Source: https://it.scribd.com/document/330646566/ENEL-Dk5600-ed-5-2006-pdf
Timestamp: 2019-12-07 06:26:12+00:00
Document Index: 176317194

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 9', 'art. 2', 'art. 9', 'art. 33', 'art. 33', 'art. 7']

ENEL Dk5600 ed 5-2006.pdf
SalvaSalva ENEL Dk5600 ed 5-2006.pdf per dopo
DOC_IT Manuale Programma ABB
Manual Riello MST 10-12-15-20 Kva
La Nuova Norma 60204-1
Guida ABB Cei 0-16
Capitolo I - Introduzione Ai SEP
DOC_IT
5SM3_SPECIALI
Misure Su Sistemi MT
Delibera_AEEG_333_07
Novelli Tesi CapII
Elettrotecnica Meccanici CapVIII Sicurezza I
09. Brochure Fotovoltaico Completa
Specificatia EA0534 Echipamente Pentru Masurare Parametrii Trafo
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI
ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE
Divisione Infrastrutture e Reti
DK 5600
Ed. V - 1/40
INGEGNERIA RETE ELETTRICA
SCOPO DELLE PRESCRIZIONI.................................................................................. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................ 2
NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO ................................................ 3
DEFINIZIONI ............................................................................................................. 3
DISPOSIZIONI GENERALI.......................................................................................... 4
5.1 Misura dellenergia ............................................................................................... 4
5.2 Schemi di allacciamento ....................................................................................... 4
5.3 Potenza installabile .............................................................................................. 5
5.4 Alimentazione di emergenza................................................................................. 5
5.5 Clienti dotati di altre disponibilit di energia .......................................................... 6
6.1 Impianto di consegna ........................................................................................... 6
6.2 Impianto utilizzatore ............................................................................................. 6
6.2.1) Dispositivo generale .................................................................................. 7
6.2.2) Sistema di Protezione generale ................................................................. 8
6.2.3) Protezione generale .................................................................................. 9
6.3 Trasformatori di corrente e di tensione.................................................................10
6.3.1) TA di fase ................................................................................................10
6.3.2) TA omopolari............................................................................................11
6.3.3) TV ...........................................................................................................12
6.4 Impianto di terra ..................................................................................................12
6.5 Dichiarazione di adeguatezza (Delibera dellAutorit per lEnergia Elettrica ed
il Gas 247/04) .....................................................................................................13
............................................................................................................14
8 DOCUMENTAZIONE..................................................................................................15
9 PATTUIZIONI E CONVENZIONI .................................................................................16
10 ATTIVAZIONE DELLALLACCIAMENTO .....................................................................16
ALLEGATO DICHIARAZIONE ADEGUATEZZA .............................................................18
ALLEGATO L1 ............................................................................................................20
ALLEGATO L2 ............................................................................................................21
ALLEGATO AC: DESCRIZIONE SINTETICA DI APPARECCHIATURE SENSIBILI
O DISTURBANTI DEL CLIENTE ...........................................................22
ALLEGATO PG: PANNELLO DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER CLIENTI MT PRESCRIZIONI FUNZIONALI ...............................................................23
ALLEGATO TA: MODALITA DI PROVA TA DI FASE .....................................................29
ALLEGATO TAT: MODALITA DI PROVA TA OMOPOLARI ..............................................34
ALLEGATO SUBENTRI, VOLTURE E VARIAZIONI CONTRATTUALI ...............................36
Ed. V - 2/40
SCOPO DELLE PRESCRIZIONI
Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i criteri e le modalit per la connessione
dei clienti alla rete MT di ENEL Divisione Infrastrutture e Reti (dora in poi denominata
semplicemente ENEL).
Il documento non contiene le prescrizioni integrative riguardanti i clienti produttori e i
clienti con carichi disturbanti (armoniche, flicker, ecc.), per le quali occorre far riferimento
ai documenti specifici.
Le presenti prescrizioni si applicano in modo specifico agli allacciamenti alla rete MT a
tensione nominale 15 e 20 kV; per altri valori di tensione MT devono essere applicate per
I criteri si applicano:
integralmente ai nuovi allacciamenti e in occasione del rifacimento di impianti
esistenti 1;
secondo lAllegato omonimo in caso di Subentri, Volture e Variazioni Contrattuali 2;
limitatamente al sistema di protezione (cfr. par. 6), in occasione del cambiamento di
esercizio della rete MT su cui allacciato un cliente esistente, da neutro isolato a
neutro collegato a terra tramite impedenza, secondo le seguenti indicazioni:
il cliente deve impostare le tarature richieste da ENEL sul sistema di protezione di cui
dispone (ed il sistema di protezione deve funzionare correttamente in corrispondenza
delle tarature impostate). Se le tarature non possono essere implementate come
appena chiarito, deve essere sostituita la protezione generale con una prescritta dalla DK
5600 ed. V e, in tal caso, vanno utilizzati anche riduttori di corrente (di fase ed omopolari) ed
eventualmente di tensione conformi alla DK 5600 ed. V.
Non necessario, in ogni caso, cambiare la tipologia della protezione prescritta allepoca della
connessione alla rete di distribuzione dellimpianto in questione 3 4;
limitatamente alla misura dellenergia e relativo locale (cfr. par. 5.1 e par. 7), per tutti i
clienti dotati di gruppi di misura elettronici.
Per il rilascio eventuale della dichiarazione di adeguatezza vedasi quanto indicato dalle Delibere AEEG n. 247/04 e n.
04/04 (par. 3). In ogni caso, un impianto di Cliente MT realizzato in accordo alla presente DK 5600 ed. V dispone dei
requisiti richiesti dalle Delibere stesse.
04/04 (par. 3). Il solo rispetto di quanto indicato dalla DK 5600 ed. V in tale casistica potrebbe non essere sufficiente
a soddisfare i requisiti richiesti dalle Delibere stesse.
Ad es., se erano presenti le protezioni 50, 51 e 67 N non obbligatorio aggiungere la protezione 51 N, anche se la
protezione 67 N deve essere comunque sostituita perch le tarature richieste non possono essere impostate.
Chiaramente, possibile installare comunque la 51 N se la soluzione conveniente per il cliente (ad es. installa un
pannello certificato integrato che gi comprende tale funzione). In tal caso la 51 N va tarata anchessa secondo le
indicazioni fornite da ENEL.
a soddisfare i requiti richiesti dalle Delibere stesse.
Ed. V - 3/40
NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO
Leggi o delibere
DM 6/4/2000
DPR n. 462 del 22/10/01
Del. AEEG 04/04
Del. AEEG 247/04
CEI 0-15
CEI 11-1
CEI 11-20
CEI 11-37
CEI EN 50110 1-2
CEI EN 50160
CEI EN 60044-1
CEI EN 60044-2
CEI EN 60271-200
CEI EN 60282-1
CEI EN 60309-2
CEI EN 60947-4-1
CEI EN 61000-4-30
CEI EN 61000-6-2
CEI EN 61000-6-4
CEI EN 62040-1-1
Prescrizioni ENEL
DK 5740
DG 10051
DG 10061
DV 1500
DV 1501 A
R EMC 01
R CLI 01
Impianto di consegna: complesso delle apparecchiature di manovra e di misura installate
da ENEL tra il punto di arrivo della/e linea/e MT ed il punto di
prelievo. Limpianto di consegna parte integrante dellimpianto di
rete per la connessione.
Sezione ricevitrice:
complesso di apparecchiature e dispositivi, che costituisce limpianto
di utenza per la connessione.
punto di confine tra limpianto di rete per la connessione e limpianto
di utenza per la connessione. Il punto di prelievo individuato dai
morsetti cui si attesta il terminale del cavo di collegamento lato
impianto di consegna.
Cavo di collegamento: tratto di cavo/i, completo di terminazioni che collega limpianto di
consegna alla sezione ricevitrice del cliente.
Dispositivo generale: complesso di apparecchiature nella sezione ricevitrice che ha la
funzione di sezionamento, comando e interruzione. Tale dispositivo
separa dallalimentazione, in condizioni di "aperto", il restante
impianto utilizzatore. Nel seguito di questo documento tale apparato
indicato anche, pi brevemente, come DG.
Protezione generale: complesso dei dispositivi di protezione (PG) che comandano il DG.
Interruttore di linea:
interruttore della linea MT ENEL che alimenta il cliente. Di norma
posto in cabina primaria.
Protezione di linea:
protezione che comanda linterruttore della linea MT ENEL che
alimenta il cliente.
Locale consegna:
locale in cui ubicato limpianto di consegna.
Ed. V - 4/40
Locale misura:
locale in cui sono ubicati i gruppi di misura.
Locale cliente:
locale in cui ubicata la sezione ricevitrice dellimpianto utilizzatore.
La scelta del livello di tensione, nella fattispecie MT, cui collegare il cliente non
direttamente riconducibile alla potenza assorbita ma deve essere valutata caso per caso in
relazione alla rete considerata.
La rete MT ENEL esercita con neutro isolato o messo a terra tramite impedenza
costituita da reattanza induttiva e resistenza o da semplice resistenza.
Le caratteristiche della tensione fornita al cliente sono conformi a quanto riportato nella
CEI EN 50160. Il cliente tenuto ad installare apparecchiature conformi alla normativa
sulla compatibilit elettromagnetica IEC serie 61000 in materia di limiti di emissione ed
immunit ai disturbi elettromagnetici.
5.1 Misura dellenergia
La misura dellenergia si esegue in media tensione, rilevando le grandezze nellimpianto di
La tipologia di misura sar scelta in base al contratto stipulato (clienti vincolati o liberi),
coerentemente con le delibere dellAutorit per lEnergia Elettrica e il Gas in materia.
In conformit alle disposizioni ENEL in materia, la cavetteria secondaria dei circuiti di
misura dovr essere protetta, nel tratto dal locale di consegna a quello di misura, con tubo
flessibile dacciaio rivestito esternamente con guaina in PVC. Ogni tubo deve avere alle
estremit opportuni dispositivi atti ad impedire lo sfilamento dal contenitore a cui
connesso. All'interno del locale misura, i tubi devono essere fissati a vista sulle pareti.
Sar cura del cliente predisporre unapposita canalizzazione per il passaggio della
cavetteria allestita come sopra indicato.
5.2 Schemi di allacciamento
Limpianto di consegna pu essere alimentato, a discrezione di ENEL, in derivazione o in
"entra-esce". Le dimensioni del locale di consegna devono di regola consentire ladozione
dello schema di alimentazione in "entra-esce", che potrebbe rendersi necessario in un
Per le apparecchiature degli impianti di rete e di utenza per la connessione sono necessari
i seguenti locali (cfr. figura 1):
un locale, con accesso diretto da strada pubblica, riservato allimpianto di consegna
ENEL (locale consegna);
un locale, con accesso diretto da strada pubblica per ENEL 1 e con accesso per
cliente, in cui sono installati i gruppi di misura (locale misura);
un locale, adiacente al locale di consegna, per la sezione ricevitrice dellimpianto
utilizzatore (locale cliente).
In casi eccezionali, ammesso che laccesso al locale di misura per lENEL avvenga dal locale consegna.
Ed. V - 5/40
5.3 Potenza installabile
La tabella seguente riassume le taglie limite dei singoli trasformatori 1, che il cliente pu
installare nel proprio impianto al fine di garantire la selettivit fra la propria protezione di
massima corrente e quella/e installata/e sulla linea MT che lo alimenta in caso di
cortocircuito sulle sbarre BT del trasformatore:
Taglia limite dei singoli trasformatori installabili dal cliente [kVA]
tipologia linea di
presenza recloser
alimentazione ENEL
uscente da CP
uscente da centro
se la linea e le relative
apparecchiature di protezione
lo consentono, queste taglie
limite possono essere portate a
2000 e 2500 kVA
rispettivamente a 15 e 20 kV
TR AT/MT 25 MVA
TR AT/MT 40 MVA
Al fine di non provocare interventi intempestivi della protezione di massima corrente della
linea MT durante le manovre di richiusura automatica degli interruttori di linea MT ENEL o
di messa in servizio dei propri impianti, il cliente non pu installare pi di 3 trasformatori,
ciascuno di taglia pari ai limiti indicati in tabella, anche se con sbarre BT separate,
altrimenti dovr prevedere nel proprio impianto opportuni dispositivi al fine di evitare la
contemporanea energizzazione di quei trasformatori che determinano il superamento delle
limitazioni suddette. Tali dispositivi devono intervenire entro e non oltre 5 s dalla
mancanza di tensione. Il limite suddetto deve intendersi come riferito alla potenza
complessiva dei TR MT/BT che vengano contemporaneamente energizzati nellimpianto
del cliente, in casi diversi da quelli di 3 macchine di uguale potenza sopra menzionato
(fermo restando, in ogni caso, il limite sopra indicato per la taglia massima del singolo
trasformatore installabile che determinata dalla corrente di cortocircuito trifase per
guasto franco ai terminali BT del TR MT/BT stesso, riportata al lato MT).
Nei casi in cui limpianto del cliente non sia compatibile con le limitazioni sopra riportate,
sar necessario prendere in considerazione altre soluzioni, ad es. prevederne
lalimentazione mediante linea dedicata personalizzando la taratura della protezione di
massima corrente.
5.4 Alimentazione di emergenza
Qualora il cliente, in relazione alla natura dei propri carichi, ritenga non sufficientemente
affidabile il normale schema di allacciamento, pu richiedere ad ENEL di valutare la
possibilit di fornire unalimentazione di emergenza tramite unaltra linea MT. Tale
alimentazione di emergenza costituisce a tutti gli effetti un ulteriore allacciamento alla rete
MT per il quale dovranno essere concordate opportune modalit di esercizio al fine di
evitare paralleli fra le due reti MT.
I limiti indicati sono stati calcolati ipotizzando trasformatori di taglia unificata con Vcc=6% e corrente di inserzione pari
a 10 In. In caso di macchine con caratteristiche differenti, si dovranno ricalcolare puntualmente i valori limite delle
correnti di cortocircuito trifase in caso di guasto franco ai terminali BT del singolo TR MT/BT, riportate al lato MT, e
delle correnti di inserzione complessive, che, in nessun caso, dovranno superare 1.200 A (sempre con riferimento al
lato MT).
Ed. V - 6/40
5.5 Clienti dotati di altre disponibilit di energia
Per i clienti produttori o comunque dotati di generatori che possono entrare in parallelo
continuativo con la rete ENEL, le presenti disposizioni devono essere integrate con quanto
previsto dalle prescrizioni ENEL DK 5740 e dalla Norma CEI 11-20.
In presenza di impianto di produzione destinato al servizio di riserva (gruppo elettrogeno)
ammesso il funzionamento in regime di breve parallelo con la rete ENEL con le modalit
prescritte dalla Norma CEI 11-20 (con protezioni e dispositivi di interfaccia).
In alternativa, il cliente dovr prevedere apparecchi di commutazione, adeguatamente
interbloccati, per impedire paralleli, anche accidentali, fra il proprio sistema di
alimentazione e la rete ENEL. A tale scopo devono essere installati nel punto di confine fra
la parte di rete del cliente abilitata al funzionamento in isola con il gruppo elettrogeno e la
restante rete del cliente e tra la rete abilitata al funzionamento in isola ed il gruppo
elettrogeno stesso due dispositivi interbloccati elettricamente e meccanicamente o un solo
blocco elettrico realizzato in conformit a quanto previsto dalla norma CEI 11-20.
Conformemente a quanto indicato dalla norma CEI 11-20, durante il funzionamento in
isola, il dispositivo di generatore del sistema di alimentazione di emergenza deve essere
asservito a protezioni di massima e minima tensione e massima e minima frequenza.
Nel caso in cui il cliente sia dotato di gruppi statici di continuit per servizi non
interrompibili (UPS) non mobili (cio non collegati mediante spina), che sono
permanentemente collegati alla rete pubblica, deve essere previsto un dispositivo di
interfaccia, conforme alle norme sul sezionamento previste dalla CEI 64-8, CEI EN 620401-1 e CEI EN 60947-4-1, che deve intervenire entro 5s in caso di guasti o funzionamenti
anomali che comportino erogazioni di energia nella rete pubblica. La richiusura di tale
organo di sezionamento, apertosi per intervenuto guasto all'apparecchiatura, dovr
avvenire solo per azione manuale. Le funzioni di protezione ed il dispositivo di interfaccia
possono essere interne al sistema statico di continuit stesso.
ENEL si riserva di presenziare alle prove di funzionamento di suddetti dispositivi contro il
parallelo e/o il trasferimento di energia al momento della messa in servizio e di richiederne,
in qualsiasi momento, leffettuazione alla presenza dei propri incaricati.
6.1 Impianto di consegna
Limpianto di consegna essenzialmente costituito dalle apparecchiature di manovra e
sezionamento ENEL.
Pu essere prevista anche linstallazione di un trasformatore MT/BT da adibire
allalimentazione della rete BT di distribuzione pubblica.
Limpianto di consegna allestito da ENEL in un locale, messo a disposizione dal cliente,
il cui accesso riservato esclusivamente ad ENEL.
6.2 Impianto utilizzatore
Il progetto, la costruzione, la manutenzione, la riparazione e lesercizio dellintero impianto
utilizzatore sono di esclusiva pertinenza del cliente.
La tensione di riferimento per lisolamento delle apparecchiature costituenti la sezione
ricevitrice e per lisolamento del cavo di collegamento di 24 kV (eventuali TV inclusi). I
Ed. V - 7/40
trasformatori MT/BT possono, invece, avere tensione di riferimento per lisolamento pari a
17,5 kV per limpiego su reti esercite a 15 kV.
Di norma la corrente di cortocircuito trifase delle reti MT ENEL non supera i 12,5 kA. Casi
particolari, dipendenti dalle caratteristiche della rete di alimentazione, devono essere
valutati in modo specifico e comunicati al cliente.
Limpianto del cliente deve essere rispondente alla vigente legislazione antinfortunistica ed
alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
Ai fini di questa prescrizione hanno particolare rilevanza le caratteristiche della sezione
ricevitrice (figura 2) e la scelta della protezione generale.
Per la trasformazione MT/BT devono essere utilizzati trasformatori trifase con
collegamento a triangolo sul primario. Per esigenze particolari (quali saldatrici,
azionamenti, ecc.) possono essere adottati collegamenti diversi previ accordi con ENEL.
Il cavo di collegamento MT, comprese le due terminazioni, completamente fornito ed
allestito dal cliente e deve essere il pi corto possibile e di sezione almeno equivalente al
95 mm 2 rame.
Il cavo deve essere di lunghezza minima possibile ( 20 m). Qualora, per particolari
esigenze, si dovesse utilizzare un cavo di lunghezza maggiore, questo dovr essere
realizzato in ununica tratta (assenza di giunzioni) ed essere posato con protezione
meccanica addizionale.
E preferibile che, per gli impianti di nuova realizzazione, la rete MT dellimpianto
utilizzatore sia totalmente in cavo. Qualora vengano impiegate linee elettriche aeree in
conduttore nudo comunque necessario che i TA per la rilevazione dei guasti monofase a
terra e doppi monofase siano di tipo toroidale o, comunque, tali da rispettare quanto
indicato allAllegato TAT. Le sbarre nude a giorno allinterno di locali (tipiche delle vecchie
cabine a torre) non sono da considerarsi alla stregua di linee (aeree e/o in cavo). Il locale,
ovviamente, deve trovarsi in accettabili condizioni di manutenzione.
Le caratteristiche elettriche (correnti di breve durata, potere di interruzione, livello di
isolamento, ecc.) dei materiali (interruttori, interruttori di manovra-sezionatori, cavi,
isolatori ecc.) costituenti la sezione ricevitrice devono essere adeguate al tipo di
ENEL fornir al cliente i dati della rete di alimentazione per consentirgli di dimensionare
correttamente il proprio impianto.
6.2.1)
Dispositivo generale
Il DG costituito, a partire dal lato dellalimentazione, da un sezionatore tripolare ed un
interruttore fisso (vedi fig. 2) asservito alla protezione generale.
Se linterruttore di tipo estraibile secondo la norma CEI EN 62271-200, il sezionatore pu
esser omesso.
Le apparecchiature MT, in particolare quelle del DG, devono essere costantemente
mantenute efficienti dal cliente.
Tenendo conto che qualunque intervento di personale ENEL necessario per mettere fuori
tensione il cavo di collegamento a titolo oneroso, qualora il cliente adotti la disposizione
delle apparecchiature indicate in fig. 2, cio con sezionatore fisicamente distinto
dallinterruttore e posto a monte di esso, potr effettuare la manutenzione della sezione
ricevitrice minimizzando le necessit di fuori tensione del cavo di collegamento. Fatte le
dovute valutazioni (frequenza di tali interventi, costi di apparecchiature, affidabilit delle
stesse in funzione delle soluzioni tecniche adottate, etc.), il cliente ha comunque piena
Ed. V - 8/40
facolt di adottare soluzioni diverse (ad es. apparecchi integrati o diverso posizionamento
reciproco di sezionatore ed interruttore), ma funzionalmente rispondenti alla DK 5600 ed.
Linterruttore deve essere tripolare simultaneo ed avere potere dinterruzione adeguato alla
corrente di cortocircuito della linea dalimentazione ENEL, con un minimo di 12,5 kA.
Deve, inoltre, disporre di bobina di apertura a mancanza di tensione 1 per realizzare quanto
indicato al par. 6 dellAllegato PG.
Sistema di Protezione generale
La linea MT ENEL che alimenta il cliente dotata in partenza di protezioni di massima
corrente e contro i guasti a terra. ENEL non installa alcun dispositivo di protezione presso i
Al fine di evitare che guasti interni allimpianto del cliente abbiano ripercussioni
sullesercizio della rete ENEL, il cliente deve installare un sistema di protezione generale
di massima corrente e contro i guasti a terra. Tale sistema di protezione generale non
finalizzato alla protezione delle apparecchiature del cliente.
Il sistema di protezione generale composto da rel alimentati da riduttori di corrente (ed
eventualmente di tensione). Esso, nella sua globalit, deve essere in grado di funzionare
correttamente in tutto il campo di variabilit delle correnti e delle tensioni che si possono
determinare nelle condizioni di guasto per le quali stato previsto.
Lesercizio della rete di media tensione di ENEL avviene con neutro connesso a terra
tramite impedenza (neutro compensato). Alcune reti, tuttavia, possono venire esercite
ancora a neutro isolato in funzione dei programmi di installazione delle suddette
impedenze.
In ogni caso, poich ENEL, durante il normale esercizio della propria rete a neutro
compensato pu cambiarne, senza preavviso, lo stato del neutro (ad es. brevi passaggi da
neutro compensato a neutro isolato per manutenzione delle impedenze o di altri
componenti del sistema di messa a terra del neutro MT, oppure per misura delle correnti
capacitive di guasto a terra della rete MT), necessario che le protezioni per i guasti a
terra di cui dotato limpianto del cliente siano sempre in grado di funzionare
correttamente, a prescindere dallo stato del neutro.
E altres evidente che, qualora lo stato del neutro della rete MT subisca variazioni
permanenti (passaggio da neutro isolato a neutro compensato, che verr preannunciato
con le tempistiche previste dalle Delibere dellAEEG), tutti i clienti MT dovranno essere
informati circa:
il necessario adeguamento della protezione generale (cfr. allegato PG) ed i relativi
valori di taratura;
il valore di corrente di guasto monofase a terra con relativo tempo di eliminazione del
guasto (nelle normali condizioni di esercizio del neutro della rete MT) per il
dimensionamento e la verifica degli impianti di terra.
Il sistema di protezione generale, previsto dalla DK 5600 ed. V, pu essere costituito da:
a) un rel di protezione dichiarato conforme allallegato PG secondo quanto indicato al
par. 6.2.3 alimentato da:
Allo scopo di evitare aperture intempestive, ad es. in occasione buchi di tensione MT a seguito di cortocircuiti nella
rete MT o AT ENEL che facciano diminuire la tensione di alimentazione oppure transitori di tensione derivanti dal
passaggio dallalimentazione BT normale a quella di emergenza allinterno dellimpianto utilizzatore, etc, lintervento
pu essere ritardato fino ad un massimo di 30 s.
Ed. V - 9/40
riduttori di corrente (TA di fase) conformi alle prescrizioni riportate al par. 6.3.1;
riduttore di corrente omopolare (TAT) conforme alle prescrizioni riportate al par.
6.3.2 che deve comunque aver superato positivamente la prova funzionale
(effettuata presso il costruttore di rel/TAT/quadrista) riportata in allegato TAT con
un qualunque rel dichiarato conforme allallegato PG;
eventuali riduttori di tensione (TV) conformi alle prescrizioni riportate al par. 6.3.3;
b) un rel di protezione dichiarato conforme allallegato PG secondo quanto indicato al
par. 6.2.3, alimentato da TA di fase ed omopolari in una precisa configurazione
utilizzata nel quadro elettrico (ad es. con un determinato rel dichiarato conforme, TA
e/o TAT con prestazioni minori (ma comunque non minore di 1 VA per il TAT abbinato
ad una protezione 67 N o 0,5 VA per il TAT abbinato esclusivamente ad una
protezione 51 N) rispetto a quelle indicate nellallegato TA e/o TAT tenendo conto della
lunghezza dei cavi di collegamento). In questo caso necessario che il costruttore di
rel/TA(T)/quadrista, effettui le prove funzionali, da rendere disponibili ad ENEL, e
autocertifichi la rispondenza alle presenti prescrizioni del sistema, identificandolo in
maniera inequivocabile;
c) un rel alimentato da trasformatori di corrente o di tensione anche non tradizionali. In
questo caso necessario che il sistema costituito dal rel e dai trasformatori abbia
prestazioni almeno pari (in termini di errore e tempi di eliminazione del guasto) a
quelle che si ottengono mediante lutilizzo di TA e TV prescritti e rel dichiarati
conformi. La dichiarazione di conformit alla DK 5600 ed. V, secondo le modalit
riportate nellallegato PG, deve riferirsi esplicitamente a tutto il sistema di protezione
(rel e riduttore di corrente ed eventuale riduttori di tensione), deve identificarlo in
maniera inequivocabile e deve essere prodotta da un organismo certificato EN 45011 o
EN ISO/CEI 17020.
6.2.3)
La PG sempre costituita almeno da una protezione 51 (massima corrente ritardabile a
due soglie) e da una protezione 51 N (massima corrente omopolare). Poich una delle due
soglie 51 viene utilizzata senza ritardo intenzionale, nel seguito ci si riferir a tale soglia
come 50 ed a quella ritardata come 51.
La protezione 51 N, qualora lestensione della rete in cavo del cliente sia superiore a 350
m 1 con tensione di alimentazione pari a 20 kV ed a 460 m con tensione di alimentazione
pari a 15 kV, dovr essere integrata da una protezione 67 N (direzionale di terra); in tal
caso i guasti monofase a terra allinterno dellimpianto del cliente vengono eliminati dalla
protezione 67 N, mentre la 51 N dedicata alla eliminazione rapida di guasti doppi
monofase che coinvolgano limpianto stesso.
La protezione di massima corrente deve essere realizzata mediante rel di tipo bipolare a
due soglie di intervento (azionanti linterruttore).
Le protezioni di massima corrente e di massima corrente omopolare e leventuale
protezione direzionale di terra devono avere caratteristiche non inferiori a quelle riportate
in allegato PG per quanto rispettivamente applicabile. Il rel deve essere dichiarato conforme
alla DK 5600 ed. V da un organismo certificato EN 45011 o EN ISO/CEI 17020. Tutte le suddette
Cio il contributo alla corrente capacitiva di guasto monofase a terra della rete MT del cliente superiore a 1,4 A
primari con tensione di esercizio 20 kV ovvero al 70% della taratura richiesta dallENEL per la protezione 51 N alla
medesima tensione di esercizio. Nel caso di linee in cavo tale contributo pari a 0.2 x L x U ampere (essendo L la
lunghezza in km della rete MT in cavo dellimpianto utilizzatore ed U la tensione di rete MT in kV). Nel caso di impianti
esistenti con parti di rete MT in linea aerea con conduttori nudi bisogner tenere conto anche di tale contributo pari a
0,003 x L x U ampere (essendo L la lunghezza in km della rete MT aerea in conduttori nudi dellimpianto utilizzatore
ed U la tensione di rete MT in kV).
Ed. V - 10/40
protezioni devono essere alimentate da trasformatori di corrente e tensione conformi a quanto
riportato nel par. 6.3.
La taratura della protezione generale dipende dalle caratteristiche dellimpianto del cliente
e della rete ENEL di alimentazione. I valori di taratura della protezione generale verranno
comunicati da ENEL al cliente.
6.3 Trasformatori di corrente e di tensione
I trasformatori di corrente e tensione (TA e TV) prescritti nella DK5600 ed. V sono dedicati
allalimentazione della protezione PG la cui funzione principale quella di proteggere, il
pi possibile in modo selettivo, la rete del Distributore in caso di guasto allinterno della
rete del cliente e non le apparecchiature elettriche del cliente stesso.
I TA e TV utilizzati devono essere conformi alle norme CEI EN 60044-1 e CEI EN 60044-2
ed a quanto riportato ai paragrafi 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 seguenti e negli allegati TA e TAT.
Qualora non si utilizzino riduttori di tensione e corrente tradizionali, il sistema di protezione
deve comunque garantire prestazioni equivalenti a quelle fornite da una protezione
rispondente alla specifica in allegato PG alimentata da riduttori aventi le caratteristiche qui
6.3.1)
TA di fase
I TA di fase devono poter alimentare con errori accettabili la protezione PG nel campo di
variabilit atteso per la corrente di guasto primaria. In particolare detti TA, per la
protezione di massima corrente, devono consentite il corretto funzionamento delle
protezioni stesse in caso di cortocircuito in rete a valle della PG e dei relativi riduttori di
corrente, tenendo conto della massima asimmetria (0 di tensione al momento del guasto):
corrente primaria con componente permanente di valore efficace 9000 A (simmetrici) e
sovrapposti ad una componente unidirezionale di ampiezza 9000*2 con costante di
tempo di circa 20 ms. Naturalmente, le caratteristiche dei TA devono essere calcolate
tenendo conto del carico della protezione e dei relativi cavi di collegamento, nonch della
sovraccaricabilit degli ingressi in corrente della PG.
TA di fase con le seguenti caratteristiche nominali (identiche a quelle dei TA unificati
ENEL) sono ritenuti automaticamente adeguati:
Rapporto di trasformazione nominale:
300/5 o 300/1 A/A
Corrente termica nom. permanente:
1,2 Ip
Corrente termica nom. di cortocircuito per 1s: 12,5 kA
Prestazione nominale:
Fattore limite di precisione:
Corrente dinamica nominale:
31,5 kA pk
Laddove il cliente sia allacciato ad una linea afferente ad una sbarra di CP alimentata da
un trasformatore AT/MT di potenza non superiore a 25 MVA (e non sia prevista a breve la
sostituzione con TR AT/MT di taglia superiore), la corrente di cortocircuito trifase
inferiore a 5,5 kA (con TR AT/MT unificati ENEL di distribuzione) e possono essere
Ed. V - 11/40
utilizzati TA 300/5 o 300/1, con caratteristiche uguali a quelle sopra indicate, ma con
classe di precisione almeno 5P e fattore limite di precisione 15.
In questi due casi non sono necessarie le prove funzionali descritte in Allegato TA.
Qualora invece vengano impiegati TA con prestazione diversa (per es. 300/1 A/A, 5VA,
etc.), lidoneit degli stessi pu essere verificata secondo quanto indicato nellAllegato TA
(che prevede il superamento positivo di una verifica effettuata in conformit alla Guida CEI
11-35 che garantisca la linearit dei TA stessi, tenendo conto del fattore limite di
precisione effettivo, fino a correnti primarie non inferiori a 12,5 kA od il superamento
positivo di una prova funzionale descritta nell Allegato TA stesso).
N.B.: come sopra anticipato, non sempre i TA di fase prescritti per la protezione di
massima corrente sono idonei per la protezione delle apparecchiature del cliente.
TA omopolari
Per la selezione dei guasti monofase a terra e doppi monofase devono essere utilizzati,
normalmente, TA omopolari di tipo toroidale. Questi devono poter alimentare, con errori
accettabili, la protezione PG nel campo di variabilit atteso per la corrente di guasto
primaria. Per esempio, a 20 kV, la protezione PG con funzione 67 o 51 N tarata tra 0,5 e
4 A primari per guasti monofasi, ma pu essere soggetta a 2.000 A primari in caso di
doppio guasto monofase a terra. Inoltre, in caso di guasto monofase a terra, bisogna
tenere conto della presenza di una componente asimmetrica primaria (componente
unidirezionale, generata dalle bobine di estinzione darco o di Petersen presenti sulla rete
ENEL) stimabile in 5002 A di cresta e con costante di tempo pari a 150 ms che,
solitamente, per la rete di ENEL Distribuzione esercita a neutro compensato, si
sovrappone ad una componente simmetrica non superiore a 50 A rms .
La presenza di una componente aperiodica, combinata con TA non adeguatamente
dimensionati, aumenta il rischio di ritardato intervento delle protezioni.
Tenendo conto dei vincoli sopra richiamati, TA omopolari toroidali con le seguenti
caratteristiche nominali (uguali a quelle dei TA omopolari unificati ENEL) sono ritenuti
adeguati:
Tensione massima per lapparecchio:
0,72 kV
100/1 A/A
Corrente nom. termica di cortocircuito per 1 s:
(I/In)
Errore di rapporto
Errore dangolo
Ed. V - 12/40
Al fine di garantire il coordinamento totale o parziale con la protezione di linea ENEL, deve
essere effettuata, sempre e comunque, anche la prova funzionale descritta nellallegato
TAT indicando i relativi risultati.
Nel caso di utilizzo di TA omopolari diversi, da provare unitamente al rel certificato
conforme ad allegato PG, le caratteristiche a), d) ed f) devono essere rispettate e, sempre
e comunque, deve essere superata positivamente la prova funzionale descritta in Allegato
In ogni caso, il TA omopolare deve avere la corrente termica permanente (punto c) 500 A
e la prestazione (punto e) 1 VA per il TAT abbinato ad una protezione 67 N o 0,5 VA
per il TAT abbinato esclusivamente ad una protezione 51 N.
6.3.3)
Qualora sia prevista una protezione direzionale di terra, oltre al TA toroidale sopra
specificato, saranno necessari anche dei riduttori di tensione (TV) da collegare rigidamente
alla sbarra MT, a valle del DG e dei TA di fase. E ammesso il collegamento dei TV a
monte del DG o dei TA di fase purch, il collegamento avvenga tramite sezionatori
combinati (IMS) con fusibili (con corrente nominale 6,3 A e percussore per realizzare
lapertura automatica dellIMS a seguito intervento del fusibile), posti a protezione del
primario 1 dei TV. In caso di apertura/intervento dei fusibili, i contatti ausiliari di posizione
dei sezionatori (al primario, come pure degli eventuali sezionatori con fusibili al secondario
dei TV) dovranno far aprire il DG (oppure la protezione dovr commutare il funzionamento
da 67 N in 51 N mantenendo, relativamente alla corrente omopolare, i medesimi valori di
taratura impostati sulla 67 N).
Tale accorgimento deve comunque essere sempre realizzato, a prescindere dalla
posizione dei TV, qualora vengano impiegati sistemi di protezione di primario e/o
secondario dei TV stessi.
I TV devono avere almeno classe di precisione 6P, fattore di tensione 1.9 per 30 s e
rapporto di trasformazione tale da fornire, in caso di guasto monofase a terra franco, 100 V
ai terminali dei secondari collegati a triangolo aperto. Devono, inoltre, avere prestazione
nominale 50 VA e tenere conto del fenomeno della ferrorisonanza (ad es. adottando una
resistenza di smorzamento di opportuno valore sul triangolo aperto).
6.4 Impianto di terra
I locali cliente, consegna e misura devono essere dotati di un unico ed idoneo impianto di
terra rispondente alle norme vigenti (in particolare alla Norma CEI 11-1 Impianti elettrici
con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata ed alla Guida CEI 11-37 Guida per
lesecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di I, II e III
categoria) la cui progettazione e realizzazione a totale carico del cliente.
Nel locale consegna dovr essere previsto un apposito bullone a morsetto per il
collegamento delle masse delle apparecchiature ENEL allimpianto di terra.
Il cliente rimane proprietario e responsabile dellintero impianto di terra anche ai fini
dellesercizio e della conseguente manutenzione.
Ai fini della selettivit (anche se parziale) con le protezioni di linea MT ENEL, si ritiene sufficiente proteggere i TV,
lato MT, contro i cortocircuiti in quanto un eventuale guasto monofase a terra od un cortocircuito sul lato BT dei TV
stessi evolve rapidamente in un cortocircuito che coinvolge il lato MT.
Ed. V - 13/40
Limpianto di terra deve essere dimensionato sulla base della corrente di guasto a terra
sulla rete MT di alimentazione e del tempo di eliminazione del guasto a terra da parte delle
protezioni ENEL.
Anche se limpianto di consegna compreso in unarea urbana concentrata dove Enel
Distribuzione ha individuato un impianto di terra globale ai sensi della Norma CEI 11-1,
limpianto di terra di cui sono dotati i locali cliente, consegna e misura sar costituito
almeno da un anello equipotenziale con 4 picchetti ai vertici e, con riferimento alla norma
CEI 11.1, dovr essere:
realizzato secondo le regole della buona tecnica;
di caratteristiche tali che ne garantiscano la resistenza meccanica e alla corrosione;
rispondente ai requisiti termici.
In ogni caso Enel Distribuzione non pu garantire nel tempo la sussistenza dellimpianto di
terra globale.
Prima della messa in servizio dellimpianto, il cliente dovr far effettuare la verifica
dellimpianto di terra e consegnare ad ENEL la relativa certificazione (dichiarazione di
conformit dellimpianto di terra ai sensi dellarticolo 2 del DPR 22 ottobre 2001 n.462
costituita da un attestato dellinstallatore ai sensi della legge 46/90 relativamente
allimpianto di terra), corredata della descrizione delle caratteristiche e della
configurazione dellimpianto di terra stesso.
Il cliente deve richiedere ad ENEL laggiornamento della corrente di guasto a terra e del
tempo di intervento delle protezioni ENEL al fine di far eseguire le verifiche periodiche
dellimpianto di terra.
Una volta effettuata la verifica, biennale o quinquennale, il cliente deve inviare ad ENEL
copia del verbale rilasciato dallautorit ispettiva, scelta a cura e spese del cliente, ai sensi
del DPR 22/10/2001 n. 462.
Qualora debbano essere effettuate le misure delle tensioni di contatto e di passo, il cliente
dovr preavvisare lENEL che si render disponibile per le azioni di propria competenza.
6.5 Dichiarazione di adeguatezza (Delibera dellAutorit per lEnergia Elettrica ed il
Gas 247/04)
Un nuovo impianto realizzato secondo DK 5600 ed. V e con le tarature delle protezioni
impostate in conformit alle indicazioni fornite da ENEL automaticamente in possesso
dei requisiti di adeguatezza previsti dalla Del. AEEG 247/04. Viceversa gli adeguamenti
degli impianti esistenti cos come indicato al par. 2, potrebbero non essere sufficienti a
soddisfare i requisiti richiesti dalle Delibere 247/04 e 04/04.
In ogni caso, prima della messa in servizio dellimpianto, per ufficializzare che i requisiti
tecnici illustrati al par. 6 sono soddisfatti, il cliente, se intende partecipare alla regolazione
del numero di interruzioni lunghe senza preavviso, dovr inviare una "Dichiarazione di
Adeguatezza" compilata su un modulo conforme all'allegato Dichiarazione di
Adeguatezza da un'impresa installatrice abilitata per gli impianti di cui all'art. 1 a) della
Legge 46/90.
In alternativa possono compilare e firmare la dichiarazione di adeguatezza anche un
responsabile tecnico, con i requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3, lettera a) oppure
b) della Legge 46/90, dell'ufficio tecnico interno del cliente; oppure un libero professionista
iscritto nell'elenco di una CCIAA, per il settore a) dell'art. 1, comma 1, e comma 2, della
Legge 46/90, in conformit al DM 6/4/2000.
Ed. V - 14/40
E' necessario allegare alla "Dichiarazione di Adeguatezza" la documentazione come
meglio specificato al par. 8 documentazione.
La suddetta dichiarazione ai sensi della Del. AEEG 247/04 consentir al cliente di poter
aver diritto, nei casi in cui ricorrano le condizioni, agli indennizzi automatici ed allesonero
dai Corrispettivi Tariffari Specifici secondo quanto previsto dalla Delibera citata.
La dichiarazione dovr essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzione del
Dispositivo Generale (ad es. sostituzione dell'Interruttore di Manovra Sezionatore previsto
nelle precedenti edizioni della DK 5600 ed ora non pi ammesso) e/o della Protezione
In caso di modifica delle tarature della Protezione Generale richieste da ENEL
Distribuzione, senza sostituzione della protezione (o di sue parti) e/o dei riduttori di
tensione e corrente, non necessario il rinnovo della "Dichiarazione di adeguatezza", ma
dovr solo essere data conferma scritta di quanto richiesto.
Va, tuttavia, tenuto presente, in generale, che limpostazione delle tarature sulla
protezione PG tenendo conto delle indicazioni ENEL e dei rapporti dei TA e dei TV, implica
che la protezione possa funzionare correttamente al superamento delle soglie impostate.
Quindi, il tecnico che firma la dichiarazione di adeguatezza si assume la responsabilit del
corretto funzionamento del sistema di protezione.
Il cliente deve mettere a disposizione di ENEL un locale per limpianto di consegna ed un
locale di misura con laccesso da strada aperta al pubblico. Tali locali devono essere posti,
preferibilmente, al margine dellarea di propriet del cliente stesso.
La posizione dei locali deve essere tale che le linee MT ENEL, necessarie per
lallacciamento, possano essere costruite e mantenute nel rispetto delle vigenti norme sugli
impianti e sulla sicurezza e non siano soggette a futuri spostamenti per tutta la durata
della fornitura.
I locali devono avere caratteristiche statiche e meccaniche adeguate alle sollecitazioni
dovute al montaggio degli impianti interni e devono corrispondere alle seguenti tipologie:
a) cabina bassa in box prefabbricato o costruita in loco con caratteristiche strutturali
almeno equivalenti a quelle delle prescrizioni ENEL DG 10061 e dimensioni non
inferiori a quelle riportate in fig. 3;
b) in edificio civile, tali locali devono avere caratteristiche strutturali almeno equivalenti a
quelli delle prescrizioni ENEL DG 2091 e dimensioni non inferiori a quelle riportate in
Soluzioni diverse, quali per esempio quelle al di sotto del piano strada, imposte da
specifiche necessit devono essere altrettanto idonee allinstallazione ed allesercizio degli
I dettagli costruttivi presenti in fig. 3 possono essere modificati in base alle esigenze; in
ogni caso il progetto del locale per limpianto di consegna deve essere preventivamente
concordato con ENEL.
Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato impianto dilluminazione, costruito a
regola darte, e di una presa bipolare rispondente alle norme CEI EN 60309-2
possibilmente interbloccata con interruttore da 16 A - 230 V con fusibile; limpianto di
illuminazione e la presa bipolare saranno alimentati dalla rete BT del cliente.
Il locale di consegna deve costituire un compartimento antincendio cos come previsto
dalla norma CEI 11-1; pertanto fiamme, calore e fumi non devono interessare altre parti del
Ed. V - 15/40
fabbricato. Le eventuali aperture esistenti nel locale di consegna (porte e finestre di
aerazione) devono comunicare solo con spazi a cielo libero.
I locali di consegna e di misura devono essere corredati di porta, fornita dal cliente,
conforme allunificazione ENEL, la serratura sar fornita da ENEL ed installata dal cliente.
Ai locali suddetti il personale ENEL deve poter accedere in modo diretto da strada aperta
Manutenzioni e riparazioni dei locali spettano al cliente, con eccezione dei piccoli
interventi allinterno dei locali utilizzati da ENEL, connessi alla presenza ed allesercizio
Lallacciamento del cliente subordinato allesecuzione delle opere e degli impianti di sua
spettanza in modo conforme a quanto previsto dalle presenti prescrizioni. Al riguardo
ENEL fornir le informazioni preliminari necessarie per una corretta progettazione. Per
quanto riguarda le caratteristiche e le dimensioni dei locali da mettere a disposizione di
ENEL in funzione del tipo di cabina cliente, vale quanto riportato al par. 7 di queste
A sua volta il cliente deve fornire ad ENEL, in tempo utile per ogni eventuale preventiva
valutazione ed osservazione, la seguente documentazione:
a) informazioni relative al tipo di utilizzazione dellenergia elettrica in MT, alla presenza di
carichi sensibili o disturbanti compilando la scheda in allegato AC;
b) disegni costruttivi di massima (piante e sezioni) dei locali di consegna e di misura, con
le indicazioni dei materiali e delle caratteristiche tecniche e dimensionali di pareti,
pavimento e soffitto o tetto, infissi, aperture, ecc.;
Dichiarazione di adeguatezza di cui al par. 6.5 con allegato lo schema elettrico
dellimpianto con specificate le seguenti informazioni essenziali: - potenza nominale (in
kVA), tensioni primaria e secondaria (in kV) e tensione di cortocircuito (in %) dei TR
MT/BT presenti nel suo impianto;
- tipo e rapporto di trasformazione dei riduttori di tensione (TV, se presenti) e dei
riduttori di corrente per corrente di fase (TA) e corrente omopolare (TA omopolari, se
presenti);
- caratteristiche elettriche del dispositivo generale;
- corrente nominale dei fusibili eventualmente presenti sul dispositivo generale;
- sezione e lunghezza dei cavi MT interni al suo impianto;
- potenza nominale e reattanza subtransitoria dei generatori elettrici eventualmente
- tipologia delle protezioni installate e caratteristiche come al punto d;
d) marca e modello delle protezioni di massima corrente e protezione per guasti a terra e
relativi riduttori di corrente ed eventualmente di tensione affinch ENEL possa
riscontrarne la conformit alla specifica ENEL DK 5600 ed. V per quanto
rispettivamente applicabile, nonch eventuale rapporto di prova od approvazione da
parte della Direzione Rete di ENEL, se i riduttori di corrente e quelli di tensione (se
presenti) sono diversi da quelli indicati in DK 5600 ed. V.
e) dichiarazione di conformit dellimpianto di terra della cabina rilasciata dallimpresa
installatrice, completa dei relativi allegati e, in particolare, del progetto (DM 20/2/1992),
rilasciata ai sensi dellart. 9, comma 1, della legge 46/90 e che costituisce
omologazione dellimpianto di terra ai sensi dellart. 2, comma 1, del DPR 22/10/2001,
n. 462;
Ed. V - 16/40
f) nel caso di disponibilit di altre fonti di energia, descrizione sintetica dei dispositivi di
blocco adottati contro il collegamento in parallelo delle alimentazioni (gruppi
elettrogeni) e contro il ritorno di energia (gruppi statici di continuit);
g) Per quanto riguarda le opere in muratura, il cliente deve fornire:
per la cabina bassa in box prefabbricato o costruita in loco, la dichiarazione
attestante che le prestazioni delle strutture siano equivalenti a quanto prescritto al
par. 7 ed accompagnate da:
- Certificato di agibilit dei locali in muratura (se costruiti in loco).
- Dichiarazione rilasciata dal costruttore della rispondenza di locali ed impianti
degli stessi alla guida CEI 11-35 (se costruiti in loco).
- Certificato di Deposito rilasciato dalla Presidenza del Consiglio Superiore del
Lavori Pubblici -Servizio Tecnico Centrale ai sensi della Legge 5.11.71. n 1086
art. 9 D.M. 3.12.87. n. 39 al fornitore (in caso di cabina bassa in box
prefabbricato).
- Dichiarazione rilasciata dal fornitore della rispondenza di locali ed impianti degli
stessi alla norma CEI 17-63 (in caso di cabina bassa in box prefabbricato).
per cabina in edificio civile, la certificazione attestante che le prestazioni delle
strutture siano equivalenti a quanto prescritto al par. 7 ed accompagnate da:
- Certificato di agibilit dei locali.
degli stessi alla guida CEI 11-35.
PATTUIZIONI E CONVENZIONI
Tra le eventuali condizioni particolari, il contratto deve contenere, oltre alle clausole di
utilizzo dei locali, anche quelle relative alla servit di elettrodotto per le linee di
allacciamento della cabina.
In casi particolari lutilizzo dei locali pu essere opportunamente regolato da uno specifico
atto, esteso eventualmente anche a rapporti accessori (ad esempio servit di passaggio e
di accesso).
Per proprie esigenze di esercizio e di servizio alla clientela, ENEL pu integrare limpianto
di consegna con altre funzioni (trasformazione, distribuzione, smistamento, ecc.), restando
in facolt del proprietario del locale di pattuire con ENEL un equo compenso qualora gli
impianti non vengano prevalentemente utilizzati per il proprio allacciamento. A tale scopo
pu essere anche concordata una diversa realizzazione dei manufatti.
L'allacciamento da intendersi comunque subordinato all'ottenimento ed alla permanenza
delle autorizzazioni, permessi, servit e di quant'altro necessario alla costruzione ed
esercizio degli impianti occorrenti.
10 ATTIVAZIONE DELLALLACCIAMENTO
Lattivazione dellallacciamento deve esser accompagnata da uno scambio
corrispondenza tra ENEL e cliente, che formalizzi i reciproci impegni e responsabilit.
La data della messa in servizio verr concordata con il personale ENEL addetto e verr
ufficializzata con lettera inviata al cliente contenente tra laltro la richiesta di presenziare
personalmente o far presenziare un suo rappresentate appositamente delegato (vedi
esempio di lettera in Allegato L1).
Prima della messa in servizio necessario controllare che limpianto del cliente sia
rispondente alle presenti prescrizioni.
Ed. V - 17/40
Allatto della messa in servizio il cliente o il suo rappresentante dovr sottoscrivere, oltre
agli altri documenti, anche lapposita dichiarazione riportata in Allegato L2.
Nel periodo di vigenza del contratto il cliente tenuto a eseguire i controlli necessari ed
una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla rete
ENEL; ENEL pu richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dal cliente in presenza del
proprio personale.
Ed. V - 18/40
ALLEGATO DICHIARAZIONE ADEGUATEZZA
DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA presentata ai sensi dellart. 33 del Testo integrato della
qualit annesso alla Delibera dellAutorit per lenergia elettrica e il gas n. 4/2004.
Cliente_________________________Livello di tensione della fornitura MT___________
Tipo di utenza: (cliente finale/produttore)
Potenza disponibile (kW)_______Numero presa __________Numero cliente _____________
Indirizzo_____________________________________________
Provincia___________________________
Recapiti telefonici______________________________________________
Rispondenti al comma 33.9 del Testo integrato della qualit.
(Facoltativo,solo per impianti rispondenti ai commi 33.9 del Testo integrato della qualit)
Disponibilit, di log automatico sulle protezioni generali o sul sistema SCADA che controlla
da remoto le protezioni generali.
Disponibilit di scheda o funzione di registrazione delle seguenti caratteristiche della tensione
61000-4-30:
La taratura delle protezioni generali stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura
fornite dall'impresa distributrice _______________________________________________
in data________________ con lettera_________________
E'allegata la seguente documentazione:
- Schema elettrico dell'impianto a valle del punto di consegna con le informazioni essenziali
richieste dal distributore
Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza
Nome e cognome________________________________
Ditta_______________________________________
(Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera a) , b) e c) del Testo integrato delle
disposizioni dellAutorit per lenergia elettrica ed il gas in materia di qualit dei servizi di
distribuzione e vendita dellenergia elettrica Del. AEEG 04/04).
Con la presente attesto sotto la mia responsabilit che quanto dichiarato ai punti precedenti
risponde al vero
Data e luogo____________________________
Firma e timbro_______________________________________
All. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA pag. 1 di 2
Ed. V - 19/40
Con la presente io sottoscritto ____________________________
codice fiscale _________________________
dichiaro che non porr alcun ostacolo all'effettuazione di eventuali controlli da parte
dell'impresa distributrice, ai sensi del comma 33,18 e seguenti del Testo integrato delle
distribuzione e vendita dellenergia elettrica Delibera 04/04), pena la revoca della presente
Dichiaro inoltre, di avere i poteri di rappresentanza in qualit di_______
___________________________ del/della (societ/impresa/ente/associazione/condominio
______________________ _ P.IVA____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELLART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Il trattamento dei dati forniti, - il cui rilascio presupposto indispensabile per lapplicazione di
quanto disposto dallart. 33 del Testo Integrato allegato alla Delibera dellAutorit per
lEnergia Elettrica e il Gas 247/04, realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs
196/2003 e successive modifiche con lausilio di strumenti informatici ed svolto da
personale di Enel Distribuzione e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di
Il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi
vengono utilizzati.
Ha anche la facolt di esercitare i diritti previsti dallart. 7 del D.Lgs 196/2003.
Si informa, infine, che il Titolare del trattamento dei dati Enel Distribuzione, nella persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della societ in
VIA OMBRONE, 2 - 00198 ROMA, mentre il Responsabile del trattamento il Responsabile
della funzione commerciale Clienti Vincolati di Enel Distribuzione, domiciliato per la carica
presso la sede della societ in VIA OMBRONE, 2 - 00198 ROMA.
La informiamo infine, che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla
gestione del modello di dichiarazione di adeguatezza in qualit di Incaricati al trattamento
All. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA pag. 2 di 2
Ed. V - 20/40
ALLEGATO L1
(Bozza di lettera da inviare ai clienti prima della messa in servizio della cabina)
OGGETTO: allacciamento in media tensione
Nel giorno e orario, che verranno preventivamente concordati con Voi, un nostro rappresentante
provveder ad alimentare la Vs. cabina in media tensione sita in..........................
Loperazione verr eseguita in presenza di una vostra persona esperta (cfr. CEI EN 50110 1-2) che
provveder a firmare per Voi, al momento dellallacciamento, la dichiarazione riportata in allegato.
ENEL Distribuzione SpA resta pertanto sollevata da ogni responsabilit civile e penale, nessuna
esclusa, per infortuni e danni di qualsiasi entit e natura che dovessero derivare a persone o cose
nellesercizio o comunque a causa della cabina suddetta.
Ci permettiamo di richiamare alla Vs attenzione lobbligo che a Voi incombe di provvedere
costantemente al mantenimento ed allesercizio della cabina in conformit alle Norme di legge, ivi
comprese quelle per la prevenzione infortuni sul lavoro, oltre che, dove non preveda la legge, alle
Norme del Comitato Elettrico Italiano - CEI ed alle cautele ed agli accorgimenti che comunque si
rendano necessari ai fini della sicurezza.
In particolare resta interamente Vostra la responsabilit dellimpianto di terra da Voi realizzato, al
quale sono pure collegate le masse metalliche delle nostre apparecchiature e del quale ci avete
fornito certificazione di conformit alle vigenti Norme.
Si fa presente che, per lavori sulla sezione ricevitrice, si possono avere due casi:
a) lavori che richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento;
b) lavori che non richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento.
Corrispondentemente si proceder come di seguito indicato:
1- ENEL Distribuzione SpA provveder a sezionare e mettere a terra il cavo a monte del punto di
consegna, ad assicurarsi contro la richiusura e ad apporre il cartello LAVORI IN CORSO NON
EFFETTUARE MANOVRE, fornendo al cliente documentazione scritta delloperazione
2- il cliente provveder a sua volta a sezionare il cavo allaltra estremit ed a metterlo a terra con
un dispositivo mobile;
3- qualora si rendesse necessario, ENEL Distribuzione SpA provveder a disconnettere
metallicamente dal proprio impianto i terminali del cavo, le guaine metalliche e gli schermi del
cavo stesso, per poi consegnarlo al cliente;
4- il cliente provveder allesecuzione dei lavori (nei limiti del possibile, questi lavori dovranno
essere fatti al di fuori del locale riservato ad ENEL Distribuzione SpA);
5- a lavori ultimati, sar cura del cliente, con supporto di documentazione scritta, riconsegnare ad
ENEL Distribuzione SpA il cavo integro, dopo averlo collegato al dispositivo generale del suo
impianto, sezionato e previa rimozione dei dispositivi di messa a terra di tipo mobile.
Caso b): ENEL Distribuzione S.p.A. non effettuer alcuna manovra e il cliente deve applicare
quanto previsto dalle Norme CEI relative.
Vi ricordiamo, infine, che le tarature delle protezioni dellinterruttore generale dovranno essere
corrispondenti ai valori concordati con il nostro personale; eventuali disservizi provocati sulla
nostra rete imputabili ad alterazioni dei suddetti valori ricadranno sotto la Vostra responsabilit.
Vi preghiamo di volerci restituire copia della presente sottoscritta in segno di accettazione.
Modulo in duplice copia - originale: Enel Distribuzione SpA - copia: cliente
All. L1 pag. 1 di 1
Ed. V - 21/40
ALLEGATO L2
DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI ALLACCIAMENTO
Il sottoscritto .......................................
a nome del cliente ..............................
dal quale stato espressamente incaricato, dichiara di essere a conoscenza che dalle ore ......... del
giorno .......... la cabina di media tensione della Ditta predetta, sita in localit ....................
deve a tutti gli effetti considerarsi in tensione.
Pertanto solleva ENEL Distribuzione SpA da ogni responsabilit, dichiarando di aver reso edotti tutti
gli interessati che limpianto in questione in tensione e pertanto non accessibile.
Firma incaricato Enel Distribuzione SpA
Modulo in duplice copia - originale: ENEL - copia: cliente.
All. L2 pag. 1 di 1
Ed. V - 22/40
ALLEGATO AC: DESCRIZIONE SINTETICA DI APPARECCHIATURE
SENSIBILI O DISTURBANTI DEL CLIENTE
Apparecchiature potenzialmente disturbanti
Motori asincroni (1):
- a funzionamento continuo:
- a funzionamento intermittente:
P nom [kW] ..
[n/ora] ..
Saldatrici, puntatrici, etc. (2):
[kVA] ..
[n/minuto] ..
Forni ad arco in corrente alternata
sistema di compensazione statico
reattanza serie di limitazione
[mH] ..
Elettronica di potenza (3):
Sistemi di rifasamento (condensatori e filtri passivi)
con bobina di sbarramento (4)
[ordine e kVAr] ..
Apparecchiature potenzialmente sensibili (5)
UPS si no
Sistemi di illuminazione con lampade a scarica
(1) Motore equivalente al complesso dei motori asincroni a funzionamento contemporaneo e ad avviamento
diretto (somma delle potenze). Devono essere riportati come motori ad avviamento intermittente solo quelli
che hanno avviamenti superiori a 1 per ora (riportare il valore maggiore). Nel calcolare la potenza del
"motore equivalente" non
si devono includere i motori alimentati da elettronica di potenza; negli
"equivalenti" si devono includere le apparecchiature "assimilabili" ai motori di cui sopra.
(2) Saldatrice/puntatrice equivalente al complesso (somma) delle saldatrici/puntatrici a funzionamento
contemporaneo. Il numero di impulsi al minuto pari al valore maggiore delle saldatrici/puntatrici del
complesso. Nel calcolare la potenza della "saldatrice/puntatrice equivalente" non si devono includere le
saldatrici/puntatrici alimentate da elettronica di potenza; negli "equivalenti" si devono includere le
apparecchiature "assimilabili" alle saldatrici/puntatrici di cui sopra.
(3) Elettronica equivalente al complesso di tutte le apparecchiature installate (somma delle potenze). La
potenza dell'elettronica pari a quella dell'apparecchiatura alimentata; per esempio:
- quella del motore a CC o a CA
- quella del forno a induzione o a resistenza
- in generale, il valore di targa (in kVA) con fattore di potenza = 0,8
(4) Sono da intendersi "Sistemi di rifasamento con bobine di sbarramento":
condensatori con induttori di blocco (con accordo sotto la 4^ armonica 200 Hz)
sistemi passivi di filtraggio armonico.
(5) Viene indicata soltanto la presenza delle apparecchiature elencate e se sono alimentate da gruppi di
continuit assoluta (UPS).
(6) Indicare,
tiristori,
All. AC pag. 1 di 1
Ed. V - 23/40
ALLEGATO PG: PANNELLO DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER
CLIENTI MT - PRESCRIZIONI FUNZIONALI
SCOPO PRESCRIZIONI
Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di descrivere le caratteristiche funzionali del
dispositivo di protezione e controllo da installare presso i clienti MT di ENEL Distribuzione
Le presenti prescrizioni si applicano al dispositivo di protezione e controllo di linea MT
delle cabine dei clienti MT. Il neutro della rete MT pu essere esercito isolato da terra o
collegato a terra mediante impedenza o semplice resistenza.
Il pannello deve prevedere:
protezione di massima corrente bipolare a due soglie (51) entrambe a tempo
indipendente definito. Poich una delle soglie viene usualmente tarata con ritardo
intenzionale pari a 0 ms, nel seguito, per semplicit, ci si riferir a tali soglie con le
sigle 50 (soglia tarata senza ritardo intenzionale) e 51 (soglia tarata con ritardo
intenzionale);
protezione direzionale di terra a due soglie e massima corrente omopolare
adirezionale o protezione di massima corrente omopolare;
comandi di manovra interruttore e segnalazioni locali.
CARATTERISTICHE DELLE PROTEZIONI
4.1 Tempo base di intervento
Il tempo base di intervento, pari alla somma del tempo di misura della protezione e del
tempo di emissione del comando di scatto (per grandezze di ingresso pari a 1,2 volte il
valore di intervento tarato), deve essere, per tutte le funzioni di seguito indicate, minore o
uguale a 50ms. I tempi di ritardo indicati di seguito sono comprensivi del tempo base di
4.2 Protezione di massima corrente
La protezione di massima corrente deve essere a due soglie temporizzabili (51) in
esecuzione bipolare. Ciascuna soglia deve poter essere esclusa in modo indipendente
dallaltra.
In: compatibile con i dispositivi di acquisizione delle grandezze primarie
I campi di taratura previsti sono i seguenti 1:
I campi di taratura indicati sono i minimi ammissibili, mentre i gradini indicati per le tarature sono i massimi
All. PG pag. 1 di 6
Soglia max corrente 51.S1 (51):
Ed. V - 24/40
(30600)A a gradini di 15A (valori primari)
(0,055) s a gradini di 0,05 s
Soglia max corrente 51.S2 (50):
(303000)A a gradini di 15A (valori primari)
(0,050,5) s a gradini di 0,05 s
Quanto sopra riferito a TA conformi a quelli indicati al par. 6.3.1 della DK 5600 ed. V,
cio con rapporto di trasformazione 300:5.
In caso di adozione di TA con diverso rapporto di trasformazione, i campi di taratura del
rel devono essere tali da consentire, in ogni caso, limpostazione di tarature per entrambe
le soglie nel campo compreso fra 60 A e 1500 A primari.
4.3 Protezione contro i guasti a terra
In relazione alle caratteristiche dellimpianto del cliente e conformemente a quanto
riportato al par. 6.2.2, la protezione contro i guasti a terra pu essere costituita o da una
protezione direzionale di terra abbinata ad una protezione di massima corrente omopolare
oppure da una semplice protezione di massima corrente omopolare.
4.3.1)
Protezione direzionale di terra (67 N)
La protezione direzionale di terra (se presente) deve essere a due soglie di intervento
ciascuna delle quali deve poter essere esclusa in modo indipendente dallaltra.
Io: compatibile con i sistemi di acquisizione delle grandezze primarie
Vo : 100 V
Soglia 67 N.S1:
settore di intervento (def. da due angoli)
(0,25)A a gradini di 0,1A (valori primari)
(0,420) V a gradini di 0,1 V
(0360) a gradini di 1
(0,051) s a gradini di 0,05 s
Soglia 67 N.S2:
(0,420) V a gradini di 0,1V
Quanto sopra riferito a TAT conformi a quelli indicati al par. 6.3.2 della DK 5600 ed. V,
cio con rapporto di trasformazione 100:1.
In caso di adozione di TAT con diverso rapporto di trasformazione, i campi di taratura del
le soglie nel campo compreso fra 0,4 A e 2,5 A primari.
All. PG pag. 2 di 6
4.3.2)
Ed. V - 25/40
Massima corrente omeopolare (51 N)
La protezione di massima corrente omopolare deve essere unipolare ad una soglia.
I campi di taratura previsti sono i seguenti :
Soglia max corrente 51 N:
(10500)A a gradini di 5 A (valori primari)
(0,051) s, a gradini di 0,05 s
Quanto sopra riferito a TAT conformi a quelli indicati al par. 6.3.2 della DK 5600 ed., cio
con rapporto di trasformazione 100:1.
le soglie nel campo compreso fra 20 A e 250 A primari.
4.3.3)
Protezione di massima corrente omopolare
I campi di taratura previsti sono i seguenti:
Soglia max corrente omopolare 51 N:
(0,510)A a gradini di 0,5 A (valori primari)
le soglie nel campo compreso fra 1 A e 5 A primari.
Sulla parte anteriore del pannello o dei moduli componenti, devono essere accessibili i
seguenti dispositivi 2:
1. i pulsanti di comando di apertura e chiusura interruttore.
Qualora la protezione sia integrata nel quadro MT, pulsanti e segnalazioni possono essere collocati diversamente da
quanto prescritto purch siano accessibili e visibili nellambito del quadro stesso. In questo caso derogabile o
realizzabile con diverse modalit quanto indicato ai punti 1, 5 e 7.
All. PG pag. 3 di 6
Ed. V - 26/40
Sul fronte del pannello devono essere previste le seguenti segnalazioni:
2. una segnalazione differenziata di pannello in funzione o in anomalia;
3. segnale memorizzato di scatto generico protezione di max. corrente;
4. segnale memorizzato di scatto generico protezione di terra;
5. posizione interruttore mediante LED che indichino:
- interruttore aperto;
- interruttore chiuso.
Il dispositivo di comando dell'interruttore deve:
6. emettere comandi di apertura dell'interruttore, (come conseguenza dell'attivit delle
protezioni); il comando di apertura deve permanere fino al ricadere dello stato logico di
scatto che l'ha determinato e comunque per un tempo minimo di 150 ms (per garantire
lapertura dellinterruttore);
7. emettere comandi di apertura intenzionali e di chiusura intenzionali dell'interruttore per
effetto dell'azione sui pulsanti di comando manuale posti sul fronte del pannello; il
comando deve permanere per un tempo minimo di 150 ms (per garantire lapertura
dellinterruttore).
In assenza di tensione di alimentazione della PG (anche se tramite UPS o batterie in
tampone), un rel sensibile alla mancanza di tale tensione deve comandare lapertura del
DG (dotato di bobina di minima tensione ritardabile fino ad un massimo di 30 s) 1.
Qualora il cliente desideri evitare aperture intempestive del proprio DG consigliabile che:
alimenti, sia la PG, che la bobina di minima tensione del DG tramite circuiti ausiliari
dedicati che prevedano alimentazione ordinaria e di emergenza, asserviti ad un UPS od
a una batteria tampone (od altra alimentazione di emergenza equivalente);
predisponga un allarme che evidenzi immediatamente la mancanza della alimentazione
normale ed il passaggio a quella di emergenza al fine di consentire il sollecito avvio
degli opportuni interventi per il tempestivo ripristino dellalimentazione ausiliaria;
dimensioni lautonomia dellalimentazione di emergenza (comunque realizzata) dei
circuiti ausiliari dopo la comparsa dellallarme, tenendo conto dei tempi massimi previsti
per il completamento dei sopra citati interventi di ripristino;
effettui le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie sui sistemi di alimentazione
dei circuiti ausiliari ordinari e di emergenza.
ERRORI LIMITE PER LE GRANDEZZE DI INTERVENTO
Ampermetrico
Variazione dellerrore limite
Tempo di ricaduta
Rapporto di ricaduta protezioni
Errore limite sui tempi
3%20ms
1,5%10ms
Questo al fine di evitare che un impianto utilizzatore possa rimanere connesso per lunghi periodi alla rete di
distribuzione con la PG non funzionante, lasciando, quindi, lonere della selezione di eventuali guasti interni
allimpianto stesso alla protezione di linea MT ENEL. Il ritardo massimo di 30 s ammesso per la bobina di minima
tensione serve ad evitare aperture intempestive del DG in caso di disturbi transitori della tensione di alimentazione
(ad es. buco di tensione MT o AT creato da un cortocircuito su una linea ENEL diversa da quella che alimenta il
cliente oppure transitorio di tensione BT dovuto alla commutazione da alimentazione normale ad alimentazione di
emergenza allinterno dellimpianto utilizzatore, etc.).
All. PG pag. 4 di 6
Ed. V - 27/40
Assorbimento circuito ampermetrico
Assorbimento circuito voltmetrico
0,2VA per In=1A;
1VA per In=5A
Il dispositivo dovr essere dotato di marcatura CE.
Le prove, ad eccezione di quelle funzionali, devono essere effettuate presso laboratori
accreditati da ente facente capo allEuropean cooperation for Accreditation (EA). In Italia
lente accreditante il SINAL.
Inoltre deve essere certificata la rispondenza del prototipo alle seguenti prove:
Prove di isolamento (ENEL R EMC 01)
Rigidit dielettrica (GLI 02, livello di severit 4);
Prova ad impulso (GLI 01, livello di severit 4);
Misura della resistenza di isolamenti (GLI 03 livello di severit 4).
Prove climatiche (ENEL R CLI 01)
tabella 6 Prove di assestamento (livello di severit 4);
tabella 8 Prove ad apparato funzionante (livello di severit 4).
Verifica funzioni e misura delle precisioni (ENEL DV1501A e DV1500)
Le prove vanno eseguite in condizioni di riferimento e limite.
- Verifica funzioni;
- Misura della precisione delle soglie di intervento e ricaduta;
- Misura della precisione dei tempi di intervento e di ricaduta.
Prove di compatibilit elettromagnetica (EMC)
CEI EN 61000-6-2 "Norme generiche - Immunit per gli ambienti industriali.
CEI EN 61000-6-4 "Norme generiche Emissione per gli ambienti industriali.
8.1 Sovraccaricabilit dei circuiti voltmetrici di misura e di alimentazione
Per i circuiti voltmetrici la sovraccaricabilit permanente deve essere superiore o uguale a
1,3Vn quella transitoria (1s) deve essere superiore o uguale a 2Vn.
8.2 Sovraccaricabilit dei circuiti ampermetrici
Per i circuiti ampermetrici omopolari la sovraccaricabilit permanente deve essere
superiore o uguale a 5Ion, quella transitoria (1s) deve essere superiore o uguale a 50Ion 1.
Per i circuiti ampermetrici di fase la sovraccaricabilit permanente deve essere superiore o
uguale a 3In, quella transitoria (1s) deve essere superiore o uguale a 50In 2.
con riferimento ad un TA omopolare con rapporto di trasformazione 100:1 In caso di TA omopolari con rapporto di
trasformazione minore, ad es. 50:1, purch conformi a quanto prescritto allAllegato TAT, la sovraccaricabilit
degli ingressi deve essere incrementata conseguentemente; nellesempio in questione 50Ion*(100:1)/(50:1)=100Ion
con riferimento a TA di fase con rapporto di trasformazione 300:5 In caso di TA di fase con rapporto di trasformazione
minore, ad es. 150:5, purch conformi a quanto prescritto allAllegato TA, la sovraccaricabilit degli ingressi deve
essere incrementata conseguentemente; nellesempio in questione 50In*(300:5)/(150:5)=100In
All. PG pag. 5 di 6
Ed. V - 28/40
8.3 Certificazione
Ciascun fornitore del dispositivo dovr fornire ad ENEL Divisione Infrastrutture e Reti,
Ingegneria Rete Elettrica via Ombrone, 2 00198 Roma, copia conforme alloriginale dei
seguenti documenti (in italiano o in inglese):
dichiarazione di conformit del dispositivo alla DK 5600 cio ai requisiti qui indicati;
attestazione che la produzione del dispositivo avviene in regime di qualit (secondo
ISO 9001, Vision 2000).
La Dichiarazione di conformit dellapparecchiatura alle specifiche ENEL deve essere
emessa da qualsiasi organismo in possesso della certificazione UNI-CEI-EN 45011 oppure
Tale documento deve contenere tutte le informazioni necessarie allidentificazione del
dispositivo certificato. In particolare:
Versione del FW;
Tipologia di apparato a cui si riferisce la certificazione;
Riferimento relativo allaccreditamento dei laboratori presso i quali il costruttore ha
eseguito le prove;
Riferimento esplicito al fatto che lemissione della dichiarazione avviene da parte di
organismo in possesso di una delle certificazioni EN45011 oppure EN ISO/CEI 17020
(riportare n di accreditamento ed Ente Accreditante).
Lesecuzione delle prove di compatibilit ambientale (prove di isolamento, climatiche ed
EMC), previste nella specifica, deve avvenire in ogni caso presso un laboratorio
accreditato da Ente facente capo allEuropean cooperation for Accreditation (EA).
In Italia lEnte accreditante il SINAL.
E facolt dellorganismo che dichiara la conformit accettare prove funzionali effettuate
presso laboratori di costruttori di apparecchiature (cfr. par. 6.2.1).
Lorganismo che emette la Dichiarazione di conformit, esamina i rapporti di prova e
verifica che, per il dispositivo che intende dichiarare conforme, siano soddisfatte tutte le
prescrizioni riportate nel presente documento.
Ovviamente facolt dellorganismo dichiarante richiedere ulteriori prove qualora lo
Tali rapporti di prova devono, su richiesta, essere resi disponibili ad ENEL Divisione
Infrastrutture e Reti, Ingegneria Rete Elettrica via Ombrone, 2 00198 Roma.
A valle di tale verifica emette la Dichiarazione di conformit.
ENEL Divisione Infrastrutture e Reti, Ingegneria Rete Elettrica provveder ad aggiornare
periodicamente lelenco delle PG in possesso della Dichiarazione di conformit,
rendendolo disponibile sul sito www.prontoenel.it .
All. PG pag. 6 di 6
ALLEGATO TA:
Ed. V - 29/40
MODALITA DI PROVA TA DI FASE
I TA di fase con le caratteristiche indicate al par. 6.3.1 non necessitano di alcuna prova
funzionale aggiuntiva ai fini del loro possibile utilizzo.
Altri TA di fase potenzialmente idonei ad essere utilizzati senza leffettuazione delle prove
sotto descritte possono essere individuati con una verifica effettuata in conformit alla
Guida CEI 11-35 e verificando ladeguatezza della sezione dei cavi di collegamento fra il
secondario del TA e la PG (valore di default dellAllegato PG: 2,5 mm 2 ) e della
sovraccaricabilit transitoria degli ingressi ampermetrici della PG stessa (valore di default
dellAllegato PG : 50 * In).
Sostanzialmente, il TA, nelle condizioni reali di installazione in impianto, pu avere un
fattore limite di precisione superiore a quello nominale (calcolato tenendo conto di sezione
e lunghezza dei conduttori fra secondario del TA e PG, dellautoconsumo ampermetrico
della PG, delle prestazioni e delle altre caratteristiche del TA stesso, etc), tale da
consentirgli di essere lineare fino a correnti primarie non inferiori a 12,5 kA. Inoltre, la
corrente al secondario del TA in presenza di 12,5 kA primari (tenendo conto del rapporto di
trasformazione nominale del TA stesso) con durata pari ad 1s, non deve danneggiare n i
cavi di collegamento fra il secondario del TA e la PG, n gli ingressi ampermetrici della PG
stessa. Va considerato il valore di 12,5 kA invece dei 9 kA citati al par. 6.3.1 ed adottati
nella prova funzionale descritta nel seguito nel presente Allegato TA per tenere conto delle
approssimazioni introdotte dalla verifica stessa.
Si evidenzia che ladozione di TA di fase diversi da quelli indicati al par. 6.3.1, pu
richiedere necessariamente ladozione di collegamenti al secondario del TA di
sezione superiore a 2,5 mm 2 (richiesti nel presente Allegato TA) e/o di PG con
sovraccaricabilit transitoria degli ingressi ampermetrici superiore a 50 * In
(richiesta nellAllegato PG).
La documentazione attestante il positivo superamento della verifica da trattare
analogamente alla documentazione relativa al positivo superamento della prova funzionale
nel seguito descritta.
L'equivalenza della linearit dei TA basata su semplici considerazioni elettrotecniche, peraltro
indicate nella guida CEI 11-35 per il calcolo del fattore limite di precisione effettivo dei TA.
Terna di TA di fase conformi al par. 6.3.1 della DK5600 V ed (automaticamente accettati),
con caratteristiche 300/5 - 10 VA - 5P30, collegata ad un rel avente autoconsumo ampermetrico
di 1 VA (limite previsto dell'Allegato PG, corrispondente a 1/25=0,04 ) mediante conduttori di
lunghezza complessiva 20 m e sezione 2,5 mm2 (resistenza pari a 0,018*20/2,5=0,144 ). La
resistenza secondaria dell'avvolgimento dei TA, fornibile dal costruttore dei TA, pu stimarsi anche
secondo la formula approssimata della guida CEI 11-35 e risulta pari a 0,276 .
Il fattore limite di precisione effettivo (ossia corrispondente al carico effettivamente applicato sul
secondario dei TA) risulta:
F'=F(Rta+Rn)/(Rta+Rr+Rc)
in cui F il fattore limite di precisione nominale di 30 (corrispondente cio al carico nominale del
TA), Rta=0,276 la resistenza secondaria dell'avvolgimento dei TA, Rn=10/25=0,4 la
resistenza corrispondente alla prestazione nominale dei TA, Rr=0,04 la resistenza d'ingresso
del rel, Rc=0,144 la resistenza dei collegamenti.
F'=30*(0,276+0,4)/(0,276+0,04+0,144)=44,49
I TA di fase prescritti al par. 6.3.1 della DK5600, collegati al rel di protezione conforme all'Allegato
PG mediante i collegamenti di cui al presente Allegato TA, hanno, pertanto, una linearit sino alla
corrente primaria di 300*F'=300*44,49=13.346 A.
All. TA pag. 1 di 5
Ed. V - 30/40
In caso di cortocircuito che interessi il primario dei TA di valore pari a 12,5 kA per 1 s (valore di
dimensionamento richiesto da ENEL per tutte le apparecchiature del cliente), la corrente
secondaria del TA pari a 208 A e lenergia passante I2t pari a 43,3 * 103 A2s, valori
rispettivamente inferiori alla sovraccaricabilit transitoria degli ingressi ampermetrici del rel (50 *
In, cio 250 A per 1 s) ed allI2t dei conduttori da 2,5 mm2 (pari a (115*2,5)2 , cio 82,6 * 103 A2s)
Terna di TA di fase con caratteristiche 100/5 - 30 VA - 5P30, collegata ad un rel avente
autoconsumo ampermetrico di 1 VA (limite previsto dell'Allegato PG, corrispondente a 1/25=0,04
) mediante conduttori di lunghezza complessiva 20 m e sezione 2,5 mm2 (resistenza pari a
0,018*20/2,5=0,144 ). La resistenza secondaria dell'avvolgimento dei TA, fornibile dal costruttore
dei TA, pu stimarsi anche secondo la formula approssimata della guida CEI 11-35 e risulta pari a
0,100 .
F'=30*(0,1+1,2)/(0,1+0,04+0,144)=137,32
I TA di fase 100/5 - 30 VA - 5P30, collegati al rel di protezione conforme all'allegato PG mediante
i collegamenti di cui all'allegato TA, hanno, pertanto, una linearit sino alla corrente primaria di
100*F'=100*137,32=13.732 A e, da questo punto di vista, sarebbero idonei.
Tuttavia, in caso di cortocircuito che interessi il primario dei TA di valore pari a 12,5 kA per 1 s
(valore di dimensionamento richiesto da ENEL per tutte le apparecchiature del cliente), la corrente
secondaria del TA pari a 625 A e lenergia passante I2t pari a 390,6 * 103 A2s, valori
rispettivamente superiori alla sovraccaricabilit transitoria degli ingressi ampermetrici del rel (50 *
In, cio 250 A per 1 s) ed allI2t dei conduttori da 2,5 mm2 (pari a (115*2,5)2 , cio 82,6 * 103 A2s).
Anche adottando conduttori di sezione 4 mm2 e PG con sovraccaricabilit transitoria degli ingressi
ampermetrici pari a 100 * In (eccedenti, quindi, quanto richiesto dallAllegato PG) questi TA non
sono impiegabili, in quanto la sovraccaricabilit transitoria degli ingressi ampermetrici del rel
varrebbe 100 * In, cio 500 A per 1 s e lI2t dei conduttori da 4 mm2 risulterebbe pari a (115*4)2 ,
cio 211,6 * 103 A2s.)
Terna di TA di fase con caratteristiche 600/5 - 10 VA - 5P20, collegata ad un rel avente
autoconsumo amperometrico di 1 VA (limite previsto dell'Allegato PG, corrispondente a 1/25=0,04
0,523 .
F'=20*(0,523+0,4)/(0,523+0,04+0,144)=26,11
I TA di fase 600/5 - 10 VA - 5P20, collegati al rel di protezione conforme all'allegato PG mediante
i collegamenti di cui all'allegato TA, hanno pertanto una linearit sino alla corrente primaria di
600*F'=600*26,11=15.666 A e, da questo punto di vista, sono idonei.
Inoltre, in caso di cortocircuito che interessi il primario dei TA di valore pari a 12,5 kA per 1 s
secondaria del TA pari a 104 A e lenergia passante I2t pari a 10,9 * 103 A2s, valori
Tali TA sono, pertanto, equivalenti a quelli prescritti al par. 6.3.1 della DK 5600 ed. V
Di seguito due Tabelle riassuntive indicative, per TA con corrente nominale secondaria
rispettivamente pari a 5 A ed a 1 A.
All. TA pag. 2 di 5
173.611
97.656
1.2 I pn
I'p=IpnF' la corrente limite di precisione in A alla prestazione applicata (v. CEI EN60044-1), fino alla quale il TA mantiene l'errore composto entro il limite del 5% della classe 5P
Nell' Allegato PG il valore richiesto pari a a 50In per 1 s. Il rel deve essere, ovviamente, certificato per gli eventuali valori maggiori che si rendano necessari per il superamento positivo della presente verifica
La verifica di tenuta al corto circuito dei collegamenti e del rel di protezione ha esito positivo se sono entrambe soddisfatte le condizioni (I2t)cc (I2t)rel e (I2t)cc (I2t)col
Corrispondente a (k*In)2 per 1 s. Il valore di default di Allegato PG (50 * 5)2 * 1s. Il rel deve essere, ovviamente, certificato per gli eventuali valori maggiori che si rendano necessari per il superamento positivo
della presente verifica
Pari a K2S2 con K=115 assumento conduttori isolati in PVC (v. CEI 11-17)
Calcolo del fattore limite di precisione effettivo (alla prestazione applicata sul secondario del TA) secondo CEI 11-35: F'=F(RtaIsn2+Pn)/(RtaIsn2+P)
Si considera convenzionalmente una durata del corto circuito di 1 s, in conformit a quanto richiesto dalla DK5600 per tutte le apparecchiature (12,5 kA per 1 s).
Si considera una corrente di corto circuito primaria di 12,5 kA poich DK5600 richiede che tutte le apparecchiature abbiano una tenuta al corto circuito di 12,5 kA per 1 s.
Assorbimento massimo ammesso per il rel di protezione in allegato PG della DK5600
P=RcolIsn2+Pr
Nell' Allegato PG indicata una lunghezza pari a 20 m e sezione 2.5 mm2 dei conduttori di collegamento. Per il positivo superamento della presente verifica pu rendersi necessario adottare sezioni maggiori (ad
es. 4mm 2) per il conduttore
Rcol=0.018*L/S per conduttori in rame
Note: (1) Valori normalizzati CEI EN 60044-1: 2.5 - 5 - 10 - 15 - 30 VA
Valori normalizzati CEI EN 60044-1: 5 - 10 - 15 - 20 - 30
Rta=0.84(Ipn/1000)0.925 per TA con Isn=5 A (v. CEI 11-35), Rta=8.4(Ipn/1000)0.925 per TA con Isn=1 A. E' opportuno che il valore esatto di Rta venga fornito dal costruttore del TA, in quanto pu essere significativamente diverso
La colonna in colore giallo relativa ai TA considerati adeguati dalla DK5600 Ed. IV, senza necessit di prova funzionale dell'allegato TA con il rel di protezione
Verifica di tenuta al corto circuito del secondario del
Negativa Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva
Sovraccaricabilit transitoria dei collegamenti al rel di protezione (I2t)col [A2s]
Sovraccaricabilit transitoria del rel di protezione (I t)rel [A s]
In dei circuiti stessi [k]
Sovraccaricabilit transitoria (1 s) dei circuiti ampermetrici riferita alla
Durata del corto circuito t [s] (10)
Energia specifica di corto circuito trasferita sul secondario del TA (I2t)cc [A2s] (11)
Linearit del TA sino ad una corrente primaria I'p [kA]
Fattore limite di precisione effettivo F'
Prestazione applicata al secondario del TA P [VA]
Assorbimento dell'ingresso amperometrico del rel di protezione P r [VA]
Resistenza dei conduttori di collegamento del TA al rel di protezione R col [ ]
Sezione dei conduttori di collegamento del TA al rel di protezione S
di protezione L [m]
Lunghezza complessiva dei conduttori di collegamento del TA al rel
Stima della resistenza secondaria degli avvolgimenti del TA R ta [ ]
Corrente nominale dinamica I dyn [k A]
Corrente termica nominale di corto circuito I th per 1 s [k A]
Corrente termica nominale permanente
Tensione nominale di riferimento per l'isolamento U m [k V]
Fattore limite di precisione F
Prestazione nominale Pn [VA]
Corrente nominale primaria Ipn [A]
Corrente nominale secondaria Isn [A]
VERIFICA DELLA IDONEITA' DI TA DI FASE DIVERSI DA QUELLI INDICATI IN ALLEGATO TA, CON CORRENTE NOMINALE SECONDARIA PARI 5 A
Ed. V - 31/40
All. TA pag. 3 di 5
All. TA pag. 4 di 5
VERIFICA DELLA IDONEITA' DI TA DI FASE DIVERSI DA QUELLI INDICATI IN ALLEGATO TA, CON CORRENTE NOMINALE SECONDARIA PARI 1 A
Ed. V - 32/40
Ed. V - 33/40
Qualora non si possa o non si voglia effettuare la verifica di cui sopra, comunque possibile
ricorre ad una prova reale, da effettuarsi come di seguito descritto.
Assetto di prova
Ai fini della corretta effettuazione della prova il trasformatore di corrente deve alimentare la
protezione ad esso abbinata tramite un collegamento di 10 m (20 m considerando andata e
ritorno) e sezione 2.5 mm 2 (per simulare la realt impiantistica). Nel caso di TA con
rapporti di trasformazione inferiore a 300:5, vanno, ovviamente, verificati la sezione dei
collegamenti secondari e la sovraccaricabilit degli ingressi ampermetrici della PG. I valori
adottati devono essere allegati alla documentazione di prova, di cui costituiscono parte
integrante ai fini della inequivocabile identificabilit del sistema, ed essere indicati
esplicitamente nei manuali duso.
Rel in prova dotato di protezione di massima corrente
Taratura rel
soglia 50:
200 A primari
rit. int. = 430 ms
soglia 51:
500 A primari
rit. int. 50 ms (tempo base di intervento)
Grandezze di prova sistema di protezione di massima corrente
Ampiezza componente simmetrica (primaria):
9000 A efficaci (r.m.s.) 5%
(inizio transitorio sullo 0 di tensione, massima corrente)
Ampiezza componente unidirezionale (primaria): 90002 A 5%
Costante di tempo unidirezionale:
20 ms 5%
Risultati attesi prova sistema di protezione di massima corrente
Massimo tempo invio comando scatto:
50 ms +3%
All. TA pag. 5 di 5
Ed. V - 34/40
ALLEGATO TAT: MODALITA DI PROVA TA OMOPOLARI
Ai fini della corretta effettuazione della prova il riduttore di corrente omopolare deve
alimentare la protezione ad esso abbinata tramite un collegamento di 10 m (20 m
considerando andata e ritorno) e sezione 2.5 mm 2 (per simulare la realt impiantistica).
Tale prescrizione derogabile nei casi b) e c) di par. 6.2.2.
a) Rel in prova dotato
omopolare
intervento=61-257,
intervento=60-120,
soglia 51 N:
di protezione direzionale di terra e di massima corrente
Vo=5 %;
Io=2 A primari;
rit. int. = 380 ms
Vo=2 %;
rit. int. = 80 ms
Io=150 A primari;
rit. int. =100 ms
Grandezze di prova sistema di protezione direzionale di terra
50 A efficaci (r.m.s.) 5% (inizio
transitorio sullo zero di tensione, massima corrente)
Ampiezza componente unidirezionale (primaria):
5002 A 5%
150 ms 5%
Tensione omopolare (secondaria):
100 V rms 5%
Sfasamento tensione omopolare-corrente omopolare: 250 2 (corrente in ritardo
rispetto alla tensione)
Risultati attesi prova sistema di protezione direzionale di terra
Massimo ritardo invio comando scatto:
Massimo errore angolo intervento protezione 67:
Assenza intervento protezione di massima corrente omopolare
Grandezze di prova sistema di protezione di massima corrente omopolare
2000 A efficaci (r.m.s.) 5%
Risultati attesi prova sistema di protezione di massima corrente omopolare
100 ms +3%
All. TAT pag. 1 di 2
Ed. V - 35/40
b) Rel in prova dotato di sola protezione di massima corrente omopolare
soglia 51 N
50 A efficaci 5%
2000 A efficaci 5%
Massimo tempo invio comando di scatto
80 ms +3%
All. TAT pag. 2 di 2
Ed. V - 36/40
ALLEGATO SUBENTRI, VOLTURE E VARIAZIONI CONTRATTUALI
Nella tabella seguente sono riportati i criteri di adeguamento alla DK 5600 ed. V in caso di
subentri (riattivazione di un contratto di fornitura dopo cessazione) o volture (cambio
intestatario fornitura senza soluzione di continuit).
Volture senza aumenti di Potenza
Aumento di Potenza fino a Pd<400 kW
Subentri senza aumenti di potenza per i
quali il periodo di cessazione stato
inferiore a 6 mesi.
Nessun adeguamento dellimpianto alla
DK 5600 ed. V ed. richiesto per la
concessione dellaumento potenza o per
lattivazione dellimpianto.
Il cliente deve adeguare in ogni caso il
proprio impianto alla DK 5600 ed. V. (od
Aumenti di potenza da Pd<400 kW a Pd>400
impegnarsi per iscritto a farlo entro 12
mesi), con esclusione di quanto indicato al
Aumenti di potenza per clienti con Pd > 400 par. 7: Locali, per potere ottenere
laumento potenza o lattivazione della
Subentri diversi da quelli di cui sopra
N.B.: Pd la potenza disponibile indicata nel contratto di fornitura.
All. SUBENTRI E VOLTURE pag. 1 di 1
(ALLESTITO DAL CLIENTE)
A CLIENTI MT(U, U9, UT)
Ed. V - 37/40
Ed. V - 38/40
51N (e 67 N)
Schema unifilare funzionale della sezione ricevitrice dellimpianto utilizzatore (le
funzioni delle diverse apparecchiature devono essere sempre presenti tutte, ma
possono essere integrate in ununica apparecchiatura
e/o avere diverso
posizionamento reciproco di sezionatore ed interruttore, cfr. par. 6.2.1).
Posizionamento ottimale del TAT. Da adottare per TV a monte del DG e/o dei
TA di fase.
allimpianto
possono essere integrate in ununica apparecchiatura e/o avere diverso
Posizionamento ammesso del TAT. Da adottare per TV a monte del DG e/o dei
Ed. V - 39/40
Posizionamento ottimale del TAT. Da adottare per TV a valle del DG e dei TA di
Posizionamento ammesso del TAT. Da adottare per TV a valle del DG e dei TA
almeno equivalenti a quelle previste dalle
a due ante unificata
Porta ad unanta con caratteristiche equivalenti a quella a due ante unificata
al cliente (in alternativa)
FIG. 3 - CABINA BASSA CON LOCALE MISURA
Ed. V - 40/40
Documenti simili a ENEL Dk5600 ed 5-2006.pdf
30_01_56antonio
Yayo Gutierrez Gonzalez
Klejdi Loka
vanbosco
Costruzioni_6_Trasformatori
Istruzioni_installazione_Femto_D4.pdf
11 Impianti Di Terra Delle Cabine MT
2CSC445050b0901
simbolielettrici
Sistemi_Trifase
201162354935_Metodo Fra Maria
5. Impianto TN-S
Altro di st_calvo
manuale tecnico valvole
FTM Manuale Tecnologia Fissaggio Sismico Luglio 2017
Catalogue_Needle_Valve[1].pdf
Effetti Dinamici Su Condotte Interrate in Zona Sismica
chichi_c
PAM Idrovalvole
PAM Idrovalvole a membrana.pdf
Progettazione Di Impianti Antincendio - Boffi - 2
Battente BS94
Battente Standard
pubb0164
Verifica Degli Effetti Sismici Su Tubazioni Di Impianti Industriali
Abb Corso Terra
Simboli Gradi Finitura Euras
Brochure Anticaduta Soll New.pdf
Sa Linee Vita Verticali[1]
Brochure Anticaduta Soll New
ENEL DK5310 Ed 1-2006 Modalita Condizioni Contrattuali[1]
Criteri Di Allacciamento in Media Tensione
ENEL DK5940_ed._2.2-2007.pdf
Enel Dk5950
GuidaProtezione Sovratensioni
Filtri Autopulenti HC AltaPortata
listino2011