Source: http://docplayer.fr/8963234-Notice-de-montage-et-d-entretien.html
Timestamp: 2018-07-18 16:44:11+00:00
Document Index: 175185277

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'art 3', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

1 Notice de montage et d entretien Chaudière spéciale gaz type ventouse Remarque! Veuillez conserver soigneusement cette notice de montage et d'entretien pour toute utilisation ultérieure. ATTENTION! Avant la mise en service de la chaudière, veuillez tenir compte des consignes de sécurité de cette notice de montage et d'entretien. AVERTISSEMENT! L'installation, le réglage, la modification, l'utilisation ou l'entretien de l'installation de chauffage non conformes peuvent provoquer des accidents graves voire mortels ou des dégâts matériels. Les consignes de cette notice de montage et d'entretien doivent être respectées de manière très précise. Veuillez vous adresser à une entreprise qualifiée, une société de service appropriée ou au fournisseur de gaz si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires. ATTENTION! La notice d'utilisation fait partie de la documentation technique remise à l'utilisateur de l'installation de chauffage. Veuillez la lire attentivement avec le propriétaire ou l'utilisateur de l'installation et assurez-vous que ces derniers ont obtenu toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. Logano GA24 Pour le professionnel Lire attentivement avant le montage et l entretien SVP (202/08) US/CA
2 Sommaire Sécurité Utilisation conforme Explication des symboles utilisés Respect des consignes Outils, matériaux et auxiliaires Recyclage Description du produit Dimensions et raccordements Contenu de livraison Transport de la chaudière Transporter la chaudière avec l outil de transport Soulever et transporter la chaudière Mise en place de la chaudière Distances par rapport aux murs Positionner la chaudière Installation de la chaudière Préparer l'installation Raccorder le circuit de chauffage Branchement électrique Installer l alimentation en combustible Installer le système d'évacuation des fumées Remplir l installation de chauffage et contrôler l'étanchéité Orifices d'alimentation en air de combustion et de ventilation Mise en service de l installation de chauffage Consignes de mise en marche Mettre la chaudière en ordre de marche Clôturer les opérations de mise en service Couper l'alimentation de gaz vers la chaudière Informer l utilisateur/le propriétaire et lui remettre la documentation technique Protocole de mise en service Mise hors service de l installation de chauffage Mise hors service normale Comportement en cas d urgence Inspection et entretien de la chaudière Importance d un entretien régulier Contrôler le système d'évacuation des fumées, y compris l'air de combustion et les orifices d'aération Inspecter le brûleur et la chaudière Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
3 Sommaire.4 Préparer la chaudière pour le nettoyage Nettoyer la chaudière Nettoyer le brûleur Détecter les défauts Protocole d entretien Caractéristiques techniques Schémas de connexion Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 3
4 Sécurité Sécurité Veuillez respecter ces consignes pour votre propre sécurité. L'installation et la régulation conformes du brûleur et de l'appareil de régulation sont les conditions requises pour garantir un fonctionnement fiable et économique de la chaudière. Veuillez lire cette notice de montage et d'entretien attentivement et tenez compte des indications de la plaque signalétique de la chaudière avant de mettre celle-ci en route.. Utilisation conforme La chaudière spéciale gaz Logano GA24 est conçue pour le réchauffement de l eau de chauffage et par ex. pour le chauffage des maisons individuelles ou petits collectifs..2 Explication des symboles utilisés On distinguera deux niveaux de risques caractérisés par des mots-clés : AVERTISSEMENT! ATTENTION! DANGER DE MORT Caractérise un danger pouvant provenir d un produit et susceptible de provoquer des accidents graves ou d entraîner la mort si les mesures préventives sont insuffisantes. RISQUES D ACCIDENT/ DÉGÂTS SUR L INSTALLATION Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des accidents moyennement graves ou légers, ou d'endommager le matériel. Autres signalements de danger et remarques destinées à l utilisateur : DANGER DE MORT par électrocution..3 Respect des consignes.3. Prescriptions légales en vigueur L'installation de chauffage doit être conforme aux exigences des administrations de contrôle compétentes ou sinon aux prescriptions selon le «National Fuel Gas Code, ANSI Z 223,». Au Canada, les prescriptions doivent être respectées conformément aux normes «CAN/CGA B 49. ou 2» et «Installation Code for Gas Burning Appliances and Equipment». Si les administrations compétentes l'exigent, l'installation de chauffage doit correspondre aux prescriptions stipulées par le «Standard for Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers», ANSI/ASME CSD-. Les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être mis en place selon les prescriptions locales en vigueur. L entretien de la chaudière doit être effectué une fois par an ; voir chap. «Inspection et entretien de la chaudière», page 46. Conditions d utilisation de la chaudière Température maxi. de la chaudière : 20 F Pression de service maxi. : 58 psi Le système de conduite d'ecs doit répondre aux prescriptions et directives locales en vigueur. Si la chaudière existante est remplacée, le bon état de la totalité du système de tuyauterie d'eau chaude sanitaire doit être contrôlé pour garantir un fonctionnement parfait. AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par négligence en ce qui concerne votre propre sécurité dans les cas d urgence, par ex. lors d un incendie. Ne jamais se mettre en position de danger. La sécurité des personnes est toujours prioritaire. AVERTISSEMENT! CONSEIL D UTILISATION Conseils destinés à l'utilisateur lui permettant d'optimiser l'utilisation et le réglage des appareils, ainsi que toute autre information utile. 4 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
5 Sécurité AVERTISSEMENT! ATTENTION! DANGER DE MORT dû à l explosion de gaz inflammables. Risques d explosion en cas d odeur de gaz! N effectuez les travaux sur les pièces conductrices de gaz que si vous êtes un professionnel agréé. Veillez à ce que le montage, le raccordement gaz et fumées, la première mise en service, le branchement électrique, l entretien et la maintenance soient exclusivement réalisés par un chauffagiste. Ne pas former de flamme! Ne pas fumer! Ne pas utiliser de briquet! Éviter la formation d'étincelles! Ne pas actionner d'interrupteurs électriques, téléphones, prises ou sonnettes! Fermer le robinet principal de gaz! Ouvrir portes et fenêtres! Avertir les habitants de l'immeuble, mais ne pas sonner! Appeler la société distributrice de gaz depuis un poste situé à l extérieur du bâtiment! Si la fuite de gaz est audible, quitter le bâtiment immédiatement, empêcher qui que ce soit d y pénétrer, informer la police et les pompiers depuis un poste situé à l extérieur du bâtiment. DÉGÂTS SUR L INSTALLATION dus à un montage non professionnel. Pour la mise en place et le fonctionnement de l installation de chauffage, respectez les réglementations techniques ainsi que les prescriptions légales et les directives d homologation! ATTENTION! DÉGÂTS SUR L INSTALLATION dus à un nettoyage et un entretien insuffisants. Faites entretenir et nettoyer votre chaudière une fois par an. Vérifiez à cette occasion le parfait fonctionnement de votre installation! Éliminez les défauts immédiatement pour ne pas endommager l installation! CONSEIL D UTILISATION Utilisez exclusivement des pièces d origine de Buderus. Buderus ne pourra être tenu responsable de dégâts éventuels résultant de pièces de rechange non conformes..3.2 Conseils d installation AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT dû à l explosion de gaz inflammables. N effectuez les travaux sur les pièces conductrices de gaz que si vous êtes un professionnel agréé. DANGER DE MORT par électrocution. Vous ne pouvez effectuer des travaux d installation électrique que si vous possédez la qualification requise. Avant d'ouvrir un appareil : couper le courant sur tous les pôles et protéger l appareil contre tout réenclenchement involontaire. Respecter les réglementations relatives aux travaux d installation. AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par électrocution. Avant de commencer les travaux quels qu ils soient sur l installation de chauffage, mettez celle-ci hors tension, par ex. en coupant l interrupteur d arrêt d urgence situé devant la chaufferie. Il ne suffit pas d arrêter l appareil de régulation! Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 5
6 Sécurité.3.3 Remarques concernant le local d installation AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par intoxication. Une amenée d air insuffisante risque de provoquer des échappements de fumées dangereux sur les chaudières type cheminée. Veillez à ce que les ouvertures d'arrivée et d'évacuation de l'air ne soient ni diminuées ni fermées. Si vous n'éliminez pas le défaut immédiatement, ne faites pas fonctionner la chaudière. Informez l utilisateur de l installation par écrit des défauts et dangers éventuels. AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par asphyxie due à l échappement des fumées. Assurez-vous que la chaudière n est pas équipée d un clapet d obturation des fumées à commande thermique après le coupe-tirage. RISQUES D'INCENDIE dus aux matériaux ou liquides inflammables. Assurez-vous qu aucun matériau ou liquide inflammables ne se trouve à proximité immédiate de la chaudière. AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par intoxication. Des interventions éventuelles sur le dispositif de contrôle anti-débordement peuvent provoquer des échappements de fumées et mettre la vie des personnes présentes en danger. N effectuez aucune réparation sur la sonde de température des fumées. Si vous remplacez des pièces, n utilisez que des pièces d origine. Après l'avoir remplacée, montez la sonde de température des fumées dans la position indiquée. DANGER DE MORT par asphyxie due à l échappement des fumées. Si le dispositif de contrôle anti-débordement se déclenche souvent, il se peut qu une fonction de la cheminée ou du parcours des fumées soit défectueuse. Si le dispositif de contrôle anti-débordement se déclenche souvent, vous devez éliminer le défaut et effectuer un contrôle de fonctionnement..4 Outils, matériaux et auxiliaires Le montage et l entretien de la chaudière nécessitent l utilisation des outils standards généralement utilisés dans le secteur du chauffage et des installations de gaz et d eau. Les outils suivants sont également utiles : Diable avec sangle ou chariot spécial Buderus Brosses de nettoyage et/ou produits de nettoyage chimiques pour le nettoyage chimique.5 Recyclage Veuillez recycler le matériel d emballage en respectant l environnement. Les composants de l installation de chauffage qui doivent être remplacés sont à faire recycler par une institution agréée dans le respect de l environnement. 6 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
7 2 Description du produit Description du produit 2 La chaudière simple est un appareil à basse température conçu pour la combustion au gaz. CONSEIL D UTILISATION La chaudière est totalement opérationnelle avec l AquaSmartTM installé en usine. La chaudière se compose des éléments suivants : AquaSmartTM (unité de régulation) Revêtement de chaudière et panneau avant Corps de chauffe avec isolation thermique Brûleur L appareil de régulation contrôle et pilote tous les composants électriques de la chaudière. Le revêtement de chaudière permet d'éviter les pertes de chaleur et sert d'isolation acoustique. Le corps de chauffe transmet la chaleur produite par le brûleur à l eau de chauffage. L isolation thermique empêche les pertes d énergie. 3 2 Fig. Chaudière Logano GA24 Brûleur 2 Revêtement de chaudière 3 Corps de chauffe avec isolation thermique 4 AquaSmartTM (unité de régulation) 5 Panneau avant de la chaudière 4 5 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 7
8 3 Dimensions et raccordements 3 Dimensions et raccordements 2 VK GAZ RK EL Fig. 2 Vues arrière, latérale et avant (dimensions en pouces) Raccordement conduite d'air de combustion 2 Raccordement conduite d évacuation des fumées Raccordements (dimensions indiquées dans les tableaux ci-dessous) : VK = Départ chaudière RK = Retour chaudière EL = Vidange GAZ = Raccordement gaz Taille de chaudière Puissance chaud. Raccord d air de combustion Raccordement des fumées A B Cap. mini. soupape différentielle Nombre d injecteurs Volume d'eau Poids à vide MBtu/hr Pouces Pouces Pouces Pouces lb/hr Qtés US Gal. lbs " 3" 7 /5" 3 /0" " 3" 8" 6 2/3" " 3" 9 /5" 0 /5" Tabl. Dimensions CONSEIL D UTILISATION La taille et les dimensions des injecteurs sont indiquées au chap. 2, page 60. Colonne d'eau en psi Débit en GPM Fig. 3 Chute de pression 8 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
9 Contenu de livraison 4 4 Contenu de livraison Contrôler le bon état de l emballage au moment de la livraison. Vérifier si la livraison est complète. Composant Unité Emballage Chaudière complète palette Composants Assemblage B : - Élément intermédiaire de départ - Soupape de sécurité 30 PSI - Thermomanomètre - Coude 90 (" NPT) - Coude 90 (3/4" NPT) - Robinet de vidange (3/4") - Pieds réglables 4 pces (M0x5) - Passage mural pour système horizontal d'évacuation des fumées emballage filmé Unité d'emballage séparée - Documentation technique emballage filmé Tabl. 2 Pièces fournies Sur palette Accessoire Unité Pompe du circuit de chauffage Brosse de ramonage Passage par le toit pour système vertical d'évacuation des fumées Tabl. 3 Accessoire Accessoire disponible sur commande séparée Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 9
10 5 Transport de la chaudière 5 Transport de la chaudière Ce chapitre explique comment transporter la chaudière en toute sécurité. ATTENTION! DÉGÂTS SUR L INSTALLATION dus à des effets de choc. Tenez compte des caractéristiques de transport indiquées sur les emballages pour protéger les composants sensibles aux chocs. CONSEIL D UTILISATION Protégez les raccordements des impuretés si vous ne mettez pas la chaudière immédiatement en service. CONSEIL D UTILISATION Veuillez recycler le matériel d emballage en respectant l environnement. 5. Transporter la chaudière avec l outil de transport Transporter la chaudière si possible avec l emballage et la palette. ATTENTION! RISQUES D ACCIDENT dus à une mauvaise fixation lors du transport. Utiliser des moyens de transport appropriés comme le diable avec sangle. Fixer l appareil pour éviter qu il ne se renverse. Placer l outil de transport (par ex. le diable) contre la partie arrière de la chaudière. Transporter la chaudière avec l outil de transport. Transporter la chaudière vers le lieu d'installation. Fig. 4 Transporter la chaudière avec un diable 0 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
11 Transport de la chaudière 5 Retirer les bandes de serrage et le carton. Dévisser le raccord-union avec la palette. Soulever la chaudière par le côté et la glisser vers le bord de la palette. Placer un tube sous la chaudière et la rouler sur d'autres tubes jusqu'au lieu d'installation. Placer la chaudière dans sa position définitive. Fig. 5 Transport de la chaudière 5.2 Soulever et transporter la chaudière La chaudière peut être maintenue aux positions des poignées indiquées. ATTENTION! RISQUES D ACCIDENT dus au soulèvement de charges lourdes. Soulevez et transportez la chaudière toujours à quatre en l empoignant aux positions indiquées. Fig. 6 Soulever et transporter la chaudière Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
12 6 Mise en place de la chaudière 6 Mise en place de la chaudière Ce chapitre explique comment mettre la chaudière en place et comment la positionner dans le local d installation. ATTENTION! DÉGÂTS SUR L INSTALLATION dus au gel. Mettez l installation en place dans un local à l abri du gel. Cette chaudière est homologuée pour l'installation dans des locaux fermés comme les débarras. La chaudière remplie est très lourde. Avant de la mettre en place, s'assurer de la portance suffisante du sol. 6. Distances par rapport aux murs Pour garantir l'accès de la chaudière nécessaire à l'utilisation et l'entretien, prévoir un espace libre d'au moins 33 pouces devant la chaudière, porte ouverte. Sur l'avant et les côtés l'écartement minimum, porte fermée, doit être de 2 pouces, avec le tuyau des fumées de 2 pouces par rapport au mur et de 30 pouces par rapport au plafond. La surface d installation, c'est-à-dire le socle, doit être parfaitement plane et horizontale. La chaudière peut être posée sur un socle inflammable, mais pas sur une moquette. 2" 2" 3 mini. 2" mini. 2" 33" mini. 2" 2" 2 Fig. 7 Distances à respecter dans le local d'installation par rapport aux murs Porte fermée 2 Porte ouverte 3 Conduite d évacuation des fumées. 2 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
13 6.2 Positionner la chaudière Visser les quatre pieds réglables en caoutchouc jusqu'à 0,25,0 pouces dans les rails inférieurs. Poser la chaudière sur les pieds réglables. Positionner la chaudière horizontalement ou verticalement en vissant ou dévissant les pieds réglables. Mise en place de la chaudière 6 Fig. 8 Dévisser les pieds réglables Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 3
14 7 Installation de la chaudière 7 Installation de la chaudière Ce chapitre explique comment installer la chaudière Cela comporte différentes étapes : Effectuer le raccordement du circuit de chauffage Effectuer le branchement électrique Installation de l alimentation en combustible Installer le système d'évacuation des fumées 7. Préparer l'installation Déballer toutes les boîtes et cartons, et vérifier à l'aide de la liste de colisage si toutes les pièces commandées ont été livrées et ce, en quantités suffisantes. CONSEIL D UTILISATION Chaque chaudière a été contrôlée et testée avec soin avant de quitter l'usine. Si vous constatez toutefois que l'une ou l'autre pièce manque ou est endommagée, veuillez en informer immédiatement votre fournisseur. Avant de jeter les emballages, vérifiez qu'ils ne contiennent plus aucune pièce. 4 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
15 Installation de la chaudière Raccorder le circuit de chauffage DÉGÂTS SUR LA CHAUDIÈRE dus à l'humidité. Protéger les différents composants du système d'allumage contre l'humidité (gouttes, pulvérisation, pluie) lors de l'installation de la chaudière, pendant le fonctionnement et lors des travaux d'entretien (par ex. en cas de remplacement d'une pompe ou de l'appareil de régulation, etc...). 3 ATTENTION! 2 DÉGÂTS SUR L INSTALLATION dus à la surchauffe par manque d'eau. Veillez à ce que la chaudière installée au-dessus du niveau de l'installation de chauffage soit équipée d'un dispositif de sécurité contre le manque d'eau. Le dispositif de sécurité contre le manque d'eau doit être monté lors de l'installation de la chaudière ( fig. 9). ATTENTION! ATTENTION! DÉGÂTS SUR L INSTALLATION dus à de fortes variations de températures dans l'installation de chauffage. Si la chaudière fonctionne en combinaison avec une installation frigorifique, il faut impérativement veiller à ce que les conduites pour le fluide réfrigéré soient raccordées parallèlement à l'installation de chauffage en utilisant des soupapes appropriées afin que le fluide réfrigéré ne puisse en aucun cas s'écouler dans la chaudière. Le système de conduites d'une chaudière raccordé aux serpentins d'installations aérauliques probablement soumises à la circulation d'air froid, doit être équipé d'une soupape de régulation de débit ou autres dispositifs automatiques empêchant la circulation de l'eau du chauffage pendant le cycle réfrigérant par un effet de gravité. 2 Fig. 9 Dispositif de sécurité contre le manque d eau Chaudière 2 Radiateurs 3 Installation de chauffage avec dispositif de sécurité contre le manque d'eau 4 Installation de chauffage sans dispositif de sécurité contre le manque d'eau 2 2 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 5
16 7 Installation de la chaudière Installation de l'assemblage B La soupape de sécurité et le thermomètre/manomètre sont montés sur l'élément intermédiaire de départ (kit B) sur le départ VK de la chaudière. Étanchéifier le coude 90 " NPT sur le VK. Étanchéifier l'élément intermédiaire de départ sur le coude 90 " NPT. L'élément intermédiaire de départ peut être monté verticalement ou tourné vers la droite à 90. Étanchéifier le thermomètre/manomètre sur l'élément intermédiaire de départ CONSEIL D UTILISATION N'installer la soupape de sécurité qu'après le contrôle d'étanchéité ( chap. 7.6, page 30). La position de montage de la soupape de sécurité jointe doit être verticale. Monter la soupape de sécurité selon les prescriptions du «ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessel Code», paragraphe IV. CONSEIL D UTILISATION Nous recommandons d'installer un dispositif de désembouage (accessoire) dans le retour du chauffage pour éviter les impuretés côté eau. Fig. 0 Installer le kit B Thermomètre / Manomètre 2 Élément intermédiaire de départ 3 Soupape de sécurité 3/4" 4 Coude 90 3/4" 5 Coude 90 " NPT 6 Départ chaudière VK 7 Kit B tourné vers la droite à CONSEIL D UTILISATION Veuillez respecter les prescriptions locales pour le raccordement des installations de chauffage. ATTENTION! RISQUES D'INCENDIE dus à la chaleur. Veillez à respecter un écartement minimum de 2 pouces entre les tuyaux d'eau chaude et les murs inflammables du local d'installation. 6 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
17 7.3 Branchement électrique Les raccordements électriques de la chaudière doivent être effectués selon les directives locales en vigueur et les prescriptions requises par le National Electrical Code, ANSI/NFPA 70. Au Canada, les prescriptions doivent être respectées conformément aux normes «CSA C 22. Canadian Electrical Code», e partie. La chaudière doit être mise à la terre en conformité avec les prescriptions des administrations compétentes ; dans les autres cas, les prescriptions du «National Electrical Code, ANSI/NFPA-70» doivent être respectées. Installation de la chaudière 7 CONSEIL D UTILISATION Pour le branchement électrique, veuillez respecter les indications du schéma de connexion page 6 à page 86. Montez à proximité de la chaudière un interrupteur MARCHE/ARRÊT. AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par électrocution. Pour les travaux d'entretien, marquez tous les câbles de raccordement avant de les retirer. Le raccordement incorrect des câbles peut entraîner un dysfonctionnement de l'installation avec des conséquences dangereuses. Contrôler le fonctionnement irréprochable de l'installation de chauffage après avoir réalisé les travaux de maintenance. Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 7
18 7 Installation de la chaudière 7.4 Installer l alimentation en combustible 7.4. Conduites de raccordement du gaz Pour le diamètre de la conduite de gaz nécessaire à l'installation, veuillez consulter les tabl. 4 et tabl. 5. Respectez impérativement la taille correcte de filetage pour les raccords des tuyaux. Veillez à monter impérativement un séparateur de sédiments à l'entrée de la conduite d'arrivée du gaz vers la chaudière. Selon les prescriptions locales en vigueur, installez une vanne d'arrêt manuelle à l'extérieur du carénage de la chaudière. Nous recommandons de monter cette vanne sur la conduite principale de gaz de la chaudière. Les conduites de gaz doivent être fixées à l'extérieur de la chaudière. Pour l'installation du raccordement de gaz, vous devez respecter les prescriptions locales, ou les prescriptions selon le «National Fuel Gas Code, ANSI Z 223.». 2 3 AVERTISSEMENT! RISQUES D EXPLOSION Risque d'explosion en cas de fuites sur les conduites de gaz et les raccordements gaz. Effectuez une détection correcte des fuites à l'aide d'eau savonneuse. Fig. Tuyau de raccordement avec le bloc gaz - vue arrière Alimentation en gaz 2 Vanne d'arrêt manuelle 3 Séparateur de sédiments Longueur du tube en pieds Tabl. 4 Débit des conduites de gaz en pieds cubiques par heure /2 3/4 /4 / Volumes transportés par les conduites de gaz Débit maximum en pieds cubiques/h, basé sur un poids de gaz spécifique de 0,60 et une pression de gaz de 0,5 psi ou moins, ainsi qu'une chute de pression correspondant à une colonne d'eau de 0,3 pouces. Longueurs équivalentes pour les raccords de tuyau en pied Diamètre Type de raccord de tuyau nominal Té de tube en fer Angle Vanne Robinet raccordement (en pouces) à 90 d'arrêt de gaz Longueurs équivalentes en pied /2,4 2,7 0,3 0,80 3/4 2, 4, 0,5,25 2,6 5,2 0,6,6 /4 3,5 6,9 0,8 2,5 /2 4,0 8,0 0,9 2,50 Tabl. 5 Longueurs équivalentes pour les raccords de tuyau 8 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
19 Installation de la chaudière 7 Séparez la chaudière, avec la vanne d'arrêt correspondante, du système de conduites d'alimentation en gaz si celui-ci est soumis à des contrôles de pression où la pression d'essai dépasse /2 psi. Si le système de conduites d'alimentation en gaz est soumis à des tests de pression où la pression d'essai est inférieure ou égale à /2 psi, il suffit de séparer la chaudière du système de conduites d'alimentation en gaz en fermant la vanne d'arrêt correspondante. Contrôler l'étanchéité de la chaudière et des raccordements de gaz avant la mise en service pour détecter des fuites éventuelles, ( chap. 9, page 34). Veuillez utiliser uniquement une masse d'étanchéité résistante à la corrosion par gaz de pétrole liquide pour les raccordements de conduites. La masse d'étanchéité doit uniquement être utilisée avec parcimonie sur les filetages extérieurs des tubes raccords. Si vous souhaitez convertir votre chaudière au propane, veuillez contacter Buderus pour vous procurer les pièces appropriées. N'essayez pas de convertir la chaudière sans les composants autorisés par Buderus et sans la documentation technique correspondante. La documentation technique est jointe aux pièces nécessaires à la modification Installation dans des lieux situés à des altitudes élevées au-dessus du niveau de la mer. La chaudière est réglée en usine pour une installation dans des lieux situés à moins de 8500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Si les installations sont situées à des altitudes supérieures à 8500 pieds au-dessus du niveau de la mer, la chaudière doit être bridée de manière conforme. Ceci peut être effectué en remplaçant les injecteurs principaux. CONSEIL D UTILISATION Si votre lieu d'installation est situé à une altitude supérieure à 8500 pieds au-dessus du niveau de la mer, veuillez contacter Buderus pour vous procurer les pièces appropriées à la conversion. N'essayez pas de brider la chaudière sans les composants autorisés par Buderus et sans la documentation technique correspondante. La documentation technique est jointe aux pièces nécessaires à la modification (accessoire). Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 9
20 7 Installation de la chaudière 7.5 Installer le système d'évacuation des fumées L'élément de raccordement mural pour systèmes d'évacuation horizontaux est joint à la livraison de la chaudière. Les systèmes d'évacuation des fumées des fabricants suivants peuvent être utilisés pour les conduites des fumées et de l'air de combustion. Fabricant Conduite d évacuation des fumées 3" horizontal Modèle verticale* Modèle heat fab SAF-T vent SAF-T vent O-flex-L Star 34 - Pro Tech FasNSeal - Z-Flex Z-Flex, model SVE - Tabl. 6 Fabricants conduites d'évacuation des fumées * Le passage par le toit n'est pas inclus dans la livraison de la chaudière CONSEIL D UTILISATION Veuillez respecter toutes les instructions concernant le montage des conduites de fumées sur toutes les pièces du système d'évacuation des fumées, en particulier la notice de montage du fabricant. Veuillez utiliser exclusivement des conduites avec un diamètre de 3" pour l'évacuation des fumées et les accessoires des fabricants indiqués dans le tabl. 6. Pour la conduite de l'air de combustion, veuillez utiliser des tuyaux métalliques rigides ou souples avec un diamètre de 3". Les composants du système d'évacuation des fumées sont disponibles comme accessoires auprès de votre grossiste ou d'autres fournisseurs d'accessoires. ATTENTION! DYSFONCTIONNEMENT dû à des vents forts. Si aucun raccord en T n'est installé à l'extrémité de la conduite d'évacuation des fumées, la chaudière risque de s'arrêter en cas de tempête. Veillez à ce qu'un raccord en T soit toujours installé à l'extrémité de la conduite d'évacuation des fumées. Ce raccord est disponible auprès du fabricant de votre système d'évacuation. 20 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
21 Installation de la chaudière 7 CONSEIL D UTILISATION Veuillez consulter les responsables locaux de la protection incendie et de la construction en ce qui concerne les restrictions et les inspections de contrôle éventuelles pour les installations de chauffage. Veuillez respecter les instructions et prescriptions nationales en vigueur. CONSEIL D UTILISATION Veuillez tenir compte du fait que les longueurs maximales des conduites diffèrent en fonction de la taille de la chaudière et du système d évacuation des fumées. Les longueurs maximales possibles sont indiquées dans les tabl. 7 - tabl. page 28 - page 30. Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 2
22 7 Installation de la chaudière 7.5. Installation du passage mural pour les systèmes d'évacuation des fumées horizontaux Veuillez lire attentivement les instructions et informations suivantes pour l'installation du passage mural et respectez impérativement les consignes de sécurité. Le passage mural doit être installé en tenant compte des prescriptions indiquées et/ou des réglementations locales relatives à la construction. Perforer le mur avec un trou d'un diamètre de 6 pouces à l'emplacement prévu pour le passage mural. Insérer la pièce dans le passage mural et monter sur le mur extérieur à l'aide des quatre vis jointes. Introduire la conduite des fumées par l'extérieur dans le passage mural. Insérer le raccord en T horizontalement sur la conduite des fumées et fixer selon la notice du fabricant. Fig. 2 Passage mural 2 3 Fig. 3 Montage de la conduite d'évacuation des fumées Passage mural 2 Conduite d évacuation des fumées. 3 Embout de la conduite d'évacuation des fumées (raccord en T) 22 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
23 Installation de la chaudière 7 Monter la conduite des fumées dans le passage mural de manière à ce que le raccord en T dépasse de 0 pouces le bord avant du passage mural. Fixer la conduite des fumées à l'aide des deux colliers sur le passage mural. Tourner les colliers vers le bas et fixer à l'aide des vis de sécurité ( fig. 5). Étanchéifier la fente ( fig. 5) à l'aide de silicone. Veillez à ce que le raccord en T du système des fumées qui passe par le mur extérieur latéral d'un bâtiment soit à une distance minimale de 2 pouces du sol. Le raccord en T du système des fumées doit être monté sur toutes les installations de chauffage pour garantir un fonctionnement parfait et éviter la pénétration de corps étrangers dans le système des fumées. 2 Dans les zones très enneigées, le raccord en T doit être installé à au moins 2" au-dessus de la limite supérieure d'enneigement. Vous ne devez effectuer aucune modification sur le passage mural ou sur d'autres composants du système d'évacuation des fumées. Toutes les pièces doivent être montées dans leur état d'origine. Le système d'évacuation des fumées ne doit pas se terminer à moins de 7 pieds au-dessus d'un trottoir ou d'une passage pour piétons. Veillez à ce que le raccord en T soit éloigné de 6 pieds ou plus de l'orifice d'air de combustion de tout autre appareil. Le système d'évacuation des fumées doit se terminer à plus de 3 pieds de tout autre orifice de bâtiment, gazomètres, appareils de commande, éléments inflammables ou autres. Le système des fumées doit se terminer à au moins 4 pieds en dessous, 4 pieds à l'horizontale et pied audessus de chaque porte ou arrivée d'air du bâtiment. Fig. 4 Position du raccord en T de la conduite d'évacuation des fumées Brides de sécurité 2 Raccord 3" pour la conduite d'air de combustion Fig. 5 Brides de sécurité Étanchéifier la fente avec du silicone 2 Vis de sécurité 2 Distance entre les tuyaux des fumées en inox et les matériaux inflammables Distance simple mur sol Distance par rapport au mur fond intermédiaire Horizontal 8" Vertical 4" Horizontal " Vertical " Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 23
24 7 Installation de la chaudière Installation du passage de toit pour le système vertical d'évacuation des fumées Fig. 6 Système d évacuation des fumées vertical Passage dans le toit 2 Bague coupe-feu 3 Fixation de la conduite d évacuation des fumées 4 Séparateur des condensats CONSEIL D UTILISATION Pour les systèmes verticaux d'évacuation des fumées, la conduite des fumées et le tube concentrique avec passage par le toit utilisés sont exclusivement ceux du fabricant Heat-fab, modèle SAF-T vent. Pour le choix des composants nécessaires, veuillez contacter la société Buderus. Veuillez respecter les instructions concernant le montage des conduites de fumées sur toutes les pièces du système d'évacuation des fumées, en particulier la notice de montage du fabricant. Pour le système vertical d'évacuation des fumées, l'air de combustion passe par un tube concentrique de 5". La fig. 6 illustre l'installation type d'un système vertical d'évacuation des fumées. Dans la zone de la conduite concentrique, il n'est pas nécessaire de respecter une distance minimale par rapport à des pièces inflammables. Dans la zone de la conduite des fumées jusqu'au tube concentrique, il faut respecter une distance de 2" par rapport aux pièces inflammables. Lors du calcul de la longueur totale du tuyau pour le réglage du diaphragme d'air de combustion ( chap , page 27) également tenir compte de la longueur du tube concentrique. Le collecteur des condensats ne doit pas être pris en compte pour le calcul. Installer des bagues coupe-feu dans les orifices de toit éventuels ( fig. 6). CONSEIL D UTILISATION Veillez à ce qu'un séparateur des condensats soit toujours installé sur le raccordement des fumées. Respectez les écarts du passage au-dessus du toit ( fig. 6). La longueur maximale du tube concentrique de l'air de combustion est de 0 pieds (voir fig. 6). Veuillez respecter la longueur maximale du système complet des fumées, tube concentrique inclus, selon les tabl. 0 et tabl., page Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
25 7.5.3 Installation de la conduite d'évacuation des fumées et d'arrivée d'air de combustion Installation de la chaudière 7 Installation de la conduite d'évacuation des fumées ( fig. 8) sur la chaudière Installation du séparateur des condensats. 3 4 CONSEIL D UTILISATION Veillez à ce qu'un séparateur des condensats soit toujours installé sur le raccordement des fumées. Poser les bandes de silicone env. /4" de large sur les buses de raccordement de la chaudière (utiliser du silicone résistant à 500 F, G. E. 06 ou similaire). Insérer le séparateur sur la buse de raccordement (v. flèche) et fixer avec le collier de serrage joint à la livraison. Appliquer une bande de silicone autour du raccord de manière à assurer une étanchéité parfaite par rapport au gaz. Installation de la conduite d'air de combustion sur la chaudière Pour l'installation de la conduite d'air de combustion, suivre les mêmes étapes que pour la conduite des fumées décrites ci-dessus. Il ne faut pas installer de séparateur de condensats sur la conduite d'air de combustion. 2 Fig. 7 Séparateur des condensats Bandes de silicone 2 Bandes de silicone 3 Collier de serrage 4 Séparateur des condensats 2 Fig. 8 Vue arrière Raccordement conduite d'air de combustion 2 Raccordement conduite d évacuation des fumées Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 25
26 7 Installation de la chaudière AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par asphyxie due à l échappement des fumées. Le système des fumées ne doit être raccordé qu'à une seule chaudière. Le raccordement d'une autre chaudière peut provoquer des accidents graves voire mortels. Ne faites pas passer les tuyaux du système d'évacuation des fumées par un autre conduit d'évacuation. Ne faites pas non plus passer les tuyaux du système des fumées par un autre conduit d'évacuation ou à l'intérieur d'un autre conduit d'évacuation comme dans le cas d'un conduit de cheminée existant, maçonné ou préfabriqué. RISQUES D'INCENDIE dus à des distances trop faibles entre la conduite des fumées et les composants inflammables. Veuillez respecter une distance minimale de 2 pouces par rapport aux pièces inflammables. Il n'est pas nécessaire de respecter une distance minimale entre le passage mural et les composants inflammables Fig. 9 Système d évacuation des fumées horizontal Passage mural 2 Embout de la conduite d'évacuation des fumées (raccord en T) 3 Séparateur des condensats 4 Fixation de la conduite d évacuation des fumées 2 Le tuyau d'évacuation doit être bien fixé. Les tuyaux d'évacuation verticaux doivent être fixés latéralement par une bague de protection contre les incendies dans la zone du passage du toit et maintenus par au moins un support à la base du tuyau vertical. Fixez les tuyaux du système des fumées tout le long dans la zone des équerres et raccords ainsi qu'à 48 pouces de distance des supports. Pour le montage des éléments de fixation, ne pas perforer les différents composants du système des fumées en reliant les tuyaux ou les raccords ou en appliquant les bandes de support. Si des tuyaux sont raccourcis, les bords des découpes doivent être polis ou limés avant l'assemblage. L'extrémité du couplage ne doit pas être coupée. Veillez à ce que tous les tuyaux horizontaux présentent une pente ascendante de minimum /4 pouces par pied. Tous les tuyaux horizontaux d'évacuation doivent présenter une pente descendante vers la chaudière pour éviter l'accumulation d'humidité dans le système des fumées. Le système des fumées est sous surpression. Le silicone doit sécher pendant 24 heures avant la mise en service de la chaudière. Fig. 20 Système d évacuation des fumées vertical Passage dans le toit 2 Bague coupe-feu 3 Fixation de la conduite d évacuation des fumées 4 Écoulement des condensats Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
27 Installation de la chaudière 7 AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT par asphyxie due à l échappement des fumées. Après la réalisation de chacune des installations décrites ci-dessus dans le cadre du système d'évacuation des fumées, vérifiez si tous les raccords sont correctement effectués et étanchéifiés. Contrôlez l'étanchéité au gaz des soudures et des points de raccordement. Faites contrôler une fois par an, comme prescrit, la totalité du système par un spécialiste agréé Réglage du diaphragme d'air de combustion Pour le calcul de la longueur totale des conduites d évacuation des fumées ou des conduites d'air de combustion, veuillez tenir compte des indications suivantes! x coude 90 correspond à une longueur de tuyau de 0 ft. 2 x coudes 45 correspondent à une longueur de tuyau de 0 ft. Si le tuyau de l'air de combustion est plus long que celui des fumées, le diaphragme de l'air de combustion est réglé en fonction de la longueur totale du tuyau d'air de combustion. CONSEIL D UTILISATION Le séparateur des condensats, le passage mural ainsi que l'élément en T ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la longueur totale du tuyau. Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 27
28 7 Installation de la chaudière Calcul de la position du diaphragme d'air de combustion Dévisser le couvercle du boîtier du ventilateur. Calculer la longueur totale de la conduite d évacuation des fumées ou du tuyau d'air de combustion en additionnant les différentes sections. Calculer la dimension de réglage X du diaphragme en fonction de la longueur totale indiquée dans les tabl Comparer le réglage du diaphragme et corriger si nécessaire. 2 Dimension de réglage pour le système horizontal d'évacuation des fumées type ventouse Arrivée d'air de combustion par le tuyau d'air de combustion ou le flexible par l'extérieur. Taille de la chaudière Dimension de réglage X du diaphragme en fonction de la longueur [pieds] du tuyau horizontal des fumées/tuyau d'air de combustion jusqu'à 2 pieds jusqu'à 20 pieds jusqu'à 30 pieds jusqu'à 40 pieds jusqu'à pieds maxi. 30 5,0 4,5 3,5 0 0 (jusqu'à 42 pieds) 23 5,0 5,0 4,5 4,0 4,0 (jusqu'à 50 pieds) 7 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 (jusqu'à 50 pieds) Tabl. 7 Tuyau rigide d'air de combustion 3" selon fig. 22. Taille de la chaudière Dimension de réglage X du diaphragme en fonction de la longueur [pieds] du tuyau horizontal des fumées/flexible d'air de combustion 30 0 (jusqu'à maximum 20 pieds) 23 4,0 (jusqu'à maximum 20 pieds) 7 4,0 (jusqu'à maximum 30 pieds) Fig. 2 Réglage du diaphragme d'air de combustion Diaphragme d'air de combustion 2 Dimension de réglage X Fig. 22 Système horizontal d'évacuation des fumées type ventouse Tuyau des fumées 3" 2 Tuyau d'air de combustion 3" ou flexible d'air de combustion 3" 2 Tabl. 8 Flexible d'air de combustion 3" selon fig Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
29 Installation de la chaudière Dimension de réglage pour système horizontal d'évacuation des fumées type cheminée Arrivée d'air de combustion provenant du local d'installation. Taille de la chaudière Dimension de réglage X du diaphragme en fonction de la longueur [pieds] du tuyau horizontal des fumées jusqu'à 2 pieds jusqu'à 20 pieds jusqu'à 30 pieds jusqu'à 40 pieds jusqu'à pieds maxi. 30 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 (jusqu'à 42 pieds) 23 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 (jusqu'à 50 pieds) 7 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 (jusqu'à 50 pieds) 2 Tabl. 9 Système horizontal d'évacuation des fumées type cheminée selon fig. 23 Fig. 23 Système horizontal d'évacuation des fumées type cheminée Tuyau des fumées 3" 2 Entrée de l'air de combustion provenant du local Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 29
30 7 Installation de la chaudière Dimension de réglage pour système vertical d'évacuation des fumées type ventouse Arrivée d'air de combustion par le tuyau d'air de combustion ou le flexible par l'extérieur. Taille de la chaudière Dimension de réglage X du diaphragme en fonction de la longueur [pieds] du tuyau vertical des fumées/tuyau d'air de combustion jusqu'à 5 pieds jusqu'à 30 pieds jusqu'à 45 pieds jusqu'à maxi. 50 pieds 30 4,5 3, ,5 4,0 2,5 2,5 7 4,5 4,0 3,0 3,0 Tabl. 0 Tuyau rigide d'air de combustion 3" selon fig. 24 Taille de la chaudière Dimension de réglage X du diaphragme en fonction de la longueur [pieds] du tuyau vertical des fumées/flexible d'air de combustion 30 0 (jusqu'à maximum 30 pieds) 23 2,0 (jusqu'à maximum 30 pieds) 7 3,0 (jusqu'à maximum 30 pieds) Fig. 24 Système vertical d'évacuation des fumées type ventouse Tuyau des fumées 3" 2 Tuyau d'air de combustion 3" ou flexible d'air de combustion 3" 2 Tabl. Flexible d'air de combustion 3" selon fig Remplir l installation de chauffage et contrôler l'étanchéité L'étanchéité de la chaudière a été vérifiée en usine. Avant la mise en service, il faut contrôler l étanchéité de l'installation de chauffage pour éviter les fuites pendant la marche de l'installation. Traitement de l'eau CONSEIL D UTILISATION Avant de remplir l'installation, veuillez faire analyser l'eau que vous utiliserez. Selon les résultats, il sera éventuellement nécessaire de traiter l'eau. Si l'eau est extrêmement dure ou si le ph est inférieur à 7,0, contactez le fournisseur d'eau local. Fig. 25 Thermomanomètre 30 Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques!
31 Installation de la chaudière 7 ATTENTION! DÉGÂTS SUR L INSTALLATION dus à la surpression pendant le contrôle d étanchéité. Les dispositifs de pression, de régulation ou de sécurité risquent d être endommagés en cas de forte pression. Veillez à ce qu aucun dispositif de pression, de régulation ou de sécurité ne soit monté pendant le contrôle d'étanchéité, qui ne puisse être isolé par rapport au volume d'eau de la chaudière. Effectuer le contrôle d'étanchéité avec,5 fois la pression de service normal et selon les prescriptions locales en vigueur : Pression de service maximale 30 psi (avec la soupape de sécurité 45 psi jointe à la livraison) 58 psi (avec une autre soupape de sécurité) Tab. 2 Pression d'essai Pression d'essai maximum autorisée sur site 75 psi Fermer le raccord pour la soupape de sécurité ( fig. 0, page 6) ainsi que tous les autres raccords restés ouverts, à l'aide d'un capuchon. Isoler le vase d expansion du système en fermant la vanne d isolement. Ouvrir les vannes d'arrêt et de mélange du côté eau chaude sanitaire. Remplir la chaudière lentement avec de l'eau par le robinet de remplissage sur site. Ouvrir le capuchon du purgeur automatique d une rotation pour que l air puisse s échapper. Remplir l installation de chauffage lentement. Effectuer l'opération en observant l aiguille (manomètre). Contrôler l étanchéité des raccordements et de la tuyauterie. Purger l'installation au niveau des vannes de purge des radiateurs. Si la pression de service diminue à cause de la purge, rajouter de l'eau. Installer la soupape de sécurité ( fig. 0, page 6). Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 3
32 Orifices d'alimentation en air de combustion et de ventilation 8 8 Orifices d'alimentation en air de combustion et de ventilation ATTENTION! DÉGÂTS DE CHAUDIÈRE ET DYSFONCTIONNEMENTS dus à l'absence ou à l'insuffisance d'orifices d'air de combustion et d'aération du local d'installation. Les orifices pour l'arrivée et l'évacuation de l'air sont toujours obligatoires, indépendamment du fait que l'air de combustion provienne de la pièce (fonctionnement type cheminée) ou par des conduites directement de la chaudière (fonctionnement type ventouse). L'aération insuffisante du local d'installation peut entraîner des températures ambiantes trop élevées. Ceci peut endommager la chaudière. L'alimentation insuffisante en air de combustion peut provoquer des dysfonctionnements. Veillez à ce que les orifices d'arrivée et d'évacuation de l'air ne soient ni diminués ni fermés et que leurs dimensions soient suffisantes. Si vous n'éliminez pas le défaut immédiatement, ne faites pas fonctionner la chaudière. Informez l utilisateur du défaut en question ainsi que du danger qui en résulte. Afin de garantir une alimentation suffisante en air de combustion et de ventilation pour l'installation de chauffage, prendre les mesures appropriées conformes aux prescriptions du «National Fuel Gas Code, chap. 5.3, Air for Combustion and Ventilation» ou aux prescriptions de construction locales. Pour le Canada, les directives en vigueur sont : CSA/CGA-B 49. et 2 de l'installation Code. AVERTISSEMENT! CONSEIL D UTILISATION Si l'air de combustion risque d'être pollué (par ex. installation à proximité de piscines, de pressings ou de salons de coiffure), le fonctionnement type ventouse est recommandé. RISQUES D'INCENDIE dus aux matériaux ou liquides inflammables. Ne stockez pas de matériaux ou liquides inflammables à proximité immédiate du générateur de chaleur. Arrivée d'air en totalité depuis l'intérieur du bâtiment Veillez à ce que le local dispose de deux orifices permanents en communication avec une ou plusieurs autres pièces. Pour calculer les sections des orifices, veuillez tenir compte de la puissance totale au foyer de tous les appareils fonctionnant au gaz à l'intérieur des différentes pièces reliées entre elles. Chaque orifice doit disposer d'une section minimale d'un pouce carré pour 000 Btu/hr de la puissance totale au foyer de tous les appareils fonctionnant au gaz à l'intérieur des pièces reliées entre elles. Veillez à ce que la section minimale de chaque orifice ne soit pas inférieure à 00 pouces carrés. Les orifices ne doivent pas être éloignés de plus 2 pouces du plafond ni de plus de 2 pouces du sol du local d'installation, à partir du bord extérieur de l'orifice. La dimension la plus petite de tous les orifices d'alimentation ou d'évacuation d'air ne doit pas être inférieure à 3 pouces. ATTENTION! DÉGÂTS SUR LA CHAUDIÈRE dus à la pollution de l'air comburant. N utilisez jamais de produits de nettoyage contenant du chlore ni d'hydrocarbures halogénés (contenus entre autres dans les sprays, solvants ou produits de nettoyage, peintures, colles). Ces produits ne doivent être ni stockés ni utilisés dans la chaufferie. Évitez tout excès de poussière. Chaudière spéciale gaz Logano GA24 - Sous réserve de modifications techniques! 32
Notice de montage et d entretien Chaudière spéciale fioul avec brûleur à flamme bleue C Logano G125 BE US/CA Pour le formé professionnel. Lire attentivement cette notice avant le montage et la maintenance.