Source: http://docplayer.pl/34283498-Standardowa-specyfikacja-funkcjonalna-urzadzenia-i-aparatura-wysokiego-napiecia-pse-sf-urzadzenia-i-aparatura-2014.html
Timestamp: 2018-10-18 00:01:45+00:00
Document Index: 100816737

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art 2', 'art 3', 'art 1', 'art 4', 'art 301']

STANDARDOWA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA Urządzenia i aparatura wysokiego napięcia PSE SF.URZĄDZENIA I APARATURA / PDF
Download "STANDARDOWA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA Urządzenia i aparatura wysokiego napięcia PSE SF.URZĄDZENIA I APARATURA /2014"
Jakub Konrad Klimek
2 SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE Wykaz skrótów i oznaczeń Definicje WPROWADZENIE ZAKRES NORMY, SPECYFIKACJE STANDARDOWE PSE S.A. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Normy Ustawy, rozporządzenia, dyrektywy Standardowe specyfikacje techniczne WYMAGANIA OGÓLNE Środowiskowe warunki pracy Zasady BHP Parametry pracy krajowej sieci elektroenergetycznej PARAMETRY ZNAMIONOWE Poziomy napięć znamionowych Poziomy izolacji Znamionowe wartości poziomów prądów zwarcia Prądy znamionowe WYŁĄCZNIKI Wymagania podstawowe Poziom izolacji wyłączników Dopuszczalne wartości napięć przejściowych powrotnych wyłączników 123 kv Dopuszczalne wartości napięć przejściowych powrotnych wyłączników 245 kv Dopuszczalne wartości napięć przejściowych powrotnych wyłączników 400 kv Napędy i urządzenia pomocnicze wyłączników Szafa sterownicza i obwody pomocnicze System monitoringu wyłącznika ODŁĄCZNIKI I UZIEMNIKI Wymagania ogólne Poziomy izolacji odłączników Napędy i urządzenia pomocnicze odłączników PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Poziomy izolacji przekładników prądowych Strona 2 z 55
3 9.2. Wymagana moc i parametry rdzeni Wymagana ilość i przeznaczenie rdzeni PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE Poziom izolacji przekładników napięciowych Wymagana moc i parametry uzwojeń wtórnych Wymagana ilość i przeznaczenie uzwojeń wtórnych PRZEKŁADNIKI KOMBINOWANE (PRĄDOWO NAPIĘCIOWE) Poziom izolacji przekładników kombinowanych prądowo - napięciowych OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Poziomy izolacji ograniczników przepięć URZĄDZENIA Z IZOLACJĄ GAZOWĄ Wymagania ogólne Wymagania podstawowe TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA APARATURY ŁĄCZENIOWEJ WYMAGANIA DLA IZOLATORÓW OSŁONOWYCH I APARATOWYCH Izolatory porcelanowe Izolatory kompozytowe WYMAGANIA DLA OLEJU IZOLACYJNEGO ZAKŁÓCENIA RADIOELEKTRYCZNE WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE URZĄDZENIA SN PRÓBY I TESTY System jakości Próby typu Próby wyrobu Próby odbiorcze u Producenta (FAT) Próby i badania pomontażowe na stacji (SAT) INSTRUKTAŻE DOKUMENTACJA TECHNICZNA, FABRYCZNA I PROJEKTOWA Strona 3 z 55
4 SPIS TABEL Tabela 1. Normy krajowe i międzynarodowe... 9 Tabela 2. Wymagania środowiskowe dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym Tabela 3. Wymagania środowiskowe dla urządzeń w wykonaniu wnętrzowym Tabela 4. Parametry pracy krajowej sieci elektroenergetycznej Tabela 5. Wymagane poziomy napięć znamionowych urządzeń dla sieci 110 kv, 220 kv i 400 kv Tabela 7. Poziomy izolacji dla rozdzielni i urządzeń 400 kv, 220 kv i 110 kv Tabela 8. Poziomy izolacji dla rozdzielni i urządzeń 6 kv, 10 kv 15 kv 20 kv i 30 kv Tabela 19. Poziomy izolacji dla izolatorów przepustowych Tabela 20. Poziom izolacji dławików kompensacyjnych Tabela 21. Poziom izolacji dla baterii kondensatorów statycznych dla napięć w sieci od 6 kv 220 kv Tabela 22. Poziom izolacji dla baterii kondesatorów statycznych dla napięcia sieci 400 kv Tabela 12. Standardowe szeregi prądów zwarcia Tabela 13. Wartości prądów znamionowych w rozdzielni 400 kv Tabela 14. Wartości prądów znamionowych w rozdzielni 220 kv Tabela 16. Poziom izolacji wyłączników Tabela 17. Dopuszczalne wartości napięć przejściowych powrotnych wyłączników123 kv Tabela 18. Dopuszczalne wartości napięć przejściowych powrotnych wyłączników 245 kv Tabela 19. Dopuszczalne wartości napięć przejściowych powrotnych wyłączników 400 kv Tabela 20. Główne parametry napędu i urządzeń pomocniczych Tabela 21. Wielkości prądów i napięć przy przenoszeniu obciążenia Tabela 22. Poziomy izolacji dla napięć 110 kv, 220 kv i 400 kv Tabela 23. Podstawowe parametry napędu i szafki sterowniczej odłącznika Tabela 24. Poziomy izolacji przekładników prądowych Tabela 25. Poziom izolacji przekładników napięciowych Tabela 26. Poziom izolacji przekładników prądowo napięciowych Tabela 27. Poziomy izolacji ograniczników przepięć Strona 4 z 55
5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE 1.1. Wykaz skrótów i oznaczeń Nazwa Oznaczenie BKS EAZ ENTSO-E GIS IRiESP KSE MTS NN OSD OSP SAS SN SVC Un WN Baterie Kondensatorów Statycznych Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej Gas Insulated Switchgear Rozdzielnice wykonane w technologii z izolacją gazową Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Krajowy System Elektroenergetyczny Mixed Technologies Switchgear Rozdzielnice wykonane w technologii modułowej mieszanej Najwyższe Napięcie -750 kv,400 kv i 220 kv Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego. System Automatyki Stacyjnej Średnie Napięcie- 30 kv,20 kv,15 kv,10 kv i 6 kv Static Var Compensator- Kompensator statyczny Napięcie znamionowe Wysokie Napięcie 110 kv i 60 kv 1.2. Definicje Terminologia stosowana w tym standardzie jest zgodna z określeniami Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego (IEC 60050) oraz niżej wymienionych norm. W przypadku użycia określeń, które nie są zdefiniowane w publikacjach IEC, podane jest odpowiednie objaśnienie w treści niniejszego standardu. Strona 5 z 55
6 Dla poniższego standardu przyjęto następującą terminologię: 1. Awaria w systemie Zdarzenie ruchowe w wyniku którego następuje wyłączenie z ruchu synchronicznego części KSE, która produkuje lub pobiera z sieci energię elektryczną w ilości powyżej 5% bieżącego zapotrzebowania mocy w KSE. 2. Awaryjny układ pracy Przewidywany przez operatora systemu układ pracy sieci elektroenergetycznych, dla przypadku awaryjnego wyłączenia określonych elementów sieciowych. 3. Eksploatacja sieci przesyłowej Zespół działań utrzymujący zdolność sieci przesyłowej do niezawodnej pracy i zasilania odbiorców, oraz współpracy z innymi sieciami. 4. ENTSO-E/RGCE Operation Handbook Instrukcja pracy połączonych systemów Europy kontynentalnej obejmująca zbiór zasad i przepisów technicznych, dotyczących pracy wzajemnie połączonych sieci elektroenergetycznych przyjętych jako obowiązujące na podstawie Wielostronnej Umowy (Multilateral Agreement) przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych zrzeszonych w ramach Unii Koordynacji ds. Przesyłu Energii Elektrycznej a po jej rozwiązaniu, działających w Grupie Regionalnej "Continental Europe" w ramach ENTSO-E, który to zbiór podlega zmianom zgodnie z właściwymi procedurami ww. Grupy Regionalnej "Continental Europe". 5. Instalacja napowietrzna Instalacja elektroenergetyczna, która znajduje się na zewnątrz budynku oraz jest narażona na oddziaływanie czynników atmosferycznych. 6. Instalacja wnętrzowa Instalacja elektroenergetyczna umieszczona wewnątrz budynku, w którym wyposażenie jest chronione przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. 7. Jednostka wytwórcza Opisany przez dane techniczne i handlowe wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy. Jednostka wytwórcza obejmuje zatem także transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z łącznikami w miejscu przyłączenia jednostki do sieci. 8. Koordynowana sieć 110 kv Część sieci dystrybucyjnej 110 kv, w której przepływy energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej. 9. Krajowa sieć przesyłowa NN i WN Sieć elektroenergetyczna najwyższych i wysokich napięć na terenie Polski za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP. 10. Krajowy System Elektroenergetyczny System elektroenergetyczny na terenie Polski. 11. Moc znamionowa Największa trwała wartość mocy elektrycznej, która może być wytwarzana, przesyłana lub pobierana przez dane urządzenie elektroenergetyczne, zdeterminowana parametrami konstrukcyjnymi przez jego producenta (wytwórcę). Strona 6 z 55
7 12. Napięcie znamionowe Wartość napięcia, przy którym producent przewidział pracę danego urządzenia przy określonych warunkach pracy w sieci. 13. Normalny stan pracy sieci Stan pracy sieci elektroenergetycznej, w którym wartości wszystkich jej parametrów są zachowane w dopuszczalnych przedziałach oraz spełnione są wszystkie kryteria bezpieczeństwa pracy sieci. 14. Normalny układ pracy Układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii elektrycznej spełniający również kryteria niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci, dotrzymujący wymagane parametry jakości energii elektrycznej dostarczanej użytkownikom systemu. 15. Obiekt elektroenergetyczny Wyodrębniony element systemu elektroenergetycznego zawierający urządzenia, instalacje elektroenergetyczne i tworzące je układy przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, przetwarzania, dystrybucji i odbioru energii elektrycznej, łącznie z niezbędnymi budynkami, spełniający również wymagania wynikające z przepisów Ustawy Prawa Budowlanego. 16. Operator systemu Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, lub operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 17. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, zapewniające bieżące i długotrwałe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. 18. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, zapewniające bieżące i długotrwałe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. 19. Pole rozdzielni Każde odgałęzienie od szyn zbiorczych w rozdzielni. 20. Stacja elektroenergetyczna Węzeł sieci elektroenergetycznej, który przyjmuje i rozdziela energię elektryczną oraz transformuje ją na inne napięcie i dokonuje rozdziału także na tym innym napięciu. 21. Rozdzielnia Zespół urządzeń służących do rozdziału energii elektrycznej, przystosowany do jednego poziomu napięcia znamionowego. 22. Sieć dystrybucyjna Sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć,za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD. Strona 7 z 55
8 23. Sieć elektroenergetyczna Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji, należące do przedsiębiorstwa energetycznego lub użytkownika systemu. 24. Sieć przesyłowa Sieć elektroenergetyczna najwyższych i wysokich napięć za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP. 25. Sieć z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym Sieć, której punkt lub punkty neutralne są bezpośrednio uziemione. 26. Stacja elektroenergetyczna Węzeł sieci elektroenergetycznej, który przyjmuje i rozdziela energię elektryczną oraz transformuje ją na inne napięcie i dokonuje rozdziału także na tym innym napięciu. 27. System elektroenergetyczny Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje współpracujące z siecią. 28. Współczynnik zwarcia doziemnego Stosunek wartości skutecznej najwyższego napięcia częstotliwości sieciowej między nieuszkodzoną fazą a ziemią w danym miejscu i przy danej konfiguracji sieci trójfazowej, w czasie zwarcia z ziemią jednej lub więcej faz w danym punkcie sieci, do wartości skutecznej napięcia częstotliwości sieciowej, która wystąpiłaby w rozpatrywanym miejscu bez zwarcia. 29. Znamionowy poziom izolacji Zestaw znormalizowanych napięć wytrzymywanych, które charakteryzują wytrzymałość elektryczną izolacji: a) w sieciach o napięciu znamionowym do 220 kv włącznie: i) znormalizowane wytrzymywane krótkotrwałe napięcie o częstotliwości sieciowej, ii) znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe. b) w sieciach o napięciu znamionowym do 400 kv: i) znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe, ii) znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe. Pozostałe definicje i terminologia użyte na potrzeby niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami i terminologią obowiązującą w normie IEC International Electrotechnical Vocabulary oraz w IRiESP i rozporządzeniach. 2. WPROWADZENIE Specyfikacja zawiera podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne, które powinny spełniać urządzenia i aparatura pierwotna przewidywana do stosowania w elektroenergetycznej sieci przesyłowej będącej własnością PSE S.A. Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych urządzeń i aparatów znajdują się w odrębnych specyfikacjach standardowych PSE S.A. Strona 8 z 55
9 3. ZAKRES Specyfikacja niniejsza obejmuje ogólne wymagania funkcjonalne i techniczne dla wszystkich rodzajów aparatury i urządzeń instalowanych na stacjach o napięciu znamionowym 400 kv, 220 kv i 110 kv i częstotliwości 50 Hz. Wymagania dotyczą zasadniczego wyposażenia obwodów pierwotnych bez systemów automatyki stacyjnej (SAS), urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), układów sterowania i sygnalizacji oraz instalacji pomocniczych nie stanowiących wyposażenia przedmiotowych aparatów i urządzeń. 4. NORMY, SPECYFIKACJE STANDARDOWE PSE S.A., USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Normy i wymagania wynikające z ustaw i rozporządzeń, wymienione w tym rozdziale są aktualne na czas opracowywania specyfikacji (czerwiec 2014 r.). Każdorazowo podczas korzystania ze specyfikacji należy sprawdzić aktualność przepisów i norm oraz uwzględniać postanowienia zawarte w najnowszych wydaniach wymagań. Aparatura rozdzielni powinna spełniać wymagania techniczne przedstawione w niniejszej specyfikacji oraz wymagania zawarte w najnowszych wersjach norm i Standardowych Specyfikacjach Technicznych PSE S.A. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie wymagania niniejszej specyfikacji są ostrzejsze aniżeli wymagania wynikające z przytoczonych przepisów i norm, należy stosować się do wymagań specyfikacji Normy Przedstawione poniżej zestawienie zawiera wykaz norm IEC, norm krajowych i europejskich mających status Polskich Norm. Normy te mają zastosowanie w projektowaniu, budowie i eksploatacji stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Tabela 1. Normy krajowe i międzynarodowe Nr normy PN-EN 50052:2002E PN-EN 50064:2002E PN-EN 50068:2002E PN-EN 50069:2002E PN-EN 50089:2002E PN-EN 50102:2001P+AC:2011P Tytuł normy Osłony odlewane ze stopu aluminium do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem. Obudowy ze stopów aluminiowych do aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych. Osłony ze stali plastycznej do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem. Obudowy spawane i aluminiowe aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych. Części odlewane z żywic do metalowych osłon do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem. Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK). Strona 9 z 55
10 Nr normy PN-EN : E PN-EN 50274:2004P+AC:2011P PN-EN 60038:2012P PN-EN :2006P IEC PN-EN 60059:2002P+A1:2010E PN-EN :2011E PN-EN :2011E PN-EN :2008P PN-EN :2005P PN-EN :2002E PN-EN :2008P PN-EN :2008P+A1:2010E PN-EN :2000P PN-EN :2009P+A2:2009E PN-EN : P PN-EN 60137:2010P PN-EN 60270:2003P PN-EN 60376:2007P PN-EN 60437:2007P PN-EN 60480:2005E Tytuł normy Eksploatacja urządzeń elektrycznych Część 1: Wymagania ogólne. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. Napięcia znormalizowane CENELEC. Przekładniki Część 3: Przekładniki kombinowane. International Electrotechnical Vocabulary (norma wieloarkuszowa). Znormalizowane prądy znamionowe IEC. Wysokonapięciowa technika probiercza Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze. Wysokonapięciowa technika probiercza Część 2: Układy pomiarowe. Wysokonapięciowa technika probiercza Część 3: Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania. Badania środowiskowe Część 1: Postanowienia ogólne i wytyczne. Badania środowiskowe Część 2-11: Próby Próba Ka: Mgła solna. Badania środowiskowe Część 2-30: Próby Próba Db: Wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12 h +12 h). Koordynacja izolacji Część 1: Definicje, zasady i reguły. Koordynacja izolacji Przewodnik stosowania. Ograniczniki przepięć Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. Ograniczniki przepięć Zalecenia wyboru i stosowania. Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1000 V. Wysokonapięciowa technika probiercza Pomiary wyładowań niezupełnych. Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF 6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych. Badania zakłóceń radioelektrycznych emitowanych przez izolatory wysokonapięciowe. Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF 6) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF 6, przeznaczonego do ponownego użycia. Strona 10 z 55
11 IEC Ed. 3.0 Nr normy PN-EN 60529:2003P PN-EN :2002P+A1:2005P PN-EN :2002E IEC/TS Ed. 1.0: IEC/TS Ed. 1.0: IEC/TS Ed. 1.0: IEC Ed. 4.0:2011 IEC Ed. 2.0b:1999 PN-EN 61000P PN-EN 61166:2000E PN-EN 61462:2009P IEC Ed. 1.0:1996 PN-EN :2009E PN-EN : E PN-EN :2011E PN-EN :2011E Tytuł normy Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). Badanie zagrożenia ogniowego Część 11-10: Płomienie probiercze Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki. Klasyfikacja warunków środowiskowych Część 1: Czynniki środowiskowe i ich ostrości. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 1: Definitions, information and general principles. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 3: Polymer insulators for a.c. systems. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kv (Um=36 kv) up to 150 kv (Um=170 kv) Test methods and requirements. Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kv and above. Part 1. Fluid filled cable terminations for fluid filled and extruded insulation cables. Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (norma wieloarkuszowa). Wyłączniki prądu przemiennego, przewodnik oceny wyłączników pod względem sejsmicznym. Kompozytowe izolatory osłonowe Izolatory ciśnieniowe i bezciśnieniowe do urządzeń elektrycznych na znamionowe napięcie powyżej 1000 V Definicje, metody badań, kryteria oceny i zalecenia konstrukcyjne. Direct connection between power transformers and gasinsulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kv and above. Przekładniki Część 1: Wymagania ogólne. Przekładniki Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych. Przekładniki Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych. Przekładniki Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych pojemnościowych. Strona 11 z 55
12 Nr normy PN-EN :2011E+AC:2011E+AC:2012E PN-EN :2009E+A1:2011E PN-EN :2007E IEC Ed. 1.0: PN-EN :2009E+A1: E PN-EN : E PN-EN :2005P+A1:2011E PN-EN : E PN-EN :2012E PN-EN :2011E PN-EN : E PN-EN :2008E IEC Ed. 2.0:2009 PN-E-04700:1998P+Az1:2000P PN-E-08501:1988P PN-EN ISO :2010E Tytuł normy Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv Część 1: Postanowienia ogólne. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 1: Postanowienia wspólne. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC High-voltage switchgear and controlgear Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF 6) and its mixtures. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 101: Badania syntetyczne. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 52 kv. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe 52 kv i wyższe. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 207: Ocena odporności sejsmicznej zestawów aparatury rozdzielczej z izolacją gazową na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche. High voltage switchgear and controlgear Part 301: Dimensional standardization of high-voltage terminals. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. Urządzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczeństwa. Powłoki cynkowe Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej. Strona 12 z 55
13 Nr normy PN-EN ISO/IEC :2010P ISO 9000: 2000 ISO 9001: 2000 ISO 9004: 2000 ISO 1911: 2002 PN-EN ISO PN-EN ISO 14004: 2010 Tytuł normy Ocena zgodności Deklaracja zgodności składana przez dostawcę Część 1: Wymagania ogólne. Quality management systems Fundamentals and vocabulary Quality management systems Requirements Quality management systems Guidelines for performance Quality and/or environmental management systems auditing Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania Environmental management systems General guidelines on principles, systems and supporting techniques 4.2. Ustawy, rozporządzenia, dyrektywy 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z późniejszymi zmianami). 4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U z późniejszymi zmianami). 5. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U ). 6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U ). 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 10. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) obowiązującej od dnia Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U ). 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczeń wykorzystywaniu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz.U ). 13. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. UE L ). 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L ). Strona 13 z 55
14 15. Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. UE L ). 16. Dyrektywa 2004/108//WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. UE L ). 17. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. UE L ) oraz Dyrektywa 2008/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. UE L ) Standardowe specyfikacje techniczne Specyfikacje zostały podzielone pod względem funkcjonalności oraz szczegółowości wymagań w odniesieniu do zasadniczych elementów tworzących krajową sieć przesyłową. Specyfikacje znajdują się na stronie internetowej PSE S.A.: Poziom I Standardowa specyfikacja funkcjonalna Krajowy System Elektroenergetyczny, Specyfikacja zawiera wymagania funkcjonalne oraz podstawowe parametry techniczne dotyczące podstawowych sieci elektroenergetycznych tworzących przesyłowy system elektroenergetyczny Poziom II Specyfikacje zawierają wymagania funkcjonalne i wytyczne dotyczące rozwiązań i parametrów technicznych niezbędnych dla projektowania i budowy nowych oraz modernizowanych podstawowych elementów sieci przesyłowej w zakresie stacji i linii elektroenergetycznych Poziom III Standardowe specyfikacje funkcjonalne i techniczne dla poszczególnych urządzeń stanowiących wyposażenie linii i stacji elektroenergetycznych w KSE Strona 14 z 55
15 5. WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja obejmuje wymagania i kryteria doboru podstawowych parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej dla stacji ze szczególnym uwzględnieniem warunków pracy systemowych, środowiskowych i klimatycznych istniejących na stacji. Wymagania dotyczące budowy, rozwiązania konstrukcyjnego i technologii wykonania, szczegółowych parametrów technicznych oraz badań poszczególnych urządzeń zdefiniowane są w aktualnych specyfikacjach technicznych PSE S.A., w aktualnych normach krajowych i międzynarodowych oraz w przepisach i rozporządzeniach. Czas życia aparatury i urządzeń instalowanych w obwodach pierwotnych stacji elektroenergetycznych 400 kv, 220 kv i 110 kv nie powinien być krótszy aniżeli określony w Specyfikacji PSE-SF.STACJE/2014 Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć. Szczególne wymagania dotyczące testów odbiorowych, prowadzenia diagnostyki, wykonywania zabiegów eksploatacyjnych oraz badań poawaryjnych aparatury są zawarte w specyfikacjach technicznych. Inne badania specjalistyczne dotyczące np. badania wytrzymałości zwarciowej mogą być prowadzone tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z PSE S.A. i nie mogą wykraczać poza postanowienia aktualnych norm krajowych i międzynarodowych. W przypadku wymagania dotyczącego stosowania systemów i urządzeń do monitoringu i/lub diagnostyki poszczególnych aparatów wymagania w tym zakresie podlegają indywidualnym uzgodnieniom z PSE S.A. Jeżeli urządzenia monitoringu i diagnostyki są integralną częścią aparatury, badania i testy w zakresie wymaganych parametrów dla aparatury podstawowej powinny obejmować również ich wyposażenie w zakresie systemów monitoringu. Wszystkie aparaty i urządzenia stanowiące wyposażenie obwodów pierwotnych powinny być przeznaczone do pracy w sieci z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym 5.1. Środowiskowe warunki pracy Dla stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Polski należy przyjmować następujące wymagania środowiskowe: Wymagania środowiskowe dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym (AIS/ MTS oraz szynoprzewody GIS) Tabela 2. Wymagania środowiskowe dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym Lp. Wyszczególnienie Wymagania 1. Miejsce zainstalowania Wykonanie napowietrzne 2. Maksymalna temperatura otoczenia +40 o C/+55 o C** 3. Minimalna temperatura otoczenia * ) -40 C***/-35 C/-30 C 4. Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000 m 5. Średnia wilgotność powietrza w okresie 24 godzin nie przekracza 95% 6. Ciśnienie atmosferyczne hpa 7. Grubość warstwy lodu 10 mm/20 mm Strona 15 z 55
16 Lp. Wyszczególnienie Wymagania 8. Parcie wiatru odpowiadające 34 m/s 700 Pa 9. Poziom izokerauniczny 27 dni/rok 10. Poziom zabrudzenia zgodnie z IEC/TR III silny 11. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 32 µg/m Poziom nasłonecznienia 1200 W/m Aktywność sejsmiczna Strefa 1 * ) Minimalną temperaturę otoczenia należy określić w zależności od lokalizacji stacji i możliwości występowania określonej temperatury w danym obszarze ** ) Temperatura otoczenia dla baterii kondensatorów statycznych niezależnie od lokalizacji (Klasa C) *** ) Minimalna temperatura otoczenia dla dławików kompensacyjnych niezależnie od lokalizacji Wykonanie wnętrzowe (GIS) Tabela 3. Wymagania środowiskowe dla urządzeń w wykonaniu wnętrzowym Lp. Wyszczególnienie Wymagania 1. Miejsce zainstalowania Wykonanie wnętrzowe 2. Maksymalna temperatura otoczenia +40 C 3. Minimalna temperatura otoczenia -5 C dla klasy minus 5 wykonanie wnętrzowe 4. Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000 m 5. Średnia wilgotność powietrza w okresie 24 godzin nie przekracza 6. Średnia 24-godzinna wartość ciśnienia pary wodnej nie przekracza 95% 22 hpa 7. Średnia miesięczna wilgotność względna nie przekracza 90% 8. Średnia miesięczna wartość ciśnienia pary wodnej nie przekracza 9. Możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej w ww. warunkach 18 Pa sporadycznie 10. Aktywność sejsmiczna Strefa I 5.2. Zasady BHP Każdy aparat i urządzenie wysokiego napięcia przeznaczone do zainstalowania na terenie stacji elektroenergetycznej powinno posiadać zaciski uziemiające umożliwiające połączenie z instalacją uziemiającą. Zabudowa aparatów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z instrukcją producenta oraz z zachowaniem wymagań w zakresie zastosowania podstawowej ochrony od porażeń, powinna umożliwiać wykonywanie w sposób bezpieczny prac i zabiegów na urządzeniu w sposób niezagrażający personelowi eksploatacyjnemu oraz zapewniający bezpieczną pracę urządzeń pozostających w pracy. Strona 16 z 55
17 Wykonywanie prac przy montażu i obsłudze urządzeń powinno być prowadzone zgodnie z wymaganiami w zakresie organizacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych Rozwiązania konstrukcyjne aparatów i urządzeń, w obszarze połączeń otwartych, powinny zapewnić możliwość zachowania, poza przebadaną strefą przyłączenia, odstępów i odległości określonych w Specyfikacji nr PSE-SF.STACJE/2014. Aparaty i urządzenia narażone w okresie eksploatacji, wskutek awarii bądź uszkodzenia, na wzrost ciśnienia wewnątrz obudowy, przekraczający wytrzymałość tej obudowy, powinny posiadać zawory bezpieczeństwa prowadzące do ograniczenia ciśnienia wewnętrznego. Zawory te jednocześnie powinny zapewniać kierowanie substancji podlegającej ciśnieniu do otoczenia w sposób nie zagrażający obsłudze, która w tym czasie może się tam znaleźć a także innym aparatom i urządzeniom znajdującym się na stacji Parametry pracy krajowej sieci elektroenergetycznej Tabela 4. Parametry pracy krajowej sieci elektroenergetycznej Lp. Wyszczególnienie Wymagane Wymagane Wymagane 1. Napięcie znamionowe pracy sieci U n 400 kv 220 kv 110 kv 2. Najwyższe napięcie robocze sieci U r 420 kv 245 kv 121 kv 3. Napięcie maksymalne dopuszczalne U max 440 kv* ) 245 kv 121 kv 4. Napięcie minimalne trwałe U min 360 kv 200 kv 105 kv 5. Poziom zabrudzenia wg normy IEC III silny III silny III silny 6. Uziemienie punktu neutralnego bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie 7. Współczynnik zwarcia doziemnego 1,3 1,3 1,4 8. Częstotliwość znamionowa 50 Hz 50 Hz 50 Hz 9. Częstotliwość maksymalna 52 Hz 52 HZ 52 Hz 10. Częstotliwość minimalna 47 Hz 47 Hz 47 Hz * ) Maksymalna wielkość napięcia przy częstotliwości sieciowej znamionowej nie powinna przekraczać wartości 440 kv przez okres nie dłuższy niż 15 min. Strona 17 z 55
18 6. PARAMETRY ZNAMIONOWE 6.1. Poziomy napięć znamionowych Wymagane poziomy napięć znamionowych urządzeń przeznaczonych do pracy w systemach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym: 110 kv, 220 kv i 400 kv Tabela 5. Wymagane poziomy napięć znamionowych urządzeń dla sieci 110 kv, 220 kv i 400 kv Lp. Napięcie znamionowe sieci elektroenergetycznej [kv] Napięcie znamionowe urządzeń [kv] *) *) **) * ) Napięcie znamionowe dla wyłączników w polach linii blokowych. ** ) W polach linii blokowych w sieci 400 kv należy stosować wyłączniki wyposażone w dwie komory Wymagane poziomy napięć znamionowych i najwyższych napięć urządzeń dla sieci 6 kv, 10 kv, 15 kv, 20 kv i 30 kv do zasilania układów potrzeb własnych Tabela 6 Wymagane poziomy napięć znamionowych i najwyższych napięć urządzeń dla sieci 6 kv, 10 kv, 15 kv, 20 kv i 30 kv do zasilania układów potrzeb własnych Lp. Napięcie nominalne sieci [kv] Najwyższe napięcie urządzeń [kv] , ,5 *) ,5 24* ) * ) Dla urządzeń w polach 10 kv i 15 kv układów zasilania potrzeb własnych z uzwojeń wyrównawczych auto/transformatorów. Strona 18 z 55
19 6.2. Poziomy izolacji Poziomy izolacji wymagane dla urządzeń 400 kv, 220 kv, 110 kv i SN zostały przedstawione w tabelach poniżej Poziomy izolacji dla rozdzielni i urządzeń przeznaczonych do pracy w sieci elektroenergetycznej o napięciach znamionowych: 110 kv, 220 kv i 400 kv Tabela 7. Poziomy izolacji dla rozdzielni i urządzeń 400 kv, 220 kv i 110 kv Napięcie nominalne sieci Un (kv) Napięcie znamionowe urządzenia (kv) Znormalizowane krótkotrwałe wytrzymywane napięcie częstotliwości sieciowej do ziemi i między fazami 50Hz (3) (kv) Znormalizowane krótkotrwałe wytrzymywane napięcie częstotliwości sieciowej przerwy izolacyjnej (Um< 245 kv) oraz otwartego łącznika i przerwy izolacyjnej (dla Um>245 kv) (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe do ziemi i między fazami (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe otwartego łącznika i/lub przerwy izolacyjnej (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe do ziemi i otwartego łącznika (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe między fazami (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe wzdłuż przerwy izolacyjnej (kv) (+240) (+345) Poziomy izolacji dla rozdzielni i urządzeń przeznaczonych do pracy w sieciach elektroenergetycznych o napięciach znamionowych: 6, 10, 15, 20 i 30 kv (napięcia pomocnicze urządzeń w stacjach elektroenergetycznych) Tabela 8. Poziomy izolacji dla rozdzielni i urządzeń 6 kv, 10 kv 15 kv 20 kv i 30 kv Wartość napięcia znamionowego instalacji kv * ) 15 15* ) Najwyższe napięcie urządzenia (kv) 7, ,5 17, Znormalizowane krótkotrwałe wytrzymywane napięcie częstotliwości sieciowej (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe (kv) * ) Poziom izolacji dla urządzeń w układach zasilania potrzeb własnych zasilanych z auto/transformatorów Strona 19 z 55
20 Poziom izolacji auto/transformatorów Dla auto/transformatorów należy przyjmować, ze względu na koszty wykonania, oraz doświadczenia eksploatacyjne obniżone poziomy izolacji i odpowiednio dobierać ochronę uzwojeń za pomocą ograniczników przepięć. Wymagane poziomy izolacji auto/transformatorów przedstawiono w tabeli poniżej: Tabela 9. Poziom izolacji dla auto/transformatorów/ przesuwników fazowych Lp. Parametr 15 kv 110 kv 220 kv 400 kv 1. Najwyższe napięcie robocze sieci 15,75 kv /440* 2. Napięcie znamionowe uzwojeń kv 123 kv 245 kv 420 kv 3. Napięcie najwyższe uzwojeń (wartość skuteczna) 24 kv 123 kv 245 kv 420 kv 4. Znamionowe napięcie probiercze, udarowe, piorunowe zacisków liniowych: (wartość szczytowa) a) udar pełny 125 kv 450 kv 850 kv 1300 kv b) udar ucięty 140 kv 495 kv 935 kv 1430 kv 5. Znormalizowane znamionowe napięcie łączeniowe zacisków liniowych: a) doziemne kv 700 kv 1050 kv b) międzyfazowe Nie - dotyczy 975 kv 1575 kv * Maksymalne napięcie może mieć wartość 440 kv przez okres do 15 minut Wyprowadzenia uzwojeń. Izolatory przepustowe uzwojeń fazowych NN, WN oraz punktu neutralnego Tabela 10. Poziomy izolacji dla izolatorów przepustowych Zaciski wyprowadzenia uzwojeń Lp. Wyszczególnienie Fazowe NN Fazowe NN Fazowe WN Punkt neutralny 1. Napięcie znamionowe sieci Un /Um 2. Napięcie znamionowe izolatora przepustowego (wartość skuteczna) 3. Znamionowe piorunowe napięcie probiercze wytrzymywane na sucho (wartość szczytowa) 400/420/440 kv 220/245 kv 110 / 121 kv 420 A 245 kv 123 kv/145 kv* 36 kv 1425 kv 1050 kv 550 kv/650* kv 170 kv Strona 20 z 55
21 Zaciski wyprowadzenia uzwojeń Lp. Wyszczególnienie Fazowe NN Fazowe NN Fazowe WN Punkt neutralny 4. Znormalizowane wytrzymywane napięcie probiercze przemienne o częstotliwości sieciowej na sucho i na mokro (wartość szczytowa) 5. Znormalizowane wytrzymywane napięcie łączeniowe na sucho i na mokro (wartość szczytowa) kv 230 kv/275* kv 70 kv *Ze względu na uszkadzalność izolatorów przepustowych zaleca się dobór poziomu izolacji izolatora przepustowego dla uzwojenia 110 kv oraz dławików kompensacyjnych /. baterii kondensatorów przyłączonych do sieci 110 kv jak dla napięcia urządzenia Un =145 kv Poziom izolacji dla dławików kompensacyjnych Tabela 11. Poziom izolacji dławików kompensacyjnych Lp. Poziomy izolacji Zacisk punktu neutralnego Zaciski NN Zaciski NN 1. Znamionowy poziom izolacji 123 kv 245 kv 420 kv 2. Znormalizowane znamionowe piorunowe napięcie probiercze wytrzymywane do ziemi i między 550 kv 1200/1050 kv 1640/1425 kv fazami udar pełny / udar ucięty: 3. Znamionowe napięcie łączeniowe zacisków fazowych uzwojenia NN: a) doziemne: kv 1050 kv b) międzyfazowe: kv 1575 kv Znamionowe długotrwałe napięcie U2 długotrwałej próby indukowanym napięciem o częstotliwości sieciowej zacisków fazowych uzwojenia NN: a) doziemne: - b) międzyfazowe: - Napięcie probiercze 1 minutowe wytrzymywane do ziemi i między fazami 1,5x245/ 3 = 212 kv 1,5x245/ 3 x1,5 = 318 kv 1,5 420/ 3= 363,7 kv 1,5 1,5 420/ 3= 547,5 kv 230 kv kv Strona 21 z 55
22 Poziom izolacji dla baterii kondensatorów statycznych dla napięć w sieci od 6 kv 220 kv Poziomy izolacji baterii kondensatorów powinny być dostosowane przez Wykonawcę do parametrów technicznych i wymagań instalowanego układu kompensacji mocy biernej oraz powinny być nie mniejsze niż poziomy wynikające z obowiązujących następujących wartości wynikających z koordynacji izolacji w stacji: Tabela 12. Poziom izolacji dla baterii kondensatorów statycznych dla napięć w sieci od 6 kv 220 kv Napięcie nominalne sieci (kv) Najwyższe napięcie urządzenia (kv) 7, , Znormalizowane krótkotrwałe wytrzymywane napięcie częstotliwości sieciowej (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe (kv) Poziom izolacji dla baterii kondensatorów statycznych dla napięcia sieci 400 kv Poziomy izolacji baterii kondensatorów powinny być dostosowane przez wykonawcę do parametrów technicznych i wymagań instalowanego układu kompensacji mocy biernej oraz powinny być nie mniejsze niż poziomy wynikające z obowiązujących następujących wartości wynikających z koordynacji izolacji w stacji: Tabela 13. Poziom izolacji dla baterii kondensatorów statycznych dla napięcia sieci 400 kv Parametr Napięcie Napięcie znamionowe sieci Un (kv) 400 Napięcie znamionowe urządzenia (kv) wartość skuteczna 420 Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe (kv) wartość szczytowa Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe (kv) wartość szczytowa Strona 22 z 55
23 6.3. Znamionowe wartości poziomów prądów zwarcia Standardowe szeregi prądów zawarcia dla stacji, urządzeń i aparatury (lub prąd wyłączalny 1-sekundowy w przypadku wyłączników) przedstawiono w tabeli poniżej: Tabela 14. Standardowe szeregi prądów zwarcia Napięcie znamionowe sieci [kv] Znamionowy prąd zwarciowy [ka] Znamionowy prąd dynamiczny [ka] Czas trwania zwarcia [s] ; 50; ; 125; ; 50; ; 125; ,5; 40; 50; 63 80; 100; 125; Podana wytrzymałość zwarciowa dotyczy zarówno zwarć 3-fazowych jak i 1-fazowych Prądy znamionowe Dla szyn zbiorczych i poszczególnych rodzajów pól w rozdzielniach 400 kv, 220 kv i 110 kv należy przewidzieć następujące poziomy prądów znamionowych: Rozdzielnie 400 kv Tabela 15. Wartości prądów znamionowych w rozdzielni 400 kv Lp. Element rozdzielni Wartości prądów znamionowych 1. Szyny zbiorcze 3150 A, 4000 A 2. Łączniki szyn 3150 A, 4000 A 3. Pola blokowe, transformatorowe i liniowe 2500, 3150 A, 4000 A Rozdzielnie 220 kv Tabela 16. Wartości prądów znamionowych w rozdzielni 220 kv Lp. Element rozdzielni Wartości prądów znamionowych 1. Szyny zbiorcze 2500 A, 3150 A, 4000 A 2. Łączniki szyn 2500 A, 3150 A, 4000 A 3. Pola blokowe, transformatorowe i liniowe 2500 A, 3150 A, 4000 A Strona 23 z 55
24 Rozdzielnie 110 kv Tabela 17. Wartości prądów znamionowych w rozdzielni 110 kv Lp. Element rozdzielni Wartości prądów znamionowych 1. Szyny zbiorcze 2500 A, 3150 A, 4000 A 2. Łączniki szyn 2500 A, 3150 A, 4000 A 3. Pola blokowe, transformatorowe i liniowe 1600 A, 2500 A, 3150 A, 4000 A Aparatura instalowana w polach rozdzielczych powinna uwzględniać maksymalnie dopuszczalny prąd obciążenia linii, maksymalny prąd obciążenia transformatorów blokowych i maksymalnie dopuszczalny prąd obciążenia auto/transformatorów sprzęgających rozdzielnie wraz z dopuszczalnym przez producentów przeciążeniem krótkotrwałym. Dopuszczalna obciążalność pól łączników szyn nie może być mniejsza niż obciążalność szyn zbiorczych. Prąd znamionowy aparatury instalowanej w polach łączników szyn powinien być o jeden poziom wyższy od prądu znamionowego pola liniowego lub transformatorowego o najwyższej przepustowości w danej rozdzielni. Dopuszcza się, aby w przypadku rozdzielni z izolacją gazową SF 6 prądy znamionowe szyn zbiorczych i łączników szyn były mniejsze niż określone w tabelach powyżej, pod warunkiem, że będą one dostosowane do docelowych obciążeń, jakie mogą wystąpić w miejscu zainstalowania rozdzielni. Przekładniki prądowe instalowane w polach rozdzielni powinny mieć możliwość przełączania prądu pierwotnego tak, aby nie prowadziły do ograniczania maksymalnej możliwej przepustowości pola, a jednocześnie posiadały możliwość elastycznego dostosowywania do bieżących warunków w zakresie wartości prądów obciążenia. Dopuszcza się instalowanie przekładników prądowych z możliwością przełączania w obwodach prądu wtórnego. 7. WYŁĄCZNIKI 7.1. Wymagania podstawowe Wyłącznik musi mieć budowę modułową, w wykonaniu napowietrznym typu live tank z czystym gazem SF 6 jako medium izolacyjne i gaszeniowe. Dopuszcza się stosowanie mieszaniny gazu z SF 6 w stacjach,w których ze względu na lokalizację, występują temperatury otoczenia poniżej -30 C. Wyłączniki w polach linii blokowych w rozdzielniach o napięciu znamionowym 110 kv i 220 kv powinny mieć poziom izolacji, wyższy od poziomu izolacji właściwego dla napięcia 220 kv, zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Decyzję podejmuje każdorazowo PSE S.A. W rozdzielniach o napięciu znamionowym 400 kv w polach linii blokowych należy zainstalować wyłączniki dwukomorowe. Wymiana podstawowych zespołów konstrukcji i elementów wyposażenia wyłącznika powinna być możliwa w miejscu zainstalowania (co najmniej: bieguna, zespołu napędu, silnika napędu i wyposażenia szafy sterowniczej). Materiały użyte do budowy komór wyłączników muszą być szczelne, dostosowane do gazu SF 6 i produktów jego rozpadu powstających podczas gaszenia łuku. Strona 24 z 55
25 Trwałość mechaniczna wyłączników powinna być zgodna co najmniej z klasą M2. Układ izolacji wyłącznika musi być tak wykonany, aby w przypadku przepięć szybko i wolno narastających oraz o częstotliwości sieciowej o wartościach przekraczających znamionowy poziom izolacji wyłącznika, przeskok następował wzdłuż drogi izolacji w powietrzu, na zewnątrz komór gaszeniowych i kolumn wsporczych, a nie w izolacji wewnętrznej. Każdy z wyłączników w izolacji gazowej musi być wyposażony w dwustopniowe czujniki gęstości gazu SF 6 z kompensacją temperaturową wykorzystującą komorę referencyjną z sygnalizacją zadziałania i 2 wolnymi parami zestyków dla każdego stanu do wykorzystania przez systemy nadrzędne. Oba poziomy zadziałania czujnika oraz procedura postępowania w przypadku zadziałania poszczególnych stopni muszą być zdefiniowane przez Producenta/Wykonawcę. Dopuszczalny ubytek gazu SF 6 w każdym układzie gazowym w ciągu roku powinien być mniejszy od 0,2% System uszczelnień powinien być odporny na zewnętrzne warunki środowiskowe. Trwałość uszczelnień musi być równa czasowi życia wyłącznika pracy w sieci tj: 40 lat. Każdy biegun wyłącznika SF 6 musi być wyposażony w absorbery pochłaniające wilgoć i lotne substancje kwasowe. Wskaźniki stanu położenia styków głównych biegunów wyłącznika muszą być mechanicznie sprzęgnięte z układem kinematycznym przeniesienia napędu na styki główne. Łączniki pomocnicze położenia styków torów prądowych wyłącznika muszą być bezpośrednio sprzęgnięte z wałem napędowym w taki sposób by zapewniały niezawodne działanie. W celu eliminowania przetężeń i przepięć łączeniowych wyłączniki w polach auto/transformatorów, dławików kompensacyjnych, baterii kondensatorów, w układach SVC, w polach linii długich oraz w polach linii z długimi liniami kablowymi powinny być wyposażone w układ do kontrolowanego synchronizowanego łączenia biegunów. Wyłącznik powinien posiadać urządzenie przeciw pompowaniu zabezpieczające przed trwałym utrzymywaniem sygnału na załączenie. Zabezpieczenie od niezgodności biegunów powinno być zrealizowane w oparciu o zestyki pomocnicze na każdym biegunie wyłącznika. Czas wyłączania wyłącznika z uwzględnieniem czasu gaszenia łuku nie powinien przekraczać 50 ms. W przypadku gdy istnieje zagrożenie warunków stabilności czas wyłączenia wyłącznika nie powinien być większy niż 40 ms. Poziom hałasu generowany przez wyłącznik nie może przekraczać 100 db (A), w odległości 10 m. Podstawa każdego wyłącznika musi być wyposażona w niezawodny śrubowy zacisk uziomu zapewniający pewne połączenie elektryczne uziemienia dostosowanego do warunków zwarciowych wyłącznika. Miejsce uziemienia musi być oznaczone symbolem uziemienia zgodnie z IEC Materiał izolatorów ceramicznych osłonowych komór wyłącznika musi być nie gorszy niż C 130. Spoiwo izolatorów ceramicznych cement portlandzki. Wszystkie części wyłącznika narażone na korozję i warunki atmosferyczne muszą być wykonane z materiałów nie korodujących lub muszą być zabezpieczone przed korozją. Okres trwałości powłok zabezpieczających przed korozją bez zabiegów konserwacyjnych musi być nie mniejszy niż: 25 lat. Strona 25 z 55
26 7.2. Poziom izolacji wyłączników Tabela 18. Poziom izolacji wyłączników Napięcie nominalne sieci Un (kv) ** ** 400 Napięcie znamionowe wyłącznika (kv) Znormalizowane krótkotrwałe wytrzymywane napięcie o częstotliwości sieciowej do ziemi i między fazami 50Hz (3) (kv) Znormalizowane krótkotrwałe wytrzymywane napięcie o częstotliwości sieciowej otwartego łącznika (dla Um>245 kv) (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe do ziemi i między fazami (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe otwartego łącznika (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe do ziemi i otwartego łącznika (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe między fazami (kv) Znormalizowane wytrzymywane napięcie udarowe łączeniowe wzdłuż przerwy izolacyjnej (1) (kv) */ */ */ */ (+205) 1175 (+205) 1425 (+245) * wartości stosowane dla wyłączników w rozdzielnicach GIS, MTS ** wartości stosowane dla wyłączników 220 kv i 110 kv w polach linii blokowych 800 (+295) 900 (+345) Strona 26 z 55
27 7.3. Dopuszczalne wartości napięć przejściowych powrotnych wyłączników 123 kv Tabela 19. Dopuszczalne wartości napięć przejściowych powrotnych wyłączników123 kv Warunki zwarciowe Znam. prąd wyłączalny ka sk Pierw. nap. odniesienia U1, kv Współrz. czasowa t1, µs Amplituda TRV Uc, kv Współrz. czasowa t2, µs Zwłoka czasowa td, µs Współrz. napięcia U', kv Współrz. czasowa t', µs Stromość narastania kv/µs Zwarcie symetryczne na zaciskach 10% wartości Izw* ) (t3) ,8 30%wartości Izw* ) % wartości Izn* ) % wartości Izw* ) Wyłączanie przy niezgodności faz Zwarcie pobliskie Str.zasil. * ) Izw Znamionowy prąd zwarciowy , Strona 27 z 55
SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE WPROWADZENIE ZAKRES NORMY I STANDARDY... 10
SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE... 5 2. WPROWADZENIE... 10 3. ZAKRES... 10 4. NORMY I STANDARDY... 10 5. CHARAKTERYSTYKA KSE... 15 6. WARUNKI SYSTEMOWE... 16 7. CZASY LIKWIDACJI
Specyfikacja techniczna. Wyłączniki izolacyjne 110 kv. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*: Właściciel Megaprocesu Rozwój Majątku OSD
Specyfikacja techniczna Wyłączniki izolacyjne 110 kv Wersja: 01 Data wydania: 29.10.2013 r. Informacje formalne: Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja
Odłączniki z uziemnikami 110 kv
Specyfikacja techniczna Załącznik nr 16 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 14 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer procesu Marek Wrzosek Dyrektor Departamentu
Przekładniki prądowe, napięciowe i kombinowane 110 kv
Specyfikacja techniczna Załącznik nr 17 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 15 napięciowe i kombinowane Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Grzegorz Widelski Menadżer
Specyfikacja techniczna Załącznik nr 15 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA. Wyłączniki 110 kv. Akceptacja: Grzegorz Widelski
Specyfikacja techniczna Załącznik nr 15 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 17 22.03.2013 r. Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Grzegorz Widelski Menadżer procesu
PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przekładniki prądowe 220 kv Nr kodowy: PSE-TS.CT.220.1 PL/2005v1 Warszawa, listopad 2005 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE...3 2.0 WYMAGANIA I PARAMETRY OBOWIĄZKOWE...3 2.1.