Source: http://docplayer.fr/1174227-Directive-pour-les-installations-de-gaz-naturel-dans-les-immeubles-directives-gaz.html
Timestamp: 2016-12-09 08:07:22+00:00
Document Index: 213397285

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art. 9', 'art. 5']

⭐Directive pour les installations de gaz naturel dans les immeubles (Directives Gaz)
Directive pour les installations de gaz naturel dans les immeubles (Directives Gaz)
Download "Directive pour les installations de gaz naturel dans les immeubles (Directives Gaz)"
1 Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches Société Suisse de l Industrie du Gaz et des Eaux Società Svizzera dell Industria del Gas e delle Acque Swiss Gas and Water Industry Association SVGW SSIGE SSIGA SGWA G1 f Edition avril 2012 réglementation Directive pour les installations de gaz naturel dans les immeubles (Directives Gaz) Copyright by SVGW, Zurich Impression : Zofinger Tagblatt SA Edition avril 2012 Reproduction interdite En vente auprès de l administration de la SSIGE G1 SSIGE, Grütlistrasse 44, case postale 2110, 8027 Zurich Téléphone , fax ,2 3 PRÉFACE AUX DIRECTIVES GAZ SSIGE Les Directives SSIGE constituent l ensemble des règles, guides et remarques nécessaires à la distribution et à l usage sûrs, fiables, économiques et durables du gaz. Les spécifications concrétisent les principales exigences dans l intérêt du client, des pouvoirs publics et de l exploitant sous forme d objectifs de sécurité pour éliminer les risques lors de la construction, de l exploitation et de l entretien d installations techniques gazières. Elles sont basées sur des connaissances éprouvées issues de la recherche, de la technique et de la pratique et sont reconnues par une majorité de professionnels de la branche et des autorités comme représentatives de l état actuel de la technique (règles reconnues). Les Directives SSIGE peuvent aussi être significatives sur le plan légal. Le respect des Directives SSIGE présuppose que les exigences de base (objectifs de sécurité) sont remplies. Si d autres solutions sont retenues, il est nécessaire de démontrer qu elles permettent de respecter d une manière différente les exigences fondamentales. Préface à la Directive SSIGE pour les installations de gaz naturel dans les bâtiments (Directives Gaz), Edition avril 2012 La «Directive Gaz» (G1) régit depuis toujours les principes fondamentaux de l'installation du gaz naturel dans les bâtiments. Par conséquent, celles-ci ont pris une place centrale dans la réglementation «Gaz» de la SSIGE. Plusieurs révisions partielles ainsi que des changements et ajouts communiqués par circulaires ont cependant conduit au fil du temps à une réduction de la clarté de cette importante directive d'installation. La «Commission principale Gaz» (G-HK), responsable de la réglementation dans le domaine du gaz au sein de la SSIGE, a donc décidé en 2008 de soumettre les «Directives Gaz» à une révision complète et de publier une nouvelle édition. Cette tâche a été confiée à un groupe de travail de la sous-commission G-UK2 de la SSIGE «Installations domestiques et CC produits gaz», sous la présidence de S. Baumgartner (SSIGE). Un objectif important a été, entre autres, l'intégration et la suppression de directives publiées séparément, de notices techniques ITIGS et de certaines circulaires, qui traitaient également des installations dans les bâtiments, en particulier: G1/01 Notice technique «Etablissement d installations de gaz avec des systèmes de conduites assemblées par sertissage soumis à une pression de service jusqu à 5 bar» (Extrait des Directives Gaz G1) G1/02 Notice technique «Prescriptions d installation pour cheminées à gaz (Extrait de la Directive Gaz G1) G3 «Directives pour chaufferies au gaz d une puissance nominale supérieure à 70 kw et pression de service jusqu à 5 bar» pr G4 «Systèmes intégrés de conduites. Recommandation provisoire relative à la réalisation d installations de gaz à basse pression (inférieures à 100 mbar)» G5 «Directives pour les installations de panneaux radiants et d aérothermes à gaz» G1 f, Edition avril /2084 Membres du groupe de travail 6 de la sous-commission G-UK2 «Installations domestiques et Commission de Certification produits Gaz» M. Anderegg, StWZ-Energie AG, Zofingen W. Christen, Industrielle Werke, Basel A. Gamma, Services Industriels, Genève W. Good, Gebäudeversicherung des Kantons Zürich M. Kuhn, Erdgas Zürich AG D. Niederer, Baugewerbliche Berufsschulen, Zürich P. Spleiss, Gasotec AG, Weiningen M. Stritt, Frigaz SA, Givisiez P. Vogel, Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Bern F. Weideli, Erdgas Zürich AG Administration SSIGE S. Baumgartner (Président) N. Houlmann R. Meyer 4/208 G1 f, Edition avril 20125 Table des matières Page Préface générale aux Directives Gaz SSIGE 3 Préface à la Directive SSIGE pour les installations de gaz naturel dans les immeubles (Directives Gaz), Edition avril But de la directive 9 2 Domaine d application Domaine d application général Divergences Domaine d application selon les différentes qualités de gaz Domaine d application selon les différentes plages de pression de service 12 3 Définitions et rappels légaux et normatifs Définitions relatives au domaine du gaz Définitions relatives à la protection contre le feu Classification des appareils consommateurs de gaz en fonction du mode d évacuation des produits de combustion Abréviations Rappels légaux et normatifs 20 4 Dispositions de sécurité générales Mesures à prendre en présence d odeur de gaz ou de fuite de gaz Obligation d aviser Autorisation pour les travaux d installation Sécurité au travail Prescriptions des fabricants et des fournisseurs Qualité d exécution d installations à gaz (exécution techniquement étanche) Appareils à gaz Equipements sous pression Machines Produits de construction Certification SSIGE 34 5 Installation de conduites Définition et objets traités Introduction dans un bâtiment, organe d arrêt principal, pièce isolante Installations à gaz 37 6 Robinetterie et régulateurs de pression de gaz Exigences générales Organes d arrêt Régulateurs de pression de gaz et robinetterie de sécurité 49 G1 f, Edition avril /2086 7 Compteurs Compétences Emplacement Exigences d installation 51 8 Détermination des diamètres de conduites Notions spéciales et paramètres en rapport avec le dimensionnement Méthode de calcul Débit nominal Pré-dimensionnement au moyen du tableau Calcul du diamètre de conduite en fonction de la perte de charge Calcul des pertes de charge avec le coefficient de perte de charge 59 9 Montage et raccordement d appareils consommateurs de gaz Installation d appareils consommateurs de gaz Protection incendie Installations industrielles et artisanales, équipements de laboratoire Raccordement des appareils consommateurs de gaz Installations de compression de gaz Apport d air comburant et aération des locaux Définitions spéciales Exigences générales Exigences détaillées Evacuation des produits de combustion Principes Exigences de construction Hauteur minimale des conduits de fumée au-dessus du toit Raccordement des appareils consommateurs de gaz au conduit de fumée Installation de conduits de fumée et de tuyaux de raccordement Accessoires pour conduits de fumée Ouvertures pour le nettoyage et l entretien des conduits de fumée Dimensionnement des conduits de fumée Détecteurs de gaz Définition Exigences générales Contrôle et entretien Contrôle et essai de l ensemble de l installation à gaz avant la mise en service Généralités Exécution des contrôles Essai de pression Elévation de la pression de service Recherche des fuites Remise en état d installations non étanches 109 6/208 G1 f, Edition avril 20127 14 Mise en service Généralités Mise en gaz Contrôle d étanchéité Essais de fonctionnement des appareils consommateurs de gaz Contrôle des conduits d évacuation des produits de la combustion Instructions