Source: http://docplayer.cz/53963630-Univerzita-mateja-bela-v-banskej-bystrici.html
Timestamp: 2018-02-22 16:53:31+00:00
Document Index: 3736445

Matched Legal Cases: ['ČL.1', 'ČL.2', 'ČL.3', 'ČL.4', 'ČL.5', 'Čl. 1', 'Čl. 2', 'Čl. 3', 'čl.4', 'ČL.4', 'ČL.5']

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI - PDF
Download "UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI"
1 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI METODICKÝ POKYN č. 6/2005 KVESTORA UMB HAVARIJNÝ PLÁN RIADENIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA NA UMB Gestor: PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. kvestor UMB V Banskej Bystrici 12. júla 2005 Schválil: doc. Ing. Milan Murgaš, CSc. Č.sp.: SR, Č.z.: 2042/2005 rektor UMB
2 Havarijný plán riadenia tepelného hospodárstva na Univerzite Mateja Bela. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. OBSAH: ČL.1) Opis a usporiadanie zariadení zdroja a rozvodu tepla na UMB. ČL.2) Právomoci a povinnosti dispečera a držiteľa povolenia povereného vedením na jednotlivých stupňoch riadenia. ČL.3) Opis typických a predpokladaných pracovných režimov pri stavoch núdze. ČL.4) Plán obmedzení odberu tepla zo zdroja a z rozvodu tepelnej energie pre jednotlivé odberné miesta v súlade s regulačnými stupňami. ČL.5) Platnosť Havarijného plánu. Čl. 1 Opis a usporiadanie zariadení zdroja a rozvodu tepla na UMB Kotolňa K1 - FHV a ŠD1 Tajovského 40 - kotol Buderus typ Logano 725-3x 870 kw kotol Buderus typ Logano 625-1x 690 kw Areálový odber tepla je delený na odbery pre : (ÚK) - vykurovanie vzduchotechniky (VZT) - ohrev teplej úžitkovej vody /bojler/ (TÚV) Kotolňa K2 - PrF a ŠD2 Komenského 20 kotol ČKD Dukla typ KDVE65-2x 650kW kotol ČKD Dukla typ KDVE65-2x 650kW Areálový odber tepla je delený na odbery pre : - vykurovanie vzduchotechniky - ohrev teplej úžitkovej vody (bojler č. 1,2,3,4) Kotolňa K3 - ŠD3 Tajovského 51- kotol Vaillant typ VK 132/3-2 EU 16x130kW(spájanie do dvojíc). 2
3 Kotolňa K4 - ŠD4 Trieda SNP 54 - kotol teplovodný typ PGUE- 40 3x 430kW - vykurovanie vzduchotechniky Kotolňa K6 - Rektorát Národná 12- kotol Vaillant typ VK 108/3-2 EU 1x106,5kW kotol Vaillant typ VK 96/3-2 EU 2x95kW Kotolňa K7 FPVaMV Kuzmányho 1- kotol Vaillant typ VK 106/3-2 EU 2x117kW kotol Vaillant typ VK 96/3-2 EU 1x104kW Kotolňa K8 - EF Tajovského 10- kotol Vaillant typ VK 156/3-2 EU 6x154kW Kotolňa K9 - Cesta na Amfiteáter 1- kotol Vaillant typ VK 132/3-2 EU 2x130kW kotol Vaillant typ VK 108/3-2 EU 2x106,5kW - vykurovanie VZT (aula) Kotolňa K10V Ružová 113 kotol KOVE 160 r.v x1700 kw kotol KOVE 160 r.v x1040 kw Kotolňa K10M Ružová 113 kotol ČKD DUKLA r.v ,4G/h 3
4 kotol ČKD DUKLA r.v ,4G/h Čl. 2 Právomoci a povinnosti dispečera a držiteľa povolenia povereného vedením na jednotlivých stupňoch riadenia Povinnosti dispečerov sú : - dodržiavanie prevádzkového poriadku kotolní - bezodkladné nahlasovanie porúch, ktoré sa vyskytli počas smeny nadriadenému pracovníkovi alebo servisnej firme - dodržiavanie podmienok upravených v havarijnom pláne - úprava ohrevu TUV, UK, VZT podľa regulačných stupňov Pohotovosť: 1 - Servisná firma SPAEZ sro.- Štefan Konopa č. mobil: č.tel.: Technik : Marián Kossovich č. mobil: Hlavný dispečer: Marián Košik č. mobil: Vedúci odd. OPI: Ing. František Vajs č. mobil: Čl. 3 Opis typických a predpokladaných pracovných režimov pri stavoch núdze 4
5 Základné havarijné stavy Riešenie Výpadok elektrickej energie - v prípade poruchy kontaktovať SSE t.č: , v prípade internej poruchy volať: odd. údržby t.č Výpadok dodávok plynu - v prípade poruchy kontaktovať SPP t.č: v prípade internej poruchy volať: odd. údržby t.č Nedostatok surovej vody - v prípade poruchy kontaktovať vodárne t.č: v prípade internej poruchy volať: odd. údržby t.č Smogová situácia - uplatniť regulačný stupeň č.2 (viď. čl.4) Porucha kotlov - v prípade poruchy volať: odd. údržby t.č Porucha čerpadiel - v prípade poruchy volať: odd. údržby t.č Iné - kontaktovať priameho nadriadeného ČL.4 Postup pri obmedzovaní spotreby tepla v súlade s regulačnými stupňami a.)regulačný stupeň č.0 - normálna prevádzka ekvitermická krivka je nastavená do hodnoty zabezpečujúcej racionálne využitie pre všetky vetvy, TÚV sa vykuruje bez obmedzenia. b.) Regulačný stupeň č.1- dodávka tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je obmedzená na tri dni v týždni, pričom harmonogram jednotlivých dní je určený na dni (utorok, štvrtok, sobota). c.) Regulačný stupeň č.2 - úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa, všetky ostatné dodávky tepla sú bez obmedzenia. d.) Regulačný stupeň č.3 - úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 75% najvyššieho príkonu uvedeného v odbernom diagrame, čo dosiahneme 5
6 zmenou ekvitermických kriviek, všetky ostatné dodávky tepla sú bez obmedzenia. e.) Regulačný stupeň č.4 - úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 50% najvyššieho príkonu uvedeného v odbernom diagrame čo dosiahneme zmenou ekvitermických kriviek, dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu nočného útlmu 16 0 C v priebehu celého dňa. f.) Regulačný stupeň č.5 - úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektu a odber tepla na technologické účely je znížený na bezpečné minimum čo je 5 0 C protimrazová ochrana. ČL.5 Platnosť Havarijného plánu Tento havarijný plán platí od vykurovacej sezóny 2004/2005 t.j. od Spracoval: Marián Kossovich,... technik OTH UMB Ing. František Vajs... vedúci OPI UMB Schválil: Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc.... Rozdeľovník: 8 x tajomníci fakúlt UMB 1 x riaditeľ SÚZ UMB 6
7 1 x referát právnych služieb 4 x vedúci odborov 1 x UAKOM Na vedomie: 1 x rektor UMB 1 x kvestor UMB 1 x vedúca kancelárie rektora UMB 7