Source: http://docplayer.cz/8214198-Technicka-zprava-pozarni-ochrany-pozarne-bezpecnostni-reseni.html
Timestamp: 2017-11-20 22:18:30+00:00
Document Index: 37033404

Matched Legal Cases: ['čl. 2', 'čl. 2', 'čl. 4', 'čl. 3', 'čl. 4', 'čl. 4']

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - PDF
Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ"
1 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier s.r.o.
2 Všeobecné údaje ( 41, odst. 2, písm. a) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Předmětem této technické zprávy požární ochrany je posouzení novostavby objektu rodinného domu s jedním bytem a samostatně stojící garáží, včetně vytápění z hlediska požární bezpečnosti pro potřebu dokumentace v rámci územního a stavebního řízení. Tato technická zpráva je zpracována pouze textovou formou. Tento rozsah odpovídá jednoduchosti předmětné akce. Výstavba bude posuzována podle následujících norem a právních předpisů: ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Garáže. ČSN Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb K dispozici byla dále tato projektová dokumentace: - půdorysy podlaží, řezy, pohledy, Ing. arch. Berková, únor situace, M. 1: 500, Ing. arch. Berková, únor 2014 Projektová dokumentace jednotlivých profesí nebyla k dispozici. Majetkově - právní vztahy mezi jednotlivými subjekty dotčenými stavbou nebyly zpracovateli této zprávy známy. Z hlediska ČSN bude navrhovaný objekt zařazen jako budova skupiny OB I. Tato technická zpráva obsahuje všechny potřebné údaje v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, vyplývajícího z ustanovení 41, odst. 1 a odst. 2 Vyhl. č. 246/2001 pro územní řízení i pro stavební povolení. 2. Konstrukční a dispoziční řešení ( 41, odst. 2, písm. b) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu, který je navržen na vlastním pozemku. Z hlediska ČSN (a pro zhodnocení dle této zprávy) má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Do 1. NP je tedy navrženo zádveří, obývací pokoj s kuchyní, ložnice, sociální zařízení, dílna, technická místnost a otevřená terasa, v úrovni 2.NP jsou úložné prostory, sociální zařízení a terasa. V úrovni 1.PP je 2x sklep. Dále je na vlastním pozemku navržena samostatná přízemní garáž pro osobní automobily skupiny I. Konkrétní umístění jednotlivých místností je patrné z přiložené projektové dokumentace. Z hlediska ČSN , čl. 2.5 bude posuzovaný objekt zařazen do skupiny budov OB 1 (max. 3 obytné buňky).
3 - 3 - Konstrukce: Svislé nosné konstrukce v posuzovaném objektu RD i garáže jsou navrženy ze zdiva POROTHERM, nenosné příčky ze systémových SDK konstrukcí. Nosné konstrukce stropů mezi podlažími systémové POROTHERM. Nosné konstrukce střechy nad plochými částmi objektu železobetonové, v šikmé části jsou tvořeny dřevěným krovem s vloženou tepelnou izolací a s podhledem ze SDK desek mezi krokvemi. Střešní krytina BRAMAC, v části plech. Garáž má střechu z dřevěných nosníků, krytina Bramac. Dispoziční řešení, veškeré skladby konstrukcí a použité materiály i rozměry objektu jsou patrné z přiložené projektové dokumentace. Požární výška objektu RD je h = 3,07 m. Jako první nadzemní podlaží je uvažováno v souladu s čl a) ČSN podlaží, v PD označené jako 1. NP. V této úrovni je hlavní vstup do objektu pro případný zásah. Celková zastavěná plocha objektu RD je 77 m 2, bez vnější terasy. Objekt bude v souladu s ČSN posuzován jako stavba s konstrukcemi nehořlavými. Požární výška objektu garáže je h = 0 m. 3. Rozdělení do požárních úseků ( 41, odst. 2, písm. c) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): PÚ 1 - celý objekt, tj. všechny obytné prostory domu včetně jeho příslušenství (dům mohou tvořit až 3 obytné buňky, které dle čl. 2.6 a) 2) ČSN budou tvořit jediný požární úsek) budou tvořit jediný samostatný požární úsek. PÚ 2 - Garáž pro osobní automobil skupiny I v tomto případě a navrženým stavebně technickým řešením je v podstatě garáž samostatným požárním úsekem. Příslušnými ČSN není taxativní požadavek na další dělení těchto prostor do samostatných požárních úseků. 4. Koncepce řešení požární bezpečnosti, požární riziko - výpočtové požární zatížení ( 41, odst. 2, písm. d) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): PÚ 1 - obytná buňka : Dle ČSN je objekt zařazen do skupiny OB 1, s použitím čl b) ČSN se bez dalšího průkazu zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti. PÚ 2 - Garáž pro osobní automobil skupiny I Bez dalšího průkazu se zařazuje do I. stupně požární bezpečnosti.
