Source: http://reglementsecurite.fr/habitation/degagements/circulations-horizontales-abri-fumees/
Timestamp: 2017-08-23 19:12:09+00:00
Document Index: 93943084

Matched Legal Cases: ['art. 31', 'art. 31', 'art. 31', 'art. 17', 'art. 18', 'art. 19', 'art. 22', 'art. 23', 'art. 24', 'art. 25', 'art. 30', 'art. 39', 'art. 39', 'art. 40', "l'article 34"]

Circulations horizontales à l'abri des fumées (art. 31 à 38)
Accueil » Bâtiments d’habitation » Dégagements » Circulations horizontales à l’abri des fumées (art. 31 à 38)
Circulations horizontales à l’abri des fumées (art. 31 à 38)
Dégagements (art. 17)
Parois des cages d’escaliers situées en façades (art. 18)
Parois des cages d’escaliers non situées en façade (art. 19 à 21)
Marches – Volées et paliers de l’escalier (art. 22)
Revêtements de la cage d’escaliers (art. 23)
Communication avec le sous-sol (art. 24)
Caractéristiques des cages d’escaliers (art. 25 à 29 bis)
Circulations horizontales à l’air libre (art. 30)
Dégagements protégés des habitations de la 3e famille B (art. 39)
Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des faces opposées (annexe art. 39)
Dégagements protégés des habitations de la 4e famille (art. 40 à 43)
M1 s'ils sont collés ou tendus en plafond,
M2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales,
M3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol.
- soit des conduits collectifs ayant éventuellemement des raccordements horizontaux à chaque étage. Les bouches placées au départ de ces conduits doivent toujours être fermées en temps normal sauf à mettre en œuvre les dispositions prévues en cas de ventilation permanente, par des volets réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une heure pour l'évacuation des fumées et pare-flammes de degré une heure pour l'amenée d'air ;
Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacuation doivent être réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations de troisième famille et coupe-feu de degré une heure dans les habitations de quatrième famille.
La manœuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion (*).
NOTA : (*) Conformes aux normes françaises les concernant.
Le système mécanique de désenfumage doit assurer un débit minimal d'extraction de un mètre cube par seconde par bouche d'extraction avec un débit total d'extraction au moins égal à n/2 mètres cubes par seconde, n étant le nombre de bouches d'amenée d'air dans la circulation.