Source: https://legislacion.vlex.es/vid/comunes-telecomunicacion-edificios-205792117
Timestamp: 2020-08-10 14:54:27
Document Index: 308328231

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'ARTÍCULO 15', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 16', 'Artículo 16']

Real Decreto Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación en el Interior de los Edificios y de la Actividad de Instalación de Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones (Real Decreto 401/2003, de 4 de abril) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 205792117
Real Decreto Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación en el Interior de los Edificios y de la Actividad de Instalación de Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones (Real Decreto 401/2003, de 4 de abril)
Publicado en: BOE de 14 de Mayo 2003
PRIMERA. Plan 2002-2005 en materia de vivienda y suelo
TERCERA. Soluciones técnicas diferentes
PRIMERA. Proyecto Técnico
SEGUNDA. Requisitos para ser empresa instaladora
SEGUNDA. Facultad de desarrollo normativo
CAPÍTULO II. Infraestructura común de telecomunicaciones - arts. 3 a 12
CAPÍTULO III. Empresas instaladoras de telecomunicación - arts. 13 a 16
ANEXO I. Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrenales y de satélite
ANEXO II. Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía disponible al público
ANEXO III. Norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha
ANEXO IV. Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones
Norma citada en: 154 sentencias, 10 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Real Decreto Desarrollado por la Orden 1296/2003, de 14 de Mayo, publicada en el BOE del 27 de Mayo de 2003.
PRIMERA Plan 2002-2005 en materia de vivienda y suelo
La referencia a 'telefonía' que figura en el artículo 31.1.c) del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002 - 2005, al definir en rehabilitación de edificios la adecuación funcional de éstos, se entenderá extendida a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones que regula este reglamento.
SEGUNDA Competencias de las comunidades autónomas
TERCERA Soluciones técnicas diferentes
PRIMERA Proyecto Técnico
SEGUNDA Requisitos para ser empresa instaladora
SEGUNDA Facultad de desarrollo normativo
A los efectos de este reglamento, se entiende por infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación la que exista o se instale en los inmuebles comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:
Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones que se pretendan prestar por infraestructuras diferentes a las utilizadas para el acceso a los servicios contemplados en el apartado b) anterior, en adelante y a los solos efectos del presente reglamento, servicios de telecomunicaciones de banda ancha, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados.
También tendrá la consideración de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación aquella que, no cumpliendo inicialmente las funciones indicadas en el apartado anterior, se adapte para cumplirlas. La adaptación podrá llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispensable, mediante la construcción de una infraestructura adicional a la preexistente.
A los efectos de este reglamento, se entiende por sistema individual de acceso a los servicios de telecomunicación aquél constituido por los dispositivos de acceso y conexión, necesarios para que el usuario pueda acceder a los servicios especificados en el apartado 1 de este artículo o a otros servicios provistos mediante otras tecnologías de acceso, siempre que para el acceso a dichos servicios no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o se adapte la preexistente en los términos establecidos en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero.
Los términos que no se encuentren expresamente definidos en este reglamento tendrán el significado previsto en la normativa de telecomunicaciones en vigor y, en su defecto, en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
CAPÍTULO II Infraestructura común de telecomunicaciones Artículos 3 a 12
ARTÍCULO 4 Normativa técnica aplicable.
A la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación le será de aplicación la normativa técnica que se relaciona a continuación:
Lo dispuesto en el párrafo d) del apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias que, sobre la materia, tengan atribuidas otras Administraciones públicas.
ARTÍCULO 5 Obligaciones y facultades de los operadores y de la propiedad.
Con carácter general, los operadores de redes y servicios de telecomunicación estarán obligados a la utilización de la infraestructura en las condiciones previstas en este reglamento y garantizarán, hasta el punto de terminación de red, el secreto de las comunicaciones, la calidad del servicio que les fuere exigible y el mantenimiento de la infraestructura.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, el propietario o los propietarios del inmueble serán los responsables del mantenimiento de la parte de infraestructura común comprendida entre el punto de terminación de red y el punto de acceso al usuario, así como de tomar las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la infraestructura.
Si fuera necesaria la instalación de equipos propiedad de los operadores para la introducción de las señales de telefonía o de telecomunicaciones de banda ancha en la infraestructura, aquéllos estarán obligados a sufragar todos los gastos que originen tanto la instalación y el mantenimiento de los equipos, como la operación de éstos y su retirada.
Los operadores de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha procederán a la retirada del cableado y demás elementos que, discurriendo por una infraestructura, hubieran instalado, en su día, para dar servicio a un abonado cuando concluya, por cualquier causa, el correspondiente contrato de abono. La retirada será efectuada en un plazo no superior a 30 días, a partir de la conclusión del contrato. Transcurrido dicho plazo sin que se haya retirado el cable y demás elementos, quedará facultada la propiedad del inmueble para efectuarla por su cuenta.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder, a su costa, a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 2.1 de este reglamento a través de sistemas individuales de acceso a los servicios de telecomunicación cuando no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o no se adapte la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento dispuesto en el artículo 9.2 del mencionado Real Decreto Ley.
ARTÍCULO 6 Adaptación de instalaciones existentes.
La adaptación de las instalaciones individuales o de las infraestructuras preexistentes cuando, de acuerdo con la legislación vigente, no reúnan las condiciones para soportar una infraestructura común de telecomunicaciones o no exista obligación de instalarla se realizará de conformidad con los anexos referidos en los párrafos a), b) y c) del artículo 4.1 de este reglamento que les sean de aplicación.
En el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones, o no se adaptase la preexistente, sea necesaria la realización de una instalación individual para acceder a un servicio de telecomunicación, el promotor de dicha instalación estará obligado a comunicar por escrito al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios del edificio su intención, y acompañará a dicha comunicación la documentación suficiente para describir la instalación que pretende realizar, acreditación de que ésta reúne los requisitos legales que le sean de aplicación y detalle del uso pretendido de los elementos comunes del edificio. Asimismo incluirá una declaración expresa por la que se exima al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios de obligación alguna relativa al mantenimiento, seguridad y vigilancia de la infraestructura que se pretende realizar. El propietario o, en su caso, la comunidad de propietarios contestará en los plazos previstos en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero si tiene previsto acometer la realización de una infraestructura común o la adaptación de la preexistente que proporcione el acceso al servicio de telecomunicación pretendido y, en caso contrario, su consentimiento a la utilización de los elementos comunes del edificio para proceder a la realización de la instalación individual, y podrá proponer soluciones alternativas a las propuestas, siempre y cuando sean viables técnica y económicamente.
ARTÍCULO 7 Continuidad de los servicios.
Con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios, con carácter previo a la modificación de las instalaciones existentes o a su sustitución por una nueva infraestructura, la comunidad de propietarios o el propietario del inmueble estarán obligados a efectuar una consulta por escrito a los titulares de dichas instalaciones y, en su caso, a los arrendatarios, para que declaren, por escrito, los servicios recibidos a través de aquéllas, al objeto de que se garantice que con la instalación modificada o con la infraestructura que sustituye a la existente sea posible la recepción de todos los servicios declarados. Dicha consulta se efectuará en el plazo indicado en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, para la instalación de la infraestructura en los edificios ya construidos.
Asimismo, la propiedad tomará las medidas oportunas tendentes a asegurar la normal utilización de las instalaciones o infraestructuras existentes, hasta que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento la instalación modificada o la nueva infraestructura.
ARTÍCULO 8 Proyecto técnico.
Con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en este reglamento, aquéllas deberán contar con el correspondiente proyecto técnico, firmado por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación de la especialidad correspondiente que, en su caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de edificación.
Con la firma y el visado del proyecto técnico expedido por el colegio profesional correspondiente, se presumirá que éste cumple con las determinaciones establecidas en este reglamento. Sin perjuicio de esta presunción, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá ordenar las actuaciones de comprobación necesarias para verificar su correcta aplicación, para lo cual podrá realizar auditorías o evaluaciones externas. A tal fin, los colegios profesionales competentes en materia de telecomunicaciones deberán colaborar con el personal inspector de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Asimismo, se podrán firmar convenios de colaboración entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y los colegios profesionales, con el fin de coordinar los procedimientos de auditorías y de control a que hace referencia este apartado.
Artículo 8, apartados 1 y 2, anulado parcialmente por la Sentencia de 15 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso de «telecomunicaciones» contenido en los artículos 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3 del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los... , publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Abril de 2005.
Artículo 8, apartados 1 y 2, anulado parcialmente por la Sentencia de 15 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «de telecomunicaciones» contenido en los artículos 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3 del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los..., publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de Abril de 2005.
ARTÍCULO 9 Ejecución del proyecto técnico.
Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado en el artículo anterior, se presentará, en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que corresponda, un boletín de instalación expedido por la empresa instaladora que haya realizado la instalación y un certificado, expedido por el director de obra, cuando exista, y visado por el colegio profesional correspondiente, de que la instalación se ajusta al proyecto técnico, o bien un boletín de instalación, dependiendo de su complejidad. La forma y contenido del certificado y del boletín de instalación y los casos en que sean exigibles, en razón de la complejidad de ésta, se establecerán por orden ministerial.
La comunidad de propietarios o el propietario del edificio y la empresa instaladora, en su caso, tomarán las medidas necesarias para asegurar a aquellos que tengan instalaciones individuales su normal utilización durante la construcción de la nueva infraestructura, o la adaptación de la preexistente, en tanto éstas no se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.
Artículo 9, apartado 1, anulado parcialmente por la Sentencia de 15 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso de «telecomunicaciones» contenido en los artículos 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3 del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los... , publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Abril de 2005.
Artículo 9, apartado 1, anulado parcialmente por la Sentencia de 15 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «de telecomunicaciones» contenido en los artículos 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3 del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los..., publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de Abril de 2005.
ARTÍCULO 10 Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones.
ARTÍCULO 11 Colaboración con la Administración.
El incumplimiento de las obligaciones que impone este reglamento y las normas técnicas que lo completan se sancionará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, y en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
No obstante, cuando se trate de infracciones en materia de antenas colectivas de televisión o de televisión en grupo cerrado de usuarios, la imposición de sanciones se llevará a cabo por las comunidades autónomas que tengan transferidas las correspondientes competencias.
CAPÍTULO III Empresas instaladoras de telecomunicación Artículos 13 a 16
Capítulo III derogado, teniendo en cuenta que el artículo único del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, aprueba el Reglamento Regulador de la Actividad de Instalación y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Telecomunicación, por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, publicado en el BOE del 24 de Marzo de 2010.
ARTÍCULO 13 Concepto de empresa instaladora.
Artículo 13 derogado, teniendo en cuenta que el artículo único del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, aprueba el Reglamento Regulador de la Actividad de Instalación y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Telecomunicación, por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, publicado en el BOE del 24 de Marzo de 2010.
ARTÍCULO 14 Requisitos para ser empresa instaladora.
Artículo 14 derogado, teniendo en cuenta que el artículo único del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, aprueba el Reglamento Regulador de la Actividad de Instalación y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Telecomunicación, por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, publicado en el BOE del 24 de Marzo de 2010.
Artículo 14, apartado 3, anulado parcialmente por la Sentencia de 15 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso de «telecomunicaciones» contenido en los artículos 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3 del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los... , publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Abril de 2005.
Artículo 14, apartado 3, anulado parcialmente por la Sentencia de 15 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «de telecomunicaciones» contenido en los artículos 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3 del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los..., publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de Abril de 2005.
ARTÍCULO 15 Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación.
Artículo 15 derogado, teniendo en cuenta que el artículo único del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, aprueba el Reglamento Regulador de la Actividad de Instalación y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Telecomunicación, por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, publicado en el BOE del 24 de Marzo de 2010.
ARTÍCULO 16 Competencias de las Comunidades Autónomas.
Artículo 16 derogado, teniendo en cuenta que el artículo único del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, aprueba el Reglamento Regulador de la Actividad de Instalación y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Telecomunicación, por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 244/2010, de 5 de Marzo, publicado en el BOE del 24 de Marzo de 2010.
Elementos de la ICT.
Dimensiones mínimas de la ICT.
Para el caso de viviendas con un número de estancias, excluidos baños y trasteros, igual o menor de cuatro, se colocará a la salida del PAU un distribuidor que tenga, al menos, tantas salidas como estancias haya en la vivienda, excluidos baños y trasteros; el nivel de señal en cada una de las salidas de dicho distribuidor deberá garantizar los niveles de calidad en toma establecidos en esta norma, lo que supone un mínimo de una toma en cada una de las citadas estancias.
Para el caso de viviendas con un número de estancias, excluidos baños y trasteros, mayor de cuatro, se colocará a la salida del PAU un distribuidor capaz de alimentar al menos una toma en cada estancia de la vivienda, excluidos baños y trasteros; el nivel de señal en cada una de las salidas de dicho distribuidor deberá garantizar los niveles de calidad en toma establecidos en la presente norma, lo que supone un mínimo de una toma en cada una de las citadas estancias.
Cuando esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas se colocará un PAU en cada uno de ellos capaz de alimentar un número de tomas fijado en función de la superficie o división interior del local u oficina, con un mínimo de una toma.
Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas actividad, en el registro secundario que dé servicio a dicha planta se colocará un derivador, o derivadores, con capacidad para dar servicio a un número de PAU que, como mínimo será igual al número de viviendas de la planta tipo de viviendas de la edificación.
Edificaciones destinadas fundamentalmente a locales u oficinas. Cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie, se utilizará, como base de diseño, la consideración de un PAU por cada 100 m2 o fracción y, al menos, una toma por cada PAU.
Características técnicas de la ICT.
Existentes en la fecha de entrada en vigor de este reglamento, se derivan de concesiones efectuadas al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/80, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, la Ley 46/83, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, la Ley 10/88, de 3 de mayo, de Televisión Privada, modificada por la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, sobre régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital terrenal y de la televisión digital terrenal, y la Ley 41/95, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres.
Las no contempladas en el párrafo anterior que existan en el momento de la construcción de la ICT y estén gestionadas por las Administraciones públicas.
Las restantes, no contempladas en ninguno de los dos párrafos anteriores, que emitan en abierto, no dispongan de sistema de acceso condicionado y tengan obligaciones de servicio público.
Tipo de señal Entorno Banda de frecuencias (MHz) Intensidad de campo (dBµV/m)
Analógica monofónica Rural 87.5-108.01 48
4.1.7 Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior, los proyectos que definan las ICT, incluirán todos los elementos necesarios para la captación, adaptación y distribución de los canales de televisión terrestre que, aún no estando operativos en la fecha en que se realizan los proyectos, dispongan del título habilitante y en cuya zona de cobertura prevista se incluya la localización de la edificación objeto del proyecto.
Mediante circular informativa, el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, hará públicos los criterios a seguir por las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones en el proceso de recepción de proyectos técnicos, certificaciones de fin de obra, boletines de instalación y protocolos de prueba correspondientes a las ICT que se encuentran en la situación señalada en el párrafo anterior.
4.1.8 La ICT deberá estar diseñada y ejecutada, en los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, de manera que se cumpla lo establecido en:
La Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, incorporada al derecho español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado por la Orden ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente citado, y que incorpora a la legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, en la parte que se refiere a la modificación de la Directiva 73/23/CEE.
La Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las Directivas 98/13/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 1998; 92/31/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1992, y por la Directiva 93/68/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, incorporadas al derecho español mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, y mediante la Orden ministerial de 26 de marzo de 1996, relativa a la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación, regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre.
Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.
Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.
) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.
) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.
Radiación de la unidad exterior.
) Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de ± 7o del eje del lóbulo principal de la antena receptora.
El fundamental: --60 dBm
El segundo y tercer armónicos: --50 dBm
) Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección.
La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ± 7o de la dirección del eje de la antena.
) Susceptibilidad radiada.
) Susceptibilidad conducida.
15-862 MHz 950-2.150 MHz
Impedancia O 75 75
Pérdida de retorno en equipos con mezcla tipo «Z» dB =6 -
Pérdida de retorno en equipos sin mezcla dB =10 =6
Nivel máximo de trabajo/salida dBµV 120 110
Pérdida de retorno en cualquier punto dB >=10 >=6
Nivel 64QAM-TV dBµV 45-70 1
Nivel QPSK-TV dBµV 47-77 1
Nivel DAB Radio dB/V 30-70 1
Nivel COFDM-TV dBµV 45-70 1 2
Respuesta amplitud/frecuencia en canal 3 para las señales:
±0,5 dB en un ancho de banda de 1 MHz
±1,5 dB en un ancho de banda de 1 MHz
COFDM-DAB. COFDM-TV dB ±3 dB en toda la banda.
Respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red 4 dB 16 20
C/N FM-TV dB >=15
C/N FM-Radio dB >=38
C/N AM-TV dB >=43
C/N QPSK-TV dB >=11
C/N 64 QAM-TV dB >=28
C/N COFDM-DAB dB >=18
C/N COFDM-TV dB >=25 5
Desacoplo entre tomas de distintos usuarios dB 47-300 MHz
>=30 =20
Ecos en los canales de usuario %
Fase ° 12
Relación portadora/Interferencias a frecuencia única:
AM-TV dB >=54
FM-TV dB >=27
64 QAM-TV dB >=35
QPSK-TV dB >=18
COFDM-TV 5 dB >=10
Relación de intermodulación 6 :
COFDM-TV dB >=30 5
BER QAM 7 mejor que 9 . 10-5
BER QPSK 7 mejor que 9 . 10-5
BER COFDM-TV 7 mejor que 9 . 10-5
Características técnicas de los cables.
Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico.
a 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB
a > 18 dB/100m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB
Anexo I modificado por la Disposición Adicional 1.1 de la Orden 1077/2006, de 6 de Abril, publicada en el BOE del 13 de Abril de 2006.
El objeto de la presente norma técnica es establecer las características técnicas que deberá cumplir la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para permitir el acceso al servicio de telefonía disponible al público.Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta con las especificaciones técnicas mínimas de la edificación en materia de telecomunicaciones (anexo IV), o con la Norma técnica básica de la edificación en materia de telecomunicaciones que las incluya, que establece los requisitos que deben cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios destinados a albergar la infraestructura común de telecomunicaciones.
Definición de la red.
Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en ocasiones en el registro principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal y de la secundaria), enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los registros de terminación de red para TB RDSI.
Diseño y dimensionamiento mínimo de la red.
) Si se conoce o se puede estimar el n.ode puestos de trabajo: 1 línea por cada 5 puestos de trabajo, con un mínimo de 3.
) Si sólo se conoce la superficie de la oficina: 1 línea / 33 m2 útiles, como mínimo. En estos 33 m2 no se contabilizarán despachos individuales ni salas de reuniones, en cada uno de los cuales se estimarán las líneas necesarias independientemente de su superficie. El número mínimo de líneas a instalar será de 3.
Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin.
La cifra de demanda prevista se multiplicará por 1,4, lo que asegura una ocupación máxima de la red del 70% para prever posibles averías de algunos pares o alguna desviación por exceso en la demanda de líneas.
Obtenido de esta forma el número teórico de pares, se utilizará el cable normalizado de capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en cuenta que para una distribución racional el cable máximo será de 100 pares, debiendo utilizarse el menor número posible de cables de acuerdo con la siguiente tabla:
Núm. pares (N) Núm. cables Tipo de cable
25 1 50 pares [1 (50 p.)]
50 1 75 pares [1 (75 p.)]
75 1 100 pares [1 (100 p.)]
100 2 1 (100 p.) + 1 (25 p.) o 1 (75 p.) + 1 (50 p.)
125 2 1 (100 p.) + 1 (50 p.) o 2 (75 p.)
150 2 1 (100 p.) + 1 (75 p.)
175 2 2 (100 p.)
200 3 2 (100 p.) + 1 (25 p.) o 3 (75 p.)
225 3 2 (100 p.) + 1 (50 p.) o 1 (100 p.) + 2 (75 p.)
250 3 2 (100 p.) + 1 (75 p.)
275 3 3 (100 p.)
En el caso de edificios con una red de distribución inferior o igual a 30 pares, ésta podrá realizarse con cable de uno o dos pares desde el punto de distribución instalado en el registro principal.
Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares.
En el caso de viviendas unifamiliares, la red de distribución se considerará exterior y, por tanto, la cubierta estará formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco.En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizará cable de uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de plástico de características ignífugas. En el caso de viviendas unifamiliares la red de dispersión podría ser exterior; en esta circunstancia, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas.
Núm. de pares Diámetro máximo (mm)
La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20 oC no será mayor de 98 Z/km.
La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 Vefca.
La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000 Vef ca.
La resistencia de aislamiento no será inferior a 1.000 MZ/km.
La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables de PVC, y de 58nF/km en cables de polietileno.
La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23 oC, 50% H.R.), deberá ser superior a 106 MZ.
La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 mZ.
La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 1.000 Vef ca ± 10% y 1.500 Vcc ± 10%.
El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos conductores de la red interior de usuario, deberá ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin pérdidas de valor 3,5 mF.Esta medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de una resistencia en serie de 200 Z, una señal sinusoidal con tensión eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultánea a una tensión de corriente continua de 48V.
La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red telefónica de usuario desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una base de acceso terminal, no debe ser mayor de 50 Z. Esta condición debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las bases de acceso terminal equipadas en la red interior de usuario.A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del cable telefónico de usuario, desde el registro principal hasta cada una de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m.
ICT para el acceso al servicio de telefonía disponible al público a través de una red digital de servicios integrados.
Que la TR1p se sitúe en el domicilio del usuario.
) Cables.
) Terminación de red (TR1).
) Base acceso de terminal (BAT).
Número de contacto Función
Se dispondrá de dos tipos de BAT, normales sin resistencias de terminación y de extremo del bus con dos resistencias de terminación de 100 X ± 5 %, conectadas entre los contactos 3-6 y 4-5.
Configuraciones de cableado.
) Bus pasivo corto.
Es una instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que hasta 8 equipos terminales se conectan a puntos cualquiera del cable. La TR1 se puede conectar a un extremo del bus pasivo corto con sus resistencias internas de terminación conectadas y con resistencias de terminación situadas en la BAT del extremo opuesto. La TR1 se puede conectar opcionalmente a un punto intermedio del bus pasivo corto con las resistencias internas desconectadas (configuración en 'Y') y con resistencias de terminación conectadas en las dos BAT situadas en los extremos del bus. El número máximo de BAT (puntos de conexión de terminales) es de 10, y el número máximo de terminales conectados al bus pasivo corto es de 8.
) Bus pasivo ampliado.
) Punto a punto.
Cable de pares apantallados: siempre que se incorporen a la instalación, se utilizarán dos pares apantallados, uno para cada sentido de transmisión entre la TR1p y el equipo terminal (ET). La impedancia característica del cable será 120 X (simétrica) ±20% en la gama de frecuencias de 200 kHz hasta 1 MHz y de 120 X ±10% a 1 MHz.
Cable coaxial flexible: siempre que se incorporen a la instalación, se utilizarán dos cables coaxiales flexibles, uno para cada sentido de transmisión. La impedancia característica del cable será 75 X (asimétrica) ±5% a 1 MHz.
) Terminación de red a velocidad primaria (TR1P).
) Conexiones.
Niveles de 'Ruido sofométrico' superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 mV sobre 600 X.
Anexo II modificado por la Disposición Adicional 1.2 de la Orden 1077/2006, de 6 de Abril, publicada en el BOE del 13 de Abril de 2006.
ANEXO III Norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha
Cuando el enlace se produce mediante cable: es la parte de la red formada por los cables que enlazan las centrales con el inmueble, quedando disponibles para el servicio en el punto de interconexión, o distribución final, de aquél. Se introduce en la ICT del inmueble a través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta llegar al registro principal situado en el recinto de instalación de telecomunicación inferior (RITI), donde se encuentra el punto de interconexión o distribución final.
Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos: es la parte de la red formada por los elementos de captación de las señales emitidas por las estaciones base o cabeceras de los operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el punto de interconexión, o distribución final, del inmueble. Los elementos de captación irán situados en la cubierta del inmueble introduciéndose en la ICT del edificio a través del correspondiente elemento pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de instalación de telecomunicaciones superior (RITS), donde irán instalados los equipos que fueran necesarios de recepción y procesado de las señales captadas. A partir de este punto, se podrá optar por establecer el registro principal en el RITS o, en el caso de que se desee utilizar la red de telefonía de la ICT, trasladar las señales captadas y procesadas a través de la canalización principal hasta el RITI y establecer allí el registro principal.
Punto de distribución final (interconexión).
Punto de terminación de red (punto de acceso al usuario).
) Punto de conexión de servicios: es el punto al que se conecta el equipamiento destinado a la presentación de las señales transmitidas al usuario de los servicios de difusión de televisión, de vídeo bajo demanda, de vídeo a la carta y de los servicios multimedia interactivos, así como el equipamiento de usuario para el acceso y uso de los servicios ofrecidos por los operadores de SAFI. Estará ubicado en el interior de cada domicilio de usuario, caso de existir módulo de abonado a la salida de éste, y permitirá la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías.
) Toma de usuario: es el punto al que se conecta el módulo de abonado. En caso de no existir este último, la toma de usuario coincidirá con el punto de conexión de servicios.
) Punto de conexión de una red privada de usuario: es el punto al que se conecta la red de distribución de un inmueble en el caso de que ésta no sea propiedad del operador de cable ni del operador que suministre a este último la infraestructura de la red.
Para el caso de locales u oficinas, en edificios de viviendas, cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie destinada a ellas, se equipará como mínimo una por local u oficina.
En el caso de edificios destinados fundamentalmente a locales u oficinas, cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie, se utilizará como base de diseño la consideración de una toma por cada 100 m2 o fracción.
) Características de la red.
Cable coaxial empleado: según norma UNE 50117-1.
) Especificaciones del punto de terminación de red.
Pérdidas de retorno TV (40-862MHz):
' 14dB-1'5dB/Octava y en todo caso ' 10 dB.
Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: ' 10 dB.
) Características de la señal de televisión analógica en el punto de terminación de red.
Nivel de señal de televisión: 62-82 dBlV.
Señal de televisión (AM-BLV): ' 44 dB.
' 38 dB.
' 48 dB.
Diferencia de nivel entre canales: ' 12 dB.
Interferencia a frecuencia simple: ' 57 dB.
Producto intermodulación canal simple: ' 54 dB.
' 52dB.
Aislamiento entre tomas de usuario distinto:
' 36 dB.
Rechazo del zumbido de red: ' 46 dB.
Ganancia diferencial: ' 10 %.
Fase diferencial: ' 10o.
Requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética.
Estas especificaciones técnicas tienen por objeto establecer los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue, mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta manera a posibilitar el que los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponible al público y red digital de servicios integrados (TB RDSI), telecomunicaciones de banda ancha [telecomunicaciones por cable (TLCA) y servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI)] y radiodifusión y televisión (RTV).
Todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril; y
Topología de la ICT.
Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, se define como la que soporta los cables de la red de alimentación de los diferentes servicios de telecomunicación desde el punto de entrada general hasta los registros principales, y desde los sistemas de captación hasta el elemento pasamuro, situados en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones único (RITU).
Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telecomunicación de TB RDSI, TLCA y SAFI, y los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT del inmueble.
El registro principal para TB RDSI es la caja que contiene el punto de interconexión entre las redes de alimentación y la de distribución del inmueble. En el caso particular de que la red de distribución conste de un número de pares igual o inferior a 30, puede contener directamente el punto de distribución.
Número de PAU 1 del inmueble Dimensiones en mm (longitud . anchura . profundidad)
Hasta 20 400 . 400 . 600
De 21 a 100 600 . 600 . 800
Más de 100 800 . 700 . 820
Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca de dimensiones capaces de albergar los servicios equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones mínimas serán de 400 × 600 × 300 mm (altura × anchura × profundidad); o
Pasamuros que permita el paso de la canalización externa en su integridad. Dicho pasamuros coincidirá en su parte interna con el registro de enlace, y deberá quedar señalizada su posición en su parte externa.
Núm. de PAU 1 Núm. de conductos Utilización de los conductos
Hasta 4 3 1 TB + RDSI, 1 TLCA, 1 reserva
De 5 a 20 4 1 TB + RDSI, 1 TLCA, 2 reserva
De 21 a 40 5 2 TB + RDSI, 1 TLCA, 2 reserva
Más de 40 6 3 TB + RDSI, 1 TLCA, 2 reserva
5.4.1 Para la entrada inferior: esta canalización estará formada bien por tubos, en número y utilización igual a los de la canalización externa, bien por canales, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos, podrán instalarse empotrados o superficiales, o en canalizaciones subterráneas.
En el caso de tubos, los destinados a TB RDSI se dimensionarán todos del mismo diámetro exterior, en función del número de pares de los cables de la red de distribución, de acuerdo con la siguiente tabla:
Número de pares Diámetro del cable mayor (mm) Tubos Ø (mm)
Dos para servicios de TB RDSI.
En los espacios correspondientes a TB RDSI, la sección y el diámetro del cable mayor de TB se determinarán en función del número total de pares de los cables de la red de distribución de la ICT, de acuerdo con la siguiente tabla:
Número de pares Sj(mm2) Diámetro (mm)
Cada 30 m de longitud en canalización empotrada o 50 m en canalización por superficie.
Cada 50 m de longitud en canalización subterránea.
En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.
Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este último caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm y no presentará deformaciones en la parte cóncava del tubo.
Tubos: 4 Ø 40.
Canal de 6.000 mm2 con 4 compartimentos.
Núm. de PAU 1 Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.
El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7 de estas especificaciones técnicas.
5.5.3 Ubicación del recinto: los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estará a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas. El RITS estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la última planta del inmueble. En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una protección contra campo electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas.
5.5.5 Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 T mm2 de sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial.
Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo.
Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo.
Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte mínimo 4500 A.
Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A.
En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A.
Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra.
En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 T mm2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte mínimo 4500 A.
Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 30 mA.
Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.
En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
5.5.7 Identificación de la instalación: en todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas de 200 × 200 mm (ancho × alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.
El registro principal para TB RDSI debe tener las dimensiones suficientes para alojar las regletas del punto de interconexión, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, teniendo en cuenta que el número de pares de las regletas de salida será igual a la suma total de los pares de la red de distribución y que el de las regletas de entrada será 1,5 veces el de salida, salvo en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el número de pares de las regletas de salida. En cuanto a los registros principales para TLCA, y SAFI, tendrán las dimensiones necesarias para albergar los elementos derivadores y distribuidores que proporcionan señal a los distintos usuarios.
Núm. de PAU 1 Núm. de tubos Utilización
Más de 30 Cálculo específico* en el proyecto de ICT *Cálculo específico: se realizará en varias verticales, o bien se proyectará en función de las características constructivas del edificio y en coordinación con el proyecto arquitectónico de la obra, garantizando en todo momento la capacidad mínima de:
1 tubo TLCA y SAFI por cada 10 PAU 1 o fracción, con un mínimo 4.
1 tubo de reserva por cada 15 PAU 1 o fracción, con un mínimo de 3.
En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el caso de inmuebles de viviendas, y en los puntos de segregación hacia las viviendas, en el caso de viviendas unifamiliares. Deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. Alojarán, al menos, los derivadores de la red de RTV, así como las regletas que constituyen el punto de distribución de TB RDSI y el paso de cables TLCA y SAFI.
En los casos de cambio en el tipo de conducción.
) 450 × 450 × 150 mm (altura × anchura × profundidad).
) 500 × 700 × 150 mm (altura × anchura × profundidad).
) 550 × 1.000 × 150 mm (altura × anchura × profundidad).
) Arquetas de 400 × 400 × 400 mm (altura × anchura × profundidad).
Uno para servicios de TB RDSI.
Diámetro exterior del tubo (mm) Número de cables de acometida interior para TB + RDSI Número de cables de acometida exterior para TB + RDSI Número de acometidas de usuario para TLCA y SAFI Número de acometidas de usuario para RTV
25 01-May 01-May 2 2 2
32 06-Dic 06-Nov 4 6 6
40 13-18 Dic-16 6 8 8
Uno para servicios de TLCA y SAFI.
Uno para servicios RTV.
Dimensiones (mm) (altura . anchura . profundidad) Núm. de entradas en cada lateral Diámetro máximo del tubo (mm)
Tipo A 360 . 360 . 120 6 40
Tipo B 100 . 100 . 40 3 25
Tipo C 100 . 160 . 40 3 25
Además de los casos indicados en el apartado anterior, se colocará como mínimo un registro de paso cada 15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de interior de usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 120 mm para viviendas ó 250 mm para oficinas. Estos registros de paso serán del tipo A para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo B para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones interiores de usuario de TB RDSI, y del tipo C para las canalizaciones interiores de usuario de TLCA, RTV y SAFI.
El de TB RDSI: 100 × 170 × 40.
El de RTV será una caja o registro de 200 × × 300 × 60.
El de TLCA y SAFI será una caja o registro de 200 × 300 × 40.
Para el caso de TB RDSI acceso básico, se deberá tener en cuenta que se instalarán, como máximo, seis cables por cada conducto de 20 mm, y se colocarán conductos adicionales en la medida necesaria.
En el caso de que se realice mediante canales, éstas serán de material plástico, en montaje superficial o enrasado, uniendo los registros de terminación de red con los distintos registros de toma. Dispondrán, como mínimo, de 3 espacios independientes que alojarán únicamente servicios de telecomunicación, uno para TB RDSI, otro para TLCA SAFI y otro para RTV.
En viviendas, habrá tres registros de toma (uno para cada servicio: TB RDSI acceso básico, TLCA y SAFI, y RTV), por cada dos estancias o fracción que no sean baños ni trasteros, con un mínimo de dos registros para cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de cada estancia estarán próximos.
6.1 Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la norma UNE-EN 124 para la Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberán tener un grado de protección IP 55. Las arquetas de entrada, además, dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se presumirán conformes con las características anteriores las arquetas que cumplan con la norma UNE 133100-2.
Practicando en el muro o pared de la fachada un hueco de las dimensiones indicadas en el apartado 5.1, con las paredes del fondo y laterales perfectamente enlucidas. Deberán quedar perfectamente cerrados con una tapa o puerta, con cierre de seguridad, y llevarán un cerco que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.
Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa.
Características Tipo de tubos
Resistencia a la compresión >= 1.250 N >= 320 N >= 450 N
Resistencia al impacto >= 2 J >= 1 J para R = 320 N
>= 2 J para R = 320 N >= 15 J
Temperatura de instalación y servicio -5 -5 -5
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos Protección interior y exterior media Protección interior y exterior media Protección interior y exterior media
Propiedades eléctricas Continuidad eléctrica/Aislante - -
Resistencia a la propagación de la llama No propagador No propagador -
Resistencia al impacto Media/2 J
Temperatura de instalación y servicio -5
Propiedades eléctricas Continuidad eléctrica/Aislante
Resistencia a la corrosión Protección interior y exterior media
Resistencia a la propagación de la llama No propagador
UNE EN 60529 1ª cifra 3 5
2ª cifra X 5
Se considerarán conformes los registros principales para TB RDSI y TLCA SAFI de características equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con la norma UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
UNE EN 60529 IP 1ª cifra 3 5
IP 2ª cifra X 5
6.6 Se podrán realizar:
Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de protección IP?3X, según EN 60529, y un grado IK 7, según UNE EN 50102, con tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.
Empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK 7, según UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior, el grado de protección será IP 55 IK 10.
Requisitos de seguridad entre instalaciones.
La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces.
Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta con otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferentes.
Anexo IV modificado por la Disposición Adicional 1 de la Orden 1077/2006, de 6 de Abril, publicada en el BOE del 13 de Abril de 2006.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acc...
ORDEN FORAL 4646/1998, de 25 de noviembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba el expediente de contratación de las obras de 'Ensanche y mejora de la carretera NA-4401, de acceso a Zugarramurdi'.
Decreto que crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (Decreto 14/2006, de 18 enero)