Source: https://www.puntoluce.net/comefare/author/puntoluce/
Timestamp: 2019-09-16 06:09:34+00:00
Document Index: 23550233

Matched Legal Cases: ['arte 8', 'arte 6', 'art. 3', 'art. 551', 'art. 13', 'art 8', 'art. 8', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ']

Punto Luce, Autore a Punto Luce
L’anno 2019 si preannuncia denso di novità normative: vi segnaliamo quelle principali che sono ormai in fase avanzata di preparazione e che entro il primo semestre o al massimo entro lڈanno dovrebbero entrare in vigore.
Inoltre vi informiamo sulle proposte di modifica al DM 37/08 (punto 4) e su un aspetto di interesse per gli installatori: “L’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di Conformità anche se il committente non paga?” (punto 6).
Sarà ns. cura tenervi informati non appena queste preannunciate novità entreranno in vigore in forma definitiva.
2.Norma CEI 64-8
Nel corso del 2019 uscirà una nuova edizione della norma CEI 64-8, la ottava, (la settima è del 2012) che conterrà:
La nuova parte 8.1, uscita in agosto 2019, che riguarda l'”Efficienza energetica degli impianti elettrici”;
Le 4 varianti già uscite: V1 del 07/2013, V2 del 08/2015, V3 del 03/2017, V4 del 05/2017, oltre alla EC (errata corrige) del 07/2012.
La variante V5, che è di imminente pubblicazione e che conterrà le seguenti novità: Sezione 443 -“Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra”, nuova versione che sostituirà la Sezione 443 della norma CEI 64-8:2012 Sezione 534 -“Dispositivi per la protezione contro le sovratensioni transitorie”, nuova versione che sostituirà la Sezione 534 della norma CEI 64-8:2012 Sezione 722 -“Alimentazione dei veicoli elettrici”, nuova versione che sostituirà l’attuale Sezione 722 della norma CEI 64-8 V1:2013.
La nuova parte 6, relativa alle Verifiche degli impianti elettrici che è in fase di traduzione da un documento CENELEC.
Una variante relativa ai pericoli d’incendio, predisposta dai Vigili del Fuoco, che è in fase di discussione e dovrà andare prima in inchiesta pubblica.
3.Norma CEI 0-16 e norma CEI 0-21
Entrambe le norme, che riguardano la connessione alle reti dei distributori, sono in inchiesta pubblica sul sito del CEI e si possono consultare, salvare e stampare al seguente link: https://www.ceinorme.it/it/normazioneit/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html.
Il Comitato Tecnico 64, di cui fanno parte l’ing. Moretti e il p. Nanni, rispettivamente presidente di UNAE Nazionale e Segretario di UNAE Emilia Romagna ha recentemente approvato, la proposta presentata dall’ing. Moretti di non pubblicare varianti alla norma per almeno tre anni dall’uscita di una nuova edizione. La proposta è ora all’esame della Direzione Tecnica del CEI.
Le principali novità per entrambi i progetti riguardano l’allineamento ai Regolamenti UE 2016/631, UE 2016/1388 e UE 2016/1447 e il recepimento del Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators – RfG), che ha introdotto la suddivisione dei generatori in quattro classi, in base alla taglia di potenza e alla tensione del punto di connessione:
Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW ;
Norma CEI 0-21 (Progetto c.1227): “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”. Fra le novità che verranno introdotte nella CEI 0-21 c’è l’avvento del Plug & Play che all’art. 3.30 viene così definito, “l’impianto di produzione “Plug & Play” (o P&P) è un particolare impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale inferiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dell’impianto elettrico dell’utente.
Nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, il modulo fotovoltaico, l’inverter, l’eventuale sistema di accumulo, la Protezione di interfaccia e il dispositivo di interfaccia, il cavo di collegamento e la spina costituiscono un’unità che può essere utilizzata come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica”. Lo schema di connessione è indicato nella fig. 11.f del progetto C. 1227 (riprodotta qui a lato) dal quale risulta evidente che il P&P deve essere collegato a una presa a spina alimentata da un circuito dedicato. Infatti la norma CEI 64-8 art. 551.7.2 – 2° alinea/punto b) vieta di inserire un gruppo generatore in circuito a valle dell’interruttore in presenza di altri apparecchi utilizzatori. In pratica quindi sarà necessario che un installatore predisponga un circuito dedicato rilasciando la relativa dichiarazione di conformità. L’utente produttore, dovrà rispettare le prescrizioni per l’utilizzo del plug & play previste dalla norma CEI 0-21. Inoltre:
Per ogni POD sarà possibile installare un solo P&P e solo se NON c’è già un altro impianto di produzione.
Sarà necessario trasmettere al Distributore il “Modulo semplificato di notifica di impianto P&P” anche al fine di riprogrammare il contatore come bidirezionale.
L’eventuale immissione sulla rete elettrica del Distributore non sarà remunerata.
Sarà necessaria la sottoscrizione di un regolamento di esercizio semplificato che definisce il rapporto con il Distributore.
Riguardo i gruppi di generazione, sono state modificate le prove sui sistemi di accumulo, Allegato “B bis”, ed inserito il nuovo allegato “B ter” relativo alla Conformità dei gruppi di generazione sincroni e asincroni. Infine relativamente al regolamento di esercizio ьstato introdotto l’Allegato G bis “Regolamento di esercizio in parallelo con rete BT “Distributore” di impianti di produzione < 0.8 kW “Nella nuova edizione della norma CEI 0-21 sarà anche inserita la Variante CEI 0-21;V1 (2017).
Norma CEI 0-16 (Progetto 1226): “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”. Oltre ad avere inglobato le precedenti Varianti CEI 0-16;V1 (2014), CEI 0-16;V2 (2016) e CEI 0-16;V3 (2017), sono stati introdotti aggiustamenti editoriali e piccole modifiche sulle regole di funzionamento continuativo dei generatori statici e rotanti (par. 8.8.5). Sono stati inoltre modificati ed aggiornati:
-l’Allegato N bis relativo alle prove in campo e/o in laboratorio sui sistemi di accumulo;
La potenza del Plug & Play è determinata dalla potenza dell’inverter
L’allegato U “Regolamento di esercizio per il funzionamento delle utenze attive…”relativamente:
All’allegato 2: prescrizioni sullڈimpostazione delle tarature del sistema di protezione di interfaccia (SPI) diversificate per impianti attivi di potenza nominale < 30kW e > 30 kW.
All’allegato 10 “Scheda di manutenzione” (per utenti attivi e passivi) circa la dichiarazione di verifica delle regolazioni del sistema di Protezione Generale (SPG) e d’interfaccia (SPI)
Infine è stato aggiunto l’allegato X “Requisiti addizionali per i gruppi di generazione di impianti con potenza massima oltre i 6 MW”. La nuova norma CEI 0-16 sarà molto corposa con oltre 450 pagine.
4.Sono inoltre in fase di avanzata elaborazione le seguenti GUIDE CEI:
5.Guida CEI 306-2: – (Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziale). È attualmente in inchiesta pubblica col numero C. 1228 (scadenza marzo 2019) sul sito del CEI e si può consultare salvare e stampare al seguente link https://www.ceinorme.it/doc/pubenq/C1228.pdf,. Eventuali vostre osservazioni ci possono essere inviate; sarà poi nostra cura inoltrarle al CEI. Quando sarà emanata la nuova Guida CEI 306-2, sarà ritirata la CEI 306-22 che aveva creato qualche imbarazzo. Nella guida, è presente il simbolo che indica l’edificio predisposto alla banda ultralarga” (si veda anche il sito web predisposto dal MISE)
In questa nuova edizione sarà indicato in modo più chiaro, quali spazi debbano essere predisposti per il collegamento alle rete in fibra degli edifici. Ci sono vari esempi pratici di schemi e di piantine che illustrano le predisposizioni degli spazi installativi sia negli spazi comuni che nelle singole unità abitative. Sarà nostra cura predisporre una apposita circolare informativa quando la guida sarà disponibile.
Guida CEI 0-10 – Manutenzione Impianti BT. Si sta concludendo una revisione interna al CT 64 in quanto è stata totalmente riscritta e resa più pratica: saranno indicate anche delle periodicità e sono previsti molti esempi di schede di manutenzione. Con ogni probabilità non sarà più una guida ma una norma.
Guida CEI 0-12 – Guida alla realizzazione degli impianti di terra BT. È terminata l’inchiesta pubblica e dovrebbe uscire a breve la nuova edizione arricchita da esempi pratici e corredata di figure e fotografie relativa alla realizzazione degli impianti di terra.
Guida CEI 0-14 -Guida all’applicazione del DPR 462 (verifiche di legge). Questa guida detta le regole su come eseguire le verifiche di legge (biennali e quinquennali). Vengono anche meglio definite le responsabilità del verificatore dell’organismo e dell’installatore di fiducia del Committente che deve assistere il verificatore. È previsto che venga pubblicata entro l’anno.
Guida CEI 64-14 – Guida all’esecuzione delle verifiche. È la guida tecnica che da indicazioni sull’esecuzione delle verifiche sugli impianti elettrici. I lavori di revisione dovrebbero concludersi entro l’autunno.
Guida CEI 64-53 – Edilizia ad uso residenziale e terziario. La guida sarà totalmente rinnovata e conterrà molti esempi di realizzazioni di impianti elettrici corredati da schemi elettrici particolareggiati.
Guida CEI 64-56 – (Guida per i locali ad uso medicoڬdovrebbe andare all’inchiesta pubblica entro l’estate). La guida conterrà esempi reali di impianti in locali medici di gruppo 1 e 2.
Guida CEI 0-2 – (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici). Il lavoro è al 30%, la maggiore difficoltà è nel ritardo del documento relativo alla progettazione della nuova legge sui contratti la 50/2016.
6.DM 37/08
Un gruppo di lavoro all’interno di Prosiel ha unitariamente elaborato una proposta di modifica al DM 37/08 inviata al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) il 15 ottobre 2018 che riguarda numerosi aspetti fra cui:
L’obbligo di aggiornamento tecnico-normativo relativo agli impianti elettrici anche per le Imprese abilitate.
Eliminato il limite dei 20 kW nominale degli impianti di autoproduzione soggetti al DM 37/08.
Obbligo di includere gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni, collegati alla rete pubblica, tra gli impianti soggetti al DM 37/08.
Obbligo per gli impianti costruiti prima del 12/03/1990 di avere la protezione contro i contatti indiretti dotata di interruttore differenziale coordinato con l’impianto di terra.
Estesa anche agli impianti realizzati prima della legge 46/90 la possibilità di redigere la DiRi.
Inserito l’allegato III quale modello per la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi).
Obbligo di allegare alla Dichiarazione di conformità sia la relazione con i risultati delle verifiche e prove eseguite prima della messa in servizio dell’impianto sia il libretto di uso e manutenzione dell’impianto.
Ripristino dell’art. 13 relativo all’obbligo del Committente di conservare la documentazione e di consegnarla in caso di trasferimento dell’immobile.
Vedremo se l’attuale governo condividerà queste proposte e se le trasformerà in una modifica alla legislazione attuale.
7.L’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di Conformità anche se il committente non paga?
Il DM 37/08 all’art 8 così afferma: Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Finora l’interpretazione corrente era che la dichiarazione di conformità, stante l’art. 8 del DM 37/08 andava comunque consegnata entro i termini stabiliti. Qualcosa sembra stia cambiando. Infatti una sentenza del tribunale di Lodi dell’11 agosto 2016 ha preso in esame il caso in cui una impresa appaltatrice aveva installato a regola d’arte un impianto ma poichè aveva ricevuto il pagamento solo di un terzo dell’importo pattuito, aveva rifiutato la consegna della Dichiarazione di Conformità fino al saldo dell’intero importo da parte del Committente.
Il giudice ha dato ragione all’impresa installatrice prendendo spunto da un caso simile in cui la Corte di Cassazione con sentenza n. 8906 dell’11 aprile 2013 ha affermato “Se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l’appaltatore può legittimamente rifiutarsi di consegnarli la restante opera”. Più recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 771 del 19 aprile 2016 ha avvalorato in qualche modo questa tesi affermando che “qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti, il Giudice deve procedere ad una valutazione ed individuare su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempienza colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro, in virtù del principio inadempienti non est inademplendum” In pratica deve stabilire qual è l’inadempienza più grave e il tribunale di Lodi, in quella occasione, ha ritenuto più grave il mancato pagamento. È solo un primo passo e noi cercheremo di stare aggiornati sull’argomento e di informarvi su ulteriori eventuali novità.
Questo articolo è stato pubblicato in Guide e taggato come cei64/8, dichirazione di conformità il 11 Marzo 2019 da Punto Luce
1. Premessa: Responsabilità degli impiantisti
Sempre più di frequente capita che un installatore elettrico debba alimentare elettricamente un cancello motorizzato e spesso è proprio l’elettricista stesso che si assume la responsabilità dell’intera opera rilasciando una dichiarazione di conformità che comprende lavori non di sua competenza. Vi sono anche casi dove l’installatore diventa anche il realizzatore dell’intera “macchina”. Infatti, già dal 1996 l’Italia ha recepito la direttiva europea conosciuta come “Direttiva Macchine” in base alla quale i cancelli automatici sono considerati “macchine”. In questi casi l’installatore diventa di fatto il “costruttore della macchina”
In questi casi quali dichiarazioni dovrà allora rilasciare?
Bisogna tener presente che quando l’installatore diventa di fatto il “costruttore della macchina” egli ha una serie di obblighi che si possono riassumere nei seguenti punti:
a) Effettuare un’analisi completa dei rischi al fine di progettare correttamente la macchina.
b) Eseguire l’installazione seguendo dettagliatamente le istruzioni di assemblaggio dei produttori di ciascun componente dell’automazione, verificando che ogni componente possieda marcatura e dichiarazione CE.
c) Effettuare un collaudo funzionale dell’automazione e dei singoli componenti e realizzare le prove e le misure sui meccanismi di protezione utilizzati (es. dispositivi di limitazione della forza, dispositivi di sicurezza) attraverso l’uso di strumenti di misura certificati. I risultati delle prove devono essere documentati in appositi rapporti di prova.
d) Predisporre il fascicolo tecnico contenente una raccolta di documenti costituenti una vera e propria carta d’identità della chiusura motorizzata.
e) Applicare sulla chiusura motorizzata la marcatura CE, la quale testimonia visivamente la sua conformità alle Direttive applicabili: Macchine e Compatibilità Elettromagnetica.
f) Realizzare il manuale d’uso e manutenzione.
g) Far firmare al cliente un documento di ricezione della macchina/chiusura motorizzata e proporre eventualmente un contratto di manutenzione. Il quadro normativo/legislativo è piuttosto articolato e con queste note intendiamo fornire indicazioni utili agli installatori per capire il problema e comportarsi conseguentemente in maniera corretta, anche considerando le possibili responsabilità a fronte di eventuali incidenti.
2. Legislazione di riferimento
DM 37/08: campo di applicazione e limiti
I cancelli automatici posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze rientrano pienamente nel campo di applicazione del DM 37/081, ma solo fino al punto di allacciamento dell’automazione. Quindi la dichiarazione di conformità dell’elettricista dovrà essere limitata alla realizzazione dell’impianto elettrico fino al punto di alimentazione del cancello. Fino al Quadro di comando (che fa già parte della “macchina”) il cavo deve essere CPR se l’alimentazione parte da dentro il fabbricato. A valle del punto di alimentazione non si applica più il DM 37/08, in quanto da quel punto il cancello viene considerato una “macchina” e si applicano le direttive europee che disciplinano i requisiti di sicurezza delle macchine.
Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08)
Prescrive un obbligo di rispondenza delle attrezzature di lavoro a requisiti generali di sicurezza, oltre a prevedere una periodica manutenzione delle stesse attrezzature. È considerata un’attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. Si noti che luogo di lavoro può anche essere un condominio qualora vi sia almeno un dipendente. Il responsabile della sicurezza è Il datore di lavoro e/o l’RSPP3 e/o l’Amministratore di Condominio. In assenza dipendenti il DLgs 81/08 non si applica.
3. Le Direttive Europee
Le chiusure automatiche sono disciplinate dalle Direttive Europee Specifiche che regolano i requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti. Le Direttive sono leggi Europee che una volta recepite dai singoli Stati diventano leggi nazionali. La Conformità di un prodotto ad una Direttiva è dichiarata nel momento in cui il prodotto rispetta i requisiti essenziali indicati dalla Direttiva. La Marcatura CE di un prodotto è subordinata al rispetto di tutte le Direttive applicabili a quello stesso prodotto. Le Norme Tecniche (ad es. norme CEI e norme UNI) definiscono i requisiti minimi di sicurezza ed i criteri di costruzione imposti dalle Direttive. L’obbligo della marcatura CE implica l’assunzione di responsabilità da parte del costruttore, il quale dichiara la conformità del prodotto alle Direttive Europee. Nel caso di porte e cancelli industriali, commerciali e di garage, la norma generale di riferimento è la UNI EN 132411 (norma di prodotto) che, adeguatamente rispettata, consente al produttore di godere della presunzione di conformità alle Direttive Europee.
4. Norme europee che regolano il settore delle chiusure automatiche/automatizzate
UNI-EN 13241:2016 Norme di supporto per porte e cancelli industriali commerciali e da garage (conformità CE).
UNI-EN 12453:2017 Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti e metodi di prova (integra la exEN12445).
UNI-EN 16005:2013 Porte pedonali motorizzate – Requisiti e metodi di prova.
UNI-EN 60335-2-95:2015 Porte da garage singole residenziali a movimento verticale.
UNI-EN 12978:2009 Dispositivi di sicurezza di porte e cancelli motorizzati – Requisiti e metodi di prova.
CEI-EN 60204-1:2017 Equipaggiamenti elettrici delle macchine.
UNI EN 12604:2017 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Aspetti meccanici – Requisiti e metodi di prova”
5. Procedure per l’installazione dell’impianto elettrico
Per impianto elettrico dei cancelli o porte automatiche si intende il circuito elettrico fino al punto di alimentazione dell’automatismo (Quadro). Per questa parte abbiamo già visto che valgono le stesse regole degli impianti elettrici degli edifici e c’è quindi l’obbligo di applicare la Regola dell’Arte e il rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. Alla Dichiarazione di Conformità bisogna allegare obbligatoriamente almeno i seguenti documenti:
– Progetto dell’impianto elettrico (se obbligatorio per l’edificio di pertinenza: ad es. in un condominio se la potenza impegnata dei servizi condominiali è superiore a 6 kW);
– Relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
– Schema dell’impianto realizzato;
– Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa installatrice.
6. Parte meccanica Procedura:
Installare il cancello con relativa guida e cremagliera.
– Si può automatizzare un cancello solo se è conforme alla norma EN12604. In caso contrario deve essere reso conforme prima di procedere con l’installazione degli altri componenti.
– Per rispettare i limiti imposti dalla EN 12453, se durante il movimento la forza di picco supera il limite normativo, è necessario ricorrere all’installazione della rilevazione di presenza attiva (fotocellule)
– L’installatore prima di procedere con il montaggio deve prevedere l’analisi dei rischi della chiusura automatizzata finale e la messa in sicurezza dei punti pericolosi identificati (seguendo le norme EN 12453).
Analisi dei rischi comprendente le soluzioni adottate
Con l’analisi dei rischi si devono affrontare le principali problematiche di sicurezza correlate agli organi meccanici in movimento. La forza d’impatto/schiacciamento generata dal motore elettrico è potenzialmente pericolosa per le persone e le cose presenti o di passaggio nell’area interessata. A questo proposito, la norma EN 12453:2017 descrive le possibili situazioni di pericolo che debbono essere prese in considerazione per l’adozione delle opportune misure di prevenzione: si va dal rischio impatto/schiacciamento, ma anche di convogliamento, cesoiamento, uncinamento, ecc. fino alle problematiche che possono sorgere quando viene a mancare l’energia elettrica oppure quando quest’ultima dovesse ritornare inaspettatamente.
Misure della forza d’impatto
Le forze d’impatto (relative al bordo principale della chiusura) devono essere misurate con l’apposito strumento descritto all’interno della Norma EN12453; deve poi essere prodotto un report di stampa. Lo strumento deve avere determinate caratteristiche (meccaniche e costruttive) e una precisione ben definita, perché le prove devono fornire risultati concreti, affidabili e ripetibili.
Dichiarazioni di conformità dei singoli componenti CE
L’automazione nel suo complesso è costituita da più parti elettriche o elettromeccaniche assemblate tra loro. Nel caso in cui le parti siano provenienti da vari produttori, sarà necessario fornire adeguata documentazione (Dichiarazione CE, Manuali ecc.). Nel caso frequente in cui i componenti dell’automazione sono forniti da un unico costruttore, ci si comporta allo stesso modo, cioè il costruttore dovrà fornire la documentazione di ogni singolo componente.
Altre indicazioni operative per l’installatore
– L’installatore dovrà rilasciare all’utente finale un libretto di istruzioni e manutenzione.
– L’installatore dovrà applicare in prossimità dei comandi o del cancello delle etichette di attenzione sui pericoli da intrappolamento o schiacciamento in un punto molto visibile o in prossimità di eventuali comandi fissi.
– L’installatore dovrà redigere un fascicolo tecnico come richiesto dalla Direttiva Macchine 98/37/EEC e dalle direttive 93/68/EEC – 73/23/EEC – 89/336/EEC – 92/31/EC
– Il cablaggio dei vari componenti elettrici esterni all’operatore (ad esempio fotocellule, lampeggianti, ecc.) deve essere effettuato secondo la EN 60204-1 e le modifiche a questa apportate dal punto 5.2.2 della EN 12453.
Nota importante: I documenti che debbono essere realizzati, di seguito descritti, possono essere prodotti con l’ausilio della modulistica messa a disposizione dalle aziende produttrici delle apparecchiature di automazione;
Esempio di realizzazione del fascicolo tecnico
Deve essere predisposto un “fascicolo tecnico” che deve comprendere:
– Disegno complessivo del cancello con le zone di rischio;
– Schema dei collegamenti elettrici e dei circuiti di comando del cancello automatico a valle del punto di allaccio;
– Elenco dei componenti installati;
– Analisi dei rischi comprendente le soluzioni adottate;
– Misure della forza d’impatto;
– Dichiarazioni di conformità dei singoli componenti CE;
– Istruzioni per l’uso e avvertenze generali per la sicurezza;
– Registro di manutenzione;
– Dichiarazione di conformità CE del complesso del cancello automatico
7. Uso – Manutenzione – Registro di manutenzione
Istruzioni per l’uso e avvertenze generali per la sicurezza
Le istruzioni per l’uso (schemi elettrici, dichiarazioni CE, raffigurazioni meccaniche ecc..) in genere possono essere reperite dai produttori dei componenti. Le istruzioni contengono tutte le informazioni necessarie all’utente per l’utilizzo corretto della chiusura automatica, comprese le modalità di manutenzione e le indicazioni sui rischi e la sicurezza.
La manutenzione è resa obbligatoria dalla direttiva macchine.
Nelle istruzioni di manutenzione il costruttore deve indicare i componenti del cancello soggetti ad usura, il metodo di smaltimento le attività richieste e gli intervalli di manutenzione. La manutenzione è di fondamentale importanza per il mantenimento efficiente della chiusura automatica. Nel caso in cui il cancello automatizzato sia installato in zone “ad alta intensità di persone” (luoghi pubblici, aziende, ospedali) è opportuno realizzare un registro di manutenzione che deve contenere chiaramente le seguenti indicazioni:
– Dati del cliente, dati tecnici dell’automazione – Indicazione della data di prima installazione (o successiva manutenzione)
– Lista dei controlli/operazioni da effettuare – Spazio per la descrizione delle attività di manutenzione/riparazione
– Spazio per la descrizione dei rischi residui e dell’uso improprio prevedibile.
Il Registro di Manutenzione deve essere conservato dall’utente e reso disponibile nel caso di ispezioni da parte degli organi autorizzati o delle autorità competenti.
Le operazioni più importanti relative al Registro di Manutenzione sono:
– Le verifiche dei requisiti di sicurezza meccanici ed elettrici;
– Il rispetto dei limiti delle forze d’impatto e relativi test con lo strumento previsto dalla EN12453.
– Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
8. Compilazione e stampa della dichiarazione di conformità CE
Come abbiamo visto, spesso l’’installatore assume la figura di “costruttore della macchina” e in quanto tale deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità.
9. Applicazione della targhetta di marcatura CE
Sulla chiusura automatica deve essere applicata la targhetta con i riferimenti per la marcatura CE.
La targa col marchio CE deve riportare:
– Nome e Indirizzo del Costruttore
– Tipo di automazione
– Numero di serie (se presente) Anno di Produzione
Riepilogando, la documentazione da rilasciare al committente è:
– Dichiarazione di conformità CE per la “macchina Cancello”
– Dichiarazione di conformità 37-08 Impianto elettrico
– Manuale uso e manutenzione.
Il fascicolo tecnico deve essere mantenuto a disposizione dall’installatore/costruttore per eventuali controlli da parte delle autorità ispettive.
Questo articolo è stato pubblicato in Guide e taggato come cancelli automatici, dichiarazione di conformità, installatori elettrici il 5 Novembre 2018 da Punto Luce
GIANNI POGGIOLI su Cos’è un dimmer e in cosa può essere utile
FRANCESCO BRUNO su Cancelli automatici in condominio, norme e spese
Punto Luce su Come fare un impianto elettrico per cucina di un ristorante
Alfredo su Come fare un impianto elettrico per cucina di un ristorante
Punto Luce su Rilevatore di fumo: come funziona e come scegliere