Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_37_BauO_NRW_Treppenraeume-d166765,38.html
Timestamp: 2017-01-22 14:24:13
Document Index: 154857303

Matched Legal Cases: ['§ 37', '§ 37', '§ 37', '§ 38', '§ 39', '§ 40', '§ 41', '§ 42', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 50', '§ 51', '§ 52', '§ 53', '§ 54', '§ 55', '§ 56', '§ 57', '§ 91', '§ 37', '§ 33', '§ 29', '§ 2', '§ 36', '§ 38']

§ 37 BauO NRW, Treppenräume | Gesetze auf anwalt24.de
§ 37 BauO NRW, Treppenräume Suche
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) Land...…§ 37 BauO NRW, Treppenräume§ 38 BauO NRW, Notwendige Flure und Gänge§ 39 BauO NRW, Aufzüge§ 40 BauO NRW, Fenster, Türen, Kellerlichtschächte§ 41 BauO NRW, Umwehrungen§ 42 BauO NRW, Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle§ 43 BauO NRW, Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen§ 44 BauO NRW, Wasserversorgungsanlagen§ 45 BauO NRW (weggefallen)§ 46 BauO NRW, Abfallschächte§ 47 BauO NRW (weggefallen)§ 48 BauO NRW, Aufenthaltsräume§ 49 BauO NRW, Wohnungen§ 50 BauO NRW, Bäder und Toilettenräume§ 51 BauO NRW, Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder§ 52 BauO NRW, Ställe, Dungstätten und Gärfutterbehälter§ 53 BauO NRW, Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude§ 54 BauO NRW, Sonderbauten§ 55 BauO NRW, Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher baulicher Anlagen§ 56 BauO NRW, Grundsatz§ 57 BauO NRW, Bauherrin, Bauherr…§ 91 BauO NRW, Berichtspflicht
§ 37 BauO NRWBauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW)Landesrecht Nordrhein-WestfalenTitel: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW)Normgeber: Nordrhein-WestfalenAmtliche Abkürzung: BauO NRWReferenz: 232Abschnitt: Dritter Teil – Bauliche Anlagen → Vierter Abschnitt – Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen (1) Jede notwendige Treppe muss in einem eigenen Treppenraum (notwendiger Treppenraum) liegen. Für die Verbindung von Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit sind notwendige Treppen ohne Treppenraum zulässig.(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein notwendiger Treppenraum oder ein Ausgang ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass die Rettungswege möglichst kurz sind.(3) Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge zu notwendigen Treppenräumen oder ins Freie haben.(4) Notwendige Treppenräume müssen durchgehend sein und an einer Außenwand liegen. Notwendige Treppenräume, die nicht an einer Außenwand liegen (innenliegende notwendige Treppenräume) sind zulässig, wenn ihre Benutzung durch Raucheintritt nicht gefährdet werden kann.(5) Jeder notwendige Treppenraum muss einen sicheren Ausgang ins Freie haben. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 1.mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppen,2.Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen,3.rauchdichte und selbstschließende Türen zu notwendigen Fluren haben und4.ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.Abweichungen von Satz 2 Nummern 2 und 4 können zugelassen werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.(6) In Geschossen mit mehr als vier Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe müssen notwendige Flure angeordnet sein.(7) Die Wände notwendiger Treppenräume und ihrer Zugänge zum Freien sind 1.in Gebäuden geringer Höhe in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen (F 90-AB),2.in anderen Gebäuden in der Bauart von Brandwänden (§ 33) herzustellen. Dies gilt nicht, soweit diese Wände Außenwände sind, den Anforderungen des § 29 Abs. 1 entsprechen und durch andere an diese Außenwände anschließende Bauteile nicht gefährdet werden können. Bauteile dürfen in Treppenraumwände nur so weit eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 behält; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dieses entsprechend. Leitungen dürfen durch Treppenraumwände nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.(8) Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume ist 1.in Gebäuden geringer Höhe mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 30,2.in anderen Gebäuden mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 90 herzustellen. Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach oder ein Hohlraum nach § 2 Abs. 6 Satz 2 ist.(9) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 5 Satz 2 müssen 1.Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen,2.Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Leitungsanlagen sind zulässig, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.(10) In notwendigen Treppenräumen müssen 1.Öffnungen zum Kellergeschoss, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlichen Räumen sowie zu Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m2 Nutzfläche ohne notwendige Flure rauchdichte und selbstschließende Türen mit einer Feuerwiderstandsklasse T 30,2.Öffnungen zu notwendigen Fluren, rauchdichte und selbstschließende Türen und3.sonstige Öffnungen außer in Gebäuden geringer Höhe dichtschließende Türen erhalten.(11) Notwendige Treppenräume müssen zu lüften und zu beleuchten sein. Notwendige Treppenräume, die an einer Außenwand liegen, müssen in jedem Geschoss Fenster mit einer Größe von mindestens 0,5 m2 haben, die geöffnet werden können. Innenliegende notwendige Treppenräume müssen in Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen oberhalb der Geländeoberfläche eine Sicherheitsbeleuchtung haben.(12) In Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen oberhalb der Geländeoberfläche sowie bei innenliegenden notwendigen Treppenräumen muss an der obersten Stelle eines notwendigen Treppenraumes ein Rauchabzug vorhanden sein. Der Rauchabzug muss eine Rauchabzugsöffnung mit einem freien Querschnitt von mindestens 5 von Hundert der Grundfläche, mindestens jedoch von 1 m2 haben. Der Rauchabzug muss vom Erdgeschoss und vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden können. Abweichungen können zugelassen werden, wenn der Rauch auf andere Weise abgeführt werden kann.(13) Die Absätze 1 bis 5 und 7 bis 11 gelten nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen. Absatz 6 gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe.
§ 36 BauO NRW, Treppen§ 38 BauO NRW, Notwendige Flure und Gänge