Source: http://www.scossa.it/verifiche_1.htm
Timestamp: 2019-10-17 02:57:06+00:00
Document Index: 43894225

Matched Legal Cases: ['art.328', 'art. 16', 'art.9', 'art.10', 'art.12', 'art.336', 'art. 1', 'art.328', 'art. 11', 'art.328', 'art.328', 'art. 9', 'art. 7', 'art. 14', 'art.9', 'art 4', 'art. 19', 'art.8', 'art. 18']

VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RICHIESTE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Tipi di impianto/attività Oggetto Competenza Riferimento legislativo Modalità
Attività soggette al controllo del Vigili del Fuoco Approvazione del progetto Vigili del fuoco DPR 27/04/55 n. 547,art.328 DM 16/02/82 DPR 12/01/98 n. 37 DM 4/5/98 L'obbligo vale per i nuovi impianti e per le modifiche di impianti esistenti
Sopralluogo DPR 12/01/98 n.37 Al termine dei lavori si deve presentare la domanda di sopralluogo, il quale viene eseguito entro 90 giorni dal Comando Provinciale (è possibile una proroga di quarantacinque giorni), a cui segue, entro 15 giorni, il rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI).
Visite tecniche di controllo DPR 29/07/82 n.577 DM 16/02/82
Registro Responsabile dell'attività DPR 12/01/98 n.37 Controlli, verifiche, formazione ed educazione del personale devono essere annotati su apposito registro.
Attività Turistico alberghiere Impianto elettrico e illuminazione di sicurezza Responsabile dell'attività DM 09/04/94 art. 16 Interventi, controlli, riunioni di addestramento ed esercitazioni devono essere annotati su apposito registro.
Edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi Impianto elettrico Responsabile dell'attività DM 30/06/95n. 418, art.9 Controllo e manutenzione degli impianti con periodicità stabilita dalla specifica norma CEI, in ogni caso non inferiore a 3 anni. Le verifiche vanno annotate in apposito registro e devono essere eseguite da addetto qualificato.
Edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre Impianto elettrico Responsabile dell'attività DM 20/05/92n. 569, art.10 Controllo e manutenzione degli impianti con periodicità stabilita dalla specifica norma CEI, in ogni caso non inferiore a 3 anni. Le verifiche vanno annotate in apposito registro e devono essere eseguite da addetto qualificato.
Edilizia scolastica Impianto elettrico, di sicurezza e di allarme Responsabile dell'attività DM 26/08/92 art.12 I controlli devono essere annotati su un apposito registro.
Impianti Antideflagranti (attività comprese nelle tabelle A o B del DM 22/12/58) Denuncia dell'impianto ASL DM 12/06/59 Denuncia entro 30 giorni della messa in servizio da eseguirsi su apposito modello C di cui al DM 12/09/59
Verifiche periodiche ASL DPR 27/04/55 n. 547,art.336 DM 12/09/59 art. 1 Periodicità: ogni 2 anni. I verbali di verifica devono essere conservati presso gli impianti almeno per 4 anni.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (attività comprese nelle tabelle A o B del DM 26/05/59 n.689) Denuncia dell'impianto (omologazione) ISPELS DM 12/09/59 DM 15/10/93 n.519 Denuncia entro 30 giorni della messa in servizio da eseguirsi su apposito modello A di cui al DM 12/09/59 e DM 15/10/93. Richiesta di omologazione di primo o nuovo impianto su carta semplice
Verifiche periodiche ASL DPR 27/04/55 n. 547,artt.38, 38, 40 DM 12/09/59 Periodicità: ogni 2 anni. I verbali di verifica devono essere conservati presso gli impianti almeno per 4 anni.
Impianti di terra (cabine elettriche di enti distributori). Verifiche iniziali e periodiche Datore di lavoro DPR 27/04/55 n. 547,art.328, DM 12/09/59 art. 11 Periodicità: ogni 5 anni (tranne nei casi di impianto di terra artificiale, per i quali la periodicità di 2 anni). La verifica, eseguito a mezzo di personale dipendente o esterno scelto dal datore di lavoro, deve essere riportato sul modello 'O' e devono essere conservati presso gli impianti almeno per 4 anni.
Impianti di terra (Impianti elettrici utilizzatori). Verifiche iniziali Datore di lavoro DPR 27/04/55 n. 547,art.328, DM 12/09/59 A mezzo di personale dipendente o esterno scelto dal datore di lavoro.
Denuncia dell'impianto (omologazione) ISPELS DM 12/09/59 DM 15/10/93 n.519 Denuncia entro 30 giorni della messa in servizio da eseguirsi conforme al modello B e corredata di richiesta di omologazione di primo o nuovo impianto su carta semplice.
Verifiche periodiche ASL DPR 27/04/55 n. 547,art.328, DM 15/10/93 n. 519 Periodicità: ogni 2 anni, ogni 5 anni per le officine e le cabine elettriche,(tranne nei casi di impianto di terra artificiale, per i quali la periodicità di 2 anni). I verbali di verifica devono essere conservati presso gli impianti almeno per 4 anni.
Impianti elettrici soggetti alla legge 46/90 Veriificge prima del rilascio della dichiarazione di conformità installatori Legge 05/03/90 n.46, art. 9 DPR 06/12/91 n. 447, art. 7, DM 20/02/92 Nel sottoscrivere la dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 l'installatore dichiara di aver effettuato le verifiche con esito positivo. I risultati delle verifiche costituiscono un allegato facoltativo alla dichiarazione di conformità.
Verifiche per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni di legge 46/90 Comuni, ASL, Comandi prov. dei VV.F, ISPELS Legge 05/03/90 n. 46, art. 14 DPR 06/12/91 n. 447, art.9, DM 22/04/92. DPR 18/04/94 n. 392, art 4, DM 03/08/95 Le verifiche devono essere effettuate nei comuni aventi più di diecimila abitanti su almeno il 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente. Gli Enti preposti possono avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, iscritti in appositi elenchi conservati presso ile Camere di Commercio.
Impianti sportivi Impianto elettrico, e illuminazione di sicurezza. Responsabile dell'attività DM 18/03/96 art. 19 Gli interventi ed i controlli vanno riportati in apposito registro.
Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento Impianto principale di sicurezza Responsabile dell'attività DM 22/02/96 n. 261, art.8 Modalità: periodica stabilita da specifiche normative.
Impianto elettrico e attrezzature di sicurezza DM 18/03/96 all. art. 18.1 Prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità degli impianti e delle attrezzature di sicurezza. Devono mantenersi costantemente efficenti gli impianti elettrici, in conformità di quanto previsto dalle normative vigenti.