Source: https://it.readkong.com/page/comune-di-scandicci-6345926
Timestamp: 2020-04-08 02:54:07+00:00
Document Index: 30497068

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 7', 'art.\n8', 'art. 9', 'art. 10', 'art. 11', 'art. 12', 'art. 13', 'art. 14', 'art. 15', 'art. 16', 'art. 17', 'art. 18', 'art. 19', 'art. 20', 'art.\n21', 'art. 22', 'art. 23', 'art. 24', 'art. 25', 'art. 26', 'art. 27', 'art. 28', 'art. 29', 'art. 30', 'art. 31', 'art. 32', 'art. 33', 'art. 34', 'art. 35', 'art.\n36', 'art. 37', 'art. 38', 'art. 39', 'art. 40', 'art. 41', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 2', 'art. 19', 'art. 2', 'art. 16', 'art. 4']

Pagina creata da Claudio Rota
COMUNE DI SCANDICCI PROVINCIA DI FIRENZE Regolamento igienico-sanitario per gli interventi urbanistico-edilizi
INDICE Titolo I : DEFINIZIONI e AMBITI DI APPLICAZIONE art. 1: Ambito di applicazione delle norme art. 2: Interventi soggetti alle norme art. 3: Definizioni art. 4: Certificazione di conformità igienico-sanitaria / Richiesta di deroghe art. 5: Valutazione di situazioni igienico-sanitarie complesse con presenza di elettrodotti e/o campi elettrici e magnetici Titolo II : REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI art. 6: Salubrità del terreno art. 7: Materiali da costruzione art.
8: Requisiti relativi all’impermeabilità e secchezza art. 9: Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in genere art. 10: Camini, canne fumarie e altri condotti di evacuazione art. 11: Impianti Igienici art. 12: Cortili art. 13: Chiostrine art. 14: Cavedi Titolo III : REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI E LOCALI DI ABITAZIONE art. 15: Classificazione dei locali di abitazione art. 16: Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno art. 17: Illuminazione dei locali di abitazione art. 18: Requisiti relativi all’aerazione art. 19: Altezza dei locali ad uso residenziale art. 20: Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali art.
21: Soppalchi art. 22: Modifica di destinazione d’uso a fini abitativi di fondi non residenziali Titolo IV : REQUISITI SPECIFICI PER EDIFICI, LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO art. 23: Classificazione dei locali e/o ambiente di lavoro art. 24: Caratteristiche dei fabbricati e dei locali adibiti ad attivita' lavorative di “CATEGORIA 1” art. 25: Caratteristiche dei fabbricati e dei locali adibiti ad attivita' lavorative di “CATEGORIA 2 e 3” art. 26: Locali con caratteristiche particolari art. 27: Soppalchi art. 28: Altre caratteristiche dei locali di lavoro
Titolo V : EDIFICI E LOCALI CON ALTRE DESTINAZIONI art. 29: Funzioni regolate da norme specifiche art. 30: Funzioni non regolate da norme specifiche Titolo VI : IMPIANTI DI SMALTIMENTO LIQUAMI Capo I – Zone servite da pubblica fognatura art. 31: Disposizione per i soli scarichi in pubblica fognatura Capo II – Zone non servite da pubblica fognatura: smaltimento reflui domestici o assimilabili art. 32: Definizioni art. 33: Obbligo di depurazione delle acque reflue art. 34: Calcolo dell’utenza del sistema di depurazione e smaltimento art. 35: Raccolta e smaltimento delle acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento art.
36: Sistemi di depurazione ammessi per il trattamento dei reflui domestici e assimilabili art. 37: Norme di buona tecnica relative alla realizzazione del sistema di depurazione e smaltimento reflui art. 38: Contenuti della documentazione tecnica di progetto Capo III – Zone non servite da pubblica fognatura: smaltimento reflui industriali art. 39: Scarichi Industriali Titolo VII : NORME FINALI art. 40: Autorizzazione allo scarico in zona priva di pubblica fognatura art. 41: Modifiche ed integrazioni al presente regolamento Allegato A: Assimilazione ad acque reflue domestiche Allegato B: Trattamenti depurativi appropriati
Titolo I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti norme regolamentari si applicano nell’intero territorio comunale, ed interessano tutti gli edifici, sia esistenti che di nuova realizzazione, nonché le aree ad essi circostanti, se interessate da interventi edilizi e/o da opere relative ad impianti tecnologici. ART. 2 - INTERVENTI SOGGETTI ALLE NORME Sono soggetti al rispetto delle presenti norme tutti gli interventi edilizi, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali. A tale scopo si specifica che: − per gli interventi di manutenzione straordinaria, le presenti norme operano limitatamente alla porzione di immobile interessata dall’intervento, a condizione che esso non determini un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie esistenti nella residua porzione non interessata dai lavori; − per gli interventi di frazionamento edilizio, la/e nuova/e unità immobiliare/i derivata/e dovrà/nno soddisfare tutti i requisiti previsti dalle presenti norme, mentre nell’U.I.
originaria non dovrà determinarsi un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie esistenti; − per gli interventi comportanti mutamento della destinazione d’uso, con o senza opere, la/e unità immobiliare/i interessata/e dovrà/nno soddisfare tutti i requisiti previsti dalle presenti norme. ART. 3 - DEFINIZIONI Ai soli fini dell’applicazione delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: 3.1 - Locali di abitazione I locali di abitazione sono così suddivisi, in funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante: Locali fuori terra - quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte superiore alla quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta).
Locali interrati - quelli che presentano l’intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta). Locali seminterrati - tutti quelli che non rientrano nelle due categorie precedenti. 3.2 - Locali e ambienti di lavoro Ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di settore (art. 8 del D.P.R. n° 303/56 ed eventuali alt re disposizioni successivamente emanate in merito), i locali e ambienti di lavoro sono così suddivisi: Locale e/o ambiente di lavoro sotterraneo - quando il piano orizzontale contenente l'intradosso del solaio di copertura del locale risulta inferiore o alla medesima quota del piano di campagna; Locale e/o ambiente di lavoro semisotterraneo - quando il dislivello tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è compreso tra ml 1,20 e l'altezza del locale; Locale e/o ambiente di lavoro “equiparabile a locale fuori terra” - quando il dislivello tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è inferiore a ml 1,20, oppure quando il piano di calpestio è allo stesso livello del piano di campagna per almeno cinque metri misurati perpendicolarmente alla parete stessa.
3.3 - Altezze di riferimento Altezza libera - altezza interna del locale misurata dal pavimento al soffitto (nel caso di solai) o al piano di imposta dell’orditura secondaria (nel caso di strutture composte, quali quelle in legno o assimilabili). Nel
caso di soffitti non piani (inclinati, curvi o comunque di forma irregolare) si assume la media tra le diverse altezze presenti nel locale, con riferimento alle rispettive superfici di influenza. Altezza media - altezza libera interna dei singoli piani, misurata tra pavimento e soffitto. Per i soffitti a volta essa è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è determinata dalla media ponderata delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
Altezza minima - (nei locali con soffitto inclinato o di forma variabile) altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest’ultimo. 3.4 - Superfici di riferimento Superficie di un locale e/o ambiente di lavoro - superficie calpestabile del locale al netto delle murature. Superficie di un locale di abitazione - superficie calpestabile del locale, con riferimento alle parti aventi altezza media non inferiore a quella minima ammessa per il locale stesso. Superficie illuminante - superficie trasparente totale delle aperture attestate su spazi esterni. La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore; con coefficienti più bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.
Superficie apribile - superficie totale degli infissi apribili che mettono in comunicazione con spazi esterni. Per il computo delle superfici delle porte e dei portoni devono essere rispettate le limitazioni illustrate negli specifici articoli del presente Regolamento.
ART. 4 - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ IGIENICO-SANITARIA / RICHIESTA DI DEROGHE Per tutte le fattispecie contemplate dal presente Regolamento, la certificazione dei requisiti igienico-sanitari è attestata dal professionista incaricato della progettazione e firmatario della relativa pratica edilizia. In caso di situazioni igienico-sanitarie complesse, che richiedano valutazioni tecnico-discrezionali, o per le quali si renda necessario ricorrere a deroghe previste dalle normative vigenti, il parere attestante l’ammissibilità dell’intervento, o la deroga anzi detta, devono essere rilasciati dalla ASL competente per territorio.
Fatto salvo quanto sopra indicato, si specifica che è, inoltre, ammessa la deroga alle presenti norme soltanto nelle fattispecie contemplate dal presente Regolamento e/o per le quali il vigente strumento urbanistico generale preveda espressamente tale possibilità. L’atto di deroga è rilasciato dal Sindaco (o Assessore delegato), sentita la Commissione Edilizia se istituita. La richiesta di deroga deve essere presentata in bollo. E’ comunque fatta salva la possibilità di richiedere, nelle fattispecie contemplate dalla vigente normativa regionale in materia urbanistico-edilizia, pareri preventivi alla ASL competente per territorio.
ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE IMPLICAZIONI IGIENICO-SANITARIE IN PRESENZA DI ELETTRODOTTI E/O CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI Nell’ottica della prevenzione e/o del superamento di situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza della popolazione, tutti gli interventi edilizi (con la sola esclusione della manutenzione ordinaria) suscettibili di determinare, accrescere o mantenere in essere l’esposizione prolungata di persone a campi elettrici e magnetici, i cui progetti non dimostrino chiaramente (mediante grafici, relazioni, e quant’altro necessario) la compatibilità con le vigenti normative in materia, sono obbligatoriamente subordinati all’ottenimento di parere favorevole da parte dell’A.R.P.A.T.
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) sul progetto presentato.
Titolo II REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI ART. 6 - SALUBRITA’ DEL TERRENO E’ vietato realizzare nuovi edifici su terreni già adibiti a discariche o a sedi di attività che abbiano inquinato il suolo, fino a quando gli stessi non siano stati sottoposti a bonifica secondo le norme vigenti in materia ART. 7 - MATERIALI DA COSTRUZIONE In tutti gli interventi in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento devono essere impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l’ambiente. Per i fini di cui al comma precedente è consigliato l’uso di materiali “sani” secondo le norme UNI-Bioedilizia.
ART. 8 - REQUISITI RELATIVI ALL’IMPERMEABILITA’ E SECCHEZZA Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare intrinsecamente asciutti.
Tutti gli elementi costitutivi dell’edificio devono poter cedere l'eventuale umidità dovuta a condensazione e permanere asciutti. ART. 9 - MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE NEGLI EDIFICI DI ANIMALI IN GENERE In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere. Tutte le aperture di aerazione, sia prospettanti all’esterno che su intercapedini (scannafossi e simili), quando siano prive di infisso a normale tenuta devono essere protette - senza pregiudicare l’areazione del locale - da griglie, reti od altro dispositivo atto ad impedire la penetrazione di animali della dimensione di un ratto.
Lo stesso accorgimento deve essere adottato per le aperture di ventilazione dei vespai e delle intercapedini aerate sottostanti i solai.
Nel caso in cui l’aerazione sia conseguita mediante condotti che conducono all’esterno - sia nel caso di ventilazione naturale che forzata - analoghe protezioni devono essere predisposte all’estremità del condotto, la quale deve inoltre essere facilmente accessibile per i necessari controlli. Il sistema delle condutture di scarico e delle fognature, così come quello delle relative ventilazioni, deve essere a perfetta tenuta e privo di forature o discontinuità. I punti nei quali le condutture attraversano murature devono essere ben sigillati e non presentare interstizi.
ART. 10 - CAMINI, CANNE FUMARIE E ALTRI CONDOTTI DI EVACUAZIONE In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni delle vigenti normative.
Dette prescrizioni non si applicano nel caso di : − mera sostituzione di generatori di calore individuali; − singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari privi di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell’edificio.
Le canne fumarie ed i camini di impianti termici devono essere realizzate (per quanto attiene a sezioni, altezze, distanze da edifici vicini e ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni delle norme UNI-CIG e alle vigenti normative.
I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai paragrafi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’evacuazione dei fumi di cucina o di caminetti, etc.) dovranno anch’essi avere sbocco al di sopra della copertura dell’edificio.
ART. 11 - IMPIANTI IGIENICI I locali destinati a servizi igienici debbono avere le dimensioni minime prescritte dal presente Regolamento a seconda del tipo di attività cui è destinata l’unità immobiliare. Non è consentito accedere direttamente ai servizi igienici dai locali adibiti all’uso di cucina (o dagli spazi di cottura) né da locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande. In tali casi l’accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio di disimpegno (antibagno) in cui possano essere collocati apparecchi sanitari diversi dal vaso wc e dal bidet.
Art. 12 - CORTILI Ai fini del presente Regolamento si definisce 'cortile' lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e sul quale possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati alla presenza continuativa di persone. 12.1 - Dimensionamento dei cortili Negli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica con precise indicazioni planovolumetriche, i cortili dovranno rispettare le seguenti disposizioni: − la distanza tra una parete finestrata e quella opposta non dovrà essere inferiore a ml 10,00; − la distanza minima di cui al precedente punto potrà essere ridotta a ml 8,00 quando sia la parete finestrata che quella opposta presentino altezza non superiore a ml 10,00 ed il cortile sia previsto da un progetto unitario che riguardi l'edificio nella sua interezza (è pertanto vietato avvalersi di detta distanza ridotta nel caso di cortili che vengano a formarsi nel tempo per successive edificazioni contigue o contrapposte).
Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, le opere di trasformazione di cortili esistenti sono soggette alle seguenti disposizioni: − la distanza tra una parete finestrata e quella opposta non dovrà essere inferiore alla più bassa tra le due pareti, con un minimo assoluto di ml 6,00; quando la parete più bassa ecceda i ml 10,00 si applicano i disposti di cui al precedente paragrafo; − ai cortili di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per i cortili degli edifici di nuova costruzione, si applicano le norme di cui al precedente paragrafo.
Gli interventi su cortili esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento dovranno, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali nel senso indicato ai commi precedenti. Quando il miglioramento non risulti possibile od opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile privo dei prescritti requisiti saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico-sanitaria in atto. Ai fini del presente comma - ferme restando le prescrizioni del presente Regolamento in materia di rapporti aero-illuminanti - si considera 'peggioramento' il passaggio da un uso che non prevede la presenza continuativa di persone ad altro uso che invece preveda detta presenza continuativa, risultando invece sempre ammesso sia il passaggio inverso che quello tra usi che comunque già prevedano presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente, ambienti di lavoro, ambienti di ufficio, etc.).
Quando il cortile abbia andamento irregolare in senso verticale (incremento della superficie in pianta procedendo dal basso verso l’alto) le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate cortile - e pertanto suscettibili di consentire l’apertura di finestre di vani abitabili - le sole porzioni sovrastanti la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di cortili che soddisfino i requisiti richiesti solo per la porzione superiore anziché per l’intero loro sviluppo in altezza.
In tali casi è ammesso considerare tali spazi
scoperti come cortili limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. 12.2 - Apertura di finestre ed immissioni di aria nei dei cortili Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprite finestre o bocche d’aria di locali in cui vengono esercitare attività che possono essere causa di insalubrità. L’espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni : − vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml 4,00 tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante; − vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml 6,00 tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante; − vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml 2,00 tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale delle finestra direttamente soprastante.
la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di ml 2,00 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a ml/sec. 0,20. Art. 13 - CHIOSTRINE Ai fini del presente Regolamento si definisce 'chiostrina' lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali rispondano alle prescrizioni del presente articolo ma siano insufficienti a qualificarlo come 'cortile'. 13.1 - Dimensionamento delle chiostrine Negli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, le chiostrine dovranno rispettare le seguenti disposizioni: − la superficie della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a mq 12,00; − il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a ml 3,00; Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, le opere di trasformazione di chiostrine esistenti sono soggette alle seguenti disposizioni: − la superficie della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a mq 10,50; − il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a ml 3,00; − le norme di cui ai punti precedenti non si applicano alle chiostrine di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per le chiostrine degli edifici di nuova costruzione, per le quali si applicano le norme di cui al precedente paragrafo.
Gli interventi su chiostrine esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento, dovranno, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali nel senso indicato ai commi precedenti. Quando il miglioramento non risulti possibile od opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sulla chiostrina priva dei prescritti requisiti saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto. Ai fini del presente comma - ferme restando le prescrizioni del presente Regolamento in materia di rapporti aero-illuminanti - si considera 'peggioramento' il passaggio da un uso che prevede la presenza saltuaria di persone ad altro uso che invece ne preveda la presenza continuativa, risultando invece sempre ammesso sia il passaggio inverso che quello tra usi che comunque già prevedano presenza saltuaria di persone (locali di abitazione non permanente, ambienti di supporto, ambienti di servizio, etc.).
Quando la chiostrina abbia andamento irregolare in senso verticale (incremento della superficie in pianta procedendo dal basso verso l’alto) le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate chiostrina - e pertanto suscettibili di consentire l’apertura di finestre di vani di abitazione non permanente - le sole porzioni sovrastanti la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di chiostrine che soddisfino i requisiti richiesti solo per la porzione superiore anzichè per l’intero loro sviluppo in altezza.
In tali casi è ammesso considerare tali
spazi scoperti come chiostrine limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. 13.2 - Apertura di finestre ed immissioni di aria nelle chiostrine Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non permanente o di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali di abitazione permanente, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura (prospettante su spazio aperto o su cortile regolamentare) di dimensioni tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta dal presente Regolamento.
Per quanto riguarda finestre o bocche d’aria di locali che ospitano attività che possono essere causa di insalubrità nonché per l’espulsione di aria calda o viziata, si applicano le stesse norme previste al precedente articolo per i cortili.
Art. 14 - CAVEDI Ai fini del presente Regolamento si definisce come 'cavedio' lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come 'chiostrina'. I cavedi sono di regola riservati al passaggio ed alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili.
Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che comportino la presenza, anche non continuativa, di persone, l’utilizzo del cavedio per i fini di cui al comma precedente è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affacciano.
Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso dovrà inoltre essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane.
Titolo III REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI DI ABITAZIONE ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE I locali di abitazione sono suddivisi - come specificato nel presente articolo - in funzione delle loro caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché della loro rispondenza alle prescrizioni contenute nelle presenti norme. 15.1 - Locali abitabili Sono locali abitabili quelli che soddisfano le caratteristiche minime stabilite dal presente Regolamento per poter essere adibiti ad uno specifico uso abitativo.
I locali abitabili si distinguono in locali di abitazione permanente e locali di abitazione non permanente.
Locali di abitazione permanente: Sono locali di abitazione permanente quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali : a) camere da letto; b) soggiorni, salotti e sale da pranzo; c) cucine abitabili; d) studi privati; e) altri vani adibiti ad usi assimilabili a quelli sopra elencati. Locali di abitazione non permanente: Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali : a) spazi di cottura; b) servizi igienici; c) spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare; d) dispense, guardaroba, lavanderie e simili.
15.2 - Locali non abitabili Sono locali non abitabili quelli che non rispondono alle caratteristiche sopra indicate per i locali definiti abitabili. I locali non abitabili possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali: a) soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; b) cantine, ripostigli e simili. Non costituiscono locali di abitazione, ai sensi delle presenti norme: - i volumi tecnici - gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell’edificio (quali scannafossi, intercapedini d’aria sottostanti la copertura e simili); - gli spazi, ancorché accessibili, adibiti al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili).
ART. 16 - POSIZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE RISPETTO AL TERRENO I locali di abitazione (permanente o temporanea) devono, di norma, essere del tipo fuori terra e/o rialzati di un minimo di 30 cm dal piano di campagna.
Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel vigente P.R.G.C., possono essere adibiti ad abitazione (permanente o non permanente) i locali seminterrati che soddisfino tutte le seguenti condizioni: a) abbiano le parti contro terra protette da scannafosso aerato ed ispezionabile; b) abbiano il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aerati; c) abbiano il soffitto, in ogni sua parte, rialzato di almeno ml 1,50 rispetto alla quota media del terreno circostante (a sistemazione avvenuta); d) rispondano alle altre prescrizioni del presente Regolamento in relazione allo specifico uso cui sono adibiti.
In difetto del requisito di cui alla precedente lettera c), i locali seminterrati possono essere adibiti esclusivamente a vani di abitazione “non permanente”, come specificato nell’articolo precedente. E’ sempre vietato adibire i locali interrati ad abitazione permanente. Nel caso di interventi su edifici esistenti, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione qualora sia dimostrata - e verificata dagli organismi tecnici e/o consultivi dell’A.C. mediante specifico atto di assenso - l’impossibilità di adottare le soluzioni tecniche prescritte ai commi precedenti, per esigenze connesse alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali, funzionali e tecnologiche preesistenti.
In tal caso il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni alternative che consentano di conseguire comunque un analogo grado di impermeabilità e secchezza degli ambienti, fermo restando che non possono comunque essere adibiti ad abitazione permanente locali interrati e che gli interventi non debbono in ogni caso determinare un peggioramento delle condizioni igienicosanitarie rispetto alla situazione in essere.
Nel caso di abitazioni prospettanti sulla pubblica via, il piano di calpestio del piano terreno deve essere posto ad almeno ml 1,00 dal piano del marciapiede. ART. 17 - ILLUMINAZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE 17.1 - Requisiti illuminotecnici generali Gli edifici, qualsiasi sia l’uso cui debbono essere adibiti, devono essere progettati nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di illuminazione naturale. Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l’illuminazione naturale dei singoli locali deve essere adeguata agli impegni visivi richiesti per l’uso previsto.
17.2 - Illuminazione naturale dei locali di abitazione permanente Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente devono usufruire di illuminazione naturale diretta.
Ciascun vano di abitazione permanente deve avere superfici finestrate - misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate - in misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Detto rapporto potrà essere ridotto ad 1/12 per i locali sottotetto la cui illuminazione sia conseguita tramite finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda).
Nel caso in cui la profondità del locale superi 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra (o della maggiore di esse, nel caso di più finestre), la superficie finestrata deve essere aumentata di una quota pari ad 1/10 della superficie della porzione di locale posta oltre detta profondità. Non sono ammessi locali di abitazione permanente che presentino profondità oltre 3,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra (o della maggiore di esse, nel caso di più finestre). Le norme di cui al presente comma si applicano ai locali d’angolo ed ai locali con finestre contrapposte soltanto quando l’eccesso di profondità si riscontri nei confronti di tutte le finestre presenti.
Le finestrature dei locali di abitazione permanente devono essere dotate di idonei dispositivi che ne consentano - nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Edilizio - la schermatura e/o l’oscuramento. 17.3 - Illuminazione naturale dei locali di abitazione non permanente Per i locali di abitazione non permanente - ove consentiti dal vigente P.R.G.C. - non è richiesta illuminazione naturale diretta e per i medesimi è ammesso il ricorso alla sola illuminazione artificiale.
ART. 18 - REQUISITI RELATIVI ALL’AERAZIONE 18.1 - Requisiti di aerazione generali Gli edifici, qualsiasi sia l’uso cui debbono essere adibiti, devono essere progettati nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di aerazione dei locali.
Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l’aerazione dei singoli locali deve essere adeguata all’uso previsto, in modo che l’aria viziata sia evacuata e non possa costituire pregiudizio per il benessere e la salute delle persone nonché per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi.
Ciascun alloggio dovrà essere aerato mediante aperture ubicate in modo tale da garantire la ventilazione trasversale (e cioè mediante aperture ubicate su due fronti contrapposti) o la ventilazione d’angolo (e cioè mediante aperture ubicate su fronti ortogonali o comunque inclinati non meno di 45°l’uno rispetto all ’altro). Il requisito si considera soddisfatto anche quando la ventilazione è conseguita mediante aperture prospettanti su cortili o su chiostrine.
Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di alloggi di superficie inferiore a mq 40, i quali potranno pertanto essere aerati anche mediante aperture ubicate su un solo fronte dell’edificio.
Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che, mediante frazionamenti o mutamenti di destinazione d’uso, comportino la formazione di nuovi alloggi, la superficie minima prescritta al comma precedente è elevata a mq 50. 18.2 - Aerazione dei locali di abitazione permanente Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente devono usufruire di aerazione naturale e diretta. Le finestre di detti locali debbono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di dimensioni regolamentari.
Le superfici finestrate apribili, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, devono risultare non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento. Detto rapporto potrà essere ridotto ad 1/12 per i locali sottotetto la cui aerazione sia garantita da finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda). Nel caso in cui le caratteristiche tipologiche degli alloggi non consentano di fruire di aerazione naturale diretta nella misura prescritta dal presente articolo, l’aerazione dovrà essere garantita da un adeguato impianto che provveda sia all’immissione che all’estrazione di aria.
Anche in tale caso dovrà comunque essere assicurata ventilazione naturale diretta in misura non inferiore alla metà di quella prescritta al comma precedente; i progetti degli interventi dovranno inoltre evidenziare la collocazione e le caratteristiche dell’impianto di aerazione meccanizzata previsto.
18.3 - Aerazione dei locali di abitazione non permanente Negli edifici di nuova costruzione deve essere garantita l’aerazione dei locali di abitazione non permanente, limitatamente a quelli adibiti a servizi igienici ed a spazi di cottura. Per detti locali l’aerazione può essere sia naturale diretta che meccanizzata. Nel caso di aerazione esclusivamente naturale diretta, le superfici finestrate apribili devono risultare non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento. Nel caso in cui il locale presenti finestrature insufficienti, o ne sia del tutto privo, il locale deve essere dotato di adeguato impianto di aerazione meccanizzata che provveda sia all’immissione che all’estrazione dell’aria, assicurandone un ricambio: - non inferiore a 5 volumi orari, nel caso in cui l’impianto sia ad estrazione continua; - non inferiore a 3 volumi per ogni utilizzo del locale, nel caso in cui l’impianto (dimensionato per almeno 10 volumi orari) sia ad estrazione intermittente, con comando automatico temporizzato.
L’aerazione artificiale può essere assicurata mediante: - condotti di aerazione indipendenti per ogni locale, sfocianti sulla copertura e dotati di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore dell’illuminazione; - unico condotto collettivo ramificato, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua.
18.4 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti
Per gli interventi sugli edifici esistenti, oltre a quanto previsto all’art. 4 del presente Regolamento, è fatta eccezione per le modalità di aerazione artificiale, non essendo richiesto che i condotti di aerazione sfocino sulla copertura ma essendo invece sufficiente che i medesimi conducano all’esterno, su spazi liberi o su cortili e/o chiostrine di dimensioni regolamentari. ART. 19 - ALTEZZA DEI LOCALI AD USO RESIDENZIALE 19.1 - Altezza dei locali di abitazione permanente L’altezza libera dei locali destinati ad abitazione permanente non deve essere minore di ml 2,70.
Nel caso di soffitti non piani l’altezza minima del locale non deve mai essere inferiore a ml 1,80. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml 2,40. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml 2,70 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano. 19.2 - Altezza dei locali di abitazione non permanente L’altezza libera dei locali di abitazione non permanente non deve essere minore di ml 2,40. Nel caso di soffitti non piani l’altezza minima del locale non deve mai essere inferiore a ml 1,80.
Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml 2,20. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml 2,40 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano. Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento per i soppalchi adibiti a locali di abitazione non permanente.
19.3 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto previsto all’art. 4 del presente Regolamento, è consentita la realizzazione di servizi igienici con altezza media inferiore a quella precedentemente prescritta ogniqualvolta l’unità sia dotata di almeno un altro servizio completamente conforme alle prescrizioni del presente Regolamento. In ogni caso l’altezza minima dell’ulteriore servizio igienico non potrà essere inferiore a ml 1,80 e quella media non inferiore a ml 2,20.
ART. 20 - DIMENSIONAMENTO DEGLI ALLOGGI E DEI SINGOLI LOCALI 20.1 - Dimensionamento degli alloggi Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una cucina o angolo cottura, una camera da letto ed un servizio igienico.
I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessariamente essere delimitati da pareti. E’ però necessario che i medesimi siano progettati e realizzati in modo tale che, qualora fossero delimitati da pareti, siano comunque integralmente rispondenti alle presenti norme.
A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun alloggio dovrà comunque garantire una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per ciascuno dei primi 4 abitanti, ed a mq 10 per ciascuno dei successivi. E’ fatta eccezione per gli alloggi destinati ad una sola persona, che dovranno avere superficie non inferiore a mq 28, e per quelli per due persone, che dovranno avere superficie non inferiore a mq 38. Detti alloggi potranno essere anche del tipo monostanza, senza obbligo di dimostrarne la possibile suddivisione secondo quanto precedentemente indicato.
In tutti i tipi di alloggio devono in ogni caso essere delimitati da pareti i vani da adibire a servizi igienici.
20.2 - Dimensionamento dei singoli locali Le stanze da letto debbono avere superficie non inferiore a di mq 9, se per una persona, ed a mq 14, se per due persone. La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, dovrà avere superficie non inferiore a mq 9 ed essere dotata di propria finestratura. Quando la cucina non raggiunga detta superficie
minima o non sia dotata di finestra propria, essa dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante un vano privo di infissi di superficie non inferiore a mq 4,00. In tal caso la superficie finestrata (compresa quella della cucina se presente) dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aero-illuminanti prescritti in funzione della superficie di pavimento complessiva dei due vani. Qualora la funzione di cucina consista in un semplice spazio di cottura ricavato nel soggiorno (e non sia quindi autonoma e distinta dal medesimo) non è richiesto il rispetto di alcuno specifico parametro dimensionale, fermi restando quelli prescritti per il locale di soggiorno.
Quando lo spazio di cottura sia posizionato in nicchie, con profondità limitata a quella strettamente necessaria al collocamento degli apparecchi ed arredi di cucina, è consentito che la nicchia abbia altezza inferiore a quella prescritta per i locali abitabili, con un minimo assoluto di ml 2,00.
E' inoltre ammesso realizzare spazi di cottura ubicati in locale autonomo, separato e distinto dal soggiorno, quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni : - la superficie del locale sia non inferiore a mq 4,00 e non superiore a mq 8,00; - siano garantite l'aerazione e l'illuminazione in misura non inferiore a quella prescritta; - il locale sia adibito alla sola funzione di cottura dei cibi e non anche di regolare consumazione dei medesimi. La stanza di soggiorno dovrà avere superficie non inferiore a mq 14. Qualora lo spazio di cottura sia ricavato direttamente nella stanza di soggiorno, la superficie minima della medesima dovrà essere incrementata di mq 1,50.
Ogni altro locale adibito ad abitazione permanente non può comunque avere superficie inferiore a mq 9. 20.3 - Servizi igienici La dotazione minima di impianti igienici a servizio di un alloggio è costituita da: vaso WC, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. Detta dotazione minima può essere soddisfatta tramite uno o più locali, sempre che essi siano riservati esclusivamente ai servizi igienici. I servizi igienici non possono avere accesso direttamente dalla cucina o dallo spazio di cottura. L’eventuale spazio di disimpegno non può avere superficie inferiore a mq 1,20 e deve essere interamente delimitato da pareti.
I locali adibiti a servizio igienico non possono avere superficie inferiore a mq 2,50 e larghezza inferiore a ml 1,20. Nel caso di più servizi igienici nella stessa unità immobiliare detti valori minimi sono riferiti al solo servizio igienico principale mentre per gli altri servizi i valori minimi di superficie e larghezza sono ridotti rispettivamente a mq 1,20 ed a ml 0,80. 20.4 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto previsto all’art. 2 e 4 del presente Regolamento, è consentito il mantenimento di superfici inferiori a quelle prescritte nei paragrafi precedenti, sempre che l’intervento non ne comporti la ulteriore riduzione, e comunque a condizione che eventuali mutazioni dell’uso non determinino un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie rispetto alla situazione preesistente.
ART. 21 - SOPPALCHI 21.1 - Requisiti dei soppalchi Il soppalco è definito, per l’applicazione delle norme del presente titolo, come una struttura orizzontale con la quale viene ricavata superficie calpestabile aggiuntiva nell’altezza di un locale principale, con almeno un lato aperto sul medesimo. La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga le caratteristiche di abitabilità prescritte dal presente Regolamento. I soppalchi che siano destinati ad uso abitativo permanente devono rispondere alle caratteristiche prescritte per tale tipo di locali.
In tal caso la verifica dei requisiti di aerazione ed illuminazione può essere operata considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia.
I soppalchi che siano destinati ad uso abitativo non permanente devono avere altezza minima non inferiore a ml 1,70 ed altezza media non inferiore a ml 2,20.
Lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a ml 2,40, salvo quanto stabilito al paragrafo 1 dell’art. 19. I soppalchi devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a ml 0,90. 21.2 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto previsto all’art. 2 e 4 del presente Regolamento, è consentito il mantenimento di soppalchi con caratteristiche diverse da quelle prescritte nel paragrafo precedente, a condizione che l’intervento non ne preveda l’ampliamento e che comunque non comporti un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie rispetto alla situazione preesistente.
ART. 22 - MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO A FINI ABITATIVI DI FONDI NON RESIDENZIALI Gli immobili o unità immobiliari con destinazione diversa dalla residenza, e tra questi in particolare i fondi commerciali posti al piano terreno dei fabbricati, potranno essere destinati ad abitazione solo a condizione che sia assicurato il rispetto dei requisiti igienico-sanitari afferenti agli edifici e ai locali d’abitazione, con specifico riferimento all’ampiezza dei vani ed al loro corretto rapporto illuminante e di aerazione, e che sia garantita l'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
Le cucine - salvo dimostrata impraticabilità tecnica dell'intervento - dovranno essere dotate di canna fumaria propria da estendersi fino alla copertura; oltre la copertura dell’edificio dovranno essere in ogni caso portati gli sfiati delle colonne di scarico delle acque nere e chiare, separati tra loro.
L’accesso alle u.i., al fine di ottenere una corretta separazione tra l’unità abitativa e la pubblica via, dovrà avvenire dal vano scale condominiale, o da apposito ingresso/disimpegno o, eventualmente, dal resede tergale se ed in quanto accessibile. Fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 16 per le abitazioni prospettanti sulla pubblica via* 1 , il piano di calpestio dell’appartamento di nuova realizzazione dovrà essere sopraelevato, rispetto al piano marciapiede, di almeno cm 30 e - qualora al piano interrato non esistano altri locali - di almeno cm 100 rispetto al terreno naturale sottostante.
Per immobili storicizzati (facenti parte del patrimonio edilizio esistente al 1940) sono consentite soluzioni alternative alle disposizioni di cui al precedente comma, purché idonee a garantire adeguate condizioni di salubrità dei locali di abitazione, e rispettose delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell’edificio oggetto di intervento.* 1 Fermo restando il principio che ogni titolo abilitativo è efficace fatti salvi i diritti di terzi, nel caso specifico, trattandosi di forte alterazione delle caratteristiche igienico-sanitarie, tipologiche e funzionali dell’edificio, viene richiesta la preventiva autorizzazione degli altri condomini da allegare alle eventuali pratiche edilizie.
In caso di interventi di comprovato interesse pubblico potrà essere richiesta specifica deroga alle suddette condizioni, da rilasciarsi a cura dell'Autorità Comunale competente (Sindaco o Assessore delegato).
Titolo IV REQUISITI SPECIFICI PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO ART. 23 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E/O AMBIENTI DI LAVORO I locali e/o gli edifici sono così classificati: 23.1 - Locali di categoria 1 - laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d’uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria 2); - archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti).
23.2 - Locali di categoria 2 - uffici di tipo amministrativo e direzionale - studi professionali - sale lettura, sale riunioni - ambulatori aziendali / camere di medicazione - refettori - locali di riposo 23.3 - Locali di categoria 3 - spogliatoi - servizi igienici - WC - docce - disimpegni - archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile) ART. 24 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI E DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE DI CATEGORIA 1 Fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento d' Igiene di alimenti e bevande" e/o da normative specifiche in relazione all'attività, per i locali di cui al presente articolo dovranno essere rispettate le norme illustrate nei successivi paragrafi, precisando che in caso di contrasto tra i contenuti delle norme sopra citate, dovranno essere attuate quelle di carattere più restrittivo.
24.1 - Altezze Per i locali di categoria 1 l'altezza media non può essere inferiore a ml 3,00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente Regolamento e da vigenti normative specifiche. Per i locali con soffitto inclinato o con altezza variabile, l'altezza minima non deve essere inferiore a ml 2,20. 24.2 - Superficie minima dei locali Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di Enti competenti, la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere di mq 9,00.
24.3 - Illuminazione naturale
NUOVO REVERSE CHARGE - IN EDILIZIA - CASI RISOLTI1 →
Il CAL tra sogno e realtà. Problemi attuali delle istituzioni di raccordo nel →
I consolidamenti e il PSI nelle società degli enti locali →