Source: http://docplayer.it/81050-Regolamento-recante-la-disciplina-tecnica-e-le-specifiche-delle-opere-destinate-ad-ospitare-le-reti-di-banda-larga.html
Timestamp: 2017-02-21 01:44:11+00:00
Document Index: 181906906

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 3', 'art.6', 'art. 256', 'art. 256', 'art. 63', 'art.9']

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA TECNICA E LE SPECIFICHE DELLE OPERE DESTINATE AD OSPITARE LE RETI DI BANDA LARGA - PDF
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA TECNICA E LE SPECIFICHE DELLE OPERE DESTINATE AD OSPITARE LE RETI DI BANDA LARGA
Download "REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA TECNICA E LE SPECIFICHE DELLE OPERE DESTINATE AD OSPITARE LE RETI DI BANDA LARGA"
Rosina Di Giovanni
1 Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA TECNICA E LE SPECIFICHE DELLE OPERE DESTINATE AD OSPITARE LE RETI DI BANDA LARGA2 Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga Art 1 Campo di applicazione 1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell articolo 6, comma 118 della Legge Regionale 2/2006 e detta la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga secondo criteri di affidabilità e di economicità di posa e manutenzione. 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano per tutti i soggetti di cui al art. 6, commi 116 e 120, della Legge Regionale 18 gennaio 2006 n. 2; non si applicano in presenza della deroga di cui al medesimo articolo, commi 117 e Il documento denominato Disposizioni di carattere generale e gli allegati dal numero 1 al numero 8 sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e costituiscono il riferimento per la realizzazione delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga. Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.3 Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga Disposizioni di carattere generale Sviluppo e pianificazione delle infrastrutture TLC La progettazione di una infrastruttura di accesso per telecomunicazioni in fibra ottica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è sviluppata secondo metodologie di pianificazione apposite. La rete viene progettata in funzione di un suo utilizzo da parte di operatori terzi, e di una condivisione tra questi, oltre che per un uso interno. Inoltre la progettazione della rete può essere effettuata alla pari delle altre opere di urbanizzazione. Tra la posa di una particolare tratta ed il suo utilizzo ci può anche essere un intervallo di tempo maggiore rispetto a quello che un operatore di telecomunicazioni riterrebbe utile, perché se la posa viene effettuata contestualmente alla realizzazione o manutenzione di altre opere il costo è assai ridotto. Oltre a provvedere alla progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione della rete di accesso cablata, è utile anche prevedere che gli edifici siano predisposti alla posa delle fibre di accesso dal suolo pubblico al punto di terminazione interno, tenendo conto della particolarità della posa di fibra e delle differenze con la posa di cavi in rame per telecomunicazioni. Tale predisposizione, insieme a quella per tecnologie wireless, dovrebbe essere inserita nel regolamento edilizio comunale. Tecniche di posa Le reti costituite in fibra ottica necessitano di una corretta allocazione dei relativi cavi, che si ottiene utilizzando diversi sistemi di posa in maniera sinergica per ottenere il risultato voluto, secondo le seguenti prescrizioni: a) Scavo tradizionale 1) Lo scavo tradizionale viene effettuato con scavatrici meccaniche, o anche manualmente, a diverse profondità e larghezze. Lo scavo di questo tipo è costoso anche perché richiede un estensivo ripristino del manto stradale oltre a comportare notevoli disagi per la circolazione. Lo scavo deve prevedere la possibilità di utilizzazione per la posa di più infrastrutture contemporaneamente, qualora le stesse siano pianificate o programmate. 2) Gli attraversamenti sotterranei della sede stradale devono, ove possibile, essere effettuati nel rispetto delle norme contenute negli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. 3) La posa longitudinale sotterranea in sede stradale di monotubi e tritubi deve di norma essere collocata il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina o nel fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina, non minore di m 0,25 dal limite esterno della zona carrabile bitumata ed inoltre a distanza sufficiente dalle eventuali piantagioni esistenti per non provocarne l'essiccamento e quindi la distruzione. Si ricorre alla posa di monotubi e tritubi in carreggiata solo nel caso di mancanza dello spazio necessario nelle pertinenze in precedenza citate a causa dell'esistenza di altri servizi, fabbricati o impossibilità comprovata alla posa fuori piano viabile bitumato. La profondità di posa (piano d'appoggio) dei monotubi e tritubi sotterranei longitudinali alla carreggiata stradale, compreso banchine pavimentate, deve essere rispondente a quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495) e successive modifiche ed integrazioni (minimo 1 metro dal piano viabile). Qualora la posa dei monotubi e tritubi sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al di fuori della carreggiata stradale, le relative profondità minime devono di norma essere le seguenti: - m. 0,60 quando gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale non pavimentata o marciapiedi; - m. 0,50 quando gli impianti sono posati in corrispondenza di pertinenze stradali quali fosso di guardia, terreni o relitti e/o reliquati, scarpate stradali sia in rilevato che in scavo;4 Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga - m. 0,50 quando il terreno di scavo della banchina stradale non pavimentata o marciapiedi sia costituito da roccia; - m. 1,50 nei singoli tratti di strada ove dovrà essere installata una barriera di sicurezza con profilato metallico di rinvio i cui montanti abbiano una profondità di infissione pari a m 1,20. Eventuali dispositivi a protezione di monotubi e tritubi quali il nastro di segnalazione potranno essere ubicati a profondità inferiori a quelle suddette. In particolare il nastro di segnalazione sarà ubicato a circa m 0,30 al di sotto del piano viabile. In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia possibile posare detti impianti direttamente interrati nel piano di campagna, questi devono essere collocati esternamente a manufatti e fissati direttamente al di sotto di esso mediante grappe, piccole mensole e canalette in modo da non arrecare pregiudizio all'opera stradale ed alla viabilità. b) Mini trincea 1) La tecnica della mini trincea viene utilizzata per realizzare infrastrutture per telecomunicazioni ricorrendo ad una soluzione che prevede le fasi di scavo di una minitrincea di dimensioni ridotte (larghezza da 6 a 10 centimetri e profondità da 25 a 40 centimetri circa), la posa dell'infrastruttura ed il riempimento dello scavo integrate in una unica operazione. Tale tecnica è finalizzata a: - Eliminazione dei tempi di attesa tra scavo, posa dei cavi (o dei tubi) e riempimento della trincea; - Minima invasività dello scavo nella struttura del sottofondo stradale esistente che viene intaccata in misura minima senza comunque minarne le caratteristiche di durata e resistenza nel tempo come invece avviene ricorrendo a scavi tradizionali; - Ridotto impatto sociale del cantiere di lavoro che risulta di dimensioni ridotte, con avanzamenti giornalieri di alcune centinaia di metri al giorno (fino a in quartieri periferici o fuori dai centri abitati) e con disagi minimi alla circolazione stradale; - Ridotto impatto ambientale in quanto produce quantità estremamente ridotte di materiali di risulta (circa 1 metro cubo ogni 50 metri di scavo) da trasportare a discarica; 2) Nella mini trincea potranno trovare allocazione fino ad un massimo di 6 monotubi da 50 mm di diametro. 3) Al fine di ridurre gli impatti sulla circolazione stradale ed assicurare il rispetto delle specifiche di scavo, posa e riempimento è consigliabile l'utilizzo di macchine speciali tipo city trencher. La tecnica utilizzata deve essere quella più vantaggiosa per il collegamento tra centri abitati in un area di accesso, e talvolta anche in particolari aree, quali quelle produttive, tenendo conto di eventuali interferenze con gli altri sottoservizi ed evitando installazioni sovrastanti e parallele ad una di queste, al fine di consentire interventi di manutenzione senza rimozione del cavo per telecomunicazioni. Tale problema deve essere limitato in sede di progettazione in quanto i sottoservizi tradizionali vengono per norma realizzati ad almeno un metro dal bordo stradale, mentre la minitrincea viene realizzata a bordo strada. L'interferenza è quindi solitamente ortogonale. Per carreggiata, banchina e marciapiede si intendono le definizioni stradali di cui al punti 7), 4) e 33) dell'art. 3 del D.L , n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Specifiche di posa La pianificazione in merito alle infrastrutture di telecomunicazioni di nuova generazione è alla base di quanto prescritto dall art.6 della Legge Finanziaria 2006 del Tale prescrizione trova le sue fondamenta nella considerazione che, nella realizzazione di una rete di acceso all utenza realizzata in fibra ottica, circa l 80% dei costi sono dati dalla posa di infrastrutture atte ad alloggiare i cavi. Le5 Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga operazioni di scarifica e ricostituzione del manto stradale o, ancor peggio, di ripristino di una pavimentazione pregiata incidono pesantemente su questi costi. Particolare attenzione andrà prestata alle interferenze tra canalizzazioni per telecomunicazioni e condotte di gas che, salvo diversa prescrizione degli Enti gestori, dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. del 24 novembre 1984 n.1 e D.P.R. del 29 marzo 1973 n.156 oltre che alle UNI 9165 o successive modifiche. Tritubo per rete di dorsale 1 La posa di tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) del tipo descritto in Allegato 1 al presente regolamento deve osservare le prescrizioni di posa di cui alle presenti disposizioni generali. 2 In alternativa alla posa di tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) è possibile utilizzare un fascio di tre monotubi lisci del tipo descritto in Allegato 2 al presente regolamento oppure un fascio di tre monotubi corrugati del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti disposizioni generali. 3 Tale infrastruttura sarà prevista come collegamento delle sedi municipali tra loro in modo da formare una rete di dorsale magliata che vada ad interconnettere tutti i Comuni della Regione. Monotubo per rete di accesso agli utenti 1 La predisposizione di infrastrutture di telecomunicazioni contestualmente alla realizzazione o in sede di manutenzione di opere stradali e di altre infrastrutture civili è finalizzata, nel medio/lungo periodo, a conseguire una significativa economia oltre ad accelerare il processo di penetrazione delle tecnologie ottiche nel territorio. 2 A tal fine deve essere predisposta una rete distributiva ad hoc atta all alloggiamento di cavi in fibra ottica che interessi tutte le opere stradali in aree urbanizzate, costituita da monotubi corrugati in PVC del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento secondo le prescrizioni di posa secondo le prescrizioni delle presenti disposizioni generali. 3 Tale infrastruttura coinvolgerà capillarmente tutte le utenze con le comuni caratteristiche di un infrastruttura a rete. Caratteristiche delle infrastrutture di telecomunicazioni Al fine di garantire la tenuta, velocizzare e semplificare le operazioni di giuntatura dei tubi e tritubi, si consiglia l uso dei giunti descritti in Allegato 6 al presente regolamento. La fruibilità di tubi e tritubi posti in opera deve essere altresì preservata nel tempo mediante il ricorso a dispositivi di chiusura per tubi lisci, corrugati e tritubi del tipo descritto in Allegato 7 al presente regolamento che limitino il flusso di acque reflue e materiali all interno dei tubi stessi. Per l infrastruttura a rete si prescrive l adozione dei pozzetti descritti in Allegato 4 al presente documento con relativi chiusini del tipo descritto in Allegato 5 al medesimo documento. Almeno ogni 4-6 utenze deve essere previsto un pozzetto 50x50 cm con relativo chiusino 45x45 cm di classe opportuna (pozzetto di diramazione). Ogni 350 metri o in prossimità degli incroci deve essere previsto un pozzetto 90x70 cm con relativo chiusino 80x70 cm di classe opportuna. Ogni 1500 metri di tritubo o fascio di tre monotubi deve essere previsto un pozzetto 125x80 cm con relativo chiusino 106x70 cm di classe opportuna. Al fine di minimizzare i disagi dovuti agli interventi di allacciamento delle singole utenze finali ai pozzetti predisposti, si consiglia il posizionamento dei suddetti pozzetti in prossimità dei muri perimetrici esterni agli edifici. I raggi di curvatura per cavidotti per telecomunicazioni risponderanno a quanto previsto di seguito: - Monotubo sul piano orizzontale: > 0,8 metri - Monotubo sul piano verticale: > 0,8 metri6 Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga - Tritubo sul piano orizzontale: > 3 metri - Tritubo sul piano verticale: > 0,8 metri Predisposizione degli edifici Si ritiene opportuno prevedere nel regolamento edilizio comunale che gli edifici di nuova realizzazione o ristrutturazione siano predisposti per l'impianto a larga banda. Al fine di garantire l'accessibilità di tutti i nuovi edifici alle reti telematiche per la larga banda, si prevederà la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla predisposizione del collegamento tra il nodo più prossimo della rete presente sulla pubblica via e l edificio nuovo o in fase di ristrutturazione e di seguito verso le singole unità immobiliari. In particolare, a partire dal pozzetto di diramazione, dovrà essere realizzata la connessione verso l utente mediante posa in opera di monotubi corrugati in PVC Ø50 mm. del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento, secondo le prescrizioni di posa descritte nelle presenti disposizioni generali ed eventualmente protetti contro lo schiacciamento. Il tratto di linea a servizio di nuovi edifici dovrà essere localizzato preferibilmente sul terreno privato. Qualsiasi nuovo allacciamento, per quanto attiene le opere da eseguirsi su fondo pubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Enti competenti, cui dovrà essere trasmessa a fine lavori una planimetria di dettaglio (AS BUILT) in scala 1:1000 in formato elettronico che riporti l'esatta localizzazione planoaltimetrica della linea con l'individuazione di eventuali interferenze con altri sottoservizi o la presenza di punti singolari. Il cavidotto non dovrà presentare in nessun punto raggi di curvatura inferiori a quelli previsti. Qualora ciò non fosse possibile, in corrispondenza delle curve a raggio inferiore dovranno essere posizionati dei pozzetti 50x50 cm con relativo chiusino 45x45 cm di classe opportuna. Il punto di attestazione della rete a larga banda sarà previsto presso l'armadio terminale ubicato nel locale contatori primario. Di qui si svilupperà, per ciascun vano scale, una colonna montante di dimensioni idonee per la distribuzione e l'accesso alle varie unità immobiliari in modo stellare. In corrispondenza di ogni piano i cavidotti si dovranno attestare a delle cassette di derivazione unificate da cui si dipartiranno le diramazioni per le singole unità abitative/commerciali. Il raggio di curvatura di eventuali pieghe lungo la colonna montante, a partire dal locale contatori fino in corrispondenza degli accessi alle singole unità, dovrà essere tale da consentire l'agevole infilaggio della fibra o della linea in rame. Con riguardo alle opere di predisposizione interne a ciascuna unità abitativa/commerciale, dovrà essere prevista la posa in opera di una cassetta di derivazione da incasso di dimensioni almeno pari a 152x98x70 mm per la collocazione dell'eventuale collettore della rete a larga banda. La rete interna a ciascuna unità abitativa/commerciale potrà essere attuata mediante posa sottotraccia di un tubo in PVC corrugato esternamente ed internamente liscio di sezione adeguata che collegherà in modo stellare tutti i punti di utenza telematica costituiti da scatole portafrutti cieche. Tutte le tubazioni, cassette di derivazione e scatole portafrutti occorrenti per la realizzazione dell'impianto, dovranno essere destinati all'utilizzo esclusivo dell'impianto a larga banda. Al fine di predisporre l'edificio per la trasmissione dati con sistemi Wireless dovrà essere altresì prevista la posa in opera di un tubo passacavi di sezione adeguata ed andamento regolare che collegherà (attraverso un vano scale in prossimità delle colonne montanti sopra descritte) il punto predisposto in copertura per l'installazione dell'antenna ricetrasmittente con l'armadio terminale collocato nel locale contatori primario. Si riporta di seguito lo schema esemplificativo di predisposizione:7 Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga8 9 Allegato 1 - Tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) Allegato 1 - Tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) Si ritiene sufficiente impiegare, per la predisposizione delle dorsali di collegamento alla connettività offerta dagli operatori di telecomunicazioni, tritubo nero D 44/50 scanalato internamente rispondente alle specifiche di seguito descritte. Generalità Definiamo di seguito le caratteristiche tecniche e costruttive dei tritubi scanalati D 44/50 di colore nero, ottenuti per estrusione di polietilene ad alta densità, da utilizzare per la protezione dei cavi in fibra ottica. Massa volumica Il valore riscontrato di massa volumica deve essere maggiore o uguale a 0,94 g/cm 3. la prova deve essere eseguita secondo UNI 7092 su tre provini di opportune dimensioni utilizzando il metodo A (ad immersione). Temperatura massima del picco di fusione Il valore rilevato del picco di fusione deve essere maggiore o uguale a 128 C. la prova deve essere eseguita secondo la norma ASTM D Termofluidità Il valore riscontrato deve essere compreso tra 0,4 e 1,3 g/10 minuti primi. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 5640 a 190 C con carico pari a 5 Kgf. Dimensioni Diametro esterno nominale Larghezza Tolleranza sulla larghezza Diametro interno nominale Tolleranza sul diametro interno Spessore nominale Tolleranza sullo spessore Peso Lunghezza della bobina Tolleranza sulla lunghezza della bobina 50 mm 156 mm +4,3 / -2,8 mm 44 mm +0,5 / -0 mm 3 mm ± 0,3 mm 1,2 Kg/m 350 m +6 / -0 m10 Allegato 1 - Tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) Resistenza alla perforazione La resistenza alla perforazione deve essere verificata tramite una prova effettuata a temperatura ambiente (23 ± 2 C) su cinque provini di 150 mm. Quale perforatore deve essere utilizzato un cilindro metallico, sagomato ad una estremità a sfera (R = 5 mm) disposto verticalmente e lasciato cadere centralmente su ciascun provino da un'altezza di 0,5 m. Ogni provino dovrà assorbire senza deformarsi un'energia d'urto di 7,85 J. Resistenza alla percussione La resistenza alla percussione deve essere verificata tramite una prova effettuata a temperatura ambiente (23 ± 2 C) su cinque provini di 150 mm. Quale percussore deve essere utilizzato un cilindro metallico lungo 100 mm di diametro 10 mm. Tale cilindro, lasciato cadere da un'altezza di 0,5 m, dovrà colpire ciascun provino. Ogni provino dovrà assorbire un energia d'urto di 19,62 J. Al termine della prova la riduzione percentuale del diametro interno dovrà risultare minore del 50% del diametro iniziale. Resistenza alla trazione La prova di resistenza alla trazione deve essere eseguita secondo la norma UNI ISO 4437 su cinque provini di tipo 2. Al termine della prova per ciascun provino il valore del carico unitario di snervamento rilevato dovrà risultare maggiore o uguale a 15 MPa ed il valore dell'allungamento a rottura dovrà risultare maggiore o uguale a 350%. Resistenza a compressione La prova deve essere eseguita secondo quanto previsto dal Capitolato Telecom 1366 del 30/07/98. In particolare deve essere eseguita a temperatura ambiente (23 ± 2 C) su cinque provini della lunghezza di 200 mm. Ogni provino posto tra due piastre metalliche rigide di una macchina dinamometrica non dovrà rilevare una riduzione del diametro interno maggiore del 5% quando è sottoposto d una compressione di 245 N (25 kg). La velocità di avvicinamento delle piastre metalliche dovrà essere regolata a 10 mm/minuto.11 Allegato 2 - Monotubi lisci Allegato 2 - Monotubi lisci Caratteristiche funzionali I monotubi lisci di polietilene devono essere forniti in bobine di lunghezza standard, opportunamente reggiati ed identificati, in modo da rendere più agevole le operazioni di trasporto, di posa e le eventuali verifiche. I monotubi lisci in oggetto sono utilizzati per la protezione dei cavi posti in trincea o utilizzati per sottoequipaggiare tubazioni esistenti. Diametro interno Spessore tubo Larghezza complessiva Lunghezza bobina Peso [mm] [mm] [mm] [m] [Kg/m] Monotubo Ø 18 15, ,8 1,2 + 0, , ,6-0 0,060 Monotubo Ø ,8 1,5 + 0, , ,6-0 0,105 Monotubo Ø ,5-0 3 ± 0, ,1-0, ,39 Tabella 1 - Caratteristiche funzionali monotubi lisci. Le estremità dei tubi devono essere chiuse con tappi o con altro sistema idoneo a evitare l'ingresso di acqua o corpi estranei nei periodi di stoccaggio. Caratteristiche dei materiali I tubi devono risultare di polietilene ad alta densità, caricato con nerofumo di adatta granulometria e disperso uniformemente nella massa polimerica. Tutte le caratteristiche devono risultare conformi alle specifiche elencate di seguito. Prove Riferimenti normativi Costituzione ASTM E 168/88A Massa volumica UNI 7092 Temperatura di rammollimento UNI 5642 Temperatura max del picco di fusione ASTM D 3418 Attività residua antiossidante (O.I.T.) ASTM D 3895 Resistenza alla fessurazione IEC 538 Termofluidità UNI 5640 Contenuto di nerofumo ASTM D e ASTM D 1603 Prova di trazione UNI 581912 Allegato 2 - Monotubi lisci Resistenza all'urto senza intaglio UNI 6062 Aspetto ASTM D Prova sui materiali e sul prodotto finito I provini per le prove sul polietilene saranno ricavati dalle 'bobine di monotubo o tritubo a partire da almeno un metro dall'estremità di ciascuna bobina. I provini per le prove comparative (prima e dopo i condizionamenti) devono provenire dai medesimi campioni di tubi e tritubi. Garanzie sulla materia prima Il fabbricante garantisce che la materia prima sarà polietilene di prima qualità, rispondente ai più elevati standard internazionali per tubi soggetti a pressione e colorata nera dal fornitore. Non verranno eseguite masterizzazioni in linea durante il processo di estrusione. La materia prima rientrerà nelle caratteristiche definite dall'istituto Italiano dei plastici per tubi in pressione. Garanzie sul prodotto Il fabbricante garantisce che i tubi avranno una resistenza chimica buona alle seguenti sostanze presenti normalmente o accidentalmente nel terreno (temperatura di riferimento 20 C): - acido carbonico concentrazione 90% - acido solfidrico concentrazione 90% - acqua di mare concentrazione 70% - benzina concentrazione 85% - nafta concentrazione 80% - oli minerali concentrazione 80% - petrolio concentrazione 95% - detergenti concentrazione 90% - fosfati concentrazione soluzioni acquose saturate a 20 C. - nitrato di sodio idem c.s. - urea idem c.s. Il fabbricante garantisce che i tubi non avranno nel tempo e nelle normali condizioni di impiego una riduzione delle caratteristiche meccaniche (carico di snervamento) superiore al 25% dopo 5 anni e 30% dopo 10 anni.13 Allegato 3 - Monotubi corrugati Allegato 3 - Monotubi corrugati Per i monotubi corrugati in PVC sono stabilite le caratteristiche tecniche e costruttive ed i materiali che li compongono ed ai quali si deve dare corrispondenza al prodotto finito. I corrugati in oggetto sono utilizzati per la protezione dei cavi posti in trincea. I tubi corrugati di differenti diametri, con struttura a coestrusione con parete interna liscia, sono realizzati in riferimento alla Norma EN per estrusione con idoneo materiale plastico le cui caratteristiche ed i particolari sono riportati nei disegni costruttivi e nelle tabelle di seguito riportate. Caratteristiche funzionali I tubi devono essere realizzati per estrusione con materiale plastico. La struttura coestrusa è realizzata da un tubo esterno corrugato ed una guaina interna liscia, priva di irregolarità quali buchi e grumi non fusi. È ammessa una ondulazione il cui diametro massimo sia compreso entro il 3% del diametro nominale esterno del tubo. Le dimensioni del prodotto e le relative tolleranze sono riportate di seguito. Gli spessori delle guaine interna ed esterna devono essere tali da garantire le prestazioni meccaniche e tecniche richieste. Eventuali variazioni di uniformità degli spessori delle singole guaine devono risultare inferiori al 20%. All interno dei tubi è posizionato un cordino tira sonda per facilitare l inserimento di una fune tiracavo. Per l installazione è previsto un apposito giunto descritto appendicela paragrafo 8. Materiale costituente i tubi I tubi devono essere realizzati in polietilene alta densità (HDPE) sia per la struttura esterna che interna, di colore blu RAL I materiali devono essere di composizione tale da soddisfare i requisiti di resistenza alle radiazione U.V. Deve essere dichiarato dal fornitore, per la realizzazione del prodotto descritto nella presente specifica tecnica, il tipo di processo produttivo ed i materiali impiegati corredati di sigle identificative secondo gli standard internazionali. I materiali plastici componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell allegato H del D. Legislativo 22/97 e successive modifiche. I componenti del prodotto possono essere realizzati con materiale riciclato in percentuali dichiarate, ma devono comunque risultare conformi alle caratteristiche riportate nella presente specifica tecnica. Per consentire una più agevole gestione del fine vita del prodotto, questo deve essere facilmente disassemblabile, ovvero non prevedere l impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali diversi. Dimensioni e corrugazione Sigla ø Interno [mm] ø Esterno [mm] corrugazioni esterne per metro DN DN DN Tabella 2 - Dimensioni monotubi corrugati. Raggio minimo di curvatura Il fornitore deve dichiarare il raggio minimo di curvatura che il tubo può sopportare in modo permanente senza nessun degrado delle caratteristiche meccaniche.14 Allegato 3 - Monotubi corrugati Siglatura Sui tubi devono essere riportate longitudinalmente (con inchiostro indelebile ogni 1 3 metri): - Sigla del fornitore. - Data di costruzione (MM/AA). Trasversalmente (marcatura in alto rilievo sul dosso del tubo) ogni 2 3 metri: - Sigla del fornitore. - Ø Esterno. - (Norma) EN Marchio IMQ o equivalente. Per le materie plastiche si ricorra alla Norma ISO Plastic generic identification and marking of plastic product. Tali indicazioni possono essere riportate su etichetta, purché inasportabile e stampata, con inchiostri e/o vernici non dilavabili ne contenenti materiali definiti pericolosi ai sensi dell Allegato H del D. Legislativo 22/97 e successive modifiche, o plastificate. Confezionamento Tubo - ø 50 mm. matasse da: 50 m 150 m Tubo - ø 63 mm. matasse da: 50 m 150 m Tubo - ø 125 mm. matasse da: 50 m Su richiesta deve essere possibile la fornitura in barre da 6 metri per tutti i diametri di tubo. Imballaggio e marcatura dei materiali Tutti i materiali componenti l imballaggio devono essere marcati al fine di garantire la loro identificazione. Tale marcatura deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n 129 del 28/01/ /129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Vanno indicate le parti/componenti l imballaggio che sono state realizzate con materiali riciclati, riportando la percentuale di riciclato utilizzato. Inoltre per ogni materiale costituente l imballaggio occorre indicare se è riciclabile. Vanno indicate le parti/componenti del prodotto per le quali si sono utilizzati inchiostri e/o vernici contenenti materiali definiti pericolosi ai sensi dell Allegato H del D. Lgs 22/97 e successive modifiche. L utilizzo di questi elementi devono essere ridotti al minimo indispensabile compatibilmente alle funzionalità del prodotto stesso. Condizioni di accettazione Il costruttore ed il distributore di tali materiali deve essere dotato di un Sistema Qualità conforme alle Norme UNI EN ISO Tale conformità deve essere certificata dal CISQ o da altro Ente Internazionale in possesso di un accordo di mutuo riconoscimento col CISQ. Il Costruttore inoltre deve fornire al Committente le specifiche relative alla strumentazione impiegata per le prove di collaudo. Prove sui materiali I provini per le prove sul materiale costituente i tubi saranno ricavati da una o più lastre stampate con il medesimo materiale utilizzato per la produzione dei Tubi ed alle stesse condizioni di pressione ambientale e temperatura. La preparazione delle lastre stampate per la realizzazione delle provette deve essere effettuata in accordo con le Norme a cui di seguito si fa riferimento.15 Allegato 3 - Monotubi corrugati Prove sul prodotto finito Tutte le prove devono essere eseguite in conformità alla Norma EN Prove Riferimenti normativi Costituzione ASTM E 1252 (UNI CEI EN 45014) Ispezione Visiva UNI ISO 4582 Verifica della siglatura - Verifica delle dimensioni - Verifica del confezionamento - Melt Flow Index CEI 20.34\4-1 Densità ASTM D Prova di compressione CEI EN Prova di piegatura CEI EN Prova d urto CEI EN Contenuto delle ceneri ISO 3451ASTM E 1131 Resistenza alle screpolature dovute a sollecitazioni ambientali CEI 20-34\4-1 Tabella 3 - Prove sui monotubi corrugati. Opzioni di fine vita Devono essere individuate le opzioni di fine vita possibili per il prodotto considerato. A tale riguardo deve essere rispettato l articolo 4 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche che individua in ordine decrescente di importanza: - Riutilizzo Devono essere individuate le modalità di riutilizzo del prodotto e, allo scopo di aumentare la vita utile del prodotto, deve essere valutata la disponibilità delle parti di ricambio. - Riciclaggio di parti/materiali Devono essere elencate le parti/materiali che possono essere sottoposte a processi di riciclaggio. Devono essere individuate le modalità per la separazione delle parti contenenti materiali miscelati e/o pericolosi dal resto del prodotto. - Incenerimento con recupero energetico Indicare il potere calorifico delle parti che potranno essere inviate all incenerimento. Indicare se il prodotto è utilizzabile per la fabbricazione di CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) ai sensi del Dm 5/2/1988 GUSO n 88 del 16/04/98. - Smaltimento in discarica Per le parti/componenti inviati in discarica bisogna definire la classificazione in base al codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) ai sensi dell allegato B del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche individuando la tipologia di discarica utilizzabile. Individuare le modalità per la riduzione del volume/peso del rifiuto generato dal prodotto dismesso.16 Allegato 4 - Pozzetti Allegato 4 - Pozzetti I pozzetti, dovranno essere costituiti da elementi prefabbricati armati in calcestruzzo vibrocompresso in elementi sovrapposti per permettere di raggiungere varie profondità di posa. I pozzetti dovranno avere pareti predisposte con diaframmi atti a consentire l accesso del tubo su qualunque direttrice. La base dei pozzetti dovrà presentare un setto a frattura in modo da consentire l eventuale drenaggio di acque. L utilizzo dei pozzetti nella costruzione dell infrastruttura sotterranea è necessario allo scopo di: - Assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione e/o la diramazione dei cavi. - Facilitare le operazioni di posa dei cavi (nel caso di cambio quota e/o direzione che prevedono raggi di curvatura inferiori a quelli previsti dalle caratteristiche dei tubi). - Consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione. È previsto l utilizzo delle seguenti diverse tipologie di pozzetto: - Rompitratta: In corrispondenza delle dorsali sarà prevista la posa di pozzetti che facilitino l infilaggio del cavo ottico, con distanze dell ordine di m in ambito urbano, m in ambito extra-urbano; - Cambio direzione: In corrispondenza di ogni cambio di direzione, sarà prevista la posa di pozzetti per consentire l alloggiamento di scorte e/o giunti e comunque per consentire un agevole curvatura del cavo stesso; - Spillamento: In corrispondenza delle derivazioni per i collegamenti d utente sarà prevista la posa di un pozzetto per consentire l alloggiamento del giunto da cui verranno spillate le fibre da dedicare alla sede in oggetto; - Connessione d utente: In corrispondenza dell edifico sede dell utente, a ridosso della parete esterna, sarà prevista la posa di un pozzetto di manovra. I pozzetti devono rispondere alle presenti specifiche tecniche e devono essere posati secondo i criteri descritti nel seguito. I pozzetti, se non diversamente richiesto, saranno utilizzati con i seguenti accorgimenti: - Pozzetti 125x80 cm.: devono essere utilizzati di preferenza, le dimensioni sono quelle più idonee per alloggiare le scorte di cavo, i giunti e per la manovra del cavo; di contro gli ingombri richiedono idonei spazi di posa. - Pozzetti 90x70 cm.: saranno utilizzati esclusivamente nell esecuzione delle derivazioni di connessione all utente ove le tipologie installative e lo spazio disponibile sono di difficile reperimento. - Pozzetti 50x50 cm.: saranno utilizzati esclusivamente nell esecuzione delle derivazioni di connessione all utente ove le tipologie installative e lo spazio disponibile sono di difficile reperimento. Pozzetto 125x80 Costituito da: - Un elemento di base a pianta rettangolare e di forma parallelepipeda, con incorporata soletta di fondazione; ciascuna superficie laterale deve presentare due setti a frattura per l'alloggiamento dei tubi; la base del pozzetto deve presentare tre setti a frattura, di cui uno al centro ed i rimanenti posizionati negli angoli di uno dei lati più corti, in modo da consentire il drenaggio di eventuali liquidi infiltrati. Il bordo superiore è sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'inserimento degli altri elementi. Dopo la posa i setti di drenaggio devono sempre essere rimossi al fine di consentire il deflusso dei liquidi - Uno o più elementi di sopralzo di forma anulare, di dimensioni tali da riportare il manufatto a quota stradale. Onde coprire la più vasta casistica possibile nella profondità di interro sono17 Allegato 4 - Pozzetti stati progettati in diverse altezze modulari (10, 20 o 40 cm). Tutti gli elementi presentano i bordi, sia inferiori sia superiori, sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire la sovrapposizione dei diversi elementi; - Un anello porta chiusino di forma anulare a foro centrale, con dimensioni interne di 1060x700 mm. Anche questo anello deve avere nella parte inferiore un'opportuna sagomatura per consentire l'incastro dell'elemento sottostante; Caratteristiche dei pozzetti 125x80. Pozzetto 90x70 Costituito da: - Un elemento di base a pianta rettangolare e di forma parallelepipeda, con incorporata soletta di fondazione; le superfici laterali devono presentare dei setti a frattura (due per ciascun lato lungo ed uno per ciascun lato corto) per l'alloggiamento dei tubi; la base del pozzetto deve presentare tre setti a frattura, di cui uno al centro ed i rimanenti posizionati negli angoli di uno dei lati più corti, in modo da consentire il drenaggio di eventuali liquidi infiltrati. Il bordo superiore è sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'inserimento degli altri elementi. Dopo la posa i setti di drenaggio devono sempre essere rimossi al fine di consentire il deflusso dei liquidi; - Uno o più elementi di sopralzo di forma anulare, di dimensioni tali da riportare il manufatto a quota stradale. Onde coprire la più vasta casistica possibile nella profondità di interro sono stati progettati in diverse altezze modulari (10 o 20 cm). Tutti gli elementi presentano i bordi, sia inferiori sia superiori, sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire la sovrapposizione dei diversi elementi; - Un anello porta chiusino di forma anulare a foro centrale, con dimensioni interne di 800x700 mm. Anche questo anello deve avere nella parte inferiore un'opportuna sagomatura per consentire l'incastro dell'elemento sottostante;18 Allegato 4 - Pozzetti Caratteristiche dei pozzetti 90x70. Pozzetto 50x50 Costituito da: - Un elemento di base a pianta quadrata e di forma parallelepipeda, con incorporata soletta di fondazione; le superfici laterali devono presentare dei setti a frattura per l'alloggiamento dei tubi; la base del pozzetto deve presentare un setto in modo da consentire il drenaggio di eventuali liquidi infiltrati. Il bordo superiore è sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'inserimento degli altri elementi. - Uno o più elementi di sopralzo di forma anulare, di dimensioni tali da riportare il manufatto a quota stradale. Tutti gli elementi presentano i bordi, sia inferiori sia superiori, sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire la sovrapposizione dei diversi elementi; - Un anello porta chiusino di forma anulare a foro centrale. Anche questo anello deve avere nella parte inferiore un'opportuna sagomatura per consentire l'incastro dell'elemento sottostante;19 Allegato 4 - Pozzetti Base e sopralzo dei pozzetti 50x50. I pozzetti, per le caratteristiche non espressamente indicate, dovranno soddisfare nell'aspetto i rispettivi disegni costruttivi riportati nelle figure. Tutte le parti del pozzetto devono essere prive di bave e non devono presentare difetti di lavorazione. Non sono ammesse riparazioni. Posa dei pozzetti I pozzetti dovranno essere posizionati sull asse rettilineo dello scavo, con fondo drenante, in modo da consentire un ottimale accesso dei tubi in entrata e in uscita e dislocati in modo tale da tener conto anche dei futuri interventi di sviluppo e di manutenzione della rete. Nel caso di posa su viabilità ordinaria la posizione dei pozzetti dovrà essere preferibilmente sul limitare delle carreggiate stradali urbane ed extraurbane, in modo da consentire l accesso limitando al minimo sospensioni e/o intralci alla circolazione stradale. L allineamento al livello stradale e la giusta costipazione devono garantire stabilità e durata a qualsiasi passaggio automobilistico leggero e pesante. La presenza di un foro sul fondo, tramite la predisposizione del fondo drenante, garantirà l evacuazione di eventuali presenze di acqua, che condensando possono col tempo incidere sulla tenuta del materiale. Prestazioni principali - Adozione di mezzi e/o personale per regolare il traffico, assicurare la circolazione stradale, l accesso ad abitazioni, negozi ed autorimesse; - Adozione di idonea segnaletica stradale visiva e luminosa sia nelle ore diurne sia in quelle notturne (se richiesta); - Disfacimento di pavimentazione di qualsiasi tipo per la larghezza necessaria alla posa del manufatto con esecuzione dello scavo, sistemazione del piano di appoggio con materiale drenante e trasporto a rifiuto del materiale di scavo in eccesso;20 Allegato 4 - Pozzetti - Posa degli elementi necessari al raggiungimento dell altezza prevista che costituiscono il corpo del manufatto con attestazione dei tubi nelle apposite finestre d ingresso; - Sigillatura delle finestre d ingresso, taglio a 5cm delle tubazioni entranti/uscenti, rinterro e costipazione dello scavo con idoneo materiale. - Manutenzione del rinterro fino all esecuzione del ripristino definitivo riempiendo gli eventuali cedimenti del terreno affinché il tracciato sia messo in sicurezza. - Spostamento o demolizione di trovanti, fognoli, tubi di scarico od altre strutture con eventuale ripristino delle stesse;21 Allegato 5 - Chiusini Allegato 5 - Chiusini Per i dispositivi di chiusura sono stabilite le caratteristiche e i materiali che li compongono e ai quali si deve dare corrispondenza al prodotto finito. Saranno costituiti da un telaio inserito nel torrino e da una parte mobile, costituita da semicoperchi incernierati di forma triangolare che si incastrano nel telaio con posizione obbligata di alloggio. L'installazione dei chiusini è regolata dalla normativa UNI EN 124 che raccomanda di classificare la posizione di posa del chiusino in funzione dell'utilizzo, del tipo di traffico, della zona di ubicazione e del carico in kn che deve sopportare. La seguente tabella definisce i gruppi di aree e le caratteristiche di appartenenza. Gruppo Zone Classe Carico Gruppo 1 Zone a esclusivo utilizzo da pedoni e ciclisti A kn Gruppo 2 Marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio B kn Gruppo 3 Banchine stradali, cunette laterali a carreggiate e C kn marciapiedi; occupazione per 50 cm della carreggiata Gruppo 4 Vie di circolazione D kn Gruppo 5 Vie di circolazione (anche private) sottoposte a carichi elevati E kn Gruppo 6 Zone speciali come aeroporti ecc. F kn Tabella 4 - Definizione dei chiusini secondo norma UNI EN 124. Per i chiusini dovranno essere prodotte le dichiarazioni e attestazioni di conformità. Definizione dei chiusini secondo norma UNI EN 124 [Fonte: Norinco Group]. I chiusini per la copertura di pozzetti saranno in ghisa sferoidale ISO 1083 e avranno misure interne pari a: Chiusini doppi cm 106x70 per pozzetti cm 125x80. Chiusini semplici cm 80x70 per pozzetti cm 90x70. Chiusini semplici cm 45x45 per pozzetti cm 50x50.22 Allegato 5 - Chiusini L alloggiamento dei coperchi nei telai deve garantire la perfetta complanarità e aderenza delle superfici. Non devono verificarsi basculamenti, dislivelli, luci tra coperchio e telaio, mentre la loro apertura deve essere tale da lasciare liberi due lati adiacenti. La superficie del coperchio dovrà avere un aspetto granulato a rombi in rilievo, che deve essere compresa tra il 50 e il 70% della superficie totale, mentre l articolazione sarà realizzata per fusione con ganci sul semicoperchio e con sede di rotazione sul telaio. Il coperchio con serratura dovrà riportare il logo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni coma da figura. Per i chiusini doppi dovranno essere previste asole per ciascun elemento del coperchio per permetterne il sollevamento, un semicoperchio dovrà essere dotato di serratura di sicurezza; in grado di bloccare gli altri semicoperchi provvisti di placca di bloccaggio. L apertura e la chiusura deve avvenire esclusivamente con apposita chiave unificata, con uno sforzo per l operatore all apertura non superiore a 30 kg (legge ). La composizione chimica del materiale utilizzato e le caratteristiche meccaniche devono essere corrispondenti a quanto previsto nelle caratteristiche seguenti. Chiusino cm 106x70 Chiusino per copertura di camerette telefoniche tipo Norinco o equivalente, in ghisa sferoidale a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe di pertinenza della norma EN 124: 1994 con carico di rottura maggiore di quello prescritto per la classe di pertinenza, interamente progettato e realizzato da azienda con ciclo di progettazione e produzione certificati ISO 9001:2000. Chiusino composto da telaio monoblocco di fusione e quattro semicoperchi triangolari incernierati, ad appoggio tripode, con sistema di chiusura per accavallamento successivo e chiavistello di bloccaggio ad ¼ di giro, composto da elementi in acciaio inox, sul primo. Il chiusino deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche funzionali: - Ingombro esterno: 1255 mm. x 884 mm. - Apertura libera minima: 1060 mm. x 700 mm. - Articolazioni realizzate su ghisa esterne alla luce del telaio. - Apertura massima dei semicoperchi: 110 circa. - Blocco di sicurezza contro la chiusura accidentale dei semicoperchi in posizione aperti a Semicoperchi sfilabili dal telaio in posizione aperti a 90 senza necessità di smontare particolari delle articolazioni. - Manovre di apertura e chiusura dei semicoperchi, in ottemperanza alle disposizioni della legge sulla sicurezza dei lavoratori (626),.con sforzo dell operatore < a 30 Kg. - A semicoperchi aperti uno dei lati maggiori del telaio deve risultare sgombro da ostacoli per consentire le ispezioni senza necessità di sfilare dalla propria sede i semicoperchi medesimi. - La chiave di sicurezza prevista per l azionamento del chiavistello deve consentire anche la manovra dei successivi semicoperchi mediante apposito occhiello. - Il rivestimento protettivo del chiusino deve essere realizzato con vernice idrosolubile senza solventi non tossica e non inquinante.23 Allegato 5 - Chiusini Su tutti gli elementi del chiusino devono essere riportate di fusione ed in modo leggibile le seguenti marcature: - EN Classe di appartenenza secondo norma UNI EN Nome o logo produttore e luogo di fabbricazione, quest ultimo può essere in codice purché sia registrato presso l organismo di certificazione qualità prodotto su lista liberamente consultabile. - Data di fabbricazione. - Codice identificativo di ciascun elemento. - Marchio di qualità prodotto rilasciato da organismo indipendente abilitato e accreditato per certificazione qualità dei prodotti in ghisa. - Numero della pratica di certificazione Qualità Prodotto. - Logo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni, come da figura, sul coperchio con serratura. Documenti da produrre per la qualificazione del materiale: - Dichiarazione di conformità prodotto rilasciata dal produttore. - Certificato ISO 9001:2000 del produttore, senza restrizioni. - Dichiarazione dell ubicazione del sito produttivo. - Scheda controllo/montaggio del dispositivo, con identificazione dei codici di ciascun elemento. - Copia dei rapporti delle prove meccaniche eseguite sul prodotto. - Copia dei rapporti di prova sulla ghisa (trazione) e analisi chimiche. - Dichiarazione di accreditamento, per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa, dell organismo indipendente di certificazione qualità prodotto. - Copia del rapporto delle prove stradali eseguite dal produttore in fase di qualificazione interna del prodotto. - Scheda tecnica, scheda di sicurezza e analisi chimica rilasciata da laboratorio indipendente della vernice utilizzata per il rivestimento produttivo..24 Allegato 5 - Chiusini Chiusino cm 106x70. Chiusino cm 80x70 Chiusino per copertura di camerette telefoniche, in ghisa sferoidale a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe di pertinenza della norma EN 124: 1994 con carico di rottura maggiore di quello prescritto per la classe di pertinenza, interamente progettato e realizzato da azienda con ciclo di progettazione e produzione certificati ISO 9001:2000. Chiusino composto da telaio monoblocco di fusione e due semicoperchi triangolari incernierati, ad appoggio tripode, con sistema di chiusura per accavallamento successivo e chiavistello di bloccaggio ad ¼ di giro, composto da elementi in acciaio inox, sul primo. Il chiusino deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche funzionali: - Ingombro esterno: 945 mm. x 872 mm. - Apertura libera minima: 800 mm. x 700 mm. - Articolazioni realizzate su ghisa esterne alla luce del telaio. - Apertura massima dei semicoperchi: 110 circa. - Blocco di sicurezza contro la chiusura accidentale dei semicoperchi in posizione aperti a Semicoperchi sfilabili dal telaio in posizione aperti a 90 senza necessità di smontare particolari delle articolazioni. - Manovre di apertura e chiusura dei semicoperchi, in ottemperanza alle disposizioni della legge sulla sicurezza dei lavoratori (626),.con sforzo dell operatore < a 30 Kg. - A semicoperchi aperti due lati adiacenti del telaio devono risultare sgombri da ostacoli per consentire le ispezioni senza necessità di sfilare dalla propria sede i semicoperchi medesimi.25 Allegato 5 - Chiusini - La chiave di sicurezza prevista per l azionamento del chiavistello deve consentire anche la manovra del secondo semicoperchio mediante apposito occhiello. - Il rivestimento protettivo del chiusino deve essere realizzato con vernice idrosolubile senza solventi non tossica e non inquinante. Su tutti gli elementi del chiusino devono essere riportate di fusione ed in modo leggibile le seguenti marcature: - EN Classe di appartenenza secondo norma UNI EN Nome o logo produttore e luogo di fabbricazione, quest ultimo può essere in codice purché sia registrato presso l organismo di certificazione qualità prodotto su lista liberamente consultabile. - Data di fabbricazione. - Codice identificativo di ciascun elemento. - Marchio di qualità prodotto rilasciato da organismo indipendente abilitato e accreditato per certificazione qualità dei prodotti in ghisa. - Numero della pratica di certificazione Qualità Prodotto. - Logo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni, come da figura, sul coperchio con serratura. Documenti da produrre per la qualificazione del materiale: - Dichiarazione di conformità prodotto rilasciata dal produttore. - Certificato ISO 9001:2000 del produttore, senza restrizioni. - Dichiarazione dell ubicazione del sito produttivo. - Scheda controllo/montaggio del dispositivo, con identificazione dei codici di ciascun elemento. - Copia dei rapporti delle prove meccaniche eseguite sul prodotto. - Copia dei rapporti di prova sulla ghisa (trazione) e analisi chimiche. - Dichiarazione di accreditamento, per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa, dell organismo indipendente di certificazione qualità prodotto. - Copia del rapporto delle prove stradali eseguite dal produttore in fase di qualificazione interna del prodotto. - Scheda tecnica, scheda di sicurezza e analisi chimica rilasciata da laboratorio indipendente della vernice utilizzata per il rivestimento produttivo..26 Allegato 5 - Chiusini Chiusino cm 80x70 D400. Chiusino cm 45x45 Chiusino quadrato, in ghisa sferoidale 500-7/GJS a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe di pertinenza della norma EN124:1994 con carico di rottura maggiore di quello prescritto per la classe di pertinenza, rivestito di vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla specifica BS 3416 realizzato in stabilimenti di proprietà con ciclo produttivo e di progettazione certificati ISO 9001: Chiusino composto da coperchio quadrato 500 x 500 mm. con superficie a rilievi antisdrucciolo, munito su un lato di due perni per bloccaggio al telaio e sul lato opposto di chiavistello ad ¼ di gito, composto da elementi in acciaio inox, per effettuarne la chiusura. La manovra di apertura e chiusura deve essere realizzabile unicamente a mezzo della apposita chiave codificata che rimanendo solidale al coperchio, quando in posizione di apertura, ne consenta anche la movimentazione con uno sforzo dell operatore non superiore a 30 kg. (legge 626). La profondità di incastro nel rispettivo telaio non deve essere inferiore a 45 mm. Il chiusino deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche funzionali: - Il coperchio deve presentare un apposito inserto che ne consenta, in fase di produzione, la possibilità di personalizzazione con il logo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni. - Telaio a base quadrata con altezza minima di 52 mm., delle dimensioni di ingombro 550 x 550 mm e luce netta non inferiore a 450 x 450 mm., munito di aletta periferica sagomata per garantire l ancoraggio nel calcestruzzo di muratura. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione : - Norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124) - Classe di appartenenza secondo norma UNI EN Nome o logo del produttore - Luogo di fabbricazione (Può essere in codice purché identificabile) - Marchio qualità prodotto, rilasciato da organismo di certificazione indipendente ed allo scopo accreditato.27 Allegato 5 - Chiusini - Logo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni, coma da figura, sul coperchio con serratura.28 Allegato 6 - Giunti per tubi lisci, corrugati e tritubi Allegato 6 - Giunti per tubi lisci, corrugati e tritubi La presente specifica stabilisce le caratteristiche tecnologiche e costruttive dei giunti per: - monotubi lisci in PEHD con diametro esterno e spessore nominali rispettivamente di 50 mm e 3,5 mm. - tritubi lisci in PEHD (assieme di tre tubi lisci ognuno dei quali con diametro esterno e spessore nominali rispettivamente di 50 mm e 3,5 mm) - tubi corrugati con Ø=50mm, Ø=63mm e Ø=125mm I giunti oggetto di questa specifica sono riportati nella seguente tabella: DESCRIZIONE Giunto autobloccante per tubo corrugato Ø 125 mm Giunto autobloccante per tubo corrugato Ø 63 mm Giunto autobloccante per tubo corrugato Ø 50 mm Giunto di bloccaggio tubo liscio Ø 50 mm Giunto di bloccaggio tritubo Ø 50 mm DIMENSIONI 145 x 145 x 185 mm 80 x 80x 120 mm 70 x 70x 120 mm 70 x 70x 90 mm 170 x 117 x 60 mm Caratteristiche del materiale Devono essere dichiarati dal fornitore i materiali impiegati e il tipo di processo produttivo adottato per la realizzazione dei prodotti descritti nella presente Specifica Tecnica. I materiali plastici componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell allegato H del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche. Per consentire una più agevole gestione del fine vita del prodotto, questo deve essere facilmente disassemblabile, ovvero non prevedere l impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali diversi. Il fornitore deve riportare nella scheda sicurezza le prescrizioni da adottare in caso di incendio. Il fornitore deve presentare un attestato di conformità secondo le norme UNI EN e UNI 10021, relativo alle caratteristiche del materiale impiegato nella realizzazione del prodotto. Caratteristiche funzionali e costruttive Le diverse tipologie di giunti hanno lo scopo di connettere fra loro: - due monotubi (siano essi di tipo liscio in PEHD con Ø=50mm o di tipo corrugato nei tre diversi diametri precedentemente indicati) - due tritubi (assieme di tre tubi lisci in PEHD) ottenendo nel contempo (nel caso di giunzione di due tubi lisci in PEHD o di due tritubi in PEHD) una tenuta alle alte pressioni, in modo tale da garantire l idoneità del sistema alla posa con acqua. I tritubi (assieme di tre tubi lisci in PEHD) devono poter essere giuntati fra loro direttamente; più precisamente i tre singoli tubi costituenti il tritubo devono poter essere giuntati fra loro contemporaneamente senza che per tale operazione venga richiesto di separare preventivamente i tre singoli tubi lisci costituenti il tritubo. In nessun caso verranno accettati sistemi di giunzione dei tritubi che richiedano la preventiva separazione dei tre tubi lisci e/o che prevedano la giunzione separata di ogni singolo tubo.29 Allegato 6 - Giunti per tubi lisci, corrugati e tritubi Siglatura Sulla superficie esterna di ogni dispositivo di giunzione devono essere riportate le seguenti indicazioni: - Sigla del fornitore; - Anno di costruzione (è ammesso indicarlo con le ultime due cifre). Materiali Il Fornitore deve produrre un attestato, secondo la Norme UNI EN 21, che certifichi la composizione dei materiali dichiarati dal costruttore per la realizzazione dei dispositivi di giunzione. I materiali plastici componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell allegato H del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche. Imballaggi e marcatura dei materiali Tutti i materiali componenti l imballaggio devono essere marcati per assicurare la relativa identificazione. Tale marcatura deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n 129 del 28/01/ /129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L imballaggio del prodotto deve rispettare i requisiti del dell allegato f del d lgs. 22/97 e successive modifiche Aspetto superficiale Devono essere controllati lo stato delle superfici e la finitura dei dispositivi di giunzione, le verifiche dello stato delle superfici e della finitura devono essere effettuate mediante esame a vista in conformità alle prescrizioni delle Norme UNI ISO 4582, paragrafi 3 e 4. Verifica della siglatura Sui campioni in esame deve essere verificata la siglatura. Verifiche dimensionali Su ciascun campione in esame deve essere verificato quanto riportato nei disegni costruttivi che fanno parte del certificato di conformità del prodotto. Deve essere effettuata la verifica di un corretto funzionamento dei giunti assemblati con i tubi previsti nelle varie configurazioni su spezzoni di lunghezza adeguata. Cicli termici I giunti applicati su spezzoni di tubi di lunghezza adeguata, devono essere sottoposti a 10 cicli termici con temperature da -10 C a + 60 C, con permanenza di 2 ore alle temperature estreme del ciclo. Al termine del condizionamento non si devono verificare lesioni, rotture o deformazioni che pregiudichino le prestazioni. Resistenza allo sfilamento Deve essere applicato il giunto su una coppia di spezzoni di relativo tubo lunghi 30±1 cm. Le due estremità libere del tubo devono essere fissate opportunamente ai morsetti di un dinamometro. Ai morsetti del dinamometro deve essere impartita una velocità di allontanamento di 1 mm/min fino al raggiungimento di una forza 50 N che verrà mantenuta per un tempo di 60 s. Dopo detto periodo di tempo non dovrà verificarsi lo sfilamento dei tubi dal dispositivo di giunzione.30 Allegato 6 - Giunti per tubi lisci, corrugati e tritubi Cicli di serraggio e di apertura Il dispositivo di giunzione deve rimanere funzionalmente inalterato per un numero di cicli di apertura e chiusura 10. La prova deve essere eseguita operando sul dispositivo inserito su due spezzoni di tubo del diametro idoneo al dispositivo in esame. Le prove possono essere compiute con lo stesso giunto, ma anche con spezzoni di volta in volta diversi. Prova di tenuta alla pressione (applicabile ai giunti per tubi lisci in PEHD o ai tritubi in PEHD) La prova deve essere eseguita su una giunzione fra due spezzoni di 1 m di tubo da 50 mm. Applicando una pressione di 6 bar (aria) non devono essere rilevate perdite di pressione maggiori di 0,5 bar dopo un intervallo di 30 minuti. La prova può in alternativa essere eseguita mediante acqua applicando una pressione di 18 bar per 60 minuti. Al termine della prova non devono essersi verificate perdite di pressione superiori a 1 bar. Prove in ambienti aggressivi La prova consiste nell immergere per una durata di 120 ore, a temperatura ambiente, i dispositivi in cinque contenitori ognuno contenente uno dei cinque fluidi di seguito riportati: - Soluzione salina (35g/l) di NaCl - Soluzione in acqua al 3% di H2SO4 per peso. - Soluzione in acqua al 3% di NaOH per peso. - Benzina per autotrazione - Olio combustibile (ASTM D396 n 3) Al termine della prova i dispositivi devono essere sottoposti ad ispezione visiva verificando l integrità del prodotto e l assenza di deformazioni o alterazioni tali da comprometterne le prestazioni. Condizioni generali di accettazione Nella presente specifica tecnica vengono elencati i tipi di prove da eseguire in fase di accettazione e di caratterizzazione del prodotto. Il costruttore deve essere dotato di un Sistema Qualità previsto per la classe di appartenenza del prodotto. Il distributore di tali componenti deve essere dotato di un Sistema Qualità conforme alle Norme UNI EN ISO Tale conformità deve essere certificata dal CISQ o da altro Ente Internazionale in possesso di un accordo di mutuo riconoscimento col CISQ. Il Costruttore inoltre deve fornire al Committente le specifiche relative alla strumentazione impiegata per le prove di collaudo. Il fornitore, qualora diverso dal costruttore, dovrà fornire da parte sua agli organi competenti, la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore,il certificato ISO, o la certificazione relativa alle prove di qualificazione e alle prove di controllo di conformità sui vari lotti di fornitura, eseguite presso il costruttore o presso laboratori accreditati. Tutte le prove devono essere effettuate esclusivamente secondo le Norme di riferimento. Opzione di fine vita Devono essere individuate le opzioni di fine vita possibili per il prodotto considerato. A tale riguardo si ricorda che deve essere rispettato l articolo 4 del D. Lgs. 22/97 che individua in ordine decrescente di importanza: - Riutilizzo;31 Allegato 6 - Giunti per tubi lisci, corrugati e tritubi - Riciclaggio di parti/materiali; - Incenerimento con recupero di energia; - Smaltimento in discarica. A seconda dell opzione considerata, scelta tra quelle di seguito riportate, devono essere indicate, nella scheda di sicurezza e nella scheda di prodotto, le modalità di gestione di vita. Riutilizzo Devono essere individuate le modalità di riutilizzo del prodotto. Allo scopo di aumentare la vita utile del prodotto, devono essere valutate le disponibilità delle parti di ricambio. Riciclaggio Devono essere elencate le parti/materiali che possono essere sottoposte a processi di riciclaggio. Devono essere individuate le modalità per la separazione delle parti contenenti materiali miscelati e/o pericolosi dal resto del prodotto. Incenerimento con recupero energetico Deve essere indicato il potere calorifico delle parti che potranno essere inviate all incenerimento. Deve essere indicato se il prodotto è utilizzabile per la fabbricazione di CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) ai sensi del DM 5/2/1998. Smaltimento in discarica Indicare la classificazione del rifiuto generato dal prodotto dimesso secondo codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) ai sensi dell allegato B del D. Lgs. 22/97 individuando la tipologia di discarica utilizzabile. Individuare le modalità per la riduzione del volume/peso del rifiuto generato dal prodotto dimesso.32 Allegato 6 - Giunti per tubi lisci, corrugati e tritubi33 Allegato 7 - Dispositivi di chiusura per tubi lisci corrugati e tritubi 1 Allegato 7 - Dispositivi di chiusura per tubi lisci corrugati e tritubi Nella presente specifica si stabiliscono le caratteristiche tecniche, le prescrizioni di prova e le condizioni di accettazione dei tappi di chiusura utilizzati nella posa dei tubi lisci corrugati e dei tritubi. Caratteristiche costruttive I tappi hanno lo scopo di evitare che nei tubi vuoti, in cui non sono ancora stati posati i cavi, entrino materiali e corpi estranei. I tappi devono essere costruiti in tutte le tipologie necessarie per i diversi diametri e tipi di tubo. I tappi devono essere di tipo fisso conico, di tipo espandibile e di tipo spaccato con e senza membrana. I tappi devono altresì essere progettati per adeguarsi ai diversi diametri dei tubi previsti nella posa. Caratteristiche funzionali Il sistema di installazione deve essere tale da non permettere disassemblaggi accidentali durante le fasi di posa e deve essere attivato per azione meccanica senza l impiego di speciali attrezzature. I tappi, una volta installati, non devono richiedere attività di manutenzione. Costituzione I tappi oggetto di questa specifica devono essere del tipo indicato di seguito. Descrizione Tappo intero conico per tubo Ø mm Tappo intero conico per tubo Ø125 mm Tappo intero conico per tubo Ø100 mm Tappo intero conico per tubo Ø75 mm Tappo intero conico per tubo Ø50 mm Dimensioni 110x110x120 mm 125x125x70 mm 100x100x55 mm 75x75x55 mm 50x50x55 mm Descrizione Tappo intero espandibile per tubo Ø125 mm Tappo intero espandibile per tubo Ø63 mm Tappo intero espandibile per tubo Ø50 mm Tappo intero espandibile per tubo Ø40 mm Tappo intero espandibile per tubo Ø32 mm Tappo intero espandibile per tubo Ø26 32 mm Tappo intero espandibile per tubo Ø18 mm Dimensioni 125x125x85 mm 63x63x85 mm 50x50x85 mm 40x40x85 mm 32x32x85 mm 26x26x85 mm 18x18x85 mm34 Allegato 7 - Dispositivi di chiusura per tubi lisci corrugati e tritubi Descrizione Tappo spaccato per tubo Ø63 mm Tappo spaccato per tubo Ø50 mm Tappo spaccato per tubo Ø40 mm Tappo spaccato per tubo Ø32 mm Dimensioni 63x63x70 mm 50x50x70 mm 40x40x70 mm 32x32x70 mm Descrizione Tappo spaccato con membrana per tubo Ø63 mm Tappo spaccato con membrana per tubo Ø50 mm 63x63x70 mm 50x50x70 mm Dimensioni Caratteristiche del materiale Devono essere dichiarati dal fornitore i materiali impiegati ed il tipo di processo produttivo adottato per la realizzazione dei prodotti descritti nella presente specifica tecnica. I materiali plastici componenti devono essere ricilabili e non devono contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell allegato H del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche. Per consentire una più agevole gestione del fine vita del prodotto, questo deve essere facilmente disassemblabile, ovvero non prevedere l impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali diversi. Il fornitore deve riportare nella scheda sicurezza le prescrizioni da adottare in caso di incendio. Dimensioni Tolleranza ammessa su tutte le parti quotate ± 2%. Lavorazione Il fornitore deve presentare un attestato di conformità secondo le norme UNI EN e UNI relativo alle caratteristiche del materiale impiegato nella realizzazione del prodotto. Siglatura Su tutti i tappi devono essere riportate da stampo le seguenti indicazioni: - Nome o sigla del fornitore. - Anno di costruzione (è ammesso indicarlo con le ultime due cifre). Requisiti ambientali Su ogni singolo prodotto deve essere verificata la presenza di identificazione come indicato nel precedente paragrafo relativo alla siglatura. Marcatura dei materiali Tutti i materiali componenti il prodotto devono essere marcati al fine di garantire la loro identificazione. Per le materie plastiche si ricorra alla norma ISO Plastic generic identification and marking of plastic product.35 Allegato 7 - Dispositivi di chiusura per tubi lisci corrugati e tritubi Riciclabilità dei materiali Per ogni materiale costituente il prodotto occorre specificare se è riciclabile. Utilizzo dei materiali riciclati Vanno indicate le parti ed i componenti del prodotto che possono essere realizzati con materiali riciclati, indicandone la percentuale massima di utilizzo. Presenza di materiali pericolosi Vanno indicate le parti ed i componenti del prodotto contenenti i materiali definiti pericolosi ai sensi dell Allegato H del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche. Il ricorso a tali materiali deve essere ridotto al minimo indispensabile compatibilmente alle funzionalità del prodotto stesso. Minimizzazione del numero di materiali e miscele di materiali differenti Allo scopo di favorire la riciclabilità, il numero di materiali costituenti il prodotto deve essere ridotto al minimo indispensabile e comunque si deve evitare il ricorso a miscele di materiali differenti compatibilmente alle funzionalità del prodotto stesso. Utilizzo di inchiostri e vernici pericolosi Vanno indicate le parti ed i componenti del prodotto per le quali si sono utilizzati inchiostri e/o vernici contenenti materiali definiti pericolosi ai sensi dell Allegato H del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche. Il ricorso a tali materiali deve essere ridotto al minimo indispensabile compatibilmente alle funzionalità del prodotto stesso. Imballaggi e marcatura dei materiali Tutti i materiali componenti l imballaggio devono essere marcati per assicurare la relativa identificazione. Tale marcatura deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n 129 del 28/01/ /129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L imballaggio del prodotto deve rispettare i requisiti del dell allegato f del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche. Imballaggi e utilizzo di materiali riciclati Vanno indicate le parti ed i componenti l imballaggio che sono state realizzate con materiali riciclati, riportando la percentuale di riciclato utilizzato. Inoltre per ogni materiale costituente l imballaggio occorre indicare se è riciclabile. Utilizzo di inchiostri eco-compatibili Non vanno utilizzati inchiostri e/o vernici contenenti materiali definiti pericolosi ai sensi dell Allegato H del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche. Prove e prescrizioni sul prodotto finito Devono essere controllati lo stato delle superfici e la finitura dei prodotti. Le verifiche dello stato delle superfici e della finitura dei prodotti devono essere effettuate mediante esame a vista in conformità alle prescrizioni delle norme UNI ISO 4582.36 Allegato 7 - Dispositivi di chiusura per tubi lisci corrugati e tritubi Verifica della siglatura Su ciascun pezzo deve essere verificato quanto riportato nel precedente paragrafo relativo alla siglatura. Verifiche dimensionali Deve essere verificata la rispondenza dimensionale dei prodotti ai disegni costruttivi. Verifiche funzionali Deve essere effettuata la verifica di un corretto funzionamento dei tappi assemblati con i tubi previsti nelle varie configurazioni su spezzoni di lunghezza adeguata. Cicli termici I tappi applicati su spezzoni di tubi di lunghezza adeguata, devono essere sottoposti a 10 cicli termici con temperature da -10 C a +60 C con permanenza di 2 ore alle temperature estreme del ciclo. Al termine del condizionamento non si devono verificare lesini, rotture o deformazioni che pregiudichino le prestazioni. Prove in ambienti aggressivi I tappi applicati su spezzoni di tubi di lunghezza adeguata devono essere immersi, per una durata di 120 ore a temperatura ambiente, in cinque contenitori ognuno contenente rispettivamente: - Benzina per autotrazione; - Soluzione salina (35 g/l) di NaCl; - Soluzione in acqua al 3% di H2SO4 per peso; - Soluzione in acqua al 3% di HaOH per peso; - Olio combustibile (ASTM D396 numero 3) Al termine della prova i tappi devono essere sottoposti ad ispezione visiva verificando l integrità del prodotto e l assenza di deformazioni o alterazioni tali da comprometterne le prestazioni. Collaudo e condizioni di accettazione Nella presente specifica tecnica vengono elencati i tipi di prove da eseguire in fase di accettazione e di caratterizzazione del prodotto. Il costruttore deve essere dotato di un Sistema Qualità previsto per la classe di appartenenza del prodotto. Il distributore di tali componenti deve essere dotato di un Sistema Qualità conforme alle Norme UNI EN ISO Tale conformità deve essere certificata dal CISQ o da altro Ente Internazionale in possesso di un accordo di mutuo riconoscimento col CISQ. Il Costruttore inoltre deve fornire al Committente le specifiche relative alla strumentazione impiegata per le prove di collaudo. Il fornitore, qualora diverso dal costruttore, dovrà fornire da parte sua agli organi competenti, la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore,il certificato ISO, o la certificazione relativa alle prove di qualificazione e alle prove di controllo di conformità sui vari lotti di fornitura, eseguite presso il costruttore o presso laboratori accreditati. Tutte le prove devono essere effettuate esclusivamente secondo le Norme di riferimento.37 Allegato 7 - Dispositivi di chiusura per tubi lisci corrugati e tritubi Opzione di fine vita Devono essere individuate le opzioni di fine vita possibili per il prodotto considerato. A tale riguardo si ricorda che deve essere rispettato l articolo 4 del D. Lgs. 22/97 che individua in ordine decrescente di importanza: - Riutilizzo; - Riciclaggio di parti/materiali; - Incenerimento con recupero di energia; - Smaltimento in discarica. A seconda dell opzione considerata, scelta tra quelle di seguito riportate, devono essere indicate, nella scheda di sicurezza e nella scheda di prodotto, le modalità di gestione di vita. Riutilizzo Devono essere individuate le modalità di riutilizzo del prodotto. Allo scopo di aumentare la vita utile del prodotto, devono essere valutate le disponibilità delle parti di ricambio. Riciclaggio Devono essere elencate le parti/materiali che possono essere sottoposte a processi di riciclaggio. Devono essere individuate le modalità per la separazione delle parti contenenti materiali miscelati e/o pericolosi dal resto del prodotto. Incenerimento con recupero energetico Deve essere indicato il potere calorifico delle parti che potranno essere inviate all incenerimento. Deve essere indicato se il prodotto è utilizzabile per la fabbricazione di CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) ai sensi del DM 5/2/1998. Smaltimento in discarica Indicare la classificazione del rifiuto generato dal prodotto dimesso secondo codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) ai sensi dell allegato B del D. Lgs. 22/97 individuando la tipologia di discarica utilizzabile. Individuare le modalità per la riduzione del volume/peso del rifiuto generato dal prodotto dimesso.38 Allegato 8 - Locale tecnico Allegato 8 - Locale tecnico Locale tecnico Per la terminazione delle fibre e l alloggiamento degli apparati di rete si prevede di attrezzare, presso l edificio municipale, un locale opportuno avente le seguenti caratteristiche: - Superficie di almeno 5 m 2. - Altezza minima di almeno 2,50 m. - Asciutto, areato e condizionabile. - Possibilità di accesso diretto dall esterno. - Contiguo o coincidente con l attuale sala apparati. - Disponibilità di alimentazione elettrica. L impresa offerente deve indicare nell offerta la collocazione di tali locali, specificando al contempo tutte le opere previste per consentire l alloggiamento degli armadi e degli apparati, inclusi i necessari impianti di condizionamento (se previsti) e alimentazione elettrica e le necessarie opere in muratura. Locale tecnico da individuare presso il municipio. Per l alimentazione elettrica delle apparecchiature attive che dovranno essere localizzate presso le sedi comunali, vanno installati nei locali tecnici corrispondenti quadri elettrici di materiale termoplastico autoestinguente, dotati di interruttore magnetotermico differenziale, di una gemma luminosa per la segnalazione della presenza dell alimentazione monofase a 220V, di un gruppo di 3 prese multistandard bipasso/schuko rispondenti alle norme CEI 23-16, I quadri elettrici dovranno consentire ampliamenti fino al 100% della potenza richiesta dalle apparecchiature fornite, in ottemperanza alle previsioni del presente capitolato. Vedere altro
CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO kio-polieco.com Group ha recentemente brevettato un innovativo processo di produzione industriale per l impiego di uno speciale materiale composito. CHIUSINO KIO EN 124 Dettagli COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO
A l l e g a t o A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO (ERRATA CORRIGE AL C.M.E. ALLEGATO ALLA GARA ED INSERITO SUL WEB) PROPRIETA ANCONAMBIENTE S.P.A. VIA DEL COMMERCIO 27, 60127 ANCONA OGGETTO OPERE Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli OPERE PREFABBRICATE INDUSTRIALI
Cap. XIV OPERE PREFABBRICATE INDUSTRIALI PAG. 1 14.1 OPERE COMPIUTE Opere prefabbricate in cemento armato. Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate del ramo per ordinazioni dirette (di media entità) Dettagli LA PROTEZIONE DA RISCHI DI CADUTA DAI LUCERNARI nelle coperture industriali
LA PROTEZIONE DA RISCHI DI CADUTA DAI LUCERNARI nelle coperture industriali MANUALE TECNICO APPLICATIVO A CURA DI ASSOCOPERTURE PERCHÈ PROTEGGERE I VUOTI Riteniamo necessario parlare ai tecnici del settore Dettagli OPERE SPECIALI PREFABBRICATI
OPERE SPECIALI PREFABBRICATI (Circ. Min. 13/82) ISTRUZIONI SCRITTE (Articolo 21) Il fornitore dei prefabbricati e della ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti Dettagli ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO
Dipartimento di Prevenzione SERVIZIO SPISAL Via S. Andrea, 8 32100 Belluno Tel. 0437 516927 Fax 0437 516923 e-mail: serv.spisal.bl@ulss.belluno.it Dipartimento di Prevenzione SERVIZIO SPISAL Via Borgo Dettagli TUBI E MANUFATTI IN CEMENTO PREFABBRICATI PER STRADE - FOGNATURE - EDILIZIA
TUBI E MANUFATTI IN CEMENTO PREFABBRICATI PER STRADE - FOGNATURE - EDILIZIA INDICE GENERALE PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4 PAG. 5 NOVITÀ 2012 SISTEMA QUALITÀ MARCATURA CE MOVIMENTAZIONE E POSA PAG. 6 PAG. 7-8 TUBI Dettagli NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO
NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO In base all art. 256 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, i Dettagli unità D I M E N S I O N I I M P O R T I DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
pag. 1 R I P O R T O LAVORI A CORPO 1 RIMOZIONE DI ARMATURA STRADALE P001 ESISTENTE Prezzo per rimozione a qualsiasi altezza di armatura stradale esistente, completa di accessori elettrici e lampada, previo Dettagli S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Massa Carrara - Ing. Antonio Giorgini
CADUTE DALL ALTO CADUTE DALL ALTO DA STRUTTURE EDILI CADUTE DALL ALTO DA OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO PER APERTURE NEL VUOTO CADUTE DALL ALTO PER CEDIMENTI O CROLLI DEL TAVOLATO CADUTE DALL ALTO Dettagli codice descrizione un. mis. pr. unit.
CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) Progetto per la realizzazione di: Edificio residenziale Località: Ancona Indirizzo: via Menicucci, 3 Il tecnico competente Ancona, 20/09/2011 Dettagli ALLEGATO R ELENCO PREZZI
A r c h i t e t t o R i n a l d i n i E t t o r e R a v e n n a, V i a l e d e l l a L i r i c a n. 4 3 T e l 0 5 4 4 405979 F a x 0 5 4 4 272644 comm. part. Emissione Spec foglio di Mar2014 COMMITTENTE: Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli PROGETTO ESECUTIVO: COMMITTENTE: EL.: n 23 C.M.E_ SCALA. Progettista: COMUNE DI ROMBIOLO. Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria
COMUNE DI ROMBIOLO PROVINCIA DI VIBO VALENTIA PROGETTO ESECUTIVO: Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria COMMITTENTE: EL.: n 23 C.M.E_ SCALA Progettista: VISTO: Comune di Rombiolo Via Dettagli COMUNE DI RONCO SCRIVIA Provincia di Genova. progetto preliminare relazione di progetto elaborati grafi ci * * *
COMUNE DI RONCO SCRIVIA Provincia di Genova progetto preliminare relazione di progetto elaborati grafi ci ina 1 L Amministrazione comunale di Ronco Scrivia (provincia di Genova) intende integrare la dotazione Dettagli PROGETTO ESECUTIVO: COMMITTENTE: EL.: n 23 C.M.E. SCALA. Progettista: COMUNE DI ROMBIOLO. Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria
COMUNE DI ROMBIOLO PROVINCIA DI VIBO VALENTIA PROGETTO ESECUTIVO: Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria COMMITTENTE: EL.: n 23 C.M.E. SCALA Progettista: VISTO: Comune di Rombiolo Via Dettagli IMPIANTI DI SEPARAZIONE FANGHI E OLI DEV + NEUTRAcom DEV + NEUTRAsed + NEUTRAstar
IMPIANTI DI SEPARAZIONE FANGHI E OLI DEV + NEUTRAcom DEV + NEUTRAsed + NEUTRAstar Pozzoli depurazione s.r.l. via M.Quadrio 11, 23022 Chiavenna SO P.IVA: 01263260133, REA: 61186, Telefono 0343 37475 (3 Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli PROGETTO DI TOMBINATURA DEL RIO SALSO IN LOC. FRATTA TERME tratto con sponde libere ( m. 65 circa ) OPERE COMPUTATE 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI
PROGETTO DI TOMBINATURA DEL RIO SALSO IN LOC. FRATTA TERME tratto con sponde libere ( m. 65 circa ) OPERE COMPUTATE 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI N. VOCE DESCRIZIONE LAVORAZIONE QUANTITA' PREZZO UNIT. TOTALE Dettagli CADUTA DALL ALTO E LINEE VITA LA LEGGE PAROLARI
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI ALLA LUCE DELL ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile Dettagli OO.PP. Puglia 2008. Unità Misura. Prezzo DESCRIZIONE
IG 01.001 IG 01.002 IG 01.003a Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dellattrezzatura cad 667,35 Dettagli COMUNE DI TROPEA (Provincia di Catanzaro)
COMUNE DI TROPEA (Provincia di Catanzaro) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Comune di TROPEA Interventi manutentivi alla rete idrica comunale per fronteggiare l emergenza idrica sul territorio di Tropea Completamento, Dettagli EFFETTO ANTIGHIACCIO: La potenza occorrente al metro quadro per prevenire la
RELAZIONE TECNICA 1. 1 - DESCRIZIONE GENERALE DELLE LAVORAZIONI Le lavorazioni oggetto della presente relazione sono rappresentate dalla demolizione di n 14 edifici costruiti tra gli anni 1978 ed il 1980 Dettagli 2. FONDAMENTI DELLA TECNOLOGIA
2. FONDAMENTI DELLA TECNOLOGIA 2.1 Principio del processo La saldatura a resistenza a pressione si fonda sulla produzione di una giunzione intima, per effetto dell energia termica e meccanica. L energia Dettagli OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO
CORSO DI INFORMAZIONE PER STUDENTI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA Servizio Prevenzione Ambienti Lavoro RISCHI DI CADUTA Dettagli ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico
ALLEGATO A ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico A) SOPRALLUOGHI, VISITE TECNICHE, VERIFICHE DI IMPIANTI A.1) Sopralluogo ed esame Dettagli LA TRASMITTANZA TERMICA DEGLI INFISSI: COS'E' E COME SI CALCOLA
LA TRASMITTANZA TERMICA DEGLI INFISSI: COS'E' E COME SI CALCOLA 1. La trasmittanza termica U COS'E? La trasmittanza termica U è il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie, attraverso Dettagli Aquaflex Roof. Membrana elastica liquida con fibre, pronta all uso, per impermeabilizzare in continuo superfici da lasciare a vista
REOXTHENE Patented REOXTHENE TECHNOLOGY MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI DALLA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA INNOVATIVO COMPOUND BITUME POLIMERO INCREDIBILE LEGGEREZZA (fino a 4 mm = 38 kg) MAGGIORI PRESTAZIONI Dettagli NUOVO! Sempre più semplice da utilizzare
NUOVO! NUOVO AF/ARMAFLEX MIGLIORE EFFICIENZA DELL ISOLAMENTO Sempre più semplice da utilizzare L flessibile professionale Nuove prestazioni certificate. Risparmio energetico: miglioramento di oltre il Dettagli AMIANTO PIANO DI LAVORO
AMIANTO PIANO DI LAVORO Piano di lavoro [art. 256 D. Lgs. 81/2008] I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all Albo nazionale Dettagli Corsi di:produzione EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE OPERE PROVVISIONALI. prof. ing. Pietro Capone
Corsi di:produzione EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE prof. ing. Pietro Capone Opere realizzate provvisoriamente allo scopo di consentire l esecuzione dell opera, la loro vita è legata Dettagli Nel cemento armato si valorizzano le qualità dei due materiali: calcestruzzo e acciaio, che presentano le seguenti caratteristiche
CEMENTO ARMATO METODO AGLI STATI LIMITE Il calcestruzzo cementizio, o cemento armato come normalmente viene definito in modo improprio, è un materiale artificiale eterogeneo costituito da conglomerato Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale 7 Aprile 2014 Indice Parte I Dettagli C M Y K C M Y K. 5. La normativa
5. La normativa 5.1 Il quadro normativo Numerose sono le norme di riferimento per la pianificazione e la progettazione delle strade. Vengono sinteticamente enunciate quelle che riguardano la regolazione Dettagli TOP SOL TOP BRIDGE IMPALCATI IN C.A.P. AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI E S S E INFRASTRUTTURE
TOP SOL TOP BRIDGE E S S E D I V I S I O N E INFRASTRUTTURE E D INF IMPALCATI IN C.A.P. AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI giulianedmp SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L EDILIZIA giulianedmp TOP SOL / TOP BRIDGE Impalcati Dettagli SP 73 DELLA SERRA Interventi urgenti di adeguamento dell' attraversamento idraulico al km 2+800 e al km 4+800
SP 73 DELLA SERRA Interventi urgenti di adeguamento dell' attraversamento idraulico al km 2+800 e al km 4+800 n ordine codice descrizione un. mis. quantità pr. unit. importo 1 01.P24.A10.005 Nolo di escavatore Dettagli PRODOTTI DA COSTRUZIONE CON L OBBLIGO DI DOP E MARCATURA CE (elenco aggiornato al 31 luglio 2014) ACCIAI e altri PRODOTTI DA COSTRUZIONE
CON L OBBLIGO DI DOP E MARCATURA CE (elenco aggiornato al 31 luglio 2014) ACCIAI e altri Acciai per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte (laminati, tubi senza saldatura, tubi Dettagli I LAVORI IN QUOTA. Expo Edilizia - Roma, 14 novembre 2008. I Dispositivi di Protezione Individuale. Problematiche e soluzioni
Expo Edilizia - Roma, 14 novembre 2008 I LAVORI IN QUOTA I Dispositivi di Protezione Individuale Problematiche e soluzioni Luigi Cortis via di Fontana Candida 1, 00040 Monte Porzio Catone (Roma) telefono Dettagli COMUNE DI VALDAGNO PROVINCIA DI VICENZA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA 1 MAGGIO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. Cornedo Vic.no lì 08 aprile 2013
S T U D I O D I P R O G E T T A Z I O N E C I V I L E E D I N D U S T R I A L E D O T T. I N G. P R E T T O F L A V I O COMUNE DI VALDAGNO PROVINCIA DI VICENZA Oggetto: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA 1 MAGGIO Dettagli SERBATOI A SINGOLA PARETE
SERBATOIO DA INTERRO: serbatoi cilindrici ad asse orizzontale, a singola o doppia parete per il deposito nel sottosuolo di liquidi infiammabili e non. Costruiti con lamiere in acciaio al carbonio tipo Dettagli LE ROTATORIE DI SECONDA GENERAZIONE
LE ROTATORIE DI SECONDA GENERAZIONE Alcuni criteri di pianificazione delle rotatorie Cenni alla manualistica della Regione Piemonte, della Regione Lombardia e di altri Paesi europei Torino, 14 DICEMBRE Dettagli RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE ANNI '50
QUANDO ISOLARE DALL INTERNO L isolamento dall interno delle pareti perimetrali e dei soffitti rappresenta, in alcuni contesti edilizi e soprattutto nel caso di ristrutturazioni, l unica soluzione perseguibile Dettagli CONSIGLI UTILI PER UNA CORRETTA ESECUZIONE DELLE MURATURE
CONSIGLI UTILI PER UNA CORRETTA ESECUZIONE DELLE MURATURE a cura del Consorzio POROTON Italia VERSIONE ASPETTI GENERALI E TIPOLOGIE MURARIE Le murature si dividono in tre principali categorie: murature Dettagli EDIL-SERV via Ciantro Marrocco n 13; C.A.P.: 93100 Caltanissetta; Fax: 36.338.8233126; Cell. 338.8233126 388.1832953 Web:
Via C. Marrocco, 13 93100 Caltanissetta (CL) Tel.: 338.8233126 388.1832953 Fax: 36.338.8233126 E-mail:edil-serv@alice.it Web: www.webalice.it/edil-serv Alla cortese attenzione del Titolare di codesta Spett.le Dettagli Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti.
Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti Dettagli REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE
COMUNE DI FAENZA SETTORE LAVORI PUBBLICI REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO Regolamento approvato con atto C.C. verbale n. 275 del 15/11/2010 - prot. n. 44926 del 19/11/2010 Dettagli Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Trave Angelina TM. Perfetta combinazione di forza, leggerezza e trasparenza
Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars Trave Angelina TM Perfetta combinazione di forza, leggerezza e trasparenza Trave Angelina TM Un idea brillante, applicata ad un prodotto industriale Slanciata, Dettagli 1. IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
GUIDA AL CONFEZIONAMENTO 1. IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO Si devono rispettare i limiti massimi di dimensioni e peso indicati nella tabella: prodotto limite massimo di peso dimensioni massime Pacco ordinario Dettagli Scatole da incasso. Scatole da incasso per pareti in muratura - CARATTERISTICHE TECNICHE
Con il contributo di Presentano: - Seminario tecnico - prevenzione delle cadute dall alto con dispositivi di ancoraggio «linee vita» Orario: dalle 16,00 alle 18,00 presso GENIOMECCANICA SA, Via Essagra Dettagli La movimentazione dei materiali (material handling)
La movimentazione dei materiali (material handling) Movimentazione e stoccaggio 1 Obiettivo generale La movimentazione e stoccaggio dei materiali (material handling MH) ha lo scopo di rendere disponibile, Dettagli INDICE 2 SEDE STRADALE AD USO PUBBLICO 2 3 PARCHEGGI AD USO PUBBLICO 3 4 SEGNALETICA STRADALE 3 5 CONDOTTE DI FOGNATURA ACQUE PLUVIALI 5
INDICE pag. Premessa 2 SEDE STRADALE AD USO PUBBLICO 2 3 PARCHEGGI AD USO PUBBLICO 3 4 SEGNALETICA STRADALE 3 5 CONDOTTE DI FOGNATURA ACQUE PLUVIALI 5 6 CONDOTTE DI FOGNATURA ACQUE NERE 6 7 RETE DI DISTRIBUZIONE Dettagli - - Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
Decreto Ministeriale del 12/09/2003 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica Dettagli la nuova generazione
O - D - Giugno - 20 Sistemi di adduzione idrica e riscaldamento in Polibutilene la nuova generazione Push-fit del sistema in polibutilene Sistema Battuta dentellata La nuova tecnologia in4sure è alla base Dettagli Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo
EDIZIONE 1 / Volume 1 Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo Sezione Blocchi e Pavimenti Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo Dettagli Aprile 2007. Prevenzione dei rischi di caduta dall alto nei lavori di manutenzione in quota su pareti e coperture
LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L ACCESSO, IL TRANSITO E L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA Aprile 2007 Dettagli Correnti Vaganti 29/10/2007 9.18. GRIFONE\Road Show Presentation\New Road Show Presentation\19 Road-Show presentation (No Pansa).ppt 1.
Correnti Vaganti Introduzione Correnti Vaganti Una struttura metallica in un mezzo avente conducibilità ionica, quale ad esempio acqua, terreno o calcestruzzo, nel quale sia presente un campo elettrico Dettagli AUTOLIVELLI (orizzontalità ottenuta in maniera automatica); LIVELLI DIGITALI (orizzontalità e lettura alla stadia ottenute in maniera automatica).
3.4. I LIVELLI I livelli sono strumenti a cannocchiale orizzontale, con i quali si realizza una linea di mira orizzontale. Vengono utilizzati per misurare dislivelli con la tecnica di livellazione geometrica Dettagli ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA SETTORE TECNICO UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI E.R.S. E M.O. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ELENCO PREZZI UNITARI RESP. UFFICIO Dettagli Solo il meglio sotto ogni profilo!
Solo il meglio sotto ogni profilo! Perfetto isolamento termico per finestre in alluminio, porte e facciate continue Approfittate degli esperti delle materie plastiche Voi siete specialisti nella produzione Dettagli ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL COMUNE DI BRESCIA IN DATA 23.11.2005 N. 1178/45828 P.G.
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL COMUNE DI BRESCIA IN DATA 23.11.2005 N. 1178/45828 P.G. CRITERI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L INSTALLAZIONE DI Dettagli RISOLUZIONE N. 69/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 69/E Roma, 16 ottobre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 2, comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 IVA - Aliquota agevolata - Opere di urbanizzazione primaria Dettagli Seminario Tecnico Piacenza 31/01/2013
Seminario Tecnico Piacenza 31/01/2013 Misure di prevenzione e protezione collettive e individuali in riferimento al rischio di caduta dall alto nei cantieri edili A cura dei Tec. Prev. Mara Italia, Marco Dettagli Relazione tecnica. Interferenze
Relazione tecnica L autorimessa interrata di Via Camillo Corsanego, viene realizzata nel V Municipio ai sensi della Legge 122/89 art.9 comma 4 (Legge Tognoli). Il dimensionamento dell intervento è stato Dettagli DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO (articolo 70 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 articolo 64 della Dettagli Tubi rigidi CARATTERISTICHE GENERALI
Tubi rigidi Tubo medio RK 15 Sigla: RK15 Colore: grigio RA 735 Materiale: PVC unghezza di fornitura: verghe da 2 e 3 metri (±,5%) Normativa: EN 61386-1 (CEI 23-8); EN 61386-21 (CEI 23-81) CARATTERISTICHE Dettagli MAPEPLAST LA POLVERE ADDITIVO PER RIEMPIMENTI FLUIDI E MALTE E CALCESTRUZZI LEGGERI NOVITÀ: SACCO IDROSOLUBILE 778/3.2000 CARATTERISTICHE TECNICHE
N NOVITÀ: SACCO IDROSOLUBILE 778/3.2000 MAPEPLAST LA POLVERE ADDITIVO PER RIEMPIMENTI FLUIDI E MALTE E CALCESTRUZZI LEGGERI elastico e resistenza a trazione, per il riempimento degli scavi effettuati nel Dettagli Cuscinetti a strisciamento e a rotolamento
Cuscinetti a strisciamento e a rotolamento La funzione dei cuscinetti a strisciamento e a rotolamento è quella di interporsi tra organi di macchina in rotazione reciproca. Questi elementi possono essere Dettagli Progettista(i) degli impianti termici e dell isolamento termico dell'edificio
ALLEGATO E (Allegato I, comma 15) RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO Dettagli PROGETTO ESECUTIVO: COMMITTENTE: EL.: n 22 E. P_ SCALA. Progettista: COMUNE DI ROMBIOLO. Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria
COMUNE DI ROMBIOLO PROVINCIA DI VIBO VALENTIA PROGETTO ESECUTIVO: Lavori completamento opere urbanizzazione Primaria COMMITTENTE: EL.: n 22 E. P_ SCALA Progettista: VISTO: Comune Rombiolo Via Karl Marx Dettagli CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING
CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING POTENZA FRIGORIFERA DA 4 A 26,8 kw ED.P 161 SF E K 98 FC La gamma di condizionatori Dettagli Interruttori di posizione precablati serie FA
Schede tecniche Moduli Solari MODULO SOLARE A DUE VIE PER IMPIANTI SVUOTAMENTO Il gruppo con circolatore solare da 1 (180 mm), completamente montato e collaudato, consiste di: RITORNO: Misuratore regolatore Dettagli Sistema Multistrato. per Impianti Idrici, di Riscaldamento, Refrigerazione e per Gas Combustibili
Sistema Multistrato per Impianti Idrici, di Riscaldamento, Refrigerazione e per Gas Combustibili LISTINO 05/2012 INDICE Pag. Tubo Multistrato in Rotolo (PEX/AL/PEX) 4065 04 Tubo Multistrato in Barre (PEX/AL/PEX) Dettagli Il seguente documento, predisposto dalla Commissione strutture dell Ordine degli
Il seguente documento, predisposto dalla Commissione strutture dell Ordine degli ingegneri della Provincia Autonoma di Trento nell anno 2012, si propone quale traccia per la stesura del Certificato di Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
Milano lì Ns. Rif.: 13 novembre 2013 820038.309 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. loro sedi K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal Dettagli Valutazione della vulnerabilità e interventi per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica
Valutazione della vulnerabilità e interventi per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica 1 Ambito operativo e inquadramento normativo Tenuto conto del rilevante impatto che gli eventi sismici, Dettagli MONDIALE NELLE SOLUZIONI PER L ISOLAMENTO
L innovativo sistema per la ristrutturazione delle pareti dall interno LEADER MONDIALE NELLE SOLUZIONI PER L ISOLAMENTO Costi energetici elevati e livello di comfort basso: un problema in crescita La maggior Dettagli LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE
Pag. 1 di 20 LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE Funzione Responsabile Supporto Tecnico Descrizione delle revisioni 0: Prima emissione FI 00 SU 0002 0 1: Revisione Generale IN 01 SU 0002 1 2: Dettagli ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI
PA.01 Oneri di discarica valutati a mc misurato sul volume effettivo di scavo o demolizione. Oneri di discarica MC 1.000 24.76 24.76 TOTALE 24.76 PREZZO TOTALE PER MC 24.76 Pagina 1 di 11 PA.02 Fornitura Dettagli La norma UNI-CIG 7129/08
1 2 3 Ossido carbonio 4 Normale Ordinamento Codice civile Codice Penale Leggi speciali Legge 1083/71 D.P.R. 412/93 -> D.Lgs. 192/05 DM 37/08 5 Premessa: L incontro ha lo scopo di illustrare le principali Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U.
REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U. DISCIPLINA DEI LIMITI E DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI Dettagli L impianto elettrico nei piccoli cantieri edili
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Ufficio Operativo dd. 29/09/2011 L impianto elettrico Dettagli Sussidi didattici per il corso di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI. Prof. Ing. Francesco Zanghì FONDAZIONI - II
Sussidi didattici per il corso di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Prof. Ing. Francesco Zanghì FONDAZIONI - II AGGIORNAMENTO 12/12/2014 Fondazioni dirette e indirette Le strutture di fondazione trasmettono Dettagli Sistema a soffitto. Leonardo. Il rivoluzionario sistema a soffitto. Sistema radiante selezionato: INTERGAZIONE ENERGIA - ARCHITETTURA
IT Sistema a soffitto Il rivoluzionario sistema a soffitto Sistema radiante selezionato: INTERGAZIONE ENERGIA - ARCHITETTURA Il rivoluzionario sistema a soffitto Resa certificata Adduzione inserita nella Dettagli ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI (D.M. 37/08, Delibera 40/04 e succ. mod.)
Foglio n 1 di 6 ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI (D.M. 37/08, Delibera 40/04 e succ. mod.) Intervento su impianto gas portata termica (Q n )= 34,10. kw tot Impresa/Ditta: DATI INSTALLATORE Resp. Tecnico/Titolare: Dettagli Opere di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo - variante essenziale relative all'immobile sito in via Millelire n 10/c - Milano
Comune di MILANO Provincia di MILANO Regione LOMBARDIA RELAZIONE TECNICA Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008 Dettagli Condizioni economiche e modalità di erogazione del servizio di connessione ed altre prestazioni specifiche
Condizioni economiche e modalità di erogazione del servizio di connessione ed altre prestazioni specifiche Distribuzione Energia Elettrica Sommario 1. Ambito di applicazione... 4 2. Nuove connessioni e Dettagli Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
DM 13/12/93 APPROVAZIONE DEI MODELLI TIPO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO Dettagli Sistemi Mapei per la realizzazione di pavimentazioni radianti ad alto rendimento termico
Sistemi Mapei per la realizzazione di pavimentazioni radianti ad alto rendimento termico La riparazione dell asfalto ha fatto strada. Sistemi MAPEI per la realizzazione di pavime I pannelli radianti sono Dettagli ELENCO PREZZI UNITARI
ELENCO PREZZI UNITARI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI ACQUA, RETI FOGNARIE E IMPIANTI DI ALLACCIAMENTO UTENZA Distretto Operativo OPER / COORD / SUP EDIZIONE 02 / 2012 SOCIETÀ ACQUE POTABILI p.a. C.so Dettagli N O EATR THI. NO LC A B ER I P TEM IS S etra.it.m w w w