Source: http://docplayer.fi/5783712-Selvitys-suunnitelma.html
Timestamp: 2018-05-20 18:29:44+00:00
Document Index: 8553354

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SELVITYS- JA SUUNNITTELUKOHDE TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT TILAN OMISTAJA LAATIJA MITOITUS JA LASKENTAPERUSTEET SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ VESIJÄRJESTELMIEN KUVAUS VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS SUUNNITELMA UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ VALINTAPERUSTEET LAITTEISTON VALINTA KUVAUS UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ ETÄISYYDET JA KORKEUDET JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS KIINTEISTÖN YMPÄRISTÖKUORMITUS KÄSITTELYN JÄLKEEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET LIITTEET... 8
3 1. SELVITYS- JA SUUNNITTELUKOHDE 1.1. TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT Osoite: Asuinrakennuksen pinta-ala: 180 m² Käyttötarkoitus: Jatkuva 1.2. TILAN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puh: 1.3. LAATIJA Selvityksen ja suunnitelman on laatinut toimeksiannosta CW Solutions Oy Yritystunnus: Osoite: Hurstipolku 3 A RAISIO Yhteyshenkilöt: 2. MITOITUS JA LASKENTAPERUSTEET Taulukossa 1 on esitetty kohteen nykyistä vedenkulutusta ja kuormitusarviolaskennassa käytetyt arvot. Taulukko 1. Kiinteistön nykyisen tilanteen laskennassa käytetyt arvot. Selvitys/Nykyinen Suunnitelma Kiinteistön asumispinta-ala 180 m² 180 m² Asukasmäärä 4 kpl 6 kpl Vuorokausikulutus / henkilö 120 l 150 l Asumispäivät / vuosi 365 kpl 365 kpl Taulukko 2. Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/ p d). Kuormituksen alkuperä Orgaaninen aine BHK7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi g/p d g/p d g/p d Uloste 15 0,6 1,5 Virtsa 5 1,2 11,5 Muu 30 0,4 1 Kuormitusluku 50 2,2 14
4 3. SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 3.1. VESIJÄRJESTELMIEN KUVAUS Kohde sijaitsee Honkajoen kunnan alueella. Kohteessa on asuinrakennus, jonka lisäksi kuivuri, autotallina toimiva vanha navetta, josta vesiyhde on katkaistu. Talousvesi otetaan rengaskaivosta. Kohde sijaitsee pohjavesialueella. Maastolla ei ole taipumusta routimiseen, eikä pohjavesi ole tullut vastaan. Jätevedet puhdistetaan yhdellä betonirengas-sakokaivolla. Pääviemärin sisähalkaisija on 275 mm ja kahden harmaan veden putken 60 mm. Sakokaivoon johdetaan myös salaojien vedet. Viemärit on tuuletettu katolle. Järjestelmä on rakennettu vuonna Kuvassa 1 on esitetty sakokaivon sijainti ja näkymä sisältä. Kuva 1. Sakokaivo 3.2. VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT Jätevettä muodostuu asuinrakennuksen keittiöstä, saunasta, suihkusta ja WC:stä. Kohteen vesistä ei ole tehty jätevesianalyysejä, joten kiinteistön talousjätevesien laskennallinen kuormitus perustuu Vn:n asetuksessa 542/2003 määritettyihin kuormituslukuihin (taulukko 1) sekä muihin yleisiin mitoitusperusteisiin. Talousjätevesikuormaa laskettaessa on otettu myös huomioon kiinteistön arvioitu henkilökuorma / vuosi. Taulukossa 3 esitetään arviot arvioidun nykyisen käyttöasteen kuormituksesta.
5 Taulukko 3. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut nykyisellä vedenkulutuksella. Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d WC ,0 7,20 52,0 WC-tilan pesuallas 96 33,3 0,44 1,11 Suihku ,6 0,74 1,85 Keittiö 64 22,2 0,30 0,74 Sauna 26 8,9 0,12 0,30 Kuormituspitoisuus mg/l ,4 116,8 Kokonaiskuormitus 4 henkilö g/d 479 l/d 200 8,8 56,0 kg/a 175 m³/a 73 3,2 20, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Sakokaivot on tyhjennetty normaalisti kerran vuodessa. Jätevesijärjestelmä ei täytä Valtioneuvoston asetuksen N:o 542/2003 asettamia jäteveden puhdistuksen ehtoja, vaan järjestelmä tulee uusia asetuksen ehdot täyttäviksi.
6 4. SUUNNITELMA UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1. VALINTAPERUSTEET Kohde sijaitsee Honkajoen kunnan alueella, jonne ei ole suunniteltu viemäriverkkoa lähitulevaisuudessa harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Kohde on omakotitalo. Talousvesi otetaan omasta rengaskaivosta. Naapurin talousvesikaivo on noin 200 m päässä. Talo on ympärivuotisessa käytössä. Kohde sijaitsee pohjavesialueella. Honkajoen rakennustarkastajan mukaan pohjavesialueiden jätevesijärjestelmät on ainakin toistaiseksi toteutettava umpisäiliöratkaisulla, jos vesiä ei voida johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle LAITTEISTON VALINTA Jätevesien käsittely kohteessa suoritetaan umpisäiliöratkaisulla. Umpisäiliöstä jätevedet kuljetetaan kunnalliseen puhdistukseen. Käsittelymenetelmällä päästään VN asetuksen mukaisiin käsittelyvaatimuksiin ja puhdistustuloksiin. Taulukossa 4 on esitetty laitteiston valintaan ja suunnitteluun perustuvat kuormitusluvut. Huoneistoala on 180 m². VN asetuksen liitteen 1 kohdassa 2c jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitus pitää perustua vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30, ollen vähintään kuitenkin 5. Taulukossa 1 on laitteiston mitoitukseen ja suunnittelun perustana olevat kuormitusluvut. Taulukko 4. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut maksimiasukasluvun vedenkulutuksella. Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d WC ,0 10,80 78,0 WC-tilan pesuallas ,0 0,67 1,67 Suihku ,3 1,11 2,78 Keittiö ,3 0,44 1,11 Sauna 48 13,3 0,18 0,44 Kuormituspitoisuus mg/l ,7 93,3 Kokonaiskuormitus 6 henkilöä g/d 900 l/d ,2 84,0 kg/a 329 m³/a 110 4,8 30,7
7 4.3. KUVAUS UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. Puhdistusjärjestelmä: Toimittaja: Järjestelmä: 11 m³:n umpisäiliö Kaikki jätevedet asuinrakennuksesta johdetaan umpisäiliöön. Vanha sakokaivo jätetään salaojavesien käsittelyyn, joka purkaa vanhaa linjaa (sisähalkaisija 275 mm) pitkin ulos. Sakokaivossa yhdistetään kolme jätevesiputkea samaan linjaan, joka viedään kaivon seinän läpi d110 putkella n. 6 m päähän 2 x 5,5 m³ - umpisäiliöihin. Laitteet sijoitetaan asuinrakennuksen vanhan sakokaivon perään talon ja kuivurin väliin olevaan metsikköön. Umpisäiliöistä jätevesi kuljetetaan esim. loka-autolla kunnalliseen jäteveden puhdistamoon ETÄISYYDET JA KORKEUDET Vaaitusmittausten nollapiste 10,00 m on talon kivijalka ja kuvassa 3 on asemapiirros uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä. Asemapiirros ja puhdistamon taso- ja leikkauspiirros on esitetty liitteinä. Taulukossa 5 ja 6 on esitetty jätevesijärjestelmän etäisyydet ja korkeuserot tontilla. Taulukko 5 ja 6. Jätevesijärjestelmän etäisyydet ja korkeuserot. Etäisyys m Korkeusero m Asuinrakennus 0,00 Kivijalka 10,00 Sakokaivo 3,60 Sakokaivo tuloputki 8,38 Kuivuri 29,00 Keittiön viemäri tulo sakoon 8,86 Lämpökeskus 30,00 Pesuhuoneen viemärin tulo sakoon 8,81 Sakokaivolta umpisäiliöille 8,00 Sakokaivon lähtöviemäri 7,94 Naapurin kaivo n.200 Umpisäiliön tuloputki 7,70 Tie 52,00 Maanpinta uudella viemärilinjalla 9,17 Puro 60,00 Kuivurin sokkeli 9,01 Joki/järvi >250 Lämpökeskuksen sokkeli 9,66 Piha 9, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS Jätevesijärjestelmän asennuksessa tulee noudattaa toimittajan ohjeistusta:
8 Liitteessä on jätevesijärjestelmän taso- ja leikkauskuvat, joissa laitteiden etäisyys- ja korkeussuhteet on esitetty ohjeellisesti perustuen mittaushetkellä vallinneisiin maaston korkeuksiin. Asennuksessa huomioitavia seikkoja: Asennus aloitetaan kiinnittämällä asuinrakennuksen kivijalan yläreunan korkeus + 10,00 metriä. Viemärit: HUOM! Metsikön pihan puoleisessa reunassa kulkee sähköjohto. Viemärilinjat asennetaan vähintään 800 mm syvyyteen ja vähintään 1,5%:n kaadolla. Sakokaivossa yhdistetään kolme nykyistä viemäriputkea yhteen sakokaivon seinän läpi tuotavaan uuteen viemäriputkeen. Suositellaan LVI-asentajan tai Rautakaupan asiantuntijan suositusta/asennusapua oikeiden tarvikkeiden ja asennuksen varmistamiseksi. Viemärilinjoihin on asennettava huuhteluyhteet asentamalla tarkistusputket joko talon sisäpuolelle tai välittömästi talon seinän ulkopuolelle sekä kaikkiin suunnanmuutoskohtiin. Viemärilinjat pitää asentaa puhtaan hiekan päälle sekä peittää puhtaalla hiekalla. Viemärilinja pitää eristää vähintään 50 mm eristekerroksella jäätymisen välttämiseksi, ellei viemäriä asenneta routarajan alapuolelle. Viemärilinjojen tuuletusputket johdetaan rakennusten katolle. Umpisäiliöt: Umpisäiliöt asennetaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Umpisäiliön ankkurointi suositellaan tehtäväksi betonilaattaan. 5. KIINTEISTÖN YMPÄRISTÖKUORMITUS KÄSITTELYN JÄLKEEN Umpisäiliöjärjestelmä ei puhdista jätevettä vaan siirtää kuorman kunnalliselle puhdistamolle. Kunnallinen puhdistamo pystyy täyttämään asetuksen edellyttämät puhdistusvaatimukset. 6. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet ovat liitteissä. Liitteessä on malli huoltopäiväkirjalle. 7. LIITTEET 1. Ajo-ohjekartta 2. Tonttikartta 3. Asemapiirros Nro AS nykyisestä jäteveden puhdistusjärjestelmästä
9 4. Asemapiirros Nro S uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä asuinrakennuksen jätevesille 5. Taso- ja leikkauspiirros Nro L uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä asuinrakennuksen jätevesille m³:n umpisäiliön asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 7. Tarvikeluettelo ja kustannusarvio