Source: http://docplayer.it/1613692-Raccolta-pareri-del-comitato-tecnico-scientifico-in-materia-di-rischio-sismico-della-regione-toscana.html
Timestamp: 2016-12-04 22:40:00+00:00
Document Index: 42690471

Matched Legal Cases: ['art. 67', 'art. 12', 'art. 84', 'art. 54', 'art. 67', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 59', 'art. 105', 'arte 1', 'arte 1', 'art. 90', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 5', 'arte 5', 'art. 67', 'art. 2', 'art. 67', 'art. 67']

⭐Raccolta pareri del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico della Regione Toscana
Raccolta pareri del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico della Regione Toscana
Download "Raccolta pareri del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico della Regione Toscana"
1 Raccolta pareri del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico della Regione Toscana A cura dell Ing. Stefano Pianigiani2 INDICE PER ANNO DI APPROVAZIONE 1) Anno ) Redazione dei progetti 1 2) Verifiche intermedie e strutture provvisionali 1 I 3) Collaudo statico 1 4) Verifica SLE 2 5) Addizioni volumetriche sulle coperture piane 2 6) Fattore di sicurezza e gerarchia delle resistenze 4 7) Regolarità in altezza degli edifici in c.a. 4 II 1) Correlazione fra uso e rilevanza degli edifici monumentali per determinazione livello di protezione 5 2) Linee vita, altezza fabbricati, strutture in legno, collaudo statico, costruzioni in muratura 6 2) Anno ) Cambio d uso di edificio con incremento di classe d uso 7 I 2) Edifici già destinati in tutto o in parte ad attività riconducibili alle Classi d uso III e IV 7 3) Impianti sportivi 8 II 1) Verifica di deformabilità degli elementi esistenti 10 2) Solaio negli edifici in muratura 10 3) Pareti nelle strutture in c.a. 11 4) Costruzioni in muratura 11 5) Nuove costruzioni in c.a. 11 6) Nuove costruzioni in c.a. tamponature 12 7) Strutture di fondazione in c.a. 12 8) Costruzioni in muratura, fondazioni 12 9) Travi tralicciate in acciaio, conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante 13 III 1) Scale interne 14 2) Numerosità dei controlli di accettazione in cantiere per l acciaio da c.a. 14 3) Particolari esecutivi strutture in c.a. 15 4) Muratura mista 16 5) Strutture in muratura cordoli in c.a. 173 3) Anno ) Regolarità in pianta degli edifici ai fini dell applicabilità del metodo semplificato per il dimensionamento strutturale di edifici in muratura 18 2) Livelli di conoscenza delle strutture in c.a. 20 3) Piani interrati o seminterrati di edifici in muratura 21 I 4) Metodo costruttivo a pannelli portanti realizzati con blocco cassero e cls debolmente armato. Possibilità di utilizzo in zona sismica 21 5) Azioni di progetto per le coperture 23 6) Considerazioni in merito al quesito sulle nuove edificazioni, interne agli edifici esistenti, pervenuta dal Servizio tecnico centrale 23 7) Edifici strategici e classi d uso 25 8) Verifiche di sezioni tubolari in acciaio (classe 4) 27 II 1) Fenomeni di instabilità locale, distorsionale e globale 29 2) Classificazione secondo il D.M. 14/01/ ) Proposta per la determinazione delle caratteristiche efficaci 34 4) Anno ) Strutture in muratura con piano cantinato o seminterrato in C.A. 40 I 2) Impianti ascensore a struttura metallica 41 3) Quesiti pareti in legno in legno lamellare ( di Siena) 42 Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti 1) Interventi sulle murature in elevazione 45 2) Interventi sui solai 47 3) Interventi sulle coperture 48 4) Alcune considerazioni su gli interventi di miglioramento 48 5) Altri interventi di entità modesta 49 Orientamenti interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti 1) Sostituzione della copertura 52 2) Aggiunta di nuova copertura 53 3) Abbaini 54 4) Addizioni volumetriche sulle coperture piane 54 5) Indicazioni ulteriori e richiami 564 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (Delibera GR n. 606 del ) Norme tecniche per le costruzioni DM 14/1/2010 1/ Quesiti esaminati (Lavori svolti dalla Commissione nel periodo novembre 2009 giugno 2010) 1.1 Redazione dei progetti NTC 10.2 Validazione dei codici. Nel caso in cui si renda necessaria una validazione indipendente del calcolo strutturale o comunque nel caso di opere di particolare importanza, i calcoli più importanti devono essere eseguiti nuovamente da soggetto diverso da quello originario mediante programmi di calcolo diversi da quelli usati originariamente e ciò al fine di eseguire un effettivo controllo incrociato sui risultati delle elaborazioni. La problematica della validazione del progetto e dei calcoli è interamente a carico del committente così come si evince dalla Circolare n. 617/09 al p.to La validazione non è oggetto di deposito né di esame da parte del, nell ambito delle competenze di cui alla LR 1/05. La figura del validatore non può coincidere con quella del collaudatore. Infatti il validatore dei calcoli interviene attivamente nella fase progettuale e quindi risulta in contrasto con il rispetto dei criteri propri del collaudatore, espressi dall art. 67 c. 2 del DPR 380/01. Analogamente, con riferimento al p.to C8.3 della Circolare, per quanto riguarda gli interventi su edifici esistenti 1.2 Verifiche intermedie e strutture provvisionali NTC La struttura deve essere verificata nelle fasi intermedie, tenuto conto del processo costruttivo; le verifiche per queste situazioni transitorie sono generalmente condotte nei confronti dei soli stati limite ultimi. Per le opere per le quali nel corso dei lavori si manifestino situazioni significativamente difformi da quelle di progetto occorre effettuare le relative necessarie verifiche. Pur ribadendo la necessità di progettare correttamente tutte le fasi realizzative dell opera, compreso le opere provvisionali necessarie, si ritiene che queste non debbano necessariamente far parte degli elaborati progettuali previsti dalla LR 1/05, sia per il deposito del progetti che per l autorizzazione preventiva. Fanno eccezione quelle opere che, pur assolvendo una funzione provvisionale, diventano parte integrante della struttura di progetto (es. paratie a sostegno di scavi che divengono parte del sistema fondale o di sostegno del terreno, a regime, dell edificio). 1.3 Collaudo statico. NTC 9 e Circolare C9.1 Per consentire l utilizzazione ovvero l esercizio delle costruzioni disciplinate dalle NTC è necessario in ogni caso il preventivo rilascio del certificato di collaudo statico, contenente la dichiarazione di collaudabilità delle relative opere strutturali, da parte del Collaudatore. Si ritiene che, in base a quanto espresso in normativa (NTC), non sia possibile individuare opere per le quali possa essere omesso il deposito del collaudo statico, fatta eccezione per gli interventi locali, come previsto dal 1/ Firenze, Via S.Gallo 34/a5 p.to 8.4. Tuttavia, vista la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n del 31/7/1979 che richiamava l obbligatorietà del collaudo soltanto per le strutture complesse in c.a, c.a.p. e per quelle metalliche verrà proposto uno specifico quesito al Ministero delle Infrastrutture al fine di poter valutare la rivalidazione di tale circolare anche alla luce del DPR 380/01 e delle NTC. Non vi è alcun obbligo di deposito del collaudo per le opere definite non rilevanti ai sensi dell art. 12 del Regolamento n. 36/R/ Verifiche SLE NTC Si devono effettuare le seguenti verifiche: _ verifiche di deformabilità, _ verifiche di vibrazione, _ verifiche di fessurazione, _ verifiche delle tensioni di esercizio, _ verifiche a fatica per quanto riguarda eventuali danni che possano compromettere la durabilità, per le quali sono definite le regole specifiche nei punti seguenti. Le verifiche SLE per gli edifici in c.a., pur essendo elencabili come indicato nelle NTC, potrebbero non risultare sempre necessarie. In particolare le verifiche di vibrazione e fatica devono essere effettuate solo se ricorrono condizioni oggettive di necessità, dettate da specifici utilizzi e/o richieste da parte del committente/utilizzatore (cfr. p.to NTC) 1.5 Addizioni volumetriche sulle coperture piane NTC È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all adeguamento della costruzione, a chiunque intenda: a) sopraelevare la costruzione; La innumerevole varietà delle costruzioni esistenti in termini di tipologia, volume, regolarità ed altre caratteristiche non consentono di identificare e valutare univocamente le possibili situazioni nelle quali l intervento di progetto preveda una addizione volumetrica all ultimo livello. Tuttavia vi sono casi in cui l addizione volumetrica, sempre a livello della copertura, sia oggettivamente di modesto rilievo per l intera costruzione o comunque tale da non determinare la necessità di adeguare sismicamente tutto l edificio. Il p.to 8.4 delle NTC, a differenza del precedente DM 1996, obbliga alla valutazione della sicurezza e, solo se ritenuto necessario, all adeguamento della costruzione. In altre parole l addizione volumetrica al livello della copertura in funzione della sua rilevanza può determinare l adeguamento sismico dell intero edificio, come previsto dal p.to 8.4 delle NTC, ma non necessariamente. Premesso che occorre riferirsi alla situazione strutturale originaria dell edificio così come ricostruibile nell analisi storico-critica di cui al p.to delle NTC e che l intervento di progetto non determini un peggioramento della regolarità generale dell edificio così come definita al p.to delle NTC, si individuano i seguenti criteri in merito alla possibile classificazione dell intervento e alla necessità di procedere o meno all adeguamento sismico di cui al p.to delle NTC: a) interventi che possono essere ritenuti non rilevanti ai fini dell edificio principale, classificabili come intervento locale (occorre comunque procedere alla valutazione locale della sicurezza dell edificio): 2/ Firenze, Via S.Gallo 34/a6 addizioni volumetriche, in copertura, di un volume complessivo inferiore al 10% del volume esistente alla medesima quota, con superficie in pianta inferiore al 10% della superficie coperta già esistente alla medesima quota, peso complessivo inferiore al 5% della massa presente (compreso carichi d esercizio) alla medesima quota ed altezza inferiore a 3 m comunque non superiore a quella della porzione esistente alla medesima quota. Sono indispensabili tutte le verifiche locali necessarie sia per la struttura esistente che per la nuova; Volume esistente Volume aggiunto E comunque consentita la realizzazione di locali tecnici per un volume pari a 30 mc, realizzati con struttura leggera. L incremento di massa al piano deve essere inferiore al 3% di quella esistente, rivalutata secondo la combinazione sismica (NTC 2.5.5); b) interventi che determinano modifiche di comportamento della struttura esistente per i quali sono applicabili le specifiche relative agli interventi di miglioramento (p.to NTC, occorre procedere la valutazione della sicurezza dell edificio) addizioni volumetriche non rientranti pienamente nei parametri del precedente p.to a) ma che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione non superiori all 8%, abbiano altezza inferiore a 3 m, siano inferiori al 30% della superficie già coperta in pianta alla medesima quota. 3/ Firenze, Via S.Gallo 34/a7 1.6 Fattore di struttura e gerarchia delle resistenze NTC 7.2, 7.3 e circolare C7.2 In merito alla possibilità di poter progettare le strutture utilizzando q=1 prescindendo dall obbligo di soddisfare il criterio della gerarchia delle resistenze, si promuoverà uno specifico quesito al Ministero delle Infrastrutture. 1.7 Regolarità in altezza degli edifici in c.a. NTC f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell azione sismica alla base; Una tipica conformazione strutturale degli edifici in c.a o acciaio prevede la presenza di pareti controventanti (generalmente perimetrali) a livello del piano interrato o seminterrato ( scatola di elevata rigidezza) mentre la parte in elevazione risulta prevalentemente intelaiata. Pertanto risulta una notevole differenza di rigidezza tra il primo livello (quello immediatamente sopra le fondazioni) ed il secondo. Si ritiene che tale tipologia, ove siano rispettate le condizioni sotto riportate, sia sostanzialmente classificabile come struttura a telaio e vincolata al primo livello che, invece, è da ritenersi infinitamente rigido, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: il primo livello (generalmente interrato) sia costituito da pareti in c.a per almeno il 75% del perimetro, al netto delle aperture, la differenza tra gli spostamenti orizzontali di un generico punto di controllo (generalmente da prendersi in sommità dell edificio) considerando la struttura interamente libera di muoversi e con il primo livello bloccato orizzontalmente, deve essere < 10%; l ordine e le forme modali significative dei due modelli strutturali di cui al punto precedente devono essere simili. Tale posizione consente di classificare la struttura come regolare in altezza per la parte superiore nel caso in cui per essa siano verificate le condizioni di cui al p.to (commi e,f,g,h) delle NTC. Documento ratificato dal CTS nella seduta del 21/7/2010 4/ Firenze, Via S.Gallo 34/a8 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (Delibera GR n. 606 del ) Norme tecniche per le costruzioni DM 14/1/2008 2/ Quesiti esaminati (Lavori svolti dalla Commissione nel periodo maggio 2010 giugno ottobre 2010) 1. Quesito Ing. Zingarelli Nelle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale il livello di protezione sismica viene differenziato in funzione dell'uso e della rilevanza del bene; molti assegnano a quest ultimo concetto il solo significato di rilevanza culturale. Io credo che nella direttiva si voglia intendere anche e soprattutto una rilevanza legata alla sicurezza delle persone. Potrebbe cortesemente darmi chiarimenti al proposito? Se è vero quello che penso, può essere accettata, in generale, la seguente corrispondenza tra rilevanza delle Linee Guida e classi d uso delle NTC2008: Rilevanza limitata = Classe I e Classe II Rilevanza media = Classe III Rilevanza elevata = Classe IV In generale non può essere stabilita una corrispondenza diretta ed univoca tra le Categorie di Rilevanza (p.to 2.4 della Direttiva) e le Classi d uso (p.to delle NTC). Le Categorie di rilevanza sono da riferirsi esclusivamente alla natura e al valore del bene (artistico, architettonico, culturale, ). 2. Quesiti vari proposti dalla Federazione Ordini Ingegneri della Toscana Linee vita - Possibilità di poter considerare come eccezionale l azione dovuta alla caduta dall alto di cui alle UNI EN 795. La norma contempla, infatti, in tale categoria solo l incendio, le esplosioni e gli urti; in realtà l operatore che cade da una copertura, trattenuto da una linea vita, riveste sicuramente un carattere di eccezionalità tale da poter permettere di utilizzare per la verifica degli ancoraggi la combinazione di carico relativa alle azioni eccezionali. Si concorda con la possibilità di considerare tali azioni come eccezionali Altezza dei fabbricati Il punto Limitazione dell altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale rinvia agli strumenti urbanistici la possibilità di stabilire eventuali limitazioni. Ciò sembra determinare un incongruenza con quanto stabilito dall art. 84 del DPR 380/01 che attribuisce alle norme tecniche tale funzione. Si chiede se, nel dubbio, prevalga la disposizione di legge (DPR 380/01) rispetto a quella della norma tecnica (NTC p.to 7.2.2) e se non si debba comunque continuare a riferirsi a quanto previsto al riguardo al p.to C.3 del DM Senza entrare nel merito della presunta incongruenza tra le due disposizioni normative, si ritiene confermare che le NTC non pongono limitazioni esplicite all altezza degli edifici in relazione alla larghezza stradale in quanto mirano a garantire determinati livelli prestazionali e capacitivi alle costruzioni. Pertanto allo stato attuale si ritengono superate le limitazioni previste al riguardo dal D.M. 16/01/0996, non esistendo limitazioni esplicite all altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade su cui prospettano. 5/ Firenze, Via S.Gallo 34/a9 2.3 - Strutture in legno Esiste la possibilità di considerare strutture miste legno-cls? E necessario fare riferimento a precedenti pareri (ad esempio del Consiglio superiore dei Lavori pubblici) dato che l art. 54 del DPR 380/01 nello stabilire quali siano i sistemi costruttivi non comprende combinazioni diverse oltre a quella di acciaio-cls? Senza entrare nel merito della presunta incongruenza tra le due disposizioni normative, si ritiene che le NTC non pongono esplicite limitazioni a strutture composte da diverse tipologie di materiali (cosiddette miste). Tuttavia, sussistendo incertezza su questo argomento verrà predisposto uno specifico quesito al Ministero delle Infrastrutture tramite il Coordinamento prevenzione sismica della Regione Toscana. 