Source: https://es.scribd.com/doc/159801267/Instalaciones-Aguas-Blancas
Timestamp: 2017-04-24 09:35:46
Document Index: 53952564

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 17', 'Artículo 15', 'Artículo 13', 'Artículo 20', 'Artículo 18']

ScribdNavegarInteresesPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseInstalaciones Aguas BlancasCargado por Kelly Delgado de Agrela0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content1.Contenido
1. 2. 3. 4. INTRODUCCIÓN 1 DATOS DEL PROYECTO 1 1 2 3 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: MODULO I: INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS BLANCAS 2 Dotación de la Vivienda Unifamiliar en la Casa Articulo 109 Artículo 13 Artículo 15 Artículo 17 Artículo 18 Artículo 20 Articulo 23 Articulo 253 Articulo 281 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 Verificación de las Dimensiones de la Vivienda
Diseño De Las Instalaciones De Aguas Blancas Fría Y Caliente De La Vivienda
Isometría De Las Instalaciones De Aguas Blancas Fría Y Caliente De La Vivienda 5 Calculo De Las Velocidades Y Tabla De Gastos Probables 7 Articulo 293 Articulo 294 Articulo 295 Articulo 296 Articulo 298 Articulo 301 ANEXOS 7 9 10 10 10 10 ¡Error! Marcador no definido.
Tabla De Diámetros y Presiones
2. INTRODUCCIÓN A continuación se presentarán los aspectos generales para las instalaciones sanitarias de aguas blancas de una vivienda unifamiliar, la misma se encuentra ubicada en Los Teques, Conjunto Residencial Campol, Casa N° 25, Estado Miranda. 3. DATOS DEL PROYECTO NOMBRE UBICACIÓN Proyecto de Instalaciones Sanitarias Casa Campol Conjunto Residencial Campol, Estado Miranda.
4. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: La Casa Campol es una vivienda unifamiliar de dos plantas con un área de construcción de aproximadamente 138 metros cuadrados y altura máxima de 4,9 metros, conformada por una sala, un comedor, una cocina, un lavadero, un dormitorio principal con vestier, dos dormitorios secundarios con sus closet, un medio baño en el primer piso y un baño en el segundo piso, dos closet común en el primer piso, una escalera que comunica al segundo piso además de un área externa compuesta de un porche, un garaje y el patio. Esta casa estará construida en un área de aproximadamente 313 metros cuadrados. La vivienda cuenta con los servicios básicos de vialidad, electricidad, acueductos y cloacas, drenajes y aceras. Y tiene en los cuatros retiros los 3 metros mínimo en cada uno.
1900 l 1m 3 30dias * *  57m 3 / mes dia 1000l 1mes
. se utiliza la tabla 7 Dotaciones De Agua Para Edificaciones Destinadas Viviendas Unifamiliares (anexo) y se obtiene una dotación de 1. Articulo 109 Dotación de agua para edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares.48m2. MODULO I: INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS BLANCAS  Dotación de la Vivienda Unifamiliar en la Casa Se realiza el cálculo de la dotación en el Capítulo VII de las Dotaciones de Agua para las Edificaciones. Calculando un aproximado del uso del agua en el mes seria de 57m3/mes. de la Gaceta Oficial N° 4.5. Reforma y Mantenimiento De Edificaciones. área total de la parcela es de 313. Reparación.900 (litros/día) ya que está entre 301 m2 y 400 m2.044 Extraordinario. NORMAS SANITARIAS Para Proyecto De Construcción. teniendo en los cuatro retiro lo mínimo de 3m.
Lateral= 4.50m.50 m SI CUMPLE con lo requerido.00m.Lateral= 2. de la Gaceta Oficial N° 4.05 m SI CUMPLE con lo requerido Artículo 17 Local destinado a lavandero en viviendas área mínima neta de 3.00 m SI CUMPLE con lo requerido 3
.Lateral= 3.38 m2 y Dim.20 m2 y Dim.90 m SI CUMPLE con lo requerido Artículo 15 Local destinado a cocina en viviendas área mínima neta de 6.38 m2 y Dim.57 m2 y Dim. Reforma y Mantenimiento De Edificaciones.044 Extraordinario.00 m2 y dimensión lateral no menor de 1.Lateral= 3. Cocina Área= 12. Cuarto 1 Área= 16. Artículo 13 Dormitorio con área mínima neta de 8.00 m2 y dimensión lateral no menor de 2.50 m2 sin incluir el vertier y dimensión lateral no menor de 2. Lavandero Área= 5. Cuarto Principal Área= 21.00 m2 y dimensión lateral no menor de 1. Reparación.50m. NORMAS SANITARIAS Para Proyecto De Construcción.90 m Cuarto 2 Área= 16.73 m2 y Dim. Dormitorios adicionales área mínima neta de 6.00m. Verificación de las Dimensiones de la Vivienda Esta comprobación se realiza el chequeo en el Capítulo II de las Dimensiones de los Locales.Lateral= 4.
40m y la altura máxima de 2. y también en otras zonas de la red como baños con el mismo objetivo. batea. y para Planta Alta por ser techo inclinado la altura mínima será de 2. Artículo 20 Planta Baja la altura del techo es 2. y todos aquellos que se especifiquen en el plano de planta de la vivienda.50m  2.40m. ducha.60  2. NORMAS SANITARIAS Para Proyecto De Construcción.40m 2 SI CUMPLE con lo requerido 2 h2  2.40m  2.40m Articulo 23 La altura mínima de las salas sanitarias será de 2.40m. lavaplatos. lavadora. Reforma y Mantenimiento De Edificaciones.40 h1  2. Reparación. El diseño de las instalaciones de aguas blancas tanto fría como caliente se realizo tomando como premisa conducir agua a las piezas sanitarias que lo necesiten como por ejemplo: W.Artículo 18 Ninguna sala sanitaria de la vivienda se comunica directamente con los ambientes donde se preparan alimentos.10m Para la Planta Baja la altura es de 2. Para el trazado de las tuberías se considero la distribución más adecuada y teniendo en cuenta el aspecto económico del mismo.60m 2.C. SI CUMPLE con lo requerido Para la Planta Alta la altura es de 2.60m h1  h2 Planta alta  2.50m. 4
. Se coloco una llave de paso al inicio de la red para efectuar un bloqueo en caso de ser necesaria alguna reparación. por lo tanto se cumple el artículo. SI CUMPLE con lo requerido
 Diseño De Las Instalaciones De Aguas Blancas Fría Y Caliente De La Vivienda Se diseña con lo establecido en el Capítulo XVII de La Instalación de las Tuberías del Sistema de Abastecimiento. lavamanos.044 Extraordinario. de la Gaceta Oficial N° 4.
281 de la norma sanitaria.  Isometría De Las Instalaciones De Aguas Blancas Fría Y Caliente De La Vivienda Una vez planteada la distribución de la red de aguas blancas fría y caliente en planta se procede a realizar la isometría de la misma con el fin de observar mejor la distribución y detallando los tramos a nivel de suelo o piso y los tramos aéreos los cuales se deben considerar para el cálculo de las longitud de la tubería. donde se establece la posición relativa de la colocación de los puntos de aguas blanca para piezas de tanque.253 de la norma sanitaria el cual establece: Articulo 253 La tubería de aducción del abastecimiento de agua público a la edificación deberá proveerse de una llave de compuerta ubicada a continuación del medidor y dentro de la parcela. de manera que pueda interrumpirse el abastecimiento a la edificación cuando ello se considere necesario. Se colocaron dos puntos de riego en la red cumpliendo con el Art. De tal manera la distribución de red de agua blanca y agua caliente quedo en planta como se anexa en los planos correspondientes. Se prohíbe la colocación de llaves en tanquillas inundables.Se coloca una llave de retención al inicio de la red para cumplir con el Art. Gustavo Tata.
. Las tuberías y conexiones a utilizar serán de material PVC. Para la altura de los puntos de las piezas sanitarias se hizo referencia al texto INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS TOMO 2. de acuerdo al tipo de agua a conducir ya sea fría o caliente. Articulo 281 Las llaves para conectar mangueras para riego deberán sobresalir no menos de 15 cm sobre el nivel del piso.
El final de un tramo. La señalización de los tramos se hace en puntos donde se establece: El comienzo de un tramo. La red de agua fría se identifica con números iniciando la numeración desde el medidor hasta el último punto de la red. 6
. y la red de agua caliente se identifica con letras iniciando la numeración en el calentador hasta el punto más alejado del mismo. De acuerdo a esto la isometría del diseño se presenta en plano anexo. Una derivación o cambio del flujo.En la isometría se identifican los tramos de la red tanto de agua fría como de agua caliente.
se calcularan de acuerdo con los gastos probables obtenidos en función de las unidades de gastos que se asignan a las piezas sanitarias a servir de acuerdo a la tabla 33 y 34. Reparación. Calculo De Las Velocidades Y Tabla De Gastos Probables Este cálculo se hace basándose en el Capítulo XIX del Cálculo de las tuberías del sistema de distribución de agua. NORMAS SANITARIAS Para Proyecto De Construcción. Articulo 293 Los diámetros de las tuberías del sistema de distribución de agua de las edificaciones.044 Extraordinario.
. Reforma y Mantenimiento De Edificaciones. de la Gaceta Oficial N° 4.
Articulo 294 Los gastos probables correspondientes a cada tramo de tubería a calcular se obtendrán multiplicando el número de piezas sanitarias a servir. por el número de unidades de gastos asignados a cada una de ellas de acuerdo con la tabla 33 y 34 y totalizando estos productos parciales. su tipo y abastecimiento.
. de acuerdo con su uso (privado o público).
Tomando en cuenta estos artículos y los demás pertinentes se recopila la información en una tabla de la siguiente forma: TRAMO PIEZA UNIDADES DE GASTO En Ca P/Pi T/Par Transit nt eza cial o 4 5 1.5
GASTO OBSERVACIONES PROBABLE L/S Diam Veloci Perdid 9 etro dad aJ 0.60 m/s para asegurar el arrastre de partículas y una máxima de 3 m/s para evitar ruidos en la tubería.613 3 0.Articulo 295 Cuando las piezas sanitarias sean abastecidas o requieran de agua fría solamente. Articulo 301 Para el cálculo de las tuberías de distribución se recomienda una velocidad mínima de 0. el gasto probable de la tubería de alimentación correspondiente se calculara con las unidades de gasto que aparecen en la primera columna de las tablas 33 y 34. los gastos probables de para las correspondientes tuberías se calcularan con las unidades de gasto que aparecen en la segunda y tercera columna de la tabla 33 y 34. Articulo 298 Los diámetros mínimos indicados de las tuberías de alimentación para las piezas sanitarias serán los indicados en la tercera columna de la tabla 36.5 7 NA
Ram Ppal al Tipo 1 2 3 CALIENTE
TO TA L 8 1. Articulo 296 Cuando las piezas sean abastecidas (o requieran de agua fría) y agua caliente.35 1|2 1.5 6 1.1859 8
M-K bañera 1 10
7 0.1959 8
1.921 9 1.2 0.42 5 2 7.75
0.2 5 11 0.7 0.5
1.921 9 2.1419 1 0.2 5 0.5 NA 5.3 1.49 5 0.2563 1 0.5
1.382 8 1.63 25 0.3 3 10.25 2 NA 7.5275 6 0.936 1.75 NA
0.75 NA 2.5
Lavam K-L anos 1 M-K K-L J-N J-K J-N H-I J-H H-I F-G H-F F-G Ducha 1 Fregad ero 1
0.0695 9 0.5 0.5
1.1101 2 0.75
0.63 0.3 1. 23 bañera 1
0. 0.921 9 0.3
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1.5 3.25 0.382 8 2.903 9 0.2 0.2 5 2.5 NA 3.2 0.75 1.198 5 1.258 6 1.5275 6 0.5
1.5 0.382 8 2.25 3 NA 10.903 9 1.3379 2 0.613 3
Batea Lavad ora
D-E F-D D-B D-E
B-A FRIA
Lavam B-C anos 1 D-B B-C 25.5 5.382 8 1.0695 9 0.1419 1 0.25 1.1419 1 0..0695 9 0.26 5 0.7 0.75
0.1419 1 0.35
2 5 5. 26 21.2 0.5 NA 5.1419 1 0.210 3 1.5 0.382 8 2.3 6.. 22 20..2 0.5 1.46 5 1. 24 21. 23 23.75 Ducha 1 1. 26 18.75 1.42 5 1.0695 9 0. 24 25. 16
23.. 19
w.38 3 Lavam 1 anos 0. 21
21.7 0.7 0.5
..5 1.751 6 0. 19 2018 18...382 8 1.75 NA 4..5 0.3
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1.5 0.75 0.23.5 NA 6.921 9 1.1419 1 0...2563 1 0.5 0.. 22 23.2154 6 0.443
0. 20 20.1419 1 0. 20
18... 21 21..936 1.5 Fregad 1 ero 1..382 8 2.3019 4 0.c
NA 1.3 8.25 1.3880 2
.c 13 13.680 1 1.2 0. 13 12 13.152 4 2..2 5 1 0.1428 9 0.7 0. 12 10 13. nevera 14 15.0695 9 0.382 8 0. 14 16..TRAMO
Ram Ppal al Tipo 1 2 3 continuación de la fría 16.0695 9 0.1419 1
9.. w..25 1 1 1 3 1 3 1 NA NA 0. 12 10. Batea 11 13
UNIDADES DE GASTO En Ca P/Pi T/Par Transit nt eza cial o 4 1 5 1 6 1 7 NA 8..63 0.. Riego 17 18..7 0. 16 12 16.921 9 1. 13.921 9 0. 17 15.0695 9 0.25
TO TA L 8 1
GASTO OBSERVACIONES PROBAB LE L/S Diám Veloci Perdid 9 etro dad aJ 0.25 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1..921 9 0..2 5
11 1.75 1 2 2 NA 2
0.75 1 9.627 4 0. 12..1026 2 0.2
1. 16.3
3|4 1|2
.4403 3 0...57 5 0.
.1491 0..1248 9 0.977 9
0...1026 2 0.1723 4 0. 8
12.3 0.026 8 2. 1..9 Lavadora 1 3 3 10.2
0.63 1.0695 9 0.903 9 1.1
. 8 8.4 4..7 Suministro al calentador
11 13 2 NA 13 3 NA 16 11 Lavamanos 1 0..2 2.9 6.19 1|2 1 1|2 1 1|2 1 3 16 0.382 8 2.1993 2 0..7 4.76 1|2 3|4 0. 10 10.7 0.868 0.5275 6 0....2 5 27.6
6.75 NA 27 0. 11 8..1379 2
8..1248 9 0..25 28.10.868 1.6 6..5 2.3
4...3 4.4
8.. 1.152 4 1.75 1 11 27 0.26 75
2.75 0.5 6.921 9 1.75 Riego 1 1 1 NA 27.19 75 1 0..866 8 1.7 3|4
35 Perdida Diámetro Velocidad J 1|2 1.5 9 0. En este caso una (1). CANTIDAD: Se refiere a la cantidad de piezas del mismo tipo que hay en el ramal.294 es la multiplicación de la cantidad de piezas por unidad de gasto por pieza (columna 5x4 = 1. EN TRANSITO: Corresponde a la cantidad de unidades de gasto que se encuentran en tránsito en ese tramo.5 7 NA GASTO PROBABLE OBSERVACIONES TOTAL L/S 8 1.Como ejemplo de cálculo tenemos el tramo J-K: PIEZA Tipo 3 bañera UNIDADES DE GASTO En Cant P/Pieza T/Parcial Transito 4 1 5 1.5 6 1. TOTAL: corresponde al valor de la columna 6 en el caso de ramales como es el caso del ejemplo (columna 8 = columna 6 = 1.5.18598
TIPO DE PIEZA: Este ramal conduce el agua caliente a la bañera ubicada en planta alta.35 l/s. 295 y art.6133 0. En el caso de ser un principal será la sumatoria de las unidades de gasto en tránsito (columna 7). Como corresponde a una bañera la tabla 36 establece 0.5).298 se obtiene de la tabla 36 o 37. Para ramales no aplica. T/ Parcial: Como lo establece el art. GASTO PROBABLE Según lo establece el art.294. P/ Pieza: Para este caso la tabla establece que para una bañera en el abastecimiento de agua caliente las unidades de gasto correspondiente es 1.5) como lo establece el art. UNIDADES DE GASTO: De acuerdo al art. 15
.296 se obtienen de la tabla 33 o 34.
84 . (2005)
Rango de gasto por diámetro Diámetro[pulgadas] Gasto [l/s] 1|2 3|4 1 1 1|4 1 1|2 2 0. Este procedimiento es la base para el cálculo de la velocidad en los distintos tramos para facilitar el cálculo se conto con el material de apoyo tablas desarrolladas en un trabajo de tesis realizado por Michelena.34 1.3 .65-3. Esta se halla de acuerdo a la ecuación de continuidad: Q = V*A conocido Q= gasto= 0. Montilla.15 0. Israel.35 l/s y el Area de acuerdo al diámetro ya establecido se obtiene V = 1.05.05 -1.4.0. Daniel.6.05 -2 0.35 l/s lo cual establece que se puede utilizar un diámetro de 1|2.65 0.35 0. para garantizar un diseño más económico se plantea el uso de un diámetro de 1|2”.8
Para el ejemplo el gasto es de 0.6133 m/s.DIAMETRO Se realiza una comparación del rango máximo o mínimo que se puede conducir de gasto de acuerdo a la capacidad por diámetro de la tubería. 3|4 o 1.
Existen muchas formulas a partir de la cual se pueden obtener los valores de estas perdidas pero para facilitar el cálculo se utilizan tablas y ábacos que se derivan de estas formulas.
.PERDIDA Se calcula basándose en la tabla antes mencionada.  Tabla De Diámetros y Presiones En esta tabla se presentan las pérdidas totales y la presión de cada tramo. considerando que los valores tabulados en la misma son para 100m de tubería. CALCULO DE LA LONGITUD REAL DE LA TUBERIA La longitud real de la tubería corresponde a la longitud correspondiente a las tuberías encargadas de conducir el agua en el recorrido de la red.18598 m/m. La tabla de diámetros y presiones se realiza recorriendo la red por los tramos principales iniciando el estudio desde el medidor.35 l/s la perdida J= 18. considerando todas aquellas conexiones que produzcan perdida de carga en la red. Entrando a esta tabla para un diámetro de 1|2 “y un gasto (caudal) de 0.598 m/100m. Esta se mide directamente de los planos de planta asi como también tomando en cuenta los tramos aéreos que se pueden detallar en la isometría. Se divide entre 100 para obtener la perdida J en m / m donde queda entonces que J= 0.
CALCULO DE LAS PERDIDAS POR CONEXIÓN Se realiza calculando una longitud equivalente por conexiones y accesorios una por una en función del diámetro y del tipo de conexión o accesorio. a través de distintos ábacos como son:
CALCULO DE LA LONGITUD TOTAL EQUIVALENTE DE LA TUBERIA No es más que la sumatoria de las Li longitudes equivalentes de las diferentes conexiones o accesorios presentes en el tramo de estudio más la longitud real del tramo. DIFERENCIA DE NIVEL DE PUNTOS Es la resta de la cota abajo menos la cota arriba. Total: Multiplicación de la perdida de carga unitaria por la longitud total del tramo. COTAS Depende del nivel de referencia de los diferentes puntos de la red. Lreal + ∑ PERDIDA DE CARGA Unitaria: es la correspondiente a la obtenida previamente en la tabla de gastos probables. PRESION Se calcula como sigue: 19
. ya sea arriba o debajo de acuerdo al tramo en estudio.
que corresponde a la presión normalmente suministrada a las viviendas. Como ejemplo de cálculo tenemos el tramo 6– 7:
. Este punto corresponde al objetivo principal de la tabla de presiones ya que se debe estudiar el tramo más desfavorable para así determinar si la última pieza sanitaria del mismo presenta la presión mínima que establece la norma para el mismo. De no cumplirse entonces se hace necesario el cálculo de algún sistema de abastecimiento indirecto.Se inicia la tabla con Pi-1 en el primer tramo igual a 14 m de columna de agua.
Por lo tanto la perdida de carga total será: Total = 0.8562098
.74m.
CALCULO DE LA LONGITUD TOTAL EQUIVALENTE DE LA TUBERIA L total = 2.4 m de longitud equivalente. CALCULO DE LAS PERDIDAS POR CONEXIÓN Para el codo de 90 con diámetro 3|4”se obtiene a partir de los ábacos de la tabla especificada anteriormente un valor de longitud equivalente de 1.CALCULO DE LA LONGITUD REAL DE LA TUBERIA Se mide directamente del plano y se obtiene 2. Como se trata de 2 codos en el tramo la longitud total equivalente para esta conexión es de 2.74 + 0.414 = 2.414 PERDIDA DE CARGA De la tabla de gastos probables se tiene que la perdida unitaria es de J=0.274 m.52756. De igual manera se obtiene para la tee de 3|4” se obtiene 0.52756 * 5.4 = 5.274 + 2.37.
DIFERENCIA DE NIVEL DE PUNTOS Dif = 0 -2 = -2 PRESION De la tabla de presiones se observa que Pi-1 =10.2778682 m.COTAS La cota de abajo será la del punto 6 sera la cota de abajo Cabajo= 0 y la cota del punto 7 corresponde a la cota arriba Carriba = 2. Sustituyendo en la formula: ( )
 Calculo de hidroneumático Debido a que no se consigue la presión mínima para los puntos de diseño de la red de acuerdo al Art. 198 del Capítulo XII de la norma sanitaria se plantea la aplicación de un sistema de abastecimiento indirecto basado en un equipo hidroneumático.
. para mantener una presión adecuada en el correspondiente sistema de distribución de agua. En el cálculo del hidroneumático es necesario plantear los niveles de la vivienda a abastecer en este caso consta de una vivienda de dos niveles: planta baja y un nivel superior. Se calculan la cantidad de puntos correspondientes a las piezas sanitarias que se desean abastecer: Planta Baja Planta Alta Ambiente Puntos Ambiente Puntos Baño 2 Baño 4 Cocina 2 Lavandero 2 Riego 2 Se suma el total de puntos a abastecer y se obtiene 12 puntos.Articulo 198 En zonas donde el abastecimiento público de agua no garantice presión suficiente podrán instalarse en las edificaciones equipos hidroneumáticos.
11 6.72 11.37 4.48 82.64 4. 6 20 23 2 3 7 6 2 2 1 3.16 148.91
.75 18.99 18.74 14.41 4.48 9.96 UND UND UND UND UND UND UND UND UND PZA.32 4.30 22.13 58.69 2.Entrando con el número de puntos para una vivienda de un 1er piso se obtiene un resultado que sugiere el uso de un hidroneumático modelo KM100 con un tanque precargado de 24 lts o un tanque tradicional de 60 galones.88 9.91
PARTI DESCRIPCION DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 CODO 90ª PVC ASTM D= 1" PRESION AGUA FRIA CODO 90ª PVC ASTM D= 3/4" PRESION AGUA FRIA CODO 90ª PVC ASTM D= 1/2" PRESION AGUA FRIA CODO 90 GRDS C-PVC D= 1/2" AGUA CALIENTE TEE PVC ASTM D=1" PRESION AGUA FRIA TEE PVC ASTM D=3/4" PRESION AGUA FRIA TEE PVC ASTM D=1/2" PRESION AGUA FRIA TEE PVC ASTM D=1/2" PRESION AGUA CALIENTE REDUCCION PVC ASTM D=1" A D=3/4" PRESION AGUA FRIA REDUCCION PVC ASTM D=3/4" A D=1/2" PRESION AGUA FRIA VALVULA CHECK D = 1"
CANTID AD X PRECIO 17.38 9.  Presupuesto PRECIO UNID CANTID UNITA AD AD RIO (BS) UND 3 5.87 20.08 20.
49 29.98 990.30 13. M M M M ENV ENV ENV PZA.43 292.50 59.47 296.43 292.00
TANQUE 80 GALONES PARA HIDRONEUMATICO PZA.98 990.178.60 169. PZA.30 6.80 42.178.50 59.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
LLAVE DE PASO D=1" LLAVE DE PASO D=1/2" TUBO 1" 3M PVC AGUA FRIA TUBO 3/4" 3M PVC AGUA FRIA TUBO 1/2" 3M PVC AGUA FRIA TUBO 1/2" 3M C-PVC AGUA CALIENTE PRIMER SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC PAVCO 1/4 GALON SOLDADURA LIQUIDA PARA CPVC-PAVCO 1/4 GALON HIDRONEUMATICO 24 LTS PRE-CARGADO CON BOMBA 1/2 HP.0 0 0 4221.
1.0 1.39 250.
1 2 4 3 10 11 1 1 1 1 1
11.32 109.33 36.
.39 250.00 423.60 38.05 B S.
Más de Kelly Delgado de AgrelaSkip carousel207775073-Jack-Benjamin-C-a-Cornell-Probability-Statistics-And-Decisions-for-Civil-Engineers-McGraw-Hill-Companies-1960.pdfLecciones Elementales de Elasticidad, Con Aplicacion a La Tecnica de La Construccion - E. TorrojaA5_Catalogo HierroBeco.pdfac9e6355-5982-4b6c-b0a7-366ce4e84c4c.pdf52058609-distribucion-de-weibull-121103185313-phpapp01.pdfac9e6355-5982-4b6c-b0a7-366ce4e84c4cProbability, Statistics, and Decisions for Civil Engineers -McGraw-Hill Jack Benjamin, C. A. Cornell (1960).pdfDinamica_Estructural_Aplicada_al_Diseño_Sismico.pdfHAFlexion.pdfLecture 5AA4.pdfArticulo341-07Articulo341-07Técnicas construcción civil Pilot EsCONCLUSIONES-RECOMENDACIONES (TECNICAS)Diseño y Análisis de Losas de Hormigón Armado. Losas CompuestasTaller sanitario Suelocemento in SituSuelos Con CementoBoletin Prita 20 Bases Estabilizadas Con CementoArticulo341-07Anillo de FundacionVR_Covenin1753_2003[1]TIPOSDEBVProntuario-Suelos-CimentacionesAnillo de FundacionPlanilla Solicitud Tdc (1)Ejercicio de Diagrama de Interacion