Source: http://docplayer.fi/751600-Esitys-tuomelan-koulun-perusparannus-ja-laajennus-hankesuunnitelman-muuttamisesta-tuomelan-koulun-kunnossapitosuunnitelmaksi.html
Timestamp: 2017-01-18 18:25:39+00:00
Document Index: 24327606

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi
Download "Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi"
1 Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!! Pia Kautonen!!!!!!!!!! Hannu Kivinen!!!!!!!!!! Mika Lindvall!!!!!!!!!! Markus Lyyra 1/92 PRO TUOMELAN VAIHTOEHTOINEN HANKESUUNNITELMA 1. Yhteenveto Tässä dokumentissa esitelllään Pro Tuomela -kansalaisliikkeen laatima Kunnossapitosuunnitelma Tuomelan koulua varten. Suunnitelma on syntynyt Vantaan kaupungin Tuomelan koulun lakkautusesityksen seurauksena, kun Pro Tuomela on tutustunut kaupungin laatimaan Tuomelan koulun perusparannus ja laajennus Hankesuunnitelmaan sekä Tuomelan koulusta teetettyyn kuntokartoitusraporttiin (LVIRS - Tekninen kuntoarvio). Pro Tuomelan mielestä kaupungin suunnitelma Tuomelan koulun perusparannuksesta on suurelta osin turha ja perustuu tarpeettomaan ja kustannuksiltaan kestämättömään tavoitteeseen remontoida vanhasta koulusta toiminnallisesti uutta vastaava. Lisäksi kaupungin esitys koulun laajentamisesta on Pro Tuomelan mielestä täysin aiheeton. Pro Tuomelan arvio Hankesuunnitelman mukaisista toimenpiteistä perustuu Pro Tuomelan omien asiantuntijoiden näkemyksen lisäksi vahvasti Tuomelan koulusta tehdyn kuntoarvion tuloksiin. Sekä kuntoarvion että Pro Tuomelan yhteinen näkemys on, että Tuomelan koulu on perusteiltaan terve ja lisäksi toimiva koulu. Pro Tuomela on rakennusalan ammattilaisten avulla laatinut kaupungin Hankesuunnitelmalle oman vastaehdotuksensa vastaamaan sitä käsitystä, joka Hämeenkylän asukkailla ja Tuomelan koulun oppilaiden vanhemmilla on järkevästä ja kestävän kehityksen mukaisesta koulun kunnossapidosta ja nykyistä toiminnallisuutta ylläpitävästä remontoinnista. Tämä suunnitelma on vieläpä kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen nykyisissä taloudellisesti haasteellisissa olosuhteissa tuoden lisäksi kaupungille merkittävät pysyväissäästöt: vuosien aikana Tuomelan koulussa ei tarvitse tehdä kuin pieniä välttämättömäksi katsottavia kunnostustoimenpiteitä. Vuodesta 2017 eteenpäin Tuomelan koululla tulee tehdä normaaleja huolto- ja kunnossapitotoimia, joita vastaaville rakennuksille yleensäkin tavataan tehdä. Mitään perusparannustoimenpiteitä Tuomelan koulussa ei tarvitse tehdä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kustannusarvio seuraavien kymmenen vuoden ajalla tehtäville huolto- ja korjaustoimenpiteille on alle miljoona euroa (asiantuntija-arvio n tuhatta euroa) painottuen voimakkaasti vuoden 2017 jälkeiseen ajanjaksoon. Kaikki suunnitellut kunnossapito- ja/tai korjaustoimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi touko-elokuun aikana, jolloin luokat ovat vapaina mahdollistaen korjaustyöt. Pro Tuomelan laatima Kunnossapitosuunnitelma tuo Vantaan kaupungille yhteensä n. 4,2-4,3 miljoonan euron säästöt verrattuna Hankesuunnitelmaan. Tämän Kunnossapitosuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet henkilöt, jotka ovat koulutukseltaan rakennusalan ammattilaisia ja jotka toimivat rakennusalalla mm. peruskorjaten koulurakennuksia. Tekijöiden joukossa on lisäksi rakennus- ja talotekniikkaa ymmärtäviä henkilöitä, joiden työkokemus pitää sisällää mm. sisäilmatutkimusten teettämistä julkisissa rakennuksissa. Myös henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta vanhojen rakennusten kunnossapidosta niiden rakennusperinnettä kunnioittaen, on osallistunut tämän Kunnossapitosuunnitelman laatimiseen. 2/93 2. LVIRS Kuntoarvio (Lemminkäinen Kiinteistötekniikka, 2010) Vuonna 2010 tehdyn kuntoarvion mukaan Tuomelan koulu on a) rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä kunnossa b) LVI-tekniikan osalta kunnoltaan korkeintaan välttävä c) sähköjärjestelmien osalta tyydyttävässä kunnossa Raportin PTS-taulukossa käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: Hyväkuntoinen: uutta vastaava Tyydyttävässä kunnossa: ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta Välttävässä kunnossa: uusimis- tai korjaustarve lähivuosina Huonokuntoinen: teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava PTS-taulukon asteikon mukaan Tuomelan koulu ei teoriassakaan voi olla kuin korkeintaan tyydyttävässä kunnossa, sillä onhan sen rakennettu jo yli 80 vuotta sitten. Kuntoarvion mukaan rakennustekniikan osalta merkittävimmät korjaukset 10 vuoden tarkastelujakson alkupuolella tulevat olemaan mm. - puuikkunoiden uusiminen - vanhojen muovimattojen uusiminen - saunaosaston remontti - piha-alueen asfaltin uusiminen Tarkastelujakson loppupuolella korjaukset ovat lähinnä huoltokorjauksia. LVI-tekniikan osalta merkittävimmät toimenpiteet ovat: - kaukolämmönalajakokeskuksen uusinta (tulee kuntokartoituksen mukaan ajoittumaan lähivuosille) - lämpöjohtoverkoston samoin kuin käyttövesi- ja viemäriverkoston osalta olisi hyvä tehdä tarkempi kuntotutkimus lähivuosina Muut arvioidut LVI-tekniikan toimenpiteet ovat pääasiallisesti normaaleja huoltotoimenpiteitä ajoittuen pääasiallisesti useamman vuoden päähän tarkasteluhetkestä. Sähköjärjestelmien osalta todetaan, että - nykyiset sähköjärjestelmät toimivat huollettuina tyydyttävästi - sähköjärjestelmä ei kaikilta osiltaan sisällä vikavirtasuojakytkimiä ja ne tulee asentaa tilojen mahdollisien saneerauksien yhteydessä - myös liikuntasalirakennuksen sähköjärjestelmän keskukset ovat tyydyttävässä kunnossa - sähkölaitteet (keittiön lämpölaitteet ja kylmälaitteet) ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa; laitteita tulee uusia tarpeen mukaan - yleisten tilojen valaistus ja sähkökalusteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa ja valaisimet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia - rakennuksien valaistustasot ovat tiloittain käyttötarpeita vastaavat - rakennusautomaatiojärjestelmän laitteet ovat pääosin uusittuja laitteita ja ne ovat tyydyttävässä kunnossa Kuntoarvion perusteella voidaan todeta, että Tuomelan koulu on raportoidusti terve ja toimiva koulurakennus. 3/94 suunnitellaan vaikka koulun oppilasennusteen mukaan oppilasmäärien ei ennusteta kasvavan juurikaan, jos oppilasottorajat pidetään nykyisenlaisena. Hankesuunnitelman toteutuksen aikana eli kahden lukuvuoden ajan Tuomelan koulun oppilaat kävisivät siirtokoulua, sillä Tuomela olisi perusparannuksen ajan suljettu koulunkäynniltä. Tästä tulisi merkittäviä lisäkustannuksia Toiminnasta johtuvat muutostarpeet Hankesuunnitelman mukaan Tuomelan koulussa on seuraavanlaisia toiminnasta johtuvia muutostarpeita, joista Pro Tuomela ja koulun henkilökunta kiistävät valtaosan (nämä merkitty ko. kohtaan) joko harhaanjohtavana tai täysin virheellisenä tietona: a) Perusopetustilat Luokkien varustuksissa on puutteita. Opettajien mukaan luokkien varusteissa ei ole raportoitu puutteita, vaan ne ovat varsin toimivia; niissä on mm. älytaulut.! b) Ruokailutila ja keittiö Ruokailutila on alimittainen. Kulku ruokalaan on vaikeasti yhden portaan kautta. Ruoan kuljetus linjastolle on vaikeaa. Ruokala on nykyisellään toimiva ja viihtyisäkin oppilaiden mielestä. Ruokalassa ruokaillaan samantyylisesti vuoroissa kuin muissakin Vantaan kouluissa. Ruoan kuljetus on toiminut tähänkin asti, joten kyllä se toimii myös tulevaisuudessa. c) Teknisen työn tilat Teknisen tilan tulisi olla 50% suuremmat. Turvavälit eivät ole riittävät. Teknisen työn opettajan mukaan tilat ovat toimivat alakoululaisten teknisen työn opetukseen. Myös turvaväliasia on kunnossa, sillä ko. töitä tehdään vain opettajan valvonnassa muiden oppilaiden ollessa poissa työtilasta. d) Erityisopetustilat Koulusta puuttuvat erilliset musiikki- ja kuvaamataidon opetustilat ja pienryhmätiloja. Musiikki- ja kuvaamataidon tunnit pidetään luokissa. Pienryhmätiloja on opettajien mielestä riittävästi, sillä erityisopetusta on voitu tarjota vapaana olevissa luokissa. Pienessä koulussa tämä on hyvällä oppituntien suunnittelulla helpostikin toteutettavissa. Näin tulisi myös tapahtumaan osittain niissä kouluissa, joihin Tuomelan lapset siirrettäisiin, jos koulu suljettaisiin, tilojen täyttymisen myöstä. f) Hallinto- ja oppilashuollon tilat Opettajien tilat ovat niukat. Opettajilla ei ole sosiaalitiloja. Terveydenhuollon tilat ovat alimitoitetut. 4/95 Opettajien itsensä mielestä opettajien huone on asiallisen kokoinen ja toimiva. Sosiaalitiloja opettajien käytettäväksi löytyy koulusta päärakennuksen 3. kerroksesta, lisäksi opettajat ovat tottuneet käyttämään myös liikuntarakennuksen suihku- ja pukuhuonetiloja. Terveydenhoitaja vierailee koululla vain kerran viikossa ja hänen käytössään on oma terveydenhoitajan huone. Mahdollinen puute on siinä, että terveydenhoitajan huoneen yhteydessä ei ole erillistä tilaa, johon oppilaan voisi osoittaa lepäämään tarvittaessa. Tämä ei ole suuri puute, sillä terveydenhoitaja käy paikan päällä koululla vain kerran viikossa. Muuna aikana terveydenhoitajan huonetta voi käyttää lepohuoneena. g) Esteettömyys Esteettämyys ei toteudu koulussa. Esteettömyys ei tähän asti ole ollut ongelma koulussa. Vanhaan rakennukseen esteettömyyden toteuttaminen ei onnistu samalla tavalla kuin se uudisrakennusta suunniteltaessa voidaan huomioida. Kuitenkin esteettömyyteen voidaan tarvittaessa panostaa mm. sivukaidehissein. h) Liikuntatilat Liikuntasalirakennuksesta puuttuu tarpeellisia varastotiloja, mikä vaikeuttaa koulun jokapäiväistä toimintaa. Näyttämölle kuljetaan pukuhuoneen läpi. Liikuntatunteja pitävien opettajien kuin myös muun opetushenkilökunnan mielestä varastotilat ovat riittävät. Näyttämölle kulkeminen pukuhuoneen läpi on toimiva käytäntö. i) Sisäilma Opetustiloissa on ainoastaan poistoilma ja korvausilma otetaan ikkunoihin tehdyistä rakoventtiileistä. Talvella on erittäin kylmä ja keväällä tilat ylikuumenevat. Talon henkilökunta on oireillut eri tiloissa. Päärakennuksen luokissa on koneellinen poistoilmanvaihto huippuimureilla, osin painovoimaisena. Perinteinen painovoimainen ilmanvaihto on vanhassa koulurakennuksessa toimiva ratkaisu, siitä paras todiste on koulun puhdas sisäilma sekä koulun terve kunto. Joissain luokissa ovat ikkunoiden tiivisteet olleet kuluneet, jolloin ikkunoista on voinut talvisin vetää kylmää ilmaa. Keväällä auringon paistaessa etelän puoleisista ikkunoista sisään luokkiin on luonnollista, että luokkahuoneiden lämpötila nousee hetkellisesti. Ilmavaihtokanaviston puhdistaminen ja tiivisteiden uusiminen ovat vähentäneet vetoisuutta ja huoneilman tunkkaisuutta jo nyt Hankesuunnitelman yhteenveto Yhteenvetona toiminnasta johtuvista muutostarpeista todettakoon, että Hankesuunnitelma ei vastaa lainkaan sitä todellisuutta, jota Tuomelan koulussa eletään. Tuomelan koulu on terve, toimiva ja varsin tehokas koulu. Hankesuunnitelman virhe on lähtökohtaisesti siinä, että sen tarkastelu kohdistuu uudisrakennukselle asetettaviin vaatimuksiin, mikä ei Tuomelan kohdalla ole lainkaan relevanttia. Tuomelan koulu on vanha rakennus, joka on aikoinaan suunniteltu toimivaksi. Koulun toiminnallisuutta on sittemmin kehitetty vastaamaan tämän päivän opetustarpeita koulurakennuksen erityispiirteet huomioiden. Tässä on Pro Tuomelan mielestä onnistuttu varsin hyvin. On ikävää, että Hankesuunnitelma ei tätä asiaa huomioi lainkaan. 