Source: http://docplayer.fi/44422149-Save-vtc-200-asennus-ja-huolto-systemair-ei-ole-vastuussa-eika-takuu-ole-voimassa-jos-naita-ohjeita-ei-noudateta-asennuksen-ja-huollon-aikana.html
Timestamp: 2018-06-20 11:55:18+00:00
Document Index: 11256050

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko ']

SAVE VTC 200. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. - PDF
Download "SAVE VTC 200. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana."
1 Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta. Tämä koskee myös tilattuja tuotteita edellyttäen, että nämä muutokset voidaan tehdä niiden vaikuttamatta aikaisemmin sovittuihin erittelyihin. Kaikki oikeudet pidätetään. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002
2 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tästä asiakirjasta Varoitukset Tuotteen kuvaus Yleistä Oikea- ja vasenkätiset mallit Kuljetus ja säilytys Tekniset tiedot Mitat ja paino Kanavaliitännät Tehonkulutus ja varokekoko Asennus Pakkauksesta purkaminen Mihin / miten laite asennetaan Asennus Kondenssivedenpoisto Käyttöönotto Ohjauspaneeli Näytön symbolit Ohjattu käynnistys Menettely Suorita tehdasasetusten palautus Järjestelmäkäyrät Tuloilma, G4-tyypin suodatin Tuloilma, F7-tyypin suodatin Poistoilma, G4-tyypin suodatin Ilmavirta-asetukset Ilmavirran asettaminen Sulatustasoasetukset Sulatustasoasetus Viikko-ohjelman ohjelmointi Lisäaikakytkin Lisätoiminnot Sähköliitäntä Piirikortin rakenne Ulkoiset liittimet piirilevyllä Ulkoiset liitännät koneessa Esilämmittimen relekortin asennusmenettely Ennen järjestelmän käynnistämistä Käyttö Lämpötilan asettaminen Ilmavirran manuaalinen asetus Manuaalinen ja automaattinen kesätila Jäähdytyksen talteenotto Huoltovalikon kuvaus Huolto Varoitukset Sisäiset komponentit Komponenttien kuvaus Puhaltimet Suodattimet Lämmönvaihdin Piirikortti Lämpötila-anturit Sähkölämmityspatteri Sähkölämmityspatteri Vesilämmityspatteri Vesijäähdytyspatteri Vianetsintä Hälytysluettelo...43
4 2 Tästä asiakirjasta Tämä asennusohje koskee ilmankäsittelykonetta, jonka on valmistanut Systemair AB. Tämä käsikirja sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa ja käyttöä koskevat perustiedot ja suositukset koneen virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi lue tämän käsikirja huolellisesti, käytä konetta ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. 3 Varoitukset Seuraavat varoitukset on esitetty asiakirjan eri jaksoissa: Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmän tulee olla päällä jatkuvasti ja se pitää pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten. Yksikön ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Vaikka koneen jännitteensyöttö on irtikytketty, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu. Tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tällä alalla, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa. Varo Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään. Kanavaliitännät/kanavien päät tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi. 4 Tuotteen kuvaus 4.1 Yleistä on lämmön talteenottoyksikkö sisäänrakennetulla vastavirtalämmönsiirtimellä. SAVE VTC 200 sopii taloihin, joiden lämmitetty pinta-ala on n. 160 m 2. Laitteen sisäosat on valmistettu EPP:stä (paisutettu polypropeeni) ja kotelo on maalattua peltiä. syöttää suodatettua ulkoilmaa asuintiloihin ja poistaa ilmaa kylpyhuoneesta, keittiöstä ja märkätiloista. Esi- ja jälkilämmitin ovat saatavana lisävarusteina (luku , luku ) ja voidaan asentaa laitteen ulkopuolelle kanavajärjestelmään. Lämmittimiä säädetään laitteen ohjausyksiköllä tai ulkoisella ohjausyksiköllä Systemair AB
5 4.2 Oikea- ja vasenkätiset mallit Malliversioita on kaksi, oikea- (R) ja vasenkätinen (L). Eri mallit tunnistaa sisäisten komponenttien sijainnista ja tuloilmaliitännästä, joka on yksikön vasemmalla puolella vasenkätisessä (L) mallissa ja yksikön oikealla puolella oikeakätisessä (R) mallissa. Huom! Tässä käsikirjassa on kuvattu vasenkätinen (L) malli. 4.3 Kuljetus ja säilytys tulee varastoida ja kuljettaa niin, että se on suojattu kolhuilta, jotka voivat vahingoittaa paneeleja jne. Se tulee peittää niin, etteivät pöly, sade ja lumi pääse tunkeutumaan yksikköön ja vahingoittamaan sitä ja sen komponentteja. Koneet toimitetaan koottuna kaikkine komponentteineen ja muovikääreessä kuormalavalle pakattuna kuljetuksen helpottamiseksi Systemair AB
6 4.4 Tekniset tiedot Mitat ja paino 125 Kuva 1 Mitat (m) ja paino (kg), L-malli A B C D E F G Paino Systemair AB
7 30 Kuva 2 Luukun mitat (mm) H I Luukku voidaan irrottaa irrottamalla ruuvi laitteen pohjassa Systemair AB
8 4.4.2 Kanavaliitännät D C B C B D A A L R Kuva 3 Kanavaliitännät Sijainti R L Kuvaus Oikeakätinen malli (tuloilmaliitäntä on laitteen oikealla puolella edestä katsottuna) Vasenkätinen malli (tuloilmaliitäntä on laitteen vasemmalla puolella edestä katsottuna) Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus A Tuloilma C Ulkoilma B Jäteilma D Poistoilma Tehonkulutus ja varokekoko Puhaltimet Kokonaistehonkulutus Varoke 112 W 112 W 10 A Systemair AB