2.4 l art. 67 del DPR 380/01, in merito al collaudo statico prescrive: 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia d inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. Si ritiene che non sia necessario procedere alla designazione di una terna quando committente e impresa siano soggetti giuridicamente distinti anche se con il medesimo legale rappresentante. Analogamente si ritiene che non vi siano specifici impedimenti nel caso in cui il collaudatore abbia interessi con uno dei soggetti (impresa, progettista, D.L.), per i quali si rinvii alla deontologia professionale. Su tale argomento si richiama un precedente parere della DG Politiche territoriali e ambientali del 3/5/2007 che, affrontando l argomento specifico, conclude: la presenza di due soggetti giuridici distinti implica che ciascuno di essi (un imprenditore individuale, una società di persone o una società di capitali) sia centro di imputazione di rapporti giuridici (quali la committenza) e di tutte le conseguenze che ne derivano, restando ininfluente ai fini che ci riguardano la possibile identità del legale rappresentante, che si assumerà le responsabilità nei confronti dei diversi soggetti rappresentati. Pertanto si ritiene condividibile la posizione espressa nel quesito proposto Nuove costruzioni in muratura Con specifico riferimento al relativo alle costruzioni semplici si ritiene che nell applicazione della Tab.7.8.III le percentuali di area minima di pareti resistenti in ciascuna direzione da considerare fanno riferimento al numero di piani della costruzione e non al numero di piani soprastanti il piano di verifica. In altre parole per un edificio in muratura ordinaria con 3 piani fuori terra e con a g S 0,07g le percentuali di area minima di pareti resistenti in ciascuna direzione devono essere non inferiori al 4,5% per ciascun piano; non è invece condivisibile l interpretazione secondo cui debba considerarsi il 4,5% se il piano oggetto di verifica ha 3 piani soprastanti, 4% se ne ha 2 e 3,5 se ne ha 1. Si concorda con quanto espresso nel quesito, precisando che nella tabella 7.8.II delle NTC la colonna numero piani si riferisce al numero dei piani totali dell edificio. Documento approvato definitivamente dal CTS nella seduta del 2/3/2011 6/ Firenze, Via S.Gallo 34/a10 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (Delibera Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010) Documento interpretativo ed applicativo al voto n. 184/2011 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Preso atto del voto di cui all oggetto e al fine di dare concreta applicazione di tale indirizzo sia per gli Uffici regionali del della Regione Toscana che agli utenti esterni (professionisti, committenti pubblici e privati, ) si ritiene utile la seguente sintesi 1. Cambio d uso di un edificio con incremento di classe d uso Il cambio d uso (o più precisamente il cambio di classe d uso) che preveda un aumento della classe stessa ancorché non accompagnato dall esecuzione di opere strutturali necessita in ogni caso della valutazione della sicurezza come chiaramente indicato al p.to 8.3 delle NTC. Visto che la Circolare n. 617/09 al punto C8.3 : Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC., in funzione dell esito di tale valutazione possono presentarsi i seguenti casi: - se l edificio risponde ai requisiti di sicurezza non è necessario procedere ad interventi di consolidamento; - se l edificio non risponde ai requisiti di sicurezza il Committente ed il Progettista valuteranno le possibili linee di intervento: declassamento, cambio d uso, limitazioni e/o cautele nell uso; esecuzione degli interventi di consolidamento necessari al conseguimento del livello di sicurezza minimo. La determinazione delle linee di intervento, nel caso di edifici di particolare pregio architettonico o artistico, seguirà le indicazioni della Direttiva PCM del 12/10/2007, successivamente emendata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 92 del 23/7/ Edifici già destinati in tutto o in parte ad attività riconducibili alle Classi d uso III e IV. La prosecuzione dell attività in corso è comunque sempre subordinata alla valutazione della sicurezza in base quanto disposto dall art. 2 comma 3 dell Ordinanza PCM n. 3274/03 entro i termini temporali stabiliti. A ciò si aggiunge l obbligo di programmare gli interventi di adeguamento o miglioramento, se occorrenti. Per l eventuale inadeguatezza occorre distinguere se essa dipenda da azioni naturali (degrado naturale, cedimenti, sisma, vento, neve, ) ed azioni indotte dall uomo (carichi di esercizio). Tale distinzione, introdotta dalla Circolare citata al punto C8.3, comporta che: - per azioni naturali non vi è, generalmente, l obbligo di intervento o di cambiamento della destinazione d uso nel caso si riscontri l inadeguatezza. In questi casi le decisioni da adottare potranno essere calibrate tenendo conto della gravità dell inadeguatezza, delle possibili conseguenze, delle 7/ Firenze, Via S.Gallo 34/a11 disponibilità economiche e, più in generale, delle implicazioni per la pubblica incolumità. L onere di tali decisioni spetta ai proprietari o ai gestori, siano essi pubblici che privati. I tempi per l esecuzione degli interventi possono essere dedotti da quanto emanato dal Dipartimento Protezione Civile con nota DPC/SISM/ del 4/11/2010 ovvero riferibili alla Vita nominale restante, tenendo conto che valori superiori a 30 anni sono da considerarsi ragionevolmente accettabili e, quindi, che non comportano l esecuzioni di opere di consolidamento. - per azioni dipendenti dall uomo, gli interventi di consolidamento sono necessari e improcrastinabili, comportando, in genere, l impossibilità di proseguire con l uso dell attività in corso. 3. Impianti sportivi Premesso che l art. 3, comma 5 del DM 18/03/1996 prevede che "Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto,rilasciato da tecnico abilitato". Ricordato che: - gli impianti sportivi con capienza destinata al pubblico maggiore di 100 persone sono assimilati a "opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" dall 'OPCM 3274/03; - la verifica di cui all'opcm 3274/03 e il certificato di idoneità statica di cui al DM 18/03/1996 sono atti distinti (la prima è attività da compiersi una tantum, la seconda con cadenza decennale; - gli aggiornamenti normativi tengono conto dell'evoluzione scientifica che nel tempo interviene nel campo della scienza e tecnica delle costruzioni, migliorando il grado di sicurezza delle strutture. Da ciò non consegue che le opere progettate e realizzate con norme precedenti presentino un grado di sicurezza insufficiente, in relazione alle esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità; - gli aggiornamenti normativi, legati ai progressi tecnico-scientifici, sono spesso finalizzati ad ottimizzare le costruzioni in relazione ad un adeguato sfruttamento dei materiali e ad una più precisa valutazione della sicurezza, e non necessariamente ad aumentare i livelli di sicurezza della struttura; - la ratio che sottende alle disposizioni di cui al DM 18 marzo 1996 è quella di verificare, con cadenza decennale, che la struttura dell'impianto sportivo, nelle medesime condizioni d'uso, qualora non sia intervenuto nessuno dei casi di cui sopra, mantenga inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza in base alle quali era stata progettata e realizzata - lo stesso Decreto del Ministro dell'interno , all'art. 15 prevede che "ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica I con riferimento al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche e successive modificazioni ed integrazioni ". Ciò significa che i complessi ed impianti sportivi realizzati dopo l'entrata in vigore del DM nelle zone allora dichiarate sismiche, nelle quali non siano intervenute nel frattempo significative modifiche alla zonizzazione, presentano già un apprezzabile grado di sicurezza. Ciò premesso, se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il complesso o impianto sportivo sia stato progettato e realizzato dopo il 1996, applicando la sopra citata prescrizione di cui all'art. 15 del DM o comunque sia stato verificato in fase di progetto con coefficiente di protezione I=1,2; 8/ Firenze, Via S.Gallo 34/a12 b) relativamente all'area di ubicazione dell' impianto e alla sismicità locale la struttura risulta essere stata calcolata con le azioni derivanti da uno dei seguenti Casi DM OPCM 3274/03 Vecchia classificazione DDMM a g, suolo A, T=475anni Zona Categoria Caso A <0.05g Caso B < ^ Caso C <0.25g 2 2^ Caso D 1^ c) non sia intervenuta nessuna delle condizioni previste dai sopra citati punti 8.3 e del Cap. 8 delle norme tecniche di cui al DM , allora la verifica finalizzata al rilascio della certificazione di idoneità statica richiesta, può essere limitata ad un riesame della documentazione progettuale e di collaudo, atteso che le nuove norme non hanno introdotto sensibili modifiche alle azioni ed ai metodi di calcolo. Quando invece non sia verificata anche una sola delle condizioni di cui sopra, allora lo studio della struttura dell'impianto deve essere condotto con riferimento alle attuali norme (DM ) tenendo conto delle eventuali indicazioni fornite dalle Regioni ai sensi della già richiamata OPCM 3274/2003, sia per la definizione delle azioni statiche e sismiche, sia per le procedure di calcolo e verifica, con particolare attenzione al predetto Cap. 8. In questo caso, se la verifica è favorevole, nel senso che la struttura risulta adeguata in entrambi i casi, si procede alla certificazione di idoneità statica. In caso di esito negativo delle verifiche occorre adottare gli opportuni provvedimenti che sono: 1) necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio; 2) valutati e programmati nel caso in cui l'inadeguatezza risulti rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione, ad esempio il sisma, neve e vento. In tal caso, le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni, operando: a) una limitazione sull uso sia in termini di carico che di tempo, b) la programmazione in tempi certi dei lavori di consolidamento necessari da valutare caso per caso. Si ritiene che tali determinazioni siano da estendersi anche a tutti quegli edifici destinati ad attività di pubblico spettacolo dove si prevedano affollamenti significativi. Documento ratificato dal CTS nella seduta del 12/10/2011 9/ Firenze, Via S.Gallo 34/a13 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (Delibera GR n. 606 del ) Norme tecniche per le costruzioni DM 14/1/2008 1/ Quesiti esaminati (Lavori svolti dalla Commissione nel periodo gennaio luglio 2011) 1. Verifica di deformabilità negli edifici esistenti Il punto 8.3 delle NTC riporta La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente. Si chiede se in fase di controllo (ufficio pubblico preposto, collaudatore, ) possano essere richieste espressamente le verifiche per gli SLE quale condizione per la positività del controllo stesso. Si ritiene che, per quanto chiaramente indicato dal p.to 8.3, i livelli delle prestazioni attese relative alle verifiche per gli SLE debbano essere concordate esclusivamente tra Progettista e Committente. Il controllo sul progetto (sia da parte di un organismo pubblico che di altro soggetto) deve mirare a verificare che siano state rispettate le indicazioni del Committente se esplicitate. 2. Solaio negli edifici in muratura Il punto recita: I solai devono assolvere la funzione di ripartizione delle azioni orizzontali tra le pareti strutturali, pertanto devono essere ben collegate ai muri e garantire un adeguato funzionamento a diaframma. La distanza tra due solai successivi non deve essere superiore a 5 m. Al punto Gli orizzontamenti sono generalmente solai piani, o con falde inclinate in copertura, che devono assicurare, per resistenza e rigidezza, la ripartizione delle azioni orizzontali tra i muri di controventamento. L organizzazione dell intera struttura e l interazione ed il collegamento tra le sue parti devono essere tali da assicurare appropriata resistenza e stabilità, ed un comportamento d insieme scatolare. Quesiti: 1. Per le strutture in muratura la norma non fa esplicito riferimento alle geometrie sia globali del fabbricato che locali delle pareti: possono essere progettate forme curve o ad angoli non ortogonali se adeguatamente supportate dall analisi strutturale? 2. Nelle strutture in muratura possono essere utilizzate strutture di ripartizione delle sollecitazioni orizzontali fra le strutture di controventamento alternative ai solai piani (ad esempio rampe continue a bassa pendenza)? In linea generale non è possibile escludere la possibilità di progettare, all interno di un edificio in muratura, pareti con andamento curvilineo o con angoli non ortogonali. In tali casi il progettista dovrà 10/ Firenze, Via S.Gallo 34/a14 valutare e giustificare tali scelte avendo comunque come riferimento, per quanto possibile, le prescrizioni e le indicazioni previste dalle NTC per le comuni pareti piane. Analogamente non si può escludere che la controventatura di piano possa essere affidata, oltre che ai consueti orizzontamenti, ad altri sistemi purchè di comprovata efficacia, supportate da specifiche verifiche di stabilità e resistenza. 3. Pareti nelle strutture in c.a. Facendo riferimento al p.to si pongono i seguenti quesiti: 1. calcolo del fattore k w per una generica parete. Non appare chiaro quale sia l "altezza" da considerare e di cui parla la norma per il calcolo di α 0. In particolare si intende per "altezza" quella riferita all interpiano della parete o l'altezza totale (da fondazione a sommità)? 2. nel caso in cui in una struttura vi siano, in ogni direzione dell'azione sismica, più pareti con dimensioni geometriche tra loro diverse, quale significato assume l indicazione:"... α 0 è il valore assunto in prevalenza dal rapporto tra altezze e larghezze delle pareti.".? Alla luce delle indicazioni date dalla normativa a riguardo delle pareti si può interpretare il termine "altezza" come altezza totale (da fondazione a sommità). Nel caso in cui in una struttura vi siano più pareti con dimensioni geometriche tra loro diverse si ritiene prevalente la parete che porta alla definizione del k w più basso (in quanto prevale sulle altre dal punto di vista del dimensionamento a vantaggio di sicurezza). 4. Costruzioni in muratura Il di Pisa in merito ad un controllo per sorteggio di una pratica relativa ad un edificio in muratura armata presentata prima dell entrata in vigore delle NTC 08 invia il seguente quesito: Un edificio realizzato in muratura armata, dotato di certificato di idoneità rilasciato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può derogare dal cosi detto metro d angolo in corrispondenza dei muri perimetrali, prescritto al punto C5.1 del D.M. 16/01/1996? Preso atto che il sistema costruttivo è dotato di specifico certificato d idoneità e quindi anche di specifico metodo di calcolo, così come previsto dal D.M. 16/01/1996, si ritiene che le prescrizioni obbligatoriamente da rispettare siano quelle contenute in detto certificato. 5. Nuove costruzioni in c.a Riferimento al p.to delle NTC. Spesso, per esigenze soprattutto di natura architettonica, risulta necessario introdurre travi totalmente esterne ai pilastri e che hanno uno o ambedue le estremità non confluenti nei pilastri o setti. Ad esempio le travi di partenza o sbarco delle scale, zone in cui non è possibile realizzare pilastri allineati. La prescrizioni normative di al punto fanno riferimento solo ai nodi trave-pilastro, definendo anche specifiche limitazioni geometriche. a) Alla luce di ciò si deve dedurre che travi che insistono su travi non sono ammissibili? b) La norma, inoltre, cita espressamente solo i pilastri senza alcun riferimento ai setti; si deve dedurre che le limitazioni geometriche siano richieste solo ed esclusivamente per presenza di pilastri o tali limitazioni devono essere estese "per analogia" anche ai setti? 11/ Firenze, Via S.Gallo 34/a15 Relativamente al primo quesito si ritiene che, non esistendo un esplicito divieto, sia possibile realizzare travi che non convergano alle estremità nei nodi con i pilastri senza necessariamente comprendere tali elementi tra quelli secondari. Per quanto riguarda il secondo quesito si ritiene che le prescrizioni indicate al , per quanto applicabili, debbano essere rispettate anche per i setti. 6. Nuove costruzioni in c.a.. Tamponature (riferimento al punto ) Nelle costruzioni ordinarie è frequente il caso in cui in adiacenza ad un pilastro sia posizionata una finestra o addirittura siano presenti aperture ad entrambi i lati del pilastro. In questa sede ci riferiamo a finestre di specchiatura ordinaria per abitazioni uffici etc. con esclusione di finestre a nastro. In tali situazioni deve essere ritenuto cogente il punto per quanto riguarda la staffatura? Si ritiene che le indicazioni del p.to siano cogenti ogni qual volta si rilevi una situazione della tamponatura che possa indurre una significativa riduzione dell altezza libera di calcolo del pilastro. 7. Strutture di fondazione in c.a. Riferimento ai punti e a) per le travi di fondazione (per strutture in c.a., muratura, legno, acciaio, etc..) è necessario rispettare i limiti riportati al punto e successivi o è sufficiente solo rispettare l'armatura minima pari al 0,2% di cui al 7.2.5? b) la percentuale minima di armatura in fondazione, pari allo 0.2% Ac, è riferita alle travi mentre non sono indicate prescrizioni per le platee, i plinti, le fondazioni dei muri di sostegno, le fondazioni delle strutture in muratura. Quanto deve essere il minimo di armatura per questo tipo di fondazioni? Relativamente al primo quesito si ritiene che per le travi di fondazioni non sia necessario il rispetto di quanto previsto al p.to 7.4.6, restando fermo il limite di armatura pari allo 0,2% della sezione geometrica, sia inferiormente che superiormente e per tutta la lunghezza della trave Per quanto riguarda il secondo quesito e relativamente alle platee di fondazione si può fare riferimento al Eurocodice 8 punto Costruzioni in muratura. Fondazioni Nella realizzazione di nuovi edifici in muratura portante da ubicarsi in zone dove risulta possibile la risalita di umidità, si propone di introdurre una guaina elastomerica (s=4 mm), con sovrastante letto di malta (s=6 cm), tra nervatura di fondazione e cordolo c.a. del solaio piano terra. Per assicurare la corretta trasmissione delle azioni sismiche, si propone di disporre coppie di barre metalliche verticali D=16 mm passo 20 cm per collegare fondazione e cordolo c.a.. Tali barre sono previste passanti sia la guaina elastomerica che il letto di malta, ancorate nel sovrastante cordolo. Prevedendo che: i carichi verticali siano prudenzialmente affidati alle sole barre metalliche verticali per le quali vengano esclusi fenomeni di instabilità; i carichi sismici allo SLD siano tali da indurre spostamenti orizzontali relativi, nello spessore di 6 cm, molto bassi non comportando fessurazione del letto di malta; 12/ Firenze, Via S.Gallo 34/a16 i carichi sismici allo SLV siano tali da indurre azioni che soddisfino le verifiche delle barre metalliche di collegamento e che inoltre gli spostamenti orizzontali relativi, nello spessore di 6 cm, siano comunque minimi; gli effetti dissipativi, pur presenti, non vengano messi in conto; si chiede se l approccio progettuale sia condivisibile. Si ritiene che la soluzione progettuale proposta sia condivisibile. Tuttavia si ritiene di precisare che l'interposizione di guaine elastomeriche tra le fondazioni e l'elevazione in muratura deve essere sempre accompagnata da opportune verifiche e accorgimenti esecutivi specifici, atti a scongiurare scorrimenti conseguenti alle azioni orizzontali che possono interessare la struttura. Tali dettagli devono essere chiaramente riportati nel progetto esecutivo. 