Source: http://docplayer.fi/542057-Loppuraportti-helsingin-kaupunki-kaupunkisuunnitteluvirasto-yleissuunnitteluosasto-ostersundomin-lammitysratkaisut-60n50183-10-rev-b-16-3.html
Timestamp: 2017-02-23 12:43:03+00:00
Document Index: 16454521

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N rev.b PDF
Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N rev.b 16.3.
Download "Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3."
1 Loppuraportti 60N rev.b Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.3 Sisäinen tarkistussivu Asiakas Otsikko Projekti Vaihe Työnumero Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raportti Östersundomin lämmitysratkaisut 60V Q060 Luokitus Piirustus/arkistointi/sarjanro. Tiedoston nimi LoppuRaportti_60N50183_10_revB.doc Tiedoston sijainti Järjestelmä Microsoft Word 11.0 Ulkoinen jakelu Sisäinen jakelu Contribution Vastaava yksikkö Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto: Yrjö Länkelin, Eija Kivilaakso PPV, EKT, VPV, OLK EKT, OLK Revisio Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj. OLK A Tarkistuspvm Tarkistanut/asema/allekirj. Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj. OLK B Tarkistuspvm Tarkistanut/asema/allekirj. Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj. OLK/EKT Tarkistuspvm Tarkistanut/asema/allekirj. Muuttunut edellisestä revisiosta4 Esipuhe Toimeksiannon Östersundomin lämmitysratkaisut tarkoitus oli hahmotella yleislinjoja alueen lämmöntuotantokonsepteista yleiskaavan valmistelua varten. Työn tilaajana oli Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, josta työn ohjausryhmään kuului projektipäällikkö Yrjö Länkelin ja Eija Kivilaakso. Myös muita Östersundomprojektiryhmän jäseniä on osallistunut työn ohjaukseen. Helsingin Energian Jouni Kivirinne osallistui myös työn ohjaukseen. Kiitämme ohjausryhmää ammattimaisista kommenteista. Pöyry Finland Oy:stä työhön osallistuivat Elina Taanila ja Jarkko Olkinuora. Yhteystiedot PL 93 (Tekniikantie 4 A) FI Espoo Finland Kotipaikka Espoo, Finland Y-tunnus Puh Faksi Pöyry Finland Oy, Energia Peter Fabritius Päällikkö, Projektikehitys Elina Taanila Konsultti5 Yhteenveto Toimeksiannon Östersundomin lämmitysratkaisut tarkoitus oli hahmotella yleislinjoja alueen lämmöntuotantokonsepteista yleiskaavan valmistelua varten. Kappaleessa 2 (ja tarkemmin liitteessä 1) on tarkasteltu alueen suunnittelun lähtötietoja sekä arvioitu alueelle rakennettavien rakennusten energiankulutusta rakentamisajan rakentamisen normiohjauksen ja tällä hetkellä tiedossa olevien trendien perusteella. Keskeinen johtopäätös on se, että alueen rakennukset tulevat olemaan ns. matalaenergiataloja. Kappaleessa 3 on arvioitu tulevien rakennusten ja alueiden lämmönkulutuksen profiilia ja vuotuisia ominaiskulutuksia. Ilmaston oletettava lämpeneminen 2 C:eella pienentää lämmönkulutusta tilojen lämmityksen osalta n. 6 %. Rakennuskohtainen lämmityksen huipunkäyttöaika on varsin alhainen, tuntia. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että lämmitysjärjestelmien investointikustannukset verrattuna nykytilanteeseen tulevat pysymään samalla tasolla tai nousemaan, mutta lämmöntoimittajan lämmönmyyntitulot yhdeltä asiakkaalta tulevat pienenemään. Kappaleessa 4 on näkyvissä olevien teknologisten trendien perusteella muodostettu konsultin mielipide omakotitalojen sekä kerrostalojen todennäköisistä lämmitysjärjestelmistä. Mahdollisia järjestelmävaihtoehtoja tullee olemaan lukuisia johtuen osalta siitä, että tulevaisuudessa lämmönkulutus on niin alhainen, että on lähestulkoon sama, millä lämpö tuotetaan. Kappaleessa 5 on arvioitu kunkin kaupunginosan kumulatiivista energiankulutusta, lämpötehon tarvetta, soveltuvuutta kauko-/aluelämmitykseen. Edellisten perusteella on esitetty keskeiset suositukset ja/tai lisäselvitystarpeet. Keskitettyyn lämmöntuotantoon parhaiten soveltuvia on ainoastaan Östersundomin keskustan alueet, jossa tulisi harkita käytettäväksi MKR 57a:n mukaista kaukolämpöön liittymispakkoa. Omakotitalovoittoisilla alueilla kaupungin tulisi motivoida mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaaseen rakentamiseen. Esimerkiksi Karhusaaressa tulisi selvittää maalämmön kannattavuutta pienimuotoiseen alueelliseen lämmöntuotantoon ja Talosaaressa kannattaisi selvittää biokaasun käyttöä. Kappaleessa 6 on tarkasteltu keskitettyjä lämmöntuotantovaihtoehtoja (niille alueille, joille se näyttäisi potentiaaliselta). Todennäköisin alueen ulkopuolinen lämmöntuotantovaihtoehto olisi kaukolämpö tulevaa yhteiskäyttötunnelia pitkin Vuosaaresta. Alueelle mahdollisesti sijoitettava laitos voisi olla biopolttoainetta käyttävä CHP-laitos Östersundomin itälaitaan Kappaleessa 7 on tarkasteltu muita mahdollisia energiantuotantokonsepteja, kuten alueellista kaasunjakelua ja alueellista aurinkolämmitysjärjestelmää. Molemmat vaativat lisäselvitystä. Yleissuosituksena voitaisiin todeta, että Helsingin kaupungin tulisi hyödyntää tämä tilanne, jossa uusi alue kaavoitetaan lähes tabula rasa-tilasta.6 Sisältö Esipuhe Yhteenveto 1 LÄHTÖOLETUKSET JA TIEDOT Käytettyjä lyhenteitä, alaviitteitä ja termejä Rakentamisajan pelisäännöt Alueen kuvaus HEPO kehyssuunnitelma Yleiskaava Alustavat suunnitteluperusteet Kaupunginosien esittely Östersundom Salmenkallio Talosaari Karhusaari Ultuna Lämmityksen tehontarve ja energiakulutus Lämmitys, jäähdytys, sähkö ristikkäisvaikutukset VUODEN 2015 JÄLKEEN RAKENNETTAVAN RAKENNUSKANNAN LÄMMÖNKULUTUSPROFIILI OMAKOTITALOJEN (OKT) JA KERROSTALOJEN (KT) MAHDOLLISET/TODENNÄKÖISET LÄMMITYSRATKAISUT Omakotitalot ANALYYSI JA SUOSITUKSET KAUPUNGINOSATASOLLA LÄMMÖNHANKINTAVAIHTOEHDOT KAUPUNGINOSIIN, JOISSA KESKITETTY LÄMMITYS TODENNÄKÖINEN Erillistuotanto Hajautettu tuotanto (aluelämmitys) Biokaasulaitos Keskitetty tuotanto CHP-tuotanto alueella Alueen ulkopuolinen lämmöntuotanto JOKERIT... 257 2 6.1 Kaasun jakelu Alueellinen aurinkolämmitys Liite 1 Rakennusten lämmitysenergiantarpeen arviointi8 2 TYÖN TAVOITE Östersundomin lämmitysratkaisut-selvityksen tavoitteena oli hahmotella yleislinjoja alueen lämmöntuotantokonsepteista yleiskaavan valmistelua varten. Selvityksen pääpaino on rajattu lämmitykseen, mutta jäähdytyksen sekä sähkön kulutuksen vaikutuksia on otettu huomioon. Työssä on arvioitu koko alueen sekä yksittäisten kaupunginosien lämmityksen tehontarve sekä energiankulutus, joihin perustuen esitetään suosituksia eri kaupunginosien lämmitysratkaisuiksi. Lisäksi selvityksessä on arvioitu kirjallisuuslähteiden perusteella tulevaisuuden rakentamisen normiohjauksen, energiahintojen, energiaverotuksen jne. vaikutuksia alueen lämmitystapavaihtoehtoihin.9 3 1 LÄHTÖOLETUKSET JA TIEDOT 1.1 Käytettyjä lyhenteitä, alaviitteitä ja termejä LKV OKT KT LTO ILP PILP KL CHP th el fuel kevennetty kaukolämpöjärjestelmä Kolmoistuotanto Hybridi-lämmitys Huipunkäyttöaika mikrotuotanto Kokonaisenergiatarkastelu Primaarienergiakerroin Energiatiheys Lämmin käyttövesi omakotitalo kerrostalo lämmöntalteenotto ilmalämpöpumppu (lämmönlähde: ulkoilma) poistoilmalämpöpumppu (lämmönlähde: ilmanvaihdon poistoilman lämpö) kaukolämmitys yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto (englannista Combined Heat and Power production) thermal, jolla viitataan lämpötehoon, lämmönkäyttöön jne. electricity, jolla viitataan sähkötehoon, sähkönkäyttöön jne. fuel, jolla viitataan polttoainetehoon, polttoaineiden käyttöön jne Keskitetty lämmönjakelu omakotitaloalueella, jossa käytetään alhaisempaa paine- ja lämpötilatasoa sekä kahden tai useamman OKT:n yhteistä alajakokeskusta Laitos, jossa tuotetaan samanaikaisesti lämpö-, kylmä- ja sähköenergiaa (englanninkielinen termi trigeneration) Rakennuksen lämmitys usealla eri lämmitysmuodolla Tuntimäärä, jona aikana vuoden tuotanto olisi tuotettu voimalan nimellisteholla. Mitä pienempi on huipunkäyttöaika, sitä suuremman ajan voimala on tuottamatta tehoa tai tuottaa sitä nimellistehoonsa nähden vähän kiinteistökokoluokan CHP-laitos. European Cogeneration Directive rajaa tehoksi alle 50 kw el kiinteistön energiankulutusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin yksittäisten rakenneosien k-arvot eivät ole määräävä tekijä Lämmitysenergia - oli se kaukolämpöä, sähköä tai jotain muuta on tuotettu jollain polttoaineella, ns. primaarienergialla. Alueen energiatiheys on ominaisluku, joka lasketaan alueen kumulatiivisen lämmönkulutuksen suhteena alueen pinta-alaan. Kertoimella voidaan analysoida keskitetyn lämmönjakelun kannattavuutta10 4 1.2 Rakentamisajan pelisäännöt Oletamme alueen rakentamisen käynnistyvän vuoden 2015 jälkeen. Siihen mennessä rakentamismääräykset tulevat muuttumaan vuonna 2010 käyttöönotetuista määräyksistä. Jotta pystyttäisiin arvioimaan alueen lämmitysratkaisuja, täytyy ensin arvioida, millä pelinsäännöillä aluetta käytännössä rakennetaan. Tämä arvio on esitetty laajemmin liitteessä 1. Konsultin arvio: Östersundomin alueen rakennukset toteutetaan pääsääntöisesti matalaenergiaratkaisuina (jotka vastaavat nykyisten energiatodistusten A-luokkaa). 1.3 Alueen kuvaus Sipoon lounaisosa ja Vantaan kaakkoiskulma liitettiin Helsinkiin Alueen maapinta-ala on noin 20 km2. Aluetta rajaavat etelässä meri ja lukuisat suojelualueet sekä pohjoisessa laaja yhtenäinen metsäalue Sipoonkorpi. Aluetta halkaisee kaksi itä-länsi-suuntaista tieyhteyttä, E18-tie ja maantie 170. Alueella asuu nykyisin noin 2100 asukasta. Östersundom-projektista saa lisätietoa /Ajankohtaiset+suunnitelmat/Projektialueet HEPO kehyssuunnitelma Helsinki-Porvoo -välille on laadittu yhdessä alueen kuntien Helsingin, Vantaan, Sipoon ja Porvoon sekä Uudenmaanliiton ja Itä-Uudenmaanliiton kanssa kehyssuunnitelma, jossa Östersundomin lämmitysratkaisuihin liittyviä tavoitteita ovat mm. (i) tehdä aluerakenteessa ratkaisuja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja (ii) hyödyntää ja tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta Yleiskaava Östersundomin alue on lähes kokonaan rakennuskiellossa yleiskaavan laatimista varten. Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaava yhdessä Vantaan ja Sipon kanssa. Yhdessä laadittavan osayleiskaava-aluetta on noin 40 km2. Keskeinen kaavan sisältö tulee olemaan raideratkaisu ja kaupunkimaisen yhteiskuntarakenteen laajuus ja sijoittuminen alueella. Aluetta päästäneen laajamittaisesti rakentamaan joskus vuoden 2015 jälkeen Alustavat suunnitteluperusteet Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Östersundomiin alustavasti eräitä suunnitteluperiaatteita, joista lämmitystapojen valintaan vaikuttaa periaate: kuntatekniikassa pyritään hyödyntämään ja kehittämään uusimpia ekotehokkaita ja ilmastonmuutoksen kannalta hyviä tekniikoita. Rakennusoikeuden määrän on oltava kaupunkimaiselle rakenteelle riittävä.11 5 Östersundomin suurpiiriin ja samannimiseen peruspiiriin kuuluvat Östersundomin kaupunginosan lisäksi Salmenkallion, Talosaaren, Karhusaaren ja Ultunan kaupunginosat. Lämmitystapojen selvityksessä kaksi kaupunginosaa on tämän lisäksi jaettu osiin seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko 1. Yhteenveto kaupunginosista. Nro Nimi Jako tässä selvityksessä Asukasmäärä 1 55 Östersundom Östersundom, keskusta Salmenkallio Talosaari Karhusaari Ultuna Norrberget Landbo Puroniitty luvut perustuvat asiakkaan antamiin lähtötietoihin12 6 Kuva 1. Karttakuva alueesta. 1.4 Kaupunginosien esittely Östersundom Östersundom on Helsingin 55. kaupunginosa. Östersundomin kaupunginosa Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien välillä tulee olemaan koko alueen keskeisintä rakentamisaluetta. Östersundom on tarkoitus liittää Helsingin joukkoliikenteen raideverkkoon ja suurella todennäköisyydellä metro- tai pikaraitiotiet ja niiden asemat tulevat sijaitsemaan tällä alueella.13 7 Yli puolet suunnittelualueen rakentamisesta tulee sijoittumaan moottoritien ja maantien 170 väliselle alueelle Salmenkallio Salmenkallio (Sundberg) on Helsingin 56. kaupunginosa, johon kuuluu ns. Västerkullan kiila, Kasabergetin kallioinen metsäselänne, Kantarnäsin niemi ja Porvarinlahti. Västerkullan kiilaksi kutsutaan Mustavuoren, Porvarinlahden ja Vikkullantien muodostamaa kolmion muotoista aluetta Kasabergetin länsipuolella Talosaari Talosaari on Helsingin 57. kaupunginosa ja se käsittää Ribbingön, Husön ja Marbackenin alueet sekä Torpvikenin. Alueella sijaitsee Husön kartano Karhusaari Karhusaari on Helsingin 58. kaupunginosa. Siihen kuuluu myös pieni, lähes Karhusaaressa kiinni oleva Skutholmenin saari. Karhusaari on kokonaan asemakaavoitettu. Osa Karhusaaresta on nyt rakennuskiellossa. Uudisrakentaminen Karhusaaren rakennuskieltoalueella edellyttää yleiskaavatasoisia ratkaisuja. Yleiskaavatasolla tulee selvittää Karhusaaren rakennuskieltoalueen liittyminen koko Östersundomin kaupunkirakenteeseen. Karhusaaren rakennuskieltoalueella ei tehdä merkittäviä muutoksia ennen kuin tietyt koko Östersundomin osayleiskaava-alueen ratkaisut on tehty. Ratkaisut liittyvät muun muassa Karhusaaren keskustan sijaintiin, rakentamisen määrään, rantojen käyttöön (mukaan lukien julkisten rantojen sijoittuminen ja saavutettavuus), luonnon ja rakentamisen lomittamiseen, sekä Karhusaaren liikenteelliseen liittymiseen mantereeseen ja tärkeisiin joukkoliikennepaikkoihin Ultuna Ultuna on Helsingin 59. kaupunginosa. Se käsittää Porvoonväylän pohjoispuolella olevan osan Östersundomin peruspiiristä. Ultuna jakautuu kahteen osa-alueeseen, jotka ovat Landbo ja Puroniitty (ruots. Bäckängen). Ultunan rakentaminen tarvitsee taustakseen laajempia tarkasteluja juuri mm. Sipoonkorven rajauksen takia, eikä varsinaista asemakaavoitusta käynnistetä ennen Östersundomin osayleiskaavaan liittyvää raidepäätöstä ja ensimmäistä osayleiskaavaluonnosta. Alueen tulevaisuus on toistaiseksi vielä avoin. 1.5 Lämmityksen tehontarve ja energiakulutus Rakennuksen energiankulutus jakautuu eri osatekijöihin, joista tilojen lämmityksen tarve perustuu ilmastotekijöihin, toisaalta sähkönkäyttö ja lämpimän käyttöveden kulutus taas perustuu asukkaiden käyttäytymiseen. Tämän johdosta kulutusprofiilit on tunnettava ja otettava huomioon lämmitystapatarkasteluissa, koska ne vaikuttavat investointikustannuksiin sekä energianjakelun tuottoihin. Alueellisessa tarkastelussa yksittäisten14 8 kuluttajien erilaisten kulutusprofiilien vaikutus tasoittuu, mm. laskettaessa lkv:n huipputehon tarvetta eri pisteissä: omakotitalossa lämpimän käyttöveden (lkv) teho ei saa olla pienempi kuin 57 kw 2 vastaten lkv:n mitoitusvirtaamaa 0,3 l/s kerrostalossa n. 25% lkv:n mitoitusvirtaamasta aluelämmityksessä n % alueen lämmityksen mitoitustehosta. 1.6 Lämmitys, jäähdytys, sähkö ristikkäisvaikutukset Voidaan arvioida, että jäähdytystä tullaan käyttämään yleisesti, johtuen sisäisten kuormien kasvusta sekä ulkolämpötilan kohoamisesta (+2 C). Jäähdytystarpeen kattamiseksi käytettäneen pääsääntöisesti kompressoritekniikkaa, mutta myös muut vaihtoehdot voivat tulla kyseeseen. Keskitetty jäähdytys voidaan toteuttaa kolmella eri menetelmällä: 1. Kaukojäähdytys on menetelmä, jossa rakennukseen tuodaan omissa putkilinjoissaan keskitetysti jäähdytettyä vettä noin 8 C lämpötilassa. Keskitetty kaukojäähdytys Helsingin Energian kantakaupungin kaukojäähdytysjärjestelmästä tuskin tulee kyseeseen, johtuen melko pitkästä siirtoetäisyydestä. Kaukojäähdytyksen tuotanto voidaan myös toteuttaa keskitetysti hyödyntämällä kesällä maaperän alhaista lämpötilaa maalämpölaitteistolla. 2. Kaukolämpö-käyttöiset absorptiopumput (eli menetelmä, jossa kaukolämmön energiaa käytetään absorptioprosessissa tuottamaan kylmäenergiaa kulutuskohteessa eli rakennuksessa) olisivat yksi tapa lisätä kaukolämmön myyntiä (kesäaikana) ja siten parantaa kaukolämmityksen kannattavuutta. Ao. tekniikkaa on kehitetty ja Östersundomin rakentamisaikana voi olla jo tunnettu ratkaisu. 3. Kaksoistuotanto, jossa rakennus- tai korttelikohtainen, usein kaasumoottorilaitos täydennettynä pakokaasujen lämmöntalteenotolla ja absorptiolämpöpumpulla tuottaa koko kohteen sähkö-, lämpö- ja jäähdytysenergian tarpeen. Mahdollinen Östersundomin keskusta-alueen julkisissa rakennuksissa. 2 VUODEN 2015 JÄLKEEN RAKENNETTAVAN RAKENNUSKANNAN LÄMMÖNKULUTUSPROFIILI Kuten aiemmassa kappaleessa todettiin, oletetaan Östersundomin koko rakennuskannan tulevan olemaan matalaenergia-tasoa. Östersundom sijaitsee säävyöhykkeellä I: mitoituslämpötila -26 C, lämmitystarveluku 4447 S17, Kd. 2 Suomen Kaukolämpö ry. Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet. K1/2003.15 9 Edellisen lisäksi on huomioitava ennusteet lämpötilan noususta, joista yksi näkemys alla olevassa kuvassa. Yhden asteen vuotuisen keskilämpötilan nousu vastaa n. 5-6 %:n lämmitysenergian tarpeen vähenemistä. Tutkimus ei anna vastausta siihen, tuleeko myös lämmitystehon tarpeen kannalta tärkeä mitoituslämpötila nousemaan. Kuva 2. Ennuste lämpötilan muutokselle (lähde: Jylhä et al. Arvioita Suomen muuttuvasta ilmastosta sopeutumistutkimuksia varten. ACCLIM-hankkeen raportti Ilmatieteen laitos. Raportteja 2009:4) Arvio eri talotyyppien lämmityksen mitoitustehosta sekä energiankulutuksesta on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 2. Östersundomin tulevan rakennnuskannan arvioidut mitoitustehot ja energiankulutukset talotyypeittäin. Talotyyppi Mitoitusteho (W/m 2 ) Energiankulutus (kwh/m 2 ) OKT KT Toimisto laskennallinen mitoitusteho, joka perustuu lämpöhäviöihin tms. Käytännössä epäjatkuvasta käytöstä johtuen kl-putkisto ja lämmönsiirtimet mitoitetaan selvästi suuremmille tehoille16 10 3 OMAKOTITALOJEN (OKT) JA KERROSTALOJEN (KT) MAHDOLLISET/TODENNÄKÖISET LÄMMITYSRATKAISUT Lämmitysratkaisuihin vaikuttavat: uusien järjestelmien tekninen kehitys investointikustannusten hintasuhteet normiohjaus, eritoten kokonaisenergiatarkasteluun liittyvän primaarienergiakertoimen arvot kuluttajien arviot eri energiamuotojen kuluttajahintojen kehittymisestä kaavaohjaus käyttö, huolto, käyttövarmuus Toisaalta keskitetyssä lämmityksessä lämmöntoimittajien kannalta oleellisia asioita ovat: saadaanko riittävän korkea liittymisaste investointikustannukset (= ostolämmön tehontarve) lämmön myynnin määrä (= ostoenergian kulutus) muut asiat (energiaverotus, päästömaksut, ) Omakotitalot Kuluttajan tärkein kriteeri lämmitysjärjestelmän valintaan on investointikustannus. Uudehkossa selvityksessä 4 kävi ilmi, että energiansäästö/energian tehokas käyttö oli valintakriteeri vain yhdessä yhdeksästä tutkitusta kohteesta. Konsultin näkemys lämmitystapojen yleisyydestä Östersundomin tulevassa rakennuskannassa on seuraavan taulukon mukainen. 4 Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut17 11 Taulukko 3. Todennäköinen lämmitysmuotojen yleisyys/omakotitalot. epätodennainen harvinainen normaali Teknologia Huom. lämpöpumppu, maapiiri x lämpöpumppu, lämpökaivo x lämpöpumppu, PILP x lämpöpumppu, ILP x suora sähkö kielletty aurinkosähkö x jos teknologia kehittyy polttokenno x jos teknologia kehittyy jos teknologia kehittyy, syöttötariffi ja investoinnin mikrotuotanto x kilpailukyky suosiollinen intergroitu aurinkolämpö x tarvitaan lisälämmitysmuoto kaasu/aurinko-hybridi x jos tarjontaa öljylämmitys x ei houkutteleva/kielletty hake/pellettilämmitys x vesikiertoinen lämmönjako x varaaja x kaukolämmitys x (x) jos saatavilla ja määrätty (MRL 57a) yleinen varaava takka x Takan käyttö lähinnä käyttövarmuustarkoituksessa, varsinaisessa lämmöntuotantokäytössä on harkittava mm. pienhiukkaspäästöihin liittyviä seurannaisongelmia sekä poltto- ainelogistiikkaa Taulukko 4. Todennäköiset lämmitysmuodot/kerrostalot. epätodennainen harvinainen normaali Teknologia Huom. lämpöpumppu, lämpökaivo x lämpöpumppu, PILP x lämpöpumppu, ILP x suora sähkö kielletty aurinkosähkö x jos teknologia kehittyy intergroitu aurinkolämpö x tarvitaan lisälämmitystä jos teknologia kehittyy, syöttötariffi ja investoinnin mikrotuotanto x kilpailukyky suosiollinen kaasu/aurinko-hybridi x jos tarjontaa öljylämmitys x ei houkutteleva/kielletty hake/pellettilämmitys x vesikiertoinen lämmönjako x varaaja x myös kaukolämmön yhteydessä kaukolämmitys x yleinen18 12 Maalämpöpumput (lämpökaivot) Vaakasuoraa putkistoa eli ns. maapiiriä ei tässä käsitellä. Pystysuoran keräimen eli ns. lämpökaivon poraaminen on luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennusasetus 62) ja seuraavan taulukon mukaiset ohjeelliset varoetäisyydet tulee huomioida. Helsingin Rakennusvalvontaviraston ohje Lämpöpumppujen porareikien ja porakaivojen poraaminen maaperään, Marraskuu 2008 määrää lyhyemmät minimietäisyydet: lämpökaivoon 15 m ja tontin rajaan 7,5 m (ilman naapurin suostumusta). On huomioitava, että varoetäisyydet eri määräyksissä ja julkaisuissa poikkeavat toisistaan. Tämä johtunee alan uutuudesta, jonka johdosta pitkäaikaisia käyttökokemuksia ei vielä ole laajasti saatavilla. Varsinaisena rakennusaikana on syytä päivittää vaatimukset. Taulukko 5. Lämpökaivon varoetäisyyksiä (lähde: Suomen Ympäristökeskus. Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientalossa. Ympäristöraportti 2009)19 13 4 ANALYYSI JA SUOSITUKSET KAUPUNGINOSATASOLLA Kaikki eri alueet on arvioitu ottamalla huomioon tuleva asukasmäärä ja oletettu rakennuskannan jakauma alueella. Asumisväljyytenä on käytetty arvoa 45 b-m 2 /asukas. Alueen rakennusten lämmityksen energiankulutus on laskettu sekä nykynormien mukaisille rakennuksille että matalaenergia-normin mukaisille rakennuksille. Lisäksi on arvioitu lämmityksen mitoitusteho sekä mitoitusteho lämmöntuotantolaitoksella. Kauko-/aluelämmityksen toteuttamisedellytyksiä on arvioitu yleisesti käytössä olevalla energiatiheys-kriteerillä, jonka perusteella kaukolämpö tai aluelämmitys on kannattavaa, jos energiatiheys on korkeampi kuin 10 kwh/m 2. Östersundomin omakotitaloalueet tullaan toteuttamaan suurelta osin kaupunkipientaloina eli tontit ovat pieniä ja rakennukset lähes seinä seinässä kiinni. Tämä on huomioitu energiatiheysarvojen laskennassa. Kaupunginosan nimi: ULTUNA/PURONIITTY Mitoitus/asukkaita 2000 Alueen kuvaus rakennettu ala (km 2 ) 1,4 kuvaus kapea + pitkä rakentaminen alkanee täältä Rakennuskanta OKT KT Julkinen 100 % 0 % 0 % Suunniteltu kerrosala m Arvioidut rakennusten lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Energiankulutus, normi 2010 MWh Energiankulutus, matalaenergia MWh Arvioidut lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Mitoitusteho, matalaenergia MW 1,06 2,80 3,86 Laitosteho, matalaenergia MW 0,42 2,80 3,22 Kaukolämpökelpoisuusarvio matala energia 2010 normi Energiatiheys kwh/m 2 3,7 7,5 Kelpoisuusarvio nykykriteerein ei sovellu Suositukset & lisäselvitystarpeet 1 kaupunki motivoi asukkaita mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaaseen rakentamiseen mahdollinen: yhdistää alue Östersundomin keskustan verkkoon + 2 aluelämmitys "kevennetyllä" tekniikalla 3 lisäselvitys: edellytykset maa- ja/tai aurinkolämpöjärjestelmälle20 14 Kaupunginosan nimi: ULTUNA/LANDBO Mitoitus/asukkaita 2500 Alueen kuvaus rakennettu ala (km 2 ) 2,55 kuvaus sirpaleinen Rakennuskanta OKT KT Julkinen 100 % 0 % 0 % Suunniteltu kerrosala m Arvioidut rakennusten lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Energiankulutus, normi 2010 MWh Energiankulutus, matalaenergia MWh Arvioidut lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Mitoitusteho, matalaenergia MW 1,32 3,50 4,82 Laitosteho, matalaenergia MW 0,53 3,50 4,03 Kaukolämpökelpoisuusarvio matala energia 2010 normi Energiatiheys kwh/m 2 2,5 5,2 Kelpoisuusarvio nykykriteerein ei sovellu Suositukset & lisäselvitystarpeet 1 kaupunki motivoi asukkaita mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaaseen rakentamiseen21 15 Kaupunginosan nimi: ULTUNA/NORRBERGET Mitoitus/asukkaita 1500 Alueen kuvaus rakennettu ala (km 2 ) 0,9 kuvaus kapea + pitkä Rakennuskanta OKT KT Julkinen 100 % 0 % 0 % Suunniteltu kerrosala m Arvioidut rakennusten lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Energiankulutus, normi 2010 MWh Energiankulutus, matalaenergia MWh Arvioidut lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Mitoitusteho, matalaenergia MW 0,79 2,10 2,89 Laitosteho, matalaenergia MW 0,32 2,10 2,42 Kaukolämpökelpoisuusarvio matala energia 2010 normi Energiatiheys kwh/m 2 4,3 8,8 Kelpoisuusarvio nykykriteerein ei sovellu Suositukset & lisäselvitystarpeet 1 kaupunki motivoi asukkaita mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaaseen rakentamiseen mahdollinen: maa- ja/tai aurinkolämpöjärjestelmä+ aluelämmitys 2 "kevennetyllä" tekniikalla22 16 Kaupunginosan nimi: KARHUSAARI Mitoitus/asukkaita 2500 Alueen kuvaus rakennettu ala (km 2 ) 1,6 kuvaus saari, pyöreä asemakaava on, mutta toimenpidekiellossa runsaasti nykyasutusta Rakennuskanta OKT KT Julkinen 50 % 50 % 0 % Suunniteltu kerrosala m Arvioidut rakennusten lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Energiankulutus, normi 2010 MWh Energiankulutus, matalaenergia MWh Arvioidut lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Mitoitusteho, matalaenergia MW 1,40 3,25 4,65 Laitosteho, matalaenergia MW 0,49 3,25 3,74 Kaukolämpökelpoisuusarvio matala energia 2010 normi Energiatiheys kwh/m 2 4,0 7,9 Kelpoisuusarvio nykykriteerein ei sovellu Suositukset & lisäselvitystarpeet 1 lisäselvitys: edellytykset maa- ja/tai aurinkolämpöjärjestelmälle 2 3 saaren keskustan alueelle aluelämmitys "kevennetyllä" tekniikalla lisäselvitys: nykyisten asukkaiden kiinnostus aluelämpöön23 17 Kaupunginosan nimi: TALOSAARI Mitoitus/asukkaita 3000 Alueen kuvaus rakennettu ala (km 2 ) 2,4 kuvaus hajanainen alueella agro-yrityksiä Natura-alueet Rakennuskanta OKT KT Julkinen 80 % 20 % 0 % Suunniteltu kerrosala m Arvioidut rakennusten lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Energiankulutus, normi 2010 MWh Energiankulutus, matalaenergia MWh Arvioidut lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Mitoitusteho, matalaenergia MW 1,63 4,08 5,71 Laitosteho, matalaenergia MW 0,61 4,08 4,69 Kaukolämpökelpoisuusarvio matala energia 2010 normi Energiatiheys kwh/m 2 3,2 6,5 Kelpoisuusarvio nykykriteerein ei sovellu Suositukset & lisäselvitystarpeet 1 kaupunki motivoi asukkaita mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaaseen rakentamiseen 2 lisäselvitys: biokaasun potentiaali ja käyttöedellytykset24 18 Kaupunginosan nimi: SALMENKALLIO Mitoitus/asukkaita 5000 Alueen kuvaus rakennettu ala (km 2 ) 2 kuvaus kolme erillistä aluetta Natura-alueet Rakennuskanta OKT KT Julkinen 80 % 20 % 0 % Suunniteltu kerrosala m Arvioidut rakennusten lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Energiankulutus, normi 2010 MWh Energiankulutus, matalaenergia MWh Arvioidut lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Mitoitusteho, matalaenergia MW 2,71 6,80 9,51 Laitosteho, matalaenergia MW 1,02 6,80 7,82 Kaukolämpökelpoisuusarvio matala energia 2010 normi Energiatiheys kwh/m 2 6,5 13,0 Kelpoisuusarvio kannattavuusrajoilla Suositukset & lisäselvitystarpeet 1 kaupunki motivoi asukkaita mahdollisimman energia- ja ympäristötehokkaaseen rakentamiseen25 19 Kaupunginosan nimi: ÖSTERSUNDOM, LÄNSI Mitoitus/asukkaita 8500 Alueen kuvaus rakennettu ala (km 2 ) 2,4 kuvaus kompakti oletettavasti kaupunkimainen Rakennuskanta OKT KT Julkinen 50 % 50 % 0 % Suunniteltu kerrosala m Arvioidut rakennusten lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Energiankulutus, normi 2010 MWh Energiankulutus, matalaenergia MWh Arvioidut lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Mitoitusteho, matalaenergia MW 4,77 11,05 15,82 Laitosteho, matalaenergia MW 1,66 11,05 12,71 Kaukolämpökelpoisuusarvio matala energia 2010 normi Energiatiheys kwh/m 2 9,1 17,9 Kelpoisuusarvio kelpoisuus kohtuullinen/hyvä Suositukset & lisäselvitystarpeet 1 kaavamääräys: MRL 57a 2 keskitetty lämmitys: peruskuorma n. 5-7 MWth26 20 Kaupunginosan nimi: ÖSTERSUNDOM KESKUSTA Mitoitus/asukkaita Alueen kuvaus rakennettu ala (km 2 ) 2,2 kuvaus kaupunkikeskus Rakennuskanta OKT KT Julkinen 0 % 77 % 23 % Suunniteltu kerrosala m Arvioidut rakennusten lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Energiankulutus, normi 2010 MWh Energiankulutus, matalaenergia MWh Arvioidut lämmityksen LKV lämmitys yhteensä Mitoitusteho, matalaenergia MW 6,53 13,39 19,92 Laitosteho, matalaenergia MW 2,01 13,39 15,39 Kaukolämpökelpoisuusarvio matala energia 2010 normi Energiatiheys kwh/m 2 12,6 22,9 Kelpoisuusarvio soveltuu hyvin Suositukset & lisäselvitystarpeet 1 kaavamääräys: MRL 57a 2 keskitetty lämmitys: peruskuorma n MWth 3 alueen itälaitaan kaavoitetaan CHP-laitos27 21 5 LÄMMÖNHANKINTAVAIHTOEHDOT KAUPUNGINOSIIN, JOISSA KESKITETTY LÄMMITYS TODENNÄKÖINEN Kuten edellä on todettu, korkea liittymisaste on keskitetyn alue/kaukolämmityksen kannattavuuden tae. Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kaavoittajalle mahdollisuuden määrätä kaukolämpöön liittyminen pakolliseksi (ks. alla). MRL 57a Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuus Asemakaavassa voidaan antaa määräys rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon, jos määräys on tarpeen energian tehokkaan ja kestävän käytön, ilman tavoiteltavan laadun taikka asemakaavan muiden tavoitteiden kannalta. Määräystä sovelletaan rakennukseen, jonka rakennuslupaa haettaessa kaukolämpöverkko on toteutettu siten, että siihen liittyminen on mahdollista rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Määräystä ei kuitenkaan sovelleta: 1) rakennukseen, jonka laskennallinen lämpöhäviö on enintään 60% rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä; 2) rakennukseen, jonka pääasiallisena lämmitysjärjestelmänä on uusiutuviin energialähteisiin perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä; 3) olemassa olevan rakennuksen korjaus- tai muutostyöhön taikka laajennukseen; tai 4) olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvään talousrakennukseen Konsultin suositus: Suosittelemme MRL 57a käyttöä Östersundomin alueelle. Jos jollekin muulle alueelle näyttäisi olevan mahdollista syntyä keskitetty aluelämmitys (esim. alueellinen maa- tai aurinkolämpö), näille alueille tulisi myös soveltaa samaa mahdollisuutta. 5.1 Erillistuotanto 5.2 Hajautettu tuotanto (aluelämmitys) alueellinen maalämpöjärjestelmä. Teknologia on tunnettua, mutta järjestelmien konseptointi aluemittakaavaan on vasta käynnistymässä Suomessa. Lisäselvityksiä tarvitaan yleisellä tasolla, kuten millä juridisella konseptilla (yhtiö/osuuskunta/ms.) toimintaa harjoitettaisiin. Lisäksi kullekin järjestelmän sijaintipaikalle tulee suorittaa maaperätutkimukset ja energiakentän mallintaminen alueellinen aurinkolämmitys (tätä selvitetään erillisessä VTT:n selvityksessä) biokaasulaitos (ks. seuraava kappale) Näytä lisää
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS
KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen Lisätiedot 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen Lisätiedot RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Lisätiedot Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu. Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT
Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT Sisältö Tausta ja lähtötiedot Tavoiteltavat tasot; matalaenergiatalojen ja passiivitalojen määrittelyt Mahdolliset järjestelmävariaatiot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8.5 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE Lisätiedot Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010
Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET [PJ/a] Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus
Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus Lakiklinikka/ KUMA 2015 Susanna Ijäs, lakimies, VT Suomen Kuntaliitto Voidaanko ketään velvoittaa liittymään kaukolämpöverkkoon? MRL 57 a Asemakaavassa voidaan antaa Lisätiedot 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY
Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk Lisätiedot 5/13 Ympäristöministeriön asetus
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Lisätiedot Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT
Passiivitalo VTT Tulevaisuuden muutokset Haaste: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää CO2 päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä 90% Muutokset lähitulevaisuudessa 2010: Asuinrakennusten energiantarve Lisätiedot PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen
PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen Lisätiedot Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät Lisätiedot Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö. TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008
Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET Lisätiedot AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA
AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013) Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 117 Asiakkaankatu 6 Asiakkaankatu , Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Asiakkaankatu 6 Asiakkaankatu 6 0090, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 977 Luhtitalot Todistustunnus: Lisätiedot Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi Lisätiedot Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili
Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Energiaa käytetään Taloteknisten palvelujen tuottamiseen Lämpöolosuhteet Sisäilmanlaatu Valaistusolosuhteet Äänilosuhteet Lisätiedot Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot Lämpöpumput. Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi
Lämpöpumput Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200 Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Lisätiedot FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta Lisätiedot Matalaenergiarakentaminen
Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen Lisätiedot Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset
Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää Lisätiedot Aurinkolämpöjärjestelmät
Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.
ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi- Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina
Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry 09.02.2010, ARY seminaari Energiamääräykset Lisätiedot Sun Zeb laskentatuloksia ja muita havaintoja. FinnZEB workshop 18.9.2014 Jari Shemeikka, tiimipäällikkö VTT
Sun Zeb laskentatuloksia ja muita havaintoja FinnZEB workshop 18.9.2014 Jari Shemeikka, tiimipäällikkö VTT 0-ENERGIARAKENTAMISEN HAASTEET KAUPUNGISSA Miten käy vuoden 2018 jälkeen perusteellisesti kunnostettaville Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 150 Karstulantie 8 talo 1 Karstulantie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 50 Karstulantie 8 talo Karstulantie 8 00550, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA. Pentti Kuurola, LVI-insinööri
ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA Pentti Kuurola, LVI-insinööri Tavoitteet ja termejä Tavoite Ylläpitää rakennuksessa terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto Lämmitysjärjestelmän mitoitetaan Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 85 Kilonportti talo Kilonportti 060, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 999 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut Lisätiedot Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011
Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Lisätiedot Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla
Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten Lisätiedot RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot Lämpöpumppuala. Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi
Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200 M /vuosi Valtion tuki alalle 2012 < 50 M Valtiolle pelkkä alv-tuotto lähes 100 M /vuosi Uusiutuvaa Lisätiedot Nykyinen energiatodistuskäytäntö
ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut Lisätiedot Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla
RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Lisätiedot Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014
Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 1 2 IPCC = The Intergovernmental Panel on Climate Change 3 Energiaskenaariot, määräykset Lisätiedot TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA
TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen Lisätiedot Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen Lisätiedot Tulevaisuuden vaatimukset rakentamisessa
Tulevaisuuden vaatimukset rakentamisessa Rakennusneuvos Erkki Laitinen Ympäristöministeriö Aluerakentamisen uudet energiaratkaisut seminaari Vaasa 27.8.28 1 Suomea koskevat ilmasto- ja energiansäästövelvoitteet Lisätiedot Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi- Lisätiedot Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto Lisätiedot ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden Lisätiedot Kotkan kantasataman uusiutuvan energian hyödyntämisen selvitys aurinkosähkön käytöstä jäähdytykseen. Uusiutuvan energian kuntakatselmus - Kotka
Kotkan kantasataman uusiutuvan energian hyödyntämisen selvitys aurinkosähkön käytöstä jäähdytykseen Uusiutuvan energian kuntakatselmus - Kotka KYAMK Hannu Sarvelainen VTT Mari Sepponen, Kari Sipilä 12/21 Lisätiedot Rakennuskannan energiankulutus. BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia
0 Rakennuskannan energiankulutus BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia Energiatehokkuuden määrittely Hyvä sisäilma, miellyttävät asumisolosuhteet ja rakennusten kunnon turvaaminen Energiankulutuksen Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä... Lisätiedot Lämmitysjärjestelmät vanhassa rakennuksessa 1
Lämmitysjärjestelmät vanhassa rakennuksessa 1 Erilaiset lämmitysjärjestelmät pientaloille ja vastaaville: Puulämmitys- sovellus/puukeskuslämmitys takkasydän Savumax - Aurinkolämmitys - pellettilämmitys Lisätiedot REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut
Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR Lisätiedot Rakentamisen uudet määräykset
Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä Lisätiedot KISSANMAANKATU 20. Optiplan Oy ENERGIATALOUS. Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi. Åkerlundinkatu 11 C Puh.
KISSANMAANKATU 20 Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15, Åkerlundinkatu 11 C Puh. 010 507 6000 PL 48, 00281 Helsinki PL 124, 20101 Turku Lisätiedot Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun
Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu Lisätiedot RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307 Lisätiedot Mahdollistaa nzeb rakentamisen
Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200 M /vuosi Valtion tuki alalle 2012 < 50 M Valtiolle pelkkä alv-tuotto lähes 100 M /vuosi Uusiutuvaa Lisätiedot ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv
Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu Lisätiedot Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö
Tiivis, Tehokas, Tutkittu Timo Mantila Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Suvilahden energiaomavarainen asuntoalue Tutkimuskohde Teirinkatu 1 A ja B Tutkimussuunnitelma Timo Mantila 15.4.2010 Lisätiedot BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation
BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat Lisätiedot Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen Lisätiedot Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009
Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute