Source: http://www.anwalt24.de/gesetze/1_bimschv-1/5
Timestamp: 2017-02-19 15:41:50
Document Index: 96033283

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 5', '§ 5', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 4', '§ 3', '§ 3', '§ 1', '§ 3', '§ 14', '§ 15', '§ 24', '§ 25', '§ 4', '§ 6']

§ 5 1. BlmSchV, Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr | Gesetze auf anwalt24.de
§ 5 1. BlmSchV, Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr Inhaltsübersicht
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnun...…§ 5 1. BlmSchV, Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder...§ 6 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen§ 7 1. BlmSchV, Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrenner§ 8 1. BlmSchV, Ölfeuerungsanlagen mit Zerstäubungsbrenner§ 9 1. BlmSchV, Gasfeuerungsanlagen§ 10 1. BlmSchV, Begrenzung der Abgasverluste§ 11 1. BlmSchV, Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 M...§ 12 1. BlmSchV, Messöffnung§ 13 1. BlmSchV, Messeinrichtungen§ 14 1. BlmSchV, Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen§ 15 1. BlmSchV, Wiederkehrende Überwachung§ 16 1. BlmSchV, Zusammenstellung der Messergebnisse§ 17 1. BlmSchV, Eigenüberwachung§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmel...§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase§ 20 1. BlmSchV, Anzeige und Nachweise§ 21 1. BlmSchV, Weitergehende Anforderungen§ 22 1. BlmSchV, Zulassung von Ausnahmen§ 23 1. BlmSchV, Zugänglichkeit der Normen§ 24 1. BlmSchV, Ordnungswidrigkeiten§ 25 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, a...…Anlage 4 1. BlmSchV, Anforderungen bei der Typprüfung
§ 5 1. BlmSchV, Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr
§ 5 1. BlmSchVErste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) BundesrechtAbschnitt 2 – Feuerungsanlagen für feste BrennstoffeTitel: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 1. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-1-3Normtyp: Rechtsverordnung(1) 1Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr, ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen, sind so zu errichten und zu betreiben, dass die nach Anlage 2 ermittelten Massenkonzentrationen die folgenden Emissionsgrenzwerte für Staub und Kohlenstoffmonoxid (CO) nicht überschreiten: Brennstoff nach § 3 Absatz 1Nennwärmeleistung (Kilowatt)Staub (g/m3)CO (g/m3) Nummer 1 bis 3a≥ 4 ≤ 5000,091,0 > 5000,090,5 Nummer 4 bis 5≥ 4 ≤ 5000,101,0Stufe 1: Anlagen, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden > 5000,100,5 Nummer 5a≥ 4 ≤ 5000,060,8 > 5000,060,5 ≥ 30 ≤ 1000,100,8 Nummer 6 bis 7> 100 ≤ 5000,100,5 > 5000,100,3 Nummer 8 und 13≥ 4 < 1000,101,0Stufe 2: Anlagen, die nach dem 31.12.2014 errichtet werdenNummer 1 bis 5a≥ 40,020,4 Nummer 6 bis 7≥ 30 ≤ 5000,020,4 > 5000,020,3 Nummer 8 und 13≥ 4 < 1000,020,42Abweichend von Satz 1 gelten bei Feuerungsanlagen, in denen ausschließlich Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 in Form von Scheitholz eingesetzt werden, die Grenzwerte der Stufe 2 erst für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2016 errichtet werden.(2) Die in § 3 Absatz 1 Nummer 6 oder Nummer 7 genannten Brennstoffe dürfen nur in Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 30 Kilowatt oder mehr und nur in Betrieben der Holzbearbeitung oder Holzverarbeitung eingesetzt werden.(3) 1Die in § 3 Absatz 1 Nummer 8 und 13 genannten Brennstoffe dürfen nur in automatisch beschickten Feuerungsanlagen eingesetzt werden, die nach Angaben des Herstellers für diese Brennstoffe geeignet sind und die im Rahmen der Typprüfung nach § 4 Absatz 7 mit den jeweiligen Brennstoffen geprüft wurden. 2Die in § 3 Absatz 1 Nummer 8 genannten Brennstoffe, ausgenommen Stroh und ähnliche pflanzliche Stoffe, dürfen nur in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, des Gartenbaus und in Betrieben des agrargewerblichen Sektors, die Umgang mit Getreide haben, insbesondere Mühlen und Agrarhandel, eingesetzt werden.(4) 1Bei Feuerungsanlagen mit flüssigem Wärmeträgermedium, ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen, für den Einsatz der in § 3 Absatz 1 Nummer 4 bis 8 und 13 genannten Brennstoffe, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden, soll ein Wasser-Wärmespeicher mit einem Volumen von zwölf Litern je Liter Brennstofffüllraum vorgehalten werden. 2Es ist mindestens ein Wasser-Wärmespeichervolumen von 55 Litern pro Kilowatt Nennwärmeleistung zu verwenden. 3Abweichend von Satz 1 genügt bei automatisch beschickten Anlagen ein Wasser-Wärmespeicher mit einem Volumen von mindestens 20 Litern je Kilowatt Nennwärmeleistung. 4Abweichend von den Sätzen 1 und 2 kann ein sonstiger Wärmespeicher gleicher Kapazität verwendet werden. 5Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für1.automatisch beschickte Feuerungsanlagen, die die Anforderungen nach Absatz 1 bei kleinster einstellbarer Leistung einhalten,2.Feuerungsanlagen, die zur Abdeckung der Grund- und Mittellast in einem Wärmeversorgungssystem unter Volllast betrieben werden und die Spitzen- und Zusatzlasten durch einen Reservekessel abdecken, sowie3.Feuerungsanlagen, die auf Grund ihrer bestimmungsgemäßen Funktion ausschließlich bei Volllast betrieben werden.
Zitierungen dieses DokumentsGesetze§ 1 AltholzV, Anwendungsbereich§ 3 1. BlmSchV, Brennstoffe§ 14 1. BlmSchV, Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen§ 15 1. BlmSchV, Wiederkehrende Überwachung§ 24 1. BlmSchV, Ordnungswidrigkeiten§ 25 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, ausgenommen EinzelraumfeuerungsanlagenAnlage 2 1. BlmSchV, Anforderungen an die Durchführung der Messungen im Betrieb
§ 4 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen§ 6 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen