Source: http://docplayer.it/2276530-Seminario-la-nuova-norma-connessioni-in-bassa-tensione.html
Timestamp: 2017-08-18 14:40:24+00:00
Document Index: 115980623

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 11']

Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE - PDF
Download "Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE"
1 Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE La nuova Norma CEI 0-21: novità per la connessione di utenti attivi alle reti di distribuzione BT (prog. C1058) A.Cerretti Enel Distribuzione S.p.A. Mezzocorona (TRENTO), 28 ottobre 2011
2 TIPOLOGIA DEI GENERATORI Nel caso di Utenti attivi, oltre alle prescrizioni generali relativi agli utenti passivi si devono rispettare ulteriori prescrizioni (come per 0-16). E scomparsa la distinzione fra generatori in grado di sostenere la tensione di rete e non in grado di sostenere la tensione di rete. Questa non è aderente alla realtà in quanto gli inverters (a cominciare da quelli per impianti PhV), sono perfettamente in grado di sostenere la tensione di rete nonostante l asserzione della Guida CEI E stata, invece, introdotta, la classificazione: 1. generatori rotanti sincroni direttamente connessi alla rete (senza interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione); 2. generatori rotanti asincroni direttamente connessi alla rete (senza interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione); 3. generatori di qualsivoglia tipologia connessi alla rete mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (inverter lato rete di distribuzione). I generatori di cui alle tipologie 1) e 2) sono anche citati nel seguito come generatori direttamente connessi ; i generatori di cui alla tipologia 3) sono anche citati nel seguito come generatori indirettamente connessi.
3 CAPACITA DEI GENERATORI INDIRETTAMENTE CONNESSI DI SOSTENERE L ISOLA Isola indesiderata verificatisi in Spagna e determinata da inverters fotovoltaici. Guida CEI da aggiornare in concomitanza all ufficializzazio ne della CEI 0-21 e del rifacimento della
4 CAPACITA DEI GENERATORI INDIRETTAMENTE CONNESSI DI SOSTENERE L ISOLA Conseguenze dell isola indesiderata: Condizioni di lavoro pericolose Limitazioni e maggiore attenzionerelativamente alle azioni di manutenzione e/o esercizio della rete Perdita di efficacia dell automazione di rete L isola indesiderata implica un certo equilibrio fra le potenze generate ed assorbite (attive e reattive). Si ipotizzava che questo equilibrio fosse una condizione poco probabile, in quanto gli inverters non dovrebbero produrre protenza reattiva. 4
5 CAPACITA DEI GENERATORI INDIRETTAMENTE CONNESSI DI SOSTENERE L ISOLA Tuttavia, le prove effettuate da Iberdrola a seguito danni subiti a seguito di fenomeni di isola indesiderata hanno dimostrato che: partendo da un approssimativo equilibrio fra potenza attiva generata ed assorbita, l equilibrio esatto viene raggiunto grazie alla modifica della potenza realmente richiesta dai carichi, conseguente alla variazione della tensione erogata dagli inverters. Un caso estremo possibile è che, qualora la generazione sia estremamente superiore al carico, la tensione erogata dagli inverters sale ben oltre il limite di tenuta delle apparecchaiture BT distruggendole. Per quanto riguarda la potenza reattiva, le prove in campo hanno mostrato che gli inverters attuali non riescono a mantenere un fattore di potenza stabile durante l esercizio in isola. L effetto combinato di inverters di diverse caratteristiche (diversi costruttori) fanno sì che, in condizioni di isola indesiderata, si raggiunga l equilibrio anche relativamente alla potenza reattiva. 5
6 FUNZIONAMENTO IN ISOLA E la possibilità di alimentare una rete (o parte di rete) in isola (separata dal retsto della rete di distribuzione pubblica) da parte di un impianto di produzione. Il funzionamento in isola si distingue in: a) su rete interna dell Utente (sempre ammessa), ovvero quando l impianto di produzione dell Utente alimenta l intera propria rete, o parte di essa, ma con separazione intenzionale dalla rete del Distributore; b) su rete del Distributore (mai ammessa), ovvero quando l impianto di produzione dell Utente alimenta l intera rete o parte dalla rete del Distributore.
7 FUNZIONAMENTO IN ISOLA Nel caso a) l utente attivo è completamente responsabile dell esercizio della propria isola intenzionale (coordinamento protezioni, regolazioni di frequenza e potenza, etc). Si noti che il passaggio da funzionamento in parallelo a funzionamento in isola, se lìimpianto non è progettato allo scopo, raramente consente di evitare il fermo impianto anche dei carichi provilegiati (che dovrebbero rimanere attivi sull isola interna). Il caso b) non dovrebbe mai avvenire, accade quando vi è uno squilibrio non eccessivo ( 20%) fra potenza generata e carichi assorbiti sulla parte di rete che rimane in isola e la causa del distacco dalla rete di distribuzione accade per cause tali da non garantire l intervento delle Protezioni di Interfaccia basate su segnali locali per scarse variazioni sui valori di tensione (ad es. apertura manuale di un sezionamento per lavori, guasto monofase a terra, etc.). 7
8 SCHEMA DI CONNESSIONE DI UN UTENTE ATTIVO: DISPOSITIVI PREVISTI Dispositivo Di Generatore (DDG):apparecchiatura di manovra la cui apertura (comandata da un apposito sistema) determina la separazione del generatore. Dispositivo Di Interfaccia (DDI): apparecchiature di manovra la cui apertura (comandata da un apposito sistema di protezione) separa l impianto di produzione dalla rete. Dispositivi Limitatori di Potenza (DLP): dispositivo atto a limitare il prelievo/immissione di potenza. Dispositivo Generale di Linea (DGL): apparecchiatura di manovra e sezionamento al termine del cavo di collegamento, la cui apertura separa la rete da una linea dell utente. Dispositivo Generale (DG): apparecchiatura di manovra e sezionamento la cui apertura separa l intero impianto dell Utente dalla rete.(se c è un unica linea di alimentazione, all estremità del cavo di collegamento, il DG è unico, e coincide con il DGL; in caso di più linee di alimentazione il DG può consistere nell insieme dei DGL.
9 SCHEMA DI CONNESSIONE DI UN UTENTE ATTIVO: DISPOSITIVI PREVISTI Dispositivo della Rete Dispositivo della Rete del Distributore del Distributore Sbarra BT di Cabina secondaria Sbarra BT di Cabina secondaria Rete del Distributore Rete del Distributore PdC Dispositivo Generale PdC Dispositivi DGL Parte di impianto non abilitata al funzionamento in isola Dispositivo di Interfaccia Dispositivo di Interfaccia Eventuale parte di impanto abilitata al funzionamento in isola (carichi privilegiati) Impianto del Produttore Impianto del Produttore Dispositivo di Generatore Eventuale sistema di conversione Eventuale Dispositivo di Generatore GENERATORE GENERATORE
10 DG e DDI 10 Dispositivo Generale (DG): separa l intero impianto di produzione dalla rete BT del Distributore in caso di guasto a valle del punto di connessione. Non deve aprire per guasti esterni all impianto, deve aprire per guasti interni che superino il valore di Icc minima comunicata. In alternativa ad un unico DG è consentito installare fino al massimo di 3 (tre) DGL per la protezione dell impianto dell Utente. Dispositivo di interfaccia (DDI): ha lo scopo di evitare che: in caso di mancanza dell'alimentazione sulla rete, l Utente possa alimentare la rete stessa; in caso di guasto o di valori anomali di tensione e frequenza sulla rete BT cui è connesso l Utente attivo, l Utente stesso possa continuare ad alimentare il guasto o la rete; in caso di richiusure automatiche/manuali di interruttori sulla rete del Distributore, il generatore possa trovarsi in discordanza di fase con la rete con possibilità di danneggiamento;
11 DG e DDI 11 Il potenziale danneggiamento dipende dalle caratteristiche del generatore elettrico e dell eventuale relativo motore primo; l intervento del DDI non è in grado assicurare totalmente l assenza di richiusure con generatore in discordanza di fase, pertanto: nel caso di generatori direttamente connessi, è possibile agire tramite opportune protezioni di generatore in funzione delle caratteristiche specifiche del generatore stesso e del tempo di attesa alla richiusura rapida, che verrà comunicato dal Distributore (indipendentemente dalle regolazioni in frequenza e tensione della Protezione di Interfaccia); in questi casi è ammesso, quindi, un possibile intervento non coordinato tra SPI e protezioni del generatore; nel caso di generatori indirettamente connessi, invece, l assenza di danneggiamenti derivanti da richiusure in discordanza di fase deve essere assicurata dalle caratteristiche proprie (HW e/o sistema di controllo) dell inverter, indipendentemente dal tempo di attesa alla eventuale richiusura da parte del Distributore; in questi casi non è ammesso un intervento non coordinato tra SPI e protezioni del generatore. I nuovi inverters dovranno superare prove di tipo che ne garantiscano la tenuta nei confronti della richiusura in controfase.
12 DDG 12 Dispositivo di Generatore (DDG): separa il generatore dall impianto, assicurando: l avviamento, l esercizio e l arresto dell impianto di produzione in condizioni ordinarie cioè in assenza di guasti o di funzionamenti anomali del sistema di produzione; la protezione dell impianto di produzione, quando si manifesti un guasto o un funzionamento anomalo dell impianto di produzione; qualora presenti carichi privilegiati, l intervento coordinato dei dispositivi del generatore e dei dispositivi di protezione dei carichi privilegiati per guasti interni all impianto di utente durante il funzionamento in isola; l intervento coordinato del DDG, del DDI e del DG in caso di guasti sulla rete del distributore. In questi casi, il dispositivo di generatore può intervenire solo come rincalzo del dispositivo di interfaccia per generatori di qualsivoglia tipologia connessi alla rete mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (generatori indirettamente connessi); per salvaguardare l integrità del generatore sincrono/asincrono direttamente connesso alla rete (generatori direttamente connessi).
13 UNICITA DEL DDI Il DDI può coincidere con il DDG se non ci sono carichi privilegiati. Per impianti con più generatori, il dispositivo di interfaccia deve essere di norma unico e tale da escludere contemporaneamente tutti i generatori. E ammesso l impiego di più DDI comandati da un unico SPI. L impiego di più SPI è ammesso, purché essi agiscano in logica OR (l anomalia rilevata da ciascun SPI provoca lo sgancio di tutti i DDI). In deroga a questo, per impianti di potenza complessiva fino a 20 kw è ammesso che siano presenti fino a tre dispositivi di interfaccia distinti sprovvisti di funzionamento in OR. Se i dispositivi presenti sono superiori a tre, si deve prevedere il loro funzionamento in OR. 13
14 DISPOSITIVO DI RINCALZO AL DDI Per P> 20 kw (di impianto) deve essere previsto un dispositivo di rincalzo al DDI (che può essere il DG/DGL). Per impianti indirettamente connessi, qualora l inverter sia già dotato di un DDI interno di tipo elettromeccanico idoneo, è ammesso che questo assolva la funzione rincalzo al DDI purché in grado di ricevere il segnale di apertura ritardata proveniente dal SPI esterno. Per impianti di produzione con potenza unitaria o complessiva superiore a 20 kw, devono sempre essere presenti almeno due dispositivi tra il generatore e la rete, asserviti alla protezione di interfaccia di cui: uno assolva la funzione di DDI, l altro assolva la funzione di rincalzo al DDI. L azione combinata dei due dispositivi separa pertanto in maniera affidabile i generatori dalla rete del Distributore.
15 LIMITI DI POTENZA PER CONNESSIONE MONOFASE/TRIFASE E SQUILIBRIO AMMISSIBILE Connessione monofase/trifase alla rete di Distribuzione Gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico di distribuzione monofase possono avere una potenza complessiva fino a 6 kw (elevabile dal Distributore a 10 kw). Il valore di potenza complessiva ammesso per impianti di produzione con connessione monofase alla rete di distribuzione è assunto nel seguito quale Limite allo Squilibrio Permanente (LSP). Gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico trifase possono essere realizzati anche con generatori monofase purché la potenza dei generatori sia equamente ripartita sulle singole fasi. Squilibrio permanente Per impianti trifase realizzati con più unità monofasi, si ammette una installazione tale da avere un possibile squilibrio di potenza generata tra le fasi fino al limite sopra specificato (Limite di Squilibrio di Potenza, LSP) inteso come differenza tra fase con potenza maggiore e fase con potenza minore. 15
16 LIMITI DI POTENZA PER CONNESSIONE MONOFASE/TRIFASE E SQUILIBRIO AMMISSIBILE Squilibrio transitorio Qualora l installazione preveda, in qualsiasi condizione di esercizio, un possibile squilibrio superiore al valore di LSP, deve essere previsto un automatismo che riporti lo squilibrio di potenza ad un valore inferiore allo stesso LSP. L automatismo deve inoltre provvedere a scollegare l impianto dalla rete qualora la condizione di squilibrio persista: per un massimo di 30 minuti nel caso lo squilibrio sia compreso tra 6 kw e 10 kw. Qualora il Distributore abbia elevato il limite di potenza per la connessione monofase a 10 kw, questa condizione non deve essere attuata; per un massimo di 1 minuto nel caso lo squilibrio superi i 10 kw. Il suddetto automatismo deve soddisfare i requisiti di prova riportati in A
17 AVVIAMENTO GENERATORI ROTANTI ASINCRONI L avviamento e la sincronizzazione del generatore asincrono non possono essere effettuati tramite la rete anche se indirettamente. Prima di azionare la chiusura del dispositivo di generatore, è necessario verificare che la velocità di rotazione sia prossima a quella di sincronismo con una tolleranza del ± 2 %. Per i generatori di potenza superiore a 20 kw devono essere previsti opportuni sistemi di limitazione della corrente in modo da non superare due volte la corrente nominale del generatore. Fra l avviamento di un generatore ed il successivo deve intercorrere un intervallo di almeno 30 s. Inoltre, quando a seguito dell intervento delle protezioni SPI viene aperto il DDI o il DDG, deve essere previsto un tempo di attesa di almeno 180 s, prima di azionare nuovamente il DDI o il DDG.
18 AVVIAMENTO GENERATORI ROTANTI SINCRONI L avviamento e la sincronizzazione del generatore sincrono si deve effettuare con il motore primo. Il DDI o il DDG può essere azionato in chiusura alle seguenti condizioni: la tensione generata dall impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete nel punto di parallelo con una tolleranza del ± 10%; la frequenza dell impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete del Distributore, con una tolleranza del ± 0,5%; la differenza di fase tra la tensione dell impianto di produzione e quella della rete del Distributore, è inferiore o uguale a ±15%. Quando a seguito dell intervento delle protezioni SPI viene aperto il DDI e/o il DDG, deve essere previsto un tempo di attesa di almeno 180 s decorrenti dall istante in cui i parametri elettrici controllati dalle suddette protezioni hanno ripreso i valori nominali, prima di azionare nuovamente in chiusura
19 AVVIAMENTO GENERATORI INDIRETTAMENTE CONNESSI In impianti di produzione con generatori indirettamente connessi il collegamento alla rete e la riconnessione a seguito d intervento del SPI, può avvenire esclusivamente qualora la tensione sia compresa tra l 85% ed il 110 % del valore nominale e la frequenza di rete si trovi entro un range prefissato (ad esempio tra 49,90 Hz e 50,1) Hz per una durata minima di 300 secondi. L impianto deve effettuare il parallelo con la rete automaticamente aumentando l erogazione di potenza da vuoto alla massima potenza erogabile in modo graduale con un gradiente positivo massimo non superiore al 20 % al minuto della potenza massima. In caso di comandi manuali in loco (ad esempio, per motivi di manutenzione ordinaria o straordinaria) è possibile derogare alle disposizioni di ricollegamento descritte nel presente paragrafo relativamente al tempo di attesa di 300 s.
20 FUNZIONAMENTO DI BREVE DURATA IN PARALLELO Il funzionamento breve in parallelo è consentito per qualsiasi impianto di produzione, purché la durata non ecceda, tramite relè temporizzatore, i 30 s (trifase) e i 10 s (monofase); questo relè deve quindi: avviarsi al momento di inizio del parallelo; separare l impianto dalla rete alla fine del ritardo. Qualora il generatore preveda la necessità di funzionamento in parallelo alla rete superiore ai 30 s ma inferiore ai 30 minuti (ad esempio per prove periodiche di generatori di emergenza), deve essere prevista una protezione di interfaccia che agisce sull interruttore del generatore secondo quanto indicato in Tabella):
21 FUNZIONAMENTO IN ISOLA SU CARICHI PRIVILEGIATI (1) RETE BT DELL'UTENTE ALTRE UTENZE Protezione RETE BT DEL DISTRIBUTORE DG DISPOSITIVO GENERALE (2) CONSEGNA E MISURA SISTEMA DI PRODUZIONE DDI DISPOSITIVO DI INTERFACCIA DDG DISPOSITIVO DEL GENERATORE DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (2) (3) UTENZE PRIVILEGIATE (2) (3) DISPOSITIVO DEL GENERATORE INTERBLOCCO ELETTRICO DI TIPO RIDONDANTE RETE IN ISOLA Negli impianti di produzione destinati al servizio di riserva (emergenza) o di sicurezza, potendo il carico essere alimentato sia dalla rete pubblica, sia dall impianto di produzione, si devono prevedere apparecchi di commutazione adeguatamente interbloccati tra il DDG ed un qualsiasi interruttore in grado di separare la parte di impianto, costituita dal generatore ed i carichi privilegiati, dalla rete di Distribuzione.
22 FUNZIONAMENTO IN ISOLA SU CARICHI PRIVILEGIATI Per evitare interruzioni del servizio durante il cambio di assetto della rete, previo accordo tra il Distributore e l Utente, è ammesso il parallelo transitorio fra l alimentazione di riserva (ad es. gruppi elettrogeni) e la rete, realizzabile unicamente con un sistema automatico che verifichi che la durata del funzionamento in parallelo rispetti quelle previste dal funzionamento di breve durata in parallelo Nel caso in cui l Utente sia dotato di gruppi statici di continuità per servizi non interrompibili di un certo rilievo (trifase di potenza complessiva superiore a 10 kw), si deve evitare che tali apparecchiature possano, anche transitoriamente, mantenere in tensione la rete. Funzioni di protezione consigliate sul dispositivo del generatore Protezione Soglia di intervento Tempo di intervento Massima tensione (59) 1,1 Vn Senza ritardo intenzionale 0,1 s Minima tensione (27) 0,8 Vn 5 s Massima frequenza (81 >) 52 Hz 1 s Minima frequenza (81 <) 48 Hz 5 s
23 LIMITI DI IMMISSIONE COMPONENTE CONTINUA PER GENERATORI INDIRETTAMENTE CONNESSI Gli impianti indirettamente connessi devono prevedere un sistema per limitare, a regime l immissione in rete di correnti con componenti continue che può essere realizzato con: un trasformatore una funzione di protezione sensibile alla componente continua della corrente immesse in rete. La funzione di protezione deve intervenire sul DDG separando l inverter dalla rete: in 200 ms se la componente continua supera 1 A; in 1 s se la componente continua supera lo 0,5% della corrente nominale dell inverter. Non vi è un limite di potenza di impianto di produzione che imponga la scelta fra le 2 soluzioni
24 IMMISSIONE DI POTENZA REATTIVA Il funzionamento in parallelo alla rete BT del Distributore è consentito agli impianti di produzione, trifase e/o monofase, realizzati secondo una o più delle seguenti tipologie: 1.Impianto con macchine rotanti asincrone non autoeccitate, fino a 6 kw, macchine rotanti sincrone fino a 6 kw, inverter in impianti di potenza complessiva fino a 3 kw, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo regolabile compreso tra cosϕ = 0,98 in assorbimento di reattivo e cosϕ = 0,98 in erogazione di reattivo; 2.Impianto con macchine rotanti sincrone di potenza superiore a 6 kw, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo regolabile compreso tra cosϕ = 0,98 in assorbimento di reattivo e cosϕ = 0,9 in erogazione di reattivo; 3.Impianto con macchine rotanti asincrone non autoeccitate di potenza superiore a 6 kw, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo regolabile compreso tra cosϕ = 0,98 in assorbimento di reattivo e cosϕ = 0,98 in erogazione di reattivo;
25 IMMISSIONE DI POTENZA REATTIVA 4. inverter in impianti di potenza complessiva superiore a 3 kw e fino a 6 kw, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo regolabile compreso tra cosϕ = 0,95 in assorbimento di reattivo e cosϕ = 0,95 in erogazione di reattivo. 5. inverter in impianto di potenza complessiva superiore a 6 kw, purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo regolabile compreso tra cosϕ = 0,90 in assorbimento di reattivo e cosϕ = 0,90 in erogazione di reattivo. I limiti di potenza di cui sopra sono da intendersi riferiti al complesso dei generatori presenti nell impianto. Per gli inverter in impianti di cui in 5, il requisito è esplicitato nella figura successiva in cui sono rappresentate una capability triangolare ed una capability rettangolare.
26 IMMISSIONE DI POTENZA REATTIVA cosϕ = 0,9 (assorbimento/induttivo) P/Pn [%] 100 cosϕ = 0,9 (erogazione/capacitivo) 48, ,43 Q/Pn [%] Capability rettangolare Per ogni P = Pn, Q =0,4843*Pn Capability triangolare Per ogni P = Pn, Q =0,4843*P Nei punti di funzionamento compresi entro la capability triangolare (zona tratteggiata), si assume convenzionalmente che l impianto eroghi/assorba potenza reattiva con lo scopo di limitare le sovratensioni/sottotension i causate dalla propria immissione di potenza attiva. Nei punti di funzionamento compresi tra la capability triangolare e quella rettangolare (zona a sfondo grigio), si assume convenzionalmente che l impianto eroghi/assorba potenza reattiva con lo scopo di fornire un servizio di rete Condizioni oggetto di regolamentazione da parte dell AEEG?
27 Per gli inverter in impianti di cui in 4 e 5, la capability dell inverter deve essere in grado di scambiare potenza reattiva secondo modalità definite in Allegato E della Norma. IMMISSIONE DI POTENZA REATTIVA I limiti di potenza indicati possono essere ottenuti anche con dispositivi aggiuntivi esterni ai generatori realizzati con modalità da concordare con il Distributore. Le suddette tipologie possono essere integrate in un unico sistema di produzione (ad es. macchina rotante collegata direttamente o tramite inverter alla rete). La normale condizione di funzionamento delle macchine prevede la sola iniezione di potenza attiva (cosϕ = 1); il funzionamento ad un fattore di potenza diverso da 1 può essere richiesto dal Distributore qualora esigenze di esercizio della rete di distribuzione lo richiedano.
28 IMMISSIONE DI POTENZA REATTIVA Il funzionamento a fattore di potenza diverso da 1 deve essere possibile, sia con logiche e leggi di controllo locali, sia con logiche e leggi di controllo che prevedano segnali di controllo da remoto (queste ultime previste solo per impianti di potenza complessiva superiore a 6 kw). Sia le logiche di controllo locale che le logiche di controllo da remoto sono definite nell Allegato E. Le funzioni del sistema di comunicazione/regolazione sono descritte nell Allegato D della 0-21.
29 SERVIZI DI RETE LVFRT (Low Voltage Fault Ride Through): insensibilità agli abbassamenti di tensione La bozza di Norma recepisce, in prospettiva, le prescrizioni finalizzate al rispetto del disposto del DM 5 maggio 2011 (art. 11 comma 3). Fra queste l insensibilità dei generatori agli abbassamenti di tensione.
30 LVFRT (LOW VOLTAGE FAULT RIDE THROUGH) PER GENERARATORI INDIRETTAMENTE CONNESSI (PER DIRETTAMENTE CONNESSI ALLO STUDIO) DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettera a nella zona tratteggiata il generatore non deve disconnettersi dalla rete. E consentita l interruzione temporanea dell erogazione della potenza attiva e reattiva presente prima del del guasto; nella zona sottostante (grigio) il generatore può scollegarsi dalla rete; entro 100 ms dal ripristino di un livello di tensione di rete compreso entro + 10% e 15% della tensione nominale, il generatore deve riprendere l erogazione della potenza attiva e reattiva immessa in rete prima della insorgenza del guasto, con una tolleranza massima del ± 10% (qualora la tensione si ripristini ma rimanga nella fascia tra 85% e 90%, è ammessa una riduzione della potenza erogata in base ai limiti della corrente massima erogabile dal generatore).
31 PARTECIPAZIONE AL CONTROLLO DELLA TENSIONE DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettera d Le prescrizioni si applicano AI GENERATORI INDIRETTAMENTE CONNESSI E AI GENERATORI SINCRONI DIRETTAMENTE CONNESSI, DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3 KW. La presenza dei generatori lungo le linee (MT e BT) è in grado di innalzare la tensione nel punto di connessione, in alcuni casi oltre i valori consentiti dalla Norma CEI EN 50160, che prescrive che la media del valore efficace della tensione calcolata su 10 min non possa superare il 110% di Un. Al fine di rispettare i limiti suesposti in presenza di molteplici unità di generazione, è necessario che: per valori di tensione superiori a 115% Un per più di 0,2 s, le unità di GD siano distaccate dalla rete (compito assolto dalla regolazione 59.S2 del SPI); quando il valore medio della tensione misurato su una finestra temporale di 10 min in modalità a media mobile supera il 110% di Un, le unità di GD siano distaccate dalla rete entro 3 s (compito assolto dalla regolazione 59.S1 del SPI); 31
32 PARTECIPAZIONE AL CONTROLLO DELLA TENSIONE DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettera d oltre alle funzioni di distacco assolte dal SPI e previa richiesta del Distributore(formalizzata nel Regolamento di Esercizio), le unità GD per valori della tensione di rete prossimi al 110% di Un dovranno contribuire alla limitazione della tensione misurata ai morsetti di uscita tramite assorbimento di potenza reattiva (comportamento induttivo), secondo opportune logiche di controllo locale contenute nell Allegato E di CEI Le sopraccitate prescrizioni sono riferite alla tensione come misurata ai morsetti di macchina; esse consentono di realizzare una logica locale di regolazione della tensione. In presenza di un opportuno sistema di comunicazione, le unità di GD utilizzate in impianti di taglia complessiva superiore a 6 kw, potranno essere asservite a una regolazione centralizzata che richieda loro di assorbire potenza reattiva (comportamento induttivo) in prossimità del 110% di Un e di erogare potenza reattiva (comportamento capacitivo) in prossimità del 90% di Un. Tali prescrizioni valgono per generatori indirettamente connessi, mentre vanno attuate se compatibili con le caratteristiche delle macchine per i sincroni. 32
33 LIMITAZIONE DELLA POTENZA ATTIVA GENERATA DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettera e La limitazione di potenza attiva iniettata in rete, DA ATTUARE DA PARTE DI TUTTI I GRUPPI DI GENERAZIONE, può essere attuata: in maniera automatica, per valori di tensione prossimi a 110% Un. Tale limitazione in logica locale, essendo alternativa alla disconnessione dalla rete e, quindi, in grado di intervenire quando il solo controllo della potenza reattiva non risulti più sufficiente, deve essere attivabile dall utente attivo su sua scelta e, qualora attiva, può operare secondo una funzione scelta dal costruttore, pur di non prevedere gradini (regolazione continua). E UN ESTREMA MISURA CHE CONSENTE DI EVITARE IL DISTACCO DEL GENERATORE DALLA RETE QUANDO LE ALTRE TECNICHE DI CONTROLLO DELL INCREMENTO I TENSIONE DETERMINATO DALLA GD STESSA SONO FALLITE. in maniera automatica in caso di transitori di frequenza originatisi sulla rete di Trasmissione (SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO, A CURA E RESPONSABILITÀ TSO); In presenza di transitori di frequenza sulla rete di trasmissione, è necessario che le unità GD attuino una opportuna regolazione locale della potenza attiva, secondo quanto specificato nell Allegato F. Le presenti prescrizioni si applicano ai generatori indirettamente connessi. 33
34 LIMITAZIONE DELLA POTENZA ATTIVA GENERATA DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettera e su comando esterno proveniente dal Distributore (SERVIZIO DI RETE PER IL DISTRIBUTORE). In presenza di un opportuno sistema di comunicazione, le unità di GD di potenza nominale installata superiore a 6 kw potranno essere asservite a una logica centralizzata del Distributore di riduzione della potenza attiva, e dovranno operare secondo i segnali specificati nell Allegato F della futura I segnali, trasmessi alle unità GD dal Distributore, potranno anche essere legati a richieste da parte di TERNA (SSE). 34
35 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettere b, c ed f La 0-21 prevede che, qualora il sistema di protezione di interfaccia sia installato sul lato BT di un utenza connessa alla rete MT, si debba, comunque, applicare la Norma CEI Il sistema di protezione di interfaccia (SPI), agendo sul DDI, dispone delle seguenti macro-funzionalità: protezione di massima/minima frequenza; protezione di massima/minima tensione; capacità di ricevere segnali su protocollo serie CEI EN finalizzati a presenza rete dati (per abilitazione soglie di frequenza); comando di telescatto. Per i sistemi trifase, le protezioni di massima/minima tensione devono avere in ingresso grandezze proporzionali alle tre tensioni BT concatenate. La definizione dei segnali su protocollo standard serie CEI EN è allo studio, e sarà oggetto dell Allegato D. Questi segnali, trasmessi dal Distributore ed uguali per tutti gli utenti attivi, potranno essere utilizzati direttamente dalla PI oppure convertiti in contatti puliti purché siano rispettati i tempi di intervento indicati nella Norma.
36 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettere b, c ed f Le funzioni di protezione di massima/minima frequenza devono avere in ingresso grandezze proporzionali almeno ad una tensione concatenata BT (o tutte le 3 tensioni di fase). L attivazione di qualsiasi funzione di protezione, l intervento dell autodiagnostica del SPI o l assenza di alimentazione ausiliaria devono determinare l apertura del dispositivo di interfaccia DDI. Le regolazioni delle protezioni avvengono sotto la responsabilità dell Utente secondo le indicazioni della presente Norma o le indicazioni inserite nel Regolamento di Esercizio. Tenendo conto dei valori di regolazione e dei tempi di intervento normalmente indicati, per tutti i tipi di guasto sulla rete del Distributore, si ha generalmente l intervento del relè di frequenza, mentre i relè di tensione assolvono una funzione prevalentemente di rincalzo. 36
37 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettere b, c ed f Il sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite: un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza complessiva superiore a 6 kw; un dispositivo integrato nell apparato di conversione statica oppure un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza fino a 6 kw. Il sistema di protezione di interfaccia deve essere verificabile durante il suo funzionamento secondo quanto indicato nella Norma (modalità differenti per protezione integrata e non integrata). Le prove di attivazione e periodiche sono un sottoinsieme delle prove di tipo (da effettuare in laboratorio), con apparecchaiture (cassette di prova) di caratteritiche (e costo) inferiori. 37
38 Protezione Massima tensione (59.S1, misura a media mobile su 10 min, in accordo a CEI EN ) Soglia di intervento Tempo di intervento (tempo intercorrente tra l istante di inizio della condizione anomala rilevata dalla protezione e l emissione del comando di scatto) 1,10 Vn 3 s Massima tensione (59.S2) 1,15 Vn 0,2 s Minima tensione (27.S1) Minima tensione 0,4 Vn 0,85 Vn 0,2 Vn 0,4 Vn 0,4 s 0,2 s Massima frequenza (81>.S1)* 50,5 Hz 0,1 s 5 s Minima frequenza (81<.S1)* 49,5 Hz 0,1 s 5 s Massima frequenza (81>.S2) 51,5 Hz 0,1 s 5 s Minima frequenza (81<.S2) 47,5 Hz 0,1 s 5 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettere b, c ed f soglia inibita in presenza del segnale di comunicazione (tele scatto attivo) oppure in presenza di segnale locale/regolazione locale di inibizione. Soglia 27.S2 non obbligatoria per impianti con P < 6 kw (non è richiesta LVFRT) per valori di tensione al di sotto di 0,2 Vn, la protezione di frequenza si deve inibire. Lo scatto eventuale del SPI, se necessario, verrà emesso dalla soglia 27 S2, che sarà regolata con tempo di ritardo intenzionale pari a: 0,2 s per generatori indirettamente connessi (come da tabella) 0 s (senza ritardo intenzionale) per i generatori direttamente connessi Rappresenta una evoluzione dei concetti adottati per gli SPI previsti da CEI 0-16 e tiene conto di nuove esigenze di sicurezza del sistema elettrico europeo, esplicitate in documenti in bozza di EnTSOe (delegato da ACER a sua volta incaricato dalla Commissione Europea). 38
39 Teledistacco Misura V Presenza segnale comunicazione (telescatto attivo) Segnale locale inibizione soglie strette 81> e 81< Regolazione locale (protetta) inibizione soglie strette 81> e 81 < SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA 1,10 Vn 0,20 Vn 0,4 Vn 1,15 Vn 0,40 Vn 0,85 Vn 47,5-51,5 Hz 49,5-50,5 Hz OR 0 T T = 0,1 s 5 s 0 T T = 3 s 0 T T = 0,2 s 0 T T = 0,4 s 0 T T = 0,1 s 5 s AND OR Scatto DDI Gli ingressi della porta OR non devono, necessariamente, essere fisicamente tutti distinti 39 La funzione di massima tensione 59.S1 deve calcolare il valore medio su 10 minuti (Norma EN ), con aggiornamento al più tardi ogni 3 s. Il SPI deve prevedere la possibilità di disabilitare, su comando locale protetto da usi impropri o su segnale esterno, anche in assenza di segnale di comunicazione (e di telescatto), le soglie 81>S1 ed 81<S1 per particolari condizioni di rete e limitatamente ai soli generatori indirettamente connessi (inverter).
40 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettere b, c ed f Non Detective Zone della SPI. Ogni tipo di SPI basato su segnali locali ha una zona di insensibilità. Oscillazioni di tensione e frequenza durante l esercizio in isola (con regolazioni min/max f 49,7 Hz-50,3 Hz) 40
41 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DM 5/5/2011, art. 11, comma 3, lettere b, c ed f Per la sicurezza del sistema elettrico EnTSOe (TERNA in Italia) propone di allargare le soglie di frequenza, al fine di evitare di perdere ingenti quantità di GD in caso di perturbazioni sulla rete di trasmissione (nazionale e/o europea) e di avere una robusta LVFRT. Aumenta la possibilità di isola indesiderata. 41