9 5 Asennus Tässä jaksossa selostetaan yksikön oikea asennus. On tärkeää asentaa laite oikein oikean ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. 5.1 Pakkauksesta purkaminen Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki tilatut tuotteet on toimitettu. Ilmoita poikkeamista välittömästi Systemairin tuotteiden toimittajalle. 5.2 Mihin / miten laite asennetaan tulee mieluiten sijoittaa erilliseen tilaan (esim. varasto, kodinhoitohuone tai vastaava). Asennuspaikkaa valittaessa tulisi ottaa huomioon, että laite vaatii säännöllistä kunnossapitoa. Jätä riittävästi tilaa etuluukun avaamiseen sisällä olevien komponenttien huoltoa ja kunnossapitoa varten. -yksikön päällä on noin 1 metrin pituinen kaapeli ja pistotulppa 230 V maadoitettuun pistorasiaan kytkemistä varten. Ulkoilmaventtiili tulisi asentaa rakennuksen pohjois- tai itäpuolelle, riittävän kauas poistoilmaventtiileistä sekä liesituulettimien, keskuspölynimurien ja viemärien poistoaukoista ja muista likaisen ilman lähteistä, kuten liikenne ym. Poistoilma tulee mieluiten johtaa ulos kattohormin kautta, riittävän kaukana ilmanottoaukoista, ikkunoista jne. 5.3 Asennus 1 Valmistele asennuspaikka. Varmista, että pinta on tasainen ja vaakasuora ja että se kantaa koneen painon. Suorita asennus paikallisten määräysten mukaisesti. 2 Asenna kannakkeet (kohta 1) ja tärinänvaimennustyynyt (kohta 2) seinälle mukana toimitetuilla ruuveilla. Käytä sopivia reikiä ja ruuvaa kannake lujasti seinään. Kannakkeen alareunan tulee olla 40 mm (H) laitteen yläreunan alapuolella Systemair AB
10 3 Asenna mukana toimitettu värinänvaimennuslista (kohta 1) alareunaan laitteen takapuolelle. Nosta laite paikalleen. Varoitus Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä Huom! Varmista, että laite on täsmälleen pystysuorassa, kun se on asennettu seinälle. Laite ei saa olla kallellaan eteenpäin, jotta vedenpoisto toimisi. 4 Liitä laite kanavistoon. Varmista, että käytät kaikkia tarvittavia tarvikkeita toimivan ilmanvaihtoratkaisun rakentamiseksi. Varoitus Yksikön ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. 5.4 Kondenssivedenpoisto Poistoilman suhteellisesta kosteudesta riippuen laitteen kylmille pinnoille saattaa tiivistyä kosteutta. Kondenssivesi poistetaan laitteen pohjassa olevan vedenpoistoreiän (poistoilmapuoli) kautta. Toimitukseen sisältyy 13 mm (½ ) liitäntä ja letkukiristin. Poistoilmapuolen vedenpoistossa ei toimitettaessa ole tulppaa. Tuloilmapuolen vedenpoistossa on toimitettaessa tulppa. Kun ulkoilman kosteuspitoisuus on kesällä korkea ja sisäilma on viileää, tuloilmapuolelle saattaa tiivistyä kosteutta. Poista tulppa ja liitä letku (saatavana lisävarusteena). Korkeuden (H) pitää olla vähintään 60 mm Systemair AB
11 6 Käyttöönotto 6.1 Ohjauspaneeli Kytke laite verkkojännitteeseen toimitukseen sisältyvällä pistotulpalla ja varmista, että se käynnistyy oikein. Ohjauspaneelia käytetään tarvittavien asetusten tekoon. Laitteen päälle voidaan kytkeä ulkoinen ohjauspaneeli. Alla olevassa kuvassa näkyy ohjauspaneeli ja lyhyt kuvaus. Kuva 4 Ohjauspaneeli Sijainti Kuvaus Selitys 1 Näyttö Näyttää symbolit, valikot ja asetukset 2 VALINTA-nuppi Selaa valikkoluetteloa tai muuta asetuksia ja arvoja kiertämällä nuppia oikealle tai vasemmalle 3 VAHVISTUS-painike Vahvista valinta tai asetus painamalla painiketta 4 PERUUTUS-painike Painikkeella voit askeltaa taaksepäin valikoissa, peruuttaa parametrimuutoksen ja palauttaa alkuperäisen arvon Systemair AB
14 5. Puhaltimien ohjaus. Valitse VALINTA-nuppia kiertämällä haluamasi puhaltimen ohjaus, Järjestelmäkäyrä (l/s) tai prosenttiosuus (%) ja paina VAHVISTUS-painiketta. Käyttöönotto % -valinnalla, katso vaihe 7. Puhaltimien ohjaus, Ilmavirta Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Huom! Järjestelmäkäyriä ei voi valita, kun (%) on valittu. Huom! Katso ennen järjestelmäkäyrän asettamista tarkemmin luku 6.3. Tämä toiminto on lisätty koneeseen, jotta virtausarvot voitaisiin sovittaa eri järjestelmäpaineille. Tuloilmapuhallin (SF): Kokonaisarvoalue: G4-tyyppiselle suodattimelle: 11 20, G4-tyyppiselle suodattimelle: Oletuskäyrä: 2 Poistoilmapuhallin (EF): Arvoalue: 1 10 Oletuskäyrä: 2 Huom! Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyyppiä G4 ja poistoilmasuodattimet ovat tyyppiä G4. Ilmansuodattimet ovat lisävarusteita ja niitä saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen päälle. 6. Tässä on mahdollista muuttaa poisto- ja tuloilmapuhaltimien virtausasetuksia Nimel./Iso/Pieni. Ilmavirta l/s. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. 7. Tässä on mahdollista muuttaa poisto- ja tuloilmapuhaltimien virtausasetuksia Nimel./Iso/Pieni. Ilmavirta %. Järjestelmäkäyriä ei voi valita. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Ilmavirta l/s EF SF Nimel Iso Pieni Ilmavirta % EF SF Nimellis Iso Pieni Systemair AB
15 6.2.2 Suorita tehdasasetusten palautus Tehdasasetusten palautus: 1. Avaa huoltovalikko valitsemalla näytön huoltosymboli ja paina VAHVISTUS-painiketta. 2. Mene salasanavalikkoon ja syötä salasana, oletus 1111 Valitse numerot valintanupilla ja vahvista jokainen numero vahvistuspainikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Mene toimintoihin ja valitse Tehdasasetusten palautus 4. Kierrä valintanuppia, kunnes käytössä näkyy Kyllä ja paina sitten ENTER. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto Asetusten palautus Asetusten palautus Palautetaanko? 5. Näytössä näkyy HYVÄKSYTTY HYVÄKSYTTY 6. Ohjattu käynnistys alkaa noin 10 sekunnin kuluttua KYLLÄ/EI 6.3 Järjestelmäkäyrät Järjestelmä vaatii eri paineet erilaisilla ilmavirroilla, jotka voidaan esittää järjestelmäkäyrällä. Järjestelmäkäyrän ja puhallinkäyrän risteyskohta on yksikön toimintapiste. Järjestelmäkäyrä näyttää järjestelmän käyttämän ilmavirran. Jokainen ilmanvaihtojärjestelmän paineen muutos synnyttää uuden järjestelmäkäyrän. Jos valitset käyttöönoton yksikköinä l/s tai m 3 /h, sinun tulisi tietää järjestelmän paine sopivan järjestelmäkäyrän valintaa varten Tuloilma, G4-tyypin suodatin Kuva 5 Tuloilman järjestelmäkäyrät, G4-tyypin suodatin Systemair AB
