Source: http://docplayer.fi/2524126-Compress-ehp-3500-5000-6000.html
Timestamp: 2017-08-20 23:15:32+00:00
Document Index: 19214587

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Compress EHP 3500/5000/ PDF
Download "Compress EHP 3500/5000/6000"
1 I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje
2 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet Symbolien selitykset Turvaohjeet Lämpöpumpun tiedot Yleistä Lämpöpumpun toiminta Yleistä lämmityksestä Lämmityspiirit Lämmityksen ohjaustapa Lämmityksen aikaohjaus Käyttötavat Valikkokatsaus Energiamittaus Säätöyksikkö Lisälämpö Käyttöveden lämmitys Käyttöpaneeli Paneelin yleiskatsaus Katkaisin (ON/OFF) Merkkivalo Valikkoikkuna Menu-painike ja valitsin Palautuspainike Mode-painike Info-painike Valikkojen käyttö Lähtötila Halutun toiminnon etsiminen ja arvon muuttaminen Lisätiedot valikkoikkunassa Lämpöpumpun tiedot Käyttötiedot Info-painike Käyttösymbolit Käyttäjätason asetukset Mode-painikkeen toiminnot Huonelämpötila Käyttövesi Loma Energiamittaukset Ajastimet Ulkoinen ohjaus Yleistä Hälytykset Käyttöoikeustaso Palaa tehdasasetuksiin Hälytykset Säätökeskuksen ja huoneanturin hälytysvalo Hälytyssummeri hälytyksen yhteydessä Hälytyksien kuittaus Hälytysajastin, hälytyskäyttö Hälytysluokat Hälytysikkuna Hälytystoiminnot Varoitukset Tietoloki Energiansäästö Tarkastus ja huolto Paisunta-astia Hiukkassuodatin Etulevyn irrotus
3 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet 3 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet 1.1 Symbolien selitykset Varoitukset Varoitustekstit on merkitty varoituskolmioilla. Varoituksen alussa oleva kuvaus kertoo vaaran tyypin ja vakavuuden, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Tässä asiakirjassa esiintyvien kuvausten määritelmät ovat seuraavat: HUOMAUTUS tarkoittaa sitä, että vaarasta voi aiheutua aineellisia vahinkoja. HUOMIO varoittaa vähäisten tai keskivakavien henkilövahinkojen vaarasta. VAROITUS varoittaa erittäin vakavista, mahdollisesti hengenvaarallisista henkilövahingoista. VAARA varoittaa erittäin vakavista, hengenvaarallisista henkilövahingoista. Tärkeää tietoa Tärkeät tiedot, joita noudattamalla vältytään henkilövahingoilta tai aineellisilta vahingoilta, on merkitty viereisellä symbolilla. Muut symbolit Symboli Merkitys Toimenpide Viite asiakirjan toiseen kohtaan Luettelo/luettelomerkintä Luettelo/luettelomerkintä (2. taso) Taul Turvaohjeet Yleistä Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se turvallisessa paikassa. Asennus ja käyttöönotto Asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu asentaja. Virheellisen käytön aiheuttamat vahingot Käyttövirheet voivat johtaa henkilövahinkoihin ja/tai aineellisiin vahinkoihin. On varmistettava, että lapset eivät pääse käyttämään laitetta tai leikkimään sillä. On varmistettava, että laitteeseen on pääsy vain henkilöillä, jotka kykenevät käyttämään sitä asianmukaisesti. Huolto ja korjaus Korjaukset saa antaa vain valtuutetun asennusliikkeen tehtäväksi. Puutteellisesti suoritetut korjaukset aiheuttavat vaaroja käyttäjille ja heikentävät laitteen käyttötoimintoja. Saa käyttää vain alkuperäisvaraosia. Suosittelemme lämpöpumpun tarkastuttamista vuosittain valtuutetulla asennus/-huoltoliikkeellä.
4 4 Lämpöpumpun tiedot 2 Lämpöpumpun tiedot 2.1 Yleistä lämpöpumppusarja, joka käyttää maahan varastoitunutta aurinkoenergiaa talon- ja käyttövedenlämmitykseen Kuva 1 Varastoitunut aurinkoenergia [1] Kalliolämpö [2] Maalämpö [3] Vesistölämpö 6-11 LWM ovat sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla varustettuja lämpöpumppuja LW ovat lämpöpumppuja, jotka voi täydentää ulkoisella lämminvesivaraajalla. Kun lämpöpumppu on asennettu ja otettu käyttöön, tietyt asiat on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Jokin hälytys voi olla lauennut tai sinun on tehtävä jokin yksinkertainen hoitotoimenpide. Jos ongelma toistuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 2.2 Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu koostuu neljästä pääosasta: Höyrystin Höyrystää kylmäaineen kaasuksi ja siirtää samalla lämpöä keruuputkistosta kylmäainepiiriin. Lauhdutin Tiivistää kaasun nesteeksi ja siirtää lämmön lämmitysjärjestelmään. Paisuntaventtiili Alentaa kylmäaineen paineen. Kompressori Korottaa kylmäaineen paineen. Nämä neljä pääosaa on yhdistetty kolmella suljetulla putkistolla. Lämpöpumpussa kiertää kylmäaine, joka on piirin tietyissä osissa nestemuodossa ja toisissa osissa kaasumuodossa I
5 Lämpöpumpun tiedot I Kuva 2 Toiminnan kuvaus [1] Lämmönkeruupumppu [2] Höyrystin [3] Kompressori [4] Lauhdutin [5] Lämminvesivaraaja [6] Lattialämmitys [7] Lämpöpatteri [8] Lämpöpumppu [9] Kiertovesipumppu [10] Paisuntaventtiili [11] Porakaivo (kalliolämpö) [12] Maalämpöputki Lämmönkeruuneste, joka on veden ja jäätymisenestoaineen seosta, kiertää porakaivossa/maalämpösilmukassa muoviputkessa. Neste sitoo maahaan varastoitunutta auringon lämpöä, joka siirretään lämmönkeruupumpun avulla lämpöpumppuun ja höyrystimeen. Lämpötila on tällöin n. 0 C. Höyrystimessä lämmönkeruuneste kohtaa kylmäaineen. Kylmäaine on silloin nestemuodossa ja sen lämpötila on n. -10 C. Kylmäaine alkaa kiehua, kun se kohtaa 0-asteisen lämmönkeruunesteen. Se höyrystyy ja siirretään kompressoriin. Höyryn lämpötila on tällöin n. 0 C. Kompressorissa kylmäaineen paine kasvaa ja höyryn lämpötila nousee noin +100 C:n lämpötilaan. Lämmin kaasu johdetaan sitten lauhduttimeen. Lauhduttimesta lämpö siirtyy talon lämmitysjärjestelmään (lämmityspattereihin ja lattialämmitykseen) ja käyttövesijärjestelmään. Höyry jäähtyy ja tiivistyy nesteeksi. Kylmäaineen paine on edelleen suuri, kun aine siirtyy paisuntaventtiiliin. Paisuntaventtiilissä kylmäaineen paine laskee. Samalla myös lämpötila laskee arvoon n. -10 C. Kun kylmäaine ohittaa höyrystimen, se muuttuu taas kaasuksi. Lämmönkeruuneste johdetaan ulos lämpöpumpusta keruuputkistoon keräämään uutta varastoitunutta aurinkoenergiaa. Nesteen lämpötila on tällöin n. -3 C.
6 6 Energiamittaus 3 Energiamittaus Lämpöpumpun energiamittaus on likiarviointia, joka perustuu nimelliseen antotehoon mittausjakson aikana. Laskenta edellyttää esimerkiksi, että lämpöpumppu on oikein asennettu ja että kuuman ja kylmän puolen virtaukset ja -lämpötilat on säädetty suositusten mukaisesti. Arvoa tulee sen vuoksi pitää arviona todellisesta antotehosta. Laskennallinen virhemarginaali on normaalitapauksissa 5 10 %. Energiatehokkuuteen vaikuttavat myös ulkolämpötila, termostaatti- ja huonesäätöjen asetukset sekä lämpöpumpun käyttö. Lisäksi ilmanvaihto, sisälämpötila ja lämpimän käyttöveden tarve voivat vaikuttaa ratkaisevasti. 4 Säätöyksikkö Säätökeskus ohjaa ja valvoo lämpöpumpulla ja lisäenergialla tapahtuvaa lämmitys- ja käyttövesituotantoa. Esimerkiksi toimintahäiriön yhteydessä, valvontatoiminto pysäyttää kompressorin, jottei mikään tärkeä osa vaurioidu. 4.1 Lisälämpö Lämpöpumppu voidaan mitoittaa kattamaan yksin talon huipputehontarve, jolloin se ei normaalisti tarvitse lisäenergiaa. Lisäenergia voi kuitenkin olla asennettuna, jolloin sitä käytetään vain hätätapauksessa lämpöpumpun ollessa häiriötilanteessa. Lämpöpumppu voidaan myös mitoittaa pienemmäksi kuin talon huippukulutus, jolloin se tarvitsee lisäenergiaa kylmimpänä vuodenaikana. Lisäenergiaa auttaa myös hätäkäytössä, lisäkäyttöveden ja käyttövesihuipun yhteydessä. Lisäenergia tuotetaan yleensä sähköllä. Säätökeskus aktivoi lisäenergian automaattisesti tarvittaessa. 4.2 Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmitys tapahtuu lämminvesivaraajassa, ja säätökeskus priorisoi käyttöveden suhteessa lämmitysveden lämmitykseen tehtyjen asetuksien mukaisesti. Lämminvesivaraajassa on anturi, joka tunnistaa käyttöveden lämpötilan. 5 Käyttöpaneeli Lämpöpumpun ohjausasetukset tehdään säätökeskuksen käyttöpaneelin avulla, josta nähdään myös tiedot senhetkisestä tilasta. 5.1 Paneelin yleiskatsaus Kuva 3 Käyttöpaneeli [1] On/Off-painike [2] Mode-painike [3] Info-painike [4] Valitsin [5] Merkkivalo [6] Palautuspainike [7] Menu-painike [8] Valikkoikkuna 5.2 Katkaisin (ON/OFF) Käytä On/Off-painiketta lämpöpumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. 5.3 Merkkivalo mode Merkkivalo palaa oranssina. Merkkivalo vilkkuu oranssina. Merkkivalo vilkkuu oranssina. Merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina, valikkoikkuna sammutettu. Merkkivalo ja valikkoikkuna ovat sammuneet. Taul. 2 Merkkivalon toiminnot info Lämpöpumppu on käynnissä. Hälytys on lauennut, eikä sitä ole kuitattu. Hälytys on kuitattu, mutta hälytyksen syytä ei ole poistettu. Lämpöpumppu on valmiustilassa. 1). Säätökeskus ei saa jännitettä. 1) Valmiustila tarkoittaa sitä, että lämpöpumppu on käynnissä, mutta lämpöä/ käyttövettä ei tuoteta. ok menu I 5.4 Valikkoikkuna Valikkoikkunan käyttö: Näytä lämpöpumpun tiedot. Näytä käytettävissä olevat valikot. Muuta asetettuja arvoja. 5.5 Menu-painike ja valitsin Painamalla päästään lähtötilasta valikohin. Valikkovalitsimen käyttö: valikoissa liikkumiseen ja säätöikkunan avaamiseen. Kiertämällä valitsinta voit nähdä useita valikoita samalla tasolla tai muuttaa asetettua arvoa. Painamalla valitsinta voit siirtyä alemmalle valikkotasolle tai tallentaa muutoksen.
7 Valikkojen käyttö Palautuspainike Paina kun haluat: Palaaminen edelliselle valikkotasolle. Säätöikkunasta poistuminen asetettua arvoa muuttamatta. 5.7 Mode-painike Paina kun haluat muuttaa käytön tyyppiä. Käytön tyypin muuttaminen. Säätimessä käytettävä kieli voidaan vaihtaa - painikkeen avulla. Pidä -painiketta vakionäytössä alaspainettuna noin 5 s ajan ja valitse sen jälkeen haluamasi kieli. 5.8 Info-painike Painamalla näet säätökeskuksen tietoja käyttötilasta, lämpötiloista, ohjelmaversiosta ym. 6 Valikkojen käyttö Paina. Kuva 6 Korosta haluttu valikkorivi valitsinta kiertämällä I I Kuva 7 Valitse toiminto valitsinta painamalla. Kolme ensimmäistä valikkoriviä kohdassa Käyttövesi näytetään. 6.1 Lähtötila Lähtötila näyttää eri lämpötilat, kellonajan sekä ajankohtaiset käyttösymbolit. Ikkunassa näytetään vuorotellen tiedot Huonelämpötila (jos huoneanturi on) ja Menojohdon lämpötila jokaiselle asennetulle piirille. 7 Kuva 8 Valitse toiminto valitsinta painamalla I Kuva 4 Lähtötila [1] Ulkolämpötila [2] Ajankohtaiset käyttösymbolit [3] Piirin huonelämpötila [4] Kellonaika [5] Käyttöveden lämpötila [6] Piirin menolämpötila [7] Piirin numero I Kuva 9 Muuta asetettua arvoa valitsinta kiertämällä I Kuva I Kuva 5 Lähtötila, kuvassa piiri I 6.2 Halutun toiminnon etsiminen ja arvon muuttaminen Valikkokatsauksesta ( Sivu 11) nähdään päätoiminnot, joihin päästään käsiksi painikkeen ja valitsimen avulla.
8 8 Lämpöpumpun tiedot Tallenna arvo painamalla valitsinta tai palaa arvoa muuttamatta käyttämällä -painiketta I I Kuva 11 Säätökeskus palaa automaattisesti valikkoon, kun arvo on tallennettu. Kuva 15 Lisätiedot 3 [1] Neljäs vaihtoehto yhdeksästä näytetään. 7 Lämpöpumpun tiedot Lämpöpumppu antaa tietoa lämpötiloista, käyttötilasta, mahdollisista hälytyksistä jne. Kuva 12 Säästö ja Mukavuus selitetään lähemmin käyttövesikäyttöä käsittelevässä luvussa ( Luku 10.3) I 7.1 Käyttötiedot Lähtötila näyttää eri lämpötilat ja kellonajan. Eri käyttösymbolit ilmaisevat, mitä toimintoja tarvitaan tai käytetään parhaillaan. 6.3 Lisätiedot valikkoikkunassa I Kuva I Kuva 13 Lisätiedot 1 [1] Valikkotaso on Käyttövesi [2] Selauspalkki. Täytetty kenttä ilmaisee, missä kohdassa toimintoja ollaan valikossa Käyttövesi. [3] Nuoli osoittaa, että seuraavalla tasolla on uusi valikko. [4] Pisteet ilmaisevat, että seuraava taso on säätöikkuna. [5] Toiminto on korostettu. [6] Kolme toimintoa valikosta Käyttövesi. 7.2 Info-painike Paina painiketta lähtötilassa.. Näytöllä näkyvät yksityiskohtaiset tiedot muun muassa lämpötiloista ja käytöstä. Näet kaikki tiedot kiertämällä valitsinta. Paina painiketta niin palaat lähtötilaan. Paina painiketta valikkoikkunassa. Yksityiskohtaiset tiedot näytetään niin kauan kuin pidetään painettuna. Vapauta. Valintaikkuna avautuu I I Kuva 17 Kuva 14 Lisätiedot 2 [1] Arvon graafinen näyttö. [2] Suurin mahdollinen arvo. [3] Mittayksikkö. [4] Edellinen arvo. [5] Uusi arvo. (Tallennetaan valitsinta painamalla.) [6] Pienin mahdollinen arvo.
9 Yleistä lämmityksestä Käyttösymbolit Näytön oikeassa alareunassa Lähtötilassa näkyvät tarvittavien tai käytössä olevien toimintojen ja osien symbolit. Esitettävät käyttösymbolit voivat vaihdella lämpöpumpun tyypin mukaan Yleistä lämmityksestä 8.1 Lämmityspiirit Piiri 1; ensimmäisen piirin ohjaus kuuluu vakiona säätökeskukseen ja sitä valvoo asennettu menolämpötilan anturi, mahdollisesti yhdessä asennetun huoneanturin kanssa. Piiri 2 (shuntattu); toisen piirin ohjaus kuuluu myös vakiona säätökeskukseen ja sitä tarvitsee vain täydentää shuntilla, kiertovesipumpulla, menolämpötilan anturilla sekä mahdollisella huoneanturilla. Piirit 3-4 (shuntattu); enintään 2 lisäpiirin ohjaus on mahdollinen lisävarusteena. Jokainen piiri varustetaan tällöin shunttimoduulilla (Multi Module), sekoitusventtiilillä, kiertovesipumpulla, menolämpötilan anturilla sekä mahdollisella huoneanturilla. Piirien 2-4 menolämpötila ei voi olla piiriä 1 korkeampi. Tämä tarkoittaa, että jos piirissä 1 on lattialämmitys, muissa piireissä ei voi käyttää pattereita. Piirin 1 huonelämpötilan alennus voi joissakin tilanteissa vaikuttaa muihin piireihin Kuva 18 Käyttösymbolit [1] Kompressori [2] Hälytin (kompressori, lisäenergia) [3] Lämpö [4] Sähkölisäenergia [5] Energiansyötön pysäytys [6] Käyttövesi [7] Lisäkäyttövesi [8] Käyttövesihuippu [9] Allas (valinnainen) [10] Jäähdytys (valinnainen) [11] Aurinko (valinnainen) [12] Shuntattu lisälämpö [13] Ulkoinen ohjaus [14] Ohjelma/aikaohjaus [15] Party-tila [16] Loma-aika [17] Kuivaus [18] Tietoloki I 8.2 Lämmityksen ohjaustapa Ulkolämpötilan anturi; anturi asennetaan talon ulkoseinään. Anturi lähettää tiedon lämpöpumpun säätökeskukseen. Ohjaus ulkolämpötilan anturilla tarkoittaa, että lämpöpumppu säätelee automaattisesti lämmitysjärjestelmän lämpötilaa ulkolämpötilan perusteella. Käyttäjä voi säätää lämmitysjärjestelmän lämpötilaa ulkolämpötilan suhteessa asettamalla lämpökäyrän säätökeskuksessa. Ulkolämpötilan anturi ja huoneanturi (yksi huoneanturi piiriä kohti on mahdollinen); Ohjaus huoneanturilla täydennetyllä ulkolämpötilan anturilla tarkoittaa, että talon sisään asennetaan keskeisesti yksi (tai useampi) anturi. Huoneanturi liitetään lämpöpumppuun ja se ilmaisee säätökeskukselle todellisen huonelämpötilan. Lämpötila vaikuttaa menolämpötilaan. Sitä esimerkiksi alennetaan, jos huoneanturi näyttää asetettua korkeampaa lämpötilaa. Huoneanturia on hyvä käyttää silloin, kun sisälämpötilaan vaikuttavat ulkolämpötilan lisäksi muutkin tekijät. Näin voi olla silloin, kun talossa on takka tai lämmityspuhallin tai jos talo on alttiina tuulelle tai suoralle auringonpaisteelle. Vain huonelämpötilan anturin sijoitushuoneen lämpötila voi vaikuttaa kyseisen lämmityspiirin lämpötilan säätelyyn.
10 10 Yleistä lämmityksestä Huonelämpötila-anturi, CANbus LCD (lisävaruste) Säätökeskus tukee jopa neljää huoneanturia. Käytä huonelämmön asettamiseen tilassa Huonelämpötila, normaali ( Kappale 10.1). 8.3 Lämmityksen aikaohjaus Ohjelmasäätö; säätökeskuksessa on mahdollista määritellä kaksi yksilöllistä ohjelmaa aikaohjaukseen päivä/kellonaika. Loma-aika; säätökeskuksessa on ohjelma lomakäyttöön, mikä tarkoittaa, että valitun jakson ajaksi huonelämpötilaa alennetaan tai nostetaan. Ohjelma sallii myös käyttöveden tuotannon sulkemisen. Ulkoinen ohjaus; säätökeskuksessa on mahdollisuus ulkoiseen ohjaukseen, mikä tarkoittaa, että esivalittu toiminto suoritetaan, kun säätökeskus tunnistaa tulosignaalin. Kuva 19 Huonelämpötila-anturi, CANbus LCD Näytön toiminnot I 8.4 Käyttötavat Lisäsähköenergialla; Lämpöpumppu on mitoitettu pienemmäksi kuin talon huipputeho, ja lisäsähköenergiaa käytetään yhdessä lämpöpumpun kanssa kattamaan tarve, kun lämpöpumppu ei selviä yksin. Lisäenergia aktivoidaan myös hälytyskäytössä sekä lisäkäyttöveden ja käyttövesihuipun yhteydessä I Kuva 20 [1] Ulkolämpötilan näyttö [2] Huonelämpötilan näyttö [3] Loma-aika [4] Lisäkäyttövesi [5] Kyseinen piiri Näyttö esittää nykyisen huonelämpötilan. Kun Näytä ulkolämpötila huoneanturissa on asetettu Kyllä ( Luku 10.8) myös ulkolämpötila esitetään vuorotellen huonelämpötilan kanssa. Tämä koskee kaikkia huoneantureita. Näytön oikeassa alareunassa voi olla käyttösymboleja. Symboli Lisäkäyttövesi tai Loma esitetään, kun toiminto asetetaan lämpöpumppuun. Huoneanturin näyttöä käytetään hälytyksiin tietyissä hälytyskategorioissa ( 10). Näyttöikkuna vilkkuu hitaasti punaisena, kunnes hälytys kuitataan lämpöpumpun säätökeskuksesta tai palautetaan automaattisesti. Huonelämpötilan asettaminen, kun huoneanturi on käytössä: Lämpötilan asettaminen on helppoa huoneanturin avulla. Aseta haluttu lämpötila kääntämällä huoneanturin valitsinta nykyiselle piirille. Aiemmin asetettu arvo näkyy välkkyvillä numeroilla. Näyttö vilkkuu asetuksen aikana, mutta lakkaa pian sen jälkeen, kun valitsinta ei enää käännetä. Säätökeskuksen arvo valikossa Huonelämpötila, normaali nykyiselle piirille asetetaan automaattisesti samaan arvoon. Vaihtoehtoisesti huonelämpötila asetetaan säätökeskuksen avulla. Siirry valikkoon Huonelämpötila, normaali nykyiselle piirille ja aseta haluttu huonelämpötila. Asetusarvo piiri huoneanturissa muuttuu automaattisesti samaan arvoon. Kun kyseessä on Piiri 1 olemassa on vielä yksi tapa asettaa huonelämpötila.
11 Valikkokatsaus 11 9 Valikkokatsaus Ylin valikkotaso asiakkaalle: 1 Huonelämpötila 2 Käyttövesi 3 Loma 6 Energiamittaukset 7 Ajastimet 8 Ulkoinen ohjaus 12 Yleistä 13 Hälytykset 14 Käyttöoikeustaso 15 Palaa tehdasasetuksiin Tehdasasetus = F-arvo VP x = Lämpöpumppu 1 tai 2 / Kompressorin 1 tai 2 nro Nimi Tehdasasetus Min. Maks. Vaihtoehdot 1 Huonelämpötila 1.1 Piiri 1 Lämmitys Lämpökäyrä Kompressori 1 käyntiaika päällä/pois 20,0 10,0 (Mukavuus) 30,0 (Säästö) Kompressori 2 käyntiaika päällä/pois 20,0 10,0 (Mukavuus) 30,0 (Säästö) Huoneanturi Huonelämpötilan vaikutus (huoneanturilla) 3,0 0,0 10, Huonelämpötilaohjelma Aktiivinen ohjelma Optimoitu käyttö Optimoitu käyttö/ Ohjelma 1/Ohjelma Näytä/muuta aktiivinen ohjelma Huonelämpötila, normaali 20,0 C 10,0 C 35,0 C Lämmitys, lisää/vähennä (Ei huoneanturia) = --/-/+/ Huonelämpötilan vaikutus 3,0 0,0 10, Huonelämpötila, poikkeus 17 C 10 C 30 C Kopioi kaikkiin lämmityspiireihin Ei Ei/Kyllä 1.3 Piiri 2 (valinnainen) Lämpökäyrä (katso 1.1.5) Huoneanturi (katso ) Huonelämpötilaohjelma (katso ) 1.4 Piiri 3 (valinnainen) (katso 1.3) 1.5 Piiri 4 (valinnainen) (katso 1.3) 1.10 Yleistä Kesä-/talvikäyttö Talvikäyttö Automaattinen Päällä/Automaattinen/Pois Vaihtamisen ulkolämpötilaraja 18 C 5 C 35 C 2 Käyttövesi 2.2 Käyttövesikäyttö Säästö Mukavuus/Säästö 2.3 Lisäkäyttövesi Lisäkäyttövesijakso 0h 0h 48h Lisäkäyttöveden pysäytyslämpötila 65,0 C 50,0 C 65,0 C 2.4 Käyttövesihuippu Viikonpäivä Keskiviikko Ei/Päivä/Kaikki Viikkoväli Käynnistysaika 3:00 0:00 23: Käyttövesiohjelma Aktiivinen ohjelma Aina käyttövesi Aina käyttövesi/ohjelma 1/ Ohjelma Näytä/muuta aktiivinen ohjelma 3 Loma 3.1 Piiri 1 ja käyttövesi Aktivoi lomatoiminto Ei Ei/Kyllä Käynn.päivä Pysäytyspäivä Huonelämpötila 17,0 C 10,0 C 35,0 C Kopioi kaikkiin lämmityspiireihin Ei Ei/Kyllä Estä käyttöveden lämmitys Ei Ei/Kyllä 3.2 Piiri 2 (valinnainen) (katso 3.1) 3.3 Piiri 3 (valinnainen) (katso 3.1) 3.4 Piiri 4 (valinnainen) (katso 3.1) 6 Energiamittaukset Taul. 3 Valikkokatsaus
12 12 Käyttäjätason asetukset nro Nimi Tehdasasetus Min. Maks. Vaihtoehdot 6.1 Tuotettu energia 6.2 Sähkölisäenergian kulutus 7 Ajastimet (Käynnissä olevat ajastimet näytetään.) 8 Ulkoinen ohjaus 8.1 Lämpöpumppu Ulkoinen sisääntulo Huonelämpötila Ei (0,0 C) 10,0 C 35,0 C Ulkoinen sisääntulo 2 (katso 8.1.1) 8.2 Lämpöpumppu 2 (katso 8.1) 8.5 Ulkoinen tulo, piiri 2 (valinnainen) Estä lämmitys lattialämmityksen turvatermostaatin lauettua Ei Ei/Kyllä Estä lämmitys Ei Ei/Kyllä Huonelämpötila Ei (0,0 C) 10,0 C 35,0 C 8.6 Ulkoinen tulo, piiri 3 (valinnainen) (katso 8.5) 8.7 Ulkoinen tulo, piiri 4 (valinnainen) (katso 8.5) 12 Yleistä 12.1 Huoneanturin asetukset Näytä ulkolämpötila huoneanturissa Ei Ei/Kyllä 12.2 Aseta päiväys vvvv-kk-pp 12.3 Aseta aika hh:mm:ss 12.4 Kesä- ja talviaika Automaattinen Käsinkäyttö/Automaattinen 12.6 Näytön kontrasti 50 % 20 % 100 % 12.7 Kieli 13 Hälytykset 13.1 Tietoloki 13.2 Poista tietoloki 13.3 Hälytysloki 13.4 Tyhjennä hälytysloki Ei Ei/Kyllä 13.7 Hälytyksen ilmaisu Hälytyssummerisignaali Väli 2 s 1 s 3600 s (60 min) Estoaika Pois Käynnistysaika 0:00-23:45/ Pysäytysaika 0:00-23: Hälytyksen ilmaisu, ohjausyksikkö Estä hälytyssummeri Ei Ei/Kyllä Hälytyksen ilmaisu, huoneanturi Estä hälytyksen merkkivalo Ei Ei/Kyllä 14 Käyttöoikeustaso 15 Palaa tehdasasetuksiin Taul. 3 Valikkokatsaus 10 Käyttäjätason asetukset 10.1 Mode-painikkeen toiminnot Painamalla seuraavia toimintoja voidaan käyttää suoraan: Huonelämpötila, normaali /Lämmitys, lisää/vähennä Käyttövesikäyttö Lisäkäyttövesijakso Party Loma Deaktivoi jäähdytys Säätimessä käytettävä kieli voidaan vaihtaa - painikkeen avulla. Pidä -painiketta vakionäytössä alaspainettuna noin 5 s ajan ja valitse sen jälkeen haluamasi kieli. Huonelämpötila, normaali /Lämmitys, lisää/vähennä Tässä voidaan tehdä lämpötilamuutokset Piiri 1. Kun piirissä on huonelämpötila-anturi, näytölle tulee Huonelämpötila, normaali, muuten näytetään Lämmitys, lisää/vähennä. Säätöjen kuvaus, katso Huonelämpötila, normaali ( Luku 10.2, Huonelämpötila, normaali). Säätöjen kuvaus, katso Lämmitys, lisää/vähennä ( Luku 10.2, Lämmitys, lisää/vähennä). Lämmitysasetuksen muutos (esim. huonelämpötilan nostaminen tai laskeminen) vaikuttaa aina vasta tietyn ajan kuluttua. Sama koskee ulkolämpötilan nopeaa muuttumista. Odota sen vuoksi aina vähintään vuorokausi ennen uusia muutoksia. Käyttövesikäyttö Säätöjen kuvaus, katso Käyttövesikäyttö ( Luku 10.3, 2.2 Käyttövesikäyttö).
13 Käyttäjätason asetukset 13 Lisäkäyttövesijakso Säätöjen kuvaus, katso Lisäkäyttövesi ( Luku 10.3, 2.3 Lisäkäyttövesi). Estetyn käyttöveden lämmityksen, esim. loman, jälkeen suositellaan aktivoimaan lisäkäyttövesitoiminto bakteerien eliminoimiseksi ja käyttöveden lämpötilan nostamiseksi nopeasti oikealle tasolle. Party Partykäyttö tarkoittaa, että käynnissä oleva huoneohjelma keskeytetään asetetuksi ajaksi lämpötilan alenemisen estämiseksi. >Tuntimäärä 1.1 Piiri 1 Lämmitys Lämpökäyrä Lämpökäyrän perusteella säätökeskus ohjaa piiriin menevän lämmitysveden lämpötilaa ja lämpökäyrä määrittää miten lämmintä sen pitää olla suhteessa ulkolämpötilaan. Säätökeskus nostaa lämmitysveden lämpötilaa, kun ulkoilman lämpötila laskee. Piriin menevän lämmitysveden lämpötila, ts. menolämpötila mitataan anturilla T1 piirissä 1 (täydellinen nimi E11.T1) ja anturilla T2 piirissä 2 (täydellinen nimi E12.T2) Kutakin piiriä ohjataan omalla lämpökäyrällä. Asentaja asettaa kunkin piirin lämmitysjärjestelmän tyypin, ts. Lämpöpatteri tai Lattia. Tyypin Lattia arvot ovat matalammat, koska lattia ei siedä yhtä korkeita lämpötiloja. Tehdasasetus Minimiarvo Maksimiarvo Taul. 4 Partyjakso 0h 0h 99h T1( C) Valitse tuntimäärä, jonka partykäytön tulee olla aktiivinen. Toiminto käynnistyy heti kaikissa aktivoiduissa piireissä. >Piiri x Tehdasasetus Vaihtoehdot Taul. 5 Partykäytön aktivointi Ei Ei/Kyllä Valitsemalla Kyllä aktivoit partykäytön. Partykäyttö voidaan aktivoida jokaiselle asennetulle piirille. Valikko näytetään vain, jos piiri on asennettu. >Deaktivoi partytila Tehdasasetus Vaihtoehdot Taul. 6 Partykäytön deaktivointi Ei Ei/Kyllä Valitsemalla Kyllädeaktivoit partykäytön kaikissa aktivoiduissa piireissä. Lämpöpumppu palaa ohjelmakäyttöön. Valikko näytetään vain, jos partykäyttö on aktiivinen. Loma Säätöjen kuvaus, katso Loma ( Luku 10.3, 3 Loma). Deaktivoi jäähdytys Valikko näytetään vain, jos jäähdytystoiminto on asennettu, ja se vaikuttaa kaikkiin jäähdytyksellä varustettuihin piireihin. Kestää kauan, ennen kuin jäähdytyskäyttö ehtii vaikuttaa talon lämpötilaan; odota sen vuoksi vähintään vuorokausi deaktivoinnin/aktivoinnin jälkeen, ennen kuin lisäsäätöjä tehdään Huonelämpötila Paina painiketta lähtötilassa, niin pääset ylimmälle valikkotasolle. Valitse 1 Huonelämpötila lämmityksen asetusta varten. Kohdassa 1 Huonelämpötila on: 1.1 Piiri 1 Lämmitys 1.3/1.4 Piiri 2, 3... (valinnainen) 1.10 Yleistä Kuva 21 Lämpöpatteri Kuvassa on tehtaalla asetettu käyrä patteripiirille. Arvolla -2,5 C menolämpötilan ohjearvo on 37,4 C. T1( C) Kuva 22 Lattia Kuvassa on tehtaalla asetettu käyrä lattiapiirille. Arvolla -2,5 C menolämpötilan ohjearvo on 27,2 C. Asettaminen lämpökäyrä I Kun lämpökäyrä on asetettu liian korkeaksi, näyttöön tulee ilmoitus Liian korkea lämpökäyrä. Muuta lämpökäyrän asetusta. T2( C) T2( C) I
14 14 Käyttäjätason asetukset Lämpökäyrä asetetaan jokaiselle piirille. Jos huonelämpötila koetaan liian korkeaksi tai matalaksi piirissä, lämpökäyrää voi säätää. Käyrää voidaan muuttaa eri tavoin. Käyrän kaltevuutta voidaan muuttaa siirtämällä menolämpötilaa ylös- tai alaspäin sekä vasemmassa ääripisteessä (arvo ulkolämpötilan 20 C kohdalla, tehdasasetus 22,0 C) että oikeassa ääripisteessä (arvo ulkolämpötilan -35 C kohdalla, tehdasasetus 60,0 C). Lisäksi käyrää voidaan säätää 5 ulkolämpötila-asteen välein. Arvo kohdassa 0 C näkyy yllä käyrän vasemmassa osassa, tehdasasetus 35,7 C. Yksittäisen arvon muuttaminen, esimerkiksi kun ulkolämpötila on 0 C: Kierrä valitsinta, kun neliö on korostettuna, kunnes 0 C korostuu ( Kuva 26). Paina valitsinta niin, että arvo korostuu. Kuva 26 Voit nyt muuttaa arvoa kiertämällä valitsinta I Kuva 23 Lämpökäyrän säätöikkuna (lämpöpatteri) Vasemman ääripisteen muuttaminen: Paina valitsinta, kun neliö on korostettuna. Arvo korostetaan I I Kuva 27 Tallenna painamalla valitsinta tai palaa tallentamatta käyttämällä palaa tallentamatta muutoksia. Käytä poistut käyränsäätöikkunasta ja palaat valikkoon I Kuva 24 Voit nyt muuttaa arvoa kiertämällä valitsinta. Tallenna painamalla valitsinta tai palaa tallentamatta käyttämällä palaa tallentamatta muutoksia. Neliö näkyy jälleen korostettuna ja mahdollisesti muutettu arvo näkyy neliön vieressä. Lisäksi uusi arvo on päivittynyt käyrään. Oikean ääripisteen muuttaminen: Kierrä valitsinta, kun neliö on korostettuna. Ylin neliö muuttuu ulkolämpötilaksi, ja vastaava käyrän arvo näkyy puolipisteen jälkeen. Ympyrä ilmaisee käyrän nykyisen arvon. Kierrä valitsinta edelleen, kunnes puolipisteen edessä on neliö. Paina valitsinta niin, että arvo korostuu I Kuva 25 Voit nyt muuttaa arvoa kiertämällä valitsinta. Tallenna painamalla valitsinta tai palaa tallentamatta käyttämällä palaa tallentamatta muutoksia. Neliö näkyy jälleen korostettuna ja mahdollisesti muutettu arvo näkyy neliön vieressä. Lisäksi uusi arvo on päivittynyt käyrään. Suosituksia: Lisää oikean ääripisteen arvoa, jos sisällä on liian viileää kylmällä säällä. Lisää käyrän arvoa lämpötilassa 0 C, jos sisällä on liian viileää ulkolämpötilan ollessa 0:n tienoilla. Lisää tai vähennä käyrän arvoa yhtä paljon vasemmassa ja oikeassa ääripisteessä, kun haluat hienosäätää lämmitystä (suuntaissiirto) Kompressori 1 käyntiaika päällä/pois Tee asetus, kuinka kauan kompressori on lämmityskäytössä päälle-/ poiskytkettynä. Korkeammilla asetusarvoilla kompressori käynnistyy ja pysähtyy harvemmin. Näin voidaan säästää. Tällöin lämmityslaitteessa voi kuitenkin esiintyä suurempia lämpötilan vaihteluita kuin alhaisilla arvoilla Kompressori 2 käyntiaika päällä/pois Sama koskee kohtaa Kompressori 1 käyntiaika päällä/pois Huoneanturi Huonelämpötilan vaikutus (huoneanturilla) Määritä, kuinka paljon 1 K:n ( C) ero huonelämpötilassa vaikuttaa menolämpötilan ohjearvoon. Esimerkki: Kun huonelämpötilan poikkeama on 2 K ( C), menolämpötilan ohjearvon muutos on 6 K ( C) (2 K-poikkeama * tekijä 3 = 6 K) Huonelämpötilaohjelma Valitse, käytetäänkö piirin ohjauksessa ohjelmaa vai ei. Optimoitu käyttö Tämä valinta tarkoittaa, että säätökeskus ohjaa vain menolämpötilan ohjearvon perusteella ( Luku ) ilman ohjelmoituja muutoksia
15 Käyttäjätason asetukset 15 vuorokauden aikana. Optimoitu käyttö antaa useimmissa tapauksissa parhaan mukavuuden ja energiansäästön. Ohjelmat 1 ja 2 Tämä valinta antaa mahdollisuuden määritellä omia aikaohjausohjelmia säätämällä käynnistys- ja pysäytysaikaa sekä normaali- ja poikkeuslämpötilaa. Ohjelma Päivä Käynnistys Pysäytys Ohjelma 1, 2 Ma - Su 5:30 22:00 Taul. 7 Ohjelmat 1 ja 2 Haluttu aika kullekin päivälle asetetaan seuraavasti: Valitsemalla Ohjelma 1 tai Ohjelma 2. Siirry valikkoon Näytä/muuta aktiivinen ohjelma. Valitse asetus valitsinta kiertämällä. Kuva 28 Merkitse muutettava arvo valitsinta painamalla I I Kuva 29 Valitse haluttu asetus valitsinta kiertämällä. Paina valitsinta. Valitsinta kiertämällä pääset asettamaan seuraavaa arvoa samoin kuin edellä. Palaa askel taaksepäin painamalla. Valitsemalla Vaihtoehto tallennettaessa: Palaa tallentamatta Ohjelma 1 Ohjelma 2 Asetetut muutokset tallennetaan valittuna ohjelmana tai ei lainkaan. Siirry normaalilämpötilan asetusta varten valikkoon Huonelämpötila, normaali. Siirry poikkeuslämpötilan asetusta varten valikkoon Huonelämpötila, poikkeus. Huonelämpötilaohjelma, kun huoneanturi on käytössä: Huonelämpötilaohjelma Aktiivinen ohjelma Jos ohjelma on valittu, näytössä näkyy (valikkovalitsinta kierrettäessä): Näytä/muuta aktiivinen ohjelma Huonelämpötila, normaali Aseta haluttu huonelämpötilan ohjearvo Huonelämpötilan vaikutus Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa Huonelämpötilan vaikutus Huonelämpötila, poikkeus Aseta lämpötila, joka on ohjelman poikkeuslämpötila. Valikko näkyy vain jos Ohjelma 1 tai Ohjelma 2 on valittu Kopioi kaikkiin lämmityspiireihin Valitse Kyllä niin saat saman ohjauksen kaikkiin asennettuihin piireihin. Valikko näkyy vain kohdassa Piiri 1. Huonelämpötilaohjelma, kun huoneanturia ei ole: Huonelämpötilaohjelma Aktiivinen ohjelma Näytä/muuta aktiivinen ohjelma Sama kuin, kun huoneanturin ollessa käytössä, katso edeltä Huonelämpötila, normaali Aseta huoneessa mitattu arvo. Lämpötilaohjelma käyttää ilmoitettua arvoa normaali- ja poikkeuslämpötilan eron laskemiseen Lämmitys, lisää/vähennä Toimintoa käytetään huonelämpötilan säätämiseen siten, että normaali huonelämpötila (katso edellinen valikko) on haluttu. Toimintoa käytetään lämmityksen lisäämiseen tai vähentämiseen, kun huoneanturia ei ole. madaltaa huonelämpötilaa noin 1 C:lla. madaltaa huonelämpötilaa 0,5 C:lla. + nostaa huonelämpötilaa noin 0,5 C:lla. ++ nostaa huonelämpötilaa noin 1 C:lla Huonelämpötilan vaikutus Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa Huonelämpötilan vaikutus Huonelämpötila, poikkeus Sama kuin, kun huoneanturin ollessa käytössä, katso edeltä Kopioi kaikkiin lämmityspiireihin Sama kuin, kun huoneanturin ollessa käytössä, katso edeltä. Lämmitysasetuksen muutos (esim. huonelämpötilan nostaminen tai laskeminen) vaikuttaa aina vasta tietyn ajan kuluttua. Sama koskee ulkolämpötilan nopeaa muuttumista. Odota sen vuoksi aina vähintään vuorokausi ennen uusia muutoksia. 1.3 Piiri 2 (valinnainen) Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1 Piiri 1 Lämmitys. 1.4 Piiri 3 (valinnainen) Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1 Piiri 1 Lämmitys. 1.5 Piiri 4 (valinnainen) Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 1.1 Piiri 1 Lämmitys Ohjearvo Lämmityspiirin ohjearvo on se menolämpötila, jonka lämpöpumppu pyrkii pitämään. Joskus mitattu oloarvo on hieman ohjearvon ylä- tai alapuolella johtuen ulkolämpötilan vaihtelusta tai suuresta käyttövesitarpeesta. Asiakkaan/asentajan useimmiten antama ohjearvo on huonelämpötilalle, josta säätökeskus laskee vastaavan menolämpötilan ohjearvon. 1 K ( C) huonelämpötilassa vastaa n. 3 K ( C) menolämpötilassa normaaleissa olosuhteissa. Ohjearvon perustana on normaalisti: Nykyinen käyräarvo (menolämpötila nykyisessä ulkolämpötilassa käytetyn lämpökäyrän mukaisesti). Nykyinen käyrävaikutus, johon vaikuttavat: Huoneanturi
16 16 Käyttäjätason asetukset Loma Aktiivinen ohjelma Ulkoinen ohjaus Ohjearvolaskenta Lämmityspiirin ohjearvo on nykyinen käyräarvo korjattuna aktiivisella käyrävaikutuksella, jos sellainen on. Käyrävaikutuksen tekijöiden prioriteettijärjestys: Ulkoinen ohjaus Aktiivinen ohjelma Loma Vain yksi näistä voi olla aktiivisena. Milloin tapahtuva ja miten suuri vaikutuksen pitää olla, asetetaan vastaavassa toiminnossa. Kiinteä ohjearvo Kiinteää ohjearvoa (ei käyrään perustuvaa) käytetään: Ulkoinen ohjearvo. Ohjearvo on 0 10 V tulosignaalin mukainen, jossa 1 V on 10 C ja 10 V on 80 C (O V aiheuttaa hälytyksen). Ohjearvon rajoitus Laskettu ohjearvo tarkistetaan aina sallittujen lämpötilarajojen suhteen. Voimassa olevaa ohjearvoa T1 Piiri 1 ja mitattua T1:n oloarvoa käytetään lämmityksen päälle- ja poiskytkentään. Kun kyseessä on Piiri 2, 3... on voimassa: Jos shunttipiirin T1:n oloarvo on matala suhteessa ohjearvoon, piiriin shuntataan lisää lämmitysvettä asetusarvon ylläpitämiseksi. Jos menolämpötila on ollut tietyn ajan alle ohjearvon, vallitsee lämmitystarve, ja kompressori tuottaa lämpöä, ennen kuin sisälämpötila laskee liian paljon. Tämä jatkuu, kunnes menolämpötila on muutaman asteen ohjearvoa korkeampi (tai kunnes Lämmityksen maksimikäyntiaika käyttövesitarpeen yhteydessä on kulunut.) Kesäkäytössä lämmitystarve ei ole aktiivinen Yleistä Kesä- ja talviaika Talvikäyttö Jos Päällä valitaan, lämpöpumppu on jatkuvasti talvikäytössä, lämmitys ja käyttöveden lämmitys toimii. Pois merkitsee jatkuvaa kesäkäyttöä, vain käyttövettä lämmitetään. Automaattinen merkitsee vaihtoa asetetussa ulkolämpötilassa Vaihtamisen ulkolämpötilaraja Valikko näkyy vain jos Automaattinen on valittu kohdassa Talvikäyttö Käyttövesi Talvi-/kesäkäytön välillä tapahtuvassa vaihdossa on tietty viive, jotta vältetään kompressorin jatkuva käynnistyminen ja pysähtyminen, kun ulkolämpötila heilahtelee lämpötilarajan lähellä. Kohdassa 2 Käyttövesi on seuraavat toiminnot: Käyttötilan valinta Pyyntö 2.3 Lisäkäyttövesi Ilmoitus, milloin 2.4 Käyttövesihuippu on syytä suorittaa bakteerien eliminoimiseksi Asetus, mahdollinen 2.5 Käyttövesiohjelma 2.2 Käyttövesikäyttö Valitse käyttövesikäytön tyyppi. Säästö tarkoittaa, että käyttöveden lämpötilan annetaan laskea ennen käyttöveden lämmityksen käynnistymistä hieman alemmaksi kuin tilassa Mukavuus. Lämmitys pysähtyy myös hieman alemmassa lämpötilassa. Vaihda tilaan Mukavuus jos haluat nostaa käyttöveden lämpötilaa. Tätä asetusta tulee käyttää, jos sähkölisäenergia puuttuu tai käytetään käyttöveden kierrätystä, jolloin käyttövesikierron lämpötila laskee muuten liian matalaksi. Päälle- ja poiskytkentälämpötilojen tehdasasetus on n. 8 K alhaisempi Säästökäytössä kuin Mukavuuskäytössä. Asentaja voi säätää näitä arvoja. 2.3 Lisäkäyttövesi Lisäkäyttövettä lämmitetään korottamalla lämminvesivaraajan lämpötila asetusarvon mukaiseksi Lisäkäyttövesijakso Määritä lisäkäyttöveden tuotantoaika Lisäkäyttöveden pysäytyslämpötila Aseta lisäkäyttöveden pysäytyslämpötila. Lämpöpumppu käynnistää toiminnon suoraan ja käyttää lämpötilan korotukseen ensin kompressoria ja sitten lisäenergiaa. Asetetun tuntimäärän kuluttua lämpöpumppu palaa normaaliin käyttövesikäyttöön. VAARA: Palovammojen vaara. Käytä sekoitusventtiiliä, kun käyttöveden lämpötila on yli 60 C. 2.4 Käyttövesihuippu Käyttövesihuippu tarkoittaa, että käyttöveden lämpötilaa nostetaan hetkellisesti noin 65 C:een Käyttöveden lämpötilan korotukseen käytetään ensin kompressoria ja sitten pelkkää lisäenergiaa Viikonpäivä Aseta päivä, jolloin käyttövesihuippu esiintyy. Ei tarkoittaa, että toiminto ei ole aktiivinen. Kaikki tarkoittaa sitä, että käyttövesihuippu esiintyy joka päivä. Jos käyttövesihuippu otetaan pois käytöstä, on mukavuustila valittava valikosta 2.2 Käyttövesikäyttö Viikkoväli Määritä, kuinka usein käyttövesihuippu esiintyy. 1 tarkoittaa käyttövesihuippua joka viikko. 2 tarkoittaa sitä, että käyttövesihuippu esiintyy parillisilla viikoilla (viikolla 2, 4, 6 jne.). 3 tarkoittaa viikkoja 3, 6, 9 jne. 4 tarkoittaa viikkoja 4, 8, 12 jne Käynnistysaika Aseta käyttövesihuipun ajankohta. VAROITUS: Palovammojen vaara. Jos käyttöveden lämpötila on yli 60 C, on olemassa palovammojen vaara. Noudata varovaisuutta ottaessasi lämmintä vettä heti käyttövesihuipun jälkeen. 2.5 Käyttövesiohjelma Ohjelma 1 ja Ohjelma 2 tarjoavat mahdollisuuden estää käyttöveden lämmitys asetettuna aikana Aktiivinen ohjelma Näytä/muuta aktiivinen ohjelma Valikko näkyy vain jos Ohjelma 1 tai Ohjelma 2 on valittu. Ohjelman muuttaminen tapahtuu samalla tavoin kuin kohdassa Huonelämpötilaohjelma.
