y	contará	una	manguera	resistente	a	una	temperatura	de	80°	C.	edificios	públicos.d.	como	mínimo	por	piso.
con	válvula	de	retención	en	la	vertical. 4.	que	rematarán	en	uniones	Storz	que	permitan	el	acople	de	la	unión	Storz	DIN	14.322. G .	que	rematarán	en	una	unión	Storz	de	52	mm.g.	En	cada	vivienda	unifamiliar.	su	capacidad	deberá	verificarse	para	un	caudal	total	de	24	l/s.2 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS.	o	bifurcación	con	chapaleta	de	desviación	según	DIN	14.	No	obstante.	56°	del	DS	453/89.a.	de	un	diámetro	igual	al	del	arranque	de	agua	potable.	La	red	seca	deberá	ir	ubicada	de	tal	manera	que	se	permita	su	inspección.a.	La	parte	inferior	de	esta	tubería	se	prolongará	hasta	el	exterior	del	edificio	donde	rematará	en	dos	bocas	de	75	mm	ubicadas	a	un	metro	de	altura	sobre	el	nivel	de	piso	terminado	adyacente	y	en	un	lugar	de	fácil	acceso	e	inmediato	a	las	vías	principales	de	entrada	al	edificio.	en	el	diseño	de	la	red	de	distribución	que	alimenta	la	red	húmeda	deberá	considerarse	la	operación	simultánea	de	dos	o	más	bocas	de	incendio.	asegurada	con	cadenilla.	Cualquier	manipulación	por	persona	ajena	o	con	fin	distinto	al	señalado	será	considerada	indebida	y	se	sancionará	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	459°	Nº	1	del	Código	Penal.	Fomento	y	Reconstrucción.	exceptuando	las	cajas	de	escalas	presurizadas.	En	la	parte	más	baja	del	sistema	descrito.	En	los	edificios	de	cinco	o	más	pisos	de	altura	se	deberá	instalar	una	red	seca	para	agua	independiente	de	la	red	de	distribución	de	agua	para	el	consumo. RED SECA b. DS Nº 1199 TITULO IV .c.	del	Ministerio	de	Economía.	deberán	contar	a	lo	menos	con	una	llave	de	salida	con	hilo	exterior.	La	red	seca	tendrá	bocas	de	salidas	debidamente	señalizadas	en	todos	los	pisos	incluidos	los	subterráneos.	y	no	podrá	situarse	en	lugares	comunes	con	conductores	eléctricos. CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A . Artículo 130º El	valor	que	deberá	pagar	la	Municipalidad	por	el	mantenimiento	de	estos	grifos	se	determinará	acorde	con	lo	previsto	en	el	art.a.	así	como	el	cumplimiento	de	todas	las	obligaciones	relativas	a	la	calidad	y	operatividad.322.b. b.	Será	una	tubería	matriz	para	utilización	exclusiva	del	Cuerpo	de	Bomberos.361.	que	la	proteja	de	deterioro	o	del	ingreso	de	cuerpos	extraños. 23	.	Cada	una	de	ellas	tendrá	su	correspondiente	tapa	Storz.	en	la	boca	de	salida	más	desfavorable.	se	dispondrá	de	una	llave	de	purga	que	permita	desaguar	completamente	la	tubería	una	vez	usada.d. b.	con	una	presión	de	50	m.	el	mantenimiento	de	los	grifos	públicos.DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 1° De Los Grifos Artículo 127º	Los	grifos	públicos	contra	incendio	forman	parte	integrante	del	sistema	de	redes	públicas	de	distribución	de	agua	potable	de	la	concesionaria.	en	el	área	donde	éstos	se	emplacen.	Deberá	cuidarse	que	ningún	punto	de	cada	piso	quede	a	una	distancia	mayor	de	cuarenta	metros	de	una	boca	de	salida.	con	cadenillas. Artículo 128º	Nadie	excepto	la	empresa	sanitaria	o	funcionarios	del	cuerpo	de	bomberos.	con	ocasión	de	un	incendio. a.	pueden	manipular	los	grifos	de	incendio. b.f.	vivienda	social	a	inmuebles	similares	destinados	a	otros	fines	y	que	enfrenten	a	la	red	pública.	Las	salidas	estarán	protegidas	por	las	correspondientes	tapas	Storz.	Según	las	características	de	la	edificación.	Estas	bocas	estarán	provistas	de	su	correspondiente	llave	globo	angular	de	45°	o	llave	de	bola. b.	que	las	resguarden	de	deterioros	o	del	ingreso	de	cuerpos	extraños. Artículo 129º Corresponderá	a	la	concesionaria	respectiva.	de	acero	galvanizado	ASTM	A-53	con	unión	roscada	y	tendrá	un	diámetro	mínimo	de	100	mm.	Las	citadas	bocas	estarán	provistas	de	sendas	válvulas	de	retención	o	válvulas	bola	con	válvulas	de	retención	en	la	vertical.	que	se	ubicarán	en	los	espacios	comunes	y	en	lugares	de	fácil	acceso.	(2”)	que	permita	acoplar	la	unión	Storz	DIN	14.	según	corresponda.	En	la	parte	superior	la	tubería	llevará	una	ventosa	a	otro	dispositivo	automático	que	permita	evacuar	el	aire	del	sistema	cada	vez	que	sea	usado.c.
10.	paredes.	constituido	por	materiales	con	una	determinada	resistencia	a	la	acción	del	fuego	o	espacio	delimitado	por	una	envolvente.	vidrio	y	yeso. Vía	vertical	de	evacuación	protegida	de	los	efectos	del	fuego	que.	mediante	una	junta	de	estanquidad.	tienen	el	significado	y	alcance	que	en	este	capítulo	se	indica.	copia	de	la	cual	deberá	quedar	en	posesión	del	propietario	o	conserjería	del	edificio.	en	todo	su	perímetro.	según	se	establece	en	la	Norma	Oficial	Chilena	NCh1914/1.	En	caso	que	dicha	puerta	sea	parte	de	un	conducto	técnico.	Dicha	puerta	deberá	abrir	hacia	el	exterior	y	contar	con	un	dispositivo	que.Of1984	-	Prevención	de	Incendios	en	Edificios	-	Ensayo	de	reacción	al	fuego	-	Parte	1:	Determinación	de	la	no	combustibilidad	de	materiales	de	construcción.	dichas	puertas	deberán	permitir	abrirse	desde	su	interior	sin	necesidad	del	uso	de	llave.	las	mantenga	cerradas.	entre	otras.	permite	a	los	usuarios	evacuar	el	edificio	sin	ser	afectados	por	el	fuego.	Además.	tejas.	entre	otros. 10.	ésta	deberá	cumplir	con	el	mismo	nivel	de	resistencia	al	fuego	del	conducto.	59.	de	forma	y	dimensiones	apropiadas	para	contener	o	alojar	ciertas	instalaciones	de	un	edificio.	o	disposición	que	la	reemplace.	metálica	o	de	madera	protegida	hacia	el	interior	con	una	plancha	metálica	o	de	fibro-cemento.	que	deberá	estar	ajustada	al	marco.	relativos	a	instalaciones	de	gas.	sin	aberturas.	para	lo	cual.5.136 Zona vertical de seguridad.	acero.1	Requisitos	generales b)	Deberán	asegurar	hermeticidad	hacia	el	interior	de	los	edificios.	hierro. NORMATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 5.	desde	cualquier	nivel	hasta	el	de	salida.	humo	o	gases Artículo 59.	brazo	mecánico	o	hidráulico.	concreto.	Canal	cerrado	de	obra	o	metálico.	normalmente.	entre	otros.2.2	Instalación	Centralizada.	cuando	se	trate	de	recintos.	deberán	contar	con	una	puerta	del	tipo	batiente.	ladrillo. 10.9 Conducto Técnico (“Shaft”).	Para	los	efectos	del	presente	reglamento.34. Aquel	que	no	puede	ser	encendido	ni	quemado.80 Material no Combustible.	Artículo 10.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES Y MEDIDORES DE GAS DS Nº 66 y DS Nº 20 CAPITULO III – TERMINOLOGÍA.	pizarra.	los	siguientes	términos.	disponer	de	cerradura	con	llave. 24	. Instalación de Medidores 59.
3. Artículo 78.	La	Sala	de	Calderas	deberá	contar	con	extintores	certificados	aptos	para	combatir	fuegos	Tipo	B	y	C.	que	deberá	estar	ajustada	al	marco.	quedando	como	sigue: b)	Deberán	asegurar	hermeticidad	hacia	el	interior	de	los	edificios. Instalación	de	Calderas	a	Gas	de	Potencia	Nominal	superior	a	70	(kW)	para	uso	en	calefacción	y/o	agua	caliente	sanitaria.2.	u	otra	solución	equivalente.	metálica	o	de	madera	protegida	hacia	el	interior	con	una	plancha	metálica	o	de	fibro-cemento.Este	artículo	fue	modificado	por	el	DS	Nº	20	del	11	de	febrero	de	2008. Cilindros	Portátiles	de	GLP	Tipos	5.	según	“NCh935/1. Artículo 67.	no	sufra	daño	estructural	severo.1.	si	éste	se	encuentra	ubicado	en	un	espacio	que	comunique	con	el	interior	de	un	recinto	habitable. Artículo 64.	condición	que	deberá	ser	debidamente	justificada	ante	la	Superintendencia.2 Características Estructurales 78. Ubicación de Equipos de GLP. con una resistencia al fuego establecida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones .3.Of1977”	y	estar	exenta	de	todo	tipo	de	aberturas	hasta	una	altura	de	2.	Ubicaciones	Especiales	para	la	Instalación	de	Artefactos	a	Gas.1 Protección contra el fuego.	protegida	con	una	rejilla	metálica	electro-soldada	empotrada	a	la	construcción.	protegidos	mediante	un	gabinete	construido	en	material	con	resistencia	al	fuego	de	al	menos	F60. 64.	deberá	presentar	una	resistencia	al	fuego	de	a	lo	menos	F60. 64.	sin	aberturas.	en	todo	su	perímetro.	disponer	de	cerradura	con	llave.Of1977”.	deberán	cumplir	los	requisitos	de	protección	contra	incendio	que.	la	cual	no	deberá	comunicar	con	el	sector	de	ingreso	de	las	viviendas Artículo 72.2 El	techo	del	edificio	deberá	estar	diseñado	para	que	ante	un	eventual	incendio. G .	copia	de	la	cual	deberá	quedar	en	posesión	del	propietario	o	conserjería	del	edificio.DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP).	dichas	puertas	deberán	permitir	abrirse	desde	su	interior	sin	necesidad	del	uso	de	llave.	en	esta	materia.	brazo	mecánico	o	hidráulico.2 Los	cilindros	portátiles	de	GLP	se	deberán	instalar	en	espacios	ventilados.	dispuestos	según	se	establece	a	continuación:	CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .	sólo	se	podrá	realizar	en	aquellos	casos	en	los	cuales	no	exista	otra	posibilidad	de	suministro	técnicamente	factible.3 Techos 64.	deberán	contar	con	una	puerta	del	tipo	batiente. La	Sala	de	Calderas	así	como	sus	conductos	de	ventilación	y	de	extracción	de	aire. 25	.2. Además.	normalmente.	establece	la	“Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones”	o	disposición	que	la	reemplace. 72.3 La	pared	del	recinto	que	comunica	con	el	área	de	almacenamiento	o	manejo	de	líquidos	inflamables	o	combustibles	Clase	I	o	II. 67. 78.	Además.	Dicha	puerta	deberá	abrir	hacia	el	exterior	y	contar	con	un	dispositivo	que.	según	“NCh935/1.	las	mantenga	cerrada.	entre	otros.	con	excepción	de	la	puerta	que	será	metálica.1	La	instalación	de	equipos	de	GLP	en	techos	de	edificios.	para	lo	cual. ésta deberá ser construida con material no quebradizo y no combustible.	En caso que dicha puerta sea parte de un conducto técnico.	cuando	se	trate	de	recintos. CAPITULO VIII .5	(m)	del	piso.	deberá	contar	con	una	puerta	hermética	y	una	cara	abierta	al	exterior	del	edificio.	si	corresponde.	con	una	capacidad	de	apague	de	al	menos	30	BC	y	una	capacidad	de	al	menos	10	(kg).	11	y	15	al	interior	de	viviendas.	mediante	una	junta	de	estanquidad.	ubicados	a	lo	más	en	el	quinto	piso	desde	el	nivel	del	acceso	vehicular	del	edificio.
26	.	y	NCh1432/3.	en	edificios	hasta	4	pisos.	entre	otras.	c) NCh1432/2.	de	cualquier	origen	o	procedencia.	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Decreto	Supremo	Nº	369. Artículo 80.	b)	Al	interior.	del	tipo	adecuado	a	los	materiales	combustibles	o	inflamables	que	en	éste	existan	o	se	manipulen.2. Artículo 95.	La	envolvente	del	conducto	técnico	deberá	poseer	las	características	de	resistencia	al	fuego	de	al	menos	los	siguientes	valores:	80.	incluido	el	extintor	exterior.	o	disposición	que	lo	reemplace.	las	siguientes:	a)	NCh1433. CAPITULO X .	para	tal	efecto.2 Conductos técnicos.Of1995	Extintores	portátiles	-	Pruebas	de	fuego	-	Parte	3:	Extintores	Clase	C	-	Verificación	de	la	no	conductividad.	Estación de Regulación y Medición Primaria 95.	por	las	normas	oficiales	chilenas	pertinentes.3	Clase	F120.	del	Ministerio	de	Economía.	a	través	de	un	certificado	de	vigencia	emitido	por	el	INN	o	entidad	que	le	suceda.Of1995.	Reglamenta	Normas	sobre	Extintores	Portátiles.	INN.	o	disposición	que	la	reemplace.1	Clase	F60.2 Conductos técnicos.DE LA EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES DE GAS INDUSTRIALES. 80.7.	o	disposición	que	la	reemplace.	Fomento	y	Reconstrucción.2.	o	disposiciones	que	las	reemplacen.	Extintores	portátiles	-	Pruebas	de	fuego	-	Parte	2:	Extintores	Clase	B	-	Determinación	del	potencial	de	extinción.	o	disposiciones	que	las	reemplacen.2.	95.	c)	Se	prohíbe	el	uso	de	extintores	automáticos	sobre	los	quemadores.a)	Uno	al	exterior	de	cada	Sala	de	Calderas.	b)	NCh1430.	o	disposición	que	lo	reemplace.Of1978	-	Ubicación	y	señalización	de	los	extintores	portátiles.	en	un	lugar	próximo	a	la	puerta	de	acceso	y	debidamente	señalizado.3	La	EMRI	deberá	contar	con	los	extintores	de	incendio.	en	edificios	de	7	y	más	pisos Este	artículo	fue	modificado	por	el	DS	Nº	20	del	11	de	febrero	de	2008.	Además	los	extintores	deberán	cumplir	con	los	demás	requisitos	y	características	establecidas	en	el	decreto	señalado	y	en	lo	no	previsto	por	éste.	Generalidades.2	Clase	F90.	cuyo	potencial	de	extinción	mínimo	por	superficie	a	proteger	y	distancia	de	traslado	deberá	cumplir	con	lo	establecido	en	el	“Reglamento	sobre	condiciones	en	el	lugar	de	trabajo”.	en	edificios	de	5	y	6	pisos.	80.	la	autoridad	competente.	particularmente	en	su	artículo	46.	administrado	por	el	Instituto	Nacional	de	Normalización.	la	acreditación	que	en	el	futuro	establezca. La	envolvente	del	conducto	técnico	deberá	poseer	las	características	de	resistencia	al	fuego	en	conformidad	a	lo	establecido	en	la	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	del	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	CAPITULO XIII .7.	bajo	la	cual	se	deberá	efectuar	la	rotulación	de	los	extintores.DE LA EVACUACIÓN DE GASES PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DE INSTALACIONES DE INTERIORES DE GAS.	deberán	estar	certificados	por	un	laboratorio	de	ensayo	con	acreditación	vigente	en	el	Sistema	Nacional	de	Acreditación.	de	1996.	bajo	la	cual	se	deberá	destacar	la	ubicación	de	los	extintores	dispuestos	al	interior	del	recinto.Of1997	-	Extintores	portátiles	-	Características	y	rotulación.	o	en	su	defecto.	quedando	como	sigue: 80.4	Los	extintores	portátiles.	manuales	y	rodantes.	distanciados	a	no	más	de	15	(m). 80.	con	material	o	pintura	reflectante	o	fluorescente.
2.2.5.TABLEROS 6.Formas constructivas 6..	Terminología. 11.4.-	No	podrán	usarse	molduras	o	bandejas	en	recintos	húmedos.	o	similares.3.	con	polvo	en	suspensión	en	ambientes	que	presenten	riesgo	de	incendio	o	explosión.2.2.ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 6..	sin	posibilidad	de	confusiones.4.1.1.-	Donde	un	sistema	de	barras	desnudas	deba	atravesar	un	muro..	La	finalidad	de	este	tipo	de	iluminación	es	proporcionar	vías	seguras	de	escape.2.5.2..-	Para	facilitar	la	comprensión	de	las	disposiciones	de	esta	sección	refiérase	al	párrafo	4.5.	La	fuente	de	alimentación	se	seleccionará	de	modo	de	cumplir	las	exigencias	del	capítulo	14. G .13.-	Está	prohibido	el	uso	de	tuberías	no	metálicas	en	las	siguientes	condiciones: •	En	lugares	en	que	se	presenten	riesgos	de	incendio	o	de	explosión CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A ..2..INSTALACIONES DE ALUMBRADO 11.2..13.-	Está	prohibida	la	instalación	de	conductores	aislados	sobre	aisladores	en	lugares	o	recintos	que	presenten	riesgos	de	incendio	o	de	explosión.	en	teatros	y	locales	de	reunión	de	personas.2..26.3.	resistentes	a	la	corrosión	o	estar	adecuadamente	protegido	contra	ella.En	esta	sección	se	establecen	las	condiciones	en	que	son	exigibles	los	sistemas	de	iluminación	de	emergencia	y	las	exigencias	fotométricas	que	deben	cumplir	estos	sistemas.2 NCh ELEC.	en	estudios	de	cine	o	televisión.5.-	Los	sistemas	de	alumbrado	de	emergencia	deberán	funcionar	cuando	la	iluminación	normal	falla. INSTALACIONES DE CONSUMO EN BAJA TENSIÓN 6.	autoextinguentes. 11.5. 11.5.-	Las	condiciones	que	deben	cumplir	los	sistemas	de	alumbrado	de	seguridad	se	muestran	en	la	tabla	Nº	11.-	Los	materiales	empleados	en	la	construcción	de	tableros	deberán	ser	resistentes	al	fuego.	en	pozos	de	ascensores	o	montacargas..	tampoco	podrán	ser	instaladas	ocultas.	por	lo	tanto	deberán	tener	una	fuente	de	alimentación	distinta	a	la	de	aquella.3.5.2.	a	las	personas	que	en	condiciones	de	emergencia	se	vean	obligadas	a	abandonar	los	recintos	en	que	se	encuentren. 27	.ALUMBRADO DE EMERGENCIA 11. 4/2003 ELECTRICIDAD. 8. 8. 8.8.	en	garajes	comerciales.5.1.6	de	la	sección	Nº	4..	deberán	utilizarse	aisladores	pasa-muros	o	un	sistema	de	canalización	que	cuente	con	cortafuegos	adecuados.Conductores aislados sobre aisladores 8.	no	higroscópicos.2.2.2. 11.2.4.Las	exigencias	contenidas	en	esta	sección	intentan	asegurar	buenas	condiciones	de	visibilidad	e	identificación	en	las	vías	de	salida	de	los	lugares	y	locales	en	que	presenten	o	se	deban	cumplir	algunas	de	las	condiciones	siguientes: •	Facilidad	de	evacuación •	Iluminación	antipánico •	Ejecución	de	trabajos	peligrosos 11.1.SISTEMAS DE CANALIZACION 8. 8.Conductores desnudos sobre aisladores 8..2.MATERIALES Y SISTEMAS DE CANALIZACIÓN 8.
para	fijar	la	cantidad	de	lámparas	necesarias	de	instalar	se	deberá	considerar	que	la	falla	de	una	lámpara	no	debe	dejar	ninguna	zona	completamente	oscura.6.26: 1. NA.	de	modo	que	cada	escalón	reciba	iluminación	directa •	Cerca	de	cada	cambio	de	nivel	del	piso •	En	todo	cambio	de	dirección	de	la	vía	de	escape •	En	toda	intersección	de	la	vía	de	escape	con	corredores	laterales •	Al	exterior	de	edificios	en	la	vecindad	de	las	salidas •	Cerca	de	los	equipos	de	extinción	o	de	alarmas	de	incendios. 28	.	esta	vía	deberá	tener	una	iluminancia	no	inferior	a	0. 2.5. La	iluminancia	fuera	del	eje	de	esta	vía. En	todo	caso.26 Características mínimas de operación de los sistemas de alumbrado de emergencia Tipo de iluminación Evacuación	Iluminancia mínima 1lux.11.-	Deberán	instalarse	luces	de	emergencia	auto-energizadas	a	lo	menos	en	los	siguientes	puntos	de	los	recintos	dentro	del	alcance	de	estas	disposiciones: •	Sobre	cada	puerta	de	salida	de	emergencia •	Cerca	de	las	escaleras.	100	%	en	60	segundos Condiciones	de	aplicación	de	la	tabla	Nº	11.	a	nivel	de	suelo	en	zona	central	(1)	y	(2)	Razón Imax/Imin ó uniformidad Imax/Imin	=	40	Autonomía (3) Tiempo recuperación Rendimiento color de la lámpara (5) 40	50%	de	iluminación	1. Tabla Nº 11.5	hora	en	5	segundos.	en	una	zona	de	un	ancho	no	inferior	a	la	mitad	de	su	largo. La	condición	se	fija	para	una	vía	de	evacuación	de	2	m	de	largo.5	lux.	Vías	de	evacuación	de	longitudes	mayores	pueden	considerarse	como	una	sucesión	de	zonas	de	2	m	de	largo	o	bien	deben	cumplir	las	exigencias	dadas	para	iluminaciones	de	emergencia	del	tipo	ambiental.-	En	el	alcance	de	estas	disposiciones	se	entenderá	como	“cerca	de”	a	una	distancia	no	mayor	de	2	m	medidos	horizontalmente.
Se	entiende	por	autonomía	el	tiempo	durante	el	cual	la	fuente	alternativa	de	alimentación	del	sistema	de	alumbrado	de	emergencia	es	capaz	de	mantener	un	valor	no	inferior	al	80%	para	los	parámetros	de	funcionamiento	definidos	por	esta	norma.5	Intensidad luminosa máxima para alumbrado antipánico y vías de evacuación Imax (Cd) 500	900	1. G .000 11.0	3. 11. 6.	para	todos	los	ángulos	comprendidos	entre	60º	y	90º	medidos	respecto	de	la	vertical	descendente.-	En	general	las	luminarias	destinadas	a	iluminación	de	emergencia	se	montarán	ano	menos	de	2	m	sobre	el	nivel	del	suelo	y	el	posible	deslumbramiento	producido	por	ellas	se	controlará	limitando	su	intensidad	luminosa	dentro	del	campo	de	visión	de	los	usuarios.0	h	4.	Ver	figura	2	de	hoja	de	norma	Nº	19.8.5	h	3. 5.600	2.	con	exclusión	de	la	franja	periférica	señalada. Debe	considerarse	además	que	el	efecto	estroboscópico	producido	por	el	sistema	seleccionado	de	alumbrado	no	debe	ser	perceptible.5.	para	las	zonas	de	alumbrado	ambiental	y	en	las	zonas	en	que	se	desarrollen	trabajos	peligrosos	la	intensidad	luminosa	de	las	luminarias	no	debe	sobrepasar	los	valores	indicados	en	la	tabla	Nº	11.	de	hoja	de	norma	Nº	19.5.	cualquiera	que	sea	el	plano	vertical	de	observación. 11.27.0	4..	Tabla Nº 11.200 5. La	luminaria	empleada	no	debe	modificar	en	forma	notoria	este	parámetro. 4.7.000 1.000 10.27 Límites de Deslumbramiento Altura de instalación de la luminaria sobre el nivel del suelo (m) h	2.5	h	4. CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .5.3.	los	valores	límite	no	deben	sobrepasarse	cualquiera	que	sea	el	ángulo.0	h	3.Para	todos	los	otros	casos	de	vías	de	evacuación	en	desnivel	o	con	otras	condiciones	o	en	otras	zonas	no	consideradas	en	11.-	En	las	vías	de	evacuación	ubicadas	a	un	mismo	nivel	horizontal.-	Un	contraste	marcado	entre	una	luminaria	y	su	plano	trasero	puede	producir	deslumbramiento. El	problema	principal	en	la	iluminación	de	vías	de	evacuación	será	evitar	este	deslumbramiento	el	cual	puede	evitar	ver	la	señalización	o	discernir	su	contenido.500	5.5	3.5	2. 29	.	Ver	figura	1.500	3. NA.8. Los	valores	indicados	se	medirán	en	el	punto	más	alejado	de	la	fuente.9.5.000 7.800 3.000	Intensidad luminosa máxima para alumbrado en zonas de trabajos riesgosos Imax (Cd) 1.5	h	4.
iluminado	desde	el	exterior..4.5.INSTALACIONES DE FUERZA 12.-	El	valor	de	la	luminancia	en	toda	la	superficie	de	color	de	seguridad	de	un	pictograma	debe	ser	de	2	Cd/m2	en	todas	las	direcciones	indicadas	en	el	anexo	4.5.3.4.5.	alumbrado	y	fuerza	en	salas	de	cirugía	de	centros	asistenciales.11.. en	ella: d	=	s	*	p	d	=	distancia	de	identificación	en	m. 11. 30	.11.	sistemas	de	combate	y	extinción	de	incendios.4.	sistemas	de	alarma	contra	incendio	o	contra	robos.1.4. 11. 14.4.2.11.5.-	Asumiendo	que	un	pictograma	de	iluminación	interna	puede	identificarse	a	una	distancia	superior	a	otro.3	se	podrá	prescindir	de	la	protección	separada	del	circuito	de	control.5. 11.-	Los	colores	de	las	señales	de	seguridad	deben	cumplir	las	exigencias	de	la	Norma	ISO	3864.-	Junto	a	la	iluminación	de	emergencia	serán	exigibles	paneles	luminosos	de	señalización	a	fin	de	guiar	el	camino	hacia	las	salidas	de	seguridad.-	Los	sistemas	de	emergencia	alimentarán	consumos	tales	como	sistemas	de	sustentación	de	funciones	biológicas	vitales	y	sus	sistemas	periféricos	esenciales	para	su	funcionamiento.	Ver	hoja	de	norma	Nº	20..-	El	cumplimiento	de	las	exigencias	establecidas	en	los	párrafos	precedentes	se	verificará	por	medición	y/o	por	análisis	de	las	características	de	los	equipos	establecidas	en	las	fichas	técnicas	entregadas	por	los	fabricantes.11.11.3.	la	distancia	de	identificación	se	determinará	aplicando	la	formula	siguiente: 11. 11.11.5.-	Las	señales	de	seguridad	deben	alcanzar	al	menos	un	50	%	de	su	intensidad	lumínica	en	5	segundos	y	el	total	en	no	más	de	60	segundos.	las	que	deben	cumplir	las	exigencias	siguientes: 11.1.SISTEMAS DE AUTOGENERACION 14.	siempre	que	sus	datos	sean	certificados	por	organismos	solventes	y	reconocidos. 11..-	No	obstante	lo	indicado	en	12.-	La	razón	de	luminancia	máxima	a	luminancia	mínima	no	debe	ser	superior	a	10.3.	como	los	considerados	en	la	sección	11.Sistemas de emergencia 14.1. s	=	constante	igual	a	100	para	pictogramas	de	iluminación	exterior	y	200	para	pictogramas	de	iluminación	interior. p	=	altura	del	panel	en	m.-	La	razón	de	luminancia	L	blanco	a	luminancia	L	color	no	debe	ser	inferior	a	5	ni	superior	a	15	entre	puntos	vecinos.5..5.11.4.5.5.	donde	la	capacidad	nominal	o	la	regulación	de	las	protecciones	del	motor	no	excedan	en	dos	veces	la	capacidad	de	transporte	de	corriente	de	los	conductores	de	control	o	en	donde	una	apertura	del	circuito	de	control	pueda	crear	riesgos	superiores	como	en	el	caso	de	una	bomba	de	incendio	u	otros	similares.11.Circuitos de control de motores 12.5.PROTECCIONES Y COMANDOS 12.	sistemas	de	alumbrado	de	escape	y	circulación	de	emergencia	y	todo	otro	consumo	de	características	similares. 12.3.3.10.	Ver	apéndice	3.
