Source: http://docplayer.it/1923419-Uscite-di-sicurezza-vie-di-esodo.html
Timestamp: 2017-06-29 13:00:01+00:00
Document Index: 80665337

Matched Legal Cases: ['art.3', 'art. 13', 'art. 33', 'art.14', 'arte 3', 'art. 11', 'art. 11', 'art.10', 'art. 1']

Uscite di sicurezza Vie di esodo - PDF
Download "Uscite di sicurezza Vie di esodo"
1 Corpo Nazionale VVF - Comando di Vicenza Uscite di sicurezza Vie di esodo Vicenza CORSO L.818/84 Giuseppe Ruffino, Funzionario VVF Vicenza2 SISTEMI DI VIE DI USCITA Si tratta di una misura di protezione contro gli incendi, la quale riveste importanza fondamentale in ogni attività, in particolare se ad elevata densità di affollamento o in presenza di persone a ridotte capacità motorie Il suo dimensionamento e soprattutto l efficacia di tale misura diventa fondamentale per la salvaguardia e incolumità delle persone presenti in un edificio3 Nell andare a dimensionare le vie di esodo e le uscite di sicurezza, il progettista deve tenere conto di alcuni parametri Lunghezze massime delle vie di esodo Capacità di evacuazione Luogo su cui adduce Vi è un ulteriore aspetto da tenere presente, e cioè se le vie di uscita siano di tipo orizzontale o verticale4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO Anche per questo parametro, come per molti altri, il valore della lunghezza massima di una via di esodo, può essere determinato da una specifica norma, oppure sulla base della valutazione dei rischi riferita all attività In effetti le norme cogenti per le attività regolamentate, non sono confrontabili e a volte anche difformi tra loro, senza contare che a questi valori è possibile derogare nei casi di impossibilità di rispetto di tali valori5 Questo significa che l approccio alla risoluzione del problema basato sulla valutazione del rischio è, in linea di principio, probabilmente più corretto e più rispondente all obbiettivo finale. Certamente la presenza di una norma specifica, semplifica il lavoro del progettista, in quanto toglie dubbi ed incertezze. Si riporta di seguito alcuni valori forniti dalle norme vigenti sull argomento6 ATTIVITA NORMATE Alberghi (D.M.I ) L 40 m da ogni punto del locale a luogo sicuro o scala di sicurezza esterna per alberghi con più di 25 posti letto L 30 m. da ogni punto del locale a scala protetta che immetta in luogo sicuro, per alberghi con più di 25 posti letto, ma per edifici fino a 6 piani f.t. L 15 m. nel caso di corridoi ciechi che possono diventare anche di più se l attività è esistente7 Se l albergo ha meno di 25 posti letto, la norma specifica indica che deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti Si deve allora fare riferimento al D.L. 626/94, nonché al D.M.I In ogni caso trattandosi di procedimento basato sulla valutazione del rischio verrà esaminato successivamente8 Locali di pubblico spettacolo (D.M.I ) L 50 m. a partire dall interno della sala di intrattenimento fino a luogo sicuro o scala di sicurezza esterna La lunghezza della via di esodo può essere anche maggiore a condizione che : - L edificio non abbia più di 4 piani fuori terra - Le scale che fanno parte del sistema di evacuazione siano di tipo protetto REI 60/90 ed immettano direttamente su luogo sicuro - La lughezza del percorso al piano per raggiungere la più vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m L 70 m. nel caso in cui il locale sia dotato di un efficace impianto di smaltimento dei fumi, collegato all impianto di rivelazione incendi9 Dall interno di ogni sala destinata a pubblico spettacolo, deve essere possibile raggiungere almeno due percorsi alternativi, i quali si considerano tali quando formano un angolo maggiore di 45 con il punto della sala 15 m I percorsi all interno della 45 sala vanno calcolati per linea retta senza tener conto degli arredi10 Scuole (D.M.I ) L 60 m. dalla porta di ogni locale al luogo sicuro più vicino Se l edificio è posto su più piani, oltre la scala che serve al normale deflusso, deve essere prevista una scala di sicurezza esterna o una scala a prova di fumo In ogni caso vi devono essere almeno due vie di esodo poste in posizione contrapposta e non sono previsti corridoi ciechi11 Autorimesse (D.M.I ) L 40 m. m da ogni punto dell autorimessa ad un luogo sicuro L 50 m. m da ogni punto dell autorimessa ad un luogo sicuro in presenza di un impianto di spegnimento automatico L 30 m 30 m. per autorimesse ad un solo piano ed in presenza di una sola uscita12 ATTIVITA NON NORMATE Per le attività non normate vi è a disposizione è il DM che è un utile strumento. Infatti