9. Travi tralicciate in acciaio, conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante Nel paragrafo 4.6 si prevede l uso nelle opere di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante solo previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale. Con voto n.116/2009, di recente pubblicazione, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato le Linee guida per l utilizzo di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell autorizzazione all impiego nelle quali le varie tipologie di travi tralicciate vengono ricondotte a tre possibili categorie: a) strutture composte acciaio-calcestruzzo b) strutture in calcestruzzo armato normale o precompresso c) strutture non riconducibili ai principi, alle definizioni, ai modelli di calcolo e ai materiali delle categorie a e b. Secondo quanto riportato al paragrafo 4 delle suddette Linee Guida, nel caso di travi appartenenti alle prime due categorie il produttore dovrà ottenere un esplicita conferma di ciò dal Servizio tecnico Centrale previa presentazione di apposita relazione ; per le travi appartenenti alla terza categoria, invece, ciascun produttore dovrà richiedere allo stesso Servizio Tecnico Centrale l autorizzazione all impiego. Alla luce di quanto sopra e nell attesa che i produttori possano dotarsi di quanto richiesto dalle NTC 2008 nonché dalle Linee Guida, si chiede se, sia ammissibile l uso di tali elementi strutturali anche in assenza dell autorizzazione o della conferma di cui al punto 4 delle citate linee guida. Si ritiene che l impiego delle travi appartenenti alla categoria c (strutture non riconducibili ai principi, alle definizioni, ai modelli di calcolo e ai materiali delle categorie a e b) sia necessariamente subordinato al rilascio dell autorizzazione del Servizio Tecnico centrale. Si ammette, invece, l uso di travi tipo a (strutture composte acciaio-calcestruzzo) e tipo b (strutture in calcestruzzo armato normale o precompresso) anche in assenza della citata conferma del Servizio Tecnico Centrale purché venga fornita da parte del tecnico progettista un apposita dichiarazione di appartenenza a tali categorie corredata dalla ricevuta della trasmissione al Servizio Tecnico Centrale della documentazione richiesta dalle stesse Linee Guida. Documento definitivamente approvato il 12/10/ / Firenze, Via S.Gallo 34/a17 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (Delibera GR n. 606 del ) Norme tecniche per le costruzioni DM 14/1/2008 2/ Quesiti esaminati (Lavori svolti dalla Commissione nel periodo agosto dicembre 2011) Scale interne L art. 12 del Regolamento n. 36/R (D.P.G.R. 9/07/2009) elenca alcune tipologie di opere per le quali non è necessaria la richiesta di autorizzazione né il preventivo deposito del progetto. In particolare la lett. m) del citato articolo comprende le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purchè la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura, né il suo comportamento statico. Sembra, pertanto, che l esclusione dagli obblighi di autorizzazione o deposito progetto per tali tipi di scale sia limitato ad un solo piano o dislivello. Può verificarsi il caso in cui la medesima unità immobiliare si estenda su tre o più piani e si preveda la realizzazione di singole rampe di collegamento interne tra i vari piani. Si chiede se tali scale possano rientrare o meno nella fattispecie di cui alla lettera m) dell art. 12 del Regolamento 36/R. Si tratta in questi casi di singole rampe, generalmente prefabbricate e definite in arredo, che vanno dal solaio inferiore all orizzontamento superiore. Ogni singola rampa di scale risponde ai criteri del Regolamento in quanto si tratta di scale di collegamento interne all unità immobiliare, sono realizzate in legno o metallo, di larghezza inferiore ai 90 cm il cui inserimento non comporta alterazioni significative della staticità della struttura né modifiche del suo comportamento sismico. Si ritiene che il caso proposto sia compatibile con i criteri di cui all art. 12 del Regolamento 36/R a condizione che nell ambito delle proprie valutazioni di competenza il progettista abbia escluso effetti che possano compromettere la staticità globale e locale della struttura principale e/o il suo comportamento sismico. Numerosità dei controlli di accettazione in cantiere per l acciaio da c.a. Il punto Controlli di accettazione in cantiere le NTC 2008 recita: I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto , in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti. 14/ Firenze, Via S.Gallo 34/a18 Pertanto sembrerebbe che il campionamento debba essere eseguito con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto che recita: Prove di qualificazione Il laboratorio incaricato deve effettuare, senza preavviso, presso lo stabilimento di produzione, il prelievo di una serie di 75 saggi, ricavati da tre diverse colate o lotti di produzione, venticinque per ogni colata o lotto di produzione, scelti su tre diversi diametri opportunamente differenziati, nell ambito della gamma prodotta. Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia, indipendentemente dall etichettatura o dalla destinazione specifica. Sui campioni vengono determinati, a cura del laboratorio incaricato, i valori delle tensioni di snervamento e rottura f y e f t l allungamento A gt ed effettuate le prove di piegamento. Dalla lettura del punto sopra riportato si ricava che le modalità da adottare che si possono estendere al controllo di accettazione in cantiere possono riguardare due aspetti: a) le grandezze da rilevare: tensioni di snervamento e rottura f y e f t l allungamento A gt e prove di piegamento; b) i provini devono essere ricavati scegliendo su tre diversi diametri opportunamente differenziati nell ambito della gamma utilizzata nello specifico cantiere. Assumendo che le modalità da adottare riguardino sia il punto a) che il b) gli spezzoni da sottoporre a prova risultano 3x3 = 9. Naturalmente se le modalità da adottare sono solo relative al punto a) gli spezzoni da sottoporre a prova risultano 3 tutti dello stesso diametro. Si chiede alla Comitato di esprimersi circa le modalità da utilizzare per effettuare i controlli di accettazione in cantiere. Si ritiene che si debba fare riferimento a quanto espressamente indicato dalla Circolare al punto C Controlli di accettazione in cantiere. Il campionamento viene generalmente effettuato su tre diversi diametri opportunamente differenziati nell ambito di ciascun lotto di spedizione, in numero di 3 spezzoni, marchiati, per ciascuno dei diametri selezionati, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti. Particolari esecutivi strutture in c.a. (Quesiti posti dall Ing. Lisi di Firenze) Disposizioni di dettaglio per le armature nelle strutture in c.a. 1) punto pareti ultimo capoverso. Nella zona non critica l armatura minima orizzontale e verticale pari allo 0.2% è da intendersi come totale verticale (orizzontale) su entrambe le facce o 0.2% su una faccia sola? 2) punto Per le platee il minimo di armatura è da riferirsi allo 0.2% delle travi da considerarsi in entrambe le direzioni sia superiormente che inferiormente? 3) armatura minima verticale nelle pareti controterra. E' sufficiente verificare la resistenza al taglio senza armatura specificaamratura secondo la formula o è necessario disporre anche per la parete un armatura minima in elevazione pari allo 0.2% su entrambe le facce? 15/ Firenze, Via S.Gallo 34/a19 4) in riferimento alla formula il rapporto ρ l =A sl /b w *d per A sl si intende la somma complessiva dell'armatura tesa e compressa o solo tesa come indicato nell'eurocodice2? In merito al primo quesito si ritiene che il valore indicato pari allo 0.2% sia da ritenersi complessivo sulla sezione. In altre parole il minimo per ogni faccia della parete è da intendersi pari allo 0,1%. Il secondo quesito è già stato affrontato nel documento Quesiti 1/2011 al quale si rimanda. Si rileva che il terzo quesito non risulta chiaramente formulato. Si è comunque del parere che per le pareti controterra con la sola funzione di sostegno del terreno si debba necessariamente rispettare il minimo dello 0,2% di armatura sull intera sezione (0,1% su ogni faccia) per la flessione fuori dal piano, non essendo in genere necessaria una specifica armatura a taglio per azioni perpendicolari alla parete. In merito al quarto quesito si ritiene che il rapporto ρ l =A sl /b w *d sia riferito alla sola armatura tesa, ovvero a quella che risulta realmente impegnata per le sollecitazioni taglianti. Muratura mista (Quesito posto dall Ing. R. Veneziani di Arezzo) E consentito eseguire un nuovo edifico in muratura con paramenti in laterizio (pieno o alveolare) sul lato interno e in pietra sul lato esterno, con ammorsamenti efficaci tra i due materiali che rendono la parete monolitica, computando come resistente l intera sezione ma con il valore di resistenza caratteristica più basso tra i due materiali? La norma non nega espressamente possibilità di usare tipologie di elementi diversi nella formazione del pannello murario (nel caso in questione elementi in laterizio ed elementi in pietra naturale). Non potendo definire in maniera specifica le caratteristiche meccaniche ed elastiche di una parete così composta facendo riferimento alle norme tecniche vigenti, si ritiene indispensabile per l utilizzo di tale 16/ Firenze, Via S.Gallo 34/a20 tecnologia, una sperimentazione specifica e una valutazione del Servizio tecnico Centrale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Cautelativamente si ritiene non applicabile la semplice riduzione delle caratteristiche meccaniche, così come proposto dal progettista. Strutture in muratura - Cordoli in c.a. (Quesito posto dall Ing. M. Righi di Arezzo) La normativa tecnica di cui al DM per le costruzioni in muratura (p.to ) impone che l arretramento del cordolo rispetto al filo esterno della muratura sia non superiore a 6 cm. Alla luce degli aggiornamenti normativi per quanto riguarda la coibentazione termica dell'edificio (vedi decreto legislativo n. 192/05 e successive modifiche con decreto legislativo n. 311/06), con l'arretramento indicato risulta particolarmente difficoltoso contenere la dispersione termica determinata dalla presenza del cordolo in cemento armato (ponte termico). Si chiede se, in considerazione del fatto che la dimensione di arretramento proposta in normativa è pari al 25% dello spessore minimo della muratura portante (24 cm x 0.25 = 6 cm) questa percentuale di arretramento (25%) possa essere utilizzata anche per murature portanti di alto spessore (36.5, 42.5, 49 cm) necessarie per raggiungere un valore di isolamento termico come da normativa senza dover ricorrere all'uso di cappotti esterni o di pareti a cassetta con isolamento in intercapedine. A titolo di esempio esempio: muro di spessore 36.5 cm x 0.25 = 9.13 cm arretramento massimo cordolo muro di spessore 42.5 cm x 0.25 = cm arretramento massimo cordolo muro di spessore 49.0 cm x 0.25 = cm arretramento massimo cordolo L arretramento del cordolo rispetto al filo esterno della muratura, introdotto esplicitamente già con il DM (p.to C.5.1), trova utile applicazione e giustificazione proprio nella limitazione della trasmittanza termica dell involucro esterno dell edificio. L entità di tale arretramento è univocamente fissata nel suo valore massimo senza possibilità di deroghe, seppur motivate dalle considerazioni esposte dal progettista. Inoltre è facilmente comprensibile che arretramenti maggiori (anche in presenza di spessori murari più elevati) potrebbero comportare un negativo e permanente stato di pressoflessione nel piano di minor rigidezza delle pareti. 17/ Firenze, Via S.Gallo 34/a21 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (Delibera GR n. 606 del ) Norme tecniche per le costruzioni DM 14/1/2008 1/2012- Quesiti esaminati (estratto dai lavori svolti dalla Commissione nell anno 2012) Si riportano di seguito i quesiti tecnici esaminati dal CTS che possono essere di utilità generale. 1) - Regolarità in pianta degli edifici ai fini dell applicabilità del metodo semplificato per il dimensionamento strutturale di edifici in muratura (p.ti , e NTC) Q. Il punto delle NTC 2008 cita la seguente condizione che deve essere rispettata al fine di poter considerare regolare in pianta l edificio e quindi poter applicare la verifica semplificata: Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25% della dimensione totale della costruzione nella corrispondente direzione. Mentre nel caso 1) sotto riportato è evidente che rientri e sporgenze superano il 25% limite di norma, nei casi 2) e 6) la lettura più o meno letterale potrebbe indurre a non considerare applicabile il metodo semplificato, per quanto sia evidente che geometricamente ci si discosta davvero poco dalla figura regolare più vicina (rettangolo inscritto o circoscritto). Si chiede pertanto se sia ragionevole ritenere rispettato il criterio di regolarità suddetta, nei casi 2) e 6). 18/ Firenze, Via S.Gallo 34/a22 R. Si ritiene ragionevole interpretare come regolari i casi 2) e 6) esaminati, coerentemente con le indicazioni del testo normativo, intendendo che il limite del 25% va applicato all elemento sporgente, rispetto alla dimensione prevalente dell edificio, nella corrispondente direzione. 19/ Firenze, Via S.Gallo 34/a23 2) - Livelli di conoscenza strutture in c.a. Q. Dovendo procedere alla verifica sismica di un edificio sanitario con struttura in c.a. di recente costruzione ( ), progettato in assenza di classificazione sismica del comune interessato e disponendo degli elaborati grafici, delle specifiche tecniche di progetto,dei certificati di prova dei materiali (barre di acciaio e calcestruzzo) e del certificato di collaudo statico, si richiede se, al fine di determinare il livello di conoscenza per tale edificio: sia obbligatorio seguire il numero di prove prescritte dalla Circolare n. 617 del 02/02/2009 nella Tab. C8A.1.3; sia ammissibile la deroga dalla Circolare per tale struttura, con la documentazione disponibile; quali sono i parametri da adottare per desumere un quantitativo di prove significativo per testare la bontà dei risultati riportati nei certificati allegati al Collaudo. R. La Tab. C8A.1.3a definisce orientativamente i livelli di rilievo e le prove per edifici in c.a.. Si riportano di seguito le NOTE ESPLICATIVE alla tab. C8A.1.3 : Le percentuali di elementi da verificare ed il numero di provini da estrarre e sottoporre a prove di resistenza riportati nella Tabella C8A.1.3 hanno valore indicativo e vanno adattati ai singoli casi, tenendo conto dei seguenti aspetti: Nel controllo del raggiungimento delle percentuali di elementi indagati ai fini del rilievo dei dettagli costruttivi si tiene conto delle eventuali situazioni ripetitive, che consentano di estendere ad una più ampia percentuale i controlli effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una serie con evidenti caratteristiche di ripetibilità, per uguale geometria e ruolo nello schema strutturale. Le prove sugli acciai sono finalizzate all identificazione della classe dell acciaio utilizzata con riferimento alla normativa vigente all epoca di costruzione. Ai fini del raggiungimento del numero di prove sull acciaio necessario per il livello di conoscenza è opportuno tener conto dei diametri (nelle strutture in c.a.) o dei profili (nelle strutture in acciaio) di più diffuso impiego negli elementi principali con esclusione delle staffe. Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire alcune prove distruttive, non più del 50%, con un più ampio numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive. Il numero di provini riportato nelle tabelle 8A.3a e 8A.3b può esser variato, in aumento o in diminuzione, in relazione alle caratteristiche di omogeneità del materiale. Nel caso del calcestruzzo in opera tali caratteristiche sono spesso legate alle modalità costruttive tipiche dell epoca di costruzione e del tipo di manufatto, di cui occorrerà tener conto nel pianificare l indagine. Sarà opportuno, in tal senso, prevedere l effettuazione di una seconda campagna di prove integrative, nel caso in cui i risultati della prima risultino fortemente disomogenei. Per quanto sopra si ritiene ammissibile : derogare dalle prove sugli acciai poiché l identificazione della classe di acciaio può essere ricavata dalle specifiche di progetto e dai certificati allegati alla relazione finale; sostituire alcune prove distruttive sul cls (non più del 50%) con un numero triplo di prove non distruttive; variare il numero di provini riportato in Tab. C8A.1.3 in relazione alle caratteristiche di omogeneità del materiale. 20/ Firenze, Via S.Gallo 34/a24 3) Piani interrati o seminterrati di edifici in muratura. Q. E consentito realizzare al piano interrato di edifici in muratura le pareti esterne in c.a., quelle interne in muratura, ben ammorsate a quelle in c.a.? R. Facendo riferimento a quanto previsto ai punti (8 cpv) e delle NTC si deduce che l eventuale piano interrato o di prima elevazione deve essere interamente formato da pareti in c.a., escludendo la possibilità di realizzare un sistema misto collaborante muratura-c.a. al medesimo livello. Tuttavia si ritiene che sia possibile la presenza di pareti in muratura nel piano interrato, anche per sostenere carichi verticali, purchè: - le pareti murarie siano valutabili come elementi secondari così come definiti al punto 7.2.3, ovvero che il contributo alla rigidezza totale sotto azioni orizzontali di tali pareti non superi il 15% dell analoga rigidezza degli elementi in c.a.. - il piano interrato sia coperto con un solaio in c.a. di elevata rigidezza nel piano, capace di ridistribuire efficacemente le azioni orizzontali trasmesse dalla struttura in elevazione alle pareti in c.a.. 4) - Metodo costruttivo a pannelli portanti realizzati con blocco cassero e cls debolmente armato. Possibilità di utilizzo in zona sismica. A seguito di specifici quesiti si esprimere un parere circa la possibilità di utilizzo in zona sismica del suddetto metodo costruttivo. Di seguito si riassumono le caratteristiche essenziali del sistema: blocco cassero, in materiale vario, con getto di riempimento in cls ed armatura verticale e orizzontali in acciaio; possibilità di armatura verticale sia monostrato disposta in asse che a due strati opposti; armatura orizzontale o singola o doppia; getto non completamente monolitico per la presenza delle pareti trasversali dei blocchi cassero; resistenza e rigidezza del blocco cassero trascurati nel calcolo; disposizione e quantitativi delle armature diversi da quelli prescritti per le strutture in c.a.; Premesso che: il p.to delle NTC2008 prevede che La resistenza e la funzionalità delle strutture e elementi strutturali può essere misurata attraverso prove su campioni di adeguata numerosità. La procedura di prova e di interpretazione delle misure sarà effettuata secondo norme di comprovata validità. il capitolo 12 delle NTC2008 prevede che..in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validità: o Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale o Visto il parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n 117 del 10/02/2011 con cui sono state approvate le Linee guida per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera, pubblicate nel Luglio 2011 e di seguito denominate Linee Guida, di cui in allegato si riportano gli elementi salienti, 21/ Firenze, Via S.Gallo 34/a25 Ferme restando le responsabilità dei progettisti e dei direttori dei lavori in ordine alle scelte progettuali, alle ipotesi di calcolo ed alla conformità alla vigente normativa delle costruzioni realizzate con i metodi costruttivi di cui sopra, si esprime parere favorevole all utilizzo in zona sismica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: la progettazione e l esecuzione dei lavori devono essere conformi: - alle NTC2008 per i carichi, i sovraccarichi e i materiali - alle NTC2008 per quanto riguarda i requisiti di durabilità; - alle NTC2008 per le fondazioni; - alle NTC2008 per i criteri generali di progettazione e modellazione; - alle Linee Guida per le analisi, le verifiche strutturali, i dettagli costruttivi e quant altro. Si ricordano, in sintesi, i principali elementi di valutazione e progettazione: Per ogni tipo di pannello dovrà essere studiata e proposta una procedura di verifica basata su criteri consolidati e sperimentazione specifica. Per i criteri consolidati le CNR 10025/98 con i dovuti adeguamenti alle NTC08 sono un possibile riferimento. Il sistema costruttivo deve essere caratterizzato, nello spirito delle NTC08, mediante prove sperimentali di adeguata numerosità, in conformità alle Linee Guida. Le prove sperimentali devono essere eseguite e certificate da Laboratori autorizzati di cui all art. 59 del DPR 380/01. Copia di tali certificati forma parte integrante del progetto esecutivo depositato presso l Ufficio Tecnico del competente per territorio. Il Produttore deve predisporre, a cura di un tecnico abilitato, una relazione interpretativa dei dati sperimentali ottenuti. Nel caso in cui il modello di calcolo faccia ricorso a pannelli continui equivalenti, in luogo dei pannelli reali, l equivalenza deve essere dimostrata per via numerica o per via sperimentale ripetendo le prove su pannelli continui equivalenti. I blocchi cassero devono essere privi di apprezzabili fuori piombo, devono garantire l assenza di vuoti nel getto e la corretta sovrapposizione delle armature. I blocchi cassero devono essere marcati CE e dotati di un manuale di montaggio, posa e controllo che il produttore è obbligato a fornire. Il diametro massimo degli inerti costituenti il getto deve essere limitato a 16 mm. La consistenza del conglomerato non deve essere inferiore a S4. Le sovrapposizioni tra le armature di normativa devono essere amplificate di almeno il 50%. La concezione degli edifici deve essere scatolare e la classe di duttilità bassa (CDB). Il fattore di struttura è calcolato come q=q 0 xk s xk r con q 0 non superiore a 2 - K s = 1.1 per strutture irregolari in piante e 1.2 per strutture regolari in pianta K r = 1 per strutture regolari in altezza e 0.8 per strutture irregolari in altezza. Il fattore di struttura può essere superiore solo attraverso adeguati studi sperimentali e numerici ma in ogni caso q0 non può essere superiore a 3. Per gli spessori nominali delle pareti si applicano le limitazioni delle NTC 08 ( 15 cm per pareti semplici 20 cm per pareti accoppiate). Ogni produttore deve indicare nel manuale di montaggio le possibili modellazioni per le verifiche sia nei confronti degli stati limite ultimi che per gli stati limite di esercizio. 22/ Firenze, Via S.Gallo 34/a26 Le pareti devono essere verificate a Flessione e Pressoflessione, a Taglio (taglio-compressione, tagliotrazione, taglio-scorrimento) e nei confronti dell instabilità fuori piano, in conformità alle NTC 08. Per il taglio si deve far riferimento alla sezione equivalente definita nelle Linee Guida. Per le verifiche allo SLD si deve fare riferimento agli spostamenti relativi di interpiano che devono risultare essere di 0.002h, con h= altezza di interpiano. Le armature sia orizzontali che verticali devono avere un diametro non superiore a 1/10 dello spessore della parete. Possono essere disposte su entrambe le facce delle pareti o su un solo strato centrale, in ogni caso il passo delle barre non deve essere superiore a 30 cm, in entrambe le direzioni. La percentuale geometrica di armatura verticale deve essere ρv >= 0.20% - la percentuale geometrica di armatura orizzontale deve essere ρo >= 0.20%, i diametri delle barre sia orizzontali che verticali >= Ø8. In corrispondenza delle aperture devono essere presenti architravi armate con almeno 2Ø12 superiormente e 2Ø12 inferiormente. A cura del produttore devono essere forniti, oltre al manuale operativo-costruttivo-di montaggio, la scheda tecnica, i dettagli costruttivi tipo, la certificazione delle prove, la relazione interpretativa e gli esempi di calcolo. Con il presente parere si intendono superati i precedenti pareri espressi in merito ad analoghi metodi costruttivi. 5) Azioni di progetto per le coperture Con riferimento al punto e delle NTC per quanto riguarda le azioni sulle coperture, occorre considerare la contemporaneità tra il carico neve e quello per manutenzione? In relazione al disposto combinato dai punti e delle NTC, applicando la combinazione allo stato limite ultimo (formula 2.5.1) per le coperture accessibili per sola manutenzione si evince che prendendo la neve come carico di esercizio dominante il carico di esercizio da manutenzione ha coefficiente di combinazione ψ 02 pari a zero e pertanto non vi è contemporaneità tra le azioni ma allorchè si prenda il carico da manutenzione come dominante, avendo la neve coefficiente di combinazione ψ 02 diverso da zero, tale contemporaneità si manifesta. Pertanto ai fini della conformità alle norme tecniche vigenti ed in mancanza di istruzioni o chiarimenti ministeriali, sebbene tale contemporaneità appaia inverosimile nella pratica corrente tanto che nelle precedenti normative era esplicitamente esclusa, si ritiene che qualora essa risulti determinante ai fini dei dimensionamenti strutturali non possa essere trascurata. 6) Considerazioni in merito al quesito sulle nuove edificazioni, interne agli edifici esistenti, pervenuta dal Servizio tecnico centrale Premesso che questo CTS ha inoltrato al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici il seguente quesito: Nell ambito degli interventi di riqualificazione edilizia di edifici esistenti, in particolar modo di quelli industriali, si presenta sovente, il caso nel quale viene prevista la realizzazione di una struttura interna e staticamente indipendente. Nuova struttura (soppalco) 23/ Firenze, Via S.Gallo 34/a27 Stato precedente Stato di progetto Tali interventi edilizi, pur senza alcuna modifica ai carichi e alle strutture esistenti, non sono esplicitamente contemplati tra quelli previsti al punto e delle NTC. La mancata esecuzione di interventi di carattere strutturale sulle strutture originarie, o di modifica di classe o destinazione d uso, sembrerebbe escluderne anche l obbligo della valutazione della sicurezza, pur essendo in presenza di una riqualificazione funzionale dell edificio che può portare anche al raddoppio della superficie utile. Parallelamente le nuove strutture interne, staticamente e sismicamente indipendenti, vengono usualmente progettate a prescindere dal contesto edilizio nel quale si inseriscono. Ciò premesso, si richiede, se nella fattispecie, debba essere necessariamente effettuata una valutazione della sicurezza dell esistente edificio ed individuati gli eventuali interventi necessari in caso di esito negativo della verifica oppure attenersi ai criteri individuati nella parte finale del C.8.3 differenziando l eventuale inadeguatezza dell opera rispetto alle azioni ambientali da quelle controllabili dall uomo. Vista la risposta del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: (..) Ad avviso di questo Servizio, è opportuno premettere che la fattispecie indicata nella nota costituisce un tipo di intervento generalmente sconsigliabile e sconsigliato, salvo che particolari esigenze non lo richiedano. In tutti i casi, comunque, è evidente che l'eventuale inadeguatezza della struttura esistente non può essere superata con la realizzazione di una nuova struttura all interno; poiché la finalità di ogni disposizione normativa resta quella della tutela della pubblica incolumità quindi della salvaguardia di tutte le persone che vivano o lavorino all'interno di una costruzione o circolino nelle immediate vicinanze è del tutto evidente che l eventuale situazione di pericolo permane se non si interviene anche con la messa in sicurezza della struttura esistente, almeno nei confronti delle azioni ambientali. questo CTS ritiene che per tali tipologie di intervento occorre procedere alla valutazione della sicurezza dell edificio esistente, seguendo i criteri definiti dalla Circolare al p.to C8.3. Nella progettazione della nuova struttura interna si adotterà la Classe d uso più gravosa tra quelle previste (superficie superiore e superficie inferiore). Per gli edifici industriali (in genere prefabbricati) è obbligatorio verificare ed accertare l efficacia dei collegamenti tra i vari elementi (strutturali e non strutturali) e, se occorre, intervenire di conseguenza. La valutazione della sicurezza può non essere effettuata, ma è comunque sempre raccomandata, ove ricorra almeno una delle seguenti due condizioni: - incrementi della superficie utile lorda non rilevante rispetto a quella disponibile nello stato attuale. A titolo puramente indicativo e secondo le oggettive condizioni del caso, possono ritenersi non rilevanti 24/ Firenze, Via S.Gallo 34/a28 interventi che prevedano incrementi di superficie utile non superiori al 20% per i primi 500 mq e del 10% per l eccedenza. Per queste valutazioni occorrerà comunque riferirsi alla situazione edilizia originaria dell edificio.. - la destinazione della nuova superficie (introdotta con la nuova struttura ) sia in Classe I. Le strutture dell edificio esistente devono essere comunque verificate per le azioni statiche (peso proprio, permanente, neve e vento). In alternativa si può fare riferimento alle certificazioni esistenti (ad esempio il certificato di collaudo statico), purché si dimostri che non vi siano state alterazioni delle strutture rispetto allo stato originario, a seguito di interventi successivi e/o per degrado. 7) Edifici strategici e rilevanti. Classi d uso (Quesito posto dall Ing. Barberi di Lucca) Q. Volendo realizzare un cambio di destinazione d'uso in un edificio esistente da civile abitazione ad asilo nido privato, si pongono i seguenti quesiti: 3. Visto l'elenco degli edifici strategici e rilevanti di cui all'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R, considerato in particolare il punto 1.a che qualifica come edifici rilevanti le scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse, rilevando che nella normativa vigente la dicitura scuole di ogni ordine e grado non comprende gli asili nido bensì: la scuola dell'infanzia, la scuola di primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), e la scuola di secondo ciclo (licei, istituti tecnici ed istituti professionali), sembrerebbe a chi scrive che gli asili nido, ai sensi del citato regolamento, non rientrino fra gli edifici rilevanti (classe d'uso 3). La citata classificazione risulta dai regolamenti attualmente in vigore che definiscono il sistema di istruzione nazionale (dpr 89/2009; dpr 81/2009) e precedentemente dal Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n Per quanto sopra si richiede se gli asili nido (privati) sono da considerarsi edifici ordinari in classe d'uso 2 e non rilevanti. 4. Nel caso di risposta negativa al precedente quesito, nell'ipotesi che l'analisi condotta per la valutazione della sicurezza abbia dimostrato che l'edificio non risponde ai requisiti di sicurezza previsti dalle NTC, ipotizzando inoltre che non sussista l'obbligo di procedere con l'adeguamento sismico (non rientrando nei casi di cui al punto delle NTC 2008) richiamando quanto riportato al punto 1 del Documento interpretativo ed applicativo al voto n. 184/2011 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Tecnico Scientifico in materia di rischio sismico (Delibera Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010), di cui si riporta un estratto:...il cambio d uso (o più precisamente il cambio di classe d uso) che preveda un aumento della classe stessa ancorché non accompagnato dall esecuzione di opere strutturali necessita in ogni caso della valutazione della sicurezza come chiaramente indicato al p.to 8.3 delle NTC. Visto che la Circolare n. 617/09 al punto C8.3 : Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC., in funzione dell esito di tale valutazione possono presentarsi i seguenti casi: - se l edificio risponde ai requisiti di sicurezza non è necessario procedere ad interventi di consolidamento; - se l edificio non risponde ai requisiti di sicurezza il Committente ed il Proge++ttista valuteranno le possibili linee di intervento: declassamento, cambio d uso, limitazioni e/o cautele nell uso; esecuzione degli interventi di consolidamento necessari al conseguimento del livello di sicurezza minimo.... si richiede: come si definisce esattamente il livello di sicurezza minimo e se esiste un livello minimo di miglioramento 25/ Firenze, Via S.Gallo 34/a29 che debba essere conseguito per consentire l'uso dell'opera secondo la volontà progettuale oppure se questo debba essere stabilito dal proprietario dell'opera; se è necessario effettuare immediatamente l'intervento per raggiungere tale livello minimo di sicurezza oppure se possa essere realizzato entro un tempo prestabilito compatibilmente con le condizioni di rischio riscontrate, come suggerito per gli edifici già destinati in tutto o in parte ad attività riconducibili alle Classi d uso III e IV dal Dipartimento Protezione Civile con nota DPC/SISM/ del 4/11/2010. R. Il quesito proposto verte sulla possibile classificazione in classe III e/o come edifici rilevanti gli edifici destinati ad asilo nido. Rilevato che la questione è particolarmente delicata e meritevole di approfondimento, si è del parere che: 1. Il Regolamento regionale n. 36/R/2009 Allegato A, elenca gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico o che abbiano rilevanza in relazione al potenziale affollamento, in relazione alle verifiche di cui all art. 105ter della Legge regionale 1/2005 ovvero relativamente a quelle opere ed interventi che sono sottoposti a controllo obbligatorio per le finalità di vigilanza e controllo sull attività edilizia in zona sismica. Le opere definite strategiche e rilevanti secondo i concetti riferibili all Ordinanza n. 3274/2003 e successive disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile sono state definite per quanto riguarda gli edifici ed infrastrutture di competenza dello Stato. La Regione Toscana ha approvato un primo elenco preliminare degli edifici strategici e rilevanti con l allegato 7 alla D.G.R. 604/2003, poi confluito nell Allegato A del citato Regolamento regionale. Con la dizione Scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse si intendono tutti gli edifici che siano interamente o prevalentemente adibiti alla didattica, sia pubblici che privati. Per la peculiarità di tale funzione, svolta permanentemente, nonché per i possibili e potenziali usi quali siti di accoglienza e ricovero in condizioni di emergenza, gli edifici scolastici rivestono una funzione che è usualmente annoverata tra quelle rilevanti (si veda anche il punto C2.4.2 della Circolare esplicativa). Riguardo agli asili nido, pur trattandosi di una funzione che l ordinamento giuridico di settore esclude da quella più generale esercitata dalle scuole (infanzia, primaria e secondaria) si ritiene che debbano essere comunque considerati nella categoria rilevanti in ragione delle caratteristiche dei fruitori, contraddistinti per la loro intrinseca non autosufficienza e vulnerabilità. In tal senso si ritrova l analogia con la funzione di cui al punto 2.j) del citato elenco regionale. 2. Per la definizione del livello di sicurezza minimo che tali strutture esistenti devono garantire, non essendo normativamente definito, oltre alla valutazione del Progettista e del Committente, si può fare riferimento a quanto suggerito in provvedimenti analoghi, emanati in conseguenza degli ultimi eventi sismici, che indicano una capacità di almeno il 60% rispetto all azione sismica di progetto. Per quanto riguarda il tempo necessario per l esecuzione degli interventi finalizzati a raggiungere il livello di sicurezza minimo si può fare riferimento alla vita nominale residua valutata sul periodo di ritorno del terremoto relativo all azione sismica di cui al punto precedente. Si ricorda che eventuali insufficienze di tipo statico (carichi verticali e vento), con la sola esclusione del sisma, possono determinare la non idoneità della struttura o il suo declassamento, salvo interventi di consolidamento da eseguirsi immediatamente, con riferimento ai carichi di progetto previsti dalla norma. Il CTS, visto anche il quesito di cui al successivo punto 8.1, preso atto dell importanza dell argomento nonchè la necessità di integrare ed aggiornare l elenco degli edifici strategici e rilevanti di cui all allegato A del 26/ Firenze, Via S.Gallo 34/a30 Regolamento regionale n. 36/R/2009 e i criteri per la loro individuazione, si impegna ad elaborare una propria proposta emendativa all Amministrazione regionale. 8) Verifiche di sezioni tubolari in acciaio (classe 4) (Quesito Ing. Cincinelli di Arezzo) Q. Si richiede un parere in merito alla verifica statica di pali porta antenne in acciaio normalmente destinati al sostegno di antenne e parabole per la telefonia mobile cellulare. Frequentemente tali strutture sono realizzate con elementi tronco-conici a sezione poligonale realizzati mediante sagomatura a freddo della lamiera. Le sezioni di questi pali, in particolar modo quelle alla base dove il diametro è maggiore, sono caratterizzate dall avere grandi diametri (anche superiori ad 100cm) e piccoli spessori (tipicamente da 6 a 10 mm); con tali caratteristiche queste sezioni ricadono quasi sempre in classe 4 ossia nelle sezioni definite snelle. Le NTC 2008 per le sezioni tubolari tonde in acciaio rientranti in classe 4 non riportano specifiche formule di verifica ma rimandano alla EN Verifica di resistenza e stabilità delle strutture a guscio attualmente disponibile solamente in lingua inglese e, a mio parere, di difficile applicazione a questo tipo di strutture. La EN richiede infatti la modellazione del paio con elementi bidimensionali oltre all utilizzo di programmi di calcolo di ingegneria avanzata in grado di individuare l instabilità locale dei pannelli tramite l introduzione del coefficiente di imperfezione del materiale. Ho avuto modo di verificare che neppure i principali fornitori (e calcolatori) di queste strutture utilizzano tale normativa ma si rifanno, ognuno a propria discrezione, alle formule generali sull acciaio dell NTC o dell EC3, non ottemperando così appieno a q Vi chiedo quindi un parere in merito a quali formule utilizzare per la verifica di resistenza e di stabilità di tale tipologia di strutture. Ricordo infine che, fino all introduzione delle NTC, l argomento era trattato dalla norma UNI CNR 10022/84 Profilati formati a freddo: istruzioni per l'impiego nelle costruzioni (ora abrogata) nella quale la verifica di stabilità veniva svolta semplicemente introducendo una tensione ammissibile ridotta da calcolarsi in base al rapporto d/t tra il diametro e lo spessore del tubolare. Si richiede, quindi, un parere in merito a quali formule utilizzare per la verifica di resistenza e di stabilità di tale tipologia di strutture. Ricordo infine che, fino all introduzione delle NTC, l argomento era trattato dalla norma UNI CNR 10022/84 Profilati formati a freddo: istruzioni per l'impiego nelle costruzioni (ora abrogata) nella quale la verifica di stabilità veniva svolta semplicemente introducendo una tensione ammissibile ridotta da calcolarsi in base al rapporto d/t tra il diametro e lo spessore del tubolare. R. Il parere è chiesto con specifico riferimento alle sezioni tubolari tonde composte mediante sagomatura a freddo della lamiera. La presenza delle piegature ad angolo ottuso necessarie per ottenere una forma della sezione pressoché circolare si può in genere trascurare, a vantaggio di sicurezza, facendo esplicito riferimento a sezioni circolari. Questo tipo di sezioni sono soggette a fenomeni di instabilità locale delle parti compresse se il rapporto tra il diametro esterno della sezione (d) e lo spessore (t) è tale da classificare la sezione, ai sensi dell NTC 2008, in classe 1 (d/t 50 ε 2 ), classe 2 (d/t 70 ε 2 ), classe 3 (d/t 90 ε 2 ) ed in classe 4 (d/t > 90 ε 2 ) rimandando in questo caso alla EN La UNI EN :2007 Parte 1-6 Resistenza e stabilità delle strutture a guscio, indica come metodo principale la modellazione numerica del palo con elementi bidimensionali piani o curvi e l utilizzo di programmi di calcolo che possano tener conto dell instabilità locale delle membrature a guscio. 27/ Firenze, Via S.Gallo 34/a31 Dato che le NTC 2008 forniscono un metodo di classificazione delle sezioni circolari cave si ritiene che, in alternativa alle indicazioni date dalla UNI EN :2007 Parte 1-6, si possa utilizzare il metodo proposto dal codice AISI (American Iron and Steel Institute) che fornisce le indicazioni per il calcolo delle proprietà efficaci in compressione (A eff ) ed in flessione (W eff ) delle sezioni necessarie per effettuare le verifiche di stabilità in regime di pressoflessione per tali elementi strutturali. Il metodo adottato dal codice americano AISI è basato su risultanze sperimentali ed è riportato in allegato (A) al presente parere e risulta applicabile solo per profilati cavi finiti a caldo, mentre non risulta applicabile, nella forma esposta nell allegato, per profilati cavi formati a freddo per strutture saldate. Le definizioni dei due tipi di profilati sono di seguito riportate. Si definiscono profilati cavi finiti a caldo tutti i tipi di profilati cavi laminati a caldo (quadri, rettangolari, circolari, ellittici) finiti con processi di deformazione a caldo e prodotti in accordo alla norma UNI EN In questo caso ci si riferisce a profili chiusi senza saldatura o a profilati cavi formati a freddo con trattamento termico successivo (normalizzati). Nel primo caso (senza saldatura) lo sbozzato di partenza viene prodotto mediante perforazione di un prodotto pieno (generalmente lingotto o billetta quadra/circolare) e successivamente viene trasformato nel tubo finale mediante dei processi di laminazione, estrusione o trafilatura su mandrino. Nel secondo caso i tubolari inizialmente formati a freddo vengono successivamente riscaldati in forno ( gradi circa a secondo del produttore), per ottenere caratteristiche equivalenti a quelle ottenute mediante laminazione di normalizzazione. Si definiscono profilati cavi formati a freddo per strutture saldate tutti i tipi di profilati cavi (quadri, rettangolari, circolari) prodotti mediante processi di deformazione di laminati piani e successiva saldatura (longitudinale o elicoidale), in accordo alla norma UNI EN (segue allegato) 28/ Firenze, Via S.Gallo 34/a32 ALLEGATO a QUESITI CTS 2012 VERIFICHE DI STABILITA DI PALI METALLICI POLIGONALI E CIRCOLARI IN CLASSE 4 UTILIZZATI PER IL SOSTEGNO DI PALE EOLICHE E ANTENNE INTRODUZIONE Nel presente allegato vengono affrontate le verifiche di resistenza di sezioni circolari cave di grande diametro e spessore contenuto che sono soggette al fenomeno dell instabilità locale (local buckling). In particolare si stabiliscono dei metodi per la determinazione delle proprietà efficaci in compressione (A eff ) ed in flessione (W eff ), necessarie per effettuare le verifiche di stabilità in regime di pressoflessione. L analisi di seguito riportata è condotta facendo variare le seguenti variabili principali: la classe del materiale, il diametro della sezione e lo spessore della sezione. Per i materiali sono stati considerati acciai S235, S275, S355, S420 ed S460. Per il diametro sono stati analizzati i casi di 500, 800 e 1000 mm, mentre per gli spessori sono stati considerati i valori di 4, 6, 8, 10 e 12 mm. 1. FENOMENI DI INSTABILITA LOCALE, DISTORSIONALE E GLOBALE I profili formati a freddo in parete sottile con sezione aperta, sono caratterizzati da una serie di fenomeni di instabilità che qui di seguito vengono sinteticamente descritti. Consideriamo a titolo di esempio un elemento cold-formed con sezione a C, che si suppone composto da un insieme di lastre piane in letteratura plate - mutuamente collegate lungo bordi comuni definiti fold line (Fig. 1). Le definizioni per i modi di instabilità di elementi a parete sottile che possono essere considerate come le più comunemente usate sono le seguenti: L instabilità locale è normalmente definita come il modo che implica solo deformazioni degli elementi plate, senza la traslazione delle linee di intersezione con gli elementi piani adiacenti (Fig. 2); L instabilità distorsionale è caratterizzata da una distorsione della sezione che coinvolge la traslazione di alcune delle linee di bordo (Fig. 3); L instabilità globale è un modo dove l elemento si deforma senza che si verifichi la deformabilità della sezione trasversale; in modo particolare si distingue in tale ambito: un modo flessionale, in cui si verifica un traslazione della sezione, per cui l asse dell asta sbanda trasversalmente nel piano di minor rigidezza flessionale (Fig. 4a); un modo torsionale, tale per cui si ha pura rotazione della sezione e l asse dell elemento si mantiene rettilineo (Fig. 4b); un modo flesso-torsionale, in cui si verifica una roto-traslazione della sezione, cioè l asta si torce, ma simultaneamente il suo asse sbanda trasversalmente, senza però ulteriori deformazioni della sezione trasversale (Fig. 4c); 29/ Firenze, Via S.Gallo 34/a33 Fig. 1 Definizione per profilo a C di fold line e plate Fig. 2 Instabilità locale Fig. 3 Instabilità distorsionale 30/ Firenze, Via S.Gallo 34/a34 Fig. 4 Instabilità globale: (a) flessionale (b) torsionale (c) flesso-torsionale Per le sezioni cave circolari, alcuni fenomeni di instabilità, quali ad esempio l instabilità distorsionale, non sono d interesse. Per questo tipo di sezioni permangono i problemi di instabilità locale ed ovviamente di instabilità flessionale globale. Figura 5 - Instabilità locale per un profilo cavo circolare in compressione 31/ Firenze, Via S.Gallo 34/a35 2. CLASSIFICAZIONE SECONDO IL D.M. 14/01/2008 I profili generalmente utilizzati per queste applicazioni hanno un diametro esterno di 1000 mm ed uno spessore variabile da 6 a 10 mm. Le NTC 2008 propongono una classificazione delle sezioni in acciaio al punto (in analogia a quanto proposto dall Eurocodice 3): Di seguito si riportano le tabelle riassuntive con i risultati relativi ai profili ed ai materiali che stiamo analizzando. Tabella 1: classificazione della sezione di diametro 500 mm al variare dello spessore e del materiale 32/ Firenze, Via S.Gallo 34/a36 sezione D (mm) t (mm) D/t CLASSE ACCIAIO 500X ,00 >90*ε 2 4 S235,S275, S355,S420,S X ,33 >90*ε 2 4 S275, S355,S420,S460 <90*ε 2 3 S235 >90*ε 2 4 S355,S420,S X ,50 <90*ε 2 3 S275 <70*ε 2 2 S235 >90*ε 2 4 S X ,00 <90*ε 2 3 S355,S420 <70*ε 2 2 S275 50*ε 2 1 S235 <90*ε 2 3 S420,S X ,67 <70*ε 2 2 S355 <50*ε 2 1 S235,S275 Tabella 2: classificazione della sezione di diametro 800 mm al variare dello spessore e del materiale sezione D (mm) t (mm) D/t CLASSE ACCIAIO 800X ,00 >90*ε 2 4 S235,S275, S355,S420,S X ,33 >90*ε 2 4 S235,S275, S355,S420,S X ,00 >90*ε 2 4 S235,S275, S355,S420,S X ,00 800X ,67 >90*ε 2 4 S275, S355,S420,S459 <90*ε 2 3 S235 >90*ε 2 4 S355,S420,S460 <90*ε 2 3 S275 <70*ε 2 2 S235 Tabella 3: classificazione della sezione di diametro 1000 mm al variare dello spessore e del materiale 33/ Firenze, Via S.Gallo 34/a37 sezione D (mm) t (mm) D/t CLASSE NTC ACCIAIO 1000X ,00 >90*ε 2 4 S235,S275, S355,S420,S X ,67 >90*ε 2 4 S235,S275, S355,S420,S X ,00 >90*ε 2 4 S235,S275, S355,S420,S X ,00 >90*ε 2 4 S235,S275, S355,S420,S460 >90*ε 2 4 S275, S355,S420,S X ,33 <90*ε 2 3 S235 Dalla tabella 3 si può dedurre che la sezione di diametro 1000 mm rientra quasi sempre in classe 4 tranne nel caso in cui si usi un acciaio S235 associato ad uno spessore di 12 mm. 3. PROPOSTA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE EFFICACI Le NTC2008 forniscono quindi un metodo per classificare le sezioni cave circolari, ma non danno particolari indicazioni per il calcolo delle proprietà efficaci poi richieste in fase di verifica. Pur restando sempre possibile la strada della modellazione numerica, si propone qui di utilizzare il metodo proposto dal codice AISI americano (AISI S : North American Specification for the Design of Cold-formed Steel Structural Members e il relativo COMMENTARY of North American Specification for the Design of Cold-formed Steel Structural Members ) ed in particolare il Punto: C. MEMBERS C3. Flexural member C Flexural Strenght Resistance of Closed Cylindrical Tubular Members C4. Concentrically Loaded Compression Member C Closed Cylindrical Tubular Sections Il punto C4 (ovvero C4.1.5) è quello di seguito riportato inerente il calcolo dell area efficace dell elemento compresso. Il metodo per la determinazione della resistenza ultima a compressione di un profilo soggetto a fenomeno di instabilità locale, è ben descritto dal grafico riportato in figura 5, dove si può osservare che esistono due zone in cui le prestazioni sono determinate dai fenomeni di instabilità. 34/ Firenze, Via S.Gallo 34/a38 Figura 6 Resistenza ultima delle sezioni cave per local buckling In particolare: 1. Per D/t > E/F y si ha: 2. Per E/F y <D/t E/F y si ha: 3. Per D/t E/F y si ha: Utilizzando questo approccio si ottengono i risultati in termini di efficacia della sezione compressa riportati nelle tabelle seguenti. 35/ Firenze, Via S.Gallo 34/a39 Tabella 4: aree efficaci per il profilo cavo di diametro 500 sezione D (mm) t (mm) D/t CLASSE NTC ACCIAIO A (mm 2 ) A eff (mm 2 ) A eff / A 4 S ,93 4 S ,89 500X ,00 4 S ,84 4 S ,81 4 S ,80 3 S ,00 4 S ,00 500X ,50 4 S ,93 4 S ,89 4 S ,87 2 S ,00 3 S ,00 500X ,75 4 S ,00 4 S ,96 4 S ,94 1 S ,00 2 S ,00 500X ,30 3 S ,00 3 S ,00 4 S ,00 1 S ,00 1 S ,00 500X ,00 2 S ,00 3 S ,00 3 S ,00 36/ Firenze, Via S.Gallo 34/a40 sezione D (mm) t (mm) D/t CLASSE NTC ACCIAIO A (mm 2 ) A eff (mm 2 ) A eff / A 4 S ,83 4 S ,81 800X ,00 4 S ,78 4 S ,76 4 S ,75 4 S ,91 4 S ,88 800X ,33 4 S ,83 4 S ,81 4 S ,79 4 S ,00 4 S ,95 800X ,00 4 S ,89 4 S ,85 4 S ,84 3 S ,00 4 S ,00 800X ,00 4 S ,94 4 S ,90 4 S ,88 2 S ,00 3 S ,00 800X ,67 4 S ,00 4 S ,94 4 S ,92 37/ Firenze, Via S.Gallo 34/a41 Tabella 6: aree efficaci per il profilo cavo di diametro 1000 sezione D (mm) t (mm) D/t CLASSE NTC ACCIAIO A (mm 2 ) A eff (mm 2 ) A eff / A 4 S ,80 4 S , X ,00 4 S ,75 4 S ,74 4 S ,73 4 S ,87 4 S , X ,67 4 S ,80 4 S ,78 4 S ,77 4 S ,93 4 S , X ,00 4 S ,84 4 S ,82 4 S ,80 4 S ,00 4 S , X ,00 4 S ,89 4 S ,85 4 S ,84 3 S ,00 4 S , X ,33 4 S ,93 4 S ,89 4 S ,87 Le tabelle 4, 5 e 6 mostrano che il metodo AISI risulta in accordo con la classificazione delle NTC2008; nell ultima colonna a destra sono stati messi in evidenza (in grassetto) i casi in cui esistono delle minime discrepanze che nel caso di sezioni in classe 4. In questo caso si consiglia di assumere, a vantaggio di sicurezza, il valore di A eff /A inferiore più vicino nella tabella. Per quanto riguarda le proprietà efficaci in flessione, si può affermare che la tensione critica per instabilità locale in regima di flessione per questo tipo di profilo è sicuramente più alta delle tensione critica per instabilità locale in regime di compressione. Allo stesso modo nel punto C3 (ovvero C3.1.3) viene trattato il problema della proprietà resistente dell elemento semplicemente inflesso. 38/ Firenze, Via S.Gallo 34/a42 Con il metodo AISI si ricavano le proprietà efficaci della sezione compressa e della sezione inflessa, pertanto utilizzzando le formule di verifica generali per la pressoflessione proposte da EC3 o da NTC2008 (dove servono Aeff e Weff), si possono inserire all interno delle formule di verifica le proprietà relative a sezioni diverse. Un software basato sulle AISI di cui sopra è il CFS version prodotto da RSG software scaricabile dal sito nella versione limitata. Rimandando al metodo AISI per una valutazione più circostanziata, si può assumere a vantaggio di sicurezza una sezione con A eff ridotta come per lo stato di compressione, assumendo per il calcolo del W eff una sezione con lo stesso diametro medio (D m ) di quella effettiva e spessore ridotto in modo da avere la stessa A eff e cioè ricavando lo spessore t dalla seguente espressione: ed calcolando di conseguenza il A eff = π D m t eff 39/ Firenze, Via S.Gallo 34/a43 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (Delibera GR n. 606 del ) Norme tecniche per le costruzioni DM 14/1/2008 1/2013- Quesiti esaminati (estratto dai lavori svolti dalla Commissione nell anno 2013) 1. Strutture in muratura con piano cantinato o seminterrato in c.a. In riferimento alla possibilità di realizzare piani cantinati o seminterrati in c.a caratterizzati dalla presenza di aperture, ad esempio per ingressi garage o collegamenti interni tra vani, anche in considerazione di quanto riportato nell articolo del periodico Murature Oggi Giugno 2011, si chiede se: - essa costituisca un caso ammissibile alla luce dei punti e (dove si riscontra sempre il termine pareti e mai pilastri ); - se per il piano in c.a. seminterrato possa ritenersi soddisfatto il requisito di continuità delle fondazioni e, conseguentemente, esso possa essere considerato fondazione ed escluso dal computo del numero dei piani complessivi in muratura. Ovvero fino a che punto si possa ritenere la struttura in c.a. scatolare e se si possa stabilire una deformazione massima ammissibile di tale piano; in caso contrario, se si può calcolare come struttura costituita da un piano in c.a (elevazione) ed un piano in muratura con fattore di struttura unico e assunto pari al valore minimo dei fattori di struttura di ciascuna tipologia costruttiva; - se, ed eventualmente sotto quali ipotesi, si possano considerare resistenti alle azioni orizzontali le pareti in muratura prive di parete in c.a. alla base; - se costituisca un caso ammissibile qualora l elevazione fosse rappresentata da una struttura in legno (intelaiata o a pareti). Si ritiene che la norma consenta la realizzazione di un piano in c.a. con comportamento prevalentemente scatolare, sovrastato da struttura in muratura portante, sia che si parli di fondazione alta (punto ), sia che si parli di prima elevazione (punto ). Per il calcolo della struttura, dai due punti sopra citati, emergono due possibilità: - considerare il piano in c.a. come prima elevazione e calcolare l intera struttura con un modello unico, facendo partire l azione sismica dalla base. In tal caso il fattore di struttura dovrà essere assunto minore o uguale al più basso tra quello della parte in muratura e quello della parte in c.a.. Si ritiene che in questo caso non si possano considerare resistenti al sisma le porzioni di muratura della parte in elevazione che non abbiano continuità attraverso le pareti in c.a. fino alla fondazione; - considerare il piano in c.a. tutto come fondazione (sempre che sia interrato o seminterrato), con la possibilità quindi di far partire l azione sismica dalla quota dove inizia la muratura, a condizione che il piano di fondazione abbia una rigidezza tale da comportarsi effettivamente come una struttura monolitica. 40/ Firenze, Via S.Gallo 34/a44 Questo presupposto si ritiene verificato se : Le aperture sono opportunamente distribuite; Le pareti in muratura del primo livello sono poste sopra pareti in c.a. per almeno il 75% del loro sviluppo totale. Se queste condizioni non sono rispettate occorre verificare che: La differenza tra gli spostamenti orizzontali di un punto di controllo, preso in sommità all edificio, tra il caso in cui il piano in c.a. sia interamente costituito da pareti continue e il caso in cui siano invece presenti le aperture di progetto, sia < 10%; L ordine e le forme modali dei due modelli strutturali di cui al punto precedente siano simili. Qualora il piano in c.a. possa essere assimilato a fondazione, si possono considerare resistenti al sisma anche le pareti in muratura della parte in elevazione che non abbiano continuità fino alla base della fondazione a causa della presenza di aperture nel piano in c.a., purché la deformabilità verticale delle travi poste al di sotto dei maschi murari sia inferiore ad 1/500 della luce per la combinazione allo Stato Limite di Danno. Analoghe considerazioni si possono esprimere per le costruzioni con struttura in elevazione a pareti in legno. 2. Impianti ascensore a struttura metallica Nel caso della messa in opera di ascensori (interni o esterni) con castello in acciaio, destinati al trasporto di persone ed ancorati ad edifici esistenti, è corretto inquadrare l intervento sull edificio esistente come locale, e verificare il castello di acciaio senza considerare le azioni sismiche, se ovviamente gli ancoraggi risultano ben dimensionati a tale scopo? In riferimento agli ascensori (interni o esterni) con castello in acciaio, destinati al trasporto di persone ed ancorati ad edifici esistenti, si ritiene che sia corretto l inquadramento dell intervento sull edificio esistente come intervento locale (senza pertanto necessità di allegare la riverifica dell intero fabbricato) se: l inserimento della struttura metallica (castello) non interferisce significativamente con la risposta statica e sismica dell edificio e non comporta l esecuzione di opere strutturali e/o di rinforzo nel medesimo edificio che causino un diverso inquadramento dell intervento ai sensi del cap.8 delle NTC 2008; l inserimento della struttura metallica assume solo la funzione di "sostegno" per carichi dell'impianto (cabina, motore, organi meccanici) e la sua incidenza nella distribuzione delle rigidezze esistenti ai vari piani può essere considerata trascurabile; la nuova struttura introduce un incremento di massa di piano indicativamente non superiore al 5% della massa di piano dell edificio esistente; Si ritiene quindi corretto procedere come segue: 41/ Firenze, Via S.Gallo 34/a45 verifica l incastellatura metallica per il sostentamento dei soli carichi propriamente derivanti dall ascensore, mentre le azioni sismiche si considerano trasmesse direttamente alla struttura esistente dell edificio; vengono definiti il posizionamento esatto e le modalità di ancoraggio dell incastellatura metallica mediante accurati particolari esecutivi, verificando gli elementi di ancoraggio in modo tale che siano in grado di trasferire tutta l azione sismica di progetto alla struttura esistente. 3. Quesito pareti in legno in legno lamellare ( di Siena) Considerando che le strutture in legno a pannelli debbano tenere un comportamento scatolare specialmente in zona sismica e che dette pareti, sia interne che perimetrali, ai vari piani debbano fungere da controvento oltre che da elementi di ripartizione dei carichi verticali, è possibile prevedere pareti portanti in XLAM di un generico piano "in falso" rispetto al livello inferiore sempre in struttura tipo XLAM? In altre parole, pur in presenza di un solaio continuo a piastra (tipo XLAM) di spessore considerevole, sono accettabili negli edifici a struttura completamente in legno, pareti portanti sfalsate rispetto ai piani sottostanti, previa verifica del pannello di solaio sulla base dei carichi riportati dalle pareti soprastanti sia per azioni verticali che per azioni sismiche? Per le azioni sismiche, le NTC 2008, nel caso di strutture in cemento armato, vietano al la possibilità di appoggiare in falso pareti su travi o solette. Analoga cosa per le strutture in muratura dove al delle NTC si richiede continuità in elevazione delle pareti strutturali, al lordo delle aperture, fino alla fondazione, evitando pareti in falso. Per quanto riguarda le strutture in legno esistono ragioni tecniche per valutare con particolare attenzione progettuale queste possibilità, almeno per i seguenti aspetti: - da un punto di vista statico-strutturale occorre valutare la rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali. Negli edifici con pareti in legno tipo XLAM, le cui pareti portanti/di controvento sono allineate su tutti i piani, gli spostamenti orizzontali sono governati dalla rigidezza a taglio sul piano della parete. La struttura risulta pertanto molto rigida e in caso di evento sismico gli spostamenti orizzontali di piano assumono valori molto bassi. Ciò non succede nel caso di pareti di controvento dei piani superiori in falso. In tal caso gli spostamenti orizzontali sono governati non tanto dalla rigidezza a taglio della parete ma dalla rigidezza flessionale della striscia di solaio che sostiene la parete in falso e che funge da raccordo con le pareti al piano inferiore. Tale rigidezza è inferiore di diversi ordini di grandezza rispetto alla precedente e pertanto si amplificano notevolmente gli spostamenti orizzontali di piano; - l'uso di una soletta XLAM quale appoggio per una parete controventante in XLAM è da ritenersi come estremamente sfavorevole e poco efficace, in quanto la soletta presenta sempre una rigidezza minore della parete e, quindi, non si avrà mai una soluzione strutturalmente corretta; 42/ Firenze, Via S.Gallo 34/a46 - si pone altresì il problema di verifica della resistenza della lastra di solaio (comportamento a trave) per le azioni orizzontali trasmesse dalle pareti superiori in caso di sisma; Per quanto sopra si ritiene quindi che le considerazioni per le strutture in c.a. e in muratura possano essere estese anche alle strutture in legno. Si ritiene comunque possibile l utilizzo di pareti in falso al fine di portare solo carichi verticali. In questi casi le pareti non dovranno essere valutate ai fini della resistenza alle azioni orizzontali. Documento ratificato dal CTS nella seduta del 27/3/ / Firenze, Via S.Gallo 34/a47 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (istituito con Delibera Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010) Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti Premessa Le NTC 2008 hanno introdotto alcuni nuovi concetti che nelle precedenti norme non erano presenti o erano solo accennati. Le principali novità possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 1. introduzione, rispetto al DM 1996, del concetto del livello di conoscenza dell edificio. Si è voluto dare una metodologia sistematica e graduale che possa guidare con consapevolezza le scelte progettuali, sia per quanto riguarda i materiali in opera (pietrame, laterizi,.) che per le tipologie strutturali presenti (pareti, solai, ), nonché del livello di connessione dei vari macroelementi. 2. nuova classificazione degli interventi possibili: adeguamento, miglioramento, intervento locale o riparazione. 3. introduzione di specifiche metodologie di calcolo (statica, dinamica, statica non-lineare, dinamica non lineare) da applicare a tutto l organismo strutturale nel caso di analisi complessiva (adeguamento, miglioramento). Tuttavia la parte delle NTC che affronta gli interventi sugli edifici esistenti contiene esigue specifiche indicazioni di dettaglio. Nella Circolare applicativa, e negli allegati alla stessa compaiono maggiori indicazioni che, comunque, forniscono indicazioni spesso finalizzate ad interventi di rilevanza notevole (adeguamento o miglioramento) lasciando poche indicazioni sugli interventi minori (locali o di riparazione). Per una prima applicazione e al fine di dare utili indicazioni procedurali e tecniche, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali, si ritiene di fornire alcune indicazioni che possono risultare utili in fase di prima applicazione delle NTC, limitatamente agli interventi locali o di riparazione. Si mette in evidenza che le casistiche che possono emergere nel campo degli interventi sugli edifici esistenti sono moltissime e non facilmente codificabili. Pertanto le indicazioni sottostanti hanno valore indicativo e potranno essere oggetto di adattamento al caso specifico in fase di progettazione. In ogni caso il progettista illustrerà nella relazione generale e di calcolo le proprie motivazioni e scelte che dovranno essere adeguatamente supportate. Si precisa che il progettista si assume comunque la piena responsabilità del progetto e dei dettagli costruttivi, anche se ripresi da questo documento. Si osserva, infine, che per le tipologie di interventi di tipo locale o riparazione, le tecniche di intervento sono sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle previgenti norme. Rimangono tuttavia indispensabili le verifiche previste dalle NTC Riferimenti normativi essenziali: DM (NTC 2008) 1. Cap. 8 par Circolare esplicativa Cap / Firenze, Via S.Gallo 34/a48 3. Appendice della Circolare esplicativa C8.A 1. Interventi sulle murature in elevazione I comuni interventi che prevedono una diversa distribuzione delle aperture interne ed esterne negli edifici in muratura sono spesso oggetto di dubbi e incertezze. Tali interventi, fisiologicamente connaturati al naturale evolversi delle esigenze distributive interne agli edifici esistenti, sono molto comuni e a volte abusati sia in numero che in dimensione dei singoli interventi, nonché scoordinati tra loro. Senza ulteriormente soffermarsi sulla delicatezza di tali interventi la cui complessità è facilmente intuibile si vuole qui richiamare l attenzione su alcuni aspetti di calcolo e costruttivi necessari per una corretta progettazione ed a una altrettanto corretta realizzazione. I suggerimenti che seguono sono integrati da prescrizioni di buon senso che, se seguite, consentiranno di omettere ulteriori approfondimenti di calcolo e verifica. In ogni caso, già in fase di progettazione architettonica, è opportuno limitare il più possibile il numero delle nuove aperture nelle pareti esistenti che dovranno essere motivate da effettive esigenze funzionali primarie. Si tenga presente che le strutture murarie non possono consentire la libertà distributiva interna, caratteristica propria delle strutture puntiformi (a telaio) in c.a. o acciaio. 1.1 Analisi dello stato di fatto Per una corretta progettazione di un intervento sulle murature, specialmente ad un determinato livello o piano, occorre conoscere l esatta altezza di interpiano, lo spessore della parete al netto dell intonaco e la tipologia della muratura. Inoltre è indispensabile conoscere se la muratura ha continuità ai piani superiori e inferiori. Per i piani immediatamente superiore e inferiore (adiacenti) è necessario conoscere anche la distribuzione delle aperture in corrispondenza delle pareti oggetto di intervento. La mancanza anche di uno solo dei dati descritti impedisce, di fatto, di poter correttamente progettare l intervento sulla parete muraria al piano in questione. Il livello di conoscenza che occorre acquisire è, quindi, almeno LC1 (verifiche limitate e relative alla zona di intervento) così come descritto nel Cap. C8.A.1.A.2 e C8.A.1.A.3 della Circ. In mancanza di specifiche prove sperimentali, i valori delle caratteristiche meccaniche della muratura potranno essere stimati in base alla tab. C8.A.2.1 o, in mancanza di altri riferimenti, facendo riferimento ad indicazioni contenute nella letteratura tecnica di comprovata validità. Ai fini delle verifiche che devono essere condotte per questa tipologia di interventi si ritiene opportuno adottare i valori medi tra quelli proposti. Non occorre dividere i valori suggeriti per il fattore di confidenza FC. Come indicato al p.to e C8A.2 si può fare riferimento alla rigidezza in condizioni fessurate e quindi considerare i valori medi di E e G ridotti (50%). In ogni caso i valori della tab. C8.A.2.1 devono essere corretti in funzione delle caratteristiche della malta, dell altezza dei giunti, della presenza di ricorsi o listature, di diatoni (elementi di collegamento trasversali). I coefficienti correttivi sono indicati nella Tab. C8A Calcolo e verifica Le indicazioni sono suggerite al punto C In particolare, ai fini del dimensionamento degli elementi e della parete nel suo stato di progetto, deve essere dimostrato: - che la rigidezza dell elemento variato (parete) non cambi significativamente rispetto allo stato preesistente (orientativamente ± 15%); 45/ Firenze, Via S.Gallo 34/a49 - che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali. Il taglio ultimo della parete e lo spostamento ultimo dovranno essere non inferiori ai valori dello stato iniziale. L eventuale chiusura di aperture esistenti è possibile purchè il progettista valuti che tale intervento sia inequivocabilmente migliorativo anche ai riguardi del comportamento globale della struttura. Dovrà essere sufficientemente argomentato che tale intervento non cambia significativamente il comportamento globale della struttura. Il ripristino di rigidezza (elemento principale dell intervento) può avvenire secondo le tecniche previste al punto C8.A.5.5 e C8.A.5.6. Generalmente si opera con l inserimento di telai metallici rigidi in acciaio o in c.a. a cerchiatura del vano di progetto oppure con rinforzi sulle porzioni di murature residue laterali. Pertanto le verifiche di cui sopra si effettueranno comparando la parete nello stato ante-operam e la parete post-operam, comprensiva degli interventi di rinforzo. Nel caso si adottino cerchiature metalliche o in c.a. occorrerà verificare le sezioni e le unioni secondo le sollecitazioni derivanti dall analisi eseguita secondo le NTC Cantierizzazione La corretta posa in opera è determinante per la buona riuscita dell intervento. Nel caso si debba inserire una cerchiatura occorre che questa venga messa in carico all interno della muratura di perimetro. Tale operazione si rende necessaria al fine di rendere la cerchiatura attiva specialmente per i carichi verticali. L operazione di caricamento della cerchiatura può avvenire con l ausilio di martinetti o altri tipi di attuatori. L ammorsamento laterale alla parete deve essere effettuato con opportune e diffuse zancature. Nel caso di cerchiature in pareti di piccolo spessore (1 testa) l ancoraggio laterale deve essere realizzato preferibilmente con idonea fasciatura. Le unioni tra i montanti e i traversi (architrave e traverso inferiore) devono assicurare il grado di vincolo ipotizzato nel calcolo. L incastro alla base potrà essere conseguito anche con tirafondi efficaci ancorati a cordoli in c.a. Nel caso non sia possibile assicurare un efficace vincolo di incastro si dovrà procedere al ridimensionamento della cerchiatura riducendo conseguentemente la rigidezza dei montanti. In ogni caso si dovrà assicurare il corretto ammorsamento perimetrale della cerchiatura alle mazzette laterali. Nel caso si debba realizzare il rinforzo della muratura residua si dovranno seguire le indicazioni riportate di cui al punto C8.A.5.6. Si ricorda che nel caso di placcaggio (betoncino armato) questo deve essere realizzato su ambedue le facce della parete. I placcaggi su un solo lato non sono, di norma, da considerarsi efficaci ai fini dell incremento della rigidezza del pannello murario. 1.4 Indicazioni dimensionali e costruttive Si ritiene che siano da evitare i seguenti interventi: - eliminazione totale di una parete portante o di controvento. Tale intervento può essere ammissibile se inquadrato all interno di una verifica più ampia rispetto a quella del generico interpiano; - apertura di porte o finestre nelle pareti che lascino una mazzetta muraria laterale residua inferiore a 50 cm (escluso lo spessore del muro ortogonale). Tale limitazione non si applica nel caso in cui la parete oggetto di rinforzo prosegua oltre il muro ortogonale. Con il mancato rispetto delle suddette indicazioni non decade la possibilità di considerare l intervento come locale, fatto salvo l obbligo di estendere il campo delle verifiche e degli interventi, per i quali sarà necessaria una valutazione caso per caso. In questa eventualità occorrerà una particolare cura della progettazione esecutiva di dettaglio che dovrà essere accuratamente esposta negli elaborati progettuali, in modo da assicurare 46/ Firenze, Via S.Gallo 34/a50 comunque un efficace collegamento tra le murature ed un effettivo aumento delle condizioni di sicurezza locali. Non sono ammissibili, all interno della tipologia degli interventi locali, i seguenti interventi: - inserimento di cerchiature a cavallo nelle intersezione delle murature; - inserimento dei montanti nello spessore dei muri trasversali (ovvero nell incrocio murario) - apertura di porte o finestre nelle pareti perimetrali esterne a distanza inferiore ad 1 m dall angolo compreso lo spessore del muro trasversale, fatto salvo eventuali obblighi derivanti da altre normative oppure da esigenze ineludibili da valutarsi volta per volta. Inoltre: - lo spostamento di porte o finestre nell ambito della stessa parete muraria (chiusura e riapertura adiacente del vano) sono da considerarsi ammissibili anche se occorre tener presente che è opportuno rispettare il più possibile l allineamento verticale delle aperture anche nelle pareti interne all edificio. Il riallineamento di aperture può consentire la semplice realizzazione dell architravatura; il disallineamento, di norma da evitare, comporta la realizzazione di opportuni provvedimenti di rinforzo. - La chiusura di nicchie, vani porta, canne fumarie o finestre deve generalmente avvenire per tutto lo spessore e con materiali che ripristino la continuità strutturale. La nuova muratura deve essere convenientemente ammorsata ai lati e calzata a forza superiormente. La qualità e la tipologia della muratura devono essere compatibile con quelle della parete esistente. Ai fini di valutare se un intervento che prevede la creazione di nuove aperture all interno di un edificio in muratura sia da classificarsi come intervento locale oppure richieda verifiche di livello superiore, si può fare riferimento al seguente criterio: - facendo riferimento alla unità immobiliare oggetto degli interventi, si valuta l area della muratura resistente nelle due direzioni principali, Ax1 e Ay1, nello stato attuale - si valuta l area di muratura resistente nelle due direzioni principali nello stato di progetto, Ax2 e Ay2 prescindendo dalle opere di rinforzo previste o già realizzate con precedenti interventi; - se Ax2/Ax1 > 85% e Ay2/Ay1 > 85% l intervento può essere considerato come locale, restando valide le indicazioni dimensionali e costruttive sopra indicate. La nuova distribuzione delle aperture interne, oltre a prevedere idonee opere di rinforzo, deve essere tale da non alterare in modo sensibile la struttura resistente di piano ed il livello di regolarità della struttura. 2. Interventi sui solai 2.1 Indicazioni generali e raccomandazioni Ai fini della classificazione come interventi locali sono da evitare le sostituzione di solai esistenti con altri le cui caratteristiche, peso, tipologia e rigidezza, siano sensibilmente diverse da quelle originarie. In particolare con le sostituzioni dei solai si dovrà: - mantenere, se possibile, la stessa orditura; - non aumentare significativamente il peso a mq (<10% della somma dei pesi permanenti e portati), mantenendo anche inalterato il valore del carico di esercizio relativo alla destinazione d uso; - non modificare significativamente la rigidezza di piano; - non modificare significativamente la quota di imposta dei solai di piano (± 30 cm circa), fatta eccezione per possibili riallineamento in quota con i solai adiacenti. 47/ Firenze, Via S.Gallo 34/a51 Lo scollegamento di una parete dal solaio, particolarmente nel caso che la stessa sia esterna, (es. inserimento di un vano scala) comporta necessariamente opere di rinforzo sulla parete stessa in quanto privata del controvento orizzontale precedentemente offerto dal solaio. Ed inoltre, oltre alle indicazioni esecutive contenute nella Circolare esplicativa App. C8.A.5.3 e C8.A.5.4 è opportuno: - mantenere i nuovi solai alla medesima quota di quelli adiacenti; - uniformare il nuovo solaio alla tipologia, peso e rigidezza di quelli adiacenti; - ancorare efficacemente i solai lungo tutto il loro perimetro ed in maniera diffusa alle pareti, siano esse portanti o di controvento, evitando cordolature in breccia ma preferendo connessioni locali e diffuse (inghisaggi, incatenamenti con capochiave in facciata, collegamenti con i solai adiacenti, ); - nel caso di solai in legno, assicurare l efficace collegamento tra le varie orditure (travi con travicelli, travicelli con tavolato) con opportune chiodature o connettori; - i cordoli in c.a., se previsti, devono essere limitati in altezza (spessore del solaio o dell orditura secondaria) fermo restando la necessità dei collegamenti di tutti gli elementi concorrenti. Negli interventi di consolidamento dei solai, finalizzati al recupero della capacità portante o al miglioramento dei loro collegamenti con la compagine muraria si raccomanda l utilizzo delle tecniche suggerite dalla normativa citata, per altro analoghe a quelle già conosciute. L utilizzo di materiali innovativi (ad esempio FRP) deve avvenire secondo le indicazioni del punto C8.A.7.3 se essenziali al conferimento di livelli di resistenza e/o duttilità richiesti. 2.2 Cambio di destinazione d uso Il cambio di destinazione d uso da sottotetto da non abitabile a abitabile se accompagnato da rifacimento completo del solaio di calpestio e/o copertura (raggiungimento di un altezza utile di interpiano compatibile con l abitabilità), comporta la classificazione dell intervento almeno come miglioramento, fatto salvo quanto riportato al p.to (intervento di adeguamento). Nel caso di rifacimento parziale del solaio di calpestio e/o copertura la valutazione sarà effettuata caso per caso. 3. Interventi sulle coperture Vale quanto già detto per i solai di interpiano con le ulteriori indicazioni previste al p.to C8.A Alcune considerazioni sugli interventi di miglioramento In base a quanto indicato ai punti delle NTC e al C8.4.2 della Circolare la valutazione della sicurezza per gli interventi di miglioramento è obbligatoria e finalizzata a dimostrare con metodi analitici l entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, cui la struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto. Tuttavia non è da escludersi la possibilità che vi possano essere casi particolari e specifici nei quali l intervento di progetto sia inequivocabilmente migliorativo e che tale risultato sia chiaramente apprezzabile anche con verifiche semplificate. A titolo di esempio, per le strutture in muratura, si possono citare i seguenti esempi: - inserimento di una parete di controvento in posizione pressoché baricentrica; 48/ Firenze, Via S.Gallo 34/a52 Parete di progetto Pareti esistenti Pianta edificio Tale intervento, pur introducendo nuovi elementi strutturali e modificando il comportamento sismico dell edificio originario, risulta inequivocabilmente migliorativo. La valutazione del livello di sicurezza raggiunto (entità massima delle azioni cui la struttura può resistere) può essere valutato con metodi semplificati. - inserimento di parete a chiusura della scatola muraria Stato di fatto stato di progetto nuova parete Pianta edificio Pianta edificio Anche in questo caso, pur introducendo nuovi elementi strutturali e modificando il comportamento sismico dell edificio originario, l intervento risulta inequivocabilmente migliorativo. La valutazione del livello di sicurezza raggiunto (entità massima delle azioni cui la struttura può resistere) può essere valutato con metodi semplificati. 5. Altri interventi di modesta entità Pur non essendo possibile elencare e descrive tutti i possibili interventi connessi con le strutture esistenti, si rileva che alcune casistiche sono piuttosto ricorrenti. In questa sezione si vogliono dare alcune indicazioni operative sia per le verifiche che per l esecuzione, in quanto non pienamente rappresentate nelle NTC2008. Il mancato rispetto di una o più indicazioni non esclude la classificazione dell intervento come locale ma comporta, da parte del progettista, un adeguata giustificazione della classificazione assunta. 49/ Firenze, Via S.Gallo 34/a53 - balconi, gronde, sbalzi La realizzazione di una struttura a sbalzo può essere considerata come non significativa per l edificio esistente, e quindi classificata come intervento locale, se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la luce dello sbalzo sia inferiore a 160 cm b) la superficie dello sbalzo sia inferiore a 5,00 mq e comunque non superiore al 5% della superficie del piano c) il rapporto tra la lunghezza del balcone e la lunghezza della parete sia inferiore al 75% Si dovrà tenere conto di altri analoghi interventi già eseguiti con riferimento alla situazione originaria dell edificio. - logge, verande, porticati La realizzazione di tali strutture, generalmente a piano terra, può essere considerata come non significativa per l edificio esistente, e quindi classificata come intervento locale, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la profondità della loggia sia inferiore a 300 cm b) la superficie coperta della loggia sia inferiore a 20,00 mq c) il rapporto tra la superficie della loggia e quella del piano sia inferiore al 15% d) la copertura sia realizzata con materiali leggeri (max 100 kg/mq) e non sia praticabile Si dovrà tenere conto di altri analoghi interventi già eseguiti con riferimento alla situazione originaria dell edificio. In tale tipologia possono rientrare anche le scale esterne. - riabilitazione dei sottotetti e rifacimento coperture Ad eccezione dei casi descritti al precedente punto 2.2 i rifacimenti delle coperture, anche con modifiche che comportino modeste variazioni di pendenza o incrementi della quota della gronda, possono essere classificati come interventi locali se ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sia cambio di destinazione d uso per il sottotetto; b) l innalzamento del livello della gronda sia limitato alla esecuzione della cordolatura perimetrale e comunque contenuto entro il limite massimo di 50 cm c) la copertura, se sostituita, sia analoga in termini di massa e di rigidezza, a quella precedente. In ogni caso dovranno essere realizzati tutti gli accorgimenti previsti dal p.to C8A.5. d) sia già esistente il solaio di calpestio. Potrà essere sostituito con altro analogo in termini di massa e rigidezza, conformemente a quanto previsto dal p.to C8A.5. Non possono essere considerati solai i controsoffitti (cannicci, stuoie, cartongesso,.). In tali casi la loro sostituzione potrà avvenire solo con altro controsoffitto, ovviamente non praticabile, ma conforme alle indicazioni del p.to C8.A.9. - scale esterne, impianti ascensore A prescindere dagli adempimenti previsti dalle norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo dei suddetti elementi, sarà possibile ancorare tali manufatti alle strutture esistenti, senza procedere a verifiche globali (miglioramento o adeguamento) se gli effetti reciprocamente trasmessi sono sostanzialmente trascurabili sia in termini di massa che di rigidezza. Gli ancoraggi dovranno comunque essere correttamente dimensionati. Documento approvato dal CTS nella seduta del 03/10/ / Firenze, Via S.Gallo 34/a54 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (istituito con Delibera Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010) Orientamenti interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti Premessa Gli interventi di sopraelevazione sono disciplinati, oltre che dall art. 90 del DPR 380/01, anche dai commi 1 bis e 1 ter dell articolo 102 della Legge regionale 1/2005 i quali prevedono che le sopraelevazioni sono consentite solo previa certificazione del progettista che specifica l idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Tale certificazione è presentata dal richiedente al comune al momento della presentazione della richiesta di permesso a costruire o al momento della denuncia di inizio attività. In caso di sopraelevazione ed ampliamento il punto del DM 14 gennaio 2008 impone la valutazione della sicurezza e, se necessario, l adeguamento sismico dell intera struttura esistente, qualunque sia la tipologia prevista per la costruzione dell opera in sopraelevazione. Occorre, tuttavia, prendere atto dell ampia casistica che si verifica sia nell ambito delle costruzioni esistenti che delle possibili tecnologie utilizzabili per realizzare sopraelevazioni o addizioni volumetriche. Per questo si ritiene utile fornire indicazioni e orientamenti interpretativi finalizzati ad individuare una linea interpretativa comune e condivisa tra operatori delle pubbliche amministrazioni e tecnici professionisti. A tal fine è utile richiamare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativamente ad un quesito posto dalla Regione Siciliana (prot del 13/6/2011) in merito alla realizzazione di coperture tecniche leggere in sommità ad edifici esistenti. In tale parere, fermi restando i principi del punto delle NTC, si afferma che se gli elementi che si aggiungono [sulla copertura della costruzione] possono considerarsi secondari, quindi portati, non appare necessaria la verifica dell intera costruzione. In questa fattispecie, oltre a quanto riconducibili ai casi di seguito esaminati, rientrano le semplici verande, i gazebo, gli arredi da terrazzo, i lucernari, le tende, le piccole serre o depositi in materiale leggero e di dimensioni modeste. Gli esempi di seguito rappresentati, attraverso opportuni schemi grafici, sono riferiti ad alcune tipiche casistiche i cui criteri possono essere estesi anche a altri casi ad essi riferibili. Ai fini del presente documento un sottotetto si ritiene abitabile se soddisfa i criteri di cui alla Legge regionale n. 5 dell 8 febbraio / Firenze, Via S.Gallo 34/a55 CASO 1 Sostituzione della copertura Non si configurano come sopraelevazione i casi in cui si preveda il rifacimento della copertura che comporti: - incremento di altezza in gronda giustificato dall esigenza di realizzare cordoli di sommità, e comunque di altezza non superiore a 50 cm; - rimanga inalterato il numero dei piani abitabili dell edificio (l eventuale sottotetto non muta destinazione d uso). La valutazione della sicurezza del fabbricato esistente di cui al Cap. 8.3 delle NTC non è richiesta se l incremento delle masse al piano è inferiore al 10% valutato secondo la combinazione sismica (formula delle NTC) nel caso in cui venga modificata la tipologia del solaio. Si possono individuare le seguenti casistiche: Caso 1/a copertura piana Hc < 50 cm, compreso il cordolo 52/ Firenze, Via S.Gallo 34/a56 Caso 1/b Modifica copertura a falde Hc < 50 cm, compreso il cordolo β 20 = δ pendenza originaria Non muta la destinazione del sottotetto CASO 2 Aggiunta di nuova copertura Non costituisce sopraelevazione la realizzazione di un tetto a falde inclinate al di sopra dell esistente copertura piana e non è richiesta la valutazione della sicurezza ai sensi del cap. 8 delle NTC, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: - la nuova copertura sia realizzata con materiali leggeri con peso permanente (strutturale e non strutturale) inferiore a 100 kg/mq; - l angolo di inclinazione della falda β 20 ; - il sottotetto, individuato tra solaio piano e nuova falda, non sia abitabile. 53/ Firenze, Via S.Gallo 34/a57 Falde di copertura più pesanti potranno essere ammissibili nell ambito di interventi di miglioramento sismico CASO 3 Abbaini La realizzazione di uno o più abbaini non costituisce sopraelevazione se sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: - il loro volume complessivo non supera del 30% il volume, misurato considerando l area sottesa dalla falda interessata per la semi-differenza di quota tra gronda e colmo V sottotetto = AB*BD*AC/2 V abbaino (compreso la parte sotto il piano della falda inclinata) V abbaino < 30% V sottotetto - la loro altezza non supera l altezza del colmo del fabbricato esistente (h<h) - il volume del singolo abbaino, misurato per la parte eccedente la falda, sia inferiore a 10 mc. 4 - Addizioni volumetriche sulle coperture piane (vedi anche Documento CTS Quesiti 1/2010) La innumerevole varietà delle costruzioni esistenti in termini di tipologia, volume, regolarità ed altre caratteristiche non consentono di identificare e valutare univocamente le possibili situazioni nelle quali l intervento di progetto preveda una addizione volumetrica all ultimo livello. Tuttavia vi sono casi in cui l addizione volumetrica, sempre a livello della copertura, sia oggettivamente di modesto rilievo per l intera costruzione o comunque tale da non determinare la necessità di adeguare sismicamente tutto l edificio. Il p.to 8.4 delle NTC, a differenza del precedente DM 1996, obbliga alla valutazione della sicurezza e, solo se ritenuto necessario, all adeguamento della costruzione. In altre parole l addizione volumetrica al livello della copertura in funzione della sua rilevanza può determinare l adeguamento sismico dell intero edificio, come previsto dal p.to 8.4 delle NTC, ma non necessariamente. Premesso che occorre riferirsi alla situazione strutturale originaria dell edificio così come ricostruibile nell analisi storico-critica di cui al p.to delle NTC e che l intervento di progetto non determini un peggioramento della regolarità generale dell edificio così come definita al p.to delle NTC, si individuano 54/ Firenze, Via S.Gallo 34/a Vedere altro
pag. 98 Normative sismiche italiane 1783 norme dopo il terremoto della Calabria: muratura intelaiata, limitazione di altezza. Edifici esistenti: riduzione di altezza 1908 norme sismiche locali dopo il Dettagli Orientamenti interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (istituito con Delibera Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010) Orientamenti interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione di edifici Dettagli SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE...
INDICE GENERALE PREMESSA... 1 OGGETTO... 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE... 2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI... 2.2 STATI LIMITE... 2.2.1 Stati Limite Ultimi (SLU)... 2.2.2 Stati Limite di Esercizio (SLE)... Dettagli EDIFICI IN MURATURA PORTANTE 1 - ZONE NON SISMICHE PRINCIPI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA STRUTTURALE
EDIFICI IN MURATURA PORTANTE PRINCIPI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA STRUTTURALE 1 - ZONE NON SISMICHE Riferimenti: D.M. LLPP 20.11.1987 Il calcolo strutturale degli edifici in muratura portante, secondo Dettagli versus strutture intelaiate in c.a.
Costruire oggi: muratura portante versus strutture intelaiate in c.a. DI M. Boscolo Bielo Godega di S. Urbano (TV) L analisi dei costi per la realizzazione di un edificio per il terziario a Godega di S. Dettagli 8 COSTRUZIONI ESISTENTI
8 COSTRUZIONI ESISTENTI 8.1 OGGETTO Il presente capitolo definisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni Dettagli DATI, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA/SISMICA Edifici in cemento armato
DATI, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA/SISMICA Edifici in cemento armato Sezione n 1- Informazioni amministrative: In tale sezione devono essere Dettagli EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA, ARMATA O MISTA
Edifici in muratura portante 2 1 Cosa è ANDILWall? ANDILWall è un software di analisi strutturale che utilizza il motore di calcolo SAM II, sviluppato presso l Università degli Studi di Pavia e presso Dettagli Titolo: SCHEMA DI ATTO UNICO DI COLLAUDO STATICO pubbl/priv E: 69.20
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA Doc. B Titolo: SCHEMA DI ATTO UNICO DI COLLAUDO STATICO pubbl/priv E: 69.20 Delibera del Consiglio: 25/11/2010 In vigore dal: 02/05/2011 1. Il presente Dettagli Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti.
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA UFFICIO DIFESA DEL SUOLO DI POTENZA Oggetto: Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti. 1. Premessa. Dettagli Analisi sismica di edifici in muratura e misti
Analisi sismica di edifici in muratura e misti Parte 3 1 1. Verifiche meccanismi locali 2. Interventi locali (cerchiature, catene, rinforzo solai) 3. Collegamento 3Muri Axis VM per calcolo fondazioni ed Dettagli Il ritorno di interesse per la muratura portante è ulteriormente
Normativa Flavio Mosele*, Lorenzo Bari* Strutture miste e fondazioni negli edifici in muratura portante L entrata in vigore del Dm 14/01/2008, «Norme tecniche per le costruzioni» (Ntc 2008), ha portato Dettagli SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA
Gli edifici in c.a. Prof. Ing. Aurelio Ghersi Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Università di Catania Il controllo della progettazione: i compiti del collaudatore. Forum della Tecnica delle Dettagli Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO in materia di rischio sismico (istituito con Delibera Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010) Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici Dettagli Aspetti pratici e procedurali per gli interventi strutturali sugli edifici esistenti
Aspetti pratici e procedurali per gli interventi strutturali sugli edifici esistenti Ufficio del Genio Civile Area Vasta Firenze Prato Pistoia Arezzo SOMMARIO Il rischio sismico in Regione Toscana Gli Dettagli LE ARMATURE PER IL CALCESTRUZZO ARMATO NORME DI RIFERIMENTO PER I CENTRI DI TRASFORMAZIONE
LE ARMATURE PER IL CALCESTRUZZO ARMATO NORME DI RIFERIMENTO PER I CENTRI DI TRASFORMAZIONE Verona, 27 Novembre 2009 Ing. Emilio Fadda 1 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: D.M. 14.01.2008 La circolare ministeriale Dettagli Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi)
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi) Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742 http://www.itcgfermi.it E-mail: mail@itcgfermi.it PIANO DI LAVORO Prof. RICCARDO Dettagli AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI
Terremoti: sicurezza nei luoghi di lavoro Costruzioni in cemento armato antisismiche - adeguamento patrimonio edilizio industriale esistente Antonella Colombo ASSOBETON Capannori, 23 ottobre 2012 Edifici Dettagli - RELAZIONE GENERALE DESCRIZIONE DEL FABBRICATO SUL QUALE SI INTERVIENE
- RELAZIONE GENERALE Su incarico affidato al presente studio dall Amministrazione Comunale di Resana (TV), è stata condotta la verifica di vulnerabilità sismica e il successivo progetto per il consolidamento Dettagli Associazione Tecnologi per l Edilizia
Associazione Tecnologi per l Edilizia Restauro 2010 Ferrara Fiere Convegno organizzato da Bossong S.p.A. e ATE Associazione Tecnologi per l Edilizia ) Costruzioni esistenti in muratura (Cap.8 delle NTC): Dettagli Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti
Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti Premessa Le NTC 2008 hanno introdotto alcuni nuovi concetti che nelle precedenti norme non erano presenti Dettagli Edifici antisismici in calcestruzzo armato. Aurelio Ghersi
Incontro di aggiornamento Edifici antisismici in calcestruzzo armato Aspetti strutturali e geotecnici secondo le NTC08 1 Esame visivo della struttura Orizzonte Hotel, Acireale 16-17 dicembre 2010 Aurelio Dettagli GENERALITÀ La presente relazione sulle fondazioni riguarda il progetto Riqualificazione della scuola media C. Colombo in Taranto.
GENERALITÀ La presente relazione sulle fondazioni riguarda il progetto Riqualificazione della scuola media C. Colombo in Taranto. Il progetto prevede: la realizzazione di un nuovo intervento strutturale: Dettagli MANUALE TECNICO MURATURA ARMATA
MANUALE TECNICO MURATURA ARMATA INTRODUZIONE Il recente D.M. 14.1.2008 (N.T.C.), ha confermato ed ulteriormente migliorato le regole di progettazione per costruire in muratura armata, introdotte a livello Dettagli 4. ANALISI SEMPLIFICATA DELL EDIFICIO IN VIA MARTOGLIO UNIVERSITÀ DELL AQUILA G.C. Beolchini 1
4. ANALISI SEMPLIFICATA DELL EDIFICIO IN VIA MARTOGLIO UNIVERSITÀ DELL AQUILA G.C. Beolchini 1 4.1 Introduzione In questo capitolo sono riportati alcuni risultati, ottenuti con modelli semplificati, delle Dettagli Indice. R.07.a Relazione tecnica e di calcolo Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto. NUOVO TECNOPOLO Progetto Esecutivo
1 Indice ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE... 2 a) Contesto edilizio e caratteristiche del sito... 2 b) Descrizione generale della struttura e della tipologia d Dettagli DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
PREMESSA DELLO STUDIO ESEGUITO L edificio oggetto d intervento (fig.1) è situato nel Comune di Vittoria in Provincia di Ragusa. Si tratta di un edificio esistente con struttura portante mista, telai in Dettagli Realizzazione di un edificio unifamiliare in muratura armata POROTON
Consorzio POROTON Italia Via Gobetti 9-37138 VERONA Tel 045.572697 Fax 045.572430 www.poroton.it - info@poroton.it News - Realizzazioni 15 giugno 2004 Realizzazione di un edificio unifamiliare in muratura Dettagli IL CONTROLLO D ACCETTAZIONE ED IL COLLAUDO IN CORSO D OPERA DELLE PREVISTO DAL D.M. 14.01.2008. Lecco, 2 dicembre 2011
IL CONTROLLO D ACCETTAZIONE ED IL COLLAUDO IN CORSO D OPERA DELLE STRUTTURE IN C.A. E IN ACCIAIO COME PREVISTO DAL D.M. 14.01.2008 2 IL CONTROLLO D ACCETTAZIONE ED IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D OPERA Dettagli www.lavoripubblici.it
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ****** Istruzioni per l applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 16 INTRODUZIONE Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, Dettagli Lezione. Progetto di Strutture
LA PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN MURATURA PORTANTE ORDINARIA E ARMATA SECONDO LE NTC 2008 Come progettare edifici prestazionali in laterizio Modena - 15 Febbraio 2013 Sommario Brevi cenni sull evoluzione Dettagli SISTEMA CUCITURE ATTIVE C.A.M.
SISTEMA CUCITURE ATTIVE C.A.M. Il patrimonio storico in Italia è largamente costituito da fabbricati e monumenti in muratura. Le tipologie costruttive e i materiali utilizzati sono i più vari (pietrame Dettagli Normativa - Circolare 4/1/1989, n. 30787
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Circolare 4 Gennaio 1989, n. 30787 «Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento» Dettagli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO FASE 3 - DELLA SCUOLA SECONDARIA I "DANTE ALIGHIERI"DI COLOGNA VENETA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI Pag. 1 di 13 SOMMARIO 1 DESCRIZIONE DELL EDIFICIO... 2 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI... 7 2.1 INTERVENTI ESEGUITI IN FASE 1... 7 2.2 INTERVENTI ESEGUITI IN FASE Dettagli CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA
CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA FABBRICATO SEMINTERRATO ESISTENTE Committente: CRA-PLF Unità di ricerca per le produzioni legnose fuori foresta Oggetto: Verifica di idoneità statica delle strutture portanti Dettagli 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI
2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista Dettagli PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURATURA ARMATA POROTON
PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURATURA ARMATA POROTON La muratura armata rappresenta un sistema costruttivo relativamente nuovo ed ancora non molto conosciuto e le richieste di chiarimenti sulle modalità di Dettagli C9. COLLAUDO STATICO C9.1 PRESCRIZIONI GENERALI
C9. COLLAUDO STATICO C9.1 PRESCRIZIONI GENERALI Il Cap.9 delle NTC detta disposizioni minime per l esecuzione del collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera Dettagli VALUTAZIONE DI SICUREZZA DELLO STATO DI FATTO
VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI Verifica di vulnerabilità sismica Pagina 2 di 8 INDICE Premessa...3 Classificazione sismica...3 Vulnerabilità sismica...5 Indagini...5 Calcolo...6 Verifica Dettagli MANUALE D USO E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
MANUALE D USO E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE Cap. 10.1 del D.M. 14 gennaio 2008 e cap. C10.1 par. 4.1 della Circ. n. 617/2009 1. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PREMESSA Ai sensi del C10.1 punto Dettagli Criteri per la scelta dell intervento
Edifici esistenti in c.a.: Esempi di intervento Giovanni Plizzari Università di Brescia plizzari@ing.unibs.it L Accademia del Costruire Gussago, 23 Marzo 2012 1/86 Criteri per la scelta dell intervento Dettagli dott. LUIGI A. CANALE I N G E G N E R E Schio (Vi) - via Veneto n. 2/c tel. 0445.500.148 fax 0445.577.628 canale@ordine.ingegneri.vi.
dott. LUIGI A. CANALE I N G E G N E R E Schio (Vi) - via Veneto n. 2/c tel. 0445.500.148 fax 0445.577.628 canale@ordine.ingegneri.vi.it Comune di xxx Provincia di xxx C O L L A U D O S T A T I C O SCUOLA Dettagli PROVINCIA DI GENOVA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Prot. Generale N. 0117333 / 2014 Atto N. 5089 PROVINCIA DI GENOVA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OGGETTO: AUTORIZZAZIONE Dettagli I metodi di calcolo previsti dalle NTC 08 Parte 1
I metodi di calcolo previsti dalle NTC 08 Parte 1 3 Indice Parte I Schema generale 4 1 Richiamo... normativa 8 Parte II Tipologie di analisi 10 4 1 Enter the help project title here Schema generale Premessa Dettagli Strutture prefabbricate: caratteristiche generali Esempi di travi di produzione corrente
!"# Strutture prefabbricate: caratteristiche generali Vantaggi vs. svantaggi Struttura prefabbricata: assemblaggio di elementi (pilastri, travi, tegoli) prodotti in appositi stabilimenti, trasportati in Dettagli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO FASE 2 - DELLA SCUOLA SECONDARIA I "DANTE ALIGHIERI" DI COLOGNA VENETA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI Pag. 1 di 8 SOMMARIO 1 DESCRIZIONE DELL EDIFICIO... 2 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI... 7 2.1 INTERVENTI ESEGUITI IN FASE 1... 7 2.2 INTERVENTI PREVISTI IN FASE Dettagli Criteri per il miglioramento e l adeguamento di edifici in struttura prefabbricata
Cinque mesi dopo il sisma Tecniche innovative per una ripresa efficiente e sicura Criteri per il miglioramento e l adeguamento di edifici in struttura prefabbricata Prof. ing. Gennaro Magliulo ReLuis - Dettagli Muratura isolata alla base: l esempio di Corciano (PG) A. Di Fusco, ANDIL Associazione Nazionale Degli Industriali dei Laterizi
Muratura isolata alla base: A. Di Fusco, ANDIL Associazione Nazionale Degli Industriali dei Laterizi Vengono illustrati gli aspetti progettuali ed esecutivi di un applicazione della tecnica dell isolamento Dettagli Edifici in c.a. esistenti Metodi di adeguamento tradizionali
Corso di Riabilitazione Strutturale POTENZA, a.a. 2011 2012 Edifici in c.a. esistenti Metodi di adeguamento tradizionali Dott. Marco VONA DiSGG, Università di Basilicata marco.vona@unibas.it http://www.unibas.it/utenti/vona/ Dettagli PANNELLI MONOLITICI COIBENTATI
PANNELLI MONOLITICI COIBENTATI Domenico Leone PANNELLI MONOLITICI COIBENTATI Domenico Leone Il prof. Domenico Leone vanta un esperienza più che trentennale nel campo della progettazione e realizzazione Dettagli EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA parte 5
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA SISMICA DI CUI ALL ORDINANZA 3274 DEL 20 03 2003 EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA parte 5 1 Interventi di riabilitazione di edifici esistenti in muratura in zona sismica. Dettagli Meccanismi di collasso per effetto di solai di copertura spingenti V. Bacco
Meccanismi di collasso per effetto di solai di copertura spingenti V. Bacco L evento sismico che ha colpito la città de L Aquila ha messo in evidenza le debolezze dei diversi sistemi costruttivi, soprattutto Dettagli Fondazioni a platea e su cordolo
Fondazioni a platea e su cordolo Fondazione a platea massiccia Una volta normalmente impiegata per svariate tipologie di edifici, oggi la fondazione a platea massiccia viene quasi esclusivamente adottata Dettagli STUDIO D INGEGNERIA Dott.Ing. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI 24035 Curno (Bg) - Via R.Ruffilli, 2 Tel. 035463983, Fax. 035460404, e-mail:
RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA DELL EDIFICIO MUNICIPALE DI AZZANO SANPAOLO BG- Curno, Novembre 2013 Tecnico incaricato Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI Descrizione dello stato di fatto II fabbricato Dettagli - attraverso la qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, con la procedura indicata nelle NTC stesse.
C11.3 ACCIAIO C11.3.1 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO C11.3.1.1 Controlli Le NTC prevedono che il controllo sugli acciai da costruzione sia obbligatorio e si effettui, con modalità Dettagli Considerazioni sul copriferro ai sensi del DM 14.01.2008...2. Copriferro per Circolare ed EC2...3. Approccio secondo la Circolare...
INDICE Considerazioni sul copriferro ai sensi del DM 14.01.2008...2 Copriferro per Circolare ed EC2...3 Approccio secondo la Circolare...3 Approccio secondo l Eurocodice 2...7 Interventi su Edifici esistenti. Dettagli Verifica sismica degli edifici in muratura attraverso il software di calcolo 3Muri
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali D.M. 270 Relazione di fine tirocinio A.A. 2013-2014 Verifica sismica degli edifici in muratura attraverso il software Dettagli C10. REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
C10. REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO Le norme di cui al Cap.10, disciplinando la redazione dei progetti esecutivi delle strutture, contengono anche criteri guida Dettagli IL QUADRO NORMATIVO: DEFINIZIONE DELL AZIONE SISMICA DI RIFERIMENTO. ing. Francesco Monni
IL QUADRO NORMATIVO: DEFINIZIONE DELL AZIONE SISMICA DI RIFERIMENTO ing. Francesco Monni Le norme che regolano gli interventi su costruzioni esistenti in muratura (anche di carattere storico e monumentale) Dettagli NOVITÀ PER LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO AMMESSO L USO DELL ACCIAIO B450A
NOVITÀ PER LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO AMMESSO L USO DELL ACCIAIO B450A PRIMO VANTAGGIO: MIGLIORA LA QUALITÀ DEL DETTAGLIO ESECUTIVO Il Decreto Interministeriale del 15/11/2011 Dettagli CERTIFICATO DI COLLAUDO delle strutture in conglomerato cementizio armato (Legge 5.11.1971, n. 1086 - Legge 2.2.1974, n. 64 - Legge Regionale...
CERTIFICATO DI COLLAUDO delle strutture in conglomerato cementizio armato (Legge 5.11.1971, n. 1086 - Legge 2.2.1974, n. 64 - Legge Regionale...) Il progetto architettonico delle opere in collaudo per Dettagli LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ STATICA
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ STATICA a cura della Commissione Strutture dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento Maggio 2012 Premessa Le presenti Linee Guida Dettagli COMUNE DI MOTTOLA PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Piano di manutenzione delle opere di calcestruzzo armato
COMUNE DI MOTTOLA Piano di Recupero per l intervento di ristrutturazione urbanistica consistente nella demolizione dell ex cinema Jonio, la realizzazione di un edificio con residenze ed attività culturali Dettagli Analisi pushover per edifici in muratura (parametri che ne influenzano i risultati)
MICHELE VINCI Analisi pushover per edifici in muratura (parametri che ne influenzano i risultati) Articolo 3 Marzo 2014 Collana Calcolo di edifici in muratura (www.edificiinmuratura.it) Software utilizzato: Dettagli Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi)
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi) Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742 http://www.itcgfermi.it E-mail: mail@itcgfermi.it PIANO DI LAVORO Prof. Riccardo Dettagli BASATI SULLA GERARCHIA DELLE RESISTENZE. Footer Text
ARGOMENTI: MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE TIPOLOGIE STRUTTURALI E DETTAGLI COSTRUTTIVI AZIONI SULLE COSTRUZIONI RISPOSTA SISMICA E CRITERI DI PROGETTAZIONE BASATI SULLA GERARCHIA DELLE RESISTENZE Dettagli NTC08: ANDILWall si rinnova R. Calliari, CR Soft s.r.l. A. Di Fusco, ANDIL Associazione Nazionale Degli Industriali dei Laterizi
MICHELE VINCI Il calcolo delle sopraelevazioni in muratura in funzione del livello di conoscenza Collana Calcolo di edifici in muratura (www.edificiinmuratura.it) Articolo 2 Ottobre 2013 Bibliografia: Dettagli Lezione 1. Obiettivi prestazionali e normativa vigente. Laboratorio progettuale (Tecnica delle Costruzioni)
Lezione 1 Obiettivi prestazionali e normativa vigente Laboratorio progettuale (Tecnica delle Costruzioni) Obiettivi prestazionali Obiettivi progettuali Sono definiti dall associazione associazione tra Dettagli Travi PREM SD a1. CATEGORIA STRUTTURALE: mista Acciaio - Cls MORFOLOGIA FONDELLO: in Acciaio
CATEGORIA STRUTTURALE: mista Acciaio - Cls MORFOLOGIA FONDELLO: in Acciaio 1. Specifiche Tecniche Travi PREM SD a1 In un cantiere con utilizzo di Travi PREM, ciascuna figura coinvolta, Professionale ed Dettagli SETTI O PARETI IN C.A.
SETTI O PARETI IN C.A. Parete Pareti accoppiate SETTI O PARETI IN C.A. Na 20% Fh i i h i Na/M tot >=0.2 SETTI O PARETI IN C.A. IL FATTORE DI STRUTTURA VERIFICHE SETTI O PARETI IN C.A. SOLLECITAZIONI -FLESSIONE Dettagli AEROPORTO INTERNAZIONALE NAPOLI CAPODICHINO AMPLIAMENTO TERMINAL PASSEGGERI PROGETTO STRUTTURE METALLICHE SISMORESISTENTI
AEROPORTO INTERNAZIONALE NAPOLI CAPODICHINO AMPLIAMENTO TERMINAL PASSEGGERI PROGETTO STRUTTURE METALLICHE SISMORESISTENTI INTERNAZIONAL AIRPORT NAPOLI CAPODICHINO NEW TERMINAL PASSENGER DESIGN OF STEEL Dettagli 11. CONFRONTI TRA MODELLI E CONCLUSIONI D. Liberatore 1, L. Gambarotta 2, G.C. Beolchini 3, L. Binda 4, G. Magenes 5
11. CONFRONTI TRA MODELLI E CONCLUSIONI D. Liberatore 1, L. Gambarotta 2, G.C. Beolchini 3, L. Binda 4, G. Magenes 5 La prima fase dell indagine è stata rivolta allo studio delle tipologie edilizie in Dettagli Commissione Strutture
Commissione Strutture «La Dichiarazione di Idoneità Statica» Analisi di un caso reale Dott. Ing. Fabio Ferrario Dott. ing. Leonardo Vulcan Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento Sala 3 del Centro Dettagli SCUOLA DI INGEGNERIA. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile. Tesi di Laurea:
SCUOLA DI INGEGNERIA Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile Anno Accademico 2014/2015 Tesi di Laurea: PROGETTO DI PARZIALE RICOSTRUZIONE E RECUPERO STRUTTURALE DI PALAZZO VITALE AD AQUILONIA (AV) Dettagli Indice... 1 A1 Relazione di calcolo strutturale... 2
Indice Indice... 1 A1 Relazione di calcolo strutturale... 2 A1.1 Relazione generale illustrativa dell opera... 2 A1.2 Normativa di riferimento... 3 A1.3 Descrizione del modello strutturale... 4 A1.4 Valutazione Dettagli I prodotti della prevenzione incendi: certificazioni, omologazioni, marchio CE
I prodotti della prevenzione incendi: certificazioni, omologazioni, marchio CE Vigili del fuoco Belluno Ing. Giuseppe Lomoro ing. giuseppe lomoro 1 Certificazione (voce di Wikipedia) Il certificato, in Dettagli PROMEMORIA PER I DIRETTORI LAVORI
PROMEMORIA PER I DIRETTORI LAVORI Il D.M. del 14/01/08 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni e la C.M. applicativa n. 617 del 02/02/09 entrati in vigore il 01/07/09 hanno introdotto profonde innovazioni Dettagli L attività di vigilanza e controllo sui progetti in zona sismica in Regione Toscana
L attività di vigilanza e controllo sui progetti in zona sismica in Regione Toscana Responsabile settore Sismica Genio Civile Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo SOMMARIO Quadro normativa regionale Dettagli REALIZZAZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO CON TUBI IN GFRP TIPO ROCKWORM
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO CON TUBI IN GFRP TIPO ROCKWORM 1 1. Premessa La presente relazione ha per oggetto lo studio delle strutture in cemento armato in cui il rinforzo interno, anzichè Dettagli CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE
123 4 CAPITOLO 4. STRUTTURA ESISTENTE A TELAIO IN CA Il presente esempio è finalizzato a guidare il progettista alla compilazione del SI-ERC per un edificio con struttura a telaio in CA per il quale è Dettagli REGIONE LAZIO Assessorato ai Trasporti e Politica della Casa Direzione Regionale Infrastrutture AREA DECENTRATA LL.PP. DI ROMA
REGIONE LAZIO Assessorato ai Trasporti e Politica della Casa Direzione Regionale Infrastrutture AREA DECENTRATA LL.PP. DI ROMA Via Capitan Bavastro, 108 00154 Roma tel. 06/51681 Prot. n UFFICIO EDILIZIA Dettagli Tecnologia e innovazione
via San Maurilio 21 20123 Milano T 02.8812951 F 02.8056802 www.assimpredilance.it assimpredil@assimpredilance.it Tecnologia e innovazione NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO Dettagli Istituto d Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris Sez. C.A.T. Geometri Acireale (CT)
Istituto d Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris Sez. C.A.T. Geometri Acireale (CT) Insegnamento di Gestione del Cantiere e Sicurezza dell Ambiente di Lavoro Tutor Docente neoassunto Prof. Andrea Dettagli CERTIFICATO COLLAUDO STATICO COMUNE DI PROVINCIA DI BRINDISI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
CERTIFICATO COLLAUDO STATICO COMUNE DI PROVINCIA DI BRINDISI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO D.P.R. n 380/01 s.m.i. art. 67 Lavori: Costruzione Progettista architettonico: con Dettagli PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI GIA OCCUPATI DALLA BIBLIOTECA REGIONALE DI MESSINA
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI GIA OCCUPATI DALLA BIBLIOTECA REGIONALE DI MESSINA CAPITOLATO PRESTAZIONALE CAMPAGNA DI INDAGINI DI IDENTIFICAZIONE GEOMETRICO-STRUTTURALE Dettagli Solaio. Analisi di solai in laterocemento. La definizione del solaio. Newsoft Centro Metropolis, Rende 0984 463798 463884 www.newsoft-eng.
Newsoft SOLAIO Scheda Tecnica Solaio Analisi di solai in laterocemento Solaio è un programma per la progettazione di solai continui in latero-cemento a nervature parallele, gettate in opera o realizzate Dettagli 4 Azioni sulle costruzioni
4 Azioni sulle costruzioni Classificazione delle azioni 1/2 Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura. Si definisce sollecitazione ogni effetto interno Dettagli A1 Le origini dell urbanistica moderna
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI "ALBERTO BAGGI" di SASSUOLO (MO) Sezione 1 - La forma della città PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 5 e CAT MODULI A - Elementi di urbanistica B Dettagli FASCICOLO TECNICO - relazioni illustrative
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Area Servizi Tecnici Ufficio Pianificazione Fabbisogni, Lavori e Progettazione COMPLESSO DE "LA SPECOLA" Via Romana 17 - Firenze Opere di adeguamento normativo e di restauro Dettagli REGIONE CALABRIA. (OCDPC 171 del 19.06.2014 - art. 2 Comma 1 punto b) IL DIRIGENTE GENERALE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E Dettagli Regione Calabria Dipartimento n.9 Lavori Pubblici ed Infrastrutture Via Crispi 33-88100 CATANZARO
UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA Regione Calabria Dipartimento n.9 Lavori Pubblici ed Infrastrutture Via Crispi 33-88100 CATANZARO SPECIFICHE SISTEMA SIERC POR Calabria FESR 2007-2013. Dettagli IL RISCHIO SISMICO NEI LUOGHI DI LAVORO Il Il Documento di Valutazione dei Rischi
DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA REGGIO EMILIA SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO IL RISCHIO SISMICO NEI LUOGHI DI LAVORO Il Il Documento di Valutazione dei Rischi Ing. Daniela Malvolti Reggio Dettagli CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO in corso d opera (Cap. 9 D.M. 14.01.2008 - Cap. 9 Circolare M.I.T 02.02.2009, n. 617 art. 67 DPR 06.06.2001, n.
PROVINCIA DI BELLUNO COMUNE DI CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO in corso d opera (Cap. 9 D.M. 14.01.2008 - Cap. 9 Circolare M.I.T 02.02.2009, n. 617 art. 67 DPR 06.06.2001, n.380) Documento elaborato dalla Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back