20	M2.	como	el	extremo	superior	de	los	ductos.	perfectamente	lisos	y	sin	junturas	salientes.	Las	puertas	de	salida	no	deberán	abrirse	en	contra	del	sentido	de	evacuación	y	sus	accesos	deberán	conservarse	señalizados	y	libres	de	obstrucciones.	pero	no	cerradas	con	llave. DE OCTUBRE DE 1976 DUCTOS Y BUZONES Artículo 22:	En	todo	edificio	de	habitación	o	comercial	de	cuatro	o	más	pisos	para	recolectar	las	basuras	que	en	él	se	produzcan.	capacidad	y	ubicación	y	con	la	identificación	apropiada	para	permitir	la	segura.	de	modo	que	las	basuras	puedan	caer	libremente	y	sin	obstrucciones.	se	proveerán	uno	o	más	ductos	verticales. G .	para	el	caso	de	que	en	un	atascamiento	de	basuras	en	un	ducto	se	produjiere	un	principio	de	incendio. 6.	además	de	cumplir	con	las	exigencias	de	la	Ordenanza	General	de	Urbanismo	y	Construcción. PARRAFO III De la Prevención y Protección contra Incendios Artículo 44:	En	todo	lugar	de	trabajo	deberán	implementarse	las	medidas	necesarias	para	la	prevención	de	incendios	con	el	fin	de	disminuir	la	posibilidad	de	inicio	de	un	fuego.3.	de	sección	transversal	mínima	de	0. Artículo 60:	Tanto	los	buzones	o	tolvas	para	el	vaciado	de	basuras	en	los	diferentes	pisos.	y	acumularse	en	receptáculos	o	carros	receptores	colocados	bajo	tales	ductos	a	nivel	del	suelo	(piso	bajo	o	subterráneo).1 RESOLUCIÓN 7328.2 DECRETO SUPREMO Nº 594 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO Artículo 37:	Deberá	suprimirse	en	los	lugares	de	trabajo	cualquier	factor	de	peligro	que	pueda	afectar	la	salud	o	integridad	física	de	los	trabajadores.	Estas	salidas	podrán	mantenerse	entornadas.	dispongan	de	salidas	en	número.MINISTERIO DE SALUD 6.	cilíndricos	o	con	sus	esquinas	redondeadas	en	caso	de	sección	rectangular.	construidos	con	material	contra	incendio	en	toda	su	altura.	ya	sean	metálicos	o	de	hormigón	afinado	en	toda	su	extensión.18	de	la	Ordenanza	General	de	Construcciones	Urbanización.	controlando	las	cargas	combustibles	y	las	fuentes	de	calor	e	inspeccionando	las	instalaciones	a	través	de	un	programa	preestablecido. Todos	los	locales	o	lugares	de	trabajo	deberán	contar	con	vías	de	evacuación	horizontales	y/o	verticales	que.	candado	u	otro	medio	que	impida	su	fácil	apertura. 31	.	deberán	cumplir	con	lo	dispuesto	en	el	Artículo	4. NORMATIVA DEL 6. CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A .	rápida	y	expedita	salida	de	todos	sus	ocupantes	hacia	zonas	de	seguridad.
Podrán	utilizarse	extintores	de	menor	capacidad	que	los	señalados	en	la	tabla	precedente. En	áreas	donde	exista	una	gran	cantidad	de	productos	combustibles	o	donde	se	almacenen. Artículo 46:	El	potencial	de	extinción	mínimo	por	superficie	de	cubrimiento	y	distancia	de	traslado	será	el	indicado	en	la	siguiente	tabla: Distancia máxima de traslado del extintor (m) 9 11 13 15 Potencial de extinción mínimo 4	A	6	A	10	A	20	A	El	número	mínimo	de	extintores	deberá	determinarse	dividiendo	la	superficie	a	proteger	por	la	superficie	de	cubrimiento	máxima	del	extintor	indicada	en	la	tabla	precedente	y	aproximando	el	valor	resultante	al	entero	superior.	deberá	contar	con	extintores	de	incendio. Superficie de cubrimiento máximo por extintor (m2 ) 150	225	375	420	Artículo 45:	Todo	lugar	de	trabajo	en	que	exista	algún	riesgo	de	incendio.	Este	número	de	extintores	deberá	distribuirse	en	la	superficie	a	proteger	de	modo	tal	que	desde	cualquier	punto.	y	en	lo	no	previsto	por	éste	por	las	normas	chilenas	oficiales.El	control	de	los	productos	combustibles	deberá	incluir	medidas	tales	como	programas	de	orden	y	limpieza	y	racionalización	de	la	cantidad	de	materiales	combustibles.	de	acuerdo	a	la	correspondiente	superficie	de	cubrimiento	máxima	por	extintor.	Fomento	y	Reconstrucción.	pero	en	cantidad	tal	que	su	contenido	alcance	el	potencial	mínimo	exigido. 32	.	el	recorrido	hasta	el	equipo	más	cercano	no	supere	la	distancia	máxima	de	traslado	correspondiente.	corte	de	metales	o	similares.	debiendo	existir	procedimientos	específicos	de	seguridad	para	la	realización	de	labores	de	soldadura.	maquinarias	que	puedan	originar	fricción.	esté	de	acuerdo	a	la	reglamentación	vigente	sobre	la	materia.	ubicación.	de	1996.	chispas	mecánicas	o	de	combustión	y/o	superficies	calientes. Los	extintores	deberán	cumplir	con	los	requisitos	y	características	que	establece	el	decreto	supremo	Nº	369.	estado	y	condiciones	de	operación.	tanto	almacenados	como	en	proceso. El	número	total	de	extintores	dependerá	de	la	superficie	a	proteger	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	artículo	46°. El	control	de	las	fuentes	de	calor	deberá	adoptarse	en	todos	aquellos	lugares	o	procesos	donde	se	cuente	con	equipos	e	instalaciones	eléctricas.	trasvasijen	o	procesen	sustancias	inflamables	o	de	fácil	combustión.	ya	sea	por	la	estructura	del	edificio	o	por	la	naturaleza	del	trabajo	que	se	realiza.	o	el	que	lo	reemplace.	deberá	establecerse	una	estricta	prohibición	de	fumar	y	encender	fuegos.	del	Ministerio	de	Economía.	Además.	cuidando	que	su	diseño.	deberán	estar	certificados	por	un	laboratorio	acreditado	de	acuerdo	a	lo	estipulado	en	dicho	reglamento.	del	tipo	adecuado	a	los	materiales	combustibles	o	inflamables	que	en	él	existan	o	se	manipulen.
y	podrá	tener	una	puerta	de	vidrio	simple.	Fomento	y	Reconstrucción. Artículo 48:	Todo	el	personal	que	se	desempeña	en	un	lugar	de	trabajo	deberá	ser	instruido	y	entrenado	sobre	la	manera	de	usar	los	extintores	en	caso	de	emergencia.	en	caso	de	existir	alto	riesgo	potencial. Artículo 50:	De	acuerdo	al	tipo	de	fuego	podrán	considerarse	los	siguientes	agentes	de	extinción: Artículo 51:	Los	extintores	deberán	ser	sometidos	a	revisión.	potasio.En	caso	de	existir	riesgo	de	fuego	clase	B.	cuyo	agente	de	extinción	sea	compatible	con	el	riesgo	a	proteger.	y	estarán	en	condiciones	de	funcionamiento	máximo.	control	y	mantención	preventiva	según	normas	chilenas	oficiales.	haciendo	constar	esta	circunstancia	en	la	etiqueta	correspondiente.	del	Ministerio	de	Economía.	por	lo	menos	una	vez	al	año.	fácil	de	romper	en	caso	de	emergencia.	titanio.	papel.30	metros. Además.	magnesio.	podrá	exigir	la	instalación	de	un	sistema	automático	de	extinción	de	incendios. Artículo 49:	Los	extintores	que	precisen	estar	situados	a	la	intemperie	deberán	colocarse	en	un	nicho	o	gabinete	que	permita	su	retiro	expedito.	a	fin	de	verificar	sus	condiciones	de	funcionamiento.	el	potencial	mínimo	exigido	para	cada	extintor	será	10	B. Artículo 52:	En	los	lugares	en	que	se	almacenen	o	manipulen	sustancias	peligrosas.	de	acuerdo	con	lo	indicado	en	el	decreto	N°	369	de	1996.	libres	de	cualquier	obstáculo.	género. G .	Será	responsabilidad	del	empleador	tomar	las	medidas	necesarias	para	evitar	que	los	lugares	de	trabajo	queden	desprovistos	de	extintores	cuando	se	deba	proceder	a	dicha	mantención.	la	autoridad	sanitaria	podrá	exigir	un	sistema	automático	de	detección	de	incendios.	etc	CLASE B Líquidos	combustibles	o	inflamables	grasas	y	materiales	similares	CLASE C Inflamación	de	equipos	que	se	encuentran	energizados	eléctricamente	CLASE D Metales	combustibles	tales	como	sodio.	con	excepción	de	aquellas	zonas	de	almacenamiento	de	combustible	en	las	que	el	potencial	mínimo	exigido	será	40	B.	etc AGENTES DE EXTINCIÓN Agua	presurizada Espuma Polvo	químico	seco	ABC Espuma Dióxido	de	carbono	(CO2) Polvo	químico	seco	ABC-BC Dióxido	de	carbono	(CO2) Polvo	químico	seco	ABC-BC Polvo	químico	especial CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A . Artículo 47:	Los	extintores	se	ubicarán	en	sitios	de	fácil	acceso	y	clara	identificación.	medidos	desde	el	suelo	hasta	la	base	del	extintor	y	estarán	debidamente	señalizados. 33	. TIPO DE FUEGO CLASE A Combustibles	sólidos	comunes	tales	como	madera.	dado	el	volumen	o	naturaleza	de	las	sustancias.	realizada	por	el	fabricante	o	servicio	técnico.	Se	colocarán	a	una	altura	máxima	de	1.
NCh 2209 Ensaye	del	comportamiento	al	fuego	de	elementos	de	construcción	vidriados.7. sobre prevención de incendio en edificios: NCh 933 Terminología.1 NORMAS CHILENA OFICIALES INCLUIDAS EN LA OGUC Normas generales. NCh 934 Clasificación	de	fuegos. 34	. NORMAS CHILENAS Y EXTRANJERAS OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS 7. NCh 935/2 Ensaye	de	resistencia	al	fuego	-	Parte	2:	Puertas	y	otros	elementos	de	cierre. Normas de resistencia al fuego: NCh 935/1	Ensaye	de	resistencia	al	fuego	-	Parte	1:	Elementos	de	construcción	general.
NCh 2095/6 Sistemas	de	rociadores-	Parte	6:	Recepción	del	sistema	y	mantención. NCh 1979 Determinación	del	comportamiento	de	telas	a	la	acción	de	una	llama.	o	disposición	que	la	reemplace.	7. NCh 2095/3	Sistemas	de	rociadores-	Parte	3:	Requisitos	de	los	sistemas	y	de	instalación. Normas sobre elementos de protección y combate contra incendios: NCh 1429	Extintores	portátiles	-	Terminología	y	definiciones. NCh 2189	Condiciones	básicas. NF F 16-102	Comportamiento	frente	a	la	acción	del	fuego.	Extintores	portátiles	-	Pruebas	de	fuego	-	Parte	2:	Extintores	Clase	B	-	Determinación	del	potencial	de	extinción.Normas sobre cargas combustibles en edificios: NCh 1914/1 Ensaye	de	reacción	al	fuego	-	Parte	1:	Determinación	de	la	no	combustibilidad	de	materiales	de	construcción. Normas sobre rociadores automáticos: NCh 2095/1	Sistemas	de	rociadores–	Parte	1:	Terminología.	Selección	de	materiales. NCh 1916	Determinación	de	cargas	combustibles. NCh 2095/5	Sistemas	de	rociadores-	Parte	5:	Suministro	de	agua.	bajo	la	cual	se	deberá	destacar	la	ubicación	de	los	extintores	dispuestos	al	interior	del	recinto. Normas sobre señalización en edificios: NCh 2111	Señales	de	seguridad. NCh 2095/2 Sistemas	de	rociadores-	Parte	2:	Equipos	y	componentes. NCh 1977	Determinación	del	comportamiento	de	revestimientos	textiles	a	la	acción	de	una	llama.	Selección	de	materiales. 35	. NCh 1993	Clasificación	de	los	edificios	según	su	carga	combustible.	Francia.3 NORMAS INCLUIDA POR LA SEC CO MI TÉ DE ESPECI ALI DADE S NF F 16-101	Comportamiento	frente	a	la	acción	del	fuego.	Francia. G .	NCh1432/2.	Aplicación	a	equipos	eléctricos. 7. NCh1433. NCh 2095/4 Sistemas	de	rociadores-	Parte	4:	Diseño. NCh 1430	Extintores	portátiles	-	Características	y	rotulación.	con	material	o	pintura	reflectante	o	fluorescente.	planos	y	cálculos. C Á M A R A C H I LE N A D E L A C O N ST R U C C I Ó N A . NCh 1914/2	Ensaye	de	reacción	al	fuego	-	Parte	2:	Determinación	del	calor	de	combustión	de	materiales	en	general. NCh 1433	Ubicación	y	señalización	de	los	extintores	portátiles.	y	NCh1432/3.Of1997	-	Extintores	portátiles	-	Características	y	rotulación.	bajo	la	cual	se	deberá	efectuar	la	rotulación	de	los	extintores.Of1995	Extintores	portátiles	-	Pruebas	de	fuego	-	Parte	3:	Extintores	Clase	C	-	Verificación	de	la	no	conductividad.	o	disposiciones	que	las	reemplacen.	o	disposición	que	la	reemplace. NCh 1646	Grifo	de	incendio	-	Tipo	columna	de	100	mm	-	Diámetro	nominal.Of1978	-	Ubicación	y	señalización	de	los	extintores	portátiles.Of1995.	NCh1430.2 NORMAS EXTRANJERAS INCLUIDAS EN LA ORDENANZA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES NFPA 13 Standard	for	the	Installation	of	Sprinkler	Systems. Normas sobre comportamiento al fuego: NCh 1974 Pinturas	-	Determinación	del	retardo	al	fuego.	características	y	clasificación.
•	Normas	obligatorias	son	aquellas	citadas	en	documentos	oficiales •	Las	normas	INN	no	se	pueden	reproducir. NCh2208.	el	volumen	de	reserva	y	se	definen	las	distancias	máximas	entre	grifos	y	edificaciones. NCh2121/2.	regulación	y	distribución. NCh3040.	con	productos	utilizados	en	la	construcción	que	deben	ser	fabricados	con	ciertas	exigencias	y	que	son	certificados.Of1991	Prevención	de	incendio	en	edificios	-	Parte	1:	Determinación	del	comportamiento	de	plásticos	autosoportantes	a	la	acción	de	una	llama.Of1955	Prevención	y	extinción	de	incendios	en	almacenamientos	de	materias	inflamables	y	explosivas. NCh2954.	éstas	se	encuentran	disponible	en	el	INN	para	consulta	o	compra	y	en	el	centro	de	Documentación	de	la	CChC	para	consulta.	regulación.	7. NCh2852.	distribución	NCh1646.Of2006	Prevención	de	incendio	en	edificios	-	Morteros	proyectados	sobre	elementos	estructurales	de	acero	-	Requisitos.4 NORMAS CHILENAS OFICIALES INCLUIDAS POR LA SISS NCh691.Of1990	Prevención	de	incendio	en	edificios	-	Condiciones	básicas	y	clasificación	de	las	vías	de	evacuación	según	la	carga	de	ocupantes. NCh2114.	existen	otras	normas	que	si	bien	tienen	relación	con	fuego.Of2007	Prevención	de	incendio	en	edificios	-	Pinturas	intumescentes	aplicadas	en	elementos	estructurales	de	acero	-	Inspección.7.	se	encuentran	las	indicaciones	para	calcular	el	volumen	de	incendio. NOTAS •	Además.	no	están	directamente	relacionadas	con	las	edificaciones.Of1991	Prevención	de	incendio	en	edificios	-	Parte	2:	Determinación	del	comportamiento	de	plásticos	flexibles	a	la	acción	de	una	llama.Of1999	Prevención	de	incendio	en	edificios	-	Determinación	de	la	capacidad	de	ignifugado	para	materiales	textiles	frente	a	la	acción	de	los	lavados.Of2004 Grifos	de	incendio	-	Tipo	de	columna	100	mm	diámetro	nominal	-	Requisitos	generales En	la	norma	NCh691*	Agua	Potable	–	Conducción. NCh388.Of2006	Prevención	de	incendio	en	edificios	-	Morteros	proyectados	sobre	elementos	estructurales	-	Métodos	de	ensayo	e	inspección.5 OTRAS NORMAS CHILENAS OFICIALES NO OBLIGATORIAS NCh2121/1.	sino.Of1998 Agua	Potable	–	Conducción. 36	.
Documents Similar To ManualIncendios Internet
More From Juan Mejia Aburto
ion 20123 Para Power
r - 02 Matriz Tratamiento Del Riesgos
Seguridad-SHEQ
Presentacion Power Para Hoy
Ventilaci..
Informe de Prctica Ingeniera
r - 01 Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos(2)
Plan de Emergencia[1]
Indice Juan
Juan Informe
Plan Integral de Seguridad Escolar DEYSE ARMANDO DUFEY BLANC[1]
Plan de cia Museooo