Source: http://docplayer.fi/402577-Energiatodistuksen-kokonaisenergiankulutuksen-e-luvun-maarittaminen.html
Timestamp: 2017-01-19 20:04:35+00:00
Document Index: 16741601

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN
Download "ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN"
1 176/ Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan energiatodistukseen tämän liitteen ohjeiden mukaisesti. Laskenta noudattaa pääosin ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten energiatehokkuudesta (2/11) esitettyjä sääntöjä, jotka on julkaistu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa D3 (jäljempänä RakMk D3). Rakennuksen energiatodistuksessa ilmoitettava kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan jokaiselle rakennukselle tai erikseen rakennuksen käyttötarkoitusluokkien mukaisille osille ympäristöministeriön asetuksen rakennusten energiatodistusasetuksesta 7 :n mukaisesti. Rakennusten käyttötarkoitusluokkina käytetään samoja käyttötarkoitusluokkia kuin uudisrakentamisen energiatehokkuutta määritettäessä. Laskennan lähtöarvoina on käytettävä rakennuksen rakennusosien ja teknisten järjestelmien selvitettyjä, rakennuksen ominaisuuksia todistuksen laadinta-ajankohtana parhaiten kuvaavia arvoja silloin kun lähtöarvoille ei ole laskentasäännöissä muuta säädetty. Lähtöarvot voivat olla rakennuksen suunnitteluarvoja, muista asiakirjoista, kuten rakennuksen piirustuksista tai tietomalleista saatavia arvoja, tai tarkastuksen yhteydessä selvitettyjä arvoja. Laskennan lähtöarvojen selvittäminen voi perustua myös rakennusluvan myöntämisen aikaan voimassa olleisiin rakentamismääräyksiin tai erilaisiin rakennushankkeessa noudatettuihin ohjeisiin. Mikäli rakennusosiin tai teknisiin järjestelmiin liittyviä laskennan lähtöarvoja ei ole saatavissa tai selvitettävissä, käytetään tässä liitteessä esitettyjä rakennuksen rakennusluvan vireilletulovuoden mukaisia oletusarvoja. Jollei vireilletulovuotta ole tiedossa, se voidaan arvioida rakennuksen valmistumisvuodesta vähentämällä siitä kaksi vuotta. Silloin kun lähtöarvojen osalta viitataan maankäyttö- ja rakennuslain soveltamiseksi ympäristöministeriön antamiin ohjeisiin rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta, julkaistu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa D5 (jäljempänä RakMk D5/2012) ja niissä esitettyihin taulukoihin, valitaan taulukosta energiatodistuksen laadinnan kohteena olevan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusluokan ominaisarvot. Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku ( kwh E / (m 2 vuosi) ), määritetään laskemalla yhteen laskennallisen vuotuisen ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien tulot energiamuodoittain lämmitettyä nettoalaa kohden. E-luvun laskennassa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (9/2013) määrättyjä energiamuotojen kertoimia: sähkö 1,7 kaukolämpö 0,7 kaukojäähdytys 0,4 fossiiliset polttoaineet 1,0 rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,52 4 176/2013 Rakennuksessa tuotetulla uusiutuvalla omavaraisenergialla ei ole kertoimia, koska omavaraisenergia pienentää ostoenergian tarvetta. Uusiutuvalla omavaraisenergialla tarkoitetaan kiinteistöön kuuluvalla laitteistolla paikallisista uusiutuvista energialähteistä tuotettua uusiutuvaa energiaa. Tähän eivät kuitenkaan kuulu uusiutuvat polttoaineet. Uusiutuvaa omavaraisenergiaa on esimerkiksi aurinkopaneeleista ja -keräimistä tuotettu energia, paikallinen tuulienergia ja lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia. Uusiutuvasta omavaraisenergiasta otetaan laskennassa huomioon vain se osa, joka voidaan rakennuksessa käyttää hyödyksi eli se osuus, joka pienentää ostoenergiantarvetta. Ulkopuolisiin energiaverkkoihin syötettyä energiaa ei oteta laskennassa huomioon, joten se ei vaikuta E-luvun arvoon. 2 Ostoenergiankulutuksen laskenta Rakennuksen ostoenergian kulutuksella tarkoitetaan energiaa, joka hankitaan rakennukseen esimerkiksi sähköverkosta, kaukolämpöverkosta, kaukojäähdytysverkosta ja uusiutuvan tai fossiilisen polttoaineen sisältämänä energiana. Ostoenergia koostuu lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutuksesta energiamuodoittain eriteltynä, missä on otettu huomioon hyödyksikäytetyn uusiutuvan omavaraisenergian ostoenergiaa pienentävä vaikutus (kuva 1). Kokonaisenergiankulutuksen laskentaa varten lasketaan vuoden ostoenergiankulutus. Laskenta tehdään rakennukselle tai sen osille niiden käyttötarkoitusluokan mukaisella standardikäytöllä, joka on määritelty RakMk D3:ssa. Ostoenergian (järjestelmien) energiankulutuksen taseraja Auringon säteily ikkunoiden läpi Lämpökuorma ihmisistä Uusiutuva omavaraisenergia TILOJEN ENERGIANTARVE Lämmitys Jäähdytys Ilmanvaihto Käyttövesi Valaistus Kuluttajalaitteet NETTOTARPEET lämmitysenergia jäähdytysenergia sähkö TEKNISET JÄRJESTELMÄT Järjestelmähäviöt ja -muunnokset OSTOENERGIA sähkö kaukolämpö kaukojäähdytys polttoaineet uusituvat ja uusiutumattomat Lämpöhäviöt Kuva 1. Ostoenergiankulutuksen taseraja. 2.1 Laskentasäännöt ja standardikäyttö Laskenta suoritetaan käyttäen RakMk D3:n lukujen 3 ja 4 laskentasääntöjä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä ja RakMk D3:n luvussa 5 esitettyjen vaatimusten mukaisilla laskentamenetelmillä ja laskentatyökaluilla. Olemassa oleville jäähdytetyille rakennuksille voidaan käyttää RakMk D3:n säännöistä poiketen kuukausitason laskentamenetelmää, kun jäähdytyksen ostoenergia lasketaan tämän liitteen kohdassa 3 esitetyllä tavalla. Kuukausitason laskentamenetelmänä voidaan käyttää RakMk D5/ 2012:ssa esitettyä laskentamenetelmää tai vastaavia menetelmiä.3 176/ Rakennuksen tai rakennuksen osan ostoenergiankulutus on laskettava RakMk D3:n mukaisesti säävyöhykkeen I eli Helsinki-Vantaan säätiedoilla. Rakennuksen tai rakennuksen osan ostoenergiankulutus on laskettava RakMk D3:n määräyksissä käyttötarkoitusluokittain esitetyillä seuraavilla vakioiduilla lähtöarvoilla: - sisäilmasto-olosuhteet (ilmanvaihdon ilmamäärät ja sisälämpötilat); - rakennuksen standardikäyttö ja sisäiset lämpökuormat; sekä - lämpimän käyttöveden kulutus. Rakennuksen standardikäytöllä tarkoitetaan vakioitua ilmanvaihdon käyntiaikaa, valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttöä sekä ihmisistä tulevaa lämpökuormaa. Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden lämpökuorma on yhtä suuri kuin niiden sähkönkäyttö. Jos ostoenergiankulutuksen laskennassa otetaan huomioon rakennuksessa oleva tarpeenmukainen ilmanvaihto tai valaistus, on noudatettava RakMk D3:n kohdan 3 määräyksiä. Teknisiä järjestelmiä, joita ei ole lueteltu RakMk D3:n kohdan 4.1 määräyksissä, kuten esimerkiksi ulkovalaistus, hissit ja sulatuskaapelit, ei oteta laskennassa huomioon. Rakennuksessa olevia erityistiloja, kuten esimerkiksi ammattikeittiöitä, ravintoloita, ruokaloita, kahviloita ja laboratorioita, ei oteta laskennassa huomioon ja energialaskenta suoritetaan RakMk D3:n mukaisilla rakennuksen tai rakennuksen osan käyttötarkoitusta vastaavilla lähtöarvoilla. 2.2 Laskennan lähtöarvot Lämmitetty nettoala Lämmitetty nettoala on lämmitettyjen kerrostasoalojen summa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. Vaihtoehtoisesti lämmitetty nettoala voidaan laskea lämmitetystä bruttoalasta, josta on vähennetty ulkoseinien rakennusosa-ala. Uudisrakennuksen lämmitetty nettoala saadaan rakennuksen suunnitelmista tai rakennuksen energiaselvityksestä. Olemassa olevan rakennuksen lämmitetty nettoala selvitetään ajantasaisista asiakirjoista, kuten rakennuksen piirustuksista tai tietomalleista, tai arvioidaan riittävällä tarkkuudella rakennuksen tarkastuksen yhteydessä. Mikäli rakennuksen ajantasaisia asiakirjoja ei ole tai pinta-alojen arviointi mittaamalla osoittautuu vaikeasti toteutettavaksi, voidaan rakennuksen lämmitetyn nettoalan arvioida olevan 90 % lämmitetystä bruttoalasta. Rakennuksen bruttoala voidaan arvioida rakennuksen ulkomittojen ja kerrosluvun mukaan, mikäli bruttoala ei ole tiedossa. Lämmitetty bruttoala saadaan vähentämällä bruttoalasta lämmittämättömien tilojen pinta-ala. Jos energiatodistus laaditaan rakennuksen osalle, sovelletaan edellä esitettyjä sääntöjä rakennuksen osan lämmitettyä nettoalaa määritettäessä. Puolilämpimät tilat, kuten ullakko ja muut rakennuksessa olevat varastot, käsitellään lämpiminä tiloina. Lämmittämättömät tilat eivät kuulu tarkasteluun eikä niiden pintaalaa oteta mukaan laskentaan.4 6 176/ Rakennusosien pinta-alat Rakenteet Rakennuksen rakennusosien pinta-alat selvitetään uudisrakennuksen suunnitelmista ja olemassa olevissa rakennuksissa ajantasaisista asiakirjoista, kuten piirustuksista tai tietomalleista, tai arvioidaan riittävällä tarkkuudella rakennuksen tarkastuksen yhteydessä. Ostoenergian laskennassa tarvittavat rakennusvaipan eri rakennusosien pinta-alat määritetään rakennuksen kokonaissisämittojen mukaan. Alapohjan pinta-ala lasketaan sisämittojen mukaan aukkojen ja rakenteiden aloja vähentämättä. Alapohjan läpivientien, kuten kanavien, pilarien, viemärien ja vesijohtojen läpiviennit, pinta-alaa ei vähennetä alapohjan pinta-alasta. Yläpohjan pinta-ala lasketaan ulkoseinien sisämittojen mukaisesti kattoikkunoiden aukkojen pinta-alat vähentäen. Yläpohjan läpivientien, kuten kanavien, hormien ja tuuletusputkien läpiviennit, pinta-alaa ei vähennetä yläpohjan pinta-alasta. Ulkoseinien pinta-ala lasketaan sisämittojen mukaisesti alapohjan lattiapinnasta yläpohjan alapintaan ikkunoiden ja ovien aukkojen pinta-alat vähentäen. Ikkunoiden ja ovien pinta-alat lasketaan kehän ulkomittojen (karmirakenteen ulkomittojen) mukaan. Julkisivun tai katon muodosta merkittävästi poikkeavan ikkunaratkaisun, kupumaisen kattoikkunan ja valoaukollisen savunpoistoluukun pinta-ala lasketaan tapauskohtaisesti yleisohjetta soveltaen. Rakennuksen rakenteiden lämmönläpäisykertoimet selvitetään uudisrakennuksille suunnitelmista. Olemassa oleville rakennuksille lämmönläpäisykertoimet selvitetään tarkastuksen yhteydessä tai ajantasaisista rakennuksen asiakirjoista, kuten piirustuksista tai tuotemalleista, tai muista asiakirjoista, kuten rakennusluvan myöntämisen aikaan voimassa olleista rakentamismääräyksistä tai erilaisista rakennushankkeessa noudatetuista ohjeista. Mikäli rakenteiden ominaisuuksia ei voida selvittää asiakirjoista ja mikäli niitä ei selvitetä tai arvioida rakennuksen tarkastuksen yhteydessä, käytetään taulukon 1 mukaisia lämmönläpäisykertoimia.5 176/ Ilmanvaihto Taulukko 1. Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet, W/m 2 K. Rakennusosa Rakennusluvan vireilletulovuosi / Lämpimät tilat Ulkoseinä 0,81 0,81 0,70 0,35 0,28 0,25 0,24 0,17 0,17 Maanvarainen alapohja 0,47 0,47 0,40 0,40 0,36 0,25 0,24 0,16 0,16 Ryömintätilainen 0,47 0,47 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,17 0,17 alapohja Ulkoilmaan rajoittuva 0,35 0,35 0,35 0,29 0,22 0,16 0,16 0,09 0,09 alapohja Yläpohja 0,47 0,47 0,35 0,29 0,22 0,16 0,15 0,09 0,09 Ovi 2,2 2,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 Ikkuna 2,8 2,8 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 1,0 1,0 Puolilämpimät tilat Ulkoseinä 0,81 0,81 0,70 0,60 0,45 0,40 0,38 0,26 0,26 Maanvarainen 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,36 0,34 0,24 0,24 alapohja Ryömintätilainen 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,30 0,28 0,26 0,26 alapohja Ulkoilmaan rajoittuva 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,30 0,28 0,14 0,14 alapohja Yläpohja 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,30 0,28 0,14 0,14 Ovi 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,4 1,4 Ikkuna 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 1,8 1,8 1,4 1,4 Ikkunan valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykertoimena (g kohtisuora ) käytetään ikkunoiden tuotetiedoissa määritettyjä arvoja tai jos niitä ei ole käytettävissä, niin käytetään arvoa 0,6. Jos käytetään RakMk D5/2012 mukaista laskentamenetelmää, auringonsäteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskertoimelle (F läpäisy ) käytetään arvoa 0,5 tai tarkemmin määriteltyä arvoa, jos se on käytettävissä. Muilla menetelmillä voidaan käyttää vaikutukseltaan vastaavia kertoimia. Rakenteiden välisten liitosten kylmäsiltojen lämpöhäviö on laskettava. Rakenteiden välisten liitosten kylmäsiltojen ominaislämpöhäviöt ja pituudet määritetään rakennuksen asiakirjoista. Ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä, kylmäsiltojen laskennassa ominaislämpöhäviöinä voidaan käyttää esimerkiksi RakMk D5/2012 kohdassa 3 esitettyjen taulukkojen arvoja. Olemassa oleville rakennuksille kylmäsiltojen vaikutus voidaan arvioida yksinkertaistetusti lisäämällä 10 % ulkovaipan johtumislämpöhäviöön. Rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti määritetään rakennuksen ominaisuuksien perustella. Ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä, voidaan lähtöarvona käyttää esimerkiksi RakMk D5/2012 taulukon 5.6 arvoja. Ilmanvaihdon käyntiaikoina ja ilmamäärinä käytetään RakMk D3:ssa esitettyjä käyttötarkoitusluokan mukaisia arvoja. Jos ostoenergiankulutuksen laskennassa otetaan huomioon rakennuksessa oleva tarpeenmukainen ilmanvaihto, on noudatettava RakMk D3:n kohdan 3 määräyksiä. Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarvetta ja sähkönkäyttöä laskettaessa käytetään ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteena ja ominaissähkötehona uudisrakennukselle suunnitelmien arvoja. Olemassa oleville rakennuksille käyte-6 8 176/ Vuotoilma tään ajantasaisista rakennuksen asiakirjoista, kuten piirustuksista tai tietomalleista, muista asiakirjoista tai tarkastuksen yhteydessä selvitettyjä arvoja. Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarpeella tarkoitetaan lämmitysenergian tarvetta, joka muodostuu ilman lämmittämisestä lämmöntalteenoton jälkeen tuloilman lämpötilaan ja mahdollisesta lämmittämisestä ennen lämmöntalteenottoa jäätymisen estämiseksi. Tiloissa tapahtuva tuloilman ja korvausilman lämpeneminen on osa tilojen lämmitysenergiantarvetta ja lasketaan siinä yhteydessä. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde voidaan laskea laitetietojen mukaisista lämpötilasuhteista, esimerkiksi ympäristöministeriön monisteessa 122 (Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa) esitetyllä tavalla. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta ei ole voitu edellä mainituilla tavoilla selvittää, tulee käyttää taulukossa 2 esitettyjä vuosihyötysuhteita. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehoa ei ole voitu edellä mainituilla tavoilla selvittää, käytetään taulukossa 3 esitettyjä arvoja. Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutuksella tarkoitetaan puhallinsähköä ja mahdollisten apulaitteiden sähkönkulutusta (pumput, taajuusmuuttajat, säätölaitteet). Tuloilman lämmitys lasketaan lämmitysjärjestelmän energiankulutukseen. Taulukko 2. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosisuhteita. Rakennusluvan / vireilletulovuosi Vuosihyötysuhde 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 30 % 45 % 45 % Taulukko 3. Ilmanvaihdon ominaissähkötehoja. Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennusluvan vireilletulovuosi Painovoimainen 0,0 kw/m 3 /s 0,0 kw/m 3 /s Koneellinen poisto 1,5 kw/m 3 /s 1,0 kw/m 3 /s Koneellinen tulopoisto 2,5 kw/m 3 /s 2,0 kw/m 3 /s Tilojen vuotoilman lämpöenergiankulutuksen laskenta perustuu rakennuksen tai sen osan ilmanpitävyyteen, joka ilmaistaan ilmanvuotoluvulla. Vuotoilmavirta lasketaan RakMk D3:ssa esitetyllä tavalla rakennusvaipan ilmanvuotoluvusta q 50. Ilmanvuotoluvulla q 50 (m 3 /(h m 2 )) tarkoitetaan rakennusvaipan keskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa paine-erolla kokonaissisämittojen mukaan laskettua rakennusvaipan pinta-alaa kohden. Uudisrakennukselle käytetään lähtöarvona ilmanpitävyydelle energiatehokkuusvaatimuksiin liittyvässä energiaselvityksessä esitettyä rakennusvaipan ilmanvuotoluvun suunnitteluarvoa. Olemassa olevan rakennuksen rakennusvaipan ilmanvuotoluku selvitetään mittaamalla, suunnitelmista tai ajantasaisista rakennuksen asiakirjoista. Mikäli rakennusvaipan ilmanvuotolukua ei ole voitu edellä mainituilla tavoilla selvittää, se määritetään taulukossa 4 esitettyjen arvojen perusteella. Taulukossa on esitetty7 176/ rakennuksen ilmanvuotoluku n 50, koska tätä tapaa on käytetty ilmanpitävyyden kuvaamisessa aiemmin. Rakennusvaipan ilmanvuotoluku (q 50 ) voidaan laskea rakennuksen ilmanvuotoluvusta (n 50 ) kaavalla q 50 n = A 50 vaippa V jossa q 50 rakennusvaipan ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla, m 3 /(h m 2 ) n 50 rakennuksen ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla, 1/h V rakennuksen ilmatilavuus, m³ A vaippa rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna), m 2 Taulukko 4. Rakennusvaipan ja rakennuksen ilmanvuotoluku. Rakennusluvan / vireilletulovuosi Rakennuksen 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 ilmanvuotoluku n 50 Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 4, Lämmin käyttövesi Lämpimän käyttöveden nettoenergiantarpeena käytetään RakMk D3:n taulukon 5 arvoja. Lämpimän käyttöveden ostoenergiakulutus lasketaan nettoenergiantarpeesta ottamalla huomioon jakelun, kierron, varastoinnin ja tuoton häviöt. Tuotto käsitellään jäljempänä kohdassa Lämpimän käyttöveden jakelun hyötysuhde voidaan selvittää erillisselvityksellä, jolloin sitä arvoa tulee käyttää laskennassa. Jos jakelun hyötysuhdetta ei ole selvitetty, käytetään hyötysuhteena tämän liitteen taulukon 5 arvoja. Mikäli lämpimän käyttöveden putkiston eristystasoa ei ole pystytty selvittämään, käytetään taulukossa 5 esitettyjä rakennustyyppikohtaisia eristämättömän putken arvoja lämpimän käyttöveden jakelun hyötysuhteelle. Mikäli rakennuksessa on lämpimän käyttöveden kiertojohto, sen lämpöhäviöt on selvitettävä ja otettava laskennassa huomioon. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho voidaan selvittää erillisselvityksellä, jolloin saatua arvoa tulee käyttää laskennassa. Muissa tapauksissa lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviön ominaistehona käytetään taulukon 6 rakennustyyppikohtaista arvoa. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon pituutena käytetään taulukon 7 rakennustyyppikohtaista arvoa, ellei sitä ole voitu uudisrakennuksen suunnitelmista, olemassa olevan rakennuksen asiakirjoista, kuten piirustuksista tai tietomalleista tai muista asiakirjoista tai paikan päällä selvittää. Kiertojohdon pituus lasketaan ominaispituuden avulla, kun se kerrotaan rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla. Lämpimän käyttöveden varastoinnin häviö voidaan selvittää rakennuksen tarkastuksen yhteydessä, jolloin sitä arvoa tulee käyttää laskennassa. Lämpimän käyttöveden varastoinnin häviönä käytetään muussa tapauksessa taulukon 8 arvoa.8 10 176/2013 Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin lasketuista lämpöhäviöistä 50 % tulee tiloihin lämpökuormaksi, ellei laskelmin toisin osoiteta. Lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus lasketaan RakMk D5/2012:n kohdan mukaan tai muulla vastaavalla tavalla. Taulukko 5. Lämpimän käyttöveden jakelun hyötysuhde. Rakennustyyppi Kierto Lämpimän käyttöveden jakelun hyötysuhde, lkv, siirto Ei kiertoa eristämätön suojaputkessa eristetty, perustaso 1) eristetty, parempi 2) Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalot 0,96 0,75 0,85 0,89 0,92 Asuinkerrostalo 0,97 0,76 0,86 0,90 0,94 Toimistorakennus 0,88 0,69 0,78 0,82 0,85 Liikerakennus 0,87 0,68 0,77 0,81 0,84 Majoitusliikerakennus 0,97 0,76 0,86 0,90 0,94 Opetusrakennus ja päiväkoti 0,89 0,70 0,79 0,83 0,86 Liikuntahalli 0,98 0,77 0,87 0,91 0,95 Sairaala 0,94 0,74 0,84 0,88 0,91 1) eristyksen perustaso tarkoittaa vähintään eristyspaksuutta 0,5 D, missä D on putken halkaisija 2) eristyksen parempi taso tarkoittaa vähintään eristyspaksuutta 1,5 D, missä D on putken halkaisija Taulukko 6. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho. Eristystaso Kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho lkv,kiertohäviö,omin ei tietoa 40 W/m 0,5 D 10 W/m 1,5 D 6 W/m suojaputki 15 W/m suojaputki + 0,5 D 8 W/m suojaputki + 1,5 D 5 W/m Merkintä 0,5 D tarkoittaa eristyspaksuutta, joka on puolet eristettävän putken ulkohalkaisijasta. Merkintä 1,5 D tarkoittaa eristyspaksuutta, joka on 1,5-kertainen eristettävän putken ulkohalkaisijaan nähden. Taulukko 7. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon pituus. Rakennustyyppi Kiertojohdon ominaispituus, m/m 2 Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalot 0,043 Asuinkerrostalo 0,043 Toimistorakennus 0,020 Liikerakennus 0,020 Majoitusliikerakennus 0,043 Opetusrakennus ja päiväkoti 0,020 Liikuntahalli 0,020 Sairaala 0,0439 176/ Taulukko 8. Lämpimän käyttöveden varastoinnin häviö. Varaajan lämpöhäviö, Q lkv,varastointi, Varaajan tilavuus, l kwh/vuosi 40 mm eriste 100 mm eriste Lämmitysjärjestelmä Tilat Lämmitysjärjestelmän tilojen lämmityksen energiankulutus lasketaan jakamalla tilojen lämmitysenergian nettotarve lämmitysjärjestelmän lämmönjaon ja -luovutuksen hyötysuhteella. Vuosihyötysuhde ja apulaitteiden sähkönkäyttö voidaan selvittää rakennuksen tarkastuksen yhteydessä, jolloin niitä arvoja tulee käyttää laskennassa. Muussa tapauksessa laskennassa käytetään taulukossa 9 esitettyjä lämmitysjärjestelmien lämmönjaon ja - luovutuksen vuosihyötysuhteen arvoja sekä lämmönjaon ja -luovutuksen apulaitteiden ominaissähkönkäytön arvoja. Mikäli rakennuksen vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien lämmityslaitteiden säätöventtiilit ovat pääosin käsikäyttöisiä, käytetään taulukon 9 kyseisten järjestelmien hyötysuhteiden arvoja 0,9:llä kerrottuna. Lämmitysjärjestelmän lämmönjaon ja -luovutuksen apulaitteiden sähkönkulutus lasketaan kertomalla ominaissähkökäytöt rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla.10 12 176/2013 Taulukko 9. Lämmitysjärjestelmien lämmönjaon ja -luovutuksen vuosihyötysuhteiden ja apulaitteiden sähkönkäytön ohjearvoja. Lämmitysratkaisu Vuosihyötysuhde η tilat Sähkö e tilat kwh/(m² vuosi) - Vesiradiaattori 45/35 ºC jakojohdot eristetty 0,90 jakojohdot eristämätön 0,85 2 Vesiradiaattori 70/40 ºC jakojohdot eristetty 0,9 jakojohdot eristämätön 0,8 2 Vesiradiaattori 90/70 ºC jakojohdot eristetty 0,85 jakojohdot eristämätön 0,80 2 Vesiradiaattori 70/40 ºC jakotukilla 0,80 2 Vesiradiaattori 45/35 ºC jakotukilla 0,85 2 Vesikiertoinen lattialämmitys 40/30 ºC maata vasten rajoittuvassa rakenteessa 0,8 ryömintätilaan rajoittuvassa rakenteessa 0,8 ulkoilmaan rajoittuvassa rakenteessa 0,75 2,5 lämpimään tilaan rajoittuvassa rakenteessa 0,85 Kattolämmitys (sähköinen) ulkoilmaan rajoittuvassa rakenteessa 0,85 0,5 lämpimään tilaan rajoittuvassa rakenteessa 0,9 0,5 Ikkunalämmitys (sähköinen) 0,80 0,5 Ilmanvaihtolämmitys (1 huonekohtainen säätö 0,90 0,5 Sähköpatterilämmitys 0,95 0,5 Sähköinen lattialämmitys maata vasten rajoittuva rakenteessa. 