Entretien et contrôles périodiques Devoirs du propriétaire de l installation Devoirs du distributeur de gaz Mise hors service Devoir d informer Mise hors service provisoire d une installation à gaz Mise hors service définitive d une installation à gaz (désaffectation) Dispositions transitoires Dispositions finales Annexes Annexes au chapitre Annexes au chapitre Annexes au chapitre Annexes au chapitre Annexes au chapitre Annexes au chapitre Annexes au chapitre Annexes au chapitre G1 f, Edition avril /2088 8/208 G1 f, Edition avril 20129 1 But de la directive La présente directive a pour but d assurer un fonctionnement sûr des installations et des appareils à gaz ; d utiliser à bon escient le vecteur énergétique gaz relativement à l hygiène de l air et à l énergie ; d éviter des dommages aux personnes et aux choses. Elle définit les règles reconnues de la technique pour les installations à gaz. G1 f, Edition avril /20810 2 Domaine d application 2.1 Domaine d application général Cette directive s applique à l étude, à l établissement, à la modification, à l exploitation et à l entretien d installations à gaz dans les bâtiments et à l extérieur, à partir de l organe d arrêt principal jusqu au point de sortie de l immeuble des produits de combustion (tenir compte des définitions, sous è Point 3.1, è Annexe ainsi que sous è Point 5.1). 2.2 Divergences Des exécutions présentant des divergences par rapport aux dispositions de cette directive peuvent être autorisées pour certaines installations par l exploitant du réseau de gaz naturel ou l entreprise distributrice de gaz (le cas échéant après consultation de la SSIGE) si elles présentent un progrès évident et remplissent les objectifs de protection. De telles divergences doivent être signalées à la SSIGE de manière claire afin de permettre la vérification du respect des objectifs de protection et l adaptation en conséquence des dispositions existantes. 2.3 Domaine d application selon les différentes qualités de gaz Généralités L exploitant du réseau doit, lorsque cela est exigé, fournir les données nécessaires concernant la qualité du gaz distribué. Il fixe la valeur-cible de l indice (de sécurité technique) de Wobbe en fonction de la qualité du gaz. L'indice de Wobbe ne peut varier localement que de et kwh/m 3 par rapport à à la valeur de référence. Le domaine d application de cette directive comprend les qualités de gaz évoquées sous è Point à è Point Gaz naturel Le gaz naturel du groupe H ayant les caractéristiques physiques suivantes est principalement distribué comme gaz de base en Suisse : 10/208 G1 f, Edition avril 201211 Tableau Gaz naturel H Pouvoir calorifique supérieur H s,n 10,6 13,1 [kwh/m 3 ] Densité par rapport à l air d 0,55 0,70 [-] Indice de Wobbe Domaine de variation localement admissible W s,n 13,3 15,7 +0,7 / 1,4 [kwh/m 3 ] Toutes les données sont rapportées au volume normal unitaire V n = 1 m 3 à la température de 0 C (273,15 K) et sous une pression absolue de 1013,25 mbar, gaz sec. Autres caractéristiques, voir également : Information G : «Propriétés du gaz naturel distribué en Suisse» Information G : «Fiche de données de sécurité gaz naturel» (dans le Manuel sécurité AES/SSIGE) Gaz de substitution Selon la définition au sens de la technique de combustion *, les gaz de substitution sont des mélanges de gaz qui présentent un comportement de combustion du même type que le gaz de base malgré une qualité différente et des valeurs caractéristiques éventuellement divergentes, pour une même pression du gaz et un réglage identique des appareils. Les gaz de substitution peuvent donc être échangés en toute quantité contre des gaz de base. Exemples : des mélanges air/gaz liquéfié pour l écrêtement des pointes de consommation du biogaz traité * * Le cas échéant, la définition technique de combustion peut diverger de celle de la technique de facturation. Les «Directives pour l injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel» (G13) de la SSIGE doivent être spécialement observées pour l injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel, dans des installations consommatrices de gaz ou dans des réseaux de biogaz locaux Gaz d appoint Les gaz d appoint sont des mélanges de gaz qui se différencient fondamentalement du gaz de base par leur composition ou leurs caractéristiques de technique de combustion. Ils peuvent être ajoutés au gaz de base en quantité limitée pour enrichir l offre de gaz ou pour l utilisation de gaz localement disponible. L exigence d un comportement de combustion identique du mélange détermine la quantité adjointe. Exemples : injection limitée de biogaz (selon les Directives SSIGE G13) augmentation du pouvoir calorifique des biogaz avec du propane et du butane injection de gaz pour le maintien de l exploitation en cas d urgence G1 f, Edition avril /20812 2.4 Domaine d application selon les différentes plages de pression de service Plages de pression de service utilisables Le domaine d application de cette directive comprend les plages de pression de service suivantes * Tableau Basse pression Moyenne pression mbar >100 mbar-1000 mbar (1 bar) Haute pression > 1 bar-5 bar (haute pression 1) > 5 bar (haute pression 2) * Toutes les pressions citées dans les présentes directives sont des pressions relatives Prescriptions supplémentaires A l exception des installations qui, selon la loi sur les installations de transport par conduites (LITC, RS 746.1) sont des installations de transport de gaz par conduites soumises à la surveillance de la Confédération, cette directive doit également être appliquée par analogie aux pressions de service supérieures à 5,0 bar. Les normes et prescriptions techniques propres à cette plage de pression de service et au type d installation doivent être observées. L évaluation de telles installations à gaz est effectuée par l ITIGS. Pour les installations à gaz (appareils et équipements sous pression) soumises à l Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression (Ordonnance relative aux équipements sous pression, RS ), il s agit en outre d observer è Point /208 G1 f, Edition avril 201213 3 Définitions et renvois légaux et normatifs 3.1 Définitions relatives au domaine du gaz Les définitions et concepts suivants sont utilisés dans cette directive ainsi que dans l ensemble de la réglementation : Appareil à gaz Terme générique pour appareils consommateurs de gaz et autres appareils techniques à gaz (voir également Point è 4.7.1). Appareil consommateur de gaz Appareil consommant du gaz, p. ex. destiné au chauffage et à la cuisson, turbines à gaz, moteurs à gaz, piles à combustible, mais encore ins tallations industrielles avec processus thermiques (installations de séchage, de fonderie, de vitrification, de traitement de surfaces, de traitement thermique, etc.). Autorisation de soudage Autorisation écrite de l exploitant de l installation attestant qu à un poste de travail déterminé toutes les mesures de prévention contre les incendies et les explosions ont été prises et que, dans ces conditions, les travaux de soudage peuvent être effectués. Branchement d immeuble Elément de conduite allant de la conduite principale jusqu au premier organe d arrêt compris (organe d arrêt principal), après l introduction dans l immeuble. Pour les branchements d immeuble sans organe principal d arrêt à l intérieur de l immeuble, la paroi intérieure de celui-ci est considérée comme étant la limite. Centrale chaleur-force (CCF) Installation de production de chaleur et d énergie électrique fonctionnant au gaz, comme par exemple les microturbines à gaz, les installations de piles à combustible, les installations de moteurs à gaz, les micro-cogénérateurs. Charge (charge thermique) La charge est la teneur en chaleur d un combustible, rapportée au pouvoir calorifique inférieur, pouvant être apportée par unité de temps à un appareil consommateur de gaz en service continu (voir également «puissance calorifique» OPair, RS ). La charge nominale est la charge maximale indiquée par le fabricant sur la plaque signalétique (celle-ci ne peut pas être dépassée). Charge calorifique nominale Voir «Charge». Chauffage radiant Appareil consommateur de gaz chauffant le local d installation par rayonnement infrarouge. On distingue les panneaux lumineux et obscurs, selon leur conception. Chaufferie Local pour installations de chauffage à gaz avec une charge totale supérieure à 70 kw, qui ne peut être utilisé à d autres effets. Cheminée (cheminée à gaz) Appareil consommateur de gaz qui présente une ressemblance extérieure avec un appareil de chauffage destiné à consommer des combustibles solides et dont la chambre de combustion peut être ouverte en direction du local d installation. La fonction de décoration de certains modèles est améliorée par la présence dans la flamme d imitations de combustibles (p. ex. des bûches en céramique). G1 f, Edition avril /20814 On distingue les types de cheminées suivants : les cheminées à gaz du type de construction B avec chambre de combustion ouverte selon SN EN 509 : cheminées à gaz qui servent en premier lieu à des fins décoratives et non à chauffer le local d installation («appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux» selon SN EN 509, désignés également comme «foyers à effet décoratif»). les cheminées à gaz des types de construction B et C avec chambre de combustion fermée selon SN EN 613 : cheminées à gaz présentant un échangeur de chaleur et qui servent également à chauffer le local d installation. Conduit mixte (d une installation d évacuation des produits de combustion) Introduction dans un conduit de fumée commun de produits de combustion d installations thermiques fonctionnant avec des combustibles différents. Conduite principale Conduite sans consommateur final direct servant au transport et à la distribution et depuis laquelle partent les branchements. Contrôle d étanchéité Vérification simplifiée de l étanchéité d une installation à gaz. Densité Relation adimensionnelle entre la masse et le volume. En technique gazière, on comprend par densité le quotient entre la masse volumique du gaz combustible et la masse volumique de l air sec dans des conditions identiques de pression et de température. Diamètre nominal (DN) Diamètre de référence définissant la dimension et la compatibilité d éléments de construction. Le diamètre nominal (indiqué en classes normalisées) fait partie de la désignation de l élément de construction. Entretien Travaux répétitifs pour la remise en état, la maintenance ou la sécurité de l état demandé ; partie de la maintenance. Essai de pression Vérification par des techniques de mesures et preuve de la résistance d une installation à gaz. Flexible de gaz Elément de conduite durablement flexible pour le raccordement d appareils consommateurs de gaz qui ne sont pas installés à demeure. Les tuyaux Ringwell ou Spiralwell en métal sont utilisés principalement. Gaz d appoint Les gaz d appoint sont des mélanges gazeux qui se différencient clairement du gaz de base par leur composition et leurs caractéristiques de combustion (voir également è Point 2.3.4). Gaz de substitution Selon la définition de technique de combustion, les gaz de substitution sont des mélanges de gaz qui présentent un comportement de combustion du même type que le gaz de base malgré une qualité différente pour une même pression du gaz et un réglage identique des appareils (voir également è Point 2.3.3). Indice de Wobbe L indice de Wobbe est le quotient entre le pouvoir calorifique supérieur (indice de Wobbe supérieur) ou le pouvoir calorifique inférieur (indice de Wobbe inférieur) et la racine carrée de la densité d un gaz combustible. 14/208 G1 f, Edition avril 201215 Inspection Evaluation de l état actuel et des écarts par rapport à l état demandé au moyen d un examen visuel ou fonctionnel. Installation à gaz Equipement technique gaz placé après l organe d arrêt principal ou le mur intérieur d un immeuble. Installation de transformation d énergie Installation qui échange de l énergie entre un système et l environnement sous deux formes énergétiques au moins (p. ex. transformation de l énergie chimique du gaz naturel en énergie thermique, cinétique ou électrique). Introduction dans un bâtiment Branchement d immeuble passant à travers l enveloppe du bâtiment, souvent par le montage de manchons spéciaux de passage à murer. Local d installation Au sens de cette directive, un local dans lequel peuvent être installés des appareils consommateurs de gaz ou des appareils de n importe quelle puissance exploités avec d autres combustibles. Local borgne Local dont on ne peut entrer ou sortir qu en passant par un autre local. Maintenance Terme général pour inspection, entretien et remise en état. Mise hors service définitive (désaffectation) Mise hors service définitive et séparation d une installation à gaz du branchement. Organe d arrêt principal Organe d arrêt dans le branchement d immeuble monté près de l introduction dans le bâtiment. Il sert à la fermeture de l installation à gaz. Panneau radiant catalytique Panneau radiant lumineux dans lequel du gaz est diffusé à travers un support de base pourvu d un revêtement catalytique (p. ex. laine de fibres céramiques ou tissu de fibres métalliques) et est oxydé sans flamme par l oxygène. Panneau radiant lumineux Panneau radiant, dans lequel la chaleur est produite par la combustion du combustible à ou près de la surface extérieure d un matériau, par exemple des plaques de céramique ou des treillis en acier. Selon le type d appareil, on distingue les panneaux radiants catalytiques et non catalytiques. Panneau radiant obscur (tube radiant) Panneau radiant qui chauffe un local par rayonnement ou au moyen d un ou de plusieurs tubes radiants, qui sont chauffés depuis l intérieur par une flamme ou par le passage de produits de combustion. Personne qualifiée (domaine spécialisé) Une personne est qualifiée si elle dispose des connaissances spécialisées nécessaires, est au bénéfice de la formation de base et de l expérience professionnelle nécessaires et a suivi les cours de perfectionnement adéquats. Pouvoir calorifique inférieur d usage Le pouvoir calorifique inférieur d usage (H i ) d un gaz est l énergie libérée lors de la combustion complète de 1 m 3 de gaz rapportée à l état en service la température des produits après combustion étant ramenée à 25 C et la vapeur d eau produite par cette combustion, étant condensée. G1 f, Edition avril /20816 Pouvoir calorifique supérieur Le pouvoir calorifique supérieur (H s ) est l énergie, rapportée à la quantité de combustible, libérée lors de la combustion complète lorsque les produits de combustion sont refroidis à la température de référence (25 C). La vapeur d eau créée lors de la combustion est alors condensée et libère son enthalpie de condensation. Prescription de travail Prescription écrite pour le collaborateur, destinée à garantir l exécution correcte et sûre de travaux. Pression de conception Pression sur laquelle reposent les calculs de construction (voir également «pression nominale»). Pression de service (OP) Pression du gaz régnant en fonctionnement normal. Pression du gaz en écoulement Partie statique de la pression du gaz en mouvement. Pression maximale de service (MOP) Pression maximale d un gaz à laquelle un système peut être exploité durablement dans des conditions de service normales. Pression nominale (PN) Pression de référence définissant la dimension et la compatibilité d éléments de construction. La pression nominale (indiquée en classes normalisées) fait partie de la désignation de l élément de construction. L épaisseur des parois des conduites et également les dimensions des brides de raccordement à l intérieur de la conduite sont données par la plage de pression nominale. L échange des composants de conduites, tels que brides, soupapes, vannes, etc. est garanti par l indication de la combinaison plage de pression nominale PN et diamètre nominal DN (voir SN EN 1333). Puissance (puissance thermique) Energie dégagée par un appareil consommateur de gaz par unité de temps pour des buts utilitaires. La puissance thermique nominale est donnée lorsque la charge thermique nominale est installée. Puissance thermique nominale Voir «Puissance». Puissance calorifique La puissance calorifique est la teneur en chaleur d un combustible, rapportée au pouvoir calorifique inférieur, pouvant être apportée par unité de temps à un appareil consommateur de gaz en service continu (OPair, RS ). Dans la présente directive, le terme puissance calorifique est remplacé par le concept équivalent de «charge». Rampe à gaz Voir «Tronçon de sécurité et de régulation». Réparation Travaux spécifiques de remise à l état demandé. Réseau de gaz Ensemble de toutes les parties d installation à gaz raccordées (conduites, installations de conduites annexes) destinées au transport et à la distribution de gaz, les branchements compris. 16/208 G1 f, Edition avril 201217 Sécurité contre le refoulement des produits de combustion (thermique) Dispositif de sécurité à commande thermique placé près de l évacuation des produits de combustion de l appareil consommateur de gaz, activé par des retenues d une certaine durée ou par des refoulements de produits de combustion et qui interrompt le fonctionnement de l appareil (interruption de sécurité). Sécurité oxystop Dispositif de sécurité placé près de la veilleuse d allumage de l appareil consommateur de gaz qui réagit avec l accroissement de gaz inerte (CO 2 ) dans l air comburant et interrompt le fonctionnement de l appareil (interruption de sécurité). Dispositif également désigné par contrôleur d atmosphère, sécurité contre l air vicié ou sécurité contre la recirculation. Tronçon de sécurité et de régulation On entend par tronçon de sécurité et de régulation (gaz) l équipement minimal de sécurité et de régulation dans l amenée de gaz d un appareil consommateur de gaz (désigné autrefois par «rampe à gaz»). Volume normal Volume occupé par un gaz à l état normal (0 C, 1013,25 mbar). 3.2 Définitions relatives à la protection contre le feu Les définitions et concepts suivants ont été repris sans modification de l Association des établissements cantonaux d assurance incendie (AEAI). Attestation d utilisation de protection incendie (de l AEAI) Le concept «Attestation d utilisation» remplace l ancienne désignation «Homologation AEAI». L AEAI effectue une procédure de reconnaissance pour les produits de protection incendie sur mandat des autorités cantonales de la protection incendie. Celles-ci décident de leur utilisation. Charge thermique La charge thermique correspond à l énergie thermique de tous les matériaux combustibles d un compartiments coupe-feu, rapportée à la surface au sol de ce dernier. Elle est la somme de la charge thermique mobilière et immobilière, exprimée en MJ/m 2 de surface du compartiment coupe-feu. * * Pour plus d informations, voir la réglementation de l AEAI (Répertoire des définitions). Compartiment coupe-feu Les compartiments coupe-feu sont des parties de bâtiments, ouvrages et installations séparées entre elles par des parties de construction résistant au feu (murs coupe-feu, parois, planchers et portes de fermeture coupe-feu, etc. résistant au feu). Conduit de fumée Les conduits de fumée sont des installations fabriquées avec des produits de construction et destinées à évacuer les produits de combustion à l air libre (voir également è Point 11.1). Gaines techniques Les gaines techniques sont des compartiments coupe-feu traversant plusieurs niveaux, destinés à recevoir des conduites d installations techniques et des installations de déversement. Immeuble élevé On entend par «immeuble élevé ou immeuble-tour» des constructions désignées comme telles par la législation sur les constructions ou celles dont l étage le plus élevé dépasse de plus de 22 m le terrain servant de base de travail aux pompiers ou encore celles dont la hauteur des gouttières dépasse 25 m. G1 f, Edition avril /20818 Installations thermiques L AEAI considère comme «installations thermiques» les appareils et installations de production de chaleur pour combustibles solides, liquides ou gazeux, les pompes à chaleur, les installations de couplage chaleur-force, les centrales thermiques en montage-bloc avec chauffage à distance et les installations d énergie solaire. Les installations thermiques comprennent l appareil de production de chaleur, les dispositifs de transport, de répartition, de commande et de sécurité, ainsi que les dispositifs d évacuation des produits de combustion. Obturations anti-feu Les obturations sont des systèmes servant à fermer hermétiquement les passages à travers les parois et les plafonds pour câbles et conduites et les ouvertures dans les parties de construction formant des compartiments coupe-feu. Elles empêchent la propagation du feu et de la fumée. Produit de protection incendie Un produit de protection incendie est un produit de construction (au sens de l ordonnance sur les produits de construction) ou un autre produit utilisé dans les ouvrages de construction qui satisfait les exigences essentielles de la protection incendie (p. ex. appareils consommateurs de gaz). Résistance au feu La résistance au feu caractérise le comportement des parties de construction en cas d incendie. La résistance au feu est la durée minimale, en minutes, pendant laquelle la partie de construction doit remplir les exigences requises. Les exigences importantes sont : R = résistance thermique E = étanchéité du local I = isolation thermique D autres remarques concernant la classification se trouvent dans le répertoire de la protection incendie de l AEAI (http ://bsronline.vkf.ch). 18/208 G1 f, Edition avril 201219 3.3 Classification des appareils consommateurs de gaz en fonction du mode d évacuation des produits de combustion Selon le rapport technique CEN/TR 1749 (schéma européen pour la répartition des appareils consommateurs de gaz selon le mode d évacuation de leurs gaz de combustion), les appareils consommateurs de gaz sont classés comme suit : Type principal A B C Appareil consommateur de gaz sans conduit d évacuation des produits de combustion (sans évacuation, dépendant de l air ambiant) Appareil consommateur de gaz pour le raccordement à un conduit de fumée (dépendant de l air ambiant) Appareil consommateur de gaz indépendant de l air ambiant Types secondaires selon chiffres et marquages supplémentaires (Premier) chiffre : ventilateur Marquage supplémentaire Premier chiffre : Evacuation des produits de combustion Deuxième chiffre : ventilateur Marquage supplémentaire Premier chiffre : Apport d air comburant et évacuation des produits de combustion Deuxième chiffre : ventilateur 1 = sans ventilateur 2 = avec ventilateur après l échangeur de chaleur/brûleur 3 = avec ventilateur avant le brûleur AS = avec sécurité oxystop 1 = avec coupe-tirage 2 = sans coupe-tirage 3 = sans coupe-tirage, toutes les parties sous pression sont entièrement entourées d air comburant 1 = sans ventilateur 2 = avec ventilateur après l échangeur de chaleur 3 = avec ventilateur avant le brûleur 4 = avec ventilateur après le coupe-tirage BS = avec dispositif de surveillance des produits de combustion 1 = horizontalement à travers le mur extérieur 2 = par une gaine commune (utilisation peu usuelle en Suisse) 3 = par le toit 4 = par un système LAS 5 = évacuation des produits de combustion par le toit avec apport d air séparé depuis l air libre 6 = prévus pour le raccordement à une évacuation des produits de combustion et un apport d air non certifiées avec l appareil consommateur de gaz 7 = apport d air comburant depuis le galetas, évacuation des produits de combustion par le toit (utilisation peu usuelle en Suisse) 8 = évacuation des produits de combustion par un conduit de fumée propre ou séparé (fonctionnement en dépression) et apport d air séparé depuis l air libre 1 = sans ventilateur 2 = avec ventilateur après l échangeur de chaleur 3 = avec ventilateur avant le brûleur Marquage X = toutes les parties de l évacuation des produits de combustion se trouvant en sur- supplémentaire pression sont entièrement entourées d air comburant ou elles répondent à des exigences d étanchéité plus sévères (marquage supplémentaire utilisé que sur le territoire national). G1 f, Edition avril /20820 3.4 Abréviations AEAI CFST DVS EDMZ Association des établissements cantonaux d assurance incendie, Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, Deutscher Verband für Schweissen und verwandte Verfahren e.v., (voir OFCL) Electrosuisse Electrosuisse-SEV : Association pour l électrotechnique, les technologies de l énergie et de l information, ESTI IFP ISO ITIGS OFCL OFEN OFEV SEG SGK SIA SNV SSIGE Suva VKR Inspection fédérale des installations à courant fort, Inspection fédérale des pipelines, Organisation internationale de normalisation, Inspection technique de l industrie gazière suisse, Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications fédérales Office fédéral de l énergie, Office fédéral de l environnement, Station d essai gaz, Société suisse de protection contre la corrosion, Société suisse des ingénieurs et des architectes, Association suisse de normalisation, Société suisse de l industrie du gaz et des eaux, Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents, Association tubes et raccords en matières plastiques, 3.5 Rappels légaux et normatifs Signification des rappels Les prescriptions et décrets suivants ont été pris en compte dans la présente directive et explicités relativement aux exigences techniques. Par principe, l édition actuelle est pertinente pour toutes les références non datées. Pour les références datées, les modifications ou remaniements ultérieurs de la publication ne valent pas automatiquement mais doivent être vérifiés quant à leur possibilité d application dans les cas concrets. Les énumérations ne sont pas exhaustives. 20/208 G1 f, Edition avril 2012 Montrer encore
Bienvenue Directive G1 Directives SIN Le gaz à Nyon Rénovation But de la présentation : La «nouvelle»g1 Les changements principaux, (non exhaustifs) Donner des pistes pour appliquer ces nouvelles prescriptions Plus en détail La nouvelle directive G 1. quoi de neuf?
La nouvelle directive G 1 quoi de neuf? La Chaux-de-Fonds le 6.3.13 S.Reymond 1 Chapitre 2.4.1 2 Chapitre 3 3 Chapitre 3 définitions et rappels légaux et normatifs Le chapitre 3 contient les définitions Plus en détail G204. G204 f Edition Mai 2007. Règlement
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches Société Suisse de l Industrie du Gaz et des Eaux Società Svizzera dell Industria del Gas e delle Acque Swiss Gas and Water Industry Association SVGW SSIGE Plus en détail Fiche de travail Protection incendie installations aérauliques
Fiche de travail Protection incendie installations aérauliques Bases légales Les normes et directives suivantes sont à respecter: Norme de protection incendie de l AEAI Directive de protection incendie Plus en détail NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION INCENDIE
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION Plus en détail Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage (OIMEC) du 22 avril 2011 Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu l art. 9, al. 2, de la Plus en détail NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION INCENDIE
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION Plus en détail OCF / KAF OCF / KAF OCF / KAF
Champ d'application 1 La présente directive de protection incendie s'applique à la construction et l'exploitation d'installations thermiques de toute nature et, pour autant que cela ne soit pas réglé ailleurs, Plus en détail La Réfrigération mécanique. Journée de consultation sur les systèmes de réfrigération dans les arénas et clubs de curling
La Réfrigération mécanique Journée de consultation sur les systèmes de réfrigération dans les arénas et clubs de curling Par : Madiha Kotb, ingénieure, Régie du bâtiment du Québec Date : 9 décembre 2010 Plus en détail Chauffage central à eau chaude
Chauffage central à eau chaude Le point sur la normalisation en Belgique (2012) Christophe Delmotte, ir Laboratoire Qualité de l Air et Ventilation CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction Plus en détail Feuille d information
Neugasse 6 CH8005 Zürich Tél.: +41 (0)44 250 88 11 Fax: +41 (0)44 250 88 22 Email: blaettler@holzenergie.ch Tél.: +41 (0)21 310 30 36 direct Répertoire des appareils de chauffage conforme à l OPair Feuille Plus en détail Calcul de la puissance de chauffe Informations générales
Informations générales 1 Marche à suivre Un dimensionnement correct des installations de chauffage central est essentiel pour l utilisation rationnelle de l énergie dans les bâtiments. Le schéma montre Plus en détail La nouvelle génération de tuyauterie gaz jusqu à 100 mbar
DOC_TP_F_06/08 - page 1 certifié N 03-070-6 résistant Haute Température (HTB) temps de pose réduit de 50 à 80 % montage facile sans outillage spécial Le système de tuyauterie TracPipe avec les raccords Plus en détail Dimensionnement des chaudières à mazout et à gaz
Office fédéral de l énergie Dimensionnement des chaudières à mazout et à gaz 1 1 Introduction Correctement dimensionnée et dotée d une puissan-ce calorifique adaptée, l installation de chauffage fonctionne Plus en détail Remplacement des chaudières dans les immeubles d appartements
Remplacement des chaudières dans les immeubles d appartements Xavier Kuborn 7 octobre 2014 Avec le support de la guidance technologique éco-construction et développement durable de la Région de Bruxelles-Capitale Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Arrêté du Plus en détail Chauffages à pellets
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION Plus en détail Notice technique. Fontaines à eau. W 10 022 f Edition novembre 2013 INFORMATION
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches Société Suisse de l Industrie du Gaz et des Eaux Società Svizzera dell Industria del Gas e delle Acque Swiss Gas and Water Industry Association SVGW SSIGE Plus en détail Concept de formation. - spécialistes en protection incendie AEAI - spécialistes en protection des bâtiments contre les dangers naturels AEAI
Concept de formation pour les - spécialistes en protection AEAI - spécialistes en protection des bâtiments contre les dangers naturels AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance AEAI Formation Plus en détail T e c h n i q u e GAZ. Guide d auto-inspection. Code de construction du Québec Chapitre II. CAN/CSA-B149.1-10 (modifié)
Code de construction du Québec Chapitre II T e c h n i q u e GAZ CAN/CSA-B149.1-10 (modifié) TABLE DES MATIÈRES Alimentation en gaz... 2 Dégagements minimaux et emplacements... 5 Approvisionnement d air... Plus en détail Notice pour le contrôle et le nettoyage de conduits de fumée
Notice pour le contrôle et le nettoyage de conduits de fumée 1. De quoi s agit-il? Les conduits de fumée doivent présenter les ouvertures nécessaires au contrôle et au nettoyage. Les ventilateurs d extraction Plus en détail FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI
Norme X Directive Répertoire Note explicative Aide de travail Etat de la technique Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 25-03 / chiffre 1 / alinéa 2 Thème: Caractère obligatoire des Directives Gaz G1 et Plus en détail Ballons d eau chaude électriques à circuit fermé Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB..
Ballons d eau chaude électriques à circuit fermé Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB.. Les ballons d eau chaude électriques à circuit fermé HAJDU sont créés pour fournir de l eau chaude Plus en détail Notice technique. Séparation galvanique des réseaux d eau potable et des mises à terre. W 10 015 f Edition février 2011 INFORMATION
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches Société Suisse de l Industrie du Gaz et des Eaux Società Svizzera dell Industria del Gas e delle Acque Swiss Gas and Water Industry Association SVGW SSIGE Plus en détail Systèmes porteurs DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE. 26.03.2003 / 14-03f
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Systèmes porteurs 26.03.2003 Plus en détail Prescriptions Techniques
Prescriptions Techniques Application du décret n 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux Canalisations et Raccordements des installations de transport, de distribution Plus en détail Chaufferie au gaz Puissance > 2 mw p. 135. Chaufferie au gaz Puissance < 2mW p. 136
S O M M A I R E Filtage - Généralité Gaz p. 132 Conduites Montantes p. 134 Chaufferie au gaz Puissance > 2 mw p. 135 Chaufferie au gaz Puissance < 2mW p. 136 Grandes cuisines des ERP p. 137 Comptage p. Plus en détail DEMANDE D ATTESTATION
NOTICE FORMULAIRE EXPLICATIVE CEB-2 DEMANDE D ATTESTATION POUR INVESTISSEMENTS ECONOMISEURS D ENERGIE I.B.G.E Département «Primes Energie» Gulledelle 100 1200 Bruxelles Tél : 02/775.75.75 Email : info@bruxellesenvironnement.be Plus en détail Document sur l état de la technique Echangeur de chaleur pour gaz de combustion DET ECGC
Document pour planificateurs Décembre 2014 ImmoClimat Suisse Echangeur de chaleur pour gaz de combustion DET ECGC 2 ImmoClimat Suisse Contenu 1. Introduction, champ d application 3 1.1 Introduction 3 1.2 Plus en détail Chauffages à pellets
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION Plus en détail Registre des Directives Européennes "nouvelle approche" avec marquage CE
Domaine de travail: principes Registre des Directives Européennes "nouvelle approche" avec marquage CE Organisme de certification SCESp 0008 Référence CE96-7.f Organisme européen notifié, Edition 01.05.2015 Plus en détail Chaudière Colónia II
74 COLONIA CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES Chaudière Colónia II Principales caractéristiques Température maximale de sortie d'eau chaude: 90ºC. Éléments de fonte et trois pas de fumées offrant un excellent transfert Plus en détail Prescriptions techniques
Prescriptions techniques Application du décret n 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution Plus en détail Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane
Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane 1 1. Définition LPG On entend par LPG (Liquefied Petroleum Gas) du BUTANE, PROPANE et leurs Plus en détail LA REGLEMENTATION DES CHAUDIÈRES
Roger Cadiergues MémoCad ml21.a LA REGLEMENTATION DES CHAUDIÈRES SOMMAIRE ml21.1. Les éléments de base ml21.2. Les chaudières de 4 à 400 kw ml21.3. Les chaudières de 0,4 à 20 MW : rendements et équipements Plus en détail accumulation. Un procédé indispensable pour des besoins en eau chaude importants, avec un bon niveau de confort.
Manuel d installation et d utilisation Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé 600/150-750/200-1000/220-1500/300 V 1.3 SOMMAIRE 1 Description du dispositif... 3 1.1 Série type... 3 1.2 Protection du Plus en détail GMP Standard GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION. Groupe de Maintien de Pression GMP Standard GMP Eau-surchauffée Vacuopress Maxipress - Minipress
GMP Standard GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION Groupe de Maintien de Pression GMP Standard GMP Eau-surchauffée Vacuopress Maxipress - Minipress LES AVANTAGES La directive européenne des équipements sous pression Plus en détail Chaudières neuves systèmes de chauffage à l eau
Chaudières neuves systèmes de chauffage à l eau Respecter les conditions d utilisation ok, à faire interdit, à éviter SAUF = exceptions, dérogations = pourquoi? informations complémentaires Cliquez sur Plus en détail Notions sur les différentes Chaudières au sol
TECHNIQUES DES INSTALLATIONS SANITAIRES Nom : ET ENERGIES THERMIQUES Chaudières au sol Section énergétique Mr CHENUIL Notions sur les différentes Chaudières au sol On donne : Un dossier ressource définissant Plus en détail Le nec plus ultra en termes de centrales de traitement d air : combustion directe et combustion indirecte
KLIMAT Le nec plus ultra en termes de centrales de traitement d air : combustion directe et combustion indirecte Mark possède une série de centrales de traitement d air qui peuvent être utilisées dans Plus en détail DISTRIBUTION GAZ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VIALIS
VIALIS Application du décret n 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage Plus en détail Mode d emploi et guide d installation pour foyers et radiateurs à gaz avec vanne Eurosit
Conservez soigneusement ce document Mode d emploi et guide d installation pour foyers et radiateurs à gaz avec vanne Eurosit Foyers à gaz A36 A36M A64 Radiateurs à gaz P36 P64 P33 09AB11 Gebruiksaanwijzing Plus en détail BP Génie Climatique Le brûleur fuel à air soufflé C.F.A.B REIMS
BP Génie Climatique Le brûleur fuel à air soufflé C.F.A.B REIMS Stockage non enterré Capacité maximale de 2 500 litres Le stockage peut être implanté en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Le local doit être Plus en détail Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire Edition décembre 2007
Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire 1. But et objet Une série d'aides à l'application a été créée afin de faciliter la mise en œuvre des législations cantonales en matière Plus en détail CHAUDIÈRES À GAZ À CONDENSATION 3 À 114 KW
CHAUDIÈRES À GAZ À CONDENSATION 3 À 114 KW Rendement énergétique maximal et très faibles émissions grâce à une technologie de pointe à condenseur et à modulation ANS 2 CHAUDIÈRES À GAZ À CONDENSATION: Plus en détail FRANCE 2006 T2. Catalogue Tarif
FRANCE 2006 T2 Catalogue Tarif Foyer acier vitrifié Foyer acier AquaMini RVC AquaWind RSC AquaPlus BSCV AquaPlus BSCV G CHAUDIÈRES VENTOUSE FIOUL THERMITAL Gamme chaudières fioul ventouse 16 Permet à la Plus en détail Chaudières traditionnelles
Gamme Chaudières Traditionnelles et Récupérateur à condensation TOTALECO Chaudières traditionnelles ATLANTIC GUILLOT offre une large gamme de chaudières acier à équiper de brûleur gaz ou fioul pour une Plus en détail 2.1 Détermination de la puissance du générateur de chaleur
Détermination de la puissance du générateur de chaleur 1 Marche à suivre Un dimensionnement correct des installations de chauffage est essentiel pour l utilisation rationnelle de l énergie dans les bâtiments. Plus en détail C O N D U I T S D E F U M É E F O N C T I O N N A N T E N S U R P R E S S I O N
Berne, Buchs, Zurich, avril 2012 C O N D U I T S D E F U M É E F O N C T I O N N A N T E N S U R P R E S S I O N Mesdames, Messieurs, 1. Situation initiale Les températures extrêmement froides de l'hiver Plus en détail HDAa. LIGHTSTRIPS Système de chauffage et de refroidissement au plafond. HDAa. LIGHTSTRIPS LIGHTSTRIPS est le panneau super-léger par excellence.
LIGHTSTRIPS Système de chauffage et de refroidissement au plafond LIGHTSTRIPS LIGHTSTRIPS est le panneau super-léger par excellence. LIGHTSTRIPS est un système préfabriqué de refroidissement/chauffage, Plus en détail PRINCIPALES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DANS LES IAA ENERGIES FLUIDES
PRINCIPALES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ENERGIES FLUIDES Sommaire: - Réglementation sur les chaudières: Décret 2009-648 - Installations soumises à déclaration et autorisation ICPE 2910 - Equipements sous Plus en détail Normes EN. DIN 6601, Edition:2007-04 Résistance des matériaux des réservoirs en acier contre les liquides (Liste positive des liquides)
KVU CCE CCA Réservoirs d'entreposage Réservoirs en métal Normes EN Etat: mai 2008 SN EN 12285-1, Edition:2003-03 Réservoirs en aciers fabriqués en atelier - Partie 1: Réservoirs horizontaux cylindriques Plus en détail Bases du dépannage et maintenance des chaudières et centrales thermiques
Durée : 5 jours Bases du dépannage et maintenance des chaudières et centrales thermiques Réf : (Therm.01) - Permettre au personnel ayant la pratique, d'exploiter une installation comportant des générateurs Plus en détail QUESTIONNAIRE PARTICULIER POUR DEMANDE D AUTORISATION
Domaine de la prévention Etablissement cantonal d assurance et de prévention Place de la Gare 4, Case postale, 2002 Neuchâtel Tél. 032 889 62 22 www.ecap-ne.ch Fax 032 889 62 33 ecap@ne.ch QUESTIONNAIRE Plus en détail 747.201.31 Dispositions d exécution de l ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
Dispositions d exécution de l ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OEMB) du 9 janvier 2009 (Etat le 1 er janvier 2013) Le Département Plus en détail HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC. With the future in mind
made in Belgium With the future in mind HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC Chaudière au gaz à condensation, à fonction double HeatMaster TC à condensation pour le chauffage central HeatMaster Plus en détail Ordonnance cantonale sur l énergie (OCEn) (Modification)
1 741.111 7 août 008 Ordonnance cantonale sur l énergie (OCEn) (Modification) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l article 9, alinéas et de la loi fédérale du 6 juin 1998 sur l énergie (loi sur Plus en détail PREPARATION AU TEST POUR L OBTENTION DU CERTIFICAT D APTITUDE- FLUIDES FRIGORIGENES
PREPARATION AU TEST POUR L OBTENTION DU CERTIFICAT D APTITUDE- FLUIDES FRIGORIGENES Durée : 6 jours Public : Plombiers, Electriciens, Chauffagistes Pré-requis : avoir suivi une formation climatisation Plus en détail Fiche commerciale. Chauffage. Efficacité et confort optimal pour le chauffage des bâtiments de grands volumes. www.france-air.com
Fiche commerciale Chauffage Efficacité et confort optimal pour le chauffage des bâtiments de grands volumes Chauffage Direct @ccess gaine radiante avec brûleur gaz à l extérieur avantages Esthétique. 250 Plus en détail Contrats de maintenance
Contrats de 1. Aspects légaux 2. Critères de choix pour contrat de 3. Propositions de travaux à gérer sous forme de contrats de 4. Comment gérer les contrats de 5. Quelques expériences 6. Conclusion J.-P. Plus en détail Hoval UltraGas AM condens. Chaudière à gaz au sol, à condensation jusqu à 1 300 kw.
Hoval UltraGas AM condens. Chaudière à gaz au sol, à condensation jusqu à 1 300 kw. A l extérieur on se bat contre les humeurs du temps pour évacuer la neige avec de gros engins. A l intérieur on s assied Plus en détail STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES GPL D UNE CAPACITE COMPRISE ENTRE 6T ET 50T
1 er jour : STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES GPL D UNE CAPACITE COMPRISE ENTRE 6T ET 50T DUREE : 3 JOURS PROGRAMME : Rappels succincts sur : - Les unités - Caractéristiques physiques et chimiques des GPL : Plus en détail Aide à l'application EN-1 Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire Edition janvier 2009
SOLAIRE BOIS POMPES À CHALEUR CONDENSATION FIOUL/GAZ PMC-X CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION MICRO-ACCUMULÉE PROJECT L essentiel de la condensation >> Compacte et légère >> Installation rapide et simple Plus en détail made in Italy C 310-01 Nias condensing Chaudières murales à condensation avec ballon à accumulation EMEA
C 310-01 made in Italy Nias condensing Chaudières murales à condensation avec ballon à accumulation FR EMEA Chaudières murales à condensation avec ballon à accumulation Nias CONDENSING Haut rendement Faibles Plus en détail Ecoconception : Bannir du marché les produits les moins performants
En 2015, en aout et septembre, les mesures des règlements européens pour l écoconception et l étiquetage énergétique d appareils de chauffage, de production d eau chaude et de stockage de l eau entrent Plus en détail LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE Dernière révision du document : juillet 2012 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique Plus en détail C 249-03. made in Italy. Tahiti Dual. Chaudières murales à gaz mixtes instantanées et chauffage seul EMEA
C 249-03 made in Italy Tahiti Dual Chaudières murales à gaz mixtes instantanées et chauffage seul FR EMEA Chaudières murales à gaz mixtes Tahiti Dual FIABILITÉ SÉCURITÉ FACILITÉ D UTILISATION ET D ENTRETIEN Plus en détail Réseaux de plomberie de l immeuble : eau, gaz
FICHE TECHNIQUE Réseaux de plomberie de l immeuble : eau, gaz 2 4 5 CONNAÎTRE > Réseau d eau froide > Réseau d eau chaude > Réseau de gaz REGARDER > Réseau d eau ENTRETENIR - AMÉLIORER > Contrat d entretien Plus en détail R E D A N G E / A T T E R T
FORMULAIRE DE DEMANDE D AUTORISATION COMMODO/INCOMMODO CLASSE 2 N 0403010201: ATELIERS DE TRAVAIL DU BOIS, à l exception de ceux exploités à des fins purement éducatives dans les écoles Etablissements Plus en détail Système icovit exclusiv. Chaudière à condensation à mazout
Système icovit exclusiv Chaudière à condensation à mazout Chaudière à condensation à mazout icovit exclusiv L interaction des composants fait de cette chaudière icovit une superstar à rendement de 105 Plus en détail L INSPECTION DES CHAUDIÈRES ET DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
C 246-01 made in Italy Chaudière murale mixte instantanée à gaz Longueur 400 mm Hauteur 700 mm Profondeur 250 mm chaleur à vivre FR Nord Africa Chaudière murale mixte instantanée à gaz PETITE avec ses Plus en détail Le Maine Brun 16190 MONTMOREAU-SAINT-CYBARD Tél : 05.45.60.22.04 Fax : 05.45.60.32.93
Le Maine Brun 16190 MONTMOREAU-SAINT-CYBARD Tél : 05.45.60.22.04 Fax : 05.45.60.32.93 Ce matériel est à usage professionnel, et ne peut être utilisé que par du personnel qualifié. Cette notice couvre l Plus en détail CHAUDIÈRE À GAZÉIFICATION DU BOIS ATTACK DPX PROFI
CHAUDIÈRE À GAZÉIFICATION DU BOIS ATTACK DPX PROFI W W W. A T T A C K. S K CHAUDIÈRE À GAZÉIFICA- TION DU BOIS ATTACK DPX Chaudière à gazéification ATTACK DPX est disponible en trois versions: STRANDARD, Plus en détail Actif. pour un. environnement propre. demain. Échangeurs de chaleur à plaques nervurées en fonte de fer. Échangeurs de chaleur à tubes en verre
Actif pour un environnement propre de demain Échangeurs de chaleur à plaques nervurées en fonte de fer Échangeurs de chaleur à tubes en verre Société Votre centrale énergétique: Réalisation d un seul prestataire! Plus en détail Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone Plus en détail Commission pour la technique de construction
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Commission pour la technique de Récapitulation des concordances admissibles entre la classification Plus en détail Bâtiments à façades double-peau
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION Plus en détail de faible capacité (inférieure ou égale à 75 litres) doivent être certifiés et porter la marque NF électricité performance.
9.5. PRODUCTION D EAU CHAUDE sanitaire Les équipements doivent être dimensionnés au plus juste en fonction du projet et une étude de faisabilité doit être réalisée pour les bâtiments collectifs d habitation Plus en détail Préparateur solaire d eau chaude sanitaire 200 SSL. Notice d utilisation 300028223-001-03
FR Préparateur solaire d eau chaude sanitaire 200 SSL Notice d utilisation 300028223-001-03 Sommaire 1 Consignes de sécurité et recommandations...4 1.1 Consignes de sécurité...4 1.2 Recommandations...4 Plus en détail Implantation des chaudières fioul
Implantation des chaudières fioul Fiche technique Edition février 2010 sommaire Le local p.2 L alimentation de la chaudière p.5 Les raccordements de la chaudière p.9 Glossaire p.11 Documents et contacts Plus en détail Formation Bâtiment Durable :
Formation Bâtiment Durable : Les techniques (chaleur, ventilation, ECS): conception et régulation Bruxelles Environnement Systèmes de production de chaleur : principes et enjeux Raphaël Capart ICEDD asbl Plus en détail CTL Condensation. Chaufferies complètes acier fioul ou gaz. www.geminox.fr CRÉDIT D IMPÔT*
CTL Condensation Chaufferies complètes acier fioul ou gaz www.geminox.fr CRÉDIT D IMPÔT* SELON LA LOI DE FINANCES EN VIGUEUR *Crédit d impôt sur le prix de la chaufferie posée par un professionnel, hors Plus en détail Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de quantités de gaz
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de quantités de gaz 941.241 du 19 mars 2006 (Etat le 1 er janvier 2013) Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. Plus en détail Plan de formation Projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC Check-list des objectifs de formation en entreprise
Objectifs particuliers Organisation de l'entreprise Expliquer et appliquer les procédures de l'entreprise Objectifs évaluateurs Décrire le plan directeur et l'organigramme de l'entreprise Expliquer et Plus en détail info Pellets Domaine spécialisé clima chauffage Septembre 2011 Exigences techniques Local de stockage
Domaine spécialisé clima chauffage info Septembre 2011 Exigences techniques Pellets Local de stockage Le local de stockage doit pouvoir contenir les réserves de pellets pour une année. Cela est valable Plus en détail BRULEUR GAZ NATUREL Ou BRULEUR FUEL DOMESTIQUE
GENERATEUR D AIR CHAUD BRULEUR GAZ NATUREL Ou BRULEUR FUEL DOMESTIQUE INFORMATIONS TECHNIQUES INSTRUCTION DE MONTAGE ENTRETIEN ET DEPANNAGE A lire attentivement avant toute opération d'installation, d'exploitation, Plus en détail EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION GENERATEUR DE VAPEUR TYPE HA 54X - BRULEUR GAZ PRODUCTION HORAIRE : 3000 kg / vapeur PRESSION MAXIMALE (admissible) EN SERVICE : 14 bars EXTINCTEUR A EAU AVEC ADDITIF : FS9 EV Plus en détail HYDROGAZ Bi-énergie. BALLON SOLAIRE ECS (SOLAIRE-GAZ) 1 000 À 3 000 Litres
HYDROGAZ Bi-énergie BALLON SOLAIRE ECS (SOLAIRE-GAZ) 1 000 À 3 000 Litres Grâce à la combinaison d un réchauffeur tubulaire démontable et d un équipement gaz monobloc à haut rendement, les ballons HYDROGAZ Plus en détail NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012
NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du 1 er groupe (1 ère à 4 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 Plus en détail Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage
Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage Présentation à la 44 ième rencontre du RTHQ Mai 2011 Sommaire Codes applicables Produits approuvés Évacuation Ventilation Alimentation en eau potable Plus en détail Ordonnance sur la procédure d expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d eau chaude et des accumulateurs de chaleur
Ordonnance sur la procédure d expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d eau chaude et des accumulateurs de chaleur 730.012.1 du 15 avril 2003 (Etat le 22 avril 2003) Le Département fédéral Plus en détail Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en tirage naturel
Commission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe Spécialisé n 14 «Installations de Génie Climatique et Installations Sanitaires» Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en Plus en détail N 267.3.a.: Peinture (produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres produits de protection)
LOI DU 10 JUIN 1999 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES FORMULAIRE DE DEMANDE D AUTORISATION CLASSE 2 (produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres Plus en détail Appendice. LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (loi sur le travail) OLT 3 et 4
Appendice A B C D E F G H Abréviations Définitions Bases légales Sites Internet intéressants Organisation de la santé et sécurité au travail Information et formation du personnel Participation Documentation Plus en détail IDÉES NOUVELLES ET NOVARTRICES.
IDÉES NOUVELLES ET NOVARTRICES. SolMetall est votre partenaire pour capteurs solaires thermiques d une efficacité unique, radiateurs muraux efficaces et éléments de refroidissement aussi bien que pour Plus en détail STOCKAGE ET ALIMENTATION FIOUL J-M R. D-BTP
STOCKAGE ET ALIMENTATION FIOUL J-M R. D-BTP 006 Généralité L alimentation en fioul des brûleurs se fait à partir d une cuve, dans laquelle le fioul est puisé par la pompe du brûleur. Le stockage du fioul Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back