17 Käyttäjätason asetukset Loma Loma-aikana (poissaolo) esim. lämmitys voidaan pitää alemmalla tai korkeammalla tasolla ja käyttöveden tuotanto voidaan sulkea. Käynnistys- ja Pysäytyspäivä, Huonelämpötila ja Estä käyttöveden lämmitys näytetään vain, jos lomatoiminto on aktivoitu. 3.1 Piiri 1 ja käyttövesi Aktivoi lomatoiminto Käynn.päivä Pysäytyspäivä Aseta halutun ajanjakson aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Muoto on vvvv-kk-pp. Jakso alkaa ja päättyy klo 00:00. Sekä käynnistys- että pysäytyspäivä sisältyvät jaksoon. Lopeta jakso etuajassa valitsemalla Ei valikossa Aktivoi lomatoiminto Huonelämpötila Aseta huonelämpötila, joka on voimassa piirissä jakson aikana Kopioi kaikkiin lämmityspiireihin Estä käyttöveden lämmitys 3.2 Piiri 2 (valinnainen) Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja käyttövesi. 3.3 Piiri 3 (valinnainen) Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja käyttövesi. 3.4 Piiri 4 (valinnainen) Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 3.1 Piiri 1 ja käyttövesi Energiamittaukset 6.1 Tuotettu energia Tässä näytetään 6.1 Tuotettu energia yksikköinä kwh ja jaettuna osiin Lämmitys ja Käyttövesi. 6.2 Kulutus, sähkölisäen. Tässä näytetään 6.2 Kulutus, sähkölisäen. yksikköinä kwh ja jaettuna osiin Lämmitys ja Käyttövesi Ajastimet Energia mitataan kompressorikohtaisesti ja saadut tulokset lasketaan yhteen ennen niiden näyttämistä. Ajastimia käytetään säätökeskuksessa ajastamaan erilaisia ajasta riippuvia toimintoja, kuten Lisäkäyttövesijakso. Asiakastasolla voidaan tarkastella seuraavia ajastimia (vain laskevat ajastimet näytetään): Ajastin Tehdasasetus 7.1 Lisäkäyttövesi 0h 7.3 Hälytyskäyttö, viive 1 h 7.5 Käyntiaika, lämmitys käyttövesitarpeen 20 min yhteydessä 7.6 Käyntiaika, käyttövesi lämmitystarpeen 30 min yhteydessä 7.7/7.8 Ajastimet, lämpöpumppu x 7.7.1/7.8.1 Kompressorin käynnistysviive 10 min 7.11 Ajastimet, lisäenergia Lisäenergian käynnistysviive 60 min Sekoitusventtiilisäätelyn viive lisäenergian 20 min käynnistyksen jälkeen Taul. 8 Ajastimet 10.7 Ulkoinen ohjaus Kun ulkoinen sisääntulo suljetaan, säätökeskus suorittaa ne toiminnot, joiden arvoksi on asetettu Kyllä tai poikkeavat 0:sta (Huonelämpötila). Kun ulkoinen sisääntulo ei ole enää suljettu, säätökeskus palaa normaaliin tilaan. Vain asennetut toiminnot näytetään. 8.1 Lämpöpumppu Ulkoinen sisääntulo Estä kompressori Estä lisäenergia Estä lämmitys lattialämmityksen turvatermostaatin lauettua Estä lämmitys Huonelämpötila Aseta huonelämpötila, joka on voimassa käyttöön otetun ulkoisen ohjauksen aikana. Arvo, joka on > 0 C, aktivoi toiminnon. Jos piirille, jossa on useita ulkoisia tuloja, asetetaan lämpötilan muutokset, tällöin käytetään korkeinta asetettua lämpötilaa Estä käyttöveden lämmitys Ulkoinen sisääntulo 2 Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa Ulkoinen sisääntulo Lämpöpumppu 2 Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.1 Lämpöpumppu Ulkoinen tulo, piiri Estä lämmitys lattialämmityksen turvatermostaatin lauettua Estä lämmitys Huonelämpötila 8.6 Ulkoinen tulo, piiri 3 Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.5 Ulkoinen tulo, piiri Ulkoinen tulo, piiri 4 Aseta arvot samalla tavoin kuin kohdassa 8.5 Ulkoinen tulo, piiri Yleistä Tässä on mm. päiväyksen ja ajan asetukset Huoneanturin asetukset Näytä ulkolämpötila huoneanturissa 12.2 Aseta päiväys 12.3 Aseta aika Tarkista ja muuta tarvittaessa päiväys ja aika. Säätökeskus käyttää näitä erilaisten aikaohjausten kuten lomakäytön ja huonelämpötilaohjelman käsittelyssä Kesä- ja talviaika Valitse, halutaanko automaattinen kesä- ja talviajan vaihto vai ei (ajankohdat EU-standardin mukaiset) Näytön kontrasti Säädä tarvittaessa käyttöpaneelin taustavaloa Kieli Vaihda kieltä, jos niin halutaan.
18 18 Hälytykset 10.9 Hälytykset Erilaiset hälytykset on kuvattu kohdassa (Luku 11). Kohdassa 13 Hälytys on: 13.1 Tietoloki 13.2 Poista tietoloki 13.3 Hälytysloki 13.4 Tyhjennä hälytysloki 13.7 Hälytyksen ilmaisu 13.1 Tietoloki Tietoloki näyttää tiedot lämpöpumpusta. Käyttöpaneelin lähtötilassa näytetään tietolokin symboli, kun aktiivisia tietoja on tarjolla Poista tietoloki Tässä voit tyhjentää tietolokin Hälytysloki Hälytysloki näyttää esiintyneet hälytykset ja varoitukset. Hälytysluokka ( Luku 11.5) näkyy ikkunassa ylinnä vasemmalla, ja jos hälytys on aktiivinen näkyy myös hälytyssymboli ( Luku 7.3) sekä hälytyslokissa että käyttöpaneelin lähtötilassa Tyhjennä hälytysloki Tässä tyhjennetään hälytysloki Hälytyksen ilmaisu Kohdassa Hälytyksen ilmaisu tehdään hälytyssummerin ja merkkivalon asetukset Hälytyssummerisignaali Väli Määritä hälytysäänijakson pituus. Hälytysääni soi 1 sekunnin ajan jakson alussa, minkä jälkeen se hiljenee. Asetus koskee kaikkia hälytysääniä Estoaika Määritä kellonajat, joiden välillä hälytysääni ei saa kuulua Hälytyksen ilmaisu, ohjausyksikkö Estä hälytyssummeri Asetus koskee vain säätökeskuksen hälytyssummereita Hälytyksen ilmaisu, huoneanturi Estä hälytyksen merkkivalo Asetus koskee kaikkia huoneantureita Käyttöoikeustaso Käyttöoikeustaso on vakiona Asiakas. Tämä taso antaa käyttöoikeuden kaikkiin käyttäjän tarvitsemiin toimintoihin. Asentajalla on myös pääsy lisätoimintoihin, joita tarvitaan asennuksessa Palaa tehdasasetuksiin Valitse 15 Palaa tehdasasetuksiin ja Kyllä palauttaaksesi kaikki asiakasasetukset tehdasarvoihin. Tällä ei ole vaikutusta asentajan tekemiin asetuksiin. 11 Hälytykset 11.1 Säätökeskuksen ja huoneanturin hälytysvalo Säätökeskuksen merkkivaloa käytetään lämpöpumpun ON/OFF-tilan ilmaisuun sekä tiettyjen hälytysten näyttöön. Merkkivaloa sanotaan sen vuoksi myös hälytysvaloksi. Hälytysvalo vilkkuu hälytyksen yhteydessä punaisena (säätökeskus) kunnes hälytyksen syy on Hälytysvaloa ei käytetä varoitushälytyksen yhteydessä. Huoneanturin hälytysvalon toiminta voidaan estää. Toiminta Toiminto Merkkivalo palaa Lämpöpumppu on käynnissä. yhtäjaksoisesti oranssina. Merkkivalo vilkkuu Hälytys on lauennut, eikä sitä ole kuitattu. oranssina Merkkivalo vilkkuu oranssina Merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina Taul. 9 Säätökeskuksen hälytysvalo Huoneanturin näyttöä käytetään hälytyksiin tietyissä hälytyskategorioissa ( 10). Näyttöikkuna vilkkuu hitaasti punaisena, kunnes hälytys kuitataan lämpöpumpun säätökeskuksesta tai palautetaan automaattisesti. Huoneanturin hälytysilmaustoimintoa kutsutaan tässä kappaleessa hälytysvaloksi. Huoneanturin hälytysvalon toiminta voidaan estää Hälytyssummeri hälytyksen yhteydessä Hälytyksen sattuessa lämpöpumpun hälytyssummeri soi sekunnin kerrallaan asetetuin hälytyssummerivälein. Hälytyssummeri voidaan estää tiettyinä vuorokaudenaikoina tai kokonaan. Hälytyssummeri ei soi varoitusten yhteydessä Hälytyksien kuittaus Hälytys on kuitattu, mutta hälytyksen syytä ei ole poistettu. Lämpöpumppu on valmiustilassa. 1) 1) Valmiustila tarkoittaa sitä, että lämpöpumppu on käynnissä, mutta lämpöä/ käyttövettä ei tuoteta. Kuittaus tapahtuu painamalla hälytysilmaisun poistamiseksi. Mitä kuittauksen jälkeen tapahtuu, ilmenee kyseisen hälytyksen kuvauksesta. Varoitusta ei useimmissa tapauksissa tarvitse kuitata. Hälytysnäyttö häviää itsestään, kun varoituksen syy on Varoituksen voi kuitenkin kuitata Hälytysajastin, hälytyskäyttö Kompressorin pysäyttävän hälytyksen yhteydessä säätökeskus käynnistää 1 tunnin ajastimen. Ellei vika ilmene uudelleen, lisäenergia saa käynnistyä, kun aika on kulunut.
19 Hälytykset Hälytysluokat Hälytykset on jaettu eri luokkiin riippuen vian laadusta ja vakavuudesta. Hälytysluokka näkyy hälytysikkunassa ja hälytyslokissa. Luokat A-H ovat hälytyksiä, luokat I-J varoituksia/tietoja, luokat K-M varoituksia ja luokka Z tietoja. Merkitys A B C D E F G H I J K L M Z Pysäyttää kompressorin X X X X X X X Pysäyttää lisäenergian X X X Hälytysvalo/hälytyssummeri aktivoituu X X X X X X X X Hälytysviive 5s 3s 15 min 1 min 5s 1s 1s 1s 5s 5s 2s 5s 0s 0s Käynnistys edellyttää kuittauksen X X X X X Käynnistys sallittu ennen kuittausta X X X X X X X Valikkoikkuna on kuitattava X X X X X X X X X X Tallennetaan tietolokiin X X X Taul. 10 Hälytysluokat [I] [J] [M] Kompressorin väliaikainen pysäytys. Tiedot voivat tulla uudelleen muutaman kerran tietyn ajan kuluessa ja jos näin tapahtuu monta kertaa, annetaan A-luokan hälytys. Kompressorin väliaikainen pysäytys. Tiedot voivat tulla uudelleen muutaman kerran tietyn ajan kuluessa ja jos näin tapahtuu monta kertaa, annetaan A-luokan hälytys. Käytetään korttien liitäntäongelmien yhteydessä Hälytysikkuna Ikkunasta nähdään hälytys-/varoitustapauksessa, mitä on tapahtunut. Samalla tiedot tallennetaan hälytyslokiin. Hälytyssymboli näytetään käyttöpaneelin lähtötilassa ( Luku 7.3). Esimerkki hälytyksestä: Kuva Hälytystoiminnot I Tässä esitellään esiintyvät hälytykset, otsikkoina käytetään hälytystekstejä. Useimmat hälytystekstit sisältävät lämpöpumpun sen osan nimityksen, joka on aiheuttanut hälytykset. Kun otat yhteyttä huoltoon/ jälleenmyyjään, ilmoita aina koko hälytystieto. E21 tarkoittaa lämpöpumppua 1, E22 tarkoittaa lämpöpumppua 2. E11 tarkoittaa piiriä 1, E12 piiriä 2, E13 piiriä 3 jne. Txx tarkoittaa eri lämpötila-antureita Korkea kuumakaasun lämpötila E2x.T6 Toiminta: Kompressori pysähtyy. Aktivoituu, kun kompressorin lämpötila nousee liian korkeaksi. Hälytys voi esiintyä yksittäisissä tapauksissa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Kuumakaasun lämpötila laskee sallittuun lämpötilaan. Luokka: A Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen Lauennut pienpainevahti E2x.RLP Toiminta: Kompressori pysähtyy. Aktivoituu, kun paine laskee liian alas lämpöpumpun kylmäainepiirissä. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle. Luokka: A Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Tarkasta ja puhdista hiukkassuodatin ( Kappale 13.2) tarvittaessa. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Lauennut suurpainevahti E2x.RHP Toiminta: Kompressori pysähtyy. Aktivoituu, kun paine nousee liian korkeaksi kylmäainepiirissä. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle. Luokka: A Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Lämmönkeruupiirin alhainen paine Toiminta: Kompressori pysähtyy. Aktivoituu, kun paine laskee liian alas kylmäainepiirissä. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Paine palaa sallitulle tasolle. Luokka: A Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Alhainen lämpötila, lämmönkeruu tulo E2x.T10 Toiminta: Hälytys annetaan, kun lämmönkeruun lämpötila on liian alhainen, ja tästä on tullut varoitus useita kertoja. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä
20 20 Hälytykset Palautusvaatimus: Lämmönkeruunesteen lämpötila ylittää alimman sallitun lämpötilan. Luokka: A Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Alhainen lämpötila, lämmönkeruu meno E2x.T11 Toiminta: Hälytys annetaan, kun lämmönkeruun lämpötila on liian alhainen, ja tästä on tullut varoitus useita kertoja. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Lämmönkeruunesteen lämpötila ylittää alimman sallitun lämpötilan. Luokka: A Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Liian monta uud.k. I/O-kortti BAS x Toiminta: Kompressori pysähtyy. Aktivoidaan, kun säädin on Tarkasta CANbus-liitäntä -hälytyksen jälkeen suorittanut yhden tunnin aikana enemmän kuin kolme uudelleenkäynnistystä ( luku ). Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: CANbus-väylän ja säätimen välinen tietoliikenneyhteys toimii taas. Luokka: A Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Moottorisuoja 1 E2x.F11, kompressori Toiminta: Aktivoituu, kun kompressorin moottorisuoja on lauennut liian suuren virran johdosta tai puuttuvat vaiheen ja sen aiheuttaman kompressorin epätasaisen kuormituksen takia. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Moottorinsuoja palautettu. Luokka: B. Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Tarkista laitteen varokkeet sekä päävarokkeet. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Vaihevika E2x.B1 Toiminta: Kompressori pysähtyy, kun vaihevahti katkaisee puuttuvan vaiheen vuoksi tai vaihejärjestysvian seurauksena. Jopa liian alhainen (<195 V) ja vastaavasti liian korkea (> 254 V) jännite aiheuttaa hälytyksen. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Virhe korjattu. Kun on kyseessä liian pieni tai suuri jännite: Jännite ylittää 201 V ja vastaavasti alle 250 V. Luokka: E. Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Tarkista laitteen varokkeet sekä päävarokkeet. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Katkos anturissa E2x.T6 kuumakaasu Toiminta: Kompressori pysähtyy, koska kuumakaasun suojatoimintoa ei voi taata. Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lämpötilan alle -50 C. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Anturin arvo on >-50 C. Luokka: E Oikosulku anturissa E2x.T6 kuumakaasu Toiminta: Kompressori pysähtyy, koska kuumakaasun suojatoimintoa ei voi taata. Aktivoituu, kun anturin arvo ilmaisee lämpötilan yli 150 C. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Anturin arvo on < 150 C. Luokka: E Korkea menojohdon lämpötila E1x.T1 Toiminta: Kompressori pysähtyy. Aktivoituu, kun lämmityspiirin lämpötila nousee liian korkeaksi suhteessa asetuksiin. Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä Palautusvaatimus: Anturin arvo alittaa lämmitystarpeen käynnistyslämpötilan. Luokka: E. Alenna lämpötilaa piirissä. Tarkasta, että termostaattiventtiilit ovat auki. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys Vika sähkölisäenergiassa E21.E2 Toiminta: Lisäenergia kytkeytyy pois. Aktivoituu sähkölisäenergian lauenneen ylikuumenemissuojan, korkean menolämpötilan tai sähkölisäenergian liian korkean lämpötilan johdosta. Myös sähkölisäenergian automaattivaroke on voinut laueta esimerkiksi oikosulun vuoksi. Palautusvaatimus: Ylikuumenemissuoja palautettu tai lämpötila laskenut. Luokka: F. Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Palauta ylikuumenemissuoja, jos se on lauennut. Palauta automaattivaroke, jos se on lauennut. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen Käyttöveden sähkölisäenergian ylikuormitussuoja lauennut Toiminta: Lisäenergia kytkeytyy pois. Jos lisäenergian hälytyssignaali on kytketty multi-moduuli, hälytys annetaan vian ilmetessä. Palautusvaatimus: Lisäenergian vika korjattu, eikä hälytyssignaalia ole. Luokka: F. Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos hälytys ei poistu kuittauksen jälkeen.