Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/31DD405C22F5C44A03256DA5004FE2ED
Timestamp: 2020-08-15 04:31:05
Document Index: 268601909

Matched Legal Cases: ['artículo 02', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 56', 'artículo 03', 'artículo 01', 'Artículo 1']

Resolución ENRE 0280/2003. Boletín Oficial n° 20.237, jueves 18 de setiembre de 2003, p. 18.
Citas Legales : Ley 24.065 - artículo 02 incisos b); c) y f), Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 25, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y s), Resolución SE 0182/2002, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 03, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 01, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 01 - punto 3. - apartado 3.2. etapa 2, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 04, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 16
Expediente Citado : ENRE 03523/1997
BUENOS AIRES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003
VISTO: El Expediente ENRE N° 3523/97, y
Que la empresa “HIDROCUYO S.A.” (en adelante HIDROCUYO) ha solicitado el acceso a la capacidad de transporte para su Central Hidráulica Las Maderas compuesta por dos unidades de generación de 15 MW de potencia nominal, a conectarse en 132 kV a la Estación Transformadora Las Maderas operada por la EMPRESA TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL NOROESTE ARGENTINO S.A. (TRANSNOA S.A.), ubicada en el Departamento El Carmen en la Provincia de JUJUY.
Que las unidades de generación se vincularán al sistema de TRANSNOA S.A. de 132 kV a través de dos transformadores de 20 MVA cada uno, de propiedad de HIDROCUYO S.A..
Que el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica establece que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) debe evaluar la factibilidad técnica de conectar al nuevo usuario, y las eventuales modificaciones en la composición de la oferta de energía eléctrica resultante de tal conexión.
Que CAMMESA concluye, en su informe obrante a fojas 74 y ss. del Expediente del Visto, que el ingreso es técnicamente factible y que la C.H. Las Maderas reducirá los costos de operación en el Mercado y aumentará la calidad de servicio del área.
Que asimismo, la Compañía Administradora sostiene que la incorporación de la central mejorará el perfil de tensiones del área Jujuy, fundamentalmente en meses de mayor demanda durante las horas de pico, como así también descargará las líneas San Juancito-Palpalá y Güemes-San Juancito.
Que sin embargo, CAMMESA requiere, en la Etapa II, que el solicitante verifique si el despacho de la Central tiene alguna influencia sobre la estabilidad de los generadores del área NOA ante grandes caídas de frecuencia. Además ha de probar que con la calibración adoptada en el regulador automático de tensión de ambos generadores, es factible verificar las prestaciones técnicas mínimas exigidas en el Procedimiento Técnico (PT) N° 4 y al mismo tiempo verificar un valor del factor de amortiguación relativo (0,15 o mayor) aplicado a los modos de oscilación propios (modo local) de cada unidad generadora en cualquier escenario de estudio.
Que de no comprobarse las condiciones marcadas en el considerando precedente, se deberá contar con un PSS correctamente ajustado de acuerdo a las especificaciones establecidas en el PT N° 4.
Que finalmente, la C.H. Las Maderas deberá verificar lo determinado en el PT N° 16 para contar con la habilitación correspondiente del Arranque en Negro.
Que TRANSNOA S.A. opina favorablemente acerca del acceso, sin embargo indica que los ajustes propuestos por el fabricante para los automatismos de los grupos generadores deben ser validados y además se deberá verificar la factibilidad técnica de la isla Las Maderas - Jujuy Sur - Jujuy Este ante la contingencia de la LAT 132 kV Palpalá-Jujuy Este.
Que la presente solicitud de Acceso se encuadra de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS), Titulo I del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, aprobado por la Resolución de la Ex-SEE N° 61/92 y sus modificatorias.
Que a los efectos de otorgar el acceso solicitado se requiere, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1° Título I del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS, que el Usuario sea Agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Que al respecto, mediante Resolución S.E. N° 182/2002 del 22 de noviembre de 2002, la Secretaría de Energía otorgó la calidad de Agente generador del MEM a HIDROCUYO S.A. para la Central Hidráulica Las Maderas.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo establecido por los artículos 2 incisos b), c) y f), 22, 25, y 56 incisos a) y s) de la ley 24.065.
ARTICULO 1.- Autorizar el Acceso solicitado por “HIDROCUYO S.A.” para su Central Hidráulica Las Maderas compuesta de dos generadores de 15 MW, a conectarse en 132 kV a la E.T. Las Maderas operada por TRANSNOA S.A., ubicada en el Departamento El Carmen en la Provincia de JUJUY.
ARTICULO 2.- “HIDROCUYO S.A.” deberá cumplimentar los estudios técnicos determinados en la Etapa II del Procedimiento Técnico N° 1 e implementar, en caso que surjan de los mismos, los requerimientos operativos y de automatismos necesarios para evitar el degradamiento de la calidad de servicio existente, todo ello a los efectos de efectivizar el acceso.
ARTICULO 3.- Notifíquese a la SECRETARIA DE ENERGIA, a CAMMESA, a “HIDROCUYO SOCIEDAD ANONIMA”, y a “TRANSNOA S.A.”
RESOLUCION ENRE Nº 280/2003
ACTA Nº 671
Resolución SE 0182/2002
Procedimiento técnico N° 01:
Procedimiento técnico N° 04:
Procedimiento técnico N° 16: