Source: http://docplayer.fr/185231-Appareillage-isole-a-l-air-avec-appareils-de-connexion-a-vide.html
Timestamp: 2017-11-24 17:39:40+00:00
Document Index: 246192491

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Appareillage isolé à l'air avec appareils de connexion à vide - PDF
Download "Appareillage isolé à l'air avec appareils de connexion à vide"
1 TABLEAUX À ISOLEMENT DANS L AIR PIX 7 4 kv Appareillage isolé à l'air avec appareils de connexion à vide Montage Exploitation Maintenance N AMTNoT Edition 03/009 Notice Technique AREVA T&D
2 AREVA T&D Worldwide Contact Centre +44 (0) Constructeur: AREVA Energietechnik GmbH Sachsenwerk Moyenne Tension Rathenaustrasse D Regensburg, Germany +49 (0) (0) Service Après-Vente: Pour toute demande auprès du service après-vente, veuillez contacter, s.v.p.: AREVA Energietechnik GmbH Sachsenwerk Moyenne Tension Service-Center D Regensburg, Germany +49 (0) (0) AREVA Energietechnik GmbH Sachsenwerk Moyenne Tension Tous droits relatifs à cette notice technique réservés. La reproduction et la communication de cette notice technique - entièrement ou partiellement - à des tiers est interdite. Seul le rendu complet de cette notice technique est autorisé avec l'accord écrit d'areva Energietechnik GmbH Sachsenwerk Moyenne Tension. Des copies électroniques, p.ex. au format PDF ou sous forme scannée, ont le statut "uniquement à titre d'information". Seules les notices techniques jointes directement au produit concerné sont applicables.
3 Table des matières A propos de cette notice Objectifs Autres documents de référence Conventions et symboles utilisés Abbréviations utilisées Avez-vous des questions ou des idées? Consignes de sécurité Présentation et description Présentation des cellules Variantes de cellules Cellules de dérivation avec appareils de connexion Cellules pour couplage longitudinal Cellules avec transformateur de tension et sectionneur de terre du jeu de barres Dimensions et poids (sans emballage) Normes appliquées Conditions ambiantes et de service Caractéristiques assignées de la série PIX Plaque signalétique Caractéristiques techniques / appareils de commande et d'actionnement électriques Utilisation correcte Elimination en fin de vie Emballage, transport, livraison et stockage Unités d'emballage Transport Livraison Stockage Accès aux compartiments des circuits de puissance Consignes de sécurité Accès au compartiment de raccordement de câbles Enlever le panneau boulonné du compartiment de raccordement des câbles Démonter le porte-tiroir Accès au compartiment des appareils de raccordement Ouvrir et fermer la porte frontale Retirer le dispositif de bridage pour le transport du tiroir Retirer et raccorder le connecteur basse tension Retirer le tiroir de la cellule Insérer le tiroir dans la cellule Accès au compartiment des jeux de barres Accès de l'avant Accès d'en haut Montage Consignes de sécurité Consignes de montage importantes Transport des cellules / tiroirs sur le chantier Cellules Tiroirs Exigences concernant le local de l appareillage PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 3
4 Table des matières 5.5 Aligner et fixer les cellules Accoupler les cellules l'une à l'autre Installation des traversées pour les jeux de barres Montage du jeu de barres Disposition des jeux de barres dans les cellules à dérivation Disposition du jeu de barres inférieur dans les couplages longitudinaux Monter les jeux de barres Montage de la barre de terre Raccordement haute tension Aperçu, raccordement de câble Régler la hauteur de raccordement des câbles Raccordement des câbles haute tension Raccordement haute tension sur dos de la cellule (en option) Raccordement basse tension Ouvrir le compartiment basse tension Montage du compartiment basse tension Connexion des boucles dans le compartiment basse tension Raccordement de lignes externes dans la cellule Pose des lignes externes par le caniveau de câbles à l'intérieur de la cellule Pose des lignes externes par un caniveau de câbles complémentaire (en option) Mise en service Travaux finaux Vérifier les fonctions d exploitation et les verrouillages Essai à tension alternative du jeu de barres (en option) Essai de câble après le montage Systèmes d'affichage de tension Systèmes de détection de tension VDS (Voltage Detecting System) Système d'affichage de tension (Voltage Present Indicating System) VPIS Phasemètres Exploitation Interfaces opérateurs des cellules 0. Accessoires pour le fonctionnement Tiroirs pour cellules PIX Verrouillages Verrouillages mécaniques Verrouillages électro-magnétiques (en option) Condamnations au moyen de cadenas (non fournis) Verrouillages au moyen des serrures à cylindre (en option) Verrouillages supplémentaires Consignes de manœuvre PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
5 Table des matières 0.6 Actionner le disjoncteur Charger l'accumulateur d'énergie du disjoncteur Commuter manuellement le disjoncteur Commuter électriquement le disjoncteur Affichages de position sur le disjoncteur et séquences de manœuvre possibles Mettre le tiroir dans sa position de service / de sectionnement Embrocher le tiroir de sa position de sectionnement à sa position de service Débrocher le tiroir de sa position de service à sa position de sectionnement Contacteur à vide CVX Déclenchement de fusible Commuter manuellement le sectionneur de mise à la terre Enclencher le sectionneur de mise à la terre Déclencher le sectionneur de mise à la terre Manœuvres standards Manœuvrer le départ de câble Mettre le départ de câble à la terre Coupler les sections de jeu de barres au moyen d'un couplage longitudinal Mise à la terre du jeu de barres Mise à la terre du jeu de barres avec le disjoncteur d'une cellule de dérivation Mise à la terre du jeu de barres avec sectionneur de terre pour jeu de barres dans la cellule de mesure Mise à la terre du jeu de barres avec sectionneur de terre pour jeu de barres Maintenance Consignes de sécurité Plan de maintenance Nettoyage Eviter la condensation Protection anticorrosion Remplacement de composants ou de cellules Instructions de graissage Remplacer le fusible du transformateur de tension Annexe Produits de maintenance Traitement de surfaces de contact vissées de façon solidaire Raccords vissés Outils nécessaires (ne font pas partie des fournitures) Accessoires pour le fonctionnement Chariot de manutention pour tiroir Grue de transport pour tiroirs (en option) Répertoire des schémas de montage PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 5
6 A propos de cette notice Sous réserve de modifications en raison du développement continu auquel nos produits sont soumis, en particulier au rapport aux normes, illustrations et informations techniques. Toutes les cotes indiquées dans ce manuel sont en millimètres. Objectifs Cette notice technique décrit l'installation, le montage, le fonctionnement et la maintenance d'appareillages moyenne tension isolés à l'air de la série PIX. Elle est exclusivement prévue pour être lue par le personnel du constructeur ou par des personnes ayant été certifiées pour la série PIX (certificat de formation). Cette notice technique est partie intégrante du produit et doit être gardée de sorte qu'elle soit facilement accessible à tout moment pour les personnes devant travailler sur l'appareillage et qu elle puisse être utilisée par elles. Si l'appareillage est déplacé dans un autre site, il faut joindre cette notice technique à l'appareillage. Autres documents de référence Les documents suivants supplémentaires sont à respecter pour cet appareillage : le contrat d'achat avec les conventions relatives à l'équipement spécifique de l'appareillage et les détails légaux les schémas de raccordement/la documentation spécifique à l'appareillage les manuels d'exploitation des appareils basse tension installés dans l'appareillage (p.ex. systèmes d'affichage de tension, appareils dans le compartiment basse tension) les schémas de montage fournis avec l'installation les instructions de montage du constructeur des systèmes de raccordement de câbles à raccorder à l'appareillage les instructions de montage et de fonctionnement des tiroirs / éléments supplémentaires utilisés : disjoncteur HVX avec U r 4 kv, I r 500 A (n AGS ) disjoncteur HVX avec U r 7,5 kv, I r > 500 A (n AGS ) Module TT débrochable MTX (n AGS ) Module pont de barres débrochable UTX (n AGS ) Contacteur à vide CVX Tiroir transformateur de tension débrochable dans le compartiment de raccordement de câble Eléments supplémentaires PIX (n AMTNoT 077-0) Motor Control Center avec U r < 7, kv 6 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
7 A propos de cette notice Conventions et symboles utilisés Dans ce manuel, nous utilisons certains conventions et symboles. Ils avertissent des dangers ou donnent des informations importantes qui doivent absolument être respectées afin de prévenir des dangers et des dommages : Avertissement Ce symbole avertit d'une tension électrique dangereuse. Le contact avec la tension peut entraîner la mort! Avertissement Cette représentation de danger avertit de risques de blessures. Respecter toutes les consignes marquées de ce symbole afin d'éviter la mort ou de graves blessures. Avertissement Cette représentation de danger avertit de risques de chute. Information - Conseil Ce symbole est utilisé pour les informations importantes permettant d'éviter des dégâts matériels. Abbréviations utilisées PIX : Cellules PIX pour tension assignée de U r = kv PIX 7 : Cellules PIX pour tension assignée de U r = 7,5 kv PIX 4 : Cellules PIX pour tension assignée de U r = 4 kv Avez-vous des questions ou des idées? Avez-vous des questions ou des idées concernant ce manuel ou avez-vous besoin d'informations ultérieures? Nous nous efforçons toujours de vous donner les meilleures informations possibles pour l'utilisation optimale et sûre de nos produits. N'hésitez donc pas de nous contacter au cas où vous auriez des recommandations, compléments ou suggestions de perfectionnement. PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 7
8 Consignes de sécurité Lisez cette notice technique prudemment avant de travailler sur l'appareillage et effectuez les travaux décrits selon les descriptions. N'effectuez pas d'étapes de travaux dès lors qu'elles ne sont pas décrites dans cette brochure. Normes et spécifications en vigueur : Régulations communes pour les appareillages et appareils de raccordement haute tension : CEI 67- Les consignes de prévention des accidents, d'exploitation et de travail applicables localement. Installation : CEI / HD 637 S Exploitation d installations électriques : EN 500- Les normes nationales valables dans le pays où l'appareillage est installé sont à respecter. Avant de commencer des travaux sur la cellule, il faut absolument respecter les consignes suivantes : Avertissement Avant des travaux sur des points sous haute tension, assurer et vérifier l'absence de toute tension et mettre le système à la terre selon les consignes de sécurité valables selon EN Avertissement Après l'enlèvement de volets, la protection des personnes selon CEI peut être limitée si la partie correspondante de l'appareillage n'est pas isolée de la tension. Avertissement Avant d'effectuer des travaux sur les systèmes de commande, mettez la tension d'alimentation hors circuit et assurez-vous qu'elle ne puisse pas être remise en circuit par mégarde. Avertissement Risque de blessures lors de travaux sur les mécanismes de commande. Avant de commencer les travaux, détendez les accumulateurs d'énergie par les manœuvres ENCLENCHE-DECLENCHE-ENCLENCHE sur le disjoncteur et l'enclenchement avec un sectionneur de mise à la terre "makeproof". Comportement en cas de pannes ou accidents Les cellules PIX disposent d'ouvertures de décharge de pression fixement définies qui empêchent l'éclatement de compartiments dans la cellule en cas de défaut interne. En cas de feu ou de défauts internes, des produits de décomposition toxiques et caustiques peuvent être générés. Respectez les consignes de prévention d'accidents et de sécurité en vigueur localement. En cas de blessures personnelles, prenez des mesures de premier secours. 8 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
9 Présentation et description. Présentation des cellules Fig.. Cellule de dérivation PIX avec tiroir à disjoncteur HVX (pour courants assignés 500 A) Compartiment basse tension Tiroir de disjoncteur HVX 3 Porte frontale 4 Actionnement du sectionneur de mise à la terre 5 Système d'affichage de tension 6 Indicateur de position du sectionneur de mise à la terre 7 Panneau boulonné du compartiment de raccordement des câbles 8 Transformateur de tension (en option) 9 Barre de terre 0 Transformateur de courant Raccords de câbles Sectionneur de mise à la terre "make-proof" 3 Volet 4 Jeu de barres 5 Volet de décharge de pression du compartiment des appareils de raccordement PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 9
10 Présentation et description Fig.. Cellule de dérivation avec tiroir à disjoncteur HVX (pour courants assignés 500 A) Œillets de suspension pour armement de la grue pour le transport Jeu de barres 3 Gaine arrière d évacuation des gaz 4 Volet de décharge de pression du compartiment de raccordement de câbles 5 Sectionneur de mise à la terre 6 Transformateur de courant 7 Fixation de câbles 8 Câble haute tension 9 Transformateur de tension (en option) 0 Panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles Raccordement de câbles Disjoncteur HVX 3 Porte frontale 4 Volet de décharge de pression du compartiment des appareils de raccordement 5 Porte du compartiment basse tension 6 Volet de décharge de pression du compartiment des jeux de barres Fig..3 Cellule avec qualification du défaut interne (IAC) Déflecteur Gaine arrière d évacuation des gaz 0 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
11 Présentation et description.. Variantes de cellules Les sous-chapitres montrent les types de cellules avec leur équipement de base correspondant. Pour les modèles spécifiques aux clients avec des éléments supplémentaires, voir la documentation spécifique à l'appareillage... Cellules de dérivation avec appareils de raccordement Fig..4 Cellule de dérivation avec tiroir à disjoncteur HVX pour courants assignés > 500 A et transformateurs de tension (en option) Fig..5 Cellule de dérivation avec tiroir à disjoncteur HVX pour courants assignés 500 A et transformateurs de tension (en option) Fig..6 Cellule avec module pont de barres débrochable UTX Fig..7 Cellule "Motor Control Center" avec contacteur à vide CVX (uniquement kv) PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
12 Présentation et description.. Cellules pour couplage longitudinal Fig..8 Couplage longitudinal "Cellule de disjoncteur avec sectionneur de mise à la terre" Fig..9 Couplage longitudinal "Cellule à remontée avec module TT débrochable MTX" Fig..0 Couplage longitudinal "Cellule à remontée avec module pont de barres débrochable UTX" Fig.. Couplage longitudinal "Cellule à remontée" PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
13 Présentation et description..3 Cellules avec transformateur de tension et sectionneur de mise à la terre du jeu de barres Fig.. Jeu de barres avec transformateur de tension du jeu de barres raccordé Fig..3 Jeu de barres avec sectionneur de mise à la terre du jeu de barres Fig..4 Cellule de mesure avec module TT débrochable MTX et sectionneur de mise à la terre du jeu de barres Fig..5 Cellule à remontée, en option avec transformateur de tension raccordé PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 3
14 Présentation et description.3 Dimensions et poids (sans emballage) Pour les cotes précises de la cellule, voir la documentation spécifique à l'installation. Ces cotes dépendent de : la tension assignée le courant de service assigné le courant assigné de courte durée admissible et les éléments supplémentaires, p. ex. : montages de jeux de barres ou de ventilateur raccordement de câble haute tension à l'arrière c d b a e Fig..6 Dimensions des cellules PIX a Largeur de cellule b Hauteur de cellule (en fonction de la hauteur du compartiment basse tension) c Hauteur du compartiment basse tension d Hauteur de la cellule sans compartiment basse tension et montages supplémentaires e Profondeur de la cellule Fig..7 Cotes de la gaine arrière d évacuation des gaz et du déflecteur Gaine arrière d évacuation des gaz Déflecteur 4 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
15 Présentation et description PIX Profondeur et hauteur de cellule Profondeur de cellule e Hauteur de cellule b [mm] [mm] Type de cellule 405 Standard Cellule à dérivation avec disjoncteur HVX Couplage longitudinal avec disjoncteur HVX Cellule à remontée Cellule à dérivation avec module pont de barres UTX (aussi pour couplage longitudinal) avec deux transformateurs de courant par phase ou largeur de cellule 650 mm avec I k = 40 ka en fonction de la hauteur du compartiment basse tension c = 530, 630 ou 730 mm Hauteur de cellule d [mm] 30 sans compartiment basse tension et éléments supplémentaires Courant assigné [A] Largeur de cellule a [mm] Poids3 env. [kg] / / / Cellule de mesure de jeu de barres Cellule à dérivation avec contacteur à vide CVX voir Fig..6 Dans le cas des cellules à dérivation, le courant assigné se rapporte à la dérivation (courant nominal maxi. de jeu de barres : 4000 A) 3 Poids y compris le compartiment basse tension, sans transformateur de tension et sans montages de jeu de barres Cellules avec transformateur de tension dans la dérivation : + 0 kg 4 La largeur de cellule dépend du courant assigné de courte durée admissible I k : 650 mm à 3,5 ka 800 mm à 40 ka (Exception : largeur de module 650 mm à 40 ka avec profondeur de cellule de 605 mm) PIX 7 Profondeur et hauteur de cellule Profondeur de cellule e Hauteur de cellule b [mm] [mm] 505 Standard 605 avec deux transformateurs de courant par phase en fonction de la hauteur du compartiment basse tension c = 600, 700 et 800 mm Hauteur de cellule d [mm] 00 sans compartiment basse tension et éléments supplémentaires Type de cellule Cellule à dérivation avec disjoncteur HVX Couplage longitudinal avec disjoncteur HVX Cellule à remontée Cellule à dérivation avec module pont de barres UTX (aussi pour couplage longitudinal) Courant assigné [A] Largeur de cellule a [mm] Poids3 env. [kg] Cellule de mesure de jeu de barres voir Fig..6 Dans le cas des cellules à dérivation, le courant assigné se rapporte à la dérivation (courant nominal maxi. de jeu de barres : 4000 A) 3 Poids y compris le compartiment basse tension, sans transformateur de tension et sans montages de jeu de barres Cellules avec transformateur de tension dans la dérivation : + 0 kg PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 5
16 Présentation et description PIX 4 Profondeur et hauteur de cellule Profondeur de cellule e [mm] 605 Hauteur de cellule b [mm] en fonction de la hauteur du compartiment basse tension c = 530, 630 ou 730 mm Hauteur de cellule d [mm] 330 sans compartiment basse tension et éléments supplémentaires Type de cellule Cellule à dérivation avec disjoncteur HVX Couplage longitudinal avec disjoncteur HVX Cellule à remontée Cellule à dérivation avec module pont de barres UTX (aussi pour couplage longitudinal) Courant assigné [A] Largeur de cellule a [mm] Poids 3 env. [kg] / Cellule de mesure de jeu de barres voir Fig..6 Dans le cas des cellules à dérivation, le courant assigné se rapporte à la dérivation (courant nominal maxi. de jeu de barres : 4000 A) 3 Poids y compris le compartiment basse tension, sans transformateur de tension et sans montages de jeu de barres Cellules avec transformateur de tension dans la dérivation : + 0 kg 4 La largeur de cellule dépend du courant assigné de courte durée admissible I k : 800 à 5 ka 000 à 3,5 ka 6 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
17 Présentation et description.4 Normes appliquées Les appareillages de la série PIX avec appareils de connexion à vide sont conçus à enveloppe métallique; disponibilité au service selon CEI : LSC B-PM homologuées en option : essayés quant aux arcs de défaut (qualification IAC) conçus pour l'installation à l'intéreur Les appareillages PIX correspondent aux normes et dispositions suivantes : Désignation Norme CEI Norme EN CEI 67- Appareillage CEI EN Disjoncteur CEI EN Contacteur à vide CEI EN Sectionneur de mise à la terre CEI 67-0 EN 67-0 Module pont de barres débrochable CEI 67-0 EN 67-0 Transformateur de courant CEI EN Transformateur de tension CEI EN Systèmes de détection de tension CEI CEI 6958 EN EN 6958 Protection contre les contacts accidentels, les corps étrangers et l eau CEI 6059 EN 6059 Installation CEI HD 637 S Exploitation d installations électriques EN 500- Degrés de protection contre les corps étrangers et les contacts accidentels Degrés de protection contre les corps étrangers et les contacts accidentels selon CEI 6059 enveloppe extérieure de la cellule IP3X entre les compartiments dans la cellule en option IP4X; autres valeurs sur demande IPX.5 Conditions ambiantes et de service PIX est un appareillage devant être installé à l'intérieur qui ne doit être exploité que sous conditions normales selon CEI 67-. L exploitation dans des conditions différentes est uniquement admissible après consultation et obtention de l autorisation écrite du constructeur. Conditions ambiantes (correspondantes à CEI 67-) Classe de température «moins 5, à l intérieur» Température ambiante mini./maxi. C 5/+40 Valeur moyenne pendant 4 heures C 35 Humidité d'air rel. moyenne : 4 h / mois % 95/ 90 Altitude d'installation au-dessus du niveau de la mer m 000 valeurs plus importantes sur demande PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 7
18 Présentation et description.6 Caractéristiques assignées de la série PIX Cellule PIX PIX 7 PIX 4 Tension assignée U r [kv] 7,5 4 Tension assignée de tenue aux chocs de foudre U p [kv] Tension assignée de tenue à la fréquence industrielle U d [kv] Courant assigné en service I r Jeu de barres Disjoncteur avec ventilateur Il faut tenir compte séparément de la résistance aux courts-circuits des transformateurs de courant. [A] 350/ Contacteur à vide [A] Valeur de crête de courant assignée I p [ka] Courant de courte durée admissible assigné I k [ka] 40 (3 s) 3,5 (3 s) Fréquence assignée f r [Hz] 50/60 [A].7 Plaque signalétique Les données techniques spécifiques à la cellule concernée sont définies sur la plaque signalétique (voir chapitre.7, Plaque signalétique) et dans la documentation spécifique à l'appareillage. Les caractéristiques techniques de l'appareil de connexion /panneau du compartiment appareillage (HVX, UTX) sont indiquées sur sa plaque signalétique et dans ses instructions de service. La désignation sur les plaques signalétiques sur la face avant des cellules (Fig..8) informe des caractéristiques techniques essentielles. Les informations suivantes sont nécessaires en cas de demandes à l'usine du constructeur ou de la commande de pièces de rechange : Désignation N série Année de construction 3 4 Fig..8 Plaque signalétique sur la face avant de la cellule Désignation N série 3 Année de construction 4 Caractéristiques techniques 8 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
19 Présentation et description.8 Caractéristiques techniques / appareils de commande et d'actionnement électriques Les cellules sont conçues par principe pour un actionnement manuel. Installations fixes dans la cellule Les commandes des appareils de connexion individuels peuvent être munies, selon le modèle spécifique au client, d'systèmes de commande complémentaires. Ces derniers sont définis dans le schéma de câblage spécifique à l'installation (voir documentation sur l'appareillage). Equipement possible : Entraînement motorisé pour l'actionnement du sectionneur de mise à la terre Aimant de blocage L'aimant de blocage empêche l'actionnement manuel du sectionneur de mise à la terre. Lorsque la tension d'alimentation est en panne ou mise hors circuit, tous les aimants de blocage sont en position "bloquée". Interrupteurs auxiliaires Les interrupteurs auxiliaires sont toujours actionnés directement à partir du tiroir ou de l'arbre du commutateur par une tringlerie intermédiaire. Leur position correspond toujours à celle des contacts principaux. Les fonctions d exploitation ont été réglées à l'usine selon le schéma de raccordements électriques. Microrupteurs sont utilisés en fonction des modèles des cellules spécifiques au client. Aperçu des tensions assignées d'alimentation Tension continue DC [V] Tension alternative AC [V] (0)/0 (0)/30 Puissance absorbée Appareil Puissance absorbée nominale DC env. [W] AC 50/60 Hz env. [VA] Aimant de blocage Moteur pour sectionneur de mise à la terre Pour la consommation de courant des solénoïdes et du moteur, contacter l usine du constructeur, s.v.p. Les données de l'alimentation en courant sont nécessaires à cet effet. Tiroir Les appareils de commande et d'actionnement de tiroirs sont décrits dans les brochures techniques concernées (voir "Autres documents de référence" à la page 6). Disjoncteur HVX avec U r 4 kv, I r 500 A voir notice technique AGS Disjoncteur HVX avec U r 7,5 kv, I r > 500 A voir notice technique AGS Module pont de barres débrochable UTX/module TT débrochable MTX voir notice technique AGS Contacteur à vide CVX voir notice technique NTV 33 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 9
20 Présentation et description.9 Utilisation correcte Les appareillages moyenne tension isolés à l'air de la série PIX sont exclusivement conçus pour la commutation et la distribution d'énergie électrique. Ils peuvent être utilisés exclusivement dans le cadre des normes spécifiées et des caractéristiques techniques spécifiques à l'appareillage. Toute utilisation différente est non conforme et peut entraîner des risques et engendrer des dégâts. Exclusion de responsabilité Le constructeur ne peut pas être tenu responsable des dommages dus à la non-observation de consignes dans cette notice technique ; à l'utilisation non conforme de l'appareillage (voir ci-dessus) ; au montage, raccordement ou actionnement non approprié de l'appareillage ; à l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange non autorisés par le constructeur ; à la conversion non autorisée de l'appareillage, ou au montage de pièces non admissibles. Le constructeur décline toute responsabilité pour les pièces mises à disposition par le client, p. ex. transformateurs de courant..0 Elimination en fin de vie Pour l'élimination d'appareillages de la série PIX à la fin de leur vie utile, une fiche de données de matériaux et de récupération peut être mise à disposition sur demande. L'élimination est effectuée comme service payant par le Centre Service du constructeur. 0 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
21 3 Emballage, transport, livraison et stockage 3. Unités d'emballage Les conditions et types de transport ont été stipulés dans les détails du contrat concerné. Le type d'emballage dépend du type de transport et des conditions de stockage. Les cellules sont fournies individuellement et sont fixées sur des moyens de transport. Les accessoires standards sont ajoutés à la cellule. Dans le cas de cellules d'une largeur de 650, 750 et 800 mm, les tiroirs peuvent être fournis à l'intérieur des cellules. Ils se trouvent dans la position de sectionnement et sont fixés par des dispositifs d'arrêt pour le transport dans le compartiment des appareils de connexion. Dans le cas de cellules d'une largeur de 000 mm, les tiroirs sont fournis emballés séparément. Les cellules sont fournies debout. Information - Conseil : Le poids de l'unité de transport complète est indiqué sur l'emballage. Emballage Lorsque les cellules sont transportées exclusivement par camion, elles sont fixées à l'avant et à l'arrière sur des baguettes en bois et emballées sous feuille PE (Fig. 3.). Pour le transport maritime, les modules sont mis sous film d'aluminium soudé avec un dessicateur et emballés dans une caisse fermée à fond en bois hermétiquement fermée (aussi pour le transport en conteneurs, Fig. 3.). Pour le transport des cellules par avion, elles sont emballées dans des harasses et recouvertes d un capot de protection (contre la poussière) en film PE, ou dans des caisses en bois, aussi à fond en bois fermé, cependant sans capot de protection (contre la poussière, Fig. 3.). Fig. 3. Emballage sur palette avec film PE de protection Fig. 3. Emballage dans une caisse de bois PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
22 3 Emballage, transport, livraison et stockage 3. Transport Avertissement! Lors du transport des cellules, il faut veiller à ce que les unités de transport ne puissent pas glisser ni basculer (si nécessaire, fixer la palette de transport avec des clous sur la plate-forme de chargement). Information - Conseil : Pour le transport des tiroirs, respecter les consignes de transport dans les manuels d'instructions des tiroirs. Transport au moyen d un chariot élévateur à fourche Transporter les cellules uniquement dans l'emballage complet. Il faut passer les fourches complètement au-dessous de l'unité de transport (Fig. 3.4). 3.3 Livraison Fig. 3.3 Ne pas basculer les unités de transport Fig. 3.4 Transport au moyen d un chariot élévateur à fourche Le déchargement et le déballage des unités d'emballage doivent s'effectuer en toute prudence. Contrôler les unités d'emballage après la réception. Signaler immédiatement au producteur les dommages éventuels dus au transport. Vérifier l'intégralité de la fourniture sur la base des documents de transport. Informer le fournisseur immédiatement par écrit d'éventuelles différences. PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
23 3 Emballage, transport, livraison et stockage 3.4 Stockage Avertissement! Assurer la capacité portante et la planéité suffisantes du sous-sol. Si les cellules ne sont pas installées immédiatement après la livraison, elles peuvent être stockées sous les conditions suivantes : Ne stocker les cellules que verticalement et ne pas les empiler. Stockage uniquement à l'intérieur Les cellules et les accessoires doivent être emballés sous film d'aluminium scellé avec dessicateur et dans une boîte en bois (durée de stockage deux ans maxi. à partir de la date d'emballage) ºC 5 ºC Fig. 3.5 Schéma des conditions de stockage des cellules PIX PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 3
24 L L L3 L3 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance 4. Consignes de sécurité Avertissement! Avant d'ouvrir / enlever des portes / panneaux, isoler le compartiment concerné, vérifier l'absence de tension et mettre à la terre selon les consignes de sécurité dans la norme EN Avertissement! Lorsque les volets ont été enlevés et si la partie correspondante de l'appareillage n'est pas isolée de la tension, il est possible que la protection des personnes selon CEI ne soit plus garantie complètement. 4. Accès au compartiment de raccordement de câbles Avertissement! Il n'est admissible d'ouvrir le compartiment de raccordement de câbles que lorsque le sectionneur de mise à la terre est enclenché (voir chapitre 0.9.). Les cellules peuvent être munies de serrures à cylindre supplémentaires pour verrouiller le panneau boulonné du compartiment de raccordement des câbles. A cet effet, voir aussi chapitre "Verrouillages par serrures à cylindre". 4.. Enlever le panneau boulonné du compartiment de raccordement des câbles. Desserrer les vis de fixation du panneau boulonné du compartiment de raccordement des câbles (Fig. 4., ).. Lever et enlever le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles (). L L Fig. 4. Desserrer les vis de fixation du panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles Lever et enlever vers l'avant le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles Monter le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles Les travaux de montage terminés, placer le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles sur la cellule, le baisser et le fixer à nouveau au moyen des vis de fixation. 4 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
25 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance 4.. Démonter le porte-tiroir Le porte-tiroir peut être démonté selon le besoin, p. ex. pour des travaux de maintenance (chap. ) ou l'accès au compartiment des jeux de barres (chap. 4.4.).. Retirer le tiroir de la cellule (voir chapitre 4.3).. Enlever les parois isolantes (uniquement cellules 7 et 4 kv) : Dévisser les 3 vis de fixation (Fig. 4., ) du support (). Enlever le support () et retirer les quatre parois isolantes (3). 3. Démonter le bloc de l'interrupteur auxiliaire pour le tiroir (4) et déposer prudemment dans le compartiment de raccordement de câble. 4. Si la cellule est munie d'un systeme d'affichage de tension : Détacher la connexion enfichable de l'appareil (5). 5. Retirer les vis de fixation du porte-tiroir (6). 6. Soulever tout d'abord le porte-tiroir à l'avant, puis le retirer (7). 6 4 L L L Fig. 4. Dépose du porte-tiroir Vis de fixation du support Supports (uniquement PIX 7 et 4) 3 Parois isolantes (uniquement PIX 7 et 4) 4 Fixation du bloc de l'interrupteur auxiliaire 5 Connexion enfichable du système d'affichage de tension 6 Vis de fixation du porte-tiroir 7 Soulever le porte-tiroir à l'avant et le retirer 8 Tirette pour actionnemen du sectionneur de mise à la terre PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 5
26 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance Réinstaller le porte-tiroir Remonter le porte-tiroir et les composants démontés dans l'ordre inverse. En vissant le porte-tiroir, veiller à ce que la tirette (Fig. 4., rep. 8) pour ouvrir le trou d'insertion soit facile à manœuvrer. Si nécessaire, dévisser les vis et repositionner le porte-tiroir. 4.3 Accès au compartiment des appareils de connexion Avertissement! Il n'est admissible d'ouvrir le compartiment des appareils de connexion que lorsque le tiroir est dans sa position de sectionnement (voir chapitre 0.7.) Ouvrir et fermer la porte frontale Ouvrir la porte frontale. Embrocher la clé à double panneton dans le trou dans la porte et la tourner à gauche (Fig. 4.3, ); la porte est déverrouillée.. Embrocher la poignée avec le levier dirigé vers le bas et la tourner à gauche (); la porte frontale est levée. 3. Ouvrir la porte en la pivotant à gauche (3). 3 L L L L L3 L3 Fig. 4.3 Ouvrir la porte frontale Embrocher la clé à double panneton et déverrouiller la porte. A cet effet, tourner la clé à gauche. Embrocher la poignée avec le levier dirigé vers le bas et la tourner à gauche. 3 La porte est levée et peut être ouverte en la pivotant à gauche. Fermer la porte frontale. Fermer complètement la porte. Tourner la poignée vers le bas; la porte est baissée. 3. Retirer la poignée de la porte et la ranger dans la case d'outillage du chariot de manutention (voir chapitre.5). 4. Verrouiller la porte au moyen de la clé à double panneton. 6 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
27 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance 4.3. Retirer le dispositif de bridage pour le transport du tiroir Dans le cas de cellules d'une largeur de 650, 750 et 800 mm, les tiroirs peuvent être fournis à l'intérieur des cellules et sont fixés au moyen d'un dispositif de bridage pour le transport (Fig. 4.4).. Desserrer les deux vis (Fig. 4.5, ).. Desserrer les vis de retenue M8x5 (). 3. Enlever le dispositif de bridage pour le transport (3). 4. Réinsérer les deux vis (). Enlever aussi le dispositif de bridage pour le transport sur l'autre côté. 3 Fig. 4.4 Dispositif de bridage pour le transport du tiroir du disjoncteur Fig. 4.5 Vis Vis d'arrêt 3 Equerre de fixation Retirer et raccorder le connecteur basse tension Information - Conseil : Il est uniquement possible d'enlever ou d'insérer le connecteur basse tension lorsque le tiroir est dans sa position de sectionnement. Retirer le connecteur basse tension. Tirer la tirette de verrouillage du connecteur basse tension vers l'avant (Fig. 4.6, ) et retirer le connecteur ().. Ranger le connecteur basse tension dans la logement au-dessus du tiroir (Fig. 4.7). Fig. 4.6 Déverrouiller le connecteur basse tension Retirer le connecteur basse tension Fig. 4.7 Déposer le connecteur basse tension dans la case au-dessus du tiroir Raccorder le connecteur basse tension. Enlever le connecteur basse tension du logement au-dessus du tiroir (Fig. 4.7).. Enficher le connecteur basse tension sur le tiroir et pousser la tirette de verrouillage vers l'avant. PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 7
28 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance Retirer le tiroir de la cellule. Régler les rails de roulement et la barre de déverrouillage du chariot de manutention sur la bonne voie du tiroir (voir chapitre.5).. Tourner le levier à gauche (Fig. 4.8, ). Le chariot de manutention est levé sur le devant. 3. Rapprocher le chariot de manutention de la cellule avec les guidages latérales (Fig. 4.9, ) et tourner le levier () de nouveau à droite. Le chariot de manutention est verrouillé sur la cellule (3). 3 3 Fig. 4.8 Tourner le levier sur le chariot de manutention à gauche Fig. 4.9 Verrouiller le chariot sur la cellule 4. Pousser la tige de verrouillage (Fig. 4.0, 4) vers l'avant jusqu'à la butée. Le crantage du tiroir dans la cellule est détaché. 5. Tirer le tiroir sur le chariot de manutention par les deux poignées (5) jusqu'à ce qu'il s'encliquète avec un bruit audible sur le chariot de manutention. 6. Tourner le levier de nouveau à gauche (6). Le chariot de manutention est levé sur le devant et détaché de la cellule Fig. 4.0 Tirer le disjoncteur sur le chariot de manutention 8 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
29 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance 7. Retirer le chariot de manutention de la cellule (7) avec le tiroir et tourner le levier à droite (8) pour le baisser. 7 8 Fig. 4. Retirer le chariot de manutention de la cellule avec le tiroir 8. Maintenant, le tiroir peut être levé et déposé au moyen d'une grue. Pour de plus amples informations, voir chapitre Consignes relatives au levage et transport de tiroirs (HVX, UTX, MTX, CVX). PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 9
30 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance Insérer le tiroir dans la cellule Information - Conseil : Les tiroirs et cellules peuvent en option être codés afin d'aller ensemble. Cela empêche l'insertion complète d'un tiroir dans une cellule lorsque les caractéristiques assignées ne sont pas conformes.. Tourner le levier à gauche (Fig. 4., ). Le chariot de manutention est levé sur le devant.. Rapprocher les guidages latéraux (3) du chariot de la cellule par l'intermédiaire des poignées () et tourner le levier à droite (4). Le chariot de manutention est verrouillé sur la cellule. 3 4 Fig. 4. Rapprocher le chariot de manutention avec disjoncteur de la cellule et verrouiller 3. Pousser le bouton de déverrouillage (Fig. 4.3, 5) et glisser le tiroir brièvement au-dessus du levier de blocage. Ensuite, pousser le tiroir dans la cellule par l'intermédiaire des poignées (6), jusqu'à ce qu'il s'encliquète dans la cellule. 4. Tourner le levier de nouveau à gauche (7). Le chariot de manutention est levé sur le devant et détaché de la cellule Fig. 4.3 Pousser le disjoncteur dans la cellule 5. Retirer le chariot de manutention de la cellule et tourner le levier à droite pour baisser le chariot. 30 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
31 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance 4.4 Accès au compartiment des jeux de barres Avertissement! Il n'est admissible d'ouvrir le compartiment des jeux de barres que lorsque le jeu de barres est mis à la terre (voir chapitre 0.) Accès de l'avant Etapes de montage (Fig. 4.4) :. Enlever le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles (voir chapitre 4.).. Ouvrir la porte frontale (voir chapitre 4.3.). 3. Retirer le tiroir HVX, UTX etc. (voir chapitre 4.3.4). 4. Démonter le porte-tiroir (voir chapitre 4.). 5. Dévisser le volet de décharge de pression et retirer vers l'avant. 6. Démonter la cloison séparant le compartiment des jeux de barres et retirer vers l'avant. 7. Placer une plaque de fond provisoire afin qu'on puisse marcher sans danger dans le compartiment de raccordement de câbles Fig. 4.4 Enlever le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles Ouvrir la porte frontale 3 Retirer le tiroir (l'illustration montre, à titre d'exemple, le tiroir du disjoncteur HVX) 4 Démonter le porte-tiroir 5 Dévisser le volet de décharge de pression et retirer vers l'avant 6 Démonter la cloison séparant le compartiment des jeux de barres et retirer vers l'avant 7 Placer une plaque de fond provisoire afin qu'on puisse marcher sans danger dans le compartiment de raccordement de câbles 8 Compartiment des jeux de barres 9 Position de travail PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 3
32 4 Accès aux compartiments des circuits de puissance 4.4. Accès d'en haut Avertissement! On ne peut pas marcher sur le haut des cellules. Elles peuvent rompre et être endommagés ou endommager la cellule. Pour des travaux sur la partie supérieure des cellules, il faut monter provisoirement une plaque de fond solide sur laquelle on peut alors marcher. L'accès aux jeux de barres est aussi possible d'en haut par la partie supérieure de la cellule (Fig. 4.5) pourvu que l'espace le permette (hauteur de plafond nécessaire).. Recouvrir la partie supérieure de la cellule par une plaque de fond provisoire ().. Dévisser le raccord vissé du panneau boulonné supérieur du compartiment des jeux de barres () et déposer les panneaux en tôle (3). Maintenant, le compartiment des jeux de barres (4) est accessible. 4 3 Fig. 4.5 Accès au compartiment des jeux de barres d'en haut Plaque de fond provisoire Raccord vissé 3 Panneau boulonné en tôle 4 Compartiment des jeux de barres 3 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
33 5 Montage 5. Consignes de sécurité Les cellules ne seront installées et montées que par du personnel du constructeur ou par des personnes certifiées à cet effet. Les cellules PIX sont fournies avec le disjoncteur déclenché, l'accumulateur d'énergie pour disjoncteur déchargé et le sectionneur de mise à la terre enclenché. Avertissement! Risque de blessures! Pendant le montage, l'installation et le raccordement, les accumulateurs d'énergie ne doivent pas être chargés. Avertissement! Risque d'accidents! Veiller aux percements du plancher dans le local de l'appareillage. Avertissement! On ne peut pas marcher sur le haut des cellules. Elles peuvent rompre et être endommagés ou endommager la cellule. Lors de travaux sur le haut de la cellule - p. ex. lors du montage de déflecteurs, de ventilateurs ou de canaux de décharge de pression - il faut placer temporairement une plaque de fond solide sur laquelle on peut alors marcher. Avertissement! Respecter les consignes de sécurité au chapitre! 5. Consignes de montage importantes Eviter absolument de la condensation, de la poussière et de l'encrassement pendant le montage, afin de ne pas endommager les cellules. Lors du montage, respecter les plans de montage fournis avec l'appareillage. Les numéros de plan sont indiqués dans ce manuel au cours de la description du travail de montage. Pour tous les serrages, respecter les couples de serrage indiqués au chapitre.3. Le montage des éléments supplémentaires spécifiques à l'appareillage (p. ex. déflecteurs, gaine arrière d évacuation des gaz, ventilateur, montages des jeux de barres pour transformateurs de tension ou sectionneurs de terre etc.) est décrit dans la brochure des éléments supplémentaires PIX (n AMTNoT 077-0). PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 33
34 5 Montage 5.3 Transport des cellules / tiroirs sur le chantier 5.3. Cellules Avertissement! Veiller à une résistance suffisante du câble ou de la chaîne en fonction du poids de la cellule (voir chapitre.). Respecter les consignes spécifiques pour les appareils de levage. Avertissement! En déposant les cellules, veiller à la force portante et à la planéité suffisantes du palier prévu pour l'accueillir. Avertissement! Risque d'accidents! Veiller aux ouvertures du plancher. Transport avec la grue. Accrocher les sangles de grue dans les quatre œillets de suspension pour le transport sur le haut de la cellule (Fig. 5.). Respecter une hauteur minimale de m (Fig. 5.).. Dévisser le raccord vissé de la cellule à l'avant et à l'arrière de l'emballage de transport. A cet effet, enlever le panneau boulonné du compartiment de câbles, voir chapitre Lever la cellule prudemment et la déposer sur le sol à l'endroit prévu. m Fig. 5. Œillets de suspension pour le transport sur le haut de la cellule Fig. 5. Respecter la hauteur minimale Transport sur le sol. Glisser la cellule sur trois rouleaux cylindriques (diamètre minimal 30 mm) (Fig. 5.3).. Déplacer la cellule de la sorte jusqu'à sa position définitive. Fig. 5.3 Transport de la cellule sur le sol 34 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
35 5 Montage 5.3. Tiroirs Les tiroirs peuvent être transportés avec la grue de transport livrable en option (Fig. 5.4). N d'article AGSC Déposer les tiroirs toujours sur les madriers placés à l'extérieur (Fig. 5.5). Pour des informations ultérieures, se reporter aux brochures des tiroirs individuels. Fig. 5.4 Transport de tiroir au moyen d'une grue de transport Fig. 5.5 Déposer les tiroirs toujours sur les madriers placés à l'extérieur 5.4 Exigences concernant le local de l appareillage Avant d installer les cellules, vérifier le local de l appareillage sur la base de la documentation de l'appareillage (Fig. 5.6). Respecter l'écart minimum entre l'appareillage et le mur du bâtiment. La capacité de charge des points de fixation doit correspondre au poids de l appareillage (essai de la statique de construction). Vérifier les dimensions et les tolérances de position du cadre à fers d'alignement (si utilisé). Contrôler la position et les percements du plancher pour câbles de haute tension et de basse tension. Avant de placer les cellules sur la surface d installation, vérifier la planéité des points de fixation. La tolérance ne doit pas dépasser ± mm/mètre et 6 mm sur toute la surface d'installation. Information - Conseil : Respecter le plan d installation spécifique au tableau. PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 35
36 5 Montage Plan d'un appareillage PIX dans le local de l'appareillage (PIX ) 730 (PIX 7/4) 00 Fig. 5.6 Exemple d'exécution : l'appareillage se trouve dans le coin de gauche du compartiment Perçages pour la fixation de la cellule Parois d'extrémité de l'appareillage 3 Percements pour câbles basse tension externes 4 Percements pour câbles haute tension 5 Réservé (00 x 00 mm) pour la connexion du collecteur de terre de l'appareillage avec la mise à la terre du bâtiment Plan des cellules 9,5 4 x Ø, (605) 9, (473) /800/000 Fig. 5.7 Dimensions montrées avec les cellules PIX servant d'exemple Percement pour câbles haute tension Percement pour câbles basse tension externes 36 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
37 5 Montage 5.5 Aligner et fixer les cellules Information - Conseil : La première cellule sert de référence pour le positionnement des autres cellules; de ce fait, l'ajustement se fera avec un maximum d'attention. Fixation sur fondement de béton. Placer la première cellule sur les fondations en fonction du plan d'installation spécifique de l'appareillage.. Enlever le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles (voir chapitre 4.). 3. Aligner la cellule. Vérifier la position horizontale et verticale de la face de la cellule. Si nécessaire, lever la cellule et glisser des cales dedans directement à côté des points de fixation, jusqu'à ce que la position horizontale soit atteinte. Plan de montage : SEM Accoupler la cellule sur les deux points de fixation à l'avant et sur au moins un point de fixation à l'arrière (Fig. 5.); vis à six pans M 0 x 30 + cheville. Information - Conseil : Un dispositif de fixation de la cellule pour répondre aux exigences sismiques et/ou pour résister aux vibrations peut être fournie selon les besoins. Pour de plus amples détails, veuillez prendre contact avec l'usine du constructeur, s.v.p. mini. 00 mm mini. 000 mm Vis M0x30 + Rondelle d'arrêt + Rondelle + Cheville Représentation en coupe Vis M0x30 Rondelle d'arrêt Rondelle Cheville 0, ou rondelles d'écartement vue de dessus Rondelles d'écartement Fig. 5.8 Fixation de la cellule sur des fondations de béton PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 37
38 5 Montage 5.6 Accoupler les cellules l'une à l'autre Plan de montage : SEM Accoupler les cellules l'une à l'autre à l'avant sur 6 points de fixation (Fig. 5.9).. Accoupler les cellules à l'arrière, en haut, au moyen d'un élément de connexion. Utiliser à cet effet les vis présentes sur la cellule. 3 4 Fig. 5.9 Accoupler les cellules l'une à l'autre Vis M8 Disque tendeur 3 Ecrou à six pans M8 avec rondelle élastique 4 Elément de connexion 38 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
39 5 Montage 5.7 Installation des traversées pour les jeux de barres Les cellules peuvent être munies, en fonction des conditions d'utilisation, de plaques de retenue (Fig. 5. et 5.) ou des cloisonnements longitudinaux (Fig. 5.0) pour le jeu de barres. Les plaques de retenue / cloisonnements longitudinaux sont montés par l'usine. Les traversées () se trouvent dans les accessoires. Glisser la traversée d'en dehors par le perçage et monter un anneau de retenue (3) de l'intérieur. 3 3 Fig. 5.0 Cloisonnement longitudinal pour jeu de barres Traversée 3 Anneau de retenue Fig. 5. Plaque de retenue pour jeu de barres Traversée 3 Anneau de retenue Fig. 5. Plaque de retenue de jeu de barres dans les couplages longitudinaux PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 39
40 5 Montage 5.8 Montage du jeu de barres 5.8. Disposition des jeux de barres dans les cellules à dérivation Nombre de jeux de barres par phase 3 Nombre de barres de dérivation par phase 50 A (60x0) 600 A (80x0) 50 A (60x0) 600 A (80x0) Disposition du jeu de barres inférieur dans les couplages longitudinaux Nombre de jeux de barres par phase 3 Nombre de barres de dérivation par phase Monter les jeux de barres Accès au compartiment des jeux de barres : voir chapitre 4.4 Information - Conseil : Respecter les consignes relatives au traitement des surfaces de contact et les couples de serrage pour le vissage des jeux de barres en Annexe.. Nettoyer tous les points de contact des jeux de barres et de départ dans les cellules et les enduire de lubrifiant KL (voir chapitre.).. Accoupler les jeux de barres selon la Fig. 5.4 avec les barres de dérivation au moyen des quatre vis (PIX, Fig. 5.5) ou des quatre vis et l'électrode (PIX 7/4, Fig. 5.6). Respecter la position des jeux de barres et des barres de dérivation (chapitre 5.8.). 40 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
41 5 Montage Vissage de jeu de barres pour PIX /7/ Fig. 5.3 Illustration : Cellule d'extrémité à gauche pour PIX /7/4, Phase L Jeu de barres Barre de dérivation 3 Serrages de jeu de barres avec électrode 4 Eclisse intermédiaire Fig. 5.4 Illustration : Cellule centrale pour PIX 7/4, Phase L Jeu de barres Barre de dérivation 3 Serrages de jeu de barres avec électrode Respecter le vissage de jeu de barres modifié dans les cellules d'extrémité de jeu de barres PIX- : Fig. 5.5 Vissage de jeu de barres pour PIX Vis M Disques tendeurs 3 Ecrou M Fig. 5.6 Vissage de jeu de barres pour PIX 7/4 Vis M Circlip 3 Electrode 4 Electrode avec filetage intérieur Fig. 5.7 Dans les cellules d'extrémité de jeu de barres, accoupler les phases L et L3 avec des électrodes de façon analogue au PIX 4 (Fig. 5.6) Dans le couplage longitudinal, accoupler toutes les phases L/L/L3 dans le jeu de barres inférieur avec des électrodes de façon analogue au PIX 4 (Fig. 5.6) PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 4
42 5 Montage 5.9 Montage de la barre de terre Les barres de terre sont vissées avec des barres de connexion entre les cellules individuelles (Fig. 5.8). Information - Conseil : Respecter les consignes relatives au traitement des surfaces de contact et les couples de serrage pour les unions vissées en Annexe.. Nettoyer tous les points de contact de la barre de connexion et de la barre de terre concernée dans les cellules et les enduire de lubrifiant KL (voir chapitre.).. Glisser la barre de connexion () dans la cellule avoisinante (3) par l'évidement dans la structure-support () de la cellule. 3. Accoupler la barre de connexion des deux côtés sur la barre de terre (4) concernée (5). 4. Raccorder le collecteur de terre (Fig. 5.9) au système de mise à la terre du bâtiment de l'appareillage (les câbles de raccordement et les accessoires de vissage ne sont pas inclus dans les fournitures). Information - Conseil : Respecter les normes spécifiques du pays concerné pour les systèmes de mise à la terre Fig. 5.8 Montage de la barre de terre Barre de connexion Evidement dans la structure-support de la cellule 3 Cellule avoisinante 4 Barres de terre dans les cellules 5 Vissage de la barre de connexion avec les barres de terre Fig. 5.9 Point de raccordement du collecteur de terre de l'appareillage, vers la mise à la terre du bâtiment 4 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
43 6 Raccordement haute tension 6. Aperçu, raccordement de câble Variantes de raccordement de câble : Raccordement de câble pour Ø 3 : Câble avec 400 mm Raccordement de câble pour 4 alésages de Ø 9 : Câble de 500 ou 630 mm 40 Ø 9 Ø Fig. 6. Barre de raccordement de 80 x 0 avec cotes pour la fixation des extrémités de câbles Aperçu des variantes de raccordement de câble Raccordement de câble par phase Représentation d'une phase de raccordement Vue frontale Vue latérale maxi. maxi. 4 maxi. 6 maxi. 8 Autres variantes de raccordement de câbles disponibles en option : Compartiment de raccordement de câbles sous cloisonnement métallique à l'arrière pour les raccords de câbles derrière la cellule (voir chapitre 6.4) Raccord pour les barres conductrices Il est recommandé d'effectuer une mise au clair des détails techniques et de la conception avec le constructeur en cas de besoin. PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 43
44 6 Raccordement haute tension 6. Régler la hauteur de raccordement des câbles La hauteur de raccordement des câbles peut être augmentée d'env. 50 mm, en fonction des besoins.. Déposer les plaques de fond et les supports latéraux. Mesurer et percer de nouveaux trous de fixation dans les supports.. Revisser le support dans la cellule sur les nouveaux trous de fixation. L 50 mm L L max. Fig. 6. Hauteur de raccordement de câbles dans la cellule Raccordement de câbles Support latéral réglable Distances de raccordement [mm] PIX PIX 7 PIX 4 L L L PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
45 6 Raccordement haute tension 6.3 Raccordement des câbles haute tension Préparer le compartiment de raccordement de câbles Accès au compartiment de raccordement de câbles : voir chapitre 4... Démonter les colliers de câble et enlever les passes-câbles en caoutchouc (Fig. 6.3).. Si nécessaire, enlever les tôles de fond. 4 3 Fig. 6.3 Dévisser la fixation des colliers de câble Retirer les colliers de câble 3 Retirer les passes-câbles en caoutchouc 4 Retirer la tôle de fond si besoin Monter l'extrémité de câbles 3. Guider les câbles individuels vers l'extérieur par le compartiment de raccordement de câbles de la cellule pour le pré-assemblage des extrémités de câble. 4. Couper les passes-câbles en caoutchouc de façon à les adapter au diamètre de câble, et à les emmancher sur les câbles (Fig. 6.4). 5. Dénuder les extrémités de câble et pré-assembler l'extrémité de câbles en fonction des informations reçues par le constructeur des câbles. Avertissement! Ne pas utiliser des cosses de câble pour le raccordement de câbles. Combinaison inadmissible des matières. Fig. 6.4 Couper les passes-câbles en caoutchouc et emmancher sur les câbles Fig. 6.5 Poser et sertir la cosse sur le câble PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 45
46 6 Raccordement haute tension Information - Conseil : Sauf indication différente par le constructeur de câbles, respecter les couples de serrage et prétraiter les points de contact (voir chapitre.). Respecter la disposition des phases de la cellule. 6. Fixer les câbles individuels sur les surfaces de raccordement afférentes (Fig. 6.6 à 6.8). Avec deux câbles par phase : brancher les deux câbles sur le premier raccordement (Fig. 6.7). 7. Remonter les plaques de fond. 8. Fixer le câble haute tension sur la traversée du fond au moyen des fixations par serrage (Fig. 6.9 et 6.0). 9. Raccorder les écrans de terre () des câbles au conducteur de mise à la terre (3) de la cellule. Fig. 6.6 Câble haute tension Ecran de mise à la terre 3 Câble de mise à la terre 3 Fig. 6.7 Raccordement avec à câbles Fig. 6.8 Raccordement avec 8 câbles Fig. 6.9 Fixation par serrage des câbles ayant un diamètre de 40 mm Fig. 6.0 Fixation par serrage des câbles ayant un diamètre de < 40 mm 46 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
47 6 Raccordement haute tension 6.4 Raccordement haute tension sur dos de la cellule (en option) En option, les cellules peuvent être élargies d'un compartiment de câbles AR (Fig. 6.). Ce compartiment de raccordement AR permet les raccordements haute tension derrière la cellule. D'habitude, l'entrée des câbles haute tension ou des barres conductrices externes est effectuée d'en haut. Les variantes des possibilités de raccordement de câble (en fonction du courant assigné nominal) correspondent aux explications au chapitre 6.. Le boîtier en tôle prémonