Source: http://www.antincendio.it/norme-antincendio/maniglioni-antipanico-quando-sono-obbligatori/
Timestamp: 2014-03-08 02:54:44+00:00
Document Index: 110735446

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 3', 'art. 20', 'art. 10', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 3', 'e contrario']

DM 3 novembre 2004: quando sono obbligatori i maniglioni antipanico | antincendio.it
marzo 2009 Quando si leggono le singole regole tecniche per la sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro o di quelli soggetti ad affollamento, solo in alcuni casi si trova scritto esplicitamente l’obbligo di installare i maniglioni antipanico (quelli definiti dalla norma UNI EN 1125 “Accessori per serramenti – Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale – Requisiti e metodi di prova“). In realtà, esiste un decreto che individua tutte le categorie soggette a questo obbligo. E’ il DM 3 novembre 2004 (Ministero dell’ Interno. Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio), che elenca le categorie di attività in cui devono essere installati:
i maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125) oppure;
le maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (in particolare alla UNI EN 179).
In tutte le altre attività, di conseguenza, il dispositivo di apertura non è soggetto a norme di prevenzione incendi ma, tutt’al più, a quelle sull’accessibilità.
Le categorie soggette agli obblighi di maniglione antipanico o a quelli di maniglie conformi alla UNI EN 179 sono indicate nell’art. 1 e poi nell’art. 3 del decreto del 2004:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche’ all’uniformita’ dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003;
Ritenuta la necessita’ di provvedere all’emanazione di norme e criteri per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza;
Art. 1. Oggetto – Campo di applicazione
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che puo’ configurarsi come segue:
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale puo’ essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che puo’ svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso puo’ essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 e’ prevista nei seguenti casi:
a.1) l’attivita’ e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attivita’ non e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b.1) l’attivita’ e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da piu’ di 9 persone;
b.2) l’attivita’ non e’ aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da piu’ di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con piu’ di 5 lavoratori addetti.
c) per il titolare dell’attivita’:
I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia’ installati nelle attivita’ di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attivita’ che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovra’ comunque garantire il mantenimento della loro funzionalita’ originaria e dovra’ essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione.
Argomenti: DM 03/11/04, maniglioni, UNI EN 1125 103 Risposte to “ DM 3 novembre 2004: quando sono obbligatori i maniglioni antipanico ”
Florindo Trenta on luglio 2010 at 12:49 am I maniglioni antipanico sono soggetti a omologazione?
comitato tecnico on luglio 2010 at 12:52 am Non serve l’omologazione, basta la marcatura CE (http://www.antincendio.it/norme-antincendio/maniglioni-antipanico/)
marino on agosto 2010 at 1:18 am ciao a tutti , mi potreste dire a che altezza da terra vanno montati i maniglioni?
comitato tecnico on agosto 2010 at 1:19 am Secondo noi, non essendo specificato nelle norme antincendio, per l’altezza dei maniglioni devono essere rispettate le norme sulle barriere architettoniche (DM 236 del 1989), che stabiliscono diversi requisiti relativi alle porte ed agli spazi antistanti le porte.
daniele on settembre 2010 at 12:22 am I maniglioni antipanico di porte non individuate come uscite di emergenza devono essere sostituiti con modelli CE?
Mi riferisco in particolare locali tecnici dove ci può essere l’accesso di manutentori.
redazione tecnica on settembre 2010 at 2:04 am Il DM 3/11/2004 impone l’utilizzo di sistemi di apertura UNI EN 179 solo in alcune condizioni (locali non aperti al pubblico e con numero di persone inferiori a 9), nelle quali non sembra rientrare il caso prospettato. Diverso il caso nel quale si possa avere, nel locale, un rischio di esplosione o specifici rischi di incendio;in queste condizioni se nel locale si hanno più di 5 persone deve essere installato un sistema di apertura a norma UNI EN 1125.
Anonimo on settembre 2010 at 10:44 am le porte antipanico sono a norma se montate su una porta con apertura interna
ASCENZI LUANA ARCHITETTO on ottobre 2010 at 5:30 am Per definizione, il maniglione permette l’apertura a semplice spinta nel verso dell’esodo … quindi è strano che la porta apra nel verso contrario all’esodo !
comitato tecnico on novembre 2010 at 1:13 am No
arch Di PERSIO on novembre 2010 at 2:12 am Una porta di esodo completa di maniglione antipanico ed apertura verso la scala condominiale,deve necessariamente essere trasparente? N.B. Si tratta Di un appartamento adibito ad uffici GRAZIE
roberto on novembre 2010 at 2:44 am Buongiorno, nella risposta data a “daniele on settembre 2010 at 12:22 am” dite che “Il DM 3/11/2004 impone l’utilizzo di sistemi di apertura UNI EN 179 solo in alcune condizioni (locali non aperti al pubblico e con numero di persone inferiori a 9)”, ma nell’art. 3 da Voi riportato c’è scritto “a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;”. NON MI E’ CHIARO!
giancarlo on novembre 2010 at 2:57 am Vorrei richiamare l’attenzione sull’art. 1 del DM 3/11/2004 e cioè sul campo di applicazione: Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivita’ soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
Quindi, secondo una mia interpretazione, il DM in questione si applica alle attività soggette a CPI e non a tutte le attività indisriminatamente.
marco. on dicembre 2010 at 2:35 pm buonasera in caso di porte a due ante il maniglione antipanico va montato su tutte e due o basta montarlo su una sola Grazie della risposta
Marco on dicembre 2010 at 11:25 am Buonasera, sono un futuro acquirente delle case IACP Futura, anch’io ho quasi lo stesso problema del sig. della data del 9/10, cioè, le tre porte antipanico (vano scala, Garage e cantinola) nel verso dell’uscita hanno le maniglie, mentre nel verso dell’entrata (garage, vano scala e cantinola) sono presenti i maniglioni, cioè io che mi trovo nel garage e voglio salire su nel mio appartamento devo premere il maniglione per aprire la porta!!!! Non sò se sono stato chiaro, ma credo che le porte sono state istallate all’inverso. Cortesamente mi potreste indicarmi il D.M., norma o legge che spiega la corretta istallazione di queste porte o meglio ancora la via di esodo corretta. Dato che il tecnico di quest’ente mi ha trattato come una persona ignorante del campo!! Grazie mille.
Anna on gennaio 2011 at 7:28 am LEGGENDO I VARI ARTICOLI E COMMENTI MI è PARSO DI CAPIRE CHE IL MANIGLIONE ANTIPANICO NON SIA OBBLIGATORIO PER I PICCOLI NEGOZI (NEL MIO CASO UN PICCOLO NEGOZIO DI 34 MQ DI INTIMO E CORREDO). HO CAPITO BENE? IL CONDUTTORE DI QUESTO NEGOZIO MI SOLLECITA L’INSTALLAZIONE DEL MANIGLIONE SULLA PORTA CHE TRA L’ALTRO HA GIA’L'APERTURA ALL’ESTERNO.
VI PREGO RISPONDETEMI, SONO PROPRIO CURIOSA DI CAPIRE PERCHE’ IL SUDDETTO INSISTA COSì TANTO, VISTO ANCHE CHE NEL NEGOZIO NON POTREBBERO STARE CONTEMPORANEMENTE PIU’ DI 4-5 PERSONE!!!
comitato tecnico on gennaio 2011 at 10:10 am Ci sembra che il testo sia chiaro: sono obbligatori solo in alcuni casi di attività soggette al CPI. Nel caso di negozi, quindi, quando superano i 400 m2.
paolo conte on gennaio 2011 at 5:53 am La porta rei deve essere sempre munita da maniglia antipanico?
cravini on febbraio 2011 at 2:03 am volevo saper se è obbligatorio fare la mutenzione semestrale sui maniglioni antipanico installati su porte NON REI
luisa on febbraio 2011 at 1:42 am devo aprire un’attivita’ (BAR) con la capienza di oltre 30 persone e ho tre vetrine con porta annessa con apertura all’interno!! le quali verranno sostituite. la sala ha una dimensione di 48mq sono obbligata ad avere la porta ulteriore con il maniglione anti panico? per la normativa 626 il quadro elettrico nel mio caso di subentro deve essere sostituito… a chi spetta questo onere a me o al proprietario dei muri? grazie mille Luisa
comitato tecnico on febbraio 2011 at 1:44 am Non c’è obbligo di maniglione antipanico. Per il quadro elettrico dipende dagli accordi tra le parti, non è un problema di sicurezza.
Ivan on marzo 2011 at 7:08 am Buon giorno,io sto aprendo un negozio di generi alimentari in un paesino di 190 abitanti in Sardegna.Il locale è di 37mq con un unica porta di entrata/uscita,di 2m di h per 1m di larghezza.L ingresso è a contatto diretto della strada quindi non mi è possibile una porta antipanico.Sono obbligato a metterla per un locale cosi piccolo e con poca affluenza?E se avessi un dipendente?grazie Ivan…
redazione tecnica on marzo 2011 at 7:09 am In presenza di più di 9 persone è necessario prevedere porta con apertura nel senso dell’esodo e maniglione antipanico.
Alfio on marzo 2011 at 7:32 am Sono addetto ai controlli di sicurezza di una società che ha al suo interno una sala CED con apparati elettronici e infrastrutture di comunicazione. Detto locale è acceduto dai tecnici e dai manutentori in piu occasioni durante la giornata. Esso è munito dei dispositivi antincendio e di allarme periodicamente revisionati. L’unico dubbio è sull’unica porta di ingresso dotata di normale apertura (maniglia dall’interno e dispositivo con codice elettronico dall’esterno). Chiedo se è obbligatorio installare maniglione antipanico dall’interno.
comitato tecnico on marzo 2011 at 12:35 pm Il decreto è chiaro e a meno che la sala non preveda più di 25 persone non dovrebbe esserci l’obbligo
Alfio on marzo 2011 at 1:29 am Si in effetti non dovrebbero accedere contemporanemente piu di 5 persone, ma il dubbio mi è venuto per la presenza di impianti elettrici che seppur a norma potrebbero rappresentare un alto rischio incendio. essendo presente un impianto di spegnimento automatico con gas halon mi preoccupavo di garantire un uscita immediata del personale…
Andrea on marzo 2011 at 1:16 am il DM 3 novembre 2004 recita “sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi…”
cioè dice che ove è prevista l’istallazione di dispositivi (maniglioni) questi devono essere conformi a secondo dei casi alla EN 1125 o alla EN 179.
