Source: https://www.jusline.at/gesetz/lhg-vo_2000/paragraf/7
Timestamp: 2019-07-16 21:18:46
Document Index: 213498448

Matched Legal Cases: ['§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17', '§ 6', '§ 8']

§ 7 LHG-VO 2000 (Burgenländische Luftreinhalte- und Heizungsanlagenverordnung 2000), Aufstellen von Feuerstätten - JUSLINE Österreich
§ 7 LHG-VO 2000 Aufstellen von Feuerstätten
LHG-VO 2000 - Burgenländische Luftreinhalte- und Heizungsanlagenverordnung 2000
(1) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt werden in solchen Räumen, in denen nach Lage, Größe, Beschaffenheit oder Verwendungszweck Gefahren für Personen und Sachen entstehen können (z. B. Stiegenhäuser, offene Dachräume).
(2) Nur in Heizräumen dürfen aufgestellt werden:
Feuerstätten für feste oder flüssige Brennstoffe, deren Gesamt-Nennwärmeleistung mehr als 26 kW beträgt und
Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe, deren Gesamt-Nennwärmeleistung mehr als 50 kW beträgt.
1. Zwischen Feuerstätten mit einer Oberflächentemperatur von mehr als 150°C und brennbaren Stoffen ist in waagrechter Richtung an allen Seiten ein Mindestabstand von 0,50 m und in senkrechter Richtung aufwärts gemessen, ein Abstand von mindestens 1,00 m einzuhalten. Wenn Bauteile mindestens brandhemmend ausgeführt sind, reichen Abstände von 0,25 m in waagrechter und von 0,50 m in senkrechter Richtung aus.
Für Feuerstätten mit einer Oberflächentemperatur bis einschließlich 150°C beträgt diese Mindestentfernung in waagrechter Richtung 0,25 m und in senkrechter Richtung 0,50 m. Wenn Bauteile eine mindestens brandhemmende Ausführung aufweisen, genügen Abstände von 0,10 m in waagrechter und von 0,20 m in senkrechter Richtung.
(4) Jede zu bedienende Heizkessel-Einheit muss an zwei Seiten begehbar (mindestens 60 cm Abstand) und an zwei Seiten einschaubar (mindestens 20 cm Abstand) sein.
Sollten bei zwei nebeneinanderstehenden Heizkesseln Wartungsöffnungen dazwischenliegen, so ist ein Abstand von mindestens 60 cm, ansonsten ein solcher von 40 cm einzuhalten.
Über den Geräten ist ein Mindestabstand von der Decke von 20 cm einzuhalten, soferne nicht für Montage und Wartung ein größerer Abstand erforderlich ist.
0 Kommentare zu § 7 LHG-VO 2000
Sie können den Inhalt von § 7 LHG-VO 2000 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 7 LHG-VO 2000
0 Diskussionen zu § 7 LHG-VO 2000
Sie können zu § 7 LHG-VO 2000 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
Inhaltsverzeichnis LHG-VO 2000 Gesamte Rechtsvorschrift Drucken PDF herunterladen
§ 1 LHG-VO 2000 Geltungsbereich§ 2 LHG-VO 2000 Begriffsbestimmungen§ 3 LHG-VO 2000 Allgemeine Bestimmungen§ 4 LHG-VO 2000 Berechtigte und Verpflichtete,§ 5 LHG-VO 2000 Dimensionierung von Heizungsanlagen§ 6 LHG-VO 2000 Allgemeine Betriebssicherheit§ 7 LHG-VO 2000 Aufstellen von Feuerstätten§ 8 LHG-VO 2000 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten§ 9 LHG-VO 2000 Feststofflager§ 10 LHG-VO 2000 Allgemeine Bestimmungen über die Lagerung von flüssigen Brennstoffen§ 11 LHG-VO 2000 Lagerräume für flüssige Brennstoffe (Heizöllagerräume)§ 12 LHG-VO 2000 Anforderungen an Heizöl-Lagerbehälter§ 13 LHG-VO 2000 Heizöl - Rohrleitungen§ 14 LHG-VO 2000 Unterirdische Heizöllagerung§ 15 LHG-VO 2000 Heizöllagerung im Freien§ 16 LHG-VO 2000 Leckanzeige§ 17 LHG-VO 2000 Prüfungen, Befunde
§ 6 LHG-VO 2000
§ 8 LHG-VO 2000