0,85 0,5 ryömintätilaan tai ulkoilmaan rajoittuvassa rakenteessa 0,8 0,5 lämpimään tilaan rajoittuvassa rakenteessa 0,85 0,5 Muut lämmityslaitteet 0,8 0,5 (1 Ilmanvaihtolämmityksen hyötysuhde pätee järjestelmälle, jossa tuloilma lämmitetään huonekohtaisilla päätelaitteilla. Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien hyötysuhteet on laskettava tarkemmalla menetelmällä. Ilmanvaihto Ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutuksen laskennassa käytetään ilmanvaihtokoneen lämmityspattereiden hyötysuhteen arvona 1,0. Tuotto Lämmitysjärjestelmän ostoenergian kulutus lasketaan lämmön tuottojärjestelmittäin. Lämmitysjärjestelmän tuotto kattaa tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden energiankulutuksen. Lämmitysjärjestelmän lämmityksen ostoenergia lasketaan jakamalla tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden energiankulutus sekä mahdollinen erillisen lämmönvaraajan häviöiden summa kyseisen lämmöntuottojärjestelmän tuoton hyötysuhteella, kuten esimerkiksi kattilan hyötysuhteella tai lämpöpumpun vuoden keskimääräisellä lämpökertoimella.11 176/ Lämmöntuottojärjestelmien hyötysuhteet voidaan selvittää rakennuksen tarkastuksen yhteydessä, jolloin niitä arvoja tulee käyttää laskennassa. Hyötysuhteet voidaan selvittää esimerkiksi laitteiden tuoteominaisuuksista. Mikäli hyötysuhteita ei ole voitu edellä mainituilla tavoilla selvittää, käytetään lämmöntuottojärjestelmän hyötysuhteina taulukoissa 10 ja 11 esitettyjä arvoja. Lämmön tuottojärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus Lämmitysjärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus muodostuu lämmönjaon ja - luovutuksen apulaitteiden (kuvattu edellä kohdassa Tilat ) ja tuoton apulaitteiden sähkönkulutuksesta. Lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähkönkäyttö voidaan selvittää rakennuksen tarkastuksen yhteydessä, jolloin niitä arvoja tulee käyttää laskennassa. Muussa tapauksessa lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus lasketaan taulukoissa 10 ja 11 esitettyjen lukujen avulla, kertomalla ominaissähkökäytöt rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla. Taulukko 10. Erillisten pientalojen sekä rivi- ja ketjutalojen lämmöntuoton hyötysuhteiden ja apulaitteiden sähkönkulutuksen ohjearvoja. Lämmöntuotto Vuosihyötysuhde - Apulaitteiden sähkön ominaiskulutus kwh/(m 2 vuosi) standardi öljy/kaasu (1 (3 0,99 0,81 0,59 (2 kondenssi öljy 0,87 (3 1,07 kondenssi kaasu 0,92 (3 0,68 pellettikattila 0,75 (3 0,77 puukattila energiavaraajalla 0,73 0,38 sähkökattila 0,88 (3 0,02 kaukolämpö 0,94 0,60 huonekohtainen sähkölämmitys 1,00 0,00 (1 öljy kaasu (3 Vuosihyötysuhde sisältää tyypillisen lämmöntuottoyksikköön integroidun varaajan häviöt. Mikäli varaaja on erillinen, voidaan sen häviöt arvioida interpoloiden käyttövesivaraajan häviöistä, ellei tarkempaa laskelmaa ole olemassa. Taulukko 11. Muiden rakennusten lämmöntuoton hyötysuhteiden ja apulaitteiden sähkön ominaiskulutuksen ohjearvoja. Lämmöntuotto Vuosihyötysuhde - standardi öljy/kaasu 0,90 Apulaitteiden sähkön ominaiskulutus kwh/(m 2 vuosi) 0,24 (1 0,11 (2 kondenssi öljy (3 0,95 0,25 kondenssi kaasu (3 1,01 0,12 pellettikattila 0,84 0,13 puukattila energiavaraajalla 0,82 0,25 kaukolämpö 0,97 0,07 huonekohtainen sähkölämmitys 1,00 0,00 (1 öljy (2 kaasu (3 hyötysuhde alemman lämpöarvon mukaan Lämpöpumput Mikäli rakennuksessa on lämmitykseen käytettävä lämpöpumppu, sen lämmöntuoton ja sähkönkulutuksen laskenta tehdään RakMk D5/2012:ssa esitetyllä tavalla taikka muulla vastaavalla menettelyllä.12 14 176/2013 Lämpöpumppujärjestelmissä otetaan huomioon rakennuksen lämmitysjärjestelmän lisälämmityksen (yleensä sähköinen) energiankäyttö ellei lämpöpumppujärjestelmä ole mitoitettu täysitehomitoituksella. Ilma-vesi ja ilma-ilma tyyppisten lämpöpumppujen tapauksessa lasketaan aina lisälämmityksen energiankäyttö. Laskennassa otetaan huomioon, että ulkoilmaa lämmönlähteenä käyttävien lämpöpumppujen teho ja lämpökerroin riippuvat olennaisesti ulkolämpötilasta. Lämpöpumppujen SPF-luvut voidaan selvittää rakennuksen tarkastuksen yhteydessä suunnitelmista ja tuotetiedoista. Jollei niitä ole voitu selvittää, käytetään taulukoissa esitettyjä arvoja. Taulukko 12. Ulkoilmalämpöpumppujen SPF-lukuja. Menoveden korkein lämpötila, C SPF-luku Ilma-ilma 2,8 Ilma-vesi (tilojen lämmitys) 30 C 2,8 40 C 2,5 50 C 2,3 60 C 2,2 Ilma-vesi (käyttöveden lämmitys) 60 C 1,8 Taulukko 13. Maalämpöpumppujen SPF-lukuja. Maalämpöpumppu Vuotuinen keruupiirin paluunesteen keskilämpötila, -3 C SPF-luku Vuotuinen keruupiirin paluunesteen keskilämpötila, +3 C Tilojen lämmitys 30 C 3,4 3,5 40 C 3,0 3,1 50 C 2,7 2,7 60 C 2,5 2,5 Käyttöveden lämmitys 60 C 2,3 2,3 Taulukko 14. Poistoilmalämpöpumppujen tilojen ja käyttöveden lämmityksen yhteisiä SPF-lukuja poistoilman lämpötilan ollessa 21 C. Jäteilman alin lämpötila SPF-luku -3 C 2,4 +1 C 2,1 +3 C 2,0 +5 C 1, Sähkö Rakennuksen sähköenergiankulutus muodostuu ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutuksesta, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien apulaitteiden sähköenergiankulutuksesta sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähköenergiankulutuksesta. Tilojen tai tuloilman lämmitykseen käytetty sähkö lasketaan osana lämmitysjärjestelmää. Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutuksen laskenta on kuvattu kohdassa ja lämmitysjärjestelmien apulaitteiden sähköenergiankulutuksen laskenta on kuvattu kohdassa Jäähdytysjärjestelmän apulaitteiden sähköenergiankulutuksen laskenta kuvataan kohdassa13 176/ Valaistus ja kuluttajalaitteiden sähköenergiankulutus lasketaan RakMk D3:n kohdissa 3.3 ja 4.7 esitetyillä tavoilla. Jos ostoenergiankulutuksen laskennassa otetaan huomioon rakennuksessa oleva tarpeenmukainen valaistus, taikka laskennassa käytetään standardikäyttöä pienempiä valaistustehoja, laskennassa on noudatettava RakMk D3:n kohdan 3 määräyksiä ja ohjeita Jäähdytys Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus sisältyy rakennuksen ostoenergiankulutukseen vain, jos rakennuksessa on jäähdytysjärjestelmä. Rakennuksissa, jossa jäähdytystä on vain yksittäisissä tiloissa, jäähdytysjärjestelmän energiankulutus voidaan jättää pois laskennasta. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus koostuu jäähdytysenergian tuoton energiankulutuksesta ja apulaitteiden sähkönkulutuksesta. Rakennuksen jäähdytysjärjestelmän nettotarve eli tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytysenergian nettotarve lasketaan RakMk D3:n standardikäytöllä ja vaatimukset täyttävällä dynaamisella ohjelmistolla. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus lasketaan jäähdytysenergian nettotarpeesta ottamalla huomioon tuoton, varastoinnin, jakelun ja luovutuksen häviöt sekä muunnokset, esimerkiksi RakMk D5/2012:ssa esitetyllä tavalla. Olemassa oleville jäähdytetyille rakennuksille jäähdytyksen energiankulutus voidaan laskea myös tämän liitteen kohdassa 3 esitetyllä vaihtoehtoisella tavalla. 2.3 Erityistapausten laskentasäännöt Varaava tulisija Varaava tulisija tuottaa osan tilojen tarvitsemasta lämmitysenergian nettotarpeesta. Varaavan tulisijan lämmitysenergian tuottona, eli luovutuksena tilaan, käytetään enintään 2000 kwh tulisijaa kohden. Ostoenergiankulutusta laskettaessa käytetään varaavien tulisijojen kokonaisvuosihyötysuhteena luovutuksesta ostoenergiaan arvoa 0,60 ellei tarkempia tietoja ole käytettävissä. Jos varaavan tulisijan CE-merkintää varten on määritetty palamishyötysuhde, tulisijan kokonaisvuosihyötysuhde voidaan laskea kaavalla η tulisija = 0, 8 η palaminen jossa tulisija varaavan tulisijan kokonaisvuosihyötysuhde, - 0,8 varaavan tulisijan lämmönluovutuksen hyötysuhde (tämän liitteen kohta 2.2.7, taulukko 9. kohta Muut lämmityslaitteet ) palaminen varaavan tulisijan CE-merkinnän mukainen palamishyötysuhde, -. Mikäli varaava tai muu tulisija on yhdistetty lämmönsiirtimellä vesikiertoiseen tai ilmalämmitysjärjestelmään, muodostaen näin päälämmitysjärjestelmän, otetaan se laskennassa huomioon lämmityskattilaa vastaavalla tavalla Pientalon sekä rivi- ja ketjutalon ilma-ilmalämpöpumppu Pientalossa sekä rivi- ja ketjutalossa sellaisen ilma-ilmalämpöpumpun, joka tuottaa lämmitysenergian suoraan tilaan, tuottamana lämmitysenergiana käytetään enintään taulukossa 15 esitettyjä vuosittaisia arvoja. Taulukossa ilmoitetut enimmäismäärät ovat huoneistokohtaisia.14 16 176/2013 Taulukko 15. Pientalon sekä rivi- ja ketjutalon ilma-ilma lämpöpumpun tuottama energian enimmäismäärä. Rakennusluvan vireilletulovuosi Ilmailmalämpöpumpun tuottama energia / kwh/vuosi kuitenkin enintään 40 kwh/(m 2 vuosi) 5000 kwh/vuosi kuitenkin enintään 35 kwh/(m 2 vuosi) 2000 kwh/vuosi 1500 kwh/vuosi 1000 kwh/vuosi 1000 kwh/vuosi Asuinrakennusten märkätilojen sähköinen lattialämmitys ei-sähkölämmitystaloissa Mikäli asuinhuoneissa on vesikiertoinen lämmitys ja märkätiloissa sähköinen lattialämmitys, on arvioitava tilojen lämmitysenergian nettotarpeen osuudet näille lämmitystavoille. Ellei laskelmin toisin osoiteta, niin 50 % tilojen lämmitysenergian nettotarpeesta kohdistuu märkätilojen lattialämmitykselle ja 50 % asuinhuoneiden lämmitysjärjestelmälle. 3 Jäähdytyksen ostoenergian vaihtoehtoinen laskentatapa Olemassa oleville jäähdytetyille rakennuksille voidaan käyttää RakMk D3:n säännöistä poiketen kuukausitason laskentamenetelmää, kun jäähdytyksen ostoenergia lasketaan tässä kohdassa esitetyllä tavalla. Jäähdytysenergian nettotarve Q jäähdytys, netto voidaan vaihtoehtoisesti laskea kuukausittain kaavalla 1,1 ( Ts, lask, keskim. Ts ) Q jäähdytys, netto = ( 1 ηlämpö ) Qlämpökuorma ( Qtila + Qiv ) ( Ts Tu ) jossa Q jäähdytys, netto rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytyksen nettoenergiantarve, kwh lämpö lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste, (RakMk D5/2012 luku 5), - Q lämpökuorma lämpökuorma, (RakMk D5/2012 luku 5), kwh T s, lask, keskim. laskennallinen kuukauden keskimääräinen sisäilman lämpötila (jäähdytyksen asetusarvo), C T s sisäilman lämpötila (lämmityksen asetusarvo, yleensä 21 C), C ulkoilman lämpötila (kuukauden keskimääräinen arvo, RakMk D3 T u Q tila Liite 2), ºC rakennuksen tilojen lämmitysenergiantarve (RakMk D5/2012 luku 3), kwh Q iv rakennuksen ilmanvaihdon lämmitysenergiantarve (RakMk D5/2012 luku 3), kwh 1,1 eksponentissa oleva tekijä, joka ottaa huomioon lämmönsiirron tehostumisen lämpötilatason noustessa. Sellaisessa tapauksessa, jossa kaavan eksponentin alla olevan sulkulausekkeen laskettu arvo on negatiivinen, käytetään eksponenttina arvoa 1. Jäähdytystarvetta laskettaessa jäähdytyksen asetusarvona tavanomaisissa tiloissa käytetään arvoa 23 C.15 176/ Rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytysenergiankulutus Q jäähdytys lasketaan jäähdytysenergian nettotarpeen ja jäähdytysjärjestelmän hyötysuhteen avulla kuukausittain kaavalla. Q = jossa Q jäähdytys jäähdytys, Q jäähdytys,netto / η jäähdytys rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytysenergian kulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu jäähdytysenergia), kwh Q jäähdytys, netto rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytyksen nettoenergian tarve, kwh jäähdytys tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde, -. Hyötysuhde ottaa huomioon esimerkiksi jäähdytysjärjestelmän putkiston ja varaajien kylmähäviöt. Jäähdytysjärjestelmän häviöt ovat jäähdytysjärjestelmään tuodun kylmäenergian ja jäähdytysenergiantarpeen erotus. Jäähdytysjärjestelmän hyötysuhteena käytetään arvoa 0,7, jos ei ole tarkempaa tietoa. Rakennuksen ostettavan jäähdytyksen sähkönenergiankulutus W jäähdytys lasketaan kompressorikoneikkoa käyttävässä järjestelmässä kaavalla W jäähdytys, osto = Q jäähdytys ε E jossa W jäähdytys rakennuksen ostettavan jäähdytyksen sähköenergian kulutus, jos jäähdytysenergia tuotetaan kompressorikoneikolla Q jäähdytys rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytysenergiankulutus, kwh E kylmäntuottoprosessin vuotuinen kylmäkerroin, -. Kylmäntuottolaitteen vuotuiselle kylmäkertoimelle käytetään kompressorikoneikolle arvoa 3. Rakennuksen ostettavan jäähdytysenergiankulutus Q jäähdytys lasketaan kaukojäähdytysjärjestelmissä kaavalla Q jäähdytys, osto = Q jäähdytys ε Q jossa Q jäähdytys, osto rakennuksen ostettavan jäähdytysenergian kulutus, kwh Q jäähdytys, rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus, kwh Q kylmäntuottoprosessin vuotuinen kylmäkerroin, - Kylmäntuottolaitteen vuotuiselle kylmäkertoimelle käytetään kaukojäähdytykselle arvoa 1.16 18 176/2013 Liite 2 RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN LUOKITTELUASTEIKOT Energiatodistuksessa rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuuden luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä asteikkoa. Käytettävä luokitteluasteikko määräytyy energiatodistuksen kohteena olevan rakennuksen tai rakennuksen osan käyttötarkoitusluokan perusteella. Rakennukselle tai rakennuksen osalle laskettu kokonaisenergiankulutus eli E-luku (kwh E /m² vuosi) ilmoitetaan energiatehokkuusluokkaa määritettäessä ylöspäin pyöristettynä kokonaislukuna. Erilliset pientalot Käyttötarkoitusluokka: Yhden asunnon talot Kahden asunnon talot Muut erilliset pientalot Majoituselinkeinon harjoittamiseen tarkoitetut lomaasunnot, jotka ovat erillisiä pientaloja A netto < 120 m 2 Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 94 B 95 E-luku 164 C 165 E-luku 204 D 205 E-luku 284 E 285 E-luku 414 F 415 E-luku 484 G 485 E-luku 120 m 2 A netto 150 m 2 Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 150 0,47 A netto B 150-0,47 A netto < E-luku 320 1,30 A netto C 320-1,30 A netto < E-luku 372-1,40 A netto D 372-1,40 A netto < E-luku 452-1,40 A netto E 452-1,40 A netto < E-luku 582-1,40 A netto F 582-1,40 A netto < E-luku 652-1,40 A netto G 652-1,40 A netto < E-luku17 176/ m 2 < A netto 600 m 2 Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 83-0,02 A netto B 83-0,02 A netto < E-luku 131-0,04 A netto C 131-0,04 A netto < E-luku 173-0,07 A netto D 173-0,07 A netto < E-luku 253-0,07 A netto E 253-0,07 A netto < E-luku 383-0,07 A netto F 383-0,07 A netto < E-luku 453-0,07 A netto G 453-0,07 A netto < E-luku A netto > 600 m 2 Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 70 B 71 E-luku 106 C 107 E-luku 130 D 131 E-luku 210 E 211 E-luku 340 F 341 E-luku 410 G 411 E-luku Rivi- ja ketjutalot Käyttötarkoitusluokka: Rivi- ja ketjutalot Majoituselinkeinon harjoittamiseen tarkoitetut lomaasunnot, jotka ovat rivi- tai ketjutaloja Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 80 B 81 E-luku 110 C 111 E-luku 150 D 151 E-luku 210 E 211 E-luku 340 F 341 E-luku 410 G 411 E-luku18 20 176/2013 Asuinkerrostalot Käyttötarkoitusluokka: Luhtitalot Muut asuinkerrostalot Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 75 B 76 E-luku 100 C 101 E-luku 130 D 131 E-luku 160 E 161 E-luku 190 F 191 E-luku 240 G 241 E-luku Toimistorakennukset Käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Terveyskeskukset Muut terveydenhuoltorakennukset Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 80 B 81 E-luku 120 C 121 E-luku 170 D 171 E-luku 200 E 201 E-luku 240 F 241 E-luku 300 G 301 E-luku19 176/ Liikerakennukset Käyttötarkoitusluokka: Myymälähallit Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset Muut myymälärakennukset Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot Elokuvateatterit Kirjastot ja arkistot Museot ja taidegalleriat Näyttelyhallit Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 90 B 91 E-luku 170 C 171 E-luku 240 D 241 E-luku 280 E 281 E-luku 340 F 341 E-luku 390 G 391 E-luku Majoitusliikerakennukset Käyttötarkoitusluokka: Hotellit yms. Asuntolat yms. Vanhainkodit Lasten- ja koulukodit Kehitysvammaisten hoitolaitokset Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 90 B 91 E-luku 170 C 171 E-luku 240 D 241 E-luku 280 E 281 E-luku 340 F 341 E-luku 450 G 451 E-luku20 22 176/2013 Opetusrakennukset ja päiväkodit Käyttötarkoitusluokka: Lasten päiväkodit Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset Ammatillisten oppilaitosten rakennukset Korkeakoulurakennukset Tutkimuslaitosrakennukset Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 90 B 91 E-luku 130 C 131 E-luku 170 D 171 E-luku 230 E 231 E-luku 300 F 301 E-luku 360 G 361 E-luku Liikuntahallit pois lukien uima- ja jäähallit Käyttötarkoitusluokka: Tennis-, squash- ja sulkapallohallit Monitoimihallit ja muut urheiluhallit Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 90 B 91 E-luku 130 C 131 E-luku 170 D 171 E-luku 190 E 191 E-luku 240 F 241 E-luku 280 G 281 E-luku Sairaalat Käyttötarkoitusluokka: Keskussairaalat Muut sairaalat Energiatehokkuusluokka Kokonaisenergiankulutus, E-luku (kwh E /m² vuosi) A E-luku 150 B 151 E-luku 350 C 351 E-luku 450 D 451 E-luku 550 E 551 E-luku 650 F 651 E-luku 800 G 801 E-luku Näytä lisää
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Silva, talo A Aholahdentie 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 996 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2013. 176/2013 Ympäristöministeriön asetus. rakennuksen energiatodistuksesta
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2013 176/2013 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa
Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus: Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, 33101 Tampere
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkitalo Valmistumisvuosi: 2013 Notkokuja 1 Rakennustunnus: 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lämmitetty Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen
Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi Lisätiedot 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307 Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo
Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen Lisätiedot FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Asunto oy Eteld-Hesperiankatu 6 Eteld-Hesperiankatu 6 00100 Helsinki 091-013-0447-0006. Muut asuinkerrostalot
ENERGATODSTUS Rakennukse nimija osoite: Asunto oy Eteld-Hesperiankatu 6 Eteld-Hesperiankatu 6 Helsinki 9 --447-6 Rakennustunnus: 9-447-6 C Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen kfiyttdtarkoitusluokka: Lisätiedot Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake.
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen Lisätiedot Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2
1 (3) LLo / EAR Selvitys 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tässä aineistossa on seuraavat osuudet: 1. Tekniikkakuvaukset koulujen ja Lisätiedot ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)
ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa Lisätiedot Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010
Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT
Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö 1. Tausta & tavoitteet 2. Määräystenmukaisuuden osoittaminen 3. Lämpöhäviölaskenta 4. Kokonaisenergiatehokkuus Lisätiedot 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö: Lisätiedot Paritalon E-luvun laskelma
Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Lisätiedot Energiatodistusopas 2013
Energiatodistusopas 2013 Rakennuksen energiatodistus ja kokonaisenergiankulutus Uudispientalo 6.6.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 4 2.1 Rakennuksen tiedot... Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennukse nimija osoite: Asunto-osakeyhti0 Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Apollonkatu 3 00100 Helsinki 91-13447-7
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 0 Talonpojantie 5 AB Talonpojantie 5 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 975 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Energiamääräykset 2012, soveltaminen ja jatko. Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen
Energiamääräykset 2012, soveltaminen ja jatko Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen 22/11/2011 2 2012 uudet energiamääräykset Koskee vain uudisrakennuksia 22/11/2011 3 Miksi uudistus? Rakennusten energiatehokkuuden Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUS
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Sisarustentie A 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot Lisätiedot Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot Paritalon energiatodistuksen laskelma
Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 266 Maakaari 6 talo 1 Maakaari 6 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 66 Maakaari 6 talo Maakaari 6 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Lisätiedot Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 C 40420 Jyskä. 179-401-0017-0540-3 / Talo C 1997. Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 C 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo C 997 Rivi- Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta Lisätiedot FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 / 8.9.2014 (alkuperäistä esitystä päivitetty punaisella merkityin osin) Granlund Oy / E Reinikainen, Lisätiedot Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot Riihenmäen Yhtenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys
Riienmäen Ytenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys Riienmäen Ytenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys R01274.P000 21.10.2014 GRANLUND OY Kristian Bäckström 3 SISÄLTÖ Tämä energiaselvitys sisältää seuraavat Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ
Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ Ilkka Tyynelä Opinnäytetyö Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin
FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Seminaariaineisto 5.2.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla