Source: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-35
Timestamp: 2020-04-10 07:11:40+00:00
Document Index: 6461701

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 6', '§ 6', '§ 1', '§ 7', '§ 8', '§ 5']

35/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov | Aktuálne znenie
Vyhláška č. 35/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.
Účinnosť od 10.03.2020
1. Slová „v budove alebo v jej blízkosti“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „na mieste“.
2. Slová „celková potreba energie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „celková potreba energie budovy“ v príslušnom tvare.
3. V § 1 ods. 4 sa vypúšťa slovo „nových“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa prílohy č. 1“.
4. V § 1 ods. 13 sa slová „prílohy č. 1“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 1a“.
5. V § 2 ods. 2 sa za slovo „odovzdávania“ vkladá čiarka a slová „a regulácie“ sa nahrádzajú slovami „automatizácie a riadenia budovy“.
6. V § 2 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „energie“ nahrádza slovom „vyrobenú“.
7. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v blízkosti sa považuje energia zo zariadení umiestnených mimo pozemku užívanom s budovou.“.
8. V § 2 ods. 5 a 6 sa slová „Od potreby“ nahrádzajú slovami „Pri potrebe“, slovo „odpočíta“ sa nahrádza slovom „zohľadní“ a za slovo „zdrojov“ sa vkladajú slová „nachádzajúcich sa“.
„(5) Referenčná hodnota Rr na hodnotenie primárnej energie je určená hornou hranicou energetickej triedy B.“.
„(11) Ak budova s takmer nulovou potrebou energie odvádza alebo uskladňuje energiu, zaradí sa do podtriedy A0+.“.
11. V § 6a ods. 3 sa slová „prílohy č. 9“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 8“.
12. V § 6a ods. 4 sa slová „prílohe č. 10“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 9“.
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.
a) Základné údaje o stavebných konštrukciách a budove
b) Geometrická schéma budovy, orientácia podľa svetových strán, rozdelenie na tepelné zóny
c) Požiadavky a kritériá na konštrukcie teplovýmenného obalu budovy a vnútorné deliace konštrukcie
d) Navrhované riešenie stavebných konštrukcií
e) Posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií
1. posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií [výpočet súčiniteľa prechodu tepla všetkých druhov (skladieb) plných stavebných konštrukcií, všetkých druhov a veľkostí otvorových konštrukcií podľa orientácie];
2. posúdenia kritéria na minimálnu teplotu vnútorného povrchu (posúdenie detailov metódou plošného teplotného poľa), rizika rastu plesní a rosného bodu (zasklené konštrukcie;
3. posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu vzduchu v miestnosti vrátane stanovenia objemu vzduchu výmenou spätným získavaním tepla (rekuperáciou);
4. posúdenie energetického kritéria (mesačnou alebo hodinovou metódou);
5. posúdenie potreby tepla na vykurovanie a preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (podľa kategórie budovy);
6. posúdenie kondenzácie vodnej pary v stavebných konštrukciách
f) Hodnotenie podľa technickej normy1) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami
a) miesto spotreby na vykurovanie,
b) miesto spotreby na prípravu teplej vody,
c) miesto spotreby na chladenie a vetranie,
d) miesto spotreby energie na osvetlenie.
a) výpočet potreby dodanej energie podľa energetických nosičov,
b) výpočet primárnej energie,
c) výpočet emisií oxidu uhličitého (CO2).
14. Príloha č. 1a znie:
„Príloha č. 1a k vyhláške č. 364/2012 Z. z.
Rodinné domy Bytové domy Administratívne budovy Budovy škôl a školských zariadení Budovy nemocníc Reštaurácie Športové haly a iné budovy určené na šport Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby Zhromaždovacie haly Obchodné domy Kryté plavárne
Plocha na osobu (použitie/obsadenosť) 60 40 20 10 30 5 20 10 5 100 20 m2/osoba
Priemerný celkový tepelný tok na osobu 70 70 80 70 80 100 100 90 80 100 60 W/osoba
Metabolický zisk na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkami 1,2 1,8 4,0 7,0 2,7 20,0 5,0 9,0 16,0 1,0 3,0 W/m2
Ročná potreba elektriny na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkamia) 20 30 20 10 30 30 10 30 20 6 60 kWh/(m2 . a)
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkamia) 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 0,7 1,0 0,3 0,7 m3/(h · m2)
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na osobu 42 28 14 7 30 6 14 7 5 30 14 m3/(h · osoba)
Ročná potreba tepla na prípravu teplej vody na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkamia) 10 20 6 10 30 50 8 6 10 1,4 80 kWh/(m2 . a)
a) Pre ubytovaciu časť hotelov sa použijú podmienky určené na bytové domy.
Tabuľka č. 2: Prevádzkové časy na chladenie budov
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby 7:00 20:00
Tabuľka č. 3: Hodnoty korekčných činiteľov na osvetlenie
A. Hodnoty činiteľa využitia denného svetla FD pre metódu 2 (rýchla metóda)
Kategória budovy Spôsob riadenia osvetlenia
R1 – R7 R8 R9
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby 1,00 1,00 1,00
B. Hodnoty činiteľa obsadenosti FO pre metódu 2 (rýchla metóda)
R1 – R2 R3 – R6 R7 – R8 R9
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby 1,0 1,0 1,0 1,0
C. Hodnoty činiteľa riadenia na konštantnú osvetlenosť FC pre metódu 2 (rýchla metóda)
Osvetľovacia sústava, prostredie a údržba FC
Nestmievateľná osvetľovacia sústava 1,00
Halogénové bodové zdroje v stmievateľných vstavaných svietidlách downlight v čistom prostredí, individuálna výmena zdrojov 0,95
Lineárne žiarivky v otvorených závesných svietidlách so stmievateľným VF predradníkom vo veľmi čistom prostredí, ročný interval čistenia svietidiel, individuálna výmena zdrojov po zlyhaní a skupinová výmena po 20 000 h 0,90
LED zdroje (L80) v uzatvorených prisadených svietidlách so stmievateľným predradníkom, čisté prostredie, ročný interval čistenia svietidiel 0,85
Otvorené žiarivkové svietidlá s montážou na prípojnice, so stmievateľným VF predradníkom, špinavé prostredie, dvojročný interval skupinovej výmeny žiariviek a čistenia svietidiel 0,80
D. Hodnoty činiteľa účinnosti osvetľovacích zariadení FL
Prevažujúci druh osvetľovacieho zariadenia FL
Obyčajná žiarovka 4,60
Halogénová žiarovka 3,70
Kompaktná žiarivka (retrofit) 1,00
Kompaktná žiarivka 0,90
Halogenidová výbojka 0,60
Vysokotlaková sodíková výbojka 0,60
Svetelná dióda LED (retrofit) 0,50
Lineárna žiarivka T8 (Ø 26 mm) 0,60
Lineárna žiarivka T5 (Ø 16 mm) 0,60
Svetelná dióda LED 0,45
R7 Svetelný snímač: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť
R8 Svetelný snímač: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla
Tabuľka č. 4: Prevádzkové časy budov na osvetlenie
A. Ročný čas prevádzky s denným svetlom tD a ročný čas prevádzky bez denného svetla tN pre rýchlu metódu 2 (rýchla metóda)
Kategória budovy tD h tN h
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby 3 700 300
B. Štandardné denné prevádzkové časy budov pre metódu 1 (komplexná metóda)
Kategória budovy Čas začiatku prevádzky Čas ukončenia prevádzky
C. Týždenný prevádzkový režim budov pre metódu 1 (komplexná metóda)
Kategória budovy Prevádzkové dni budovy Korekčný činiteľ pre víkendy Cwe
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby pondelok – sobota 6/7
1. Meranie smie vykonať a namerané údaje vyhodnotiť iba osoba odborne spôsobilá na energetickú certifikáciu na elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. Meranie sa vykonáva v súlade s technickou normou1) alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
2. Cieľom merania je zistiť udržiavanú osvetlenosť podľa technických noriem2) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Meranie sa vykonáva v dostatočne hustej sieti kontrolných bodov.
3. Nameraná hodnota priemernej osvetlenosti sa musí znížiť s ohľadom na určený udržiavací činiteľ (ktorý sa súčasne použije ako vstupný údaj na výpočet potreby energie na osvetlenie podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a s ohľadom na predpokladaný čas do nadchádzajúcej údržby osvetľovacej sústavy.
4. Na meranie sa musí použiť luxmeter s platným dokladom o overení,4) označený platnou overovacou značkou a musí vyhovovať požiadavkám.5) Na orientačné meranie osvetlenosti sa smie použiť luxmeter triedy presnosti 1, 2 alebo 3 podľa technickej normy6) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
b) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa vykoná pre jednotlivé miestnosti podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie v práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z. a technických noriem7) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
c) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti nie je potrebné, ak sa počas energetickej certifikácie doloží doklad z merania osvetlenia podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie v práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z., ktorý nie je starší ako šesť mesiacov a stav osvetľovacej sústavy uvedený v protokole zostal nezmenený.
d) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa považuje za pozitívne, ak je dosiahnutá predpísaná osvetlenosť najmenej v 90 % miestností určených na kontrolné meranie podľa poznámky v písmene a); inak sa výsledok overovania považuje za negatívny.
f) Ak sú v budove miestnosti so svetelnými vývodmi bez nainštalovaných svietidiel, ktorých súčet podlahovej plochy je väčší ako 5 % celkovej podlahovej plochy budovy, celková ročná potreba energie na osvetlenie sa v týchto miestnostiach číselne určí ako ich podlahová plocha vynásobená hornou hranicou energetickej triedy D uvedenej v prílohe č. 3 tabuľka D.
g) Ak nie sú sprístupnené miestnosti a ak sa údaje nedajú zistiť z dôveryhodných podkladov, ročná potreba energie na osvetlenie v nesprístupnených miestnostiach sa číselne určí ako ich podlahová plocha vynásobená hornou hranicou energetickej triedy D uvedenej v prílohe č. 3 tabuľka D.
h) Merná ročná potreba energie na osvetlenie sa vyráta podľa technickej normy8) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.
15. Prílohy č. 3 až 6 znejú:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.
A. Škála energetických tried pre potrebu energie na vykurovanie v kWh/(m2 . a)
Vykurovanie rodinné domy ≤ 43 44-86 87-129 130-172 173-215 216-258 > 258
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby ≤ 33 34-65 66-98 99-130 131-163 164-195 > 195
B. Škála energetických tried pre potrebu energie na prípravu teplej vody v kWh/(m2 . a)
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby ≤ 5 6-9 10-14 15-18 19-23 24-27 > 27
C. Škála energetických tried pre potrebu energie na vetranie a chladenie v kWh/(m2 . a)
administratívne budovy ≤ 15 16-30 31-45 46-59 60-74 75-89 > 89
budovy nemocníc ≤ 26 27-51 52-76 77-101 102-126 127-152 > 152
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby ≤ 33 34-66 67-99 100-132 133-165 166-198 > 198
D. Škála energetických tried pre potrebu energie na osvetlenie v kWh/(m2 . a)
administratívne budovy ≤ 15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 > 90
budovy škôl a školských zariadení ≤ 9 10-18 19-27 28-36 37-45 46-54 > 54
budovy nemocníc ≤ 16 17-32 33-48 49-64 65-80 81-96 > 96
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 > 72
športové haly a iné budovy určené na šport ≤ 21 22-42 43-63 64-84 85-105 106-126 > 126
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby ≤ 37 38-74 75-111 112-148 149-185 186-222 > 222
E. Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy v kWh/(m2 . a)
Celková potreba energie v budove rodinné domy ≤ 55 56 - 110 111 - 165 166 - 220 221 - 275 276 - 330 > 330
bytové domy ≤ 40 41 - 79 80 - 119 120 - 158 159 - 198 199 - 237 > 237
administratívne budovy ≤ 62 63 - 124 125 - 186 187 - 247 248 - 309 310 - 371 > 371
budovy škôl a školských zariadení ≤ 43 44 - 86 87 - 129 130 - 172 173 - 215 216 - 258 > 258
budovy nemocníc ≤ 103 104 - 205 206 - 307 308 - 409 410 - 511 512 - 614 > 614
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 94 95 - 187 188 - 281 282 - 374 375 - 468 469 - 561 > 561
športové haly a iné budovy určené na šport ≤ 60 61 - 120 121 - 180 181 - 240 241 - 300 301 - 360 > 360
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby ≤ 108 109 - 214 215 - 322 323 - 428 429 - 536 537 - 642 > 642
F. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m 2. a)
A0*) A1 B C D E F G
Globálny ukazovateľ – primárna energia rodinné domy ≤ 54 55-108 109-216 217-324 325-432 433-540 541-648 > 648
bytové domy ≤ 32 33-63 64-126 127-189 190-252 253-315 316-378 > 378
administratívne budovy ≤ 61 62-122 123-244 245-366 367-488 489-610 611-732 > 732
budovy škôl a školských zariadení ≤ 34 35-68 69-136 137-204 205-272 273-340 341-408 > 408
budovy nemocníc ≤ 98 99-196 197-392 393-588 589-784 785-980 981-1176 >1176
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 82 83-164 165-328 329-492 493-656 657-820 821-984 > 984
športové haly a iné budovy určené na šport ≤ 46 47-92 93-184 185-276 277-368 369-460 461-552 > 552
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby ≤ 107 108-214 215-428 429-642 643-856 857-1070 1071-1284 >1284
*) Budova, ktorá spĺňa požiadavku na globálny ukazovateľ energetickej triedy A0 podľa kategórie budov, sa v prípade, že je energia odvádzaná alebo uskladňovaná, zatrieďuje do podtriedy A0+.
a) Pre budovy so zmiešaným účelom využitia sa škála energetického hodnotenia určí z hraničných hodnôt škály energetických tried globálneho ukazovateľa osobitne pre každú časť budovy váženým priemerom podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy; celkovou podlahovou plochou budovy sa delí súčet potreby energie vynásobenej celkovou podlahovou plochou príslušnej časti budovy podľa miesta spotreby.
b) Ak sú v budove chladené a nútene vetrané iba niektoré miestnosti, ktorých celková podlahová plocha určená podľa § 1 ods. 7 je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy budovy, budova nie je predmetom hodnotenia podľa miesta spotreby energie na chladenie a vetranie; predmetom hodnotenia nie sú technologické zariadenia, napríklad kuchyne, serverovne, garáže, strojovne a kotolne a iné technické miestnosti.
c) Ročnú potrebu tepla na vykurovanie a chladenie treba vyrátať podľa technickej normy[1]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
d) Potrebu tepla na vykurovanie a chladenie ovplyvňujú tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií určuje technická norma[2]) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
e) Vplyv vykurovacieho systému na ročnú potrebu energie na vykurovanie treba vyrátať podľa technických noriem[3]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami so zohľadnením tepelných strát systému vykurovania a účinkov regulácie a so zohľadnením vlastnej energie, ktorá je potrebná na prevádzku čerpadiel, ventilátorov a riadiacich systémov.
f) Ročnú potrebu energie na vykurovanie ovplyvnenú obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie treba vyrátať podľa technických noriem[4]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
g) Ročnú potrebu energie na prípravu teplej vody na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody treba vyrátať podľa technických noriem[5]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, potreby energie na distribúciu teplej vody vrátane potreby vlastnej energie podľa technickej normy[6]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a potreby energie na výrobu teplej vody podľa technickej normy[7]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
h) Ročnú potrebu energie na nútené vetranie treba vyrátať podľa technickej normy[8]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
i) Ročnú potrebu energie na klimatizované (chladené) budovy treba vyrátať podľa technickej normy[9]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Vlastná energia použitá v klimatizačnom zariadení, vo zvlhčovacom zariadení alebo v odvlhčovacom zariadení sa zohľadní len vtedy, ak nebola zohľadnená v potrebe energie klimatizačného zariadenia, samostatného zvlhčovacieho zariadenia alebo odvlhčovacieho zariadenia. Prevádzkové časy na chladenie budov sú uvedené v prílohe č. 1a tabuľka č. 2.
j) Ročnú potrebu energie na zabudované elektrické osvetlenie treba vyrátať metódou 1 (komplexná metóda) podľa technickej normy[10]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami s použitím národných činiteľov uvedených v prílohe č. 1a tabuľka č. 3.
k) Účinky systému automatizácie a riadenia budovy na výpočet potreby energie treba zohľadniť podľa technickej normy[11]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
l) Výpočet potreby tepla sezónnou metódou s uvažovaním normalizovanej vykurovacej sezóny je možný iba pre bytové budovy. Pri nebytových budovách sa vnútorná teplota určuje osobitne pre každú kategóriu budov a účel využívania budovy podľa podmienok prevádzky alebo, ak nie je možné teploty zistiť, podľa technickej normy[12]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami pri uvažovaní prerušovaného vykurovania podľa technickej normy[13]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, a výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie sa vykonáva po mesiacoch.
n) Projektové energetické hodnotenie potreby energie na elektrické osvetlenie sa môže uskutočniť aj metódou 2 (rýchla metóda) podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami s použitím národných súčiniteľov uvedených v prílohe č. 1a tabuľka č. 3; pri rýchlej metóde sa použije štandardná hodnota pohotovostnej hustoty potreby energie podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
o) Činiteľ obsadenosti na výpočet potreby energie na osvetlenie treba uvažovať podľa prílohy č. 1a tabuľka č. 3 a prevádzkový čas pre jednotlivé kategórie budov treba uvažovať podľa prílohy č. 1a tabuľka č. 4.
q) Vo výpočte potreby tepla na vykurovanie budovy sa má pre všetky kategórie budov zahrnúť minimálna priemerná výmena vzduchu v budove 0,5-krát za hodinu alebo vyššia vyrátaná hodnota priemernej výmeny vzduchu podľa technickej normy[14]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. V budovách s požadovanou tesnosťou budovy a požadovanou veľmi nízkou potrebou tepla (napr. budovy s takmer nulovou potrebou energie) sa požaduje využitie spätného získavania tepla z odpadového vzduchu (rekuperácie) s účinnosťou spätného získavania tepla najmenej 60 %.
r) Potreba tepelnej energie na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody v rodinných domoch sa vyráta podľa technickej normy[15]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; pre iné kategórie budov sa odporúča použiť vstupné údaje podľa prílohy č. 1a tabuľka č. 1.
s) Distribučnú sústavu novej budovy alebo významne obnovenej existujúcej budovy pri výmene systému prípravy teplej vody treba navrhnúť tak, aby výpočtová teplota teplej vody s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 °C, výpočtová teplota teplej vody bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 °C, maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K, z výtoku od otvorenia teplej vody vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou 50 oC, tepelná strata potrubia neprekročila hodnotu 10 W/(m . K).
t) Vstupné údaje na výpočet prietoku vzduchu a tepelných strát vetraním a infiltráciou určuje technická norma[16]) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
u) Ak výrobca neudal hodnotu sezónnej efektívnosti zdroja chladu, určí sa táto hodnota ako 1,4 násobok EER (Energy Efficiency Ratio).
v) Pri prevádzkovom hodnotení treba nameranú spotrebu energie na vykurovanie upraviť podľa technickej normy[17]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami na normalizovanú teplotu vonkajšieho vzduchu a normalizované vykurovacie obdobie podľa technickej normy[18]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Prevádzkové hodnotenie potreby tepla na vykurovanie možno určiť aj zrýchleným spôsobom podľa technickej normy[19]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami najmenej za 30 dní merania.
w) Potreba tepelnej energie na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody sa určí so zohľadnením tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste.
x) Potreba elektrickej energie sa určí so zohľadnením elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej na mieste.
Správa k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje:
a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo),
b) účel energetického hodnotenia podľa § 8 ods. 1 zákona,
c) odkazy na použité technické normy alebo na iné obdobné technické špecifikácie,
d) určenie kategórie budovy, zdôvodnenie uvažovania alebo zanedbania priestorov s iným účelom používania (pri zmiešanom účele užívania určenie podielu jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy),
e) opis budovy (pri bytovom dome navrhovanom na obnovu určenie typu, konštrukčného systému alebo stavebnej sústavy pôvodného riešenia) a jej stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií,
f) určenie polohy budovy a klimatických podmienok,
g) opis technických systémov (vykurovania, vetrania, chladenia, prípravy teplej vody a osvetlenia, spätného využívania tepelných strát alebo ziskov, využitie automatizácie a riadenia, využitie obnoviteľných zdrojov) podľa rozsahu energetického hodnotenia,
h) vstupné údaje energetického hodnotenia; všetky vstupné údaje sa majú uviesť a potvrdiť, napr. odkazom na medzinárodné normy alebo národné technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto medzinárodným technickým normám alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,
i) informáciu o použitých rozmeroch, o výpočte celkovej podlahovej plochy,
j) špecifikáciu rozdelenia budovy na teplotné zóny, a ak sú, určenie miestností v každej zóne; poznámku o použitej metóde, či sa použila mesačná, hodinová, prípadne sezónna metóda (zdôvodnenie jej použitia), určenie časového obdobia a intervalu výpočtu,
k) potreba tepla na vykurovanie a chladenie (ak sa posudzovalo),
l) potreba energie pre jednotlivé miesta spotreby a celková potreba energie budovy,
m) dodaná energia (podľa jednotlivých energetických nosičov),
n) odvádzaná energia (podľa jednotlivých energetických nosičov),
o) energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená na mieste,
p) straty pri distribúcii mimo hranice budovy,
q) účinnosti zdrojov energie/účinnosti výroby tepla, údaje o obnoviteľných zdrojoch,
r) prepočítavacie faktory primárnej energie a emisií oxidu uhličitého pre jednotlivé energetické nosiče,
s) primárna energia,
t) podiel obnoviteľných zdrojov,
u) emisie oxidu uhličitého.
1. Výpočet potreby tepla na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody s určením potreby tepla pre jednotlivé technické systémy budovy (so zohľadnením vplyvu spätného získavania tepla).
2. Výpočet potreby energie pre každé miesto spotreby energie (na vykurovanie, na chladenie a vetranie, na prípravu teplej vody, na osvetlenie vrátane vplyvu automatizácie a riadenia budovy), ktorá sa zároveň určí pre každý energetický nosič. Do úvahy sa berú všetky straty z distribúcie, odovzdávania a regulácie, ako aj vlastná spotreba energie (napr. pre čerpadlá) v budove. Neuvažujú sa straty pri výrobe ani v prípade umiestnenia zdroja v budove.
3. Vypočítané hodnoty potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovnajú so škálou v prílohe č. 3 za účelom zatriedenia do energetickej triedy pre príslušný technický systém budovy.
4. Celková potreba energie budovy ako súčet potrieb energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovná so škálou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do príslušnej energetickej triedy.
5. Určí sa dodaná energia, pričom sa do úvahy berú všetky straty pri výrobe tepla a všetky straty distribúcie, akumulácie, odovzdávania a regulácie mimo hranice budovy/systémovej hranice [pokiaľ sa nezohľadnili napr. pri určení faktora primárnej energie centrálneho zásobovania teplom (CZT)].
6. Vypočíta sa dodaná energia pre každý energetický nosič ako súčet potreby energie.
7. Pri výpočte potreby energie na vykurovanie (chladenie) a prípravu teplej vody v budove sa zohľadní teplo z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste.
8. Pri výpočte potreby elektrickej energie sa zohľadní elektrická energia z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste.
9. Určí sa množstvo energie dodanej z obnoviteľných zdrojov.
10. Vypočíta sa dodaná energia podľa energetických nosičov (so zohľadnením vplyvu energie dodanej z obnoviteľných zdrojov na mieste) vyjadrujúca súčet potrebnej energie dodanej cez hranicu budovy/systémovú hranicu budovy.
11. Vypočíta sa podiel energie dodanej z obnoviteľných zdrojov na mieste.
12. Z dodanej energie sa vypočíta primárna energia s uplatnením faktorov neobnoviteľnej primárnej energie.
13. Výsledok výpočtu sa porovná so škálou uvedenou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa.
14. Z dodanej energie sa s uplatnením faktora emisií CO2 vypočítajú emisie oxidu uhličitého.
Vstupné údaje, čiastkové výsledky výpočtu a výsledky normalizovaného energetického hodnotenia sa podľa písmen k) až u) podrobnejšie uvedú v tabuľkách (rovnaké tabuľky, okrem tabuľky 6, sa použijú pre aktuálny a nový stav po zhotovení navrhovaných úprav pri významnej obnove):
– tabuľka č. 1 – Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie
– tabuľka č. 2 – Potreba energie na vykurovanie
– tabuľka č. 3 – Potreba energie na prípravu teplej vody
– tabuľka č. 4 – Potreba energie na chladenie a vetranie
– tabuľka č. 5 – Potreba energie na osvetlenie
– tabuľka č. 6 – Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav
– tabuľka č. 7 – Potreba energie pre normalizované hodnotenie
– tabuľka č. 8 – Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2
Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie
Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1 Názov budovy:
2 Ulica, číslo:
3 Obec:
4 Parc. č.:
5 Katastrálne územie:
6 Účel spracovania energetického certifikátu:
Výpočet potreby tepla na vykurovanie
7 Budova Kategória budovy (jeden účel užívania)
8 Zmiešaný účel užívania – kategória 1
9 Zmiešaný účel užívania – kategória 2
10 Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1 %
11 Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2 %
12 Rok kolaudácie
13 Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
14 Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava (bytové domy)
15 Šírka budovy m
16 Dĺžka budovy m
17 Výška budovy m
18 Počet podlaží
19 Obostavaný objem m³
20 Celková podlahová plocha m²
21 Celková teplovýmenná plocha m²
22 Priemerná konštrukčná výška m
23 Faktor tvaru 1/m
24 Výpočet Výpočtová metóda
25 Počet dennostupňov K . deň
Tepelné straty Popis/názov obvodovej konštrukcie Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie Ui [W/(m² . K)] Teplovýmenná plocha Ai
(m²) Teplotný redukčný faktor b
Otvorové konštrukcie:
46 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Um
Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykurovanom suteréne LS
Vplyv tepelných mostov ΔU
Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔHTM W/(m² . K)
W/(m² . K)
Popis otvorovej konštrukcie Celková dĺžka škár otvorových konštrukcií l (m) Súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní i . 104 [m²/(s . Pa0,67)]
53 Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu)
Vypočítaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n
Nameraná vzduchotesnosť n50
Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n
Účinnosť rekuperačnej jednotky
Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku Pa0,67
60 Tepelné zisky Tepelný výkon vnútorného zdroja q
Vnútorné tepelné zisky Qi W/m²
Orientácia Intenzita slnečného žiarenia Isj (kWh/m²) Priepustnosť slnečného žiarenia
g (-) Tieniaci faktor
(-) Plocha zasklených otvorových konštrukcií A (m²) Účinná korekčná plocha, plné časti A (m²) (chladenie)
70 Solárne tepelné zisky kWh/a
Merná potreba tepla na vykurovanie a chladenie Sezónna metóda
Merná tepelná strata prechodom Ht
Merná tepelná strata Hv
Faktor využitia tepelných ziskov
Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda
Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania
Trvanie obdobia vykurovania
Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania
Prerušované vykurovanie (áno/nie)
Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni
Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu
Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená vnútorná teplota/redukčný faktor)
Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
C – vnútorná tepelná kapacita J/(K . m²)
Priemerný faktor využitia tepelných ziskov – vykurovanie
Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda W/K
kWh/(m2 . a)
J/(K . m²)
Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia
Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia
Trvanie obdobia chladenia
Účinná solárna kolekčná plochaplných častí v m²
Priemerný faktor využitia tepelných strát – chladenie – mesačná metóda
Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda °C
94 Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje) W/K
95 Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda kWh/(m² . a)
96 Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda kWh/(m² . a)
97 Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda kWh/(m² . a)
Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie
Parc. č.:
Účel spracovania energetického certifikátu:
Výpočet potreby energie na vykurovanie
7 Budova Kategória budovy
8 Celková podlahová plocha m²
9 Vykurovací systém
10 Distribučný systém
11 Druh tepelnej ochrany rozvodov
12 Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov mm
13 Teplotný spád °C
14 Druh a typ rekuperácie
15 Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)
16 Teplotná regulácia v budove (áno/nie)
17 Zdroj tepla Typ zdroja
18 Energetický nosič
19 Umiestnenie zdroja
20 Účinnosť výroby tepla %
21 Potreba tepla a energie Potreba tepla na vykurovanie (z tabuľky 1) kWh/(m² . a)
22 Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie
23 Podrobná metóda:
Dĺžka potrubia v zóne 1 m
24 Dĺžka potrubia v zóne 2 m
25 Dĺžka potrubia v zóne 3 m
26 Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácia W/(m . K)
27 Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia mm
28 Teplota okolitého prostredia °C
29 Stredná teplota vykurovacej látky °C
30 Počet prevádzkových hodín za rok h
31 Zjednodušená metóda:
Dĺžka zóny m
32 Šírka zóny m
33 Výška zóny m
34 Počet podlaží v zóne
35 Merná tepelná strata W/m
36 Teplota okolitého prostredia °C
37 Stredná teplota vykurovacej látky °C
38 Počet prevádzkových hodín h
39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru kWh/(m² . a)
40 Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie kWh/(m² . a)
41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov) kWh/(m² . a)
42 Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov (spätne získané teplo) kWh/(m² . a)
43 Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov kWh/(m² . a)
44 Príkon čerpadiel W
45 Čas prevádzky počas roka h
46 Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá) kWh/(m² . a)
47 Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla) kWh/(m² . a)
48 Výpočtový prietok vzduchu m3/s
49 Účinnosť %
50 Získaná tepelná energia zo zariadenia kWh/(m2 . a)
51 Spôsob uloženia potrubia
52 Dĺžka potrubia m
53 Technické údaje o tepelnej izolácii
54 Čas prevádzkovania siete h
55 Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy kWh/(m² . a)
56 Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy kWh/(m² . a)
57 Strata pri výrobe (účinnosť zdroja) kWh/(m² . a)
58 Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja kWh/(m² . a)
59 Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla kWh/(m² . a)
60 Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla kWh/(m² . a)
61 Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja) kWh/(m² . a)
62 Vlastná elektrická energia kWh/(m² . a)
63 Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie budovy %
Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV)
Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)
8 Spôsob hodnotenia
9 Systém prípravy TV
10 Celková podlahová plocha m²
11 Distribučný systém
12 Druh tepelnej ochrany rozvodov
13 Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov mm
14 Meranie a regulácia
15 Zdroj tepla Typ zdroja
16 Energetický nosič
17 Umiestnenie zdroja
18 Účinnosť výroby tepla %
19 Potrebný objem TV m3/deň
20 Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy m3/m2
21 Potreba tepelnej energie a energie Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV kWh/(m² . a)
22 Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/(m . K)
23 Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia mm
24 Dĺžka potrubí m
25 Merná tepelná strata W/K
26 Teplota vody v potrubí °C
27 Teplota okolitého prostredia °C
28 Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia) kWh/(m² . a)
29 Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník) kWh/(m² . a)
30 Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV kWh/(m² . a)
31 Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody kWh/(m² . a)
32 Dĺžka vykurovacieho obdobia dni
33 Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie kWh/(m² . a)
34 Typ čerpadla
35 Príkon čerpadla (spolu) kW
36 Počet prevádzkových hodín v roku h
37 Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove) kWh/(m2 . a)
38 Obnoviteľný zdroj
39 Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia kWh/a
40 Plocha slnečných kolektorov m2
41 Účinnosť slnečných kolektorov %
42 Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja kWh/(m² . a)
43 Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja kWh/(m² . a)
44 Popis a spôsob uloženia potrubia
45 Dĺžka potrubia m
46 Hrúbka tepelnej izolácie mm
47 Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy kWh/(m² . a)
48 Strata pri výrobe (účinnosť výroby) kWh/(m² . a)
49 Potreba energie na prípravu TV budovy kWh/(m² . a)
50 Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV kWh/(m² . a)
51 Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdroja kWh/(m² . a)
52 Vlastná elektrická energia (čerpadlá) kWh/(m² . a)
53 Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie budovy %
Tabuľka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie
Výpočet potreby energie na nútené vetranie a chladenie
9 Typ systému chladenia/vetrania
10 Počet dennostupňov K . deň
11 Celková podlahová plocha budovy m²
12 Celková podlahová plocha priestorov s vetraním m²
13 Celková podlahová plocha priestorov s chladením m²
14 Redukovaná plocha priestorov vzhľadom na pomer chladenej plochy m²
15 Atmosférický tlak kPa
16 Zima: kPa
17 Teplota vonkajšieho vzduchu °C
18 Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu %
19 Hustota vonkajšieho vzduchu kg/m³
20 Entalpia kJ/kg
21 Leto:
22 Teplota vonkajšieho vzduchu °C
23 Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu %
24 Hustota vonkajšieho vzduchu kg/m³
25 Entalpia kJ/kg
26 Zdroj Zdroj chladu
27 Obnoviteľný zdroj chladu
28 Zdroj pre nútené vetranie
29 Energetický nosič pre ohrev vzduchu
30 Potreba energie Potreba energie na nútené vetranie – ohrev kWh/(m² . a)
31 Potreba energie na nútené vetranie (vlastná energia) – elektrická energia kWh/(m² . a)
32 Potreba energie na chladenie kWh/(m² . a)
33 Rekuperácia tepla – účinnosť %
34 Potreba energie na krytie strát distribúcie vzduchu kWh/(m2 . a)
35 Potreba energie na krytie strát distribúcie chladu kWh/(m2 . a)
36 Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá) kWh/(m2 . a)
37 Potreba vlastnej elektrickej energie (motory ventilátorov) kWh/(m2 . a)
38 Celková potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie kWh/(m² . a)
39 Potreba energie na chladenie a vetranie kWh/(m² . a)
40 Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby energie budovy %
Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie
Výpočet potreby energie na osvetlenie
7 Budova Kategória budovy -
8 Celkový počet miestností v budove -
9 Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti -
10 Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením -
11 Celková podlahová plocha m²
12 Lokalita – zemepisná šírka °
13 Lokalita – zemepisná dĺžka °
14 Prevádzkový čas od: h
15 Prevádzkový čas do: h
16 Korekčný činiteľ pre víkendy (Cwe) -
17 Svietidlá Celkový počet inštalovaný svietidiel ks
18 Celkový inštalovaný príkon svietidiel kW
19 Celkový inštalovaný príkon na nabíjanie batérií núdzových svietidiel (Pem) kW
20 Celkový inštalovaný príkon na pohotovostný režim automatických riadiacich prvkov vo svietidlách (Ppc) kW
21 Denné svetlo Celková plocha stavebných otvorov vo vertikálnej fasáde m2
22 Celková plocha stavebných otvorov pre svetlíky m2
23 Celková plocha s denným svetlom m2
24 Riadenie osvetlenia Prevažujúci spôsob riadenia osvetlenia v budove – kód1) -
25 Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD) -
26 Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (FO) -
27 Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (FC) -
28 Ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie (WL) kWh/m²
29 Ročná pohotovostná potreba energie (WP) kWh/m²
30 Ročná potreba energie na osvetlenie (LENI) kWh/(m² . a)
31 Merná ročná potreba energie na osvetlenie (WE) kWh/(m² . lx . a)
32 Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie budovy %
1) Kódy prevažujúceho spôsobu riadenia osvetlenia:
Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav
Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav
Tabuľka 7: Výpočet potreby energie
Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2
a) Tabuľky sa primerane použijú aj na prevádzkové energetické hodnotenie;
b) na prevádzkové energetické hodnotenie sa použijú výsledky merania spotreby tepla/energie na vykurovanie aspoň za tri roky, pričom sa vylúči nameraná spotreba minimálne za prvý rok užívania budovy po ukončení jej výstavby (podrobne podľa technickej normy) ) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami;
c) primerane sa môže použiť požadovaný obsah správy a tabuľky pri spracovaní správy na projektové energetické hodnotenie;
d) celkovou potrebou energie budovy je všetka energia, ktorú potrebuje budova v priestoroch vymedzených hranicou budovy, čiže teplovýmenným obalom budovy;
e) do potreby energie budovy sa zahŕňa aj vlastná energia systémov vykurovania klimatizácie, prípravy teplej vody, vetrania a osvetlenia, napríklad potreba energie ventilátorov, klimatických zariadení, čerpadiel, pilotných plameňov umiestnených v budove a v rámci systémovej hranice; zahŕňa vplyv spätne získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove;
f) do potreby energie sa nezahŕňajú straty zdrojov umiestených v budove; tie sa zohľadňujú pri výpočte dodanej energie rovnako ako pri zdrojoch umiestených mimo budovy;
g) systémová hranica vo vzťahu k systémom zásobovania budovy energiou je vymedzená hlavnými meračmi dodávky zemného plynu, elektrickej energie a CZT a teplou vodou pri vstupe do budovy alebo vstupom zariadenia na uskladnenie kvapalných a pevných palív do budovy, vyústením komína z budovy a vstupmi do budovy od alternatívnych a obnoviteľných zdrojov.
I. strana energetického certifikátu (energetického štítku podľa prílohy č. 6)
1. Evidenčné číslo energetického certifikátu (energetického štítku) pridelí ministerstvo
a) evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov pridelí Slovenská komora stavebných inžinierov;
b) skratka pre energetický certifikát (EC) alebo energetický štítok (EŠ);
c) kategória budovy sa označuje číslom:
d) účel spracovania energetického certifikátu sa označuje číslom:
5 – iný účel.
2. Názov budovy, ulica a orientačné číslo, obec
– pre ulice (bez uvedenia ulice): Kraskova 7, Schneidera Trnavského 5, Odbojárov 10A, Štúrova 75/B, Ulica odbojárov 15;
c) uvedie sa názov obce takto (vypísať celý názov s veľkými začiatočnými písmenami): Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Dolná Streda, Bardejovské Kúpele, Štrbské Pleso;
d) ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa parcelné číslo pozemku a katastrálne územie.
3. Ak ide o budovu so zmiešaným účelom užívania, uvedú sa kategórie a percentuálny podiel jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy. Ak je budova využívaná iba na jeden účel, uvedie sa kategória budovy a číslo 100 %.
4. Účel spracovania energetického certifikátu budovy – vyznačí sa, či sa energetický certifikát vypracoval
– pre novú budovu alebo pre významne obnovenú existujúcu budovu,
– pre predávanú budovu alebo pre prenajímanú budovu alebo
– na iný účel, ak nie je energetická certifikácia povinná podľa § 5 ods. 2 zákona.
5. Vloží sa obrázok pohľadu od verejnej komunikácie na budovu v čase vykonania prehliadky, ktorá bola podkladom na spracovanie energetického certifikátu budovy.
6. Celková podlahová plocha budovy určená v m2 z nameraných vonkajších rozmerov budovy.
7. Uvedie sa rok kolaudácie budovy; uvedie sa rok odovzdania budovy do užívania.
Uvedie sa jedno číslo bez ohľadu na to, či je budova určená na jeden účel alebo na zmiešaný účel užívania.
8. Uvedie sa rok vykonanej významnej obnovy v predchádzajúcom období (týka sa to najmä čiastkovej obnovy budovy, ktorá sa uskutočnila po 1. januári 2008, keď mal byť aj vyhotovený energetický certifikát).
9. Označenie energetickej triedy A – G podľa miesta spotreby vyplývajúce z porovnania potreby energie podľa miesta spotreby (súčet všetkých nosičov energie pre miesto spotreby) s príslušnou škálou v prílohe č. 3:
a) pre rodinné domy a bytové domy sa vyznačí miesto spotreby na vykurovanie a na prípravu teplej vody,
b) pre nebytové budovy sa vyznačia všetky miesta spotreby energie,
c) pre nebytové budovy bez chladenia alebo bez vetrania sa miesto spotreby nevyznačí.
10. Kategória budovy: uvedie sa poradové číslo a pomenovanie kategórie (podľa bodu 1c, ale v jednotnom čísle); napr. 3 – administratívna budova; 9 – ostatné budovy, alebo budova so zmiešaným účelom. Ak nie je dostatok miesta, uvedú sa iba poradové čísla a podrobnejší opis účelov využitia a zanedbanie účelov využitia (účely využitia s podlahovou plochou menšou ako 10 % celkovej podlahovej plochy) sa uvedie v správe spracovanej podľa prílohy č. 4.
11. Ak je predmetom energetickej certifikácie verejná budova, táto skutočnosť sa vyznačí.
12. Celková potreba energie budovy: uvedie sa výsledok výpočtu energetickej hospodárnosti budovy ako súčet potreby energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby v budove. Určená hodnota celkovej potreby energie budovy sa porovná so škálou energetických tried A – G podľa prílohy č. 3 a výsledok sa vyznačí vo farebnom poli s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti budovy v úrovni príslušnej triedy farebnej škály.
13. Globálny ukazovateľ – primárna energia: uvedie sa výsledok výpočtu energetickej hospodárnosti budovy. Určená hodnota primárnej energie sa porovná so škálou energetických tried A0 – G podľa prílohy č. 3 a výsledok sa vyznačí vo farebnom poli s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti v úrovni príslušnej triedy farebnej škály.
14. Ak vplyvom obnoviteľných zdrojov na mieste je energia odvádzaná alebo uskladňovaná, vyznačí sa vo farebnom poli primárnej energie podtrieda A0+.
15. Normalizované energetické hodnotenie alebo prevádzkové energetické hodnotenie: vyznačí sa spôsob energetického hodnotenia. Ak sa kombinuje výpočet a meranie (pre miesto spotreby energie na vykurovanie), uvedie sa prevádzkové energetické hodnotenie.
16. Referenčná hodnota fondu budov Rr: uvedie sa hodnota hornej hranice energetickej triedy B patriaca kategórii budovy podľa zaradenia budovy; pre kategóriu ostatné budovy uvedie sa hodnota podľa kategórie, ktorá je spôsobom užívania najbližšie pre hodnotenú budovu; pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa uvedie hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania častí budovy.
17. Typická požiadavka Rs: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy D patriaca kategórii budovy podľa zaradenia budovy; pre kategóriu ostatné budovy uvedie sa hodnota podľa kategórie, ktorá je spôsobom užívania najbližšie pre hodnotenú budovu; pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa uvedie hodnota určená z výpočtu pomocou váženého priemeru podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania prislúchajúcich častiam budovy (úroveň Rs je vyznačená v obrázku farebnej škály).
18. Pre významne obnovované existujúce budovy, predávané alebo prenajímané sa uvedie nameraná spotreba energie na vykurovanie za predchádzajúce tri roky a priemerná spotreba energie na vykurovanie za toto obdobie.
19. Uvedie sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste podľa technickej správy[1]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.
20. Uvedú sa obnoviteľné zdroje energie na výrobu tepla na vykurovanie a chladenie, na prípravu teplej vody a spôsob výroby elektrickej energie.
21. Uvedie sa v kWh/(m2 . a) množstvo odvádzanej a/alebo uskladňovanej energie z obnoviteľného zdroja vrátane druhu nosiča.
22. Uvedie sa druh spätného získavania tepla rekuperáciou a účinnosť zariadenia/jednotiek v %.
23. Uvedie sa množstvo exportovanej energie z obnoviteľného zdroja a druh zariadenia.
24. CO2 emisie: pomocou čiary s označením na škále emisií CO2 sa vyznačí hodnota patriaca vypočítanej vpísanej hodnote.
25. Uvedie sa stručne opis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií alebo ako úpravy alebo zmeny technických systémov vrátane využitia obnoviteľných zdrojov v budove.
26. Ak bol v minulosti vydaný energetický certifikát pre hodnotenú budovu, uvedie sa jeho číslo.
27. Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, keď bol energetický certifikát budovy spracovaný, napr. 25. 03. 2020.
28. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu budovy, napr. 24. 03. 2030.
29. Uvedie sa obchodné meno a sídlo oprávnenej osoby, ktorá vypracovala energetický certifikát. Ak energetický certifikát vypracovala fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, uvedie sa iba adresa miesta podnikania.
30. Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov so živnostenským oprávnením na energetickú certifikáciu budov, jej podpis a umiestni sa odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov. Uvedú sa kontakty: telefón a e-mail (pre potrebu získania informácií). Uvedie sa aj jej identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).
II. strana energetického certifikátu
31. Názov budovy, názov ulice a orientačné číslo, číslo parcely a katastrálne územie, názov obce, podľa bodu 2. na strane I.
32. Uvedie sa kategória budovy a podiel častí pri budove so zmiešaným účelom podľa bodov 1c) a 3 na strane I.
33. Pre jednotlivé miesta spotreby energie sa do tabuliek v pravej časti strany uvedú výsledky energetického hodnotenia potreby energie v budove pre jednotlivé miesta spotreby energie, minimálna požiadavka pre jednotlivé miesta spotreby. Uvedie sa výsledok hodnotenia potreby tepla na vykurovanie určený ako energetické kritérium, napr. podľa STN 73 0540-2 pre normalizovaný počet dennostupňov 3 422 K . deň (neprerušované vykurovanie); energetické kritérium sa určuje v závislosti na faktore tvaru budovy. Budova spĺňa požiadavku na energetické kritérium, ak je vypočítaná hodnota nižšia alebo rovnajúca sa požiadavke energetického kritéria (uvedie sa „áno“); ak je vypočítaná hodnota vyššia, uvedie sa „nie“. Výsledky a požiadavky sa uvádzajú v kWh/(m2 . a). Požiadavka (rovnako pre globálny ukazovateľ) sa uvedie hornou hranicou škály energetických tried pre príslušné miesto spotreby energie uvedenej v prílohe č. 3 v závislosti na požadovanej úrovni výstavby. Výsledok výpočtu sa porovná s minimálnou požiadavkou. Vyznačí sa, či je požiadavka splnená (áno), prípadne nesplnená (nie).
34. Celková potreba energie budovy je súčtom potreby energie podľa jednotlivých miest spotreby energie v budove.
35. Vpravo dole sa uvedie výsledok hodnotenia primárnej energie pre globálny ukazovateľ.
36. Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov vypĺňa stranu na základe výsledkov uvedených na stranách 3 až 7 pre jednotlivé miesta spotreby.
37. Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov v tabuľkách na ľavej strane vpisuje intervaly energetických tried podľa posudzovanej kategórie budov (z prílohy č. 3), vyznačuje výsledok hodnotenia A až G (pre primárnu energiu A0 až G vrátane vyznačenia podtriedy A0+), podpisuje a opečiatkuje stranu na vyznačenom mieste. Ak je hodnotenou budovou budova so zmiešaným účelom využitia, uvedie sa vypočítaná škála určená vážením podľa podielu celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy podľa účelov využitia. Výpočet škály sa uvedie v správe (príloha č. 4).
38. Názov budovy, názov ulice a orientačné číslo, názov obce, kategória budovy: vypĺňa sa podľa strany I.
39. Jednotlivé odborne spôsobilé osoby na tepelnú ochranu, na vykurovanie, na prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie, na osvetlenie vypĺňajú príslušné strany 3 až 7.
40. Údaj o energetickej certifikácii, o budove a o technickom systéme budovy (rôzne podľa miesta spotreby na stranách 3 až 7) sa uvedú takto:
a) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;
b) obostavaný objem budovy: uvedie sa výsledok výpočtu z vonkajších rozmerov vymedzených vonkajším povrchom tepelnej izolácie určujúcich hranice budovy (teplovýmenná plocha);
c) celková podlahová plocha: uvedie sa výsledok výpočtu určený z vonkajších rozmerov budovy;
e) konštrukčná výška podlažia: uvedie sa vzdialenosť medzi úrovňou podlahy za sebou nasledujúcich podlaží; ak má budova rôzne konštrukčné výšky uvedie sa priemerná konštrukčná výška budovy;
f) klimatické podmienky: uvedie sa, či ide o normalizované klimatické podmienky alebo o klimatické podmienky podľa lokality;
g) počet dennostupňov: uvedie sa hodnota 3 422 K . deň pre neprerušované vykurovanie; pre prerušované vykurovanie sa uvedie hodnota ovplyvnená spôsobom prerušovania a priemernou teplotou vykurovania (pre mesačnú a hodinovú metódu výpočtu);
h) potreba tepla na vykurovanie je výsledná hodnota (vypočítaná alebo vypočítaná z nameraných hodnôt);
i) výsledky posúdenia energetického kritéria (pozri bod 30);
a) uvedú sa základné údaje ako na predchádzajúcich stranách;
b) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;
c) typ vykurovacieho systému: uvedie sa, či ide o neprerušované alebo prerušované vykurovanie a jeho jednoduchá charakteristika (napr. podlahové elektrické);
d) energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa prílohy č. 4, záhlavie tabuľky č. 8;
e) uvedie sa využitie obnoviteľných zdrojov energie na mieste osobitne tepelnej a elektrickej energie vrátane množstva využívanej energie;
f) uvedie sa využívanie spätného získavania tepla (rekuperácie) s účinnosťou a podielom vzduchu prechádzajúceho cez rekuperačnú jednotku;
g) meranie a regulácia: uvedie sa spôsob merania (napr. na päte budovy) a regulácie (napr. bez regulácie alebo regulácia termostatickými ventilmi na vykurovacích telesách vo všetkých miestnostiach), využitie automatizácie a riadenia;
b) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované;
c) systém prípravy teplej vody: uvedie sa napr. lokálne pomocou elektrických prietokových ohrievačov;
e) uvedú sa využívané obnoviteľné zdroje energie v budove osobitne tepelnej a elektrickej energie vrátane množstva využívanej energie;
f) automatizácia a riadenie: ak existujú, opíšu sa stručne;
Nútené vetranie a klimatizácia
– popis je obdobný ako pre vykurovanie a prípravu teplej vody;
a) uvedie sa umiestnenie, denný prevádzkový čas a typ budovy; uvedú sa stručne údaje použité pre energetické hodnotenie;
b) uvedie sa spôsob výroby elektriny, plocha zariadenia, celkový inštalovaný výkon a množstvo vyrobenej energie za rok.
41. Uvádza sa výsledok hodnotenia príslušného miesta spotreby. Odborne spôsobilá osoba podpisuje a opečiatkuje stranu na vyznačenom mieste pre príslušné miesto spotreby.
42. V hornej časti tabuľky sa uvádza opis aktuálneho stavu podľa zistení pri obhliadke a podľa projektovej dokumentácie.
43. V dolnej časti tabuľky sa uvádza opis navrhovaných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (stavebné úpravy, výmena stavebných konštrukcií, úpravy a výmena prvkov technického systému budovy, návrh na využitie obnoviteľných zdrojov energie, opatrenia v správe budovy).
44. V dolnom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.
45. Uvádzajú sa výsledky súvisiace s navrhovanými opatreniami pre jednotlivé miesta spotreby takto:
a) uvedie sa výsledok výpočtu potreby tepla a energie pre aktuálny stav budovy podľa príslušných miest spotreby energie; celková dodaná energia, primárna energia a emisie CO2 (druhý stĺpec);
c) uvedie sa predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v kWh(m2.a) (v štvrtom stĺpci);
d) uvedie sa predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v % (v piatom stĺpci).
46. V strednej časti sa uvedie graf uvádzajúci úspory energie alebo návratnosť finančných prostriedkov vynaložených na uskutočnenie navrhnutých opatrení.
47. V tabuľke v dolnej časti sa uvádza prehľad navrhovaných opatrení a vyznačuje sa výsledok energetického hodnotenia vplyvom predpokladaného uplatnenia opatrení obdĺžnikom s vyznačenou energetickou triedou.
48. V spodnom rámčeku sa uvádza názov oprávnenej osoby, ktorá vydala energetický certifikát. Uvádzajú sa identifikačné údaje oprávnenej osoby, meno a priezvisko a podpis zhotoviteľa energetického certifikátu, meno a podpis odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov (podľa prvej strany).
49. V poslednom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.
16. Prílohy č. 8 a 9 znejú:
„Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.
b) identifikácia bytu (vchod, číslo bytu, podlažie, poloha bytu),
c) odkazy na použité technické normy alebo iné obdobné technické špecifikácie,
h) opis systémov vykurovania a prípravy teplej vody v byte/samostatnej časti budovy a v budove, vrátane obnoviteľného zdroja na výrobu tepla a prípravu teplej vody,
Poznámka: V prípade, že vykurovanie nie je zabezpečené z obnoviteľného zdroja alebo z CZT využívajúceho obnoviteľné zdroje, pre úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie sa súčet počtu bodov znižuje pre prípad s dvoma stavebnými konštrukciami obalu budovy o dva body a pre prípad s troma stavebnými konštrukciami o tri body.
Energetický certifikát bytu/časti budovy
e) evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov pridelené Slovenskou komorou stavebných inžinierov;
– pre ulice (bez uvedenia slova „ulica“): Kraskova 7, Schneidera Trnavského 5, Odbojárov 10A, Štúrova 75/B;
5. Číslo bytu sa uvedie podľa listu vlastníctva, napr. 75, 42a, B/32.
10. Vyznačí sa (vygeneruje) hodnotenie pomocou piktogramov L--, L-,L, K, J, J+,J++ podľa číselného hodnotenia uvedeného v tabuľke č. 4 vzoru ECB.
12. V popise a hodnotení aktuálneho stavu technických systémov v byte/časti budovy sa pri vykurovaní uvedie obnoviteľný zdroj na výrobu tepla (tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, CZT využívajúce obnoviteľné zdroje).
13. V prípade, že vykurovanie nie je zabezpečené teplom z obnoviteľného zdroja alebo z CZT využívajúceho obnoviteľné zdroje, pre úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie sa súčet bodov znižuje pre prípad s dvoma stavebnými konštrukciami obalu budovy o dva body a pre prípad s troma stavebnými konštrukciami o tri body.
14. Celkový počet bodov sa uvedie podľa výsledku hodnotenia z tabuľky 4.
15. Podľa výsledného počtu bodov sa vyberie označenie príslušným piktogramom, ktorý sa vyznačí v energetickom certifikáte bytu.
16. Uvedie sa stručne popis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt alebo ako úpravy alebo zmeny systémov vykurovania a prípravy teplej vody súvisiacich s bytom.
17. Uvedie sa hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ak bol vydaný energetický certifikát. Uvedie sa jeho číslo, celková potreba energie a primárna energia číslami v kWh/(m2 . a) a zvýrazní sa udelená energetická trieda v príslušnej stupnici.
18. Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, keď bol energetický certifikát bytu spracovaný, napr. 25. 01. 2017.
19. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu bytu, napr. 24. 01. 2027.
20. Uvedie sa obchodné meno a sídlo oprávnenej osoby, ktorá vypracovala energetický certifikát. Ak energetický certifikát vypracovala fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, uvedie sa iba adresa miesta podnikania.
21. Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov so živnostenským oprávnením na energetickú certifikáciu budov, jej podpis a umiestni sa odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov. Uvedú sa kontakty: telefón a e-mail (pre potrebu získania informácií). Uvedie sa jej identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).
22. Uvedie sa kontakt na oprávnenú osobu, ktorá môže podať vysvetlenie a ďalšie informácie o spracovaní energetického certifikátu bytu, o opatreniach na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu a súvisiacich informáciách.“.
1) Napríklad STN 73 0540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie (73 0540).
1) STN 36 0015 Meranie umelého osvetlenia (36 0015).
2) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská (36 0074), STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk (36 0071).
3) STN EN 15193-1 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie. (36 0071).
4) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) Príloha č. 51 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
6) STN 25 9510 Luxmetre. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy (25 9510).
7) STN EN 12464-1,
8) STN EN 15193-1.
1) STN EN ISO 52016-1 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 1: Výpočtové postupy (73 0704).
2) STN 73 0540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie (73 0540).
3) STN EN 15316-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecné a energetické vyjadrenie výkonnosti (06 0227).
STN EN 15316-2 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2: Systémy odovzdávania tepla a chladu do priestoru (06 0237).
4) STN EN 15316-4-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Systémy výroby tepla a prípravy úžitkovej teplej vody, spaľovacie systémy (kotly, biomasa) (06 0237).
STN EN 15316-4-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Priestorové systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla (06 0237).
STN EN 15316-4-3 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne a fotovoltické systémy (06 0237).
STN EN 15316-4-4 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby elektriny a tepla integrované v budovách (06 0237).
STN EN 15316-4-5 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Diaľkové vykurovanie a chladenie (06 0237).
STN EN 15316-4-6 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-6: Systémy výroby tepla, fotoelektrické systémy (06 0237).
STN EN 15316-4-7 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-7: Systémy výroby tepla, systémy spaľovania biomasy (06 0237).
5) STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika požiadaviek na vodu vo výtokoch (06 0237).
6) STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia (06 0237).
7) STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba (06 0237).
8) STN EN 16798-5-1 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 5-2: Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie systémy. Metóda 2: Distribúcia a výroba (12 7015).
9) STN EN 16798-13 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 13: Výpočet chladiacich systémov. Všeobecne (12 7015).
STN EN 16798-9 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 9: Metódy výpočtu potreby energie pre chladiace systémy. Všeobecne (12 7015).
10) STN EN 15193-1 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie. (36 0071).
11) STN EN 15232 Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov (74 7307).
12) STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov (73 0540).
13) STN EN ISO 52016-1.
16) STN EN 16798-5-1.
17) STN EN 15378-3 Energetická hospodárnosť budov. Systémy vykurovania a prípravy teplej vody v budovách. Časť 3: Meraná energetická hospodárnosť (060804).
19) STN 73 0550 Meranie spotreby tepla na vykurovanie v prevádzkových podmienkach (73 0550).
1) STN EN 15603/NA Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia. Národná príloha (73 0712).
1) TNI CEN ISO/TR 52000-2: Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2: 2017) (73 0712).