16 6.3.2 Tuloilma, F7-tyypin suodatin Kuva 6 Tuloilman järjestelmäkäyrät, F7-tyypin suodatin Poistoilma, G4-tyypin suodatin Kuva 7 Poistoilman järjestelmäkäyrät, G4-tyypin suodatin 6.4 Ilmavirta-asetukset Ilmavirta voidaan asettaa joko litroina sekunnissa (l/s), kuutiometreinä tunnissa (m 3 /h) tai prosentteina. Jos valitaan Ilmavirran Järjestelmäkäyrä, asetus on l/s tai m3 /h ja järjestelmäkäyrät valitaan. Jos valitaan Ilmavirta %, asetus on prosentteina. Järjestelmäkäyriä ei voi valita Ilmavirta voidaan valita viidessä portaassa: pois, pieni, nimel, iso ja auto. Nämä asetukset ohjaavat tulo- ja poistoilmapuhaltimien lähtösignaaleja. Kunkin nopeusportaan tehdasasetukset ovat: Pois Pieni: 30 l/s tai 25 % Systemair AB
17 Nimellis: 50 l/s tai 50 % (noin 80 Pa paineella). Iso: 72 l/s tai 100 %. Auto: Auto-tilassa puhaltimia säädetään tarveohjauksen esiasetusten mukaan. Näitä tasoja voidaan muuttaa huoltotasolla. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 9.5) kohdasta toiminnot. Varoitus Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa.jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi yksikön ollessa pysäytettynä. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 9.5) kohdasta toiminnot Ilmavirran asettaminen 1. Avaa huoltovalikko valintanupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Siirry kohtaan: Toiminto Valitse: Puhaltimien ohjaus 4. Valitse VALINTA-nuppia kiertämällä haluamasi puhaltimen ohjaus, Järjestelmäkäyrä (l/s) tai prosenttiosuus (%) ja paina VAHVISTUS-painiketta. Puhaltimien ohjaus Ilmavirta %, katso vaihe Puhaltimen ohjaus valinnalla Ilmavirta l/s. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Valitse Järjestelmäkäyrä. 6. Paina peruutuspainiketta, kun järjestelmäkäyrät on asetettu ja mene kohtaan Ilmavirta l/s tai m 3 /h. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. 7. Puhaltimien ohjaus, Ilmavirta Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto > Puhaltimien ohjaus Puhaltimien ohjaus Järjestelmäkäyrä % Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Järjestelmäkäyrä SF: 2 EF: 2 IlmavirtaEF l/s SF Nimellis Korkea Pieni IlmavirtaEF % SF Nimellis Korkea Pieni Systemair AB
18 6.5 Sulatustasoasetukset Yksikkö on varustettu automaattisella sulatustoiminnolla, joka aktivoidaan kun lämmönsiirtimen ympärillä on jäätymisvaara. taulukko 1:ssa näkyvä asetus määrittää sulatustehon. Sulatustilan oletusarvo on 3. Huom! Lämmönsiirtimen tulisi kestää alhaisia ulkolämpötiloja, mutta alueilla, joissa lämpötila saattaa laskea alle nollan, on huomattava, että sulatusasetus synnyttää rakennukseen alipaineen. Takkaa käytettäessä savua saattaa imeytyä sisätiloihin sulatuksen synnyttämän alipaineen johdosta. Taulukko 1: Sulatustasot Sulatustila Kosteustaso Sisäilman suhteellinen kosteus 1 Kuvaus 0 Sulatus pois päältä. Huom! Tämä asetus ei ole käytettävissä koneissa, joissa on vastavirtalämmönsiirrin. 1 Min. <20% Kuivat tilat, kuten varastot, joissa on vähän ihmisiä tai teollisuusrakennukset, joissa tuotantoprosessissa ei käytetä vettä. 2 Matala 30% - 40% Toimistorakennukset 3 Keski 41% - 60% Asuintilat, joissa on normaali kosteustaso 2 4 Korkea 61% - 80% Asuintilat, joissa on korkea kosteustaso 5 Erittäin korkea >80% Rakennukset, joissa on erittäin korkea kosteustaso. 1. Poistoilman suhteellinen kosteus kylmänä vuodenaikana. 2. Uusissa taloissa on ehkä tarpeen käyttää korkeampaa sulatustasoa ensimmäisenä talvena Systemair AB
21 6.7 Lisäaikakytkin Tässä voit ohjelmoida ajan, jolloin haluat koneen toimivan viikko-ohjelmasta poikkeavilla arvoilla. 1. Avaa huoltovalikko VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Lisäaikakytkin Huolto Lisäaikakytkin 4. Aseta pidennetty käyntiaika minuutteina. Arvoalue: minuuttia, 10 min. askelein Aseta tilan ilmavirta. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Lisäaikakytkin Minuutteja: 0 Ilmavirta Nimel. 6.8 Lisätoiminnot Yksikössä on useita lisätoimintoja, jotka voidaan aktivoida ulkoisilla on/off-kytkimillä ja ne kytketään pääpiirikortin digitaalituloihin (katso kytkentäkaavio). Seuraavat ovat käytettävissä: Digital tulot 1-3: Kytkemällä on/off-kytkimen näihin tuloihin voit valita 3 yksilöllistä ilmavirta-asetusta tarpeen mukaan (esim. poistoilmavirran nopeuden laskemiseksi takan käytön ajaksi). Katso luku 9.5. DI 3 on valmiiksi kytketty ja käyttövalmiina laitteessa. Katso luku Digital tulo 4: Mahdollistaa sähkölämmittimen kytkemisen pois päältä Tulon aktivoiminen estää sähkölämmittimen toiminnan. Digital tulo 5: Aktivoi lisäaikakytkin impulssikytkimellä. Toiminto ohittaa nykyisen ilmavirta-asetuksen ja puhallin toimii valikossa Huolto -> Lisäaika kytkin asetetuilla arvoilla. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Tulo lasketaan impulssikytkimen signaalien perusteella. Vakiokytkintä käytettäessä aika käynnistyy, kun kytkin kytketään pois päältä. Digital tulo 6: Lämmönsiirtimen ohjaus, järjestelmän käytössä Digital tulo 7: Kotona/Ulkona, päällekytkentä aktivoi energiansäästön. Lämmönvaihdin toimii aina asetusarvon mukaan. Jos jälkilämmitin on aktivoitu, se toimii alimman asetusarvon (12 C) mukaan. Toimintoa käytetään, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä. On suositeltavaa kytkeä DI1, DI2 tai DI3 DI7:n rinnalle. Jos DI7 on aktivoitu, aseta puhallinnopeus minimiarvoon. Ilmavirrat asetetaan tulon DI1, DI2 tai DI3 määrittelyn yhteydessä. Katso vaihtoehdot kohdasta "Huoltovalikon kuvaus" (luku 9.5) Systemair AB
22 6.9 Sähköliitäntä on sisäisesti valmiiksi kytketty. Kytkentärasia on laitteen päällä peitelevyn alla Systemair AB
23 6.9.1 Piirikortin rakenne on varustettu integroidulla säätimellä ja valmiilla johdotuksilla. Kuvassa näkyy piirilevy. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Kuva 8 Piirikortti Sijainti Kuvaus 1 Pääpiirikortti 2 Sähkölämmittimen piirikortti 3 Liitäntä ulkoiseen ohjauspaneeliin (kytketty yksikön koteloon). 4 Virransyöttöliitäntä pääpiirikortin ja sähkölämmityspatterin piirikortin välille. 5 Liittimet AI 1 5 (lämpötilan anturit) ja moottorin ohjaukselle 6 Liittimet ulkoisille kytkennöille 7 Liittimet jännitteensyötölle 8 Liittimet digitaalituloille (DI 1 7) 9 Liittimet sisäiselle ohjauspaneelille. 10 Liittimet sähkölämmityspatterin teholähteelle 11 Modbus-liitäntä. Katso tarkemmat tiedot "Modbus-käsikirjasta" Systemair AB
24 6.9.2 Ulkoiset liittimet piirilevyllä Liittimet ulkoisille laitteille ovat pääpiirikortilla sähkökytkentäkotelon sisällä. Kuva 9 Ulkoiset liittimet piirilevyllä Sijainti Kuvaus Huomautukset 1 Ulkoilma-/poistoilmapelti Sulkeutuva kosketin, 230 V 1~, maks. 1 A 2 Ulkoilma-/poistoilmapelti Referenssi 3 Ulkoilma-/poistoilmapelti Avautuva kosketin, 230 V 1~, maks. 1 A 4 Summahälytys Sulkeutuva kosketin, 24 V, maks. 1 A 5 Summahälytys Referenssi 6 Summahälytys Avautuva kosketin, 24 V, maks. 1 A 7 GND Referenssi 8 Vesilämmittimen ohjaussignaali (AO2) 0-10 V DC 9 GND Referenssi 10 Vesilämmittimen ohjaussignaali (AO1) 0-10 V DC 11 GND Referenssi 12 Ohituspelti (AO3) Jos käytössä, 0 10 V DC Systemair AB
25 6.10 Ulkoiset liitännät koneessa Kaksi pääpiirikortin liittimistä on kytketty yksikön koteloon: liitäntä ulkoiseen ohjauspaneeliin moduuliliittimen kautta. Kaapelin maksimipituus: 50 m Kaapelin tyyppi: 4 johtiminen CEC-puhelinkaapeli tai vastaava. Liitäntä DI3:een mahdollisuudella määritellä puhallinnopeudet yksilöllisesti potentiaalivapaalla on/off-kytkimellä Oletusasetukset: SF=Iso, EF=Pieni. 1. Liitäntä DI3:een potentiaalivapaan on/off-kytkimen kautta 2. Liitäntä ohjauspaneeliin 3. Kaapeliläpiviennit 4. Virtajohto 7 Esilämmittimen relekortin asennusmenettely Sähköesilämmitin voidaan tilata lisävarusteena ja asentaa ulkoisesti. Esilämmitystoimintoa säädetään integroidulla ulkolämpötilan anturilla (OS) ja se liittyy valittuun sulatustasoon. Alla olevissa ohjeissa on selostettu esilämmittimen piirikortin asennus. Relekortin, virtajohdon ja 4 ruuvia sisältävä sarja voidaan tilata. Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. 1 Kytke laite irti jännitteensyötöstä Systemair AB
26 2 Kytke lämmitinkortti pääpiirikorttiin kunkin piirikortin sivulla olevaan liitäntään. Kiinnitä esilämmittimen relekortti pääpiirikortin vieressä oleviin valmiisiin välikkeisiin mukana toimitetuilla ruuveilla. 3 Kytke sininen virtajohto ja ruskeat johtimet (1) pääpiirikortin vapaisiin L/N-liittimiin. Katso tarkemmat tiedot kytkentäkaaviosta. Huom! Virtajohdot ja ET-siltaukset sisältyvät lämmitinkorttisarjaan 4 Kytke kanavalämmittimen virtajohto ja ET relekorttiin. Katso tarkemmat tiedot luvusta luku ja kytkentäkaaviosta. Huom! Jos lämmittimessä on sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja, ET on sillattava Systemair AB
27 100 mm Kuva 10 VTC 200 asennetulla esilämmittimellä Vaadittu etäisyys esilämmittimen ja laitteen kuva 10 välillä. Kun esilämmitin on asennettu, laite säätää itseään välttääkseen sulatustilaan. Taulukko 2: Esilämmittimen mittataulukko Ulkolämpötila C Q l/s ,6 kw 0,6 kw 0,6 kw 0,6 kw 20 0,6 kw 0,6k W 0,6 kw 1,2 kw 30 0,6 kw 0,6 kw 1,2 kw 1,2 kw 40 0,6 kw 1,2 kw 1,2 kw 1,8 kw 50 1,2 kw 1,2 kw 1,8 kw 1,8 kw 60 1,2kW 1,2kW 1,8kW 1,8kW 70 1,2 kw 1,8 kw 1,8 kw 1,8 kw 8 Ennen järjestelmän käynnistämistä Kun asennus on valmis, tarkasta, että: Yksikkö on asennettu näiden ohjeiden mukaisesti Systemair AB
28 Kone on kytketty oikein. Ulkoilma- ja poistoilmapellit ja äänenvaimentimet on asennettu ja kanavajärjestelmä on liitetty oikein koneeseen. Kaikki kanavat on eristetty ja asennettu paikallisten määräysten mukaisesti Ulkoilmanotto on sijoitettu riittävän kauas saastelähteistä (keittiötuulettimen, keskuspölynimurin tai vastaavien poistoaukoista). Kaikki ulkoiset varusteet on kytketty Yksikkö on määritelty ja otettu käyttöön oikein. Viikko-ohjelma ja puhallinnopeus on ohjelmoitu oikein. 9 Käyttö 9.1 Lämpötilan asettaminen Tuloilman lämpötila asetetaan käsin 1 K portaissa valitsemalla päävalikossa lämpötilasymboli. Jos sähkölämmitin on asennettu, lämpötila-asetukset ovat: C. Asennetulle vesilämmittimelle asetusarvot ovat: C. Jos lämmitin on deaktivoitu, lämpötilaportaat ovat: C. Oletusarvo: 15.0 C. Lämpötilaportaat esitetään täyttyvällä lämpötilasymbolilla ja lämpötila näytetään näytössä Tyhjä lämpötilasymboli aktivoi manuaalisen kesätilan. Katso luku Ilmavirran manuaalinen asetus Ilmavirta voidaan koska tahansa asettaa käsin päävalikossa. Valitsemalla puhallinsymboli ja painamalla vahvistuspainiketta ilmavirtaa voidaan suurentaa tai pienentää 5 portaassa: Seis, Pieni, Nimellis, Iso ja Auto. Tämä ohittaa viikko-ohjelman asetuksen ohjelmajakson loppuun saakka (luku 6.6). Varoitus Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa.jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi yksikön ollessa pysäytettynä. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso Asennus- ja huoltokäsikirja, kohta Huoltovalikon kuvaus: Käsin puhal. seis Systemair AB
29 9.3 Manuaalinen ja automaattinen kesätila Manuaalinen kesätila aktivoituu, jos lämpötilaporrasta ei ole valittu. Päävalikon lämpötilasymboli on silloin tyhjä. Jos sähkölämmitin on aktivoitu, se kytkeytyy pois manuaalisen kesätilan ajaksi. Manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti portaaseen 1 (asetusarvo 12 C) kahden minuutin kuluttua, jos tuloilman lämpötila on alle +5 C. Jos vesilämmityspatteri on asennettu ja aktivoitu, manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti portaaseen 1 (asetusarvo 12 C), jos ulko- tai tuloilman lämpötila on alle +5 C. Laite vaihtaa automaattisesti talvitoiminnon lämmön talteenotolla ja kesätoiminnon ilman lämmön talteenottoa välillä. 9.4 Jäähdytyksen talteenotto Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin poistoilma ja tuloilman lämpötila ylittää asetusarvon, jäähdytyksen talteenotto käynnistyy. Tämä kytkee lämpötilansäätelyn pois päältä. 9.5 Huoltovalikon kuvaus Avaa huoltovalikko valitsemalla näytön huoltosymboli. Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Salasana Huolto Vaihda salasana Huolto Suodatin jakso Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Vaihda salasana Nykyinen XXXX Uusi XXXX Vahvista XXXX Suodatin jakso Aika vaihtoon: 12 kk Palauta Ei/Kyllä Avaa huoltovalikko kirjoittamalla Valitse numero VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella. Ei avaa järjestelmän lukituksen ja sallii parametrien muuttamisen. Aseta uusi salasana tarvittaessa. Jos uusi salasana unohtuu, voit edelleen avata huoltovalikon salasanalla Tämä ohittaa aiemmin asetetun salasanan. Näyttää valitun suodatinvaihtovälin. Aseta Suodatin jakson palautus arvoon Kyllä suodattimen vaihdon jälkeen. Aseta suodatinvaihtoväli Systemair AB
30 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Aika/Päivä Aika/Päiväys VV/KK/PP Päiväys: 12/09/12 Näyttää nykyisen päiväyksen ja kellonajan. Aseta oikea kellonaika ja päiväys. Huolto Lisäaikakytkin Huolto Viikko-ohjelma Aika: 10:00 Viikonpäivät: La Lisäaikakytkin Minuutteja: 0 Ilmavirta: Nimel. Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Ilmavirta Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak.1: 07:00 16:00 Jak.2: 00:00 00:00 Ilmavirta Päällä taso: pieni/nimel/iso/auto Pois taso: pois/pieni/nimel/iso Tässä voit ohjelmoida ajan, jolloin haluat koneen toimivan viikko-ohjelmasta poikkeavilla arvoilla. Näyttää pidennetyn käyntiajan. Näyttää Asetetun ilmavirran. Aseta pidennetty käyntiaika/pakkokäyntiaika minuutteina. Arvoalue: min Aseta tilan ilmavirta. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Tässä voit ohjelmoida koneen viikko-ohjelman. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Aseta viikonpäivä ja aikaväli, jolloin haluat koneen olevan Päällä-tilassa. Tässä voit määritellä puhaltimen Päälläja Pois-toiminnot viikko-ohjelman aikana. Aseta Päällä-taso. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimel., Iso tai Auto. Oletusarvo: Nimellis Aseta Pois-taso. Vaihtoehdot ovat Pois, Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Pieni Systemair AB
31 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Ilmavirtaloki Ilmavirtaloki Taso: 1 5 Palauta: Ei/Kyllä SF: 140 /140 EF: 140 /140 Tässä voit tarkastella miten puhaltimet ovat toimineet, kun ne ovat olleet aktiivisia (h). Ilmavirrat näytetään 5 eri tasona: Taso 1: 0% Taso 2: 1 29% Taso 3: 30 44% Taso 4: 45 59% Taso 5: % Kun valitset tason, näet kuinka monta tuntia puhaltimet ovat olleet aktiivisia eri tasoilla. Palauta Kyllä palauttaa kaikilla tasoilla SF- ja EF-ajat vasemmassa sarakkeessa. Oikean sarakkeen laskuri toimii eikä sitä voi palauttaa. Huom! Asetusten palautus (katso Toiminto > Asetusten palautus) ei vaikuta tähän toimintoon Huolto Toiminto Toiminto Lämm/Jäähd Lämm/Jääh Esilämmitin: KYLLÄ/EI Jälkiläm: Ei mitää/sähkö/vesi Tässä voit asettaa koneen lämmitys- ja/tai jäähdytystilaan. Huom! Jäähdytys: mitää/vesi Ei Esilämmitin on käytettävissä vain mallissa VTC 200 Aseta Jälkiläm-arvoksi Ei mitää, Sähkö tai Vesi. Aseta Jäähdytys-arvoksi Ei mitään tai Vesi. Toiminto Jäätymissuoja Jäätymissuoja Hälytysraja: 7 C Näyttää asennetun vesikierukan nykyisen asetetun jäätymissuojan hälytysrajan C. Aseta Hälytysraja C. Oletusarvo: 7 C Systemair AB
32 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Järjestelmäkäyrä Toiminnot Puhaltimien ohjaus Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Puhaltimien ohjaus Ilmavirtayksikkö Tarveohjaus Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Järjestelmäkäyrä % Ilmavirta l/s Nimellis Iso Pieni EF Ilmavirtayksikkö l/s / m 3 /h / % SF Tarveohjaus CO2 / RH Asetusarvo 0 ppm/0% RH P-alue 100 ppm/10%rh I-aika Pois Tätä toimintoa käytetään erilaisten järjestelmäpaineiden virtausarvojen kompensoimiseksi. Katso luku 6.3 Valitse haluttu puhaltimen ohjaus. Puhaltimen ohjaus l/s, m 3 /h tai % Tässä valikossa asetetaan ilmavirta yksikkönä l/s. Ilmavirta voidaan asettaa yksilöllisesti kullekin puhaltimelle EF: Poistoilmapuhallin, SF: Tuloilmapuhallin Aseta tulo- ja poistoilmapuhaltimien ilmavirta kullekin portaalle (Pieni, Nimellis ja Iso. Järjestelmäkäyrä on valittavissa vain järjestelmissä, joissa on tämäntyyppinen puhallinohjaus. Oletusarvo: l/s Tarveohjaus (valinta tai asetusarvo) on käytettävissä vain, jos CO2 tai RH%-anturit havaitaan. Niitä ei tarvitse konfiguroida, kun ne on kytketty, langaton yhdyskäytävä kertoo laitteelle (PCU-EC), että anturi on käytettävissä. Asetusarvo tulee voida asettaa arvoon 0 tarveohjauksen poiskytkemiseksi. Molempien tyyppien tulisi voida käyttää samaa aikaa, tarkoittaen 2 PI säätimiä. Kun tarveohjauksen asetusarvo on konfiguroitu, puhaltimet asetetaan auto-tilaan ja niitä säädetään asetusarvon suhteen. Puhallinsymbolin keskialueen tulee olla tyhjä ja ulko- ja sisäalueiden täynnä. Kumpaakaan ei tulisi olla mahdollista muuttaa Systemair AB
33 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Toiminto Käsin puhal. seis Toiminto Analoginen tulo Ilmavirta % Nimellis Iso Pieni EF Käsin puhal. SF seis Salli käsin seis Analoginen tulo K/E 1: SS : ETS : Ei käytössä 4: Ei käytössä/ot/fps : OS 10.5 Tässä voit asettaa ilmavirran prosentteina (%). Ilmavirta voidaan asettaa yksilöllisesti kullekin puhaltimelle EF: Poistoilmapuhallin, SF: Tuloilmapuhallin Aseta tulo- ja poistoilmapuhaltimien ilmavirta kullekin portaalle (Pieni, Nimellis ja Iso. Aseta voiko puhaltimet kytkeä pois ohjauspaneelista. Vaihtoehdot ovat K ja E Jos Kon valittu, puhaltimet voidaan pysäyttää kiertämällä VALINTA-nuppi tyhjän puhallinsymbolin kohdalle Näyttää analogiset tulosignaalit aktiivisilta lämpötila-antureilta. SS: Tuloilman lämpötila-anturi. ETS: Poistoilman lämpötila-anturi. FPS: Jäätymissuojausanturi. OS: Ulkoilman lämpötila-anturi. OT: Ylikuumenemisanturi Systemair AB
34 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Analoginen lähtö Toiminto Digital tulo Analoginen lähtö A01 auto/käsi/seis A02 auto/käsi/seis A03 auto/käsi/seis Digitaalitulo DI1 PÄÄLLÄ/POIS DI2 PÄÄLLÄ/POIS DI3 PÄÄLLÄ/POIS DI4 PÄÄLLÄ/POIS DI5 PÄÄLLÄ/POIS DI6 PÄÄLLÄ/POIS DI7 PÄÄLLÄ/POIS Näyttää analogisen 0-10V-lähtösignaalin kuuma/ kylmävesitoimilaitteelle tai sähkölämmittimelle ja ohituspellille. Aseta AO1 (analoginen lähtösignaali kuumavesitoimilaitteelle tai sähkölämmittimelle) arvoksi auto, käsi tai seis. Oletusarvo: auto. Aseta AO2 (analoginen lähtösignaali kylmävesitoimilaitteelle) arvoksi auto, käsi tai pois. Oletusarvo: auto. Aseta AO3 (analoginen lähtösignaali ohituspellille) arvoksi auto tai käsi. Oletus on auto. Kun arvoksi asetetaan käsi, toimilaitetta/peltiä voidaan ohjata käsin 0-10 V signaalilla. 0V tarkoittaa kokonaan suljettua ja 10 V kokonaan avattua toimilaitetta/ohituspeltiä. Ohituspeltiä ohjaamalla laite voidaan pakottaa kesätilaan (10 V). Näyttää digitaalitulojen asetuksen PÄÄLLÄ tai POIS DI1: Puhallinmäärittely DI2: Puhallinmäärittely DI3: Puhallinmäärittely DI4: Lämmitin suljettu DI5: Lisäaikakäyttö/pakkokäyttö DI6 on pyörivälle lämmönsiirtimelle: Roottorin anturi DI6 on vastavirtalämmönsiirtimelle: Ohituspellin rajakytkin DI7: Kotona/poissa Systemair AB
35 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Määrittele DI 1-3 Määrittele, DI 1 3 Oletus: 1 SF iso EF iso 2 SF pieni EF pieni 3 SF iso EF pieni Tässä asetetaan miten puhaltimet reagoivat 3 erilaiseen digitaalituloon, kun ne kytketään päälle (vasemman sarakkeen asetukset ovat esimerkkejä). Potentiaalivapaat kytkimet on kytkettävä pääpiirikortin liittimiin eri toimintojen toteuttamiseksi. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Aseta tuloilmapuhaltimen (SF) ja poistoilmapuhaltimen (EF) arvoiksi yksitellen pois, pieni, nimellis tai iso digitaalituloille Systemair AB
36 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto DI 4 7 DI Lämmitin seis 5 Lisäaika 6 Pelti/roottori 7 Kotona/poissa DI 4 7 on asetettu tehtaalla eikä käyttäjä voi muuttaa niitä. Alla on kunkin toiminnon lyhyt kuvaus. DI4: Mahdollistaa sähkölämmittimen kytkemisen pois päältä Tulon aktivoiminen estää sähkölämmittimen toiminnan. DI5: Aktivoi lisäaikakytkintoiminnon. Toiminto ohittaa nykyisen ilmavirta-asetuksen ja puhallin toimii valikossa Huolto -> Lisäaika kytkin asetetuilla arvoilla. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Tulo lasketaan impulssikytkimen signaalien perusteella. Vakiokytkintä käytettäessä aika käynnistyy, kun kytkin kytketään pois päältä. DI6 on pyörivälle lämmönsiirtimelle: Roottorin anturi. Järjestelmä käyttää roottorin pyörimisen valvontaan. DI6 on vastavirtalämmönsiirtimelle: Ohituspellin rajakytkin. Järjestelmä käyttää pellin asennon valvontaan. DI7: Aktivoi energiansäästön. Säädetyn asetusarvon mukaan toimivalla lämmönsiirtimellä ja aktiivisella lämmityspatterilla on tuki alimmalle asetusarvolle. (12 C) Toimintoa käytetään, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä. On suositeltavaa kytkeä DI7 ja DI1 tai DI3 rinnakkain. Jos DI7 on aktivoitu, aseta puhallinnopeus minimiarvoon. Ilmavirta asetetaan tulon DI1/DI3 määrittelyn yhteydessä Systemair AB
37 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Digital lähtö Ulkoiset anturit Digital lähtö 1: SF 67% 2: EF 67% 3: Rot Päällä/Pois 4: Hälytys K/E 5: Pelti K/E 6: Lämmitin K/E Ulkoiset anturit CO2: 0 ppm RH: 0% Näyttää digitaalitulojen 1-6 nykyiset asetukset (vasemman sarakkeen asetukset ovat esimerkkejä). 1: SF 67%: Tuloilmapuhaltimen asetettu nopeus (prosentteina maksiminopeudesta). 2: EF 67% Poistoilmapuhaltimen asetettu nopeus (prosentteina maksiminopeudesta). 3: Näyttää onko roottori aktiivinen vai ei. Ei käytössä koneissa, joissa on vastavirtalämmönsiirrin. 4: Hälytys K/E: Näyttää onko summahälytys aktiivinen vai ei. 5: Kosteus POIS: Näyttää, onko ulkoilma-/poistoilmapelti päällä tai pois. 6: Lämmitin K/E: Näyttää onko sähkölämmitin aktiivinen vai ei. Kytkettyjen anturien viimeinen kelvollinen näytetään. Korkein anturiarvo näytetään /modbusin/langattoman yhteyden kautta. Mikäli anturia ei ole kytketty, sen kohdalla näytetään viiva (-). Modbus-antureilla on prioriteetti langattomien anturien suhteen Systemair AB
38 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminnot Ulkoinen DI Ulkoinen DI Aktiivinen langaton: DI1/..DI20 Kohdenna: /DI-5/DI7 Ulkoinen DI -valikko on käytettävissä vain, jos järjestelmään on liitetty yksi tai useampia tulomoduuleja. Aktiivinen langaton DI1-20 riippuu Tulomoduulin solmusta. Langaton-valikossa näkyvä solmu vastaa DI-moduulin tuloja. Esim. Solmu 1 tyyppi: DI. Aktiivinen langaton DI1 ja DI2 Solmu 2 tyyppi: DI. Aktiivinen langaton DI3 ja DI4 Solmu 10 tyyppi: DI. Aktiivinen langaton DI9 ja DI20 Aktiiviset langattomat DI1-20 voidaan ilmankäsittelylaitteessa osoittaa liitännöille DI1-5 ja DI7. DI6 ei ole valittavissa, se on ilmankäsittelylaitteen käytössä. Osoittamattoman DI:n kohdalla näytetään viiva (-). Osoitetun DI:n uudelleenosoitusta varten valitse ja vahvista valinta Systemair AB
39 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminnot Langaton Toiminto Sulatus Ulkoinen DI Solmu: 1 tyyppi: Ei mitään Tila: Ei verkkoa Data: 0 Pyörivälle lämmönsiirtimelle: Sulatus Tila 0 5 Vastavirtalämmönsiirtimelle: Sulatus Langattoman järjestelmän tila. Solmu: Näyttää liitettyjen langattomien moduulien määrän. Tyyppi: Ei mitään/ui: Käyttöliittymä (Ohjauspaneeli)/DI: Digitaalinen tulomoduuli/co2: CO2-anturimoduuli/RH: RH-anturimoduuli. Tila: Ei verkkoa: Ilmankäsittelylaitteeseen ei ole liitetty yhdyskäytävää/kytkemätön: Ei liitettyä moduulia/ok: Moduulin onnistunut sidonta Data: Todellinen arvo moduulilta/yhteysvika: Tiedonsiirtovika, katso kyseisen moduulin käyttöohje vianetsintää varten. Kaikkien sidottujen solmujen nollausta varten katso langattoman yhdyskäytävän käyttöohje. Aseta tällä valintaruudulla, kuinka aggressiivisesti haluat sulatustoiminnon toimivan (katso luku 6.5). Toiminto Modbus Tila 1 5 Salli epätasapaino Kyllä (aktiivinen sulatusjakso) Modbus Osoite 1 Siirtonop 9600/19200 Pariteetti Ei mitään/parillinen/ Pariton Tietoa Modbus-tiedonsiirrosta ja muuttujista löytyy Modbus-käsikirjasta osoitteessa Systemair AB
40 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Asetusten palautus Asetusten palautus Palautetaanko? Kyllä/Ei Tässä voit palauttaa tehdasasetukset. Aseta Kyllä tai Ei Huom! Palautus poistaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset. Huolto Kieli Huolto Versiot Huolto Hälytys Kieli Kieli ENGLISH Versio VTC 200 CD EC Sovel. xxx xxx Käynnistys xxx xxx Hälytykset Puhallin K Huurre E Ohitus K Pb-vika E Lämpö E Suodatin K Tässä voit valita käyttöliittymän kielen. Aseta kieli VALINTA-nuppia kiertämällä. Näyttää ohjelmiston version. Huom! Ohjelmaversiot ovat esimerkkejä ja voivat vaihdella eri yksiköissä. Näyttää hälytyslistan ja lauenneet hälytykset (merkitty kirjaimella K). Katso hälytyslista (luku 10.5) 10 Huolto 10.1 Varoitukset Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti Systemair AB
41 Varoitus Järjestelmän tulisi olla päällä jatkuvasti ja se tulisi pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten. Vaikka koneen verkkoliitäntä onkin irrotettu, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu Tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tällä alalla, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa Sisäiset komponentit Kuva 11 Sisäiset komponentit Sijainti Kuvaus 1 Asennuskannake 2 Ulkoiset liitännät 3 Pääpiirikortti 4 Ulkolämpötilan anturi 5 Suodatin, tuloilma 6 Lämmönvaihdin 7 Poistoilmapuhallin Systemair AB
42 8 Tuloilmapuhallin 9 Suodatin, poistoilma 10 Tuloilman lämpötila-anturi 11 Poistoilman lämpötila-anturi 10.3 Komponenttien kuvaus Puhaltimet Puhaltimissa on ulkopuolisella roottorilla varustetut EC-moottorit, joiden nopeutta voi säätää yksilöllisesti ja portaattomasti %. Moottorin laakerit on kestovoideltu, joten ne eivät tarvitse huoltoa. Puhaltimet voidaan irrottaa puhdistusta varten, katso lisätietoa käyttöohjeesta Suodattimet Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyyppiä G4 ja poistoilmasuodattimet ovat tyyppiä G4. Suodattimet on vaihdettava, kun ne ovat likaantuneet. Uusia suodatinsarjoja saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Tuloilmasuodattimina voidaan käyttää tyypin F7 suodattimia. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen päälle. Huom! Jos F7-suodattimia käytetään G4-suodattimien tilalla, tuloilmapuhaltimen (TP) järjestelmäkäyrää pitää muuttaa: F7-tyyppiselle suodattimelle: 11-20, G4-tyypin suodattimelle: Katso luku Lämmönvaihdin on varustettu vastavirtalevylämmönsiirtimellä. Tarvittava tuloilman lämpötila pidetään sen vuoksi normaalisti yllä ilman lisälämmitystä Piirikortti Pääpiirikortti ohjaa yksikön toimintoja ja lämpötila-asetuksia. Piirikortin liittimiin voidaan kytkeä ulkoisia lisävarusteita ja myös Modbus-tiedonsiirto kiinteistöautomaatiojärjestelmään (BMS) RS-485-liitännän kautta. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Lämpötila-anturit Yksikössä on valmiina neljä lämpötila-anturia (NTC, 10 kω/25 C) ja ne on asennettu vastaaviin ilmakanaviin. Anturit on kytketty pääpiirikorttiin. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Sähkölämmityspatteri Ulkoilmakanavaan voidaan asentaa lisävarusteena saatava lämmityspatteri. Esilämmitystoimintoa säädetään integroidulla ulkolämpötilan anturilla (OS) ja se liittyy valittuun sulatustasoon Systemair AB
43 Sähkölämmityspatteri Tuloilmakanavaan voidaan asentaa lisävarusteena saatava lämmityspatteri. Lämmityspatteria ohjataan analogisella lähdöllä WH (0-10V) ja se kytkeytyy pois, joka jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 1. Jos tuloilma-anturi on vikatilassa. 2. Jos tuloilmapuhallin ei toimi. 3. Jos lämmittimen aktivointi on estetty valikossa. Tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Vesilämmityspatteri Lisävarusteena saatavaa vesilämmityspatteria voidaan ohjata analogisella lähdöllä WH (0-10 V DC). Vesilämmityspatteri käyttää liitäntää AI 4 jäätymissuojaukseen. Jäätymisenestoanturin tulee olla paluuvesiputkeen kiinnitetty pinta-anturi. Anturin tyyppi: TG-A130 Tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Vain sähkö- tai vesilämmitin on sallittu, ts. vesilämmityspatteria käytettäessä sähkölämmityspatteri on sammutettu ja päinvastoin. Huom! Jos vesilämmityspatteri on asennettu, suosittelemme, että asennat jousipalautteisen ulkoilmapellin Vesijäähdytyspatteri Lisävarusteena on saatavana vesijäähdytin, jota voidaan ohjata yksiköllä. Vesijäähdytyspatteria käytettäessä tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Vianetsintä Hälytys näytetään näytössä näkyvällä kolmiolla ja tekstillä. Valitse varoituskolmio valintanuppia kiertämällä ja näytä hälytys painamalla kaksi kertaa vahvistuspainiketta. Jos ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Häiriö Puhallin ei käynnisty Toimenpide 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkasta päävirransyötön varoke rakennuksen sähkökaapissa ja että kaikki liittimet on kytketty yksikköön (jännitteensyöttö sekä tulo- ja poistoilmapuhaltimien liittimet). 3. Tarkista, että viikko-ohjelma on Päällä-tilassa. Viikko-ohjelma voi olla Pois-tilassa, jossa puhallinnopeudeksi on asetettu Pois (luku 6.6) 4. Tarkista, onko jokin digitaalituloista 1 3 (DI 1 3) aktiivinen ja pois päältä. Tämä pysäyttäisi yhden tai molemmat puhaltimet asetuksista riippuen (luku 9.5) Systemair AB
44 Pienentynyt ilmavirtaus Yksikköä ei voi ohjata (ohjaustoiminnot eivät toimi) Matala tuloilman lämpötila Melu/värinät 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkista puhallinnopeuden asetukset ohjauspaneelista (luku 6.1.1). 3. Tarkasta viikko-ohjelma (luku 6.6). 4. Tarkista, onko jokin digitaalituloista 1 3 (DI 1 3) aktiivinen ja pois päältä. Tämä pysäyttäisi yhden tai molemmat puhaltimet asetuksista riippuen (luku 9.5). 5. Tarkasta onko autotila aktiivinen. Autotila pienentää ilmavirtaa, jos arvo ulkoisilta antureilta on pienempi kuin tarveohjauksen asetusarvo. 6. Tarkista suodattimet. Onko suodattimet vaihdettava? 7. Tarkista hajottimien ja säleikköjen aukot. Onko hajottimet/säleiköt puhdistettava? 8. Tarkasta puhaltimet ja lämmönsiirrin. Onko puhdistus tarpeen? 9. Tarkista, onko ilmanotto- tai ilmanpoistoputki tukossa. 10.Tarkista, onko kanavissa näkyviä vaurioita ja/tai pöly-/likakerrostumia. 1. Palauta toiminnot irrottamalla päävirransyötön pistotulppa sekunniksi. 2. Tarkasta ohjauspaneelin ja pääpiirikortin väliset pistokkeet. 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkista asetettu tuloilman lämpötila ohjauspaneelista. 3. Tarkasta analogisten tulojen tila huoltovalikosta varmistaaksesi, että lämpötilan anturit ovat kunnossa (luku 9.5). Avaa Toiminto > Analoginen tulo ja tarkasta lämpötilalukemat antureilta. 4. Tarkasta, että Kotona/Ulkona-toiminto on deaktivoitu DI Tarkasta onko ylikuumenemissuoja lauennut: Yksiköt sisäisellä lämmittimellä: Palauta asetukset tarvittaessa painamalla punaista palautuspainiketta. Yksiköt ulkoisella lämmittimellä: Katso palautusohjeet ulkoisen lämmittimen käyttöohjeesta. 6. Tarkasta onko digitaalitulo 4 (DI 4) pois päältä. Se kytkisi sähkölämmityspatterin pois päältä (luku 9.5) 7. Tarkista, onko poistoilmansuodatin vaihdettava. 8. Hyvin kylmällä säällä saatetaan tarvita sähkötoimista esilämmityspatteria. Sen voi hankkia lisävarusteena. 9. Tarkasta tuloilman ja poistoilman tasapaino 1. Puhdista siipipyörät. 2. Varmista, että puhaltimien kiinnitysruuvit on kiristetty kunnolla. 3. Tarkasta, että värinänvaimentimet ovat paikoillaan yksikön pohjassa Systemair AB