5/96 3.3. Hankesuunnitelman kustannusvaikutukset: Hankesuunnitelman mukaan Tuomelan koulun perusparannuksen ja laajennuksen kokonaiskustannusarvio on 5,12 miljoonaa euroa ja se koostuu seuraavista osa-alueista: - Pääkoulun perusparannus 3,49 MEUR - Pääkoulun laajennus 1,04 MEUR - Liikuntasalin muutostyöt 0,59 MEUR Pro Tuomelan rakennusalan asiantuntijoiden mielestä Tuomelan koululle ei tarvita lainkaan pääkoululle kaavailtua laajennusta (1,04 MEUR) eikä myöskään liikuntasalin muutostöitä (0,59 MEUR). Laajennus on nähty täysin tarpeettomana, sillä koulun nykyinen oppilaskapasiteetti on riittävä myös tuleville vuosille. Myöskin kaavailtu ruokalan siirto uuteen rakennukseen on tarpeeton ratkaisu, sillä nykyinen ruokailutila on täysin toimiva ja se on sitä myös tulevaisudessa. Pro Tuomela on sitä mieltä, että liikuntasalin yhteyteen ei kannata rakentaa varastorakennusta, sillä tämä muutostyö ei ole välttämätön. Lisäksi investoinnin hintaa voidaan pitää suhteellisen kalliina ko. lisätilan hyötyyn nähden. Pääkoulun perusparannus (3,49 MEUR) tähtää Hankesuunnitelman mukaisesti vanhan koulurakennuksen uudistamiseen uudisrakennuksen toiminnallisuutta vastaavaksi. Pro Tuomela on yhdessä asiantuntijoiden kanssa sitä mieltä, että tämän kaltainen suunnitelma on täysin ylimitoitettu, erityisesti huomioiden sen tosiasian, että koulu on jo nykyisellään toimivaksi ja tehokkaaksi todistettu. Pro Tuomela on Kunnossapitosuunnitelmassaan karsinut merkittävästi Hankesuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, jotka eivät ole millään muotoa välttämättömiä koulutoiminnan kannalta. Pro Tuomelan ylimitoitettuina ja/tai turhina pitämät suunnitelmat on Hankesuunnitelmadokumentissa (liite 2) yliviivattu alkuperäisen perusparannussuunnitelman ollessa kuitenkin luettavissa. Lisäksi Pro Tuomelan kommentit Vantaan kaupungin arvioille Tuomelan koulun kunnosta tai perusparannukseen tai laajennukseen liittyen löytyvät ao. kappaleiden jälkeen punareunaisen tekstilaatikon sisältä. Pro Tuomelan ylimitoitettuina tai osin turhina pitämät perusparannus- ja laajennustoimenpiteet on myös listattu seuraavassa (ylivedetty tarkoittaa, ettei toteuteta): a) Nykytiloihin kaavaillut muutostyöt - Yksi asunto muutetaan opetustilaksi - Yksi asunto muutetaan opettajainhuoneeksi - Yksi asunto muutetaan oppilashuoltotiloiksi - Yksi asunto muutetaan iltapäiväkerholle - Teknisen työn tila laajenee ruokasaliin - Ruokasali siirtyy kolmannen kerroksen korkeaan tilaan - Musiikinopetus järjestetään ruokasalissa - Kuvaamataidon opetus järjestetään edelleen luokissa - Kirjasto ja atk-tila yhdistetään, ja tila toimii läpikulkutilana, tarvittaessa neuvottelutilana (paljeseinä tms. tilanjakaja). Mahdollista on myös järjestää atkopetus siirrettävillä läppärivaunuilla omissa luokissa - Vahtimestari saa oman tilan 1. krs aulaan - Vanhan osan pohjakerroksen sijoitetaan sosiaalitiloja ja varastoja - Vanhan osan ullakolle sijoitetaan iv-konehuone - Pääkouluun sijoitetaan wc:tä 6/97 - Liikuntasalirakennuksessa järjestetään suoraan kulku näyttämölle ilman kulkua pukuhuoneen läpi sekä muodostetaan pieni varastotila toisesta pukuhuoneen osasta - Muutostöiden lisäksi kouluun esitetään laajennusta tilantarpeen täyttämiseksi - Muutostöissä ja niiden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen historiallinen arvo ja sen rakennussuojelulliset näkökohdat b) Pääkoulun laajennus Pääkouluun esitetään n. 220 hym2 (n. 343 kem2 ) laajennusta purettavan keittiön kohdalle neljään kerrokseen. Laajennus erotetaan vanhasta koulusta asemakaavan ohjeen mukaan kevyellä (lasisella) väliosalla ja suunnittelussa huomioidaan vanhan koulun kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne. Laajennukseen sijoitetaan seuraavia koulusta puuttuvia tiloja: Hissi, jonka rakentamista eivät vanhat rakenteet kestä, joka tapauksessa sijoitettava rakennuksen ulkopuolelle. - pohjakerrokseen ulkourheiluvälinevarasto, kiinteistönhoitotila, siivouskeskus, purunpoistotila - ensimmäiseen kerrokseen OT3 -kokoinen perusopetusluokka - Toiseen kerrokseen tekstiilityön luokka, joka voi toimia myös perusopetustilana - kolmanteen kerrokseen keittiö ja iv-konehuone, joka palvelee alapuolella olevia tiloja (tai ko. tiloihin ns. kaappikojeina, mikäli eivät mahdu ullakolle). c) Liikuntasalin laajennus Liikuntasalirakennukseen esitetään lisäksi muutostöihin liittyvää n. 30 kem2 varastolaajennusosaa, jossa on n. 20 hym2 lämmintä varastotilaa isoille esineille kuten piano ja nojapuut. Varastoon liitetään n. 6 m2 paloturvallinen jätekatos purettavan jäteka- toksen tilalle. Varastolaajennus tulee salin poistumistieovien kohdalle pohjoissivulle, ja sieltä tehdään yhteys ulos. d) Keittiö Keittiö suunnitellaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ateriapalveluiden suunnittelijan kanssa. Keittiötiloissa noudatetaan palvelukeittiön (=ent. jakelukeittiö) laiteluetteloa ja mallityöselitystä. Sen lisäksi keittiö varustetaan aina erillisellä siivouskomerotilalla. Keittiön sosiaalitila sijaitsee neljännessä kerroksessa keittiön viereisen portaan päällä. e) Piha Pihavarusteina on ainoastaan huonokuntoinen keinu ja koripalloteline. Pihan päällysteenä on sekä soraa että asfalttia ja se on täynnä suuria kuoppia. Istutusalueet ovat hoitamattomat ja huonokuntoiset mm. koulun pääsisäänkäynnin vieressä. Itärinteessä on ränsistynyt koulupuutarha. Teräsverkkoaita liikuntasalirakennuksen eteläpuolella on huonokuntoinen. Pihan länsipuolella ei ole aitaa rajaamassa kenttää Tuomelan tilasta. Kouluun on tehty vuonna 1997 erillinen pallokenttä. Pihalla tehdään seuraavia kunnostustoimenpiteitä: - asfalttialueiden uusiminen rakennekerroksineen ja sorapintaisen piha-alueen tasoitus - nurmi- ja istutusalueiden kunnostukset - maanpinnan kallistusten korjaukset (kts. pintakallistusselvitys) - pääsisäänkäynnin edessä olevien rikkonaisten laattojen uusiminen - tukimuurin korjaus ja pinnoitus, kaiteen puhdistus ja maalaus - katosten maalaus - eteläsivun teräsverkkoaidan uusiminen - pihan rajaaminen aidalla Tuomelan tilalle päin, pallokentän aitaaminen kokonaan 7/98 - uudet alakoulun leikkivälineet - puisen, lähellä liikuntasalirakennusta sijaitsevan jätekatoksen purkaminen - parkkialueen uusiminen niin, että sinne saadaan turvallinen saatto- ja huoltoliikenneympyräajo. Jalankulku erotetaan autoliikenteestä Pro Tuomelan mielestä piha-alue kaipaa lisää viihtyisyyttä sekä pihalla tietyt kunnostustoimenpiteet on syytä toteuttaa jo vuoden 2014 aikana. Asfalttialueiden osalta Kunnossapitosuunnitelma esittää, että koulun pihalla paikataan ja tasoitetaan asfaltoitujen alueiden painaumat ja kulumat. Sen sijaan koko pihan uudelleen asfaltoiminen ei ole välttämättä tarpeellista. Pro Tuomela on käynnistänyt hankkeen siitä, että piha-alueen kunnostus saataisiin toteutettua kokonaan yksityisellä rahoituksella sekä Tuomelan koulun oppilaiden vanhempien suorittamalla talkootyöllä. Näin kaupungin osalta ei syntyisi kustannuksia lainkaan piha-alueen kunnostukseen. 4. Pro Tuomelan laatima Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelma: Keskeistä Pro Tuomelan laatimassa Tuomelan koulun kunnossapitosuunnitelmassa on 1) tehdä remontti, joka tähtää välttämättä korjaamista tai kunnostusta kaipaavien kohteiden peruskorjaamiseen kulttuurihistoriallisesti arvokas koulurakennus huomioiden 2) hylätä kaavailtu koulun laajennussuunnitelma kokonaisuudessaan koulun tarjotessa nykyisessä muodossaan myös tulevina vuosina riittävät tilat ja puitteet Hämeenkylän alueen koululaisille 3) luopua esitetystä liikuntasalin laajennuksesta Pro Tuomelan esittämä vaihtoehtoinen Kunnossapitosuunnitelma tuo Vantaan kaupungille kertaluonteiset, vähintään arviolta neljän miljoonan euron pysyväissäästöt, kun perusparannusta eikä laajennusta ei tarvitse lainkaan tehdä. Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelman pohjana on käytetty Tuomelan koulusta tehdyn kuntoarvion ( ) mukaisia korjausesityksiä sekä rakennusalan ammattilaisten, osa erityisesti koulujen peruskorjaukseen ja -kunnostamiseen erikoistuneita, näkemyksiä. Seuraavassa on esitetty vuositarkasteluna seuraavan kymmenen vuoden jaksolla toimenpiteet, joita Pro Tuomelan Kunnossapitosuunnitelma esittää tehtäväksi Tuomelan koulussa: Vuosi Piha-alueen asfalttialueiden painaumien ja halkeamien poisto. Kantavan sorakerroksen ja asfaltin uusiminen. Kustannusarvio (aloitettu jo viikolla 42, syysloman 2013 aikaan, ainakin parkkialueiden osalta) - Sorapintaisten alueiden tasoitus ja kuoppien täyttö Vuosi Rikkinäisten vesi- ja viemärilaitteiden pisteiden korjaukset. Kustannusarvio Palovaroittimien asennus nykylainsäädännön mukaisesti. Kustannusarvio Vuosi Liikuntasalin peltikaton paikkauksien korjaus. Kustannusarvio Liikuntasalin katoksen huopakatteen painuman korjaus. Kustannusarvio /99 - Päärakennuksen puuikkunoiden huoltomaalaus ulkopuolelta, ja huonokuntoisimpien korjaaminen tai uusiminen, yhteensä 86 ikkunaa. Kustannusarvio Voimistelusalin ikkunoiden (8 kpl) huoltomaalaus ulkopuolelta.! Kustannusarvio Päärakennuksen puuovien huoltomaalaus. Kustannusarvio Vuosi Lämpöjohtoverkoston vanhojen sulku- ja säätöventtiilien sekä patteriventtiileiden uusinta. Kustannusarvio Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta oheislaitteineen. Kustannusarvio Vuosi Koulun käyttövesi- ja viemäriverkostojen uusinta (sis. vesi- ja viemärikalusteiden uusinnan). Kustannusarvio Päärakennuksen pintojen korjaukset: 1) Mosaiikkibetonilattioiden halkeamien korjaukset. Kustannusarvio 2000, 2) Opettajahuoneen seinien korjaukset ja maalaukset. Kustannusarvio ) Käytävien seinien maalaukset. Kustannusarvio Vuodet ! Voimistelusalin lattian hionta ja lakkaus. Kustannusarvio ! Liikuntasalirakennuksen vesi- ja viemärikalusteiden uusinta.! Kustannusarvio ! Uusitaan opetustilojen sähkökeskukset ja sähköjärjestelmät.! Kustannusarvio Sokkeleiden huoltomaalaus. Kustannusarvio Tukimuurin korjaukset ja pinnoitus sekä kaiteen puhdistus ja maalaus. Kustannusarvio ! Katosten pintojen ja ulkovaraston maalaus. Kustannusarvio Vuodet Vesikatteen huoltomaalaus ja vaurioituneiden ruuvien ja kattosiltojen uusiminen, Selvitystyö: Teknisen työn tila ja ruokalarakennus yksikerroksiseen uudisrakennukseen. LIITTEET - Liite 1: LVRIS Kuntokartoitusraportti - Liite 2: Tuomelan koulu perusparannus ja laajennus Hankesuunnitelma 9/910 LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy Harri Makkonen Kari Törnström Matti Ruotsala LVI- tekniikka sähkötekniikka rakennustekniikka11 SISÄLLYSLUETTELO KUNTOARVIO 1 YHTEENVETO RAKENNUSTEKNIIKKA LVI-TEKNIIKKA SÄHKÖJÄRJESTELMÄT ENERGIATALOUS VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET LISÄTUTKIMUKSET KIINTEISTÖN PTS-EHDOTUS Yhteenveto Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA KOHTEEN TIEDOT TEHDYT KORJAUKSET ASIAKIRJATILANNE KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI ENERGIATALOUS SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT TURVALLISUUTEEN JA YMPÄRISTÖRISKEIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO D ALUERAKENTEET D6 VIHERRAKENTEET D61 Nurmikot D62 Puut D63 Pensaat D7 PÄÄLLYSRAKENTEET D71 Bitumiset kulutuskerrokset D72 Muut päällysrakenteet D8 ALUEVARUSTEET D82 Talovarusteet D84 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET D9.1 Tukimuurit D9.4 Portaat ja tasot D9.5 Katokset D9.6 Varasto- ja ulkorakennukset E4 PUTKIRAKENTEET E43 Salaojat F1 PERUSTUKSET F11 Anturat F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit F13 Alapohjat F2 RAKENNUSRUNKO F3 JULKISIVU F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat F33 Ulko-ovet F34 Julkisivun täydennysosat F4 YLÄPOHJARAKENTEET Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 2 (72)12 F5, F6 TILOJEN PINTARAKENTEET LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G11 Lämmöntuotanto G12 Lämmönjakelu G13 Lämmönluovutus G14 Eristykset G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT G21 Vedenkäsittelylaitteet G22 Vesijohtoverkosto G23 Jätevesien käsittely G24 Viemäriverkostot G25 Vesi- ja viemärikalusteet G26 Eristykset G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G31 Ilmastointikoneet G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat G33 Kanavistot G34 Pääte-elimet G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT G71 Alkusammutuskalusto G8 MUITA LVI-TEKNISIÄ JÄRJESTELMIÄ G82 Kohdepoistokojeet SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO H1 ALUESÄHKÖISTYS H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET H22.1 Pääkeskukset H22.2 Muut keskukset H3 JOHTOTIET H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot H33 Kaapeliläpiviennit H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET H41 Liittymisjohdot H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot H45 Valaistusryhmäjohdot H5 VALAISIMET H51 Vakiovalaisimet H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET H62 Kojeet ja laitteet J1 PUHELINJÄRJESTELMÄT J11 Yleisiin puhelinverkkoihin liitettävät puhelinjärjestelmät J4 KIINTEISTÖN ATK-JÄRJESTELMÄT TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT J51 Paloilmoitusjärjestelmät J56 Muut turva- ja valvontajärjestelmät J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT J62 Säätö- ja alakeskukset J64 Kenttälaitteet LISÄTUTKIMUKSET VÄLITTÖMÄSTI TEHTÄVÄT LISÄTUTKIMUKSET ENNEN KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET ENNEN KORJAUSSUUNNITTELUA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 3 (72)13 7 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 4 (72)14 Johdanto Tämä kuntoarvioraportti on tehty kiinteistöön tehdyn kiinteistökatselmuksen perusteella. Kuntoarvion eri osioiden suorittajina ovat toimineet oman alansa asiantuntijat: Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääosin Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta (suoritusohje KH ). Kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus on esitetty raportin PTSehdotuksissa. Kustannusarvioissa on käytetty tarkastushetken alun kustannustasoa ja kokemusperäistä kustannustietoa (ATOP PTS). Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 22 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset (ellei erikseen ole muuta mainittu), esimerkiksi putkisaneeraustyöt sisältävät välittömästi putkitöistä aiheutuvat rakennustekniset työt ja niiden kustannukset. Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Kiireelliset korjaustyöt on sisällytetty kuluvan vuoden kustannuksiin. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on eri tyyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomioita, jotta työt tulee tehtyä oikein. Energiansäästömahdollisuudet voidaan selvittää tarkemmin kiinteistöön tehtävällä energiakatselmuksella. Raportin PTS-taulukossa on käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Kuntoarvion vastuuhenkilönä on toiminut Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy:stä Harri Makkonen. ESPOOSSA Harri Makkonen Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 5 (72)15 1 YHTEENVETO Asiakirjojen mukaan rakennukset on rakennettu vuosina 1931, 1957 ja Rakennukset ovat toimineet nykyisessä käyttötarkoituksessa valmistumisesta asti. Rakennukset ovat koulu- ja liikuntasalirakennus. 1.1 Rakennustekniikka Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä kunnossa. Koulun päärakennus on valmistunut vuonna 1931 ja nk. voimistelusalirakennus on valmistunut vuonna Kohteessa on tehty osittain remontteja vuosina Tällöin mm. julkisivua on korjattu ja peltikatto on maalattu vuonna Rakennuksen kantavissa rakenteissa ei havaittu vaurioita. Merkittävimmät korjaukset tarkastelujakson alkupuolella tulee olemaan mm. puuikkunoiden uusiminen, vanhojen muovimattojen uusiminen ja saunaosaston remontti sekä piha-alueen asfaltin uusiminen. Tarkastelujakson loppupuolella korjaukset ovat lähinnä huoltokorjauksia. Sisäpuoliset korjaukset ja LVIS- järjestelmien korjaustyöt tulee tehdä samanaikaisesti. 1.2 LVI-tekniikka Koulun LVI- tekniikka on osin vanhaa ja kunnoltaan korkeintaan välttävää. Kaukolämmönalajakokeskus on asennettu vuonna 1987 ja sen uusinta tulee ajoittumaan tarkastelujakson alkupuolelle. Lämpöjohtoverkoston puolella kustannuksia tulee aiheuttamaan lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus. Lisäksi patteriventtiilien ja sulku- ja säätöventtiilien uusinta ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle ja samalla tulee suorittaa lämpöjohtoverkoston perussäätö. Käyttövesi- ja viemäriverkoston puolella kustannuksia aiheuttaa koulun käyttövesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus, joka ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa tarkastelujakson alkupuolella sekoittajien uusinta ja WClaitteiden huolto / korjaus sekä vakiopaineventtiilin asentaminen koulun päärakennukseen. Liikuntasalirakennukseen tulisi asentaa sulkuventtiilit käyttövesiverkoston runkolinjoihin tarkastelujakson alkupuolella. Tarkastelujakson loppupuolella kustannuksia aiheutuu liikuntasalirakennuksen vanhojen vesi- ja viemärikalusteiden uusinnasta. Ilmanvaihtojärjestelmien osalta kustannuksia tulee aiheuttamaan koulurakennuksen ilmanvaihdon perusparannuksesta ja liikuntasalirakennuksen ilmastointikoneiden huoltokunnostuksesta. Ilmanvaihtokanavien nuohous ajoittuu tarkastelujakson loppupuolelle. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 6 (72)16 1.3 Sähköjärjestelmät Rakennuksien sähköjärjestelmät ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa. Sähköjärjestelmät toimivat huollettuina tyydyttävästi. Sähköjärjestelmän pääsulakkeet 3x250A ovat sähköjärjestelmän maksimikulutukseen nähden riittävät. Koulurakennuksen sähköjärjestelmän keskukset ovat välttävässä kunnossa ja ne palvelevat vain välttävästi nykyisiä kulutus ja käytettävyystarpeita. Keskuksissa ei ole vikavirtasuojakytkimiä opetustilojen pistorasiaryhmille. Sähköjärjestelmä ei kaikilta osiltaan sisällä vikavirtasuojakytkimiä ja ne tulee asentaa tilojen mahdollisien saneerauksien yhteydessä. Liikuntasalirakennuksen sähköjärjestelmän keskukset ovat tyydyttävässä kunnossa ja ne palvelevat tyydyttävästi nykyisiä kulutus ja käytettävyystarpeita. Keskuksissa ei ole vikavirtasuojakytkimiä ja niitä joudutaan lisäämään mahdollisten saneerausten yhteydessä. Sähkölaitteet (keittiön lämpölaitteet ja kylmälaitteet) ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa, laitteita tulee uusia tarpeen mukaan. Yleisten tilojen valaistus ja sähkökalusteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa ja valaisimet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia. Rakennuksien valaistustasot ovat tiloittain käyttötarpeita vastaavat. Rakennuksien valaisimet ovat yleisesti teknisen käyttöikänsä lopuilla ja niiden huollontarve on lisääntynyt. Rakennusautomaatiojärjestelmän laitteet ovat pääosin uusittuja laitteita ja ne ovat tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksiin ei ole asennettu palovaroittimia nykyisten suositusten mukaisesti. Turva ja poistumistievalaistusjärjestelmälle ei ole laadittu huolto-ohjelmaa eikä järjestelmää ole huollettu. Rakennuksien käyttötarkoituksesta johtuen turvallisuusjärjestelmien ja sähkölaitteiden huoltoon ja kunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein. 1.4 Energiatalous Energian kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarvion teon yhteydessä. Energiansäästömahdollisuudet voidaan selvittää tarkemmin kiinteistöön tehtävällä energiakatselmuksella. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 7 (72)17 1.5 Välittömästi korjattavat puutteet KUNTOARVIO - Lämpöjohtoverkoston vuotava pumppu tulee korjata välittömästi - Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus ja mahdollinen uusinta - Koulun sammuttimien ja pikapalopostien tarkastus - Asennetaan palovaroittimet nykyisten suositusten mukaisesti - Laaditaan turva/poistumistievalaistusjärjestelmälle huolto ja kunnossapitosuunnitelma ja huolletaan järjestelmä 1.6 Lisätutkimukset - Salaojaverkoston sisäpuolinen seurantakuvaus - Piha-alueen sade- ja jätevesiverkoston seurantakuvaus - Koulun lämpö-, vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 8 (72)18 1.7 Kiinteistön PTS-ehdotus Yhteenveto VANTAAN KAUPUNKI, Kiinteistön perustiedot: Tilavuus: - m 3 Huoneistoala: 2600 m 2 Rak.vuosi: 1931, 1957 ja 1986 Rap o rt in Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi v.2020 luku Yhteenveto v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2029 Yht. Rakennustekniset 3 työt LVI-työt Sähkötyöt Yhteensä Yhteensä ( /m 2 /kk) x Sähkötyöt LVI-työt Rakennustekniset työt v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 Esitetyt korjauskustannukset ( /m 2 /kk) vuosille /m 2 /kk v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 9 (72)19 1.7.2 Rakennustekniikka VANTAAN KAUPUNKI, Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2020 koodi Rakennustekniikka 2029 D6 D7 D9 F1 F3 F4 Viherrakenteet Nurmialueiden kunnostukset m2 225 Päällysrakenteet Asfalttialueiden uusiminen rakennekerroksineen m Sorapintaisen piha-alueen tasoitus. 3 1 erä 8 Ulkopuoliset rakenteet Tukimuurin korjaukset ja pinnoitus sekä kaiteen puhdistus ja maalaus. 3 1 erä 80 Katosten pintojen maalaus. 2 2 erää 14 Ulkovaraston maalaus. 2 1 erä 14 Perustukset Maalipintaisten sokkeleiden huoltomaalaus. 2 1 erä 70 Julkisivut Rapatun julkisivun huoltomaalaus. 2 1 erä 400 Vanhan osan puuikkunoiden uusiminen kpl 1420 Voimistelusalirakennuksen ikkunoiden kunnostus ja maalaus kpl 36 Ulko-ovien kunnostukset kpl 50 Parvekkeen huoltomaalaus. 2 1 erä 20 Yläpohjarakenteet Vesikattojen pesu ja maalaus m2 880 Voimistelusalin katoksen vesikatteessa olevien painumien korjaus. 3 1 erä 10 Voimistelusalirakennuksen peltikaton vanhojen paikkausten korjaus. 3 1 erä 9 F5, F6 Tilojen pintarakenteet Koulun päärakennus Mosaiikkibetonilattioiden halkeamien korjaukset. 3 1 erä 20 Opettajahuoneen seinien korjaukset ja maalaukset. 3 1 erä 90 Käytävien seinien maalaukset. 3 1 erä 200 Vanhojen muovimattopäällysteiden uusimiset. 3 1 erä Saunaosaston pintaremontti. 3 1 erä 140 Vanhan hiililuukun eristys erä 30 Voimistelusalirakennus Voimistelusalin lattian hionta ja lakkaus. 3 1 erä 150 Rakennustekniset työt yhteensä Rakennustekniset työt yhteensä ( /m 2 /kk) Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 10 (72)20 1.7.3 LVI-tekniikka VANTAAN KAUPUNKI, Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2020 koodi LVI-tekniikka 2029 G1 G2 G3 Lämmitysjärjestelmät Lämpöjohtoverkoston vuotavan pumpun korjaus erä 10 Lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus. 3 1 erä 20 Lämpöjohtoverkoston vanhojen sulkuja säätöventtiilien sekä patteriventtiileiden uusinta. 3 1 erä 500 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta oheislaitteineen. 3 1 erä 400 Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus ja rikkinäisten kalusteiden uusinta. 3 1 erä 50 Käyttövesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimus erä 50 Vesimittarin pääsulkuventtiileiden jälkeen tulee asentaa vakiopaineventtiili. Samalla asennetaan sulkuventtiilit liikuntasalirakennukseen erä 80 Koulun käyttövesi- ja viemäriverkostojen uusinta (sis. vesi- ja viemärikalusteiden uusinnan). 3 1 erä 2500 Liikuntasalirakennuksen vesi- ja viemärikalusteet tulee uusia kokonaisuudessaan. 2 1 erä 100 Ilmastointijärjestelmät Liikuntasalirakennuksen tulo- ja poistoilmakoneille tulee tehdä huoltokunnostus erä 50 Koulun päärakennuksen vanhat tulo- ja poistoilmakoneet uusitaan ja luokkatilojen ilmanvaihtoa parannetaan asentamalla luokkatiloihin tulo- ja poistoilmanvaihto erä 1500 Ilmastointikanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö. 2 1 erä 150 G7 G8 E4 Palontorjuntajärjestelmät Pikapalopostien ja sammuttimien tarkastus. 2 1 erä 30 Muita LVI-teknisiä järjestelmiä Purunpoistolaitteet tulee tarkastaa ja huoltaa. 2 1 erä 10 Putkirakenteet Salaojaverkoston seurantakuvaus. 3 1 erä 45 LVI-työt yhteensä LVI-työt yhteensä ( /m 2 /kk) Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 11 (72)21 1.7.4 Sähkötekniikka VANTAAN KAUPUNKI, Raportin Toimenpide-ehdotukset Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi 2020 koodi Sähkötekniikka 2029 H1 H2 H3 Aluesähköistys Tarkastetaan ulkoalueen valaisimet korjataan rikkinäiset. 2 1 erä 3 Kytkinlaitteet ja jakokeskukset Keskukset perushuolletaan, keskustilat siivotaan. 2 1 erä 8 Uusitaan opetustilojen keskukset ja sähköjärjestelmät mahdollisen saneerauksen yhteydessä vastaamaan nykyisiä käytettävyys ja turvallisuusvaatimuksia. 3 1 erä 2000 Kaapeliläpiviennit Tarkastetaan paloläpiviennit ja korjataan puutteet. 4 1 erä 5 H4 H5 H6 J5 J6 Johdot ja niiden varusteet Potentiaalintasaukset tarkastetaan keskushuollon yhteydessä ja puutteet korjataan. 2 1 erä 3 Valaisimet Korjataan valaisimia tarpeen mukaan. 3 1 erä 4 Tarkastetaan valaisimet ja korjataan rikkinäiset. 4 1 erä 6 Uusitaan ullakkotilojen valaisimet. 4 1 erä 5 Lämmittimet kojeet ja laitteet Uusitaan/korjataan kiinteistön sähkölaitteita tarpeen mukaan. 2 1 erä 5 Turva- ja valvontajärjestelmät Asennetaan palovaroittimet nykyisten suositusten mukaan. 4 1 erä 6 Laaditaan poistumistie ja turvavalaistusjärjestelmälle huolto ja kunnossapitosuunnitelma ja huolletaan järjestelmä. 2 1 erä 7 Huolletaan LVI-hälytysjärjestelmä. 2 1 erä 3 Huolletaan rasvanerotuskaivon hälytysjärjestelmä. 2 1 erä 3 Rakennusautomaatiojärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan tarkastus. 2 1 erä 5 Sähkötyöt yhteensä Sähkötyöt yhteensä ( /m 2 /kk) Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 12 (72)22 2 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 2.1 Kohteen tiedot Tilaaja: Tutkimuskohde: Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Juha Vuorenmaa Kielotie VANTAA Tuomelan koulu Ainontie VANTAA Tyyppi: koulu- ja voimistelusalirakennus Rakennuksia: 2 kpl Portaita: - Asuntoja: - Liiketiloja: - Tilavuus: - Bruttopinta-ala: - Kerrosala: -yht m 2 Rakennusvuosi: 1931, 1957 ja 1986 Kiinteistön huoltoyhtiö: Vantaan kaupunki Kiinteistön isännöitsijä: Vantaan kaupunki 2.2 Tehdyt korjaukset Kohteessa on tehty osittain remontteja vuosina Asiakirjatilanne Kohteesta ei ollut käytettävissä täydellistä piirustussarjaa. Sähköpiirustukset tulisi hankkia ja säilyttää pääkeskustilassa. Piirustukset olisi syytä siirtää CAD-muotoon, jotta niiden päivittäminen olisi helpompaa ja samalla piirustukset säilyisivät paremmin. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 13 (72)23 2.4 Käyttäjäkyselyn palaute Kuntoarvioon sisältyi rakennuksen huoltohenkilöstölle tehty käyttäjäkysely. Raportin teko hetkellä vastauksia oli palautunut vain yksi kappale. Vastauksista ilmenivät mm. seuraavat havainnot: - piha-alueelle tulisi saada uusien direktiivien mukaiset leikkivälineet - piha-alueella paljon syviä kuoppia - vesikattoa korjattu vain reikiä paikkaamalla - ikkunat ovat huonossa kunnossa ja niistä vetää runsaasti - ulko-ovet ovat huonossa kunnossa - opetustilojen ja käytävien seinien sekä kattojen maalipinnat aiheuttavat valitusta - opetustiloihin tulee viemärihajuja - oppilaiden juomavesipisteet ovat huonossa kunnossa, eivät toimi - opetustilojen ilmanvaihto huono 2.5 Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Kiinteistön huollosta vastaa Vantaan kaupungin Tilapalvelut. Koulun huoltomies oli tarkastuskierroksella mukana ja hänellä oli käsitystä kiinteistön teknisistä järjestelmistä. Teknisimmät huoltokohteet (LVIS) tarvitsevat alan asiantuntijan huoltoa. Kiinteistölle tulisi laatia huoltokirja (esim. peruskorjauksen yhteydessä). Huoltokirjan avulla voidaan ohjata huoltotyötä siten että tarpeelliset työt tulevat tehdyksi. Huoltokirja tarkentaa myös PTS-suunnitelmaa, jolloin budjetointitarkkuus ja taloudenpito on paremmin suunniteltavissa ja ennakoitavissa. Se mahdollistaa myös huoltotoimen tasavertaisen kilpailuttamisen. Huoltokirja auttaa kiinteistöstä vastaavaa tahoa valvomaan huoltotoimenpiteiden toteuttamista. 2.6 Energiatalous Energian kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarvion teon yhteydessä. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 14 (72)24 2.7 Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot Lämpötila ja ilman vaihtuvuus Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen perusteella huonelämpötilat olivat pääosin normaalia tasoa. Henkilökunnan mukaan ikkunoista vetää, joskus hyvinkin voimakkaasti. Sisäilman epäpuhtaudet Tarkastuskierroksella ei havaittu suurempia epäpuhtauksia sisäilmassa, mutta opetustilojen ilma oli hieman tunkkaista. Koulun henkilökunnan mukaan luokissa on huono ilma eteenkin keväällä ja kesällä, jolloin luokissa ilma on tunkkaista ja kuumaa. 2.8 Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot Rakennuksiin ei ole asennettu palovaroittimia nykyisten suositusten mukaisesti. Turva/poistumistievalaistusjärjestelmää ei ole huollettu, valaisimia on yleisesti pimeänä. 2.9 Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot Kosteusvaurioihin liittyviä havaintoja ei tehty. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 15 (72)25 3 RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO D Aluerakenteet D6 Viherrakenteet D61 Nurmikot Nurmikkoa kasvaa eteläsivun piha-alueella. Nurmialue on kallistettu poispäin rakennuksesta. Silmämääräisen tarkastelun perusteella nurmialue on vielä tyydyttävässä kunnossa, mutta nurmialueen kunnostukseen/uusintaan on syytä varautua tarkastelujakson keskivaiheilla. D62 Puut Puita kasvaa edellä mainitulla nurmialueella. Ei huomautettavaa. D63 Pensaat Pensaita kasvaa edellä mainituilla nurmialueilla. Ei huomautettavaa. Toimenpide-ehdotukset Nurmialueiden kunnostus/uusinta. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 16 (72)26 D7 Päällysrakenteet D71 Bitumiset kulutuskerrokset Kulkuväylät ja osittain etupiha on päällystetty asfaltilla. Pintavedet ohjataan kallistusten avulla alueella oleviin sadevesikaivoihin. Asfalttialueissa esiintyy melko paljon pahoja painaumia ja halkeamia (RAK- kuvat 1,2,3 ja 4). Painaumat ovat aiheuttaneet myös kaivojen kallistuksia. Vauriot johtuvat, koska asfaltin alla oleva kantava sorakerros on menettänyt kantavuutensa. D72 Muut päällysrakenteet D72.1 Sorapäällysteet Piha on osittain päällystetty hienolla soralla. Sora-alueilla esiintyy muutamia kuoppia. Sorapintainen alue tulee tasoittaa ja kuopat täyttää. Toimenpide-ehdotukset Asfalttialueet tulee uusia rakennekerroksineen. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Täytetään sorapintaisen pihan kuopat. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna D8 Aluevarusteet D82 Talovarusteet Piha-alueella on lipputanko. Ei huomautettavaa. D84 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet Rakennusten piha-alueella on yksi koripalloteline ja metallirakenteinen maalattu keinu. Ei huomautettavaa. Toimenpide-ehdotukset Ei aiheuta toimenpiteitä. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 17 (72)27 D9 Ulkopuoliset rakenteet D9.1 Tukimuurit Pihatasojen välillä olevan portaan vieressä on betonirakenteinen tukimuuri. Tukimuurissa on todettavissa pinnan irtoilua, lohkeilua ja halkeamia (RAK- kuva 5). Tukimuurin päällä on metallirakenteinen maalattu kaide. Kaiteessa on todettavissa ruostevaurioita. Tukimuurin korjaukset ja pinnoitus sekä kaiteen puhdistus ja maalaus tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. D9.4 Portaat ja tasot Voimistelusalirakennuksen takaosan sisäänkäynnin kohdalla on betonirakenteinen porras. Ei huomautettavaa. D9.5 Katokset Koulun pääsisäänkäynnin kohdalla on betonirakenteinen ulokekatos. Katoksen alapinta on maalattu. Katos on hyvässä kunnossa. Voimistelusalirakennuksen pääsisäänkäynnin kohdalla on metallirakenteinen katos. Katoksen kantavana rakenteena toimivat neliöputkiprofiileista tehdyt teräspilarit. Katoksen alapinta on verhoiltu maalatulla harvalaudoituksella. Katos on vielä hyvässä kunnossa, mutta katosten maalaukset ajoittuvat tarkastelujakson alkupuolelle. D9.6 Varasto- ja ulkorakennukset Voimistelusalirakennuksen itäsivulla on ulkovarasto. Varasto on perustettu betonisokkeleiden varaan. Varaston runko muodostuu ulkoseinälinjojen puutolpista ja katon kantavista puurakenteista. Ulkoseinät ovat pystyyn asennettua maalattua lomalaudoitusta. Ovet ovat maalattuja puuovia. Ulkoseinän maalipinnassa esiintyy kulumia ja lievää värivaihtelua. Ulkovaraston seinien maalaus ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. Toimenpide-ehdotukset Tukimuurin korjaukset, pinnoitus ja kaiteen puhdistus ja maalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Sisäänkäyntikatosten pintojen maalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Ulkovaraston ulkoseinien maalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 18 (72)28 E4 Putkirakenteet E43 Salaojat Käytössä olevien tietojen mukaan koulurakennuksessa ja liikuntasalirakennuksessa on salaojaverkostot. Koulun ja liikuntasalirakennuksen salaojaverkostoja on kuvattu sisäpuolisesti vuonna Tutkimuksissa on suositettu seurantakuvausta vuodella Lisäksi salaojajärjestelmän huuhdonta / puhdistus tulisi suorittaa vähintään viiden vuoden välein. Toimenpide-ehdotukset Salaojaverkoston seurantatutkimus Salaojarakenteiden kunnon selvittäminen seurantatutkimuksen avulla. Toimenpide tulee suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 19 (72)29 F1 Perustukset F11 Anturat Kohteessa tehtyjen havaintojen mukaan rakennukset on perustettu betonirakenteisten seinäanturoiden ja pilarianturoiden varaan. Ei huomautettavaa. F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit Sokkelit ovat betonirakenteisia, sileävalu- ja lautamuottikuvioisia maalattuja sokkeleita sekä lohkotuista kivistä tehtyjä sokkeleita. Sokkelit ovat vielä suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta sokkelien maalaukset tulisi suorittaa tarkastelujakson keskivaiheilla. F13 Alapohjat Kiinteistökatselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen alapohjana toimii betonirakenteinen maanvarainen laatta. Laatan vahvuutta ei saatu selville. Toimenpide-ehdotukset Maalipintaisten sokkeleiden huoltomaalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna F2 Rakennusrunko Kiinteistökäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella rakennusten kantavat pystyrakenteet muodostuvat betonirakenteisista seinistä ja -pilareista sekä muuratuista massiivitiiliseinistä. Kantavat vaakarakenteet muodostuvat betonirakenteisista laatastosta. Rakennuksen rungossa ei havaittu painumiseen viittaavia vaurioita. Toimenpide-ehdotukset Ei aiheuta toimenpiteitä. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 20 (72)30 F3 Julkisivu Rakennuksen ulkoseinät ovat muurattua tiiltä, jonka pinnassa on rappaus. Ikkunat ovat 2- lasisia puurakenteisia maalattuja sivusaranoituja puuikkunoita. Ulko-ovet ovat maalattuja puurakenteisia umpi- ja lasiovia. F31 Ulkoseinät F31.3 Rapatut ulkoseinät Rapatut ulkoseinät ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella suhteellisen hyvässä kunnossa. Pinnan irtoilua tai halkeamia ei todettu. Rapatun julkisivun huoltomaalaus tulisi suorittaa tarkastelujakson loppupuolella. Toimenpide-ehdotukset Rapatun julkisivun huoltomaalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna F32 Ikkunat F32.1 Puuikkunat Koulun päärakennuksen puuikkunoissa esiintyy maalipinnan irtoilua ja vaurioita sekä osittain lahovaurioita (RAK- kuva 6 ja 7). Lisäksi ikkunoiden puitteet ovat käyriä ja ikkunoissa on vedon tuntua. Havaittujen vaurioiden johdosta puuikkunat tulee uusia tarkastelujakson alkupuolella. Voimistelusalirakennuksen ikkunoissa on myös havaittavissa maalipinnan kulumia (RAKkuva 8). Voimistelusalirakennuksen ikkunoiden kunnostus ja maalaus ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. Toimenpide-ehdotukset Havaittujen vaurioiden johdosta puuikkunat tulee uusia. Uusi puuikkuna esim. 2-lasinen maalattu puuikkuna. Sisempi lasi on nk. lämpölasi, samalla uusitaan ikkunoiden vesipellit. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Voimistelusalirakennuksen ikkunat tulisi kunnostaa. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 21 (72)31 F33 Ulko-ovet F33.1 Puuovet Puurakenteisissa ovissa esiintyy maalipinnan kulumia ja irtoilua (RAK- kuva 9). Ovet tulisi maalata tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Oville tehdään normaalit huoltotoimenpiteet (lukkojen ja helojen korjaukset/uusimiset) ja maalauskunnostukset. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna F34 Julkisivun täydennysosat F34.1 Parvekkeet Koulun päärakennuksen itäpäädyssä on betonirakenteinen ulokeparveke. Kaide on maalattua teräsprofiililevyä, joka on kiinnitetty metallirakenteiseen kaiderakenteeseen. Parveke on silmämääräisen tarkastelun perusteella hyvässä kunnossa. Parvekkeen huoltomaalaus ajoittuu tarkastelujakson loppupuolelle. F34.2 Ulkoseinän tikkaat Vesikatolle johtaa metallirakenteiset maalatut tikkaat. Ei huomautettavaa. Toimenpide-ehdotukset Parvekkeen huoltomaalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 22 (72)32 F4 Yläpohjarakenteet Koulun päärakennuksen yläpohjan kantavana rakenteena toimii betonilaatasto, joka tukeutuu alapuolisiin kantaviin rakenteisiin. Vesikaton kantava rakenne muodostuu puuparruista ja niskalankuista tehdyistä kattotuoleista. Varsinaisena vesikattona toimii ruodelaudoituksen päälle asennettu konesaumattu maalattu peltikatto. Katon sadevedet ohjataan räystäskourujen ja syöksytorvien avulla alas piha-alueelle. Kulku vesikatolla on järjestetty osittain metallirakenteisten lapetikkaiden avulla. Päärakennuksen vesikate on maalattu vuonna Katselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella vesikate on vielä tyydyttävässä kunnossa, mutta maalipinnassa on todettavissa kuitenkin hilseilyä, varsinkin savupiipun pellityksessä (RAK- kuva 10). Vesikaton kunnostus ajoittuu tarkastelujakson keskivaiheille. Voimistelusali siiven vesikate on myös konesaumattu maalattu peltikate. Peltikattoa on paikkailtu aikojen saatossa. Katossa on ollut vuotokohta viime talvena. Paikkauskohdat ovat osittain repeilleet ja ne tulisi korjata tarkastelujakson alkupuolella. Voimistelusalin katoksen osuus on bitumihuopakattoa. Sadevedet ohjataan kattokaivojen ja vedenheittäjien avulla pois katolta. Huopakatossa on painaumia. Näistä osoituksena veden lammikoituminen katolle (RAK- kuva 11). Huopakaton painumien korjaus tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Voimistelusalin vesikaton vanhojen paikkauskohtien korjaus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Voimistelusalin katoksen huopakatteessa olevien painaumien korjaus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Päärakennuksen ja voimistelusalin vesikaton pesu ja maalaus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 23 (72)33 F5, F6 Tilojen pintarakenteet Tilojen toimivuutta ja soveltuvuutta nykyiseen käyttöön ei tässä yhteydessä tarkasteltu. Kosteiden tilojen seinistä ja lattioista mitattiin kosteusarvot GANN Hydromette UNI 1 pintakosteusmittarilla ja B 50 - pintakosteusanturilla. Lisäksi kosteusmittauksia tehtiin tiloista, jossa epäiltiin olevan kosteutta. Seuraavassa on havainnot sisätiloista. Koulun päärakennus Käytävän lattiat ovat mosaiikkibetonia. Seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja kivirakenteisia seiniä. Luokkien ovet ovat lakattuja viilupintaisia puuovia. Käytävien ja luokkien katot ovat nk. alas laskettuja akustovillalevykattoja. Luokkien lattiat on päällystetty muovimatolla, osa muovimatoista on uusittu. Opettajainhuoneen lattiassa on muovimatto. Seinät ja katto ovat maalattua kivirakenteisia seiniä. Ovet ovat maalattuja puuovia. Porrashuoneiden seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja betoniseiniä. Portaat ovat suoria mosaiikkibetoniportaita. Saunaosaston puku- ja pesuhuoneen lattia on päällystetty klinkkerilaatoilla. Pukuhuoneen ja saunan seinät ja katto on lakattua puupaneelia. Pesuhuoneen seinät on laatoitettu kaakelilaatoilla. Katto on verhoiltu lakatulla puupaneelilla. Keittiön lattia on pinnoitettu akryylibetonilla. Seinät on laatoitettu kaakelilaatoilla. Tehdyt havainnot: Mosaiikkibetonilattioissa on halkeamia, osa halkeamista on n. 10 mm leveitä (RAKkuva 12) Opettajainhuoneen seinissä esiintyy halkeamia (RAK- kuva 13). Lisäksi seinissä on värivaihteluja Käytävien seinissä esiintyy kulumia Vanhat muovimattopäällysteet ovat kuluneet Saunaosaston pinnat ovat kuluneet (RAK- kuva 14). Kellarin varasto on talvisin kylmä. Vanhaa hiililuukkua ei ole eristetty kunnolla. Yhteenveto Koulun lattioissa ja seinissä esiintyy käytöstä aiheutuneita kulumia melko paljon. Koulun lattiat ja seinät kaipaavat kunnostusta ja uusintaa jo tarkastelujakson alkupuolella. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 24 (72)34 Toimenpide-ehdotukset Mosaiikkibetonilattioiden halkeamien korjaukset mosaiikkibetonimassalla. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Opettajainhuoneen seinien korjaukset ja maalaukset. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Käytävien seinien maalaukset. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Vanhojen muovimattopäällysteiden uusinta. Toimenpiteet tulee suorittaa vuosina Saunaosaston pintaremontti. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Vanhan hiililuukun eristys. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Voimistelusalirakennus Käytävän ja pukuhuoneen lattia on päällystetty muovimatolla, aulan lattia klinkkerilaatalla. Seinät ovat maalattuja tiiliseiniä. Ovet ovat maalattuja puuovia. Katto on alas laskettu akustovillalevykatto. Pesutilojen lattiat on päällystetty nystyräpintaisilla klinkkerilaatoilla. Seinät on laatoitettu kaakelilaatoilla. Katot ovat maalattua puupaneelia. Voimistelusalin lattia on lakattu puulattia. Seinät ovat maalattua tiiliseinää. Tilat ovat vielä melko hyvässä kunnossa, mutta voimistelusalin lattian kunnostus tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Voimistelusalin lattian hionta ja lakkaus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 25 (72)35 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO G1 Lämmitysjärjestelmät Kiinteistö on liitetty Vantaan Energian kaukolämpöverkkoon ja varustettu pumppukiertoisella suljetulla vesilämmityslaitoksella. Tilojen lämmitys on toteutettu vesipatterilämmityksellä. G11 Lämmöntuotanto Lämmönsiirtimet sijaitsevat koulurakennuksen kellarikerroksessa (LVI- kuva 1). Siirrinpaketissa on lämpöjohtoverkoston lämmönsiirrin (Elge R 44, v ja teho 414 kw) ja lämpimän käyttöveden siirrin (Elge SA 41/2, v ja teho 200 kw). Siirtimissä ei havaittu vuotoja tai muita puutteita. Kaukolämmön alajakokeskus on havaintojen perusteella korkeintaan välttävässä kunnossa. Lämmönkehityslaitteet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa ja niiden uusiminen on ajankohtaista tarkastelujakson alkupuolella. Yksittäiset rikkoutuneet laitteet tulee uusia tarpeen mukaan, mutta muuten laajemmat uusinnat kannattaa tehdä keskitetysti siirtimien uusinnan yhteydessä. Lämmönjakohuoneen vieressä on varastohuone, jossa lämpöjohtoverkosto on jaettu voimistelusalirakennuksen ja koulurakennuksen verkostoihin (LVI- kuva 2). Lämpöjohtoverkoston alaryhmien pumput ovat Kolmeksin valmistamia ja alkuperäisiä. Voimistelusalin lämpöjohtoverkoston pumppu vuoti tarkastuskäynnin aikana ja pumppu tulisi korjata välittömästi. Lämmönjakohuoneen putkistot ja venttiilit ovat silmämääräisen arvion perusteella tyydyttävässä kunnossa. Paisunta-astiat ovat kalvopaisunta-astioita ja siirtimien ikäisiä. Osoittavat mittarit ovat pääosin kunnossa. Pumput ovat Kolmeksin pumppuja, jotka ovat pääosin vuosien varrella uusittuja. Pumpuissa ei havaittu vuotoja eikä sivuääniä. Lämpöjohto- ja käyttövesiverkoston moottoriventtiilit on Siemensin laitteita. Moottoriventtiileiden kuntoa tulee seurata, koska ne voivat alkaa vanhetessaan vuotamaan tiivisteistään, mikäli niitä ei huolleta säännöllisesti. G12 Lämmönjakelu Koulun lämpöjohdot on rakennettu teräsputkesta kierre- ja hitsausliitoksin. Runkojohdot kulkevat osin kellarikerroksen katossa näkyvilla ja osin rakenteissa piilossa. Nousulinjat kulkevat osin seinillä näkyvillä. Runkolinjojen sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat tarkastetuin osin vanhoja istukkaventtiileitä, joiden sulkuominaisuudet ovat korkeintaan välttävässä kunnossa. Putkistojen kunto on vielä tyydyttävä, mutta putkiston todellinen kunto ja jäljellä oleva käyttöikä on syytä selvittää putkiston kuntotutkimuksella, joka tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 26 (72)36 Yleisesti ottaen lämpöjohtoverkoston kriittisimpinä kohtina voidaan pitää kosteiden tilojen tai maanvaraisen lattian rakenteissa kulkevia putkia, jotka voivat joutua tekemisiin ulkopuolisen kosteuden kanssa ja syöpyä ulkopuolisesti. G13 Lämmönluovutus Koulun ja liikuntasalirakennuksen lämmitys on toteutettu alkuperäisillä teräslevypattereilla. Patterit ovat teknisen ikänsä perusteella tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Lämpöpatterit on varustettu pääosin vanhoilla Danfossin termostaattisilla patteriventtiileillä (LVI- kuva 3). Tilojen patteriventtiilit ovat pääosin korkeintaan välttävässä kunnossa ja niiden uusinta ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle ja samassa yhteydessä verkostolle on syytä suorittaa perussäätö. Toimenpiteet on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. G14 Eristykset Koulun lämpöjohtoverkosto on eristetty tarkastetuin osin pahvieristein, joka on päällystetty kankaalla ja maalilla sekä villaeristein, joka on päällystetty muovilla. Vanhat putkieristeet saattavat sisältää terveydelle haitallista asbestia. Alkuperäiset putkieristeet ovat välttävässä / huonossa kunnossa. Tulevan käyttövesi- ja viemäriverkoston saneerauksen yhteydessä on lämpöjohtoverkoston mahdolliset asbestipitoiset eristeet on syytä purkaa. Liikuntasalirakennuksen lämpöjohtoverkosto on eristetty tarkastetuin osin villaeristein, joka on päällystetty muovilla. Eristeet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Vuotavan lämpöjohtoverkoston pumpun korjaus Lämpöjohtoverkoston vuotava pumppu tulee korjata välittömästi. Lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus Koulun lämpöjohtoverkostolle tulee tehdä kuntotutkimus, jolla selvitetään verkoston ja pattereiden todellinen kunto. Tutkimus on syytä tehdä tarkastelujakson alkupuolella. Lämpöjohtoverkoston vanhojen sulku- ja säätöventtiilien sekä patteriventtiileiden uusinta Lämpöjohtoverkoston vanhat sulku- ja säätöventtiilit sekä patteriventtiilit tulee uusia tarkastelujakson aikana. Samassa yhteydessä verkostolle on syytä suorittaa perussäätö (perussäädetty patteriverkosto säästää energiaa). Toimenpiteet on syytä suorittaa vuonna Kaukolämmönalajakokeskuksen uusinta Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta oheislaitteineen tulee suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 27 (72)37 G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Kiinteistö on liitetty Vantaan kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Lämmin käyttövesi tuotetaan lämmönjakohuoneessa sijaitsevalla lämmönsiirtimellä. Vesimittari ja pääsulut sijaitsevat ruokalan eteisessä. Vesimittarin yhteydessä olevat sulkuventtiilit ovat toimivat, mutta hieman jäykät. G21 Vedenkäsittelylaitteet Käyttöveden lämmönsiirrin on asennettu vuonna 1987 ja sen kunto on korkeintaan välttävä. Kiertovesipumppu on Kolmeksin pumppu, joka on siirtimen ikäinen. Lämpimän käyttöveden menoveden lämpötila on osoittavan mittarin mukaan 55 astetta, mutta paluuveden lämpötila ei saatu selville. Menoveden lämpötila vaikuttaisi olevan melko oikeaa tasoa. Käyttöveden säätölaitteet ja asetusarvot on syytä tarkastaa vuosittain. Käyttövesiverkoston painetaso on osoittavan mittarin mukaan noin 650 kpa:n, joka on melko korkeaa tasoa. Vesipaine on turhan korkea ja sitä tulisi alentaa vakiopaineventtiilin avulla. G22 Vesijohtoverkosto Koulun alkuperäinen kylmävesiverkosto on rakennettu kuumasinkitystä teräsputkesta, joka on liitetty kierreliitoksin. Koulun käyttövesiverkostoa on osin uusittu kupariputkella, joka on liitetty fosforikuparijuotoksin. Runkolinjat kulkevat osin kellarikerroksen katossa näkyvillä ja osin rakenteissa piilossa. Nousulinjat ovat osin uusittuja ja osin alkuperäisiä ja ne kulkevat tarkastetuin osin kellarikerroksessa näkyvillä ja osin rakenteissa piilossa. Kiinteistökäynnillä havaittiin puhkisyöpynyt kohta 1. krs käytävän juomapisteiden välissä (LVI- kuva 4). Koulun käyttövesiverkostojen kunto on teknisen iän ja tehtyjen havaintojen perusteella korkeintaan välttävää tasoa, mutta verkostojen todellinen kunto on syytä selvittää putkiston kuntotutkimuksella tarkastelujakson alkupuolella. Liikuntasalirakennuksen käyttövesiverkosto on rakennettu kokonaisuudessaan kupariputkella, joka on liitetty fosforikuparijuotoksin. Runkolinjat kulkevat osin siivouskomerossa näkyvillä ja osin rakenteissa piilossa. Rakennuksessa ei ole pääsulkuventtiileitä, vaan pääsulkuventtiilit ovat koulurakennuksen kellarikerroksessa. Liikuntasalirakennukseen olisi syytä asentaa omat pääsulkuventtiilit siivouskomeroon, josta putkilinjat nousevat liikuntasalirakennukseen (LVI- kuva 5). Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 28 (72)38 G23 Jätevesien käsittely Jätevesi- ja sadevesikaivot ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä betonirengaskaivoja. Koulun keittiötä palvelee rasvanerotuskaivo. Kaivo tyhjennetään henkilökunnan mukaan kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa. Käytössä olevien tietojen mukaan kaivon anturit on uusittu n. 2 vuotta sitten. Kaivo tyhjennetään kerran vuodessa ja anturit puhdistetaan. G24 Viemäriverkostot Kiinteistössä on jäte- ja sadevesiviemäriverkostot. Sadevesiviemärit palvelevat pihaaluetta ja rännikaivoja. Piha-alueen sadevesiverkosto on kuvattu sisäpuolisesti vuonna 2004, jolloin on havaittu hieman korjattavaa sadevesiverkostossa. Lisäksi on suositettu seurantakuvausta vuodelle 2009, mutta mikäli kuvauksia ei ole vielä suoritettu tulisi kuvaukset suorittaa lähivuosien aikana. Koulun pohjaviemärit on tehtyjen havaintojen perusteella rakennettu osin valurautaputkella pantaliitoksin ja osin muoviputkella muhviliitoksin. Pohjaviemärit kulkevat rakennuksen lattian alla piilossa ja nousut ovat osin näkyvillä kellarikerroksessa ja osin putkihormeissa piilossa. Nousulinjoja on osin uusittu kellarikerroksessa valurautaputkella pantaliitoksin (LVI- kuva 6). Viemäreiden kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä/välttävä. Verkostojen todellinen kunto on kuitenkin syytä selvittää kuntotutkimuksella tarkastelujakson alkupuolella. Liikuntasalirakennuksen pohjaviemärit on tehtyjen havaintojen perusteella rakennettu pääosin muoviputkella muhviliitoksin. Pohjaviemärit kulkevat rakennuksen lattian alla piilossa ja nousut pääosin putkihormeissa piilossa. Viemäreiden kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä. G25 Vesi- ja viemärikalusteet Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan koulun vesikalusteet ovat osin alkuperäisiä 1- otesekoittajia, mutta myös vanhoja 2- otesekoittajia on käytössä. WClaitteet ovat osin alkuperäisiä 9 dm 3 huuhtelusäiliöllä varustettuja laitteita ja osin uusittuja 6 dm 3 huuhtelusäiliöllä varustettuja laitteita (LVI- kuva 7-8). Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan liikuntasalirakennuksen vesikalusteet ovat pääosin alkuperäisiä 1- otesekoittajia. WC- laitteet ovat osin alkuperäisiä 6 dm 3 huuhtelusäiliöllä varustettuja laitteita. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 29 (72)39 Yhteenveto Koulun alkuperäiset vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin korkeintaan välttävässä kunnossa. Vesi- ja viemärikalusteissa on havaittavissa paikoin jo jäykkyyttä ja paikoin lievää tiivistevuotoa. Kalusteet tulisi tarkastaa ja käydä läpi kokonaisuudessaan ennen uusintaa ja korjata niissä havaitut puutteet (mm. kiinnitykset, yms.). Vanhat vesi- ja viemärikalusteet tulee uusia tarkastelujakson alkupuolella. Liikuntasalirakennuksen alkuperäiset vesi- ja viemärikalusteet ovat tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Vesi- ja viemärikalusteissa on havaittavissa hieman jo jäykkyyttä. Kalusteet tulisi tarkastaa ja käydä läpi kokonaisuudessaan ja korjata niissä havaitut puutteet (mm. kiinnitykset, yms.). Vanhat vesi- ja viemärikalusteet tulee uusia tarkastelujakson loppupuolella. G26 Eristykset Koulun käyttövesiverkostot ovat eristetty osin pahvieristein, joka on päällystetty kankaalla ja maalilla sekä villaeristein, joka on päällystetty muovilla. Vanhat putkieristeet saattavat sisältää terveydelle haitallista asbestia. Alkuperäiset putkieristeet ovat välttävässä / huonossa kunnossa. Tulevan käyttövesi- ja viemäriverkoston saneerauksen yhteydessä on mahdolliset asbestipitoiset eristeet syytä purkaa. Liikuntasalirakennuksen käyttövesiverkostot ovat eristetty villaeristein, joka on päällystetty muovilla. Eristeet ovat tarkastetuin osin hyvässä kunnossa. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 30 (72)40 Toimenpide-ehdotukset Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus Koulun ja liikuntasalirakennuksen vanhat vesi- ja viemärikalusteet tulee tarkastaa ja pikaista korjausta vaativat puutteet tulee korjata välittömästi. Käyttövesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimus Koulun käyttövesi- ja viemäriverkostoille tulee tehdä kuntotutkimus, jolla selvitetään verkostojen todellinen kunto. Tutkimus on syytä tehdä tarkastelujakson alkupuolella. Vakiopaineventtiilin asentaminen Vesimittarin pääsulkuventtiileiden jälkeen tulee asentaa vakiopaineventtiili ja verkoston vesipaine tulee säätää tarpeen mukaiselle tasolle. Asennuksessa tulee huomioida venttiilin huolto eli venttiilille tulee asentaa tarpeen mukainen ohikytkentämahdollisuus. Samalla tulee asentaa liikuntasalirakennuksen käyttövesilinjoihin sulkuventtiilit. Toimenpide tulee tehdä vuonna Koulun käyttövesi- ja viemäriverkostojen uusinta Käyttövesi- ja viemäriverkostot tulee uusia kokonaisuudessaan kuntotutkimuksen suosittamassa aikataulussa. PTS-taulukkoon on esitetty putkisaneerauksen kustannusvarausta vuodelle Liikuntasalirakennuksen vesi- ja viemärikalusteiden uusinta Liikuntasalirakennuksen vesi- ja viemärikalusteet tulee uusia kokonaisuudessaan. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 31 (72)41 G3 Ilmastointijärjestelmät Koulun päärakennuksen luokkatiloja palvelee pääosin koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on toteutettu ns. yhteiskanavajärjestelmällä. Lisäksi ATK- tiloja, ruokalaa ja puutyöluokkaa palvelee tuloilmakoneet. ATK- luokan tuloilmakone on varustettu lämmöntalteenotolla. Ilmanjako on toteutettu sekoittavana. Liikuntasalirakennusta palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanjako tapahtuu sekoittavana. Viranomaismääräysten mukaiset rakennusajankohdan minimiilmamäärät täyttyvät kiinteistössä. G31 Ilmastointikoneet Koulun päärakennus Ruokalan ja puutyöluokan ilmastointikoneet ovat alkuperäisiä Aerattorin valmistamia ns. pakettikoneita (LVI- kuva 9). Ruokalan kone sijaitsee keittiön kuiva-ainevarastossa ja puutyöluokan kone puutyöluokan konesalissa. Koneet on varustettu sulkupellillä, suodatinyksiköllä, vesilämmityspatterilla ja puhallinyksiköllä. Koulun ilmanvaihtojärjestelmät on tutkittu vuonna Tutkimuksessa on suositettu koneiden kunnostusta ja mahdollisesti koneiden uusintaa, mikäli koulussa tehdään suurempia saneerauksia. Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella koneet ovat puhdistettu, mutta koneissa on edelleen puutteita, jotka vaikuttavat sisäilmaan laatuun. Lisäksi koneet ovat vanhoja villapintakoneita ja melko tehottomia. Ainoastaan ATK- tiloja palveleva tuloilmakone on hyvässä kunnossa. Koulun luokkatiloja palvelevat poistoilmakoneet ovat pääosin vanhoja ns. huippuimureita ja ne sijaitsevat vesikatolla. Koneet ovat teknisen käyttöiän perusteella välttävässä kunnossa. Poistoilmapuhaltimet on puhdistettu kanavanuohouksen yhteydessä, joka on suoritettu vuonna Poistoilmapuhaltimet tulisi tarkastaa ja huoltaa kerran vuodessa, jotta niiden toimintakunto saadaan taattua. Mikäli koulurakennuksessa tehdään suurempia saneerauksia, tulisi harkita koko ilmastointijärjestelmän uusimista. Iltapäiväkerhotilojen ilmanvaihtoa on hieman parannettu muuttamalla painovoimainen ilman vaihto koneelliseksi. Mikäli koulurakennuksen ilmanvaihtoa parannetaan, tulisi myös iltapäiväkerhotilojen ilmanvaihtoa parantaa asentamalla tiloihin myös tulo- ja poistoilmavaihto. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 32 (72)42 Liikuntasalirakennus Liikuntasalirakennuksen pesu- ja pukuhuoneen ilmanvaihtokone on alkuperäinen Bachon valmistama ns. pakettikone, jonka varustuksena on sulkupelti, suodatin, vesilämmityspatteri ja puhallin. Puhaltimien ohjaus tapahtuu kellokytkimellä ja puhallin on 2- nopeus kone. Kone on pesutilojen kattorakenteissa (LVI- kuva 10). Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella konetta on melko hankala huoltaa, koska kattorakenteita on luukkujen edessä. Kone on alkuperäinen villapintakone vuodelta Kone on vielä tyydyttävässä kunnossa, mutta kone tulisi perushuoltaa ja korjata siinä havaitut puutteet. Lisäksi kattorakenteita tulisi muuttaa, jotta konetta voidaan huoltaa paremmin. Liikuntasalia palveleva ilmanvaihtokone on alkuperäinen Bachon valmistama ns. pakettikone vuodelta 1987, joka sijaitsee liikuntasalirakennuksen kellarikerroksen IV- konehuoneessa (LVI- kuva 11). Koneen varustuksena on sulkupelti, suodatin, vesilämmityspatteri ja puhallin. Puhaltimien ohjaus tapahtuu kellokytkimellä ja puhallin on 2- nopeus kone. Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella kone on hieman pölyinen sisältä ja suodattimen paine-eromittarista puuttuu nestettä. Kone on vielä tyydyttävässä kunnossa, mutta kone tulisi perushuoltaa ja korjata siinä havaitut puutteet. G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat Huippuimurin poistoilmakammiot toimivat äänenvaimentimena, tulokoneilla on omat äänenvaimentimet. Sulkupellit ovat tarkastetuin osin kunnossa ja alkuperäisiä, mutta toimimoottoreita on osin uusittu vuosien varrella. Lämmityspatterit ovat kunnossa olevia kuparialumiinipattereita, pattereissa on hieman kolhuja ja ne ovat osin pölyisiä. Patterit tulee puhdistaa normaalin huollon yhteydessä. IV- koneiden kiertovesipumput (lämmitys) ovat Kolmeksin valmistamia ja osin koneiden ikäisiä ja osin vuosien varrella uusittuja. Pumpuissa ei havaittu vuotoja tai suurempia sivuääniä. Pumput ovat teknisen iän perusteella tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Suodattimet ovat tarkastetuin osin ns. kasetti- ja pussisuodattimia ja niiden vaihto tapahtuu kouluisännän mukaan kerran vuodessa. G33 Kanavistot Ilmanvaihtokanavat on rakennettu sinkitystä peltikanavasta (kierresaumaputki ja kanttikanava). Kanavien tiiveys vaikutti olevan kunnossa. Lisäksi ullakkotiloissa on rakenneaineisia poistoilmakanavia, joissa on halkeamia (LVI- kuva 12). Mikäli rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää ei uusita kokonaisuudessaan, tulisi rakenneaineisten poistoilmahormien kunto selvittää. Ilmanvaihtokanavat on nuohottu vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 33 (72)43 G34 Pääte-elimet Koulun päärakennus Tuloilmaelimet ovat ruokalassa reikäputkea ja ATK- ja puutyöluokassa tuloilmaelimet ovat ns. ritiläsäleikköjä, joilla on mahdollista muokata heittokuvioita. Poistoilmaventtiilit ovat alkuperäisiä kartioventtiileitä ja ns. ritiläsäleikköjä. Venttiilit ja säleiköt ovat täysin toimivia nykyjärjestelmässä. Poistoilmaventtiilit ovat tarkastetuin osin puhtaita. Opetustilojen ikkunoissa on korvausilmaventtiilit, jotka ovat nuohousten yhteydessä uusittu (LVI- kuva 13). Korvausilmaventtiilit tulisi puhdistaa säännöllisesti. Liikuntasalirakennus Tuloilmaelimet ovat liikuntasalissa kattohajottajia, joilla on mahdollista muokata heittokuvioita. Poistoilmaventtiilit ovat alkuperäisiä kartioventtiileitä. Venttiilit ovat täysin toimivia nykyjärjestelmässä ja melko puhtaita. Toimenpide-ehdotukset Liikuntasalirakennuksen ilmastointikoneiden huoltokunnostus Liikuntasalirakennuksen tulo- ja poistoilmakoneille tulee tehdä huoltokunnostus. Huoltokunnostuksen tulee sisältää mm. seuraavat toimenpiteet: kammiot puhdistetaan, villapinnat poistetaan, puhaltimet puhdistetaan epäpuhtauksista, kiilahihnat uusitaan, urapyörät, laakerit ja moottorit tarkastetaan ja tarpeen mukaan uusitaan, vanhat säätölaitteet uusitaan tarpeen mukaisessa laajuudessa, patterit kammataan auki tarpeen mukaan, patterit ja LTO- laitteet puhdistetaan tarpeen mukaan, raitisilmasäleikkö tarkastetaan ja puhdistetaan tarpeen mukaan, jne. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Koulu ilmanvaihdon perusparannus Koulun päärakennuksen vanhat tulo- ja poistoilmakoneet uusitaan ja luokkatilojen ilmanvaihtoa parannetaan asentamalla luokkatiloihin tulo- ja poistoilmanvaihto. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna IV-kanavien nuohous IV- kanavat tulee puhdistaa ja samassa yhteydessä tulee ilmamäärät säätää suunnitelluiksi. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 34 (72)44 G7 Palontorjuntajärjestelmät G71 Alkusammutuskalusto KUNTOARVIO Kiinteistössä on pikapaloposteja ja jauhesammuttimia. Sammuttimet ja pikapalopostit on merkitty asianmukaisesti. Toimenpide-ehdotukset Pikapalopostien ja sammuttimien tarkastus Rakennuksen pikapalopostit ja sammuttimet tulee tarkastaa säännöllisesti. Toimenpiteet tulee suorittaa tarkastelujakson alkupuolella. G8 Muita LVI-teknisiä järjestelmiä G82 Kohdepoistokojeet Koulun puutyösalia palvelee Woodman purunpoistokone, joka sijaitsee puutyösalissa erillisessä komerossa (LVI- kuva 14). Purunpoistoputket ovat rakennettu kierresaumaputkella ja sulkupellit ovat tehdastekoiset peltisulut. Laitteet ovat silmämääräisen arvion perusteella kunnossa. Purunpoistolaitteet tulee huoltaa säännöllisesti. Puutyösalissa on myös ahjo, joka on erillisessä huoneessa. Kouluisännän mukaan ahjoa ei käytetä. Mikäli ahjo aiotaan ottaa käyttöön, tulee huolehtia tilojen paloturvallisuudesta, koska tiloissa on melko paljon pölyä. Toimenpide-ehdotukset Purunpoistolaitteet Purunpoistolaitteet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Toimenpiteet tulee suorittaa vuosittain. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 35 (72)45 5 SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO H1 Aluesähköistys Rakennuksien sisäänkäyntien yhteyteen on asennettu valaisimet, joissa on valonlähteenä PL-/hehkulamput (S- kuva 1). Piha-alueella on pylväsvalaisimia, joissa valonlähteenä ovat HQL- lamput. Pylväät ovat n. 4,0 m korkeita al- pylväitä. Rakennuksien seiniin on asennettu HQL- valonheittimiä piha-alueen valaistukseen (S- kuva 2). Kentän valaistus on toteutettu HQL valonheittimillä (S- kuva 3). Ulkovalaistusta ohjataan hämäräkytkin ohjauksella. Ulkovalaistus on tyydyttävässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Tarkastetaan ulkoalueen valaisimet ja korjataan puutteet. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset H22.1 Pääkeskukset Sähköpääkeskus on sijoitettu koulurakennuksen kellariin omaan huoneeseensa. Pääkeskus on mallia Hienoteräs 400A (S- kuva 4). Pääkeskuksen pääsulakkeet ovat 3x250A, keskus palvelee molempien rakennuksien sähkönjakelua. Keskus on uusi ja hyväkuntoinen. Keskuksen pääsulakkeet palvelevat kuormitettavuudeltaan hyvin nykyisiä kuormitustarpeita. Koulurakennuksen alkuperäinen pääkeskus /NK keskus on mallia Maansähkö (S- kuva 5). Keskus on välttävässä kunnossa ja palvelee välttävästi nykyisiä kuormitettavuus ja käyttötarpeita. Rakennuksien sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus on suoritettu vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 36 (72)46 H22.2 Muut keskukset Lämmönjaon keskus on Hienoteräs Oy:n valmistama 63A tulppavarokekeskus (S- kuva 6). Keittiötiloja palveleva keskus on Hienoteräs Oy:n valmistama 250A tulppavarokekeskus (S- kuva 7). Alkuperäinen kiinteistökeskus on mallia Säri (S- kuva 8). Uusi kiinteistökeskus on mallia Hienoteräs 63A, keskuksen ohjauskello on mallia Ensto FD-110. Koulurakennuksen opetustiloja palvelevat keskukset on sijoitettu kerroksittain käytäville komeroihin, keskukset ovat mallia Ensto EPS 63A, Ohjaus-sähkö 80A ja Hienoteräs 63A tulppavarokekeskuksia (S- kuva 8-9). Teknisentyön tilojen keskus on mallia Hienoteräs 63A, keskus on asennettu komeroon. Koulurakennuksen sähköjärjestelmän keskukset ovat välttävässä kunnossa ja ne palvelevat vain välttävästi nykyisiä kulutus ja käytettävyystarpeita. Keskuksissa ei ole vikavirtasuojakytkimiä opetustilojen pistorasiaryhmille. Liikuntasalirakennuksen NKV- keskus on sijoitettu näyttämölle omaan huoneeseensa, keskus on mallia Hienoteräs 100A tulppavarokekeskus (S- kuva 10). Liikuntasalirakennuksen sähköjärjestelmän keskus on tyydyttävässä kunnossa ja se palvelee tyydyttävästi nykyisiä kulutus ja käytettävyystarpeita. Keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä ja niitä joudutaan lisäämään mahdollisten saneerausten yhteydessä. Toimenpide-ehdotukset Keskukset perushuolletaan ja keskustilat siivotaan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Uusitaan opetustilojen keskukset ja sähköjärjestelmät mahdollisen saneerauksen yhteydessä vastaamaan nykyisiä käytettävyys ja turvallisuusvaatimuksia. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 37 (72)47 H3 Johtotiet H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot Teknisissä ja varastotiloissa asennukset ovat pinta-asennuksia, muualla pääosin uppoasennuksia. Opetustiloihin on asennettu toimistokouruja. Sähköjärjestelmien lisäasennuksia on asennettu pinta- ja lista-asennuksena. Asennukset ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. H33 Kaapeliläpiviennit Rakennuksen kaapeliläpiviennit ovat yleisesti kaapelointireittien osalta puutteellisia. Kaapeliläpiviennit tulee tarkastaa ja korjata puutteet tarkastelujakson alkupuolella. Toimenpide-ehdotukset Tarkastetaan paloläpiviennit ja korjataan puutteet. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 38 (72)48 H4 Johdot ja niiden varusteet H41 Liittymisjohdot Pääkeskus on liitetty jakeluyhtiön pienjänniteverkkoon maakaapelilla AXCMK 3x H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset Potentiaalintasausjohtimet on yhdistetty pääkeskustilassa ja NK- keskustilassa potentiaalintasauskiskoon, putkistoyhdistys on suoritettu lämmönjaossa. H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot Kaapelit ovat pääosin MMJ- tyyppisiä kaapeleita. Kaapeloinnit on tehty 5- ja 4- johdinjärjestelmänä. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. H45 Valaistusryhmäjohdot Kaapelit pääosin MMJ- ja MK/ML-tyyppisiä kaapeleita ja johtimia. Järjestelmän kalusteet ovat pääosin Enston valmistamia kalusteita, rikkoutuneita kalusteita on uusittu. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Potentiaalin tasaukset tarkastetaan keskushuollon yhteydessä ja puutteet korjataan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 39 (72)49 H5 Valaisimet H51 Vakiovalaisimet Varastotilojen valaisimet ovat loiste- ja hehkulamppuvalaisimia. Käytävä- ja aulatilojen valaisimet ovat 1x36W loistelamppuvalaisimia, valaisimet on asennettu pääosin pinta-asennuksena (S- kuva 11). Valaistustasot ovat noin lux. Porrashuoneen valaisimet ovat hehkulamppuvalaisimia. Opetustilojen valaisimet ovat 2x36W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 12), valaisimet on asennettu pinta- ja kiskoasennuksena. Valaistustasot ovat noin lux. Keittiön valaisimet ovat 2x58W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 13). Teknisen työn valaisimet ovat 2x58W, valaisimet on asennettu kiskoasennuksena (S- kuva 14). Valaisimet eivät täytä nykyisiä tilaluokitusten määräyksiä. Liikuntasalin valaisimet ovat 2x58W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 15). Valaistustasot ovat noin 350 lux. WC- ja sosiaalitilojen valaisimet ovat loistelamppuvalaisimia ja alkuperäisiä hehkulamppuvalaisimia. Opettajien tilojen valaisimet ovat 2x36W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 16), valaisimet on asennettu pinta-asennuksena. Teknisten tilojen valaisimet ovat 2x36W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 17). Ullakkotilojen valaisimet ovat hehkulamppuvalaisimia (S- kuva 18). Valaistustasot ovat yleisesti tyydyttävällä tasolla ja käytössä olevat valaisimet käyttötarkoitukseensa sopivia. Valaisimet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksien valaisimet ovat yleisesti teknisen käyttöikänsä lopuilla ja niiden huollontarve on lisääntynyt. Teknisten tilojen valaisimista puuttuu kupuja ja ullakkotilojen valaisimet ovat huonokuntoisia, eri puolilla rakennuksia on muutamia palaneita lamppuja ja valaisimien kupuja puuttuu. Lamppujen uusimisissa tulisi toteuttaa massavaihtoja ja valaisimet tulisi huoltaa/puhdistaa lampunvaihtojen yhteydessä. Toimenpide-ehdotukset Tarkastetaan valaisimet ja korjataan rikkinäiset. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Korjataan tilojen valaisimia tarpeen mukaan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Uusitaan valaisimet mahdollisten saneerauksien yhteydessä. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 40 (72)50 H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet H62 Kojeet ja laitteet Koulurakennuksen keittiön kylmälaitteet ovat pääosin mallia Porkka, lämpökojeet ovat pääosin mallia Metos ja Electrolux (S- kuva 19). Saunaosaston kiuas on mallia Helo 12 kw (S- kuva 20). Pesulaan on asennettu pesukone joka on mallia Miele WS Saunan pesutiloihin on asennettu sähköinen tasolämmitin. Opetustilojen laitteet työopetustiloissa on varustettu hätäpysäytyspainikkeilla. Laitteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Laitteiden huolloista/tarkastuksista ei ole tietoja. Toimenpide-ehdotukset Uusitaan ja korjataan kiinteistön sähkölaitteita tarpeen mukaan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 41 (72)51 J1 Puhelinjärjestelmät J11 Yleisiin puhelinverkkoihin liitettävät puhelinjärjestelmät Puhelinverkon sisäverkko on MHS- tyyppisellä kaapelilla kaapeloitu verkko. Puhelinjärjestelmä palvelee tyydyttävästi nykyisiä käyttötarpeita. Toimenpide-ehdotukset Ei toimenpide ehdotuksia. J4 Kiinteistön ATK-järjestelmät Rakennuksien ATK- järjestelmät ovat RJ 45 liittimillä toteutettuja järjestelmiä, ristikytkentätelineet ja aktiivilaitteet on sijoitettu opettajien tiloihin. Toimenpide-ehdotukset Ei toimenpide ehdotuksia. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 42 (72)52 5 Turva- ja valvontajärjestelmät J51 Paloilmoitusjärjestelmät Rakennuksiin ei ole asennettu paloilmoitinjärjestelmiä eikä palovaroittimia ole asennettu nykyisten suositusten mukaisesti. Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta. J56 Muut turva- ja valvontajärjestelmät Rakennuksiin on asennettu poistumistie ja turvavalaistusjärjestelmät, järjestelmän keskus on mallia Teknoware (S- kuva 21). Valaisimet ovat pääosin Teknowaren PL- lamppuvalaisimia. Liikuntasalirakennuksen poistumistievalaisimet ovat oma-akullisia. Keittiön IV- konehuoneeseen on asennettu rasvanerotuskaivon hälytyskeskus joka on mallia Labko SET/REK 101 (S- kuva 22). Poistumistievalaistusjärjestelmille ei ole laadittu huolto ja kunnossapito-ohjelmia eikä järjestelmiä ole huollettu. Rasvanerotuskaivon hälytysjärjestelmän huolloista ei ole tietoja. Toimenpide-ehdotukset Asennetaan palovaroittimet nykyisten suositusten mukaan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Laaditaan poistumistie- ja turvavalaistusjärjestelmälle huolto ja kunnossapitosuunnitelma ja huolletaan järjestelmä. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Huolletaan rasvanerotuskaivon hälytysjärjestelmä. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 43 (72)53 J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät J62 Säätö- ja alakeskukset Rakennusautomaatiojärjestelmä on toteutettu järjestelmä/laitekohtaisilla yksikkösäätimillä. Lämmönjaon yksikkösäädin on mallia Siemens PRU (S- kuva 23). Keittiön IV- koneikkoa palvelee Siemens Synco koneikkokohtainen yksikkösäädin (S- kuva 24). Liikuntasalirakennuksen tiloja palvelevan IV- koneikon säätölaitteet ovat mallia Landis&Gyr Aerogyr Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa, mutta alkuperäiset laitteet ovat teknisen käyttöikänsä lopuilla ja järjestelmien huollontarve on lisääntynyt. Rakennusautomaatiojärjestelmät olisi suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan tarkastelujakson aikana valvomopohjaiseksi järjestelmäksi. Valvomopohjainen järjestelmä selkiyttää säätö ja käyttötoimenpiteitä. J64 Kenttälaitteet Lämmitysjärjestelmän moottoriventtiilit ja termostaatit ovat pääosin Siemensin ja Honeywelin valmistamia laitteita (S- kuva 25). IV- järjestelmien moottoriventtiilit, peltimoottorit ja kanava-anturit ovat pääosin Landis&Staefan valmistamia laitteita. Liikuntatilarakennuksen IV- järjestelmän moottoriventtiilit, peltimoottorit ja kanava-anturit ovat Landis&Staefan valmistamia laitteita. Rakennuksien rakennusautomaatiojärjestelmän laitteet ovat pääosin uusittuja laitteita ja ne ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa. Toimenpide-ehdotukset Säätöjärjestelmän toimintakunnon tarkastaminen Säätöjärjestelmien toimintakunto ja huolto tulee tehdä vuosittain. Tarkastuksissa ja huollossa havaitut puutteet / viat tulee korjata. Rakennusautomaatiojärjestelmän uusinta Järjestelmät tulee uusia tarpeen mukaisesti (tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta) tai IVkoneikon/lämmönalajakokeskuksen uusinnan yhteydessä. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 44 (72)54 6 LISÄTUTKIMUKSET 6.1. Välittömästi tehtävät lisätutkimukset - Salaojaverkoston sisäpuolinen TV- kuvaus - Piha-alueen sade- ja jätevesiverkoston TV- kuvaus - Koulun lämpö-, vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus 6.2. Ennen kunnossapitosuunnittelua tehtävät tutkimukset 6.3. Ennen korjaussuunnittelua tehtävät tutkimukset Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 45 (72)55 7 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA RAK- kuva 1. Asfalttialueissa esiintyy melko pahoja painaumia ja halkeamia. RAK- kuva 2. Asfalttialueissa esiintyy melko pahoja painaumia ja halkeamia. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 46 (72)56 RAK- kuva 3. Asfalttialueissa esiintyy melko pahoja halkeamia. RAK- kuva 4. Asfalttialueissa esiintyy melko pahoja painaumia ja halkeamia. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 47 (72)57 RAK- kuva 5. Tukimuurissa on todettavissa pinnan irtoilua ja lohkeilua sekä halkeamia. RAK- kuva 6. Koulun päärakennuksen puuikkunoissa esiintyy maalipinnan irtoilua ja vaurioita sekä osittain lahovaurioita. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 48 (72)58 RAK- kuva 7. Koulun päärakennuksen puuikkunoissa esiintyy maalipinnan irtoilua. RAK- kuva 8. Voimistelusalirakennuksen ikkunoissa on myös havaittavissa maalipinnan kulumia. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 49 (72)59 RAK- kuva 9. Puurakenteisissa ovissa esiintyy maalipinnan kulumia ja irtoilua. RAK- kuva 10. Päärakennuksen vesikatteessa on havaittavissa hilseilyä. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 50 (72)60 RAK- kuva 11. Voimistelusalin katoksen huopakatossa on painaumia. RAK- kuva 12. Mosaiikkibetonilattioissa on halkeamia, osa halkeamista on n. 10 mm leveitä Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 51 (72)61 RAK- kuva 13. Opettajainhuoneen seinissä esiintyy halkeamia. RAK- kuva 14. Saunaosaston pinnat ovat kuluneet. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 52 (72)62 LVI- kuva 1. Yleiskuva lämmönjakohuoneesta. LVI- kuva 2. Lämpöjohtoverkosto on jaettu voimistelusalisiiven ja koulurakennuksen verkostoihin. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 53 (72)63 KUNTOARVIO LVI- kuva 3. Yleiskuva patteriventtiilistä. LVI- kuva 4. Yleiskuva puhkisyöpyneestä käyttövesiputkesta. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh PL 501 fax ESPOO s-posti: Sivu 54 (72)64 LVI- kuva 5. Liikuntasalirakennukseen olisi syytä asentaa omat pääsulkuventtiilit. LVI- kuva 6. Nousulinjoja on osin uusittu kellarikerroksessa valurautaputkella pantaliitoksin. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 55 (72)65 LVI- kuva 7. Yleiskuva vesikalusteista. LVI- kuva 8. Yleiskuva vesikalusteista. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 56 (72)66 LVI- kuva 9. Yleiskuva koulun vanhasta ilmastointikoneesta. LVI- kuva 10. Yleiskuva liikuntasalirakennuksen pesu- ja pukutilojen ilmastointikoneesta. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 57 (72)67 LVI- kuva 11. Yleiskuva liikuntasalirakennuksen ilmastointikoneesta. LVI- kuva 12. Yleiskuva koulun rakenneaineisesta kanavasta. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 58 (72)68 LVI- kuva 13. Yleiskuva koulun uusituista korvausilmaventtiileistä. LVI- kuva 14. Yleiskuva puutyösalin purunpoistolaitteesta. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 59 (72)69 S- kuva 1. Sisäänkäynnin valaistus liikuntasalirakennus. S- kuva 2. Rakennuksien seiniin on asennettu HQL- valonheittimiä. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 60 (72)70 S- kuva 3. Kentän valaistus. S- kuva 4. Sähköpääkeskus koulurakennus. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 61 (72)71 S- kuva 5. Koulurakennuksen alkuperäinen pää/nk- keskus. S- kuva 6. Lämmönjaon keskus. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 62 (72)72 S- kuva 7. Keittiön keskus. S- kuva 8. Alkuperäinen kiinteistökeskus. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 63 (72)73 S- kuva 9. Opetustiloja palveleva keskus. S -kuva 10. Liikuntasalirakennusta palveleva keskus. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 64 (72)74 S- kuva 11. Käytävän valaistus. S- kuva 12. Opetustilan valaistus. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh Sivu 65 (72)75 KUNTOARVIO S- kuva 13. Keittiön ja ruokasalin valaistus. S- kuva 14. Teknisen työn valaistus. Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy puh PL 501 fax ESPOO s-posti: Sivu 66 (72) Näytä lisää
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
KATRIINAN SAIRAALAN VANHA OSA (vanha sairaala) LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 11.01.2008 Raportin päiväys: 07.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 8392 Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 2.11.2010 Raportin päiväys: 26.11.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 19.5.2010 Raportin päiväys: 8.6.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 20.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 01.04.2009 Raportin päiväys: 21.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5
D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5 Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 06.10.2009 Raportin päiväys: 27.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 10.11.2009-26.04.2010 Raportin päiväys: 11.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 2.11.2010 Raportin päiväys: 26.11.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 19.5.2010 Raportin päiväys: 13.8.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013
1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 10.11.2009 26.04.2010 Raportin päiväys: 10.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 05.08.2009 Raportin päiväys: 03.09.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 01.04.2009 Raportin päiväys: 09.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä
KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.5.2010 Raportin päiväys: 29.6.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Kiinteistöpalvelut ja tegnologiaratkaisut Punainen talo Heikinniementie 2 00250 KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Rakennustekniikka: Matti Ruotsala LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka: Harri Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.5.2010 Raportin päiväys: 10.8.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Lisätiedot Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi
RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat... Lisätiedot Selvitys korjauskustannuksista
Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen Lisätiedot Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio
25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus... Lisätiedot Kutomo Heikinniementie 2 00250 Helsinki KUNTOARVIO
Kiinteistöpalvelut ja tegnologiaratkaisut Kutomo Heikinniementie 2 00250 KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Rakennustekniikka: Matti Ruotsala LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka: Harri Laitinen Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.
. 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com Lisätiedot Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom
1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot Kuntoselvitys. Rakennustekniikka
LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus Lisätiedot KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere
KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3 Lisätiedot MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA
MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Lisätiedot TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA
PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:
KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka: Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot Kuntoarvio Start. Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Tarkastuspäivä 6.3.2012
Kuntoarvio Start Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3. Lisätiedot LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 1 / 2006 Raportin päiväys: 19.01.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Kaunialan sotavammasairaala
1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN Kuntoarvion ajankohta: 08.11.2004 Raportin päiväys: 29.11.2004 Tilaajan yhteyshenkilö: Pekka Wallenius, Vantaan kaupunki, (09) 83 922 372 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Oy Marko Lisätiedot JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 11 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Kuntoarvio Start. Tammiston entisen koetilan rakennukset Kaurapellonkatu 3 01980 VANTAA. Tarkastuspäivä 21.11.2011
Kuntoarvio Start Tammiston entisen koetilan rakennukset Kaurapellonkatu 3 01980 VANTAA Kuntoarvio Start 2/24 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. Lisätiedot Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom
1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1 Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1 Lisätiedot KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa
TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET
TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET Tutkimuksen ajankohta: vko 4-11 / 2008 Raportin päiväys: 14.03.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Kuntoarvio Start. Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Tarkastuspäivät 6.3.2012 ja 24.4.2012
Kuntoarvio Start Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Kuntoarvio Start 2/25 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3. Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN Kuntoarvion ajankohta: 08.11.2004 Raportin päiväys: 29.11.2004 Tilaajan yhteyshenkilö: Pekka Wallenius, Vantaan kaupunki, (09) 83 922 372 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Oy Marko Lisätiedot SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011
SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1 Lisätiedot Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti
Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1. Lisätiedot Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA
Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.
KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake Lisätiedot Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää
Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00 Lisätiedot Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain... Lisätiedot Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä
Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus - Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN Kuntoarvion ajankohta: 08.11.2004 Raportin päiväys: 29.11.2004 Tilaajan yhteyshenkilö: Pekka Wallenius, Vantaan kaupunki, (09) 83 922 372 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service Oy Marko Lisätiedot KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS
2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan Lisätiedot Kuntoarvio Start. Koivumäen nuorisotila, entinen koulu Vanha Porvoontie 338 01490 VANTAA. Tarkastuspäivä 22.11.2011
Kuntoarvio Start Vanha Porvoontie 338 01490 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 Lisätiedot ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41-45 / 2006 Raportin päiväys: 22.11.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva.
Mikko Hiltunen / MHi 30.10.2008 MUISTIO 1 (7) Vantaan kaupunki Hämeenkylän päiväkoti Sahratie 7 01630 Vantaa 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO YLEISTÄ Katselmus on suoritettu 29.10.2008. Katselmuksessa on Lisätiedot ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS
LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 32 / 2006 Raportin päiväys: 08.08.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015
AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet Lisätiedot MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS
MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 27-28 / 2008 Raportin päiväys: 08.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Lisätiedot korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013
Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten Lisätiedot Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013
Kuntoarvio Start Maakotkantie 1 145 Vantaa Tarkastuspäivät 5.3.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- Kuntoarvio Start 2/22 Tarkastuspäivä 5.3.213 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén
Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute