Source: http://docplayer.fr/16254874-Stockage-des-hydrocarbures.html
Timestamp: 2018-07-18 18:35:37+00:00
Document Index: 61082447

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Stockage des hydrocarbures - PDF
Download "Stockage des hydrocarbures"
1 Stockage des hydrocarbures Nitrawal asbl Dimitri Wouez
2 Stockage des hydrocarbures Plan Contexte Mazout de roulage Capacité > 3000 litres Capacité < 3000 litres Mazout de chauffage
3 Stockage des hydrocarbures Contexte Capacités cumulées < 3000 l (max 2 pistolets) Mazout de chauffage Mazout de roulage Non classée Cond. générales De 3000 à l (max 2 pistolets) Conditionnalité ± idem roulage Classe 3 Cond. intégrales > l Ou + de 2 pistolets Station service
4 Capacités cumulées Distinction roulage chauffage Cumul des réservoirs l vol cumulé l l l l l l l l!!!! maximum 2 pistolets!!!
5 Stockage des hydrocarbures Contexte Capacités cumulées < 3000 l (max 2 pistolets) Mazout de chauffage Mazout de roulage Non classée Cond. générales De 3000 à l (max 2 pistolets) Conditionnalité ± idem roulage Classe 3 Cond. intégrales > l Ou + de 2 pistolets Station service
6 Mazout de roulage > 3000 l Délais de mise en ordre Emplacements Encuvements Equipements Aire de ravitaillement Etanchéité
7 Roulage > 3000 l Délais de mise en ordre Délais de mise en ordre Installation existante (au 13 janvier 2008) Nouvelle installation 13 janvier 2010 Dés la mise en place
8 Roulage > 3000 l Emplacements citernes existantes Simple paroi Double paroi
9 Roulage > 3000 l Emplacements nouvelles citernes Simple paroi Double paroi
10 Encuvement Roulage > 3000 l
11 Roulage > 3000 l Encuvement OK!
12 Équipements et aire de ravitaillement
13 Équipements et aire de ravitaillement Remplissage
14 Roulage > 3000 l Équipements et aire de ravitaillement Remplissage Installation existante Sonde électronique avec arrêt automatique de l approvisionnement (98% remplissage) Nouvelle installation Sonde électronique avec arrêt automatique de l approvisionnement (98% remplissage) Sifflet anti-débordement (95% remplissage)
15 Équipements et aire de ravitaillement Ravitaillement
16 Roulage > 3000 l Équipements et aire de ravitaillement Ravitaillement Installation existante Soutirage par pompe (juillet 2002) Haut Bas si test d étanchéité Pistolet arrêt auto. (13/01/10) Interrupteur d arrêt général (13/01/10) Nouvelle installation Soutirage par pompe (dés la mise en place) Haut Pistolet arrêt auto. (13/01/08) Interrupteur d arrêt général (13/01/08)
17 Équipements et aire de ravitaillement Jaugeage
18 Roulage > 3000 l Équipements et aire de ravitaillement Jaugeage Installation existante Par le haut Tube extérieur en verre ou plastique interdits Nouvelle installation Par le haut Tube extérieur en verre ou plastique interdits
19 Roulage > 3000 l Équipements et aire de ravitaillement Tuyauteries Toute fuite doit pouvoir être recueillie Si simple paroi, placée dans un caniveau imperméable Protégée de la corrosion Présence d une tuyauterie d évent à l air libre
20 Équipements et aire de ravitaillement Aire de ravitaillement
21 Équipements et aire de ravitaillement Aire de ravitaillement et remplissage Roulage > 3000 l
22 Collecteur d écoulement Roulage > 3000 l Équipements et aire de ravitaillement Arrivée Sortie d'eau 200 litres sous-verse La sous-verse est fortement conseillée si les aires de ravitaillement et de remplissage sont non couvertes.
23 Séparateur d hydrocarbures Roulage > 3000 l Équipements et aire de ravitaillement Arrivée Sortie d'eau
24 Roulage > 3000 l Équipements et aire de ravitaillement Caractéristiques des bétons conformité aux normes NBN EN et NBN B classe de résistance : C30/37 domaine d'utilisation : BA (béton armé) classe d'environnement : EE3 classe de consistance : maximum S3 dimension maximale des granulats : 32 mm exigences supplémentaires : ciment LA et classe d'absorption d'eau par immersion : WAI(0,50) selon l'annexe O de la norme NBN B
25 Roulage > 3000 l Équipements et aire de ravitaillement Aménagement d un béton existant Revêtement de protection à base de résine d Epoxy (ex : Sikagard -63N) à base d élastomère silicone (ex : Groupe français Mecatiss : type 75.ND)
26 Équipements et aire de ravitaillement Test d étanchéité
27 Roulage > 3000 l Test d étanchéité Installation existante Dés le 13/01/2010 Nouvelle installation Avant la mise en service
28 Roulage > 3000 l Test d étanchéité Fréquence non Test d étanchéité tous les 10 ans Le réservoir estil enterré? oui Le réservoir est-il a simple ou double paroi? simple Test d étanchéité tous les : -10 ans pour les réservoirs de 10 à 20 ans - 5 ans pour les réservoirs de 21 à 30 ans - 3 ans pour les réservoirs de plus de 30 ans ou dont l année de construction est indéterminée Coût approximatif : 250 double Test d étanchéité tous les : -10 ans pour les réservoirs de 10 à 20 ans - 3 ans pour les réservoirs dont l année de construction est indéterminée
29 Roulage > 3000 l Test d étanchéité Fréquence Plaquette de couleur Verte remplissage et exploitation autorisés Orange remplissage et exploitation autorisés réparations dans les 6 mois Rouge ou absence Remplissage interdit Réalisation par un expert agréé
30 Équipements et aire de ravitaillement Identification
31 Roulage > 3000 l Fiche d identité Tenue d une fiche d identité Pour les nouvelles installations le nom et/ou la marque du constructeur du réservoir; le numéro et l'année de construction du réservoir; la capacité du réservoir (en litres); le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir; la nature et le type de réservoir; le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis des normes; la date de placement du réservoir; le certificat de mise en place du réservoir et de son raccordement délivré par un expert compétent; le certificat d'étanchéité et de conformité de l'ensemble de l'installation avant sa mise en service délivré par un expert compétent; le certificat d'étanchéité périodique des réservoirs et tuyauteries délivré par un technicien agréé; la fiche technique du matériau utilisé pour imperméabiliser l'encuvement et l'aire de ravitaillement; la facture et/ou la fiche technique du pistolet de distribution muni d'un dispositif automatique.
32 Stockage des hydrocarbures Plan Contexte Mazout de roulage Capacité > 3000 litres Capacité < 3000 litres Mazout de chauffage
33 Roulage < 3000 l Mazout de roulage < 3000 l Emplacements Encuvements Equipements, tuyauterie Sonde ou sifflet, jauge, pompe, pistolet Aire de ravitaillement Etanchéité Délais de mise en ordre
34 Roulage < 3000 l Équipements Distribution Depuis le 04 juillet 2002 Distributeur avec pompe de transfert Pistolet
35 Roulage < 3000 l Aire de ravitaillement et remplissage Aire de ravitaillement et remplissage Étanche «drainés vers des installations d épuration appropriées aux pollutions prévisibles»
36 Stockage des hydrocarbures Plan Contexte Mazout de roulage 3000 litres < Capacité < litres Capacité < 3000 litres Mazout de chauffage 3000 litres < Capacité < litres Capacité < 3000 litres
37 Chauffage > 3000 l Mazout de chauffage Conditionnalité Délais de mise en ordre
38 Chauffage > 3000 l Mazout de chauffage Conditionnalité Mazout de chauffage (professionnel) Rejet d hydrocarbure en eaux souterraines Étanchéité
39 Chauffage > 3000 l Mazout de chauffage Délais de mise en ordre Installation existante Nouvelle installation 29 novembre 2003 Dés la mise en place
40 Chauffage > 3000 l Mazout de chauffage Système anti-débordement : Sifflet, sonde électronique ou autre (nouvelle installation ou existante) Test d étanchéité : non Test d étanchéité tous les : -10 ans - 3 ans pour les réservoirs dont l année de construction est indéterminée (double paroi) ou ceux ne disposant pas d encuvement (simple paroi) Le réservoir est-il enterré? oui Le réservoir est-il a simple ou double paroi? simple Test d étanchéité tous les : -10 ans pour les réservoirs de 10 à 20 ans - 5 ans pour les réservoirs de 21 à 30 ans - 3 ans pour les réservoirs de plus de 30 ans ou dont l année de construction est indéterminée ou sans dispositif de contrôle de l étanchéité (alarme visuelle et sonore) Attention : double Test d étanchéité tous les : -10 ans - 3 ans pour les réservoirs dont l année de construction est indéterminée Pour les tests d étanchéité à l aide d un liquide sous une pression de 1 bar : pas sur les citernes enterrées, sauf si vidées, nettoyées et dégazées.
42 Stockage des hydrocarbures Merci de votre attention Dimitri Wouez 085/