4 Požární bezpečnost a velikost požárních úseků ( 41, odst. 2, písm. d) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Podle druhu stavebních konstrukcí - požárně dělící konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu RD jsou zde z nehořlavých konstrukcí, pro garáž ze smíšených konstrukcí. Dle čl b) ČSN (pro nehořlavý i smíšený konstrukční systém shodně) jsou požární úseky zařazeny takto: PÚ 1 obytná buňka do II. stupně požární bezpečnosti PÚ 2 garáž do I. stupně požární bezpečnosti Soustředné požární zatížení se v posuzovaném požárním úseku nevyskytuje. Mezní velikost požárního úseku obytné buňky se nestanovuje. 6. Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí ( 41, odst. 2, písm. e), f) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Požadovaná požární odolnost jednotlivých stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN pro požadovaný SPB (podzemní / nadzemní / poslední nadzemní podlaží s ohledem na ČSN : I. SPB II. SPB III. SPB požární stěny a požární stropy EI 30DP1/15/ DP1/30/ DP1/45/30+ požární uzávěry otvorů EW 15DP1/DP3 30DP1/15 DP 3 30DP1/DP3/15DP3 obvodové stěny zajišť. stabilitu REW 30DP1/15/ DP1/30/ DP1/45/30+ objektu nosné konstrukce uvnitř PÚ R 30DP1/15/ DP1/30/15 60DP1/45/30 nosné konstrukce vně PÚ R nosné konstrukce střech RE konstrukce schodišť uvnitř PÚ R DP3 výtah. a instal. šachty : konstr/uzávěry REI/ EI-C 30/15 DP2 30/15 DP2 30/15 DP1 Požární stěny: V posuzovaných objektech se nenachází žádná svislá konstrukce ve funkci požární stěny s požadavkem na požární odolnost. Požární stropy: V posuzovaných objektech se nenachází žádná vodorovná konstrukce ve funkci požárního stropu s požadavkem na požární odolnost. Požární uzávěry otvorů: V posuzovaných objektech se nenachází žádný uzávěr otvoru ve funkci požárního uzávěru s požadavkem na požární odolnost. Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu i nosné konstrukce uvnitř všech požárních úseků Veškeré svislé nosné konstrukce ve všech posuzovaných částech objektu jsou navrženy ze zdiva POROHERM, vodorovné nosné konstrukce stropů ze systémových prvků POROTHERM.
5 - 5 - Pro konstrukce z cihelného zdiva, resp. ze zdiva na bázi keramické cihly: Tab : Požárně dělící nosné konstrukce (kriterium REI): - pálený zdící prvek, objem dutin do 25 %, obj. hmotnost kg.m 3, tl. neomítané části min. 100 mm odolnost 60 minut - pálený zdící prvek, objem dutin do %, obj. hmotnost kg.m 3, tl. neomítané části min. 100 mm odolnost 60 minut Nosné konstrukce stropů mezi podlažími jsou tvořeny systémovými stropními konstrukcemi v tl. min. 100 mm (POROTHERM) Pol. 1.1, Pol. 2.1 Tab. 2 ČSN ed.2: odolnost min. 45 minut. - vyhovuje Nosné konstrukce střech: Nosnou konstrukci střechy tvoří jednotlivé dřevěné prvky krovu bez požadavku na požární odolnost. Dle čl ČSN nemusí případné části nosné konstrukce střech nad požárními stropy v posledním užitném podlaží vykazovat požární odolnost a mohou být provedeny i z konstrukcí druhu DP 3, jestliže nosná konstrukce střechy je v objektu OB 1 podle ČSN (ať již je požární strop či nikoliv) a pod touto konstrukcí jsou podlaží se zastavěnou plochou do 200 m 2. Zde je zastavěná plocha menší. Konstrukce schodišť: Na nosnou konstrukci schodiště není požadavek na požární odolnost. Dodatečné zateplení objektu: Stavba bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerálních vláken, sokl z EPS. Na zateplení objektů s požární výškou h 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky; doporučuje se však postupovat obdobně jako podle následujících bodů (viz. Pozn. čl ČSN ): Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektů h > 12,0 m se navrhují podle těchto zásad: - konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky: - konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou; - povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm min -1 Dle čl ČSN se při splnění těchto požadavků nebere při určování druhu konstrukčních částí obvodových stěn nových objektů na tyto úpravy zřetel. Obvodová konstrukce vykazuje požadovanou požární odolnost a při zateplení s povrchovou stěrkou s vrstvou is = 0 mm.min. (tedy dle ČSN jde o ucelený výrobek třídy reakce na oheň B) se v souladu s čl ČSN odstupové vzdálenosti nestanovují. Pro nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou použity materiály a konstrukční systémy, které mají požadovanou požární odolnost ověřenou ve smyslu zákona o státním zkušebnictví. Požární odolnost všech konstrukcí a konstrukčních systémů musí být nejpozději při kolaudačním řízení doložena.
6 - 6 - Posouzení stavebních prvků z hlediska třídy reakce na oheň: Druh konstrukce / prvku Třída reakce na oheň Keramické vodorovné konstrukce A 1 Keramické svislé konstrukce A 1 Dřevěné dveře / okna E Povrchy stěn C fl Povrchy podhledů B fl Povrchy podlah dřevěné podlahoviny D Fl s1 Povrchy podlah keramická dlažba A 1 Komínová tělesa systémové tvarovky A 1 Skleněné výplně A 1 Sádrokartonové obklady protipožární A 2 Sádrokartonové obklady obyčejné B Cementotřískové desky B Pěnový polystyren v kontaktním zateplení E Minerální izolace v kontaktním zateplení A 2 7. Únikové cesty ( 41, odst. 2, písm. g) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Dle čl. 4.3 ČSN se v obytných buňkách budov skupiny OB 1 považuje za postačující nechráněná úniková cesta šířky min. 0,9 m s šířkou dveří na únikové cestě min. 0,8 m. Navrženým projektovým řešením je tato skutečnost akceptována. - vyhovuje Délky únikových cest se v objektech skupiny OB 1 dle ČSN neposuzují. Šířky a délky únikových cest bez dalších průkazů vyhovují. 8. Odstupy ( 41, odst. 2, písm. h) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Odstupové vzdálenosti nového objektu RD a garáže jsou posouzeny v souladu s ČSN Podrobné posouzení odstupových vzdáleností RD směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání: pro největší okno o rozměru 700/1000 mm (směrem k parc.č. 113/1): Požárně nebezpečný prostor - dle intenzity sálání tepla (radiace) Ip = e * s * (T A) 4 I = Ip * y * cos f I = e * s * (T A) 4 * y * cos f [kw/m2] [kw/m2] y=2/p.{[x/(1+x 2 ) 1/2 ].tg -1 (Y/(1+X 2 ) 1/2 +[Y/(1+Y 2 ) 1/2 ].tg -1 (X/(1+y 2 ) 1/2 } šířka otv. "a" [m] Zadání hodnot : Rozměr otvoru : výška otv. "b" [m] Rozměry otvoru 0,70 1,00 Odstupová vzdálenost "d" 0,99 [ m ] Výpočtové požární zatížení (pv) 40 [ min.]
7 - 7 - Typ stěny volný prostor e ( uvažován 1) 1,00 s (Steph.Bolzm.konstanta) 5,67E-11 f (úhel odklonu) [ o -stupeň] 0 Tu=20+345*log(8t+1) 884,7442 [ C ] TA=Tu ,7442 [ K ] Intenzita sálání I = 18,50 kw/m2 Skutečná vzdálenost od této fasády k hranici pozemku (směrem k parc.č. 113/1) je 2,6 metru - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek. Odstupová vzdálenost pro všechny ostatní fasády RD (zde není nutno postupovat zpřesněným výpočtem dle intenzity sálání): pro současnost dvou podlaží pro všechny fasády, lze shodně (obecné normové hodnoty): po = 40 % l = do 15 m hu = do 6 m pv = max. 40 kg.m 2 Odstupová vzdálenost dle přílohy F : max. 4,5 m Skutečná vzdálenost od těchto fasád k hranici pozemku je více než 5 metrů - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek. Odstupová vzdálenost pro jižní fasádu garáže s oknem a dveřmi (zde není nutno postupovat zpřesněným výpočtem dle intenzity sálání): po = 40 % l = do 9 m hu = do 3 m pv = 15 kg.m 2 Odstupová vzdálenost dle přílohy F: max. 1,7 m Podrobné posouzení odstupových vzdáleností garáže směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání: pro garážová vrata 2500/2500 mm (směrem k parc.č. 113/1 a 114/2): Požárně nebezpečný prostor - dle intenzity sálání tepla (radiace) Ip = e * s * (TA) 4 I = Ip * y * cos f I = e * s * (TA) 4 * y * cos f [kw/m2] [kw/m2] y=2/p.{[x/(1+x 2 ) 1/2 ].tg -1 (Y/(1+X 2 ) 1/2 +[Y/(1+Y 2 ) 1/2 ].tg -1 (X/(1+y 2 ) 1/2 } šířka otv. "a" [m] Zadání hodnot : Rozměr otvoru : výška otv. "b" [m] Rozměry otvoru 2,50 2,50 Odstupovná vzdálenost "d" 1,44 [ m ] Výpočtové požární zatížení (pv) 15 [ min.] Typ stěny volný prostor e ( uvažován 1) 1,00 s (Steph.Bolzm.konstanta) 5,67E-11 f (úhel odklonu) [ o -stupeň] 50 Tu=20+345*log(8t+1) 738,5610 [ C ] TA=Tu ,5610 [ K ] Intenzita sálání I = 18,50 kw/m2 Skutečná vzdálenost v úhlu odklonu 50 od této fasády k hranici pozemku (směrem k parc.č. 113/1) je 2,6 metru - požárně nebezpečný prostor tedy nezasahuje na sousední pozemek.
8 - 8 - Další podrobné posouzení odstupových vzdáleností směrem k sousedním pozemkům dle intenzity sálání není nutno provádět, ostatní odstupové vzdálenosti od fasád s požárně otevřenými plochami jsou vždy menší než výše uvedené. Všechny odstupové vzdálenosti posuzovaných objektů dle přílohy F ČSN bez dalších průkazů vyhovují. Posuzované objekty neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky; doporučuje se však postupovat obdobně jako podle následujících bodů: Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektů h > 12,0 m se navrhují podle těchto zásad: Konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky: - konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou; - povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm min -1 Objekt bude zateplen systémem s izolační vrstvou z minerálních vláken, sokl z EPS. 9. Technická zařízení z hlediska PO Elektroinstalace bude provedena s ohledem na druh prostředí a v souladu s platnými ČSN. Případné připojení zařízení, sloužících protipožárnímu zabezpečení bude vedeno samostatným vedením, které musí být funkční po celou dobu event. požáru. Zde se nenavrhuje. Všechny elektrické spotřebiče budou instalovány dle ČSN (Požární bezpečnost tepelných zařízení). Vzduchotechnika ( 41, odst. 2, písm. l) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): Veškerá případně navržená VZT zařízení budou plně respektovat ČSN Na průchodu požárně dělícími konstrukcemi budou VZT rozvody opatřeny požárními klapkami s odolností min. 30 minut, případně bude potrubí v celé délce průchodu opatřeno protipožární izolací, případně bude obezděno. V posuzovaném objektu se tato zařízení nenavrhují. Vytápění ( 41, odst. 2, písm. l) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): jako zdroj tepla pro celý objekt budou použita krbová kamna s teplovodním výměníkem. Pro dotápění/temperaci objektu bude možné využít sekundární elektrokotel. Bezpečné vzdálenosti od spotřebičů (sporák / kotel / vnitřní krb / krbová kamna na tuhá paliva): dle Tab. 1 ČSN musí být zachovány bezpečné vzdálenosti od povrchů stavebních konstrukcí a dalších předmětů z hořlavých hmot, a to ve směru hlavního sálání 750 / 300 mm, v ostatních směrech pak 200 / 100 mm, pokud není výrobcem určeno jinak.
9 - 9 - Komínové těleso / kouřovod: Dle čl ČSN je nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště 50 mm. Dle čl musí být nejmenší vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů u systémových komínů stanovena výrobcem. Systémový komín, který prochází hořlavou stěnou, musí být opatřen průchodkou nebo ochranným krytem, udržujícím odpovídající vzdálenost k hořlavému materiálu, nebo v případě stěny s dutinami konstrukčním prvkem s nehořlavou výplní. Dle čl ČSN musí být při instalaci spotřebiče dodrženy následující vzdálenosti jeho kouřovodu od povrchu stavební konstrukce: mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí, včetně jeho případné izolace mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot V případě, že je kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, smí se výše uvedené bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu, tj. na 50, resp. 100 mm. 10. Zařízení pro protipožární zásah Příjezd ( 41, odst. 2, písm. j) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.) požárních vozidel až k objektu je možný po místních veřejných a navazujících místních komunikacích, které je možno využít i jako nástupní plochu (vyhovuje ust. čl ČSN ). Vzdálenost od hlavní komunikace nepřekračuje 50 m v souladu s čl ČSN K objektu vede přístupová komunikace, kterou lze využívat po celý rok, nemusí být projektovým způsobem navržen způsob protipožárního zásahu a hasicí prostředky, vycházející z konkrétních podmínek. Zásobování požární vodou ( 41, odst. 2, písm. i) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): - vnitřní odběrní místo: obytné buňky - dle čl. 3.4 b) 6) ČSN (max. 6 osob) nebude zřizováno vlastní vnitřní odběrní místo - vnější odběrní místa: lze použít zdroje vody v okolí vodovodní řad v lokalitě s hydrantovými systémy na min. DN 80 v přilehlé ulici, nejbližší vnější odběrní místo je ve vzdálenosti do 150 metrů od vjezdu na pozemek dimenze a vzdálenosti vyhovují. Zařízení autonomní detekce: V souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. budou prostory objektu vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace autonomními hlásiči kouře podle ČSN EN nebo hlásiči požáru dle ČSN EN 54. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem k východu z bytu - v nejvyšším místě společné chodby. Jedná li se o byt s půdorysnou plochou větší než 150 m 2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu. V tomto případě bude 1x čidlo v 1.NP v m.č.1.02 a 1x ve 2. NP v chodbě Přenosné hasicí přístroje ( 41, odst. 2, písm. k) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.): - v objektu RD bude v souladu s Vyhl. č. 23/2008 Sb. a dle čl. 4.5 ČSN pro první zásah na vhodném místě osazen 1 x PHP práškový s hasicí schopností nejméně 34A. - v garáži bude v souladu s Vyhl. č. 23/2008 Sb. a dle čl. 4.5 ČSN pro první zásah na vhodném místě osazen 1 x PHP práškový s hasicí schopností nejméně 34A.
10 Závěr Uvedená novostavba objektu rodinného domu a garáže není v rozporu s příslušnými ČSN a s požární bezpečností staveb, vztahující se k posuzovaným prostorům za předpokladu splnění závěrů a podmínek vyplývajících z této zprávy. Veškeré změny oproti schválenému řešení požární bezpečnosti stavby je nutno předem konzultovat s projektantem požární bezpečnosti stavby a následně i s místně a věcně příslušným oddělením HZS. Tato technická zpráva obsahuje všechny potřebné údaje v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, vyplývajícího z ustanovení 41, odst. 1 a odst. 2 Vyhl. č. 246/2001, v rozsahu jak pro územní řízení, tak i pro stavební řízení. Praha, červen 2014
1. Všeobecné údaje ( 41, odst. 2, písm. a) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb ):
- 2-1. Všeobecné údaje ( 41, odst. 2, písm. a) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb ): Předmětem této technické zprávy požární ochrany je posouzení projektového řešení stavebních úprav původního objektu z hlediska