La mia domanda è la seguente: Quando è prevista l’istallazione dei dispositivi sulle porte? Il DM 2004 non lo dice.
comitato tecnico on marzo 2011 at 11:41 am Secondo noi dovrebbe essere obbligatorio quando l’attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi e una regola tecnica prevede l’installazione di un dispositivo di apertura (ad esempio, un locale di pubblico spettacolo ecc.).
Mario Spanò on marzo 2011 at 2:30 pm Nei locali tecnici è obbligatorio installare una maniglia antipanico; avere quindi la possibilità di chiudere a chiave il locale ma avere indipendentemente sempre la posssibilità di poter uscire con la porta chiusa a chiave. Se la risposta è affermativa quale norma prevede questa situazione?
comitato tecnico on marzo 2011 at 2:31 pm Tutti i luoghi di lavoro devono permettere la fuga delle persone negli orari di lavoro. Il riferimento è il d.lgs 81/08.
venosa on marzo 2011 at 8:03 am devo aprire un circolo enal, di circa 80 mq.
- va installata la porta con maniglia antipanico
- se il verso di apertura debba essere quello dell’esodo, e se cosi fosse come fare per ovviare al fatto che tale senso di apertura della porta possa arrecare un pericolo per chi si trovasse di passaggio sul marciapiede antistante il locale. nel caso, come mi sembra di aver capito, si possa invertire il senso di apertura della porta, facendo cosi aprire la porta non verso l’esterno bensi verso l’interno del locale sarebbe quindi inutile realizzare una porta con dispositivo antipanico? sarebbe lecito tenere una porta con maniglia normale? dico questo perchè ho letto un DM del del 10 marzo 1998 che dice ” in caso di pericolo si puo’ invertire il senso di apertura della porta verso l’interno del locale”
Maurizio on marzo 2011 at 1:51 am Siamo un’azienda metalmeccanica con maniglioni antipanico installati sulle vie d’esodo conformi alla uni en 1125. Dobbiamo fare la manutnezione periodica dei dispositivi antipanico? se si da personale qualificato e con quale periodicità? I vigili del fuoco a seconda dellì’interlocutore ci danno pareri contrastanti
fabio on marzo 2011 at 8:50 am Buon giorno, la mia è una domanda, non un commento.
Nella mia azienda sono gia presenti maniglioni antipanico, ben funzionanti, però non sono marcati CE, devo obbligatoriamente cambiarli pe essere in regola con la nuova direttiva?
redazione tecnica on marzo 2011 at 8:51 am Il DM 3/11/2004 elenca i locali nei quali è obbligatoria l’installazione di maniglioni antipanico.
all’Art.5. Termini attuativi e disposizioni transitorie – il DM recita:
“I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia’ installati nelle attivita’ di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attivita’ che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
ida on aprile 2011 at 12:07 pm Aiuto,ho aquistato un locale commerciale di 50 mt e devo rifare gli infissi,nel locale ci sono due entrate sono obbligata a mettere la porta antipanico ed eventualmente dove ,all’entrata principale o sul retro e quanto deve essere larga .”non sò a che tipo di attività sarà destinato il locale”
comitato tecnico on aprile 2011 at 10:38 pm Il locale è piccolo per cui non dovrebbero esserci problemi legati a dover mettere particolari misure antincendio.
Si deve tenere presente però che non è il locale che determina le misure da mettere, ma l’attività che sarà svolta al suo interno, per cui solo quando sarà chiaro cosa deve essere svolto dentro si potrà dire cosa serve per la sicurezza.
giuseppe on aprile 2011 at 12:55 am salve , volevo chiedere una cosa riguardo ad una riapertura di un bar ,pasticceria ,in pasticceria abbiamo una porta di uscita ma non abbiamo il maniglione anti panico ,noi a lavorare saremo in pasticceria 2 e 3 al banco vendita tot 5 dipendenti .Bisogna mettere il maniglione . grazie.
Titti on aprile 2011 at 10:52 pm Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. Lavoro in un ufficio pubblico che per motivi logistici si trova all’interno di un palazzo “civile”,ed è composto da tre appartamenti tra loro collegati. Pertanto ciascuna porta d’ingresso è un’apertura normale senza alcun maniglione antipanico e apertura verso l’interno. L’ingegnere responsabile della sicurezza dice che non è prevista l’installazione del maniglione antipanico, benchè il nostro sia un ufficio pieno zeppo di carte, con afflusso benchè modesto, di pubblico, e con un numero di 6/7 impiegati per appartamento, quindi in totale di circa 18 addetti. Potreste darmi una risposta chiara e sollecita? Ringrazio anticipatamente.
katia on aprile 2011 at 5:06 am nelle aule scolastiche dove i mq non permettono di contenere neanche 25 bambini i maniglioni sono comunque necessari?
comitato tecnico on aprile 2011 at 11:37 am Dal numero di domande che arrivano su questo argomento comprendiamo che, come è scritta la norma, non si può dire che sia il massimo della comunicazione, in quanto il decreto prevede che i maniglioni siano obbligatori solo in un numero abbastanza limitato di casi.
Comunque, nel vostro caso non è obbligatorio.
comitato tecnico on aprile 2011 at 11:53 am La norma stabilita dal decreto sui maniglioni probabilmente è scritta in modo proprio inadeguato, alla luce del numero di domande che arrivano su questo argomento. In effetti per un ufficio come quello descritto il decreto non prevede l’obbligo dei maniglioni, a meno che la quantità di carta non lo porti ad essere considerato un deposito soggetto ai controlli dei VVF.
Titti on aprile 2011 at 3:16 am Purtroppo non credo che ci sia l’obbligo di controllo da parte dei vigili del Fuoco; il nostro è un ufficio amministrativo, con archivi cartacei notevoli, ma non credo sia soggetto a tali controlli. Forse sarebbe più opportuno un controllo riguardante il peso che sopporta una struttura certamente inadeguata…
elli on aprile 2011 at 1:04 am ho da poco preso in affitto un locale di circa 120 mq con magazzino di altrettanti mq. commercio al minuto articoli per l’infanzia. mi devo adeguare con porte con maniglioni.
comitato tecnico on aprile 2011 at 12:25 pm Non è obbligatorio per questo tipo di locale.
alfonso on aprile 2011 at 8:14 am Sto ristrutturando un ufficio in cui colloco una sala di 25 mq per tenere dei corsi per 12 persone. La porta deve essere provvista di maniglione antipanico? Poi volevo chiedere se negli ambienti con più di 10 persone l’apertura deve essere sempre verso la via di esodo.
Piero on maggio 2011 at 9:25 am Nel testo citato non si parla di sanzioni, sono previste e in quali misura? Per intenderci, se io devo sostituire tutti i maniglioni antipanico e invece non lo faccio, è previsto un organo di controllo e una sanzione?
comitato tecnico on maggio 2011 at 10:47 am Le sanzioni sono quelle previste dal D.lgs 758/96 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ovviamente quando si tratti di luoghi di lavoro.
Francesco on maggio 2011 at 8:03 am Ho rilevato una rivendita di tabacchi di circa 20 metri quad. la vecchia gestione non aveva ne maniglione antipanico, ne porta con apertura direzione uscita ne impianto elettrico a norma.Come mi devo comportare??Grazie mille vi prego risp devo aprire a giorni…
comitato tecnico on maggio 2011 at 12:03 pm Non ci sembra che le due cose siano obbligatorie in un negozio del vs tipo.
alex on maggio 2011 at 1:35 am Buongiorno sono un serramentista. Mi è stato comunicato che da alcuni mesi è entrata in vigore una normativa per cui il serramentista è obbligato, se vuole installare nuove porte con maniglie antipanico, a farsi rilasciare a pagamento un certificato da parte di un’ente (istituto) notificato sulla conformità del prodotto attraverso il controllo in fabbrica di esso.
Questo “contratto” con l’organismo notificato andrebbe poi annualmente rinnovato.
Ecco io volevo sapere se è o meno obbligatoria questa procedura come alcuni dicono o se invece la normativa non è ancora attiva (o in fase di discussione) come molti altri affermano.
antonella on maggio 2011 at 11:28 am DOMANDA – in un agenzia bancaria mi chiedono di installare, all’interno del maniglione, un micro-interruttore che consente l’apertura solo previo consenso in cassa. La stessa US ha montato un magnete superiore di blocco porta che segue la stessa logica. Per aprire la porta deve essere sbloccata dalla console di controllo. E’ a norma se in banca ci sono 26 addetti (più ovviamente il pubblico!)? E inserire un microinterruttore sul maniglione non fa decadere la marcatura CE obbligatoria?
Giovanna on maggio 2011 at 1:14 pm Salve, sto per avviare un piccolo agriturismo e gradirei avere alcune informazioni a proposito di “uscita di sicurezza”; la sala-pranzo ,preposta per 16 posti-tavola, con due uscite, dovrebbe essere, obbligatoriamente, dotata di porta con maniglione antipanico? A quale normativa posso fare riferimento?
Inoltre, in cucina, il forno elettrico deve essere posto necessariamente, sotto una cappa aspirante? Va precisato che l’ambiente è areato da più finestre ed ha la volta molto alta!Anche in questo caso: quale riferimento normativo?
comitato tecnico on maggio 2011 at 11:35 am 1. nel vs caso il maniglione non è obbligatorio;
2. i forni elettrici non sono considerati dalle norme di prevenzione incendi, quindi anche il problema della cappa non trova risposta in una norma.
comitato tecnico on maggio 2011 at 11:55 am Le banche hanno delle deroghe sulle uscite di sicurezza, quindi forse la richiesta non è illeggittima. Per la marcatura CE il dubbio è legittimo, ma secondo noi dovrebbe essere rivolto all’UNI.
Alessio on giugno 2011 at 11:15 pm caso: sostituzione di 2 porte di “un’aula” scolastica utilizzata come _sala riunioni_ (i mq permettono di contenere agevolmente ben più di 25 persone, superficie equivalente a circa due normali aule). le porte dell’aula/sala riunioni che danno sulla via d’esodo (il corridoio della scuola) devono avere i maniglioni. dalla lettura della norma mi parrebbe di no. è così?
comitato tecnico on giugno 2011 at 9:31 pm Anche secondo noi in questo caso i dispositivi del DM del 2004 sono obbligatori, dato che ci si trova in un’attività soggetta. Il tipo di dispositivo dipende dal nmero di persone previsto.
DANILA on giugno 2011 at 1:43 am Buongiorno. volevo un chiarimento sui maniglioni antipanico di un supermercato. Tutta l’area vendita ha le porte sulle vie di esodo con i maniglioni antipanico secondo la norma 1125. Le porte delle aree deposito e/o i vari reparti dove non c’è accesso al pubblico no. Siccome l’attività è soggetta a CPI, devo considerare la norma su tutta l’attività comprensiva delle aree non accessibili al pubblico oppure solo per l’area vendita?
redazione tecnica on giugno 2011 at 1:44 am IIl DM 27/7/2010 impone per le attività commerciali la presenza del maniglione antipanico a barra orizzontale in tutte le uscite di sicurezza presenti.
Davide on giugno 2011 at 10:08 am Buonasera,
sto aprendo un agriturismo in provincia di Bergamo con 14 stanze su due piani per un totale massimo di 25 persone.
Mi è stato richiesto di dotare il ballatoio del piano superiore di due uscite d’emergenza sui lati opposti, poichè la distanza tra la prima e l’ultima stanza è di circa 30 metri.
dal piano superiore, passando per le porte dotate di maniglione antipanico si accede alla reception della struttura in un caso e all’ingresso della SPA dall’altro.
essendo entrambe le porte in legno e antiche, chiedo conferma dell’obbligo di dotare anche quelle a piano terra di dispositivi antipanico, dispositivi ovviamente difficilmente applicabili a porte antiche a due ante.
e se eventualmente vi fosse l’obbligo, come posso fare essendo a due ante? esiste una sistema alternativo tipo maniglia?
Se monto una maniglia grande e fissa con un nottolino anzichè il normale dentello retraibile che si abbassa quando agisci sulla maniglia, sistema che permette di spingere la porta e di aprirla immediatamente, è conforme??
Inoltre, in un corpo separato, vi sono due sale ristorante con una capienza di 120 persone quella al piano superiore e 55 quella al piano terra. entrambe le sale portano, direttamente o tramite larga scala, ad un’ingresso che ha un’apertura verso l’aia e un’altra contrapposta verso l’esterno/parcheggi.
anche queste sono in legno, antiche e a due ante.
sono obbligato a mettere i maniglioni antipanico?
sinceri ringraziamenti per la vostra attenzione e supporto.
redazione tecnica on giugno 2011 at 10:09 am Nel caso in esame i maniglioni antipanico sembrano obbligatori. Una alternativa può essere mantenere costantemente aperta la porta antica, eventualmente istallando una seconda porta interna ove possibile.
conny on giugno 2011 at 1:43 am Vivo in un palazzo dove siamo 4 proprietari ad usufruire dello stesso passaggio.Non avendo un condominio ufficializzato mi dicono che comunque siamo un condominio di fatto. Uno dei proprietari ha fittato il locale a piano terra che dovrà essere adibito a sala di danza. La porta con maniglione antipanico della sala di danza (che mi dicono è obbligatoria) dovrebbe venire sul pianerottolo di un metro per un metro che abbiamo in comune, ma che per noi altri 3 proprietari è l’unica via di passaggio. Per le norme e le misure di sicurezza è possibile tale cosa? Senza considerare che la porta ci finirebbe in faccia, sia in salita che in discesa, considerate le misure del pianerottolo. L’inquilino dice di dover adoperare quella porta per l’entrata e l’uscita dei bambini e dei genitori pur avendo altri due ingressi sulla strada principale(che non vuole adoperare). Cosa possiamo fare noi altri proprietari? A chi ci dobbiamo rivolgere? Grazie per l’aiuto.
Doria on giugno 2011 at 11:58 pm Pensiamo che in qualsiasi locale aperto al pubblico devono essere indicate le “vie di fuga (uscite) con le relative (obbligatorie) porte “antipanico” per evidenti ragioni di sicurezza. Infatti, anche se la norma non lo prescrivesse esplicitamente, in caso di panico, per un qualsiani motivo anche, ad esempio, per un piccolo incendio,o per una improvvisa mancanza di illuminazione, si scatenerebbe un “fuggi fuggi” generale con un elevato rischio di restare intrappolati.
fabio on luglio 2011 at 1:05 pm salve devo aprire un negozio di parrucchiere di mq 26 volevo sapere se c’e'e l’obligo di porta antipanico d’ingresso ho l’apertura che va all’interno del negozio grazie
raia mario on luglio 2011 at 1:13 pm HO’ UN PICCOLO RISTORANTE DI CIRCA 50-60.MQ CON 2 PORTE CHE’ SI APRONO FRONTE STRADA,POSSO OSPITARE SINO A:40-60 PERSONE. OCCORRONO LE PORTE ANTIPANICO?
comitato tecnico on luglio 2011 at 1:14 pm No
Matteo on luglio 2011 at 1:26 am Vivo in un palazzo di 22 piani, 4 appartamenti per piano, 2 ascensori e un montacarichi.
Da ogni pianerottolo per raggiungere le scale si deve passare da un ballatoio attraversando due porte a vetri con maniglia tradizionale .
Questa soluzione è conforme alle normative antincendio oppure le due porte a vetri dovrebbero essere dotate di maniglione antipanico?
massimo on luglio 2011 at 9:14 am Buonasera avrei bisogno urgentemente di una risposta grazie:
Sto aprendo per conto di un mio cliente una sala giochi di circa mq 90.00 (macchinette, VLT, scommesse ecc.) la porta di entrata e anche di uscita ha una larghezza pari a 182 cm. L’apertura è fornita di doppia porta apribile tipo saloon, vorrei sapere se in questo caso ci vogliono i maniglioni antipanico.
Le chiedo cortesemente l’urgenza poich+è siamo in via di apertura. grazie anticipatamente.
comitato tecnico on luglio 2011 at 9:21 am La norma ci sembra chiara, l’obbligo è solo per alcune attività soggette al CPI:
Archingenio on luglio 2011 at 2:10 am Faccio notare la Lettera circolare 10493 del 14/12/2004 che specifica che per le attività preesistenti alla data dell’entrata in vigore del DM 3/11/04 non è previsto nessun obbligo
LUCREZIA on luglio 2011 at 11:57 am SALVE, DOVREI APRIRE UNA SCUOLA DI DANZA IN UN LOCALE DI 200 mq, BISOGNA ISTALLARE LA PORTA ANTIPANICO? E SE SI, PIU’ DI UNA?
Mario on agosto 2011 at 11:26 pm Nel mio luogo di lavoro stanno progressivamente installando una serie di porte RE 120′ a compartimentazione dei lunghi corridoi. Poiché, pur avendo tutto lo spazio necessario, stanno installando delle porte che rientrano nei parametri di larghezza solo grazie al 5% di tolleranza, vi domando (visto che leggendo le varie risposte al forum non sono riuscito a capirlo) se la sporgenza del maniglione antipanico riduce ulteriormente la sezione di passaggio della porta. Sia che la risposta sia affermativa che negativa, potreste citare esattamente qual’è la norma che cita l’eventuale evenienza? Non è la 236 sulle barriere architettoniche, non è il DM 10/3/1998 e nemmeno il 18/09/2002, non solo ne la 626/1994 ne la 81/2002.
comitato tecnico on agosto 2011 at 11:47 am Ci sembra che questo ingombro sia considerato solo nelle norme sui locali di pubblico spettacolo, per cui pensiamo che valga l’interpretazione del locale comando VVFF.
Piera on agosto 2011 at 5:31 am Salve,sto aprendo una scuola di danza asd,di circa 300mq,vorrei sapere se ho l’obbligo del maniglione antipatico,e se bisogna fare la prevenzione incendi…..insomma,in materia di sicurezza che obblighi ho. Grazie
comitato tecnico on agosto 2011 at 11:02 am Non c’è l’obbligo del CPI, ma deve rispettare i criteri minimi di sicurezza, ad esempio applicando le linee guida del DM 10 marzo 1998.
lorenzo on agosto 2011 at 5:01 am Gent.mi una domanda.
Se io ho un’attivita’ commerciale di meno di 40 mq con una sola porta d’ingresso che si affaccia su un marciapiede (disposto orizzontalmente alla porta) largo circa 1,5 mt il quale ha sua volta davanti un parcheggio orizzontalmente disposto posso richiedere di non tenere auto per motivi di sicurezza davanti al mio locale o essendo condominiale “vale tutto” ?
In teoria io ho vie di fuga uscendo dalla porta solo laterali (destra o sinitra lungo marciapiede).
L’attivita’ prevede di poter avere all’interno contemporaneamente circa 5/7 persone.
comitato tecnico on agosto 2011 at 10:57 am Non ci sono norme che vietino questa soluzione.
eva on settembre 2011 at 6:42 am Salve vorrei sapere se anche per le lavanderie selfservice, avendo un locale di 36 mq, i cui impianti sono nuovi e a norma,è necessario avere le porte con maniglie antipanico. Sinceramente consultando più tecnici non ho capito, perchè alcuni dicono che è necessario altri no.
comitato tecnico on settembre 2011 at 10:51 am Inn questo caso on è obbligatorio il maniglione , come prevede il relativo decreto.
Cosimo on settembre 2011 at 8:21 am Salve. Sto per aprire una lavanderia ad acqua self-service e volevo chiedervi:
1. La porta deve essere dotata di maniglione antipanico?
2. L’apertura della soglia è di l:1,50xh:2,60. Va bene? o deve essere piu grande? (Interno locale totale largo 4,10 mt)
3. La porta l’ho fatta con due moduli laghi rispettivamente 30 cm (modulo fisso) e 1,20 (modulo mobile). Va bene? mi hanno detto che ci deve essere obbligatoriamente un modulo da 1,2 mentre leggendo il vostro sito capisco che forse avrei potuto farne uno ombile da 90 cm.
4. Considerato che la porta è sbocca su marciapiede è obligatorio che apra verso l’esterno?
5. Confermate che l’attività di lavanderia self service ad acqua con essiccatoi a gas e con presenza di boiler per riscaldamento di acqua non è una attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi?
6. Devo dotarmi di estintore? Se si, cosa devo fare e a chi mi devo rivolgere?
Per completezza di informazione riporto i seguenti dati se utili per rispondere alle ie domande:
Superficie complessiva locale: circa 37 mq (compreso quindi area attesa, area macchine, bagno)
Apertura porta: l 1,50x h 2,6 (modulo fisso 30 cm modulo mobile 1,2 mt; h: 2,20mt piu 40cmx1,50 di finestra SUPERIORE)
Apparecchiature di cui sarà dotato il locale: 3 lavatrici da 8kg, 2 lavatrici da 10 kg, 4 essiccatori a gas, 1 boiler.
Mi scuso se mi sono dilungato e vi ringrazio in anticipo per la vostra collaborazione e professionalità.
cosimo on settembre 2011 at 2:46 am Salve. aprirò entro la fine del mese una lavanderia self service.
Il locale è di circa 37 mq complessivi(compreso quindi bagno, area attesa e area macchine)con unico ingresso che da accesso in uscita su marciapiede e quindi su strada comunale. L’accesso è largo 1,5 mt e alto 2,6. Domando:
1. Deve la porta essere dotata di maniglione antipanico?
2. Considerate le varie informazioni discordanti ricevute da vari tecnici, ho deciso di fare una porta con apertura verso l’interno del locale (altrimenti se aperta verso la strada occuperebbe il mrciapiede e ostruirebbe il passagio pedonale)
e delle segeunti misure: un modulo mobile di 1,2 mt alto 2,2mt, un modulo fisso largo 30 cm e alto 2,2mt, e una finestra orizzontale apribile superiormente largo 1,5 mt e alto 30 cm. Va bene come dimensioni?
3. Questo tipo di attività non mi risulta rientri nell’elenco delle attività soggette al controllo Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Confermate?
4. considerando che nell’attività ci sono 3 lavatrici da 8 kg, 2 da 14 kg e 4 essiccatori a gas da 14 kg, un boiler per riscaldamento acqua calda, devo dotarmi di estintore? se si a chi mi devo rivolgere per averlo? di quale tipo (polvere CO2 o che altro tipo?).
5. per completezza di informazione riporto che l’area di attesa è di circa 20 mq mentre i restanti 17 mq sono suddivisi tra bagno e area macchine. La larghezza complessiva del locale è di 4,10 mt mentre l’area di attesa ha una larghezza 2,5 mt.
Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione e la professionalità.
paola on ottobre 2011 at 12:53 am salve vorrei sapere se per un punto scommesse dove sono presenti pc, schermi, e macchinette videogiochi è obbligatorio il maniglione antipanico. il locale è di 160 mq, è presente una sola uscita da 0.90.
mario on ottobre 2011 at 12:09 pm un maniglione antipanico è a norma se viene posto un fermo magnetico sbloccato solo dall’azione dell’allarme? si può considerare come via d’esodo?
comitato tecnico on ottobre 2011 at 10:49 pm Se il fermo mantiene la porta bloccata, ci sembra evidentemente contrario agli scopi del maniglione. Se poi questa è una uscita di sicurezza, in determinati ambienti o attività si può anche ravvisare un reato.
filippa on ottobre 2011 at 9:58 am Bar di 70 mq, affluenza di 30 persone, 2 porte a scorrimento automatico verso marciapiede pubblico . Rederne una con funzione antipanico certificata é obbligatorio o opportuno? In alcuni post precedenti (piccolo negozio alimentari e bar)avete dato, secondo me, risposte contrastanti .
comitato tecnico on ottobre 2011 at 10:12 am Abbiamo visto in commercio un testo che affronta per i bar e i ristoranti anche questo argomento:
http://www.lulu.com/product/ebook/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2012-ebook/18466662?productTrackingContext=search_results/search_shelf/center/2
http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/guida-alla-sicurezza-dei-ristoranti-2012/18418292?productTrackingContext=search_results/search_shelf/center/1
Anonimo on novembre 2011 at 7:26 am IN INA CASA DI 500 MQ E POSSIBILE COMPRARE UN MANIGLIONE ANTIPANICO
comitato tecnico on novembre 2011 at 10:25 pm perché no?
Anonimo on novembre 2011 at 3:56 am per istallare un maniglione antipanico occorre chiamare la ditta oppure una normale persona
Potentino on novembre 2011 at 11:26 am Devo aprire un’attività commerciale (pasticceria) in un locale di circa 60 mq., avente una sola porta d’ingresso. Devo installare il maniglione antipanico??
redazione tecnica on novembre 2011 at 11:27 am Si, perchè il locale è aperto al pubblico e si può supporre un affollamento superiore a 9 persone..
claudio avella on novembre 2011 at 3:05 am Un locale al pubblico con due uscite e una permaneza di massimo 5 persone contemporaneamente serve la porta antipanico?
redazione tecnica on novembre 2011 at 3:06 am Se l’affollamento non raggiunge le 9 persone non è necessario il maniglione antipanico.. Si deve però verificare bene che il amssimo affollamento ipotizzabile sia calcolato correttamente.
antonio on novembre 2011 at 12:13 am Salve.per locale di circa 650 mq con sala taglio,sala esposizioni e deposito con tre uscite su strada di cui solo una con maniglione antipanico si deve prevedere l’inserimento di maniglioni anche per le altre o bisogna considerare come unica via di esodo quella centrale con maniglione che dista non più di 30 m dai punti più esterni?la ringrazio
comitato tecnico on novembre 2011 at 12:15 am Ci sembra che il decreto si applichi solo ad alcune delle attività soggette e che dipenda dal numero di persone presenti.
In generale, se serve solo una uscita, almeno quella dovrebbe essere dotata di maniglione, ma potrebbero esserci interpretazioni diverse secondo le quali tutte le uscite esistenti devono essere dotate di maniglione.
Anonimo on dicembre 2011 at 9:15 am IN UNA CASA OCCORRE AVERE IN CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENCENDI PER COMPRARE UN MANIGLIONE ANTIPANICO
Anonimo on dicembre 2011 at 7:16 pm COSA OCCORRE PER COMPRARE UN MANIGLIONE ANTIPANICO IN UNA CASA PRIVATA CON GIARDINO
comitato tecnico on dicembre 2011 at 10:43 pm Nelle case private non sono previste norme o controlli antincendio. Quindi basta rivolgersi ad un rivenditore ed ad un installatore.
sonia on febbraio 2012 at 3:55 am mmmmmm… sono confusa… (maniglione si o maniglione)…
Nuova struttura…. Lavenderia-Lavasecco 100 mq con un’unico ingresso tramite apertura da circa 3.00 mt… per favore… qual’è la risposta giusta???
anche la maniglia normale va bene
Simo on febbraio 2012 at 11:05 am E’ vero che affinchè non ci sia la propagazione dell’incendio è obbligatorio mantenere chiuse le porte REI, ma non è obbligatorio avere i magneti, che fanno chiudere in automatico le porte?
oliva diego on marzo 2012 at 11:59 am Diego marzo 2012
conduco,come inquilino un appartamento uso abitazione in una palazzina di 4 alloggi (numero di persone complessivo in tutto lo stabile 13) nei locali uso cantine sono presenti n. 1 caldaia per il riscaldamento centralizzato per n,2 alloggi e n.1 caldaia che alimenta riscaldamento e acqua calda ad un solo alloggio sovrastante.
la mia domanda è: in questi casi e necessari che vi sia un uscita di sicurezza che consenta una rapide uscita dai locali cantina verso l’esterno dal moneto in qui esiste ma che la il propietario della palazzina tiene chiusa a chiave in quanto si affaccia nel cortile condominiale frontespizio da egli considerato propietà privata?
LUCIO FEDRIGO on marzo 2012 at 11:58 pm Lucio, 7 Marzo 2012.
Sono addetto ai controlli di sicurezza di una ditta che ha al suo interno una sala contenete apparati elettronici e infrastrutture di comunicazione. Il locale in oggetto e’ acceduto dai tecnici e dai manutentori in piu’ occasioni durante la giornata. Il vano in oggetto e’ protetto da un sistema di spegnimento ad ARGON a saturazione totale IG-55.La UNI 10877-1, Aprile 2000,Capitolo 1.6.3 recita quato segue:
Nelle zone protette da sistemi a saturazione totale che possono essere occupate,si apllica quanto previsto dai seguenti criteri di sicurezza: paragrafo d)
Porte auto-chiudenti ruotanti verso l’esterno che possano essere aperte dall’ interno, anche quando siano chiuse a chiave dall’esterno.
a) La norma UNI 10877-1 e’ ancora il documento ufficiale di riferimento per la progettazione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi?
b)Le porte devono quindi aprirsi verso l’esterno del locale protetto?
Ringraziando gli esperti della segreteria tecnica porgo cordiali saluti
mauro on aprile 2012 at 7:53 am Salve. Sto ristrutturando un locale commerciale di circa 100 mq da adibire a bar caffetteria con impianto stereo professionale per diffonndere musica tramite dj. Il locale ha n. 2 uscite laterali (porte a vetri con apertura interna h. Cm. 240 largh.ck. 105. È obbigatorio installare maniglioni anipanico, aperture verso l’esterno o altro? Grazie
Anonimo on maggio 2012 at 5:45 am SALVE COME MAI IN SVIZZERA,AUSTRIA,FINLANDIA SOLO NEI CENTRI COMMERCIALI CI SONO I MANIGLIONI ANTIPANICO E PER ESEMPIO NELLE SCUOLE NO?
Le norme di prevenzione incendio sono nazionali, per cui in ogni paese si fanno valutazioni diverse.
Stefano on agosto 2012 at 4:25 am Buongiorno ,
sono il resp. della sicurezza in un ufficio in cui siamo in affitto , siamo in 20 persone e con possibilità di visite da parte di clienti / fornitori . La proprietà ci ha installato un a porta a vetri con maniglione antipanico e dotata di serratura solo esterna .
Se un collega esce chiudendo la porta a chiave e non si accorge che dentro è rimasto qualcuno , quest’ultimo non riesce piu’ ad uscire perchè l’antipanico funziona solo con la normale chiusura della porta ( senza girare la chiave ) .
Domanda : questo funzionamento è corretto ? oppure la porta si deve comunque aprire dall’ interno ?