serve per (art.3.c1.lett.b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (2), per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III13 anche se (c2) Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f). a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II; e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI; f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.14 Se si va ad esaminare il contenuto del D.M.I , e in particolare dell allegato III, si vede che il problema delle vie di esodo è basato sulla valutazione del rischio rappresentato dall attività Per quanto riguarda il numero di uscite : Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione dei locali di piccole dimensioni o a rischio medio o basso Ciascuna via d uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo tale che le persone la possano ordinatamente raggiungere ed allontanarsi15 Per quanto concerne la lunghezza delle vie di esodo si stabilisce Se è prevista più di una via di esodo m. per aree a rischio incendio elevato (tempo di evacuazione stimato 1 minuto) m. per aree a rischio incendio medio (tempo di evacuazione stimato 3 minuti) m. per aree a rischio incendio basso (tempo di evacuazione stimato 5 minuti)16 Qualora sia presente una sola uscita le lunghezze si riducono a m. per aree a rischio elevato (tempo di percorrenza stimato 30 sec.) m. per aree a rischio medio (tempo di percorrenza stimato 1 minuto) m. per aree a rischio basso (tempo di percorrenza stimato 3 minuti) Lo stesso decreto stabilisce che a parità di rischio le lunghezze delle vie di esodo devono essere tanto più basse quanto più è elevata la densità di affollamento17 Ai fini della individuazione del grado di rischio rappresentato dalle varie attività, si può fare riferimento a quanto riportato dallo stesso D.M.I , che indicativamente individua: Sono attività a rischio basso, tutte quelle attività che non sono soggette al controllo VV.F. e in ogni caso che presentano una presenza irrisoria di materiale combustibile Sono attività a rischio medio tutte le attività che ricadono nell allegato al D.M.I e nelle tabelle A e B del D.P.R. 689 del Vi rientrano anche i cantieri dove si detengono sostanze infiammabili o si usano fiamme libere18 Sono attività a rischio alto Tutte quelle attività che ricadono nelle tabelle allegate al DLgs n. 334 del e Fabbriche e depositi di esplosivi Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a m 2 Alberghi con oltre 200 posti letto19 e ancora Ospedali, case di cura e case di riposo per anziani Scuole di ogni ordine e grado, con oltre 1000 persone presenti (valore indicativo) Scali aeroportuali o ferroviari con superficie al chiuso aperta al pubblico superiore a 5000 m 2 Centrali termoelettriche Impianti e laboratori nucleari20 Dimensionamento delle uscite di sicurezza Per quanto concerne il numero di uscite da un locale o area, e la larghezza delle stesse, per attività soggette a controllo ai sensi, queste devono essere determinate sulla base della capacità di evacuazione prevista dal D.M.I In tale decreto si stabilisce che la larghezza media occupata da una persona è di 60 cm. che viene quindi presa come unità di riferimento Modulo nel stabilire la larghezza delle uscite21 Nel dimensionare le uscite di sicurezza, si deve stabilire L altezza Il sistema di apertura La larghezza Il numero Per quanto riguarda l altezza, un uscita di sicurezza non deve avere un altezza netta inferiore a 2,00 mt.22 Per quanto riguarda il sistema di apertura, si deve tener conto del. DLgs 626/94 Art. 33 Adeguamento di norme 1.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.23 DECRETO LEGISLATIVO 626/94 Art.33 (mod. art.14 DPR 54755) Porte e portoni nei locali di lavoro Luoghi di lavoro con pericolo di esplosione e d incendio con più di 5 lavoratori 1 uscita da 1,20 mt ogni 5 lavoratori Luoghi di lavoro in genere fino a 25 lavoratori tra 26 e 50 lavoratori tra 51 e 100 lavoratori 1 uscita da 0,80 mt (non indicato il verso) 1 uscita da 1,20 mt 1 uscita da 0,80 mt 1 uscita da 1,20 mt con più di 100 lavoratori 1 uscita da 0,90 mt 1 uscita da 1,20 mt +1 uscita da 1,20 mt (per ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50 da calcolarsi limitatamente all eccedenza rispetto a 100 )24 Per determinare la larghezza si deve innanzitutto essere determinato l Affollamento massimo del locale tramite la relazione A = D * S che il prodotto tra la Densità di affollamento e la Superficie del locale in oggetto Se la densità di affollamento non è previsto da una norma (ad esempio locali di pubblico spettacolo o centri commerciali) si deve determinare il numero massimo di persone effettivamente presenti (ad esempio albergo)25 Determinato l Affollamento massimo, si determina il Numero di moduli necessario con la relazione Nm A / C Dove C è la Capacità di evacuazione. Il valore ottenuto deve sempre essere arrotondato per eccesso ad un numero intero A titolo di esempio se l affollamento di un locale è di 470 persone e la capacità di evacuazione è di 50 si ottiene un valore di Nm = 9,4 a cui corrispondono pertanto 10 moduli26 Salvo specifica disposizione contraria, ogni uscita di sicurezza è solitamente formata da due moduli (L = 1,20 m) ed inoltre vi possono essere norme che fissano comunque un numero minimo di uscite di sicurezza, indipendentemente dall affollamento A titolo di esempio se in un locale di pubblico spettacolo sono previste 200 persone è obbligatorio prevedere almeno 3 uscite ognuna di 120 cm., ottenendo quindi un sovradimensionamento rispetto allo stretto necessario27 Altro problema da valutare è il dimensionamento delle uscite di sicurezza negli edifici multipiano E ragionevole pensare, che i percorsi verticali delle vie di esodo, presentino maggiori difficoltà di percorrenza rispetto ai percorsi orizzontali. Vi è inoltre il problema di quale affollamento si deve tenere conto, e cioè se sia corretto considerare un solo piano o tutti o in parte le persone presenti nell edificio nella sua globalità28 Per quanto riguarda la capacità di evacuazione riferita all unità di misura - Modulo -, si fa riferimento, se esistente, a quella prevista dalle norme o altrimenti, quale utile riferimento, al D.M.I , il quale stabilisce: La Capacità di evacuazione è fissata in C = 50 persone modulo per locali posti al piano terra o comunque con quote di ± 1 m. rispetto al piano campagna C = 37,5 persone modulo per locali posti a quote comprese tra ± 7,5 m. rispetto al piano campagna C = 33 persone modulo per locali posti a quote di ± 7,5 m. rispetto al piano campagna29 Per quanto concerne il tipo di affollamento da prendere in considerazione, si valuta che in caso di allarme e nella ipotesi peggiore che tutte le persone presenti nell edificio, vengano interessate dall evacuazione, il tempo che una persona al piano primo impiega per uscire dall edificio, coincide con il tempo che una persona al piano terzo impiega per raggiungere il piano primo. Questa considerazione fa si che sia corretto considerare la sommabilità delle persone presenti su due piani adiacenti, quale numero massimo di persone che contemporaneamente impegnano le vie di esodo e in particolare i vani scala30 E chiaro che ai fini della sicurezza devono essere presi come riferimento i due piani la cui somma da il valore massimo di affollamento. Attenzione! Chiaramente tutte queste valutazioni, non tengono conto di un aspetto molto importante ai fini della determinazione delle vie di uscita, e cioè quello che sono le capacità motorie delle persone eventualmente presenti nel locale In altri termini i concetti su esposti sono validi nell ipotesi che le persone presenti non siano portatrici di handicap o comunque non autosufficienti31 E chiaro che nei casi di presenza di persone non autosufficienti, la presenza di ostacoli, in particolare di gradini o scale diventa un grosso problema che va opportunamente trattato Si dovrà quindi introdurre il concetto di luogo sicuro, di ascensori antincendio, di scivoli di sicurezza ecc, debitamente dimensionati caso per caso. Prima di parlare di questi sistemi di protezione, si va a valutare un elemento che è presente negli edifici multipiano e che è parte integrante delle vie di esodo Le scale32 Le scale Le scale rappresentano una necessaria via di esodo negli edifici multipiano, e statisticamente parlando rappresenta il luogo dove le persone possono rimanere coinvolte da intossicazione o comunque bloccate dall incendio In base al loro grado di protezione si possono avere diverse tipologie di scale e precisamente Scale di sicurezza esterne Scale a prova di fumo Scale a prova di fumo interna Scale protette33 Scala di sicurezza esterna 2,5 2,5 < 2,5 m. Parete REI 60 N massimo di gradini per rampa = 15 Larghezza pari a due moduli Parapetto h = 1 m34 Scala a prova di fumo Zona a rischio Parete di tipo REI 120 Aerazione S= 1 mq in sommità al vano scala Zona sicura terrazzo35 Scala a prova di fumo interna Condotto di ventilazione Zona a rischio Filtro aerato Zona sicura Porte tagliafuoco REI ///36 Scale di tipo Protetto Superficie di aerazione S 1mq posta nel punto più alto Locale a rischio incendio Zona protetta Porte tagliafuoco REI37 Tutte le scale devono avere rampe rettilinee, composta da non più 15 gradini continui, ad andamento regolare, aventi Alzata inferiore a 17 cm Pedata maggiore di 30 cm. Devono essere realizzate in materiale incombustibile, e se del tipo interno possedere resistenza al fuoco almeno pari al valore del vano che le contiene L aerazione del vano scala è altrettanto importante sia come posizione del foro, sia come sistema di apertura che deve essere manuale e automatico con comando a distanza38 Ascensore antincendio Normalmente in caso d incendio gli ascensori si trasformano in condotti di sfogo dei fumi, per cui il loro utilizzo è assolutamente vietato Tuttavia, considerando le difficoltà ad evacuare persone non autosufficienti dai piani alti, l utilizzo di questi sistemi può essere indispensabile Pertanto nell ipotesi che non vi fossero altre soluzioni possibili, il progettista può predisporre la realizzazione di uno o più ascensori antincendio39 E chiaro che tale tipo di ascensore deve soddisfare a particolari requisiti, in particolare: le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m 2 aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo L accesso al locale macchine deve avvenire direttamente dall esterno o da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 12040 L ascensore deve disporre di un doppio sistema di alimentazione, uno dei quali deve essere di sicurezza In caso di incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza In caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato Gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, pianerottoli e locale macchine41 Questi ascensori devono avere vano corsa e locale macchine distinto da quelli degli altri ascensori Devono avere dimensioni tali da consentire l accesso delle persone poste su carrozzine o lettini I materiali di rivestimento e di realizzazione della cabina devono essere in classe di reazione al fuoco inferiore a 2 Devono essere adeguatamente segnalati per distinguerli dagli ascensori ordinari42 Nelle definizioni date precedentemente, si è fatto riferimento a due concetti importanti che di seguito vengono trattati LUOGO SICURO SPAZIO CALMO43 LUOGO SICURO Spazio scoperto, ovvero compartimento separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtro a prova di fumo, aventi caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico) o di consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico) Esclusi gli spazi scoperti, i luoghi sicuri devono essere opportunamente dimensionati per poterne garantire l efficacia di funzionamento44 Il luogo sicuro statico oltre ad una adeguata superficie deve avere altre caratteristiche importanti e cioè Essere direttamente aerato verso l esterno Avere strutture e porte di adeguata resistenza al fuoco e comunque non inferiore alla resistenza della struttura coinvolta dall incendio45 SPAZIO CALMO Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con via di esodo e distinto da vie di esodo, con caratteristiche tali da consentire la permanenza delle persone a ridotta capacità motoria in attesa dei soccorsi. La differenza tra uno spazio calmo e un luogo sicuro statico, deriva dal fatto che mentre il luogo sicuro è un luogo in cui già le persone sono fuori pericolo, viceversa lo spazio calmo rappresenta un transitorio in attesa dell evacuazione definitiva46 In effetti nelle attività ad elevata densità di affollamento e dove sono numerose le persone non autosufficienti, si preferisce creare dei veri luoghi sicuri piuttosto che dei spazi calmi, sfruttando le dimensioni e le caratteristiche del piano Questo consente oltretutto una maggiore rapidità di evacuazione e una riduzione del personale addetto addetto alla squadra di emergenza E chiaro comunque che la conformazione del piano deve essere tale da potere consentire il passaggio e il contenimento delle persone evacuate Documenti analoghi
Allegato 07 - Norme prevenzione incendi Estratto dal: Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. 3.1. DEFINIZIONI Dettagli La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO NORME DI PREVENZIONE I N C E N D I GENERALI E SEMPLIFICATE La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Rimini Dettagli LA COMPARTIMENTAZIONE LE DISTANZE DI SICUREZZA
Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/1984 e del D.M. 25/3/1985 MODULO C Tecnologie dei materiali e delle strutture Dettagli Lezione n. 2. La Protezione Antincendio. 1 A parte.
QT_EFC_03 I sistemi di Evacuazione Fumo e Calore nelle regole tecniche di Prevenzione Incendio QUADERNO TECNICO EFC_03 Il presente documento è stato realizzato dall ufficio tecnico Zenital, coordinato Dettagli SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo
SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE VENERDI 07 Maggio 10 - ore 8,30 Sede: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA - Villa Toeplitz Relatore: Ing. Dettagli VANI ASCENSORI E MONTACARICHI
VANI ASCENSORI E MONTACARICHI 2015 ilario.mammone@ordineingegneripisa.it ing. ilario mammone 1 NORMATIVA DPR 1497 DEL 29/05/63 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ASCENSORI E MONTACARICHI D.M. 246 DEL 16/05/87 Dettagli D.M. 10 marzo 1998 CPI
D.M. 10 marzo 1998 CPI La prevenzione incendi: Norme di riferimento Il D.lgs 81/08 prevede che, fermo restando quanto previsto dal D.lgs 139/2006, dovranno essere adottati uno o più decreti in cui siano Dettagli La sicurezza antincendio negli uffici
G. Varisco C.T. ANIE AssoAscensori giovanni.varisco@kone.com Convegno La sicurezza antincendio negli uffici 13 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendio Roma Le varie tipologie di ascensori previste dal Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli * * * * * Pratica VV.F. 4996
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Area Servizi Tecnici Progetto esecutivo di un piano intermedio da realizzarsi nell edificio C del Plesso Centrale Universitario RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI Dettagli Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa
«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa DPR 151/2011 Regolamento Dettagli C. Scale e ascensori
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PREVENZIONE INCENDI 167 C. Scale e ascensori Scale Il numero e la larghezza delle scale a servizio di particolari attività (ad esempio alberghi o locali di pubblico spettacolo) Dettagli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza Corso di specializzazione in Prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) Compartimentazione Distanze di sicurezza Ing. Silvano BARBERI Corpo Nazionale Dettagli REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
Articolo 1 Campo di applicazione d) auditori e sale convegno; Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO Dettagli RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
1 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO PREMESSA 2 La presente relazione ha per oggetto l individuazione delle misure di prevenzione incendi riguardanti la progettazione e la costruzione del compendio edilizio Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Decreto Ministero dell interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987) Il testo del presente Dettagli emmeciemme Srl Laboratorio di analisi, servizi e consulenze in campo agroalimentare 1 di 5 ROBERTO CROTTI
D. Lgs Governo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 37. - Formazione dei lavoratori Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Con riferimento al DPR 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma Dettagli 1Regola tecnica di prevenzione incendi per locali destinati ad uffici
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 4. PORTE, VIE E USCITE IN CASO DI EMERGENZA
01. E stata effettuata una specifica Valutazione dei rischi associati alle porte dei locali, e alle porte e vie di uscita in caso di emergenza 02. Le porte dei locali di lavoro consentono una comoda e Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
Lucidi lezione "Normativa Antincendio" Conformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi. Fase progettuale: - Vie di esodo - Autorimesse - Locali per impianti tecnologici (CT, Dettagli Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DM 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto del Ministero dell Interno 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
Le fonti della normativa della sicurezza Parte 3) Prevenzione Incendi Misure di protezione attiva e passiva Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti Segnaletica di sicurezza Sistemi di allarme Dettagli Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2/03/2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici Dettagli D.M. 27 / 07 / 2010 3.5 ascensori
3.5 ascensori se attraversano due compartimenti, vano corsa protetto EI come strutture (vale anche per le scale) H > 24 m almeno un ascensore antincendio 1 4.1 affollamento aree vendita dettaglio alimentari Dettagli R.S.P.P. Misure contro l incendio
R.S.P.P. Misure contro l incendio D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D. Lgs. 81/08 - Allegato IV Misure contro l incendio Negli studi, seppure non esistano pericoli specifici di incendio: E vietato fumare Devono Dettagli Direzione regionale VV.F. Lombardia
Direzione regionale VV.F. Lombardia Corsi di formazione Prevenzione incendi Gli impianti di ascensori Ing. G. Sola 1 File: ascensori Creato il 26 novembre 2005 Aggiornto: il 28 novembre 2005 Attività specifica Dettagli ANACI ROMA INCENDIO NEI CONDOMINI
CONVEGNO SICUREZZA: QUALI EQUILIBRI tra SCUOLA ed ENTI LOCALI? LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE ASTI, 16 aprile 2012 Ing. Francesco ORRU Normativa Classificazione Scelta dell area Ubicazione Dettagli Centri commerciali e locali di vendita. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Centri commerciali e locali di vendita Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it Gli esercizi commerciali sono luoghi frequentati quotidianamente da Dettagli Testo elaborato dal gdl per l ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 11 (proroga di termini in materia di turismo) della L 15/2014
Testo elaborato dal gdl per l ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 11 (proroga di termini in materia di turismo) della L 15/2014 APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER Dettagli Relatore: Ing.Luigi Abate. Milano 26-03-2015
Le soluzioni di mitigazione del rischio incendio per le strutture sanitarie alla luce del nuovo disposto normativo Relatore: Ing.Luigi Abate Milano 26-03-2015 L ospedale è forse l unico edificio abitativo Dettagli EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Attività n. 95 di cui alla tabella allegata al D.M. 16 febbraio 1982 A questo punto, con l entrata in vigore del DPR 151/2011, bisogna precisare: ALLEGATO II DPR 151/2011 (di Dettagli PREVENZIONE INCENDI norme e procedure
PREVENZIONE INCENDI norme e procedure dott. ing. Gioacchino Giomi COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO ROMA 1 abitazione 2 fabbrica 3 albergo 4 albergo 5 CHE COSA E LA PREVENZIONE INCENDI è una funzione di preminente Dettagli Presidio ospedaliero Santi Cosma e Damiano di Pescia
AZIENDA USL 3 PISTOIA ZONA DISTRETTO VALDINIEVOLE Presidio ospedaliero Santi Cosma e Damiano di Pescia ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE PER LIVELLI DI ASSISTENZA DEL PRESIDIO LAVORI DI SPOSTAMENTO DEL PRONTO Dettagli MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti Dettagli TavBa. Provincia Regionale di Ragusa. Aggiornato ai sensi dei disposti del comma A dell'art.10 della L.R. 12.07.2011 n.12
Provincia Regionale di Ragusa Lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi immobili scolastici nella zona di Ragusa, Comiso e Vittoria. Completamento 2.000.000" - Progetto Esecutivo Dettagli VILLA FIGOLI DES GENEYS PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 5 AGOSTO 2014
VILLA FIGOLI DES GENEYS PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 5 AGOSTO 2014 AZV_A1_A3_9.004 INDICE - PREMESSA - TIPOLOGIA DELL INTERVENTO - RIFERIMENTI NORMATIVI - Dettagli 1 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia
Decreto del Ministero dell Interno 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Dettagli LOCALI DI PUBBLICO D.M. 19.08.1996
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO D.M. 19.08.1996 CAMPO APPLICAZIONE a) Teatri (sia al chiuso che all aperto); b) Cinematografi (anche drive-in); c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegni; e) locali di Dettagli DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA Gestione del rischio incendio e delle misure mitigative negli istituti scolastici Dettagli ALLEGATO - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
D.M.Interno del 16/05/87, n.246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato Dettagli Il testo riportato è aggiornato con l emanazione del D.M. 16 febbraio 1982 che ha sostituito il D.M. 27 settembre 1965
Circolare n 75 del 03/07/1967 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. TESTO COORDINATO E' noto che al n. 87 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 1982, emanato ai sensi Dettagli Ministero dell 'Interno. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA
Edizione: Ottobre 2002 Ministero dell 'Interno COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA STRUTTURE SANITARIE E STRUTTURE RICETTIVE PER ANZIANI D.M. 18.9.2002 Entrata in vigore: Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione contenute Dettagli La scommessa della riduzione degli oneri regolatori Ing. Roberto EMMANUELE VVF
La scommessa della riduzione degli oneri regolatori Ing. Roberto EMMANUELE VVF Roma, 18 giugno 2014 D.Ing.Roberto Emmanuele Funzionario direttivo Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica-Area Dettagli INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anno scolastico 2013/2014
Piano di esodo INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anno scolastico 2013/2014 Il piano di emergenza deve essere predisposto per ogni luogo di lavoro. Per luoghi di lavoro di Dettagli Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987
Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.148 del 27.06.1987 Dettagli REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di Dettagli Schema di decreto ministeriale, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15
Schema di decreto ministeriale, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Ministro Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Servizio Istruzione via del Carmine Dettagli Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
1/1 generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro 1/25 Contenuti DM 10/03/98 1/2 Valutazione dei rischi di incendio, protettive e precauzionali di esercizio Controllo Dettagli Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 16/05/1987 N. 246 Gazzetta Ufficiale N. 148 del 27/06/1987
Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Preambolo Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 16/05/1987 N. 246 Gazzetta Ufficiale N. 148 del 27/06/1987 Il Ministro dell'interno Dettagli PROGRAMMA MINIMO DI BASE PER CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)
PROGRAMMA MINIMO DI BASE PER CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO ( 4 ORE) 1) INCENDIO 1 ora principi della combustione prodotti della combustione sostanze estinguenti Dettagli Locale gruppo elettrogeno (Scheda)
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO Sistema di alimentazione: TT, TN-S, IT Norme di riferimento: Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e Dettagli STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AGLI UFFICI INDIVIDUATI AL PUNTO 89 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 89) Aziende ed uffici nei Dettagli Relazione tecnica di prevenzione incendi 1
Dal progetto alla gestione Il progetto di prevenzione incendi nella GDO: elementi tecnici e aspetti procedurali alla luce della Nuova Regola Tecnica di Prevenzione incendi per i Centri Commerciali di Mario Dettagli RELAZIONE TECNICA INQUADRAMENTO GENERALE
Permesso di costruire Centro-Video-Gioco-Sport FABBRICATO: COMMERCIALE-DIREZIONALE RELAZIONE TECNICA INQUADRAMENTO GENERALE Il fabbricato oggetto dell attuale presentazione per il rilascio del permesso Dettagli Nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus Umanistico del Centro Murattiano di Bari
I SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. GENERALITÀ... 3 2.1. SCOPO... 3 2.2. DESTINAZIONE D USO... 3 2.3. CLASSIFICAZIONE... 4 3. UBICAZIONE... 4 3.1. GENERALITÀ... 4 3.2. ACCESSO ALL AREA... 4 4. SEPARAZIONI - Dettagli Il D.M. 27 luglio 2010 La regola tecnica sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (G.U. n. 187 del 12-8-2010)
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Dettagli D.M. 16-05-1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
D.M. 16-05-1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (G.U. 27-06-1987, n. 148, Serie Generale) Preambolo IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, Dettagli 1.2. ALTEZZA DEI PIANI. Altezza massima misurata tra pavimento e intradosso del soffitto.
Sanremo, 23 luglio 2012 Riferimento: Trasformazione ex convento ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO In zona A1 A1 bis f30 del vigente P.R.G. Sanremo (IM) Proponente: RENATO Gaggino l.r., GEORGIA Dettagli PALESTRE E CENTRI SPORTIVI LINEA GUIDA
PALESTRE E CENTRI SPORTIVI LINEA GUIDA TIPOLOGIE DI SPAZI DELLE PALESTRE All interno delle palestre si distinguono le seguenti tipologie minime di spazi: Locali principali (sempre presenti): 1.locale palestra Dettagli ANTEPRIMA. NEWS Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341. Prevenzione incendi: novità per gli uffici. periodico di informazione
ANTEPRIMA del Gruppo Silaq Anno 4 n 2 - Settembre 2006 NEWS Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 periodico di informazione Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 Dettagli Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84
Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84 Impianti di estinzione incendi RETI IDRANTI Progettazione, Installazione ed esercizio UNI 10779 - Luglio 2007 Vicenza: aprile 2008 relatore: Giuseppe Ing. Dettagli D.M. n 246 del 16 maggio 1987
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto. Sono Dettagli TESTO COORDINATO E COMMENTATO UFFICI D.M.
TESTO COORDINATO E COMMENTATO UFFICI D.M. 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad Dettagli ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI*
PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI* ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI A distanza di più di vent anni dall emanazione delle norme di prevenzione Dettagli Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio D.Lgs. 81/08 Scheda informativa GENERALE
17/ 03/ 2015 rev.2 Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio D.Lgs. 81/08 Scheda informativa GENERALE PORTE, USCI TE DI SI CUREZZA E VI E DI FUGA Scheda Gen/ 2 DEFI NI Dettagli Il nuovo decreto sui criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
1ª GIORNATA NAZIONALE DELL INGEGNERIA DELLA SICUREZZA Roma, 18 ottobre 2013 I.S.A. Istituto Superiore Antincendio Via del Commercio, 13 -ROMA Il nuovo decreto sui criteri generali di sicurezza antincendio Dettagli Relatore: Ing. Luigi Abate
Le soluzioni di mitigazione del rischio incendio per le strutture sanitarie alla luce del nuovo disposto normativo Evoluzione Normativa: dal DM 18.09.2002 al DM 19.03.2015 «UTILITA SOCIALE DEL NUOVO DECRETO Dettagli Direttore Vicedirigente ing. Mario De Bona DIREZIONE REGIONALE VV.F. - BASILICATA
Direttore Vicedirigente ing. Mario De Bona DIREZIONE REGIONALE VV.F. - BASILICATA Le Attività Scolastiche rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco Dettagli L ATTIVITA OSPEDALIERA E SICURAMENTE DA COLLOCARE FRA QUELLE CON ALTO PROFILO DI RISCHIO PER I SEGUENTI MOTIVI:
LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI OSPEDALI 1. LA PROBLEMATICA OSPEDALIERA L ATTIVITÀ OSPEDALIERA È CONTEMPLATA AL N. 86 DELL ELENCO ANNESSO AL D.M. 16.02.1982.. IN UNA ATTIVITÀ OSPEDALIERA GENERALMENTE POSSIAMO Dettagli VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA
VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Dettagli ANTINCENDIO TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
ANTINCENDIO TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA Materiale Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione Dettagli DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n. 246 Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987
DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n 246 Gazzetta Ufficiale n 148 del 27 giugno 1987 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre Dettagli ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Provincia di Genova ORDINE DEGLI ARCHITETTI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI Ai fini dell iscrizione dei Professionisti Negli elenchi del Ministero dell Interno Di cui all art. 1 della Legge Dettagli Comando Provinciale Vigili del Fuoco P E R U G I A. Asili Nido
Comando Provinciale Vigili del Fuoco P E R U G I A Asili Nido D.P.R. 151/2011 Att.67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli 4.b) Criteri utilizzati per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.
RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO OSTELLO DELLA GIOVENTU 1) - PREMESSA. La presente relazione, redatta ai sensi del DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1994 (G.U. n. 95 del 26/4/1994) - APPROVAZIONE DELLA Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli TITOLO III STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
ALLEGATO I TITOLO III STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO 13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 13.1 - Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE
UNIVERSITA PISA SCIENZA E TECNICA DELLA PREVENZIONE INCENDI LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE PISA, 28/03/2015 Dr Ing Fabio Bernardi Le Attività Scolastiche rientrano nelle attività soggette Dettagli RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA ANTINCENDIO
Settore Patrimonio e Demanio Servizi Progettazione Manutenzione Fabbricati Corso Matteotti, 3 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295444 AMPLIAMENTO I.P.S.S.C.T.S. G. FUMAGALLI IN CASATENOVO Dettagli Sede di Milano Palazzo Lombardia
Informazioni sui rischi specifici esistenti, sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate presso: Sede di Milano 1. ATTIVITA PRESENTI NELLA SEDE è un grande complesso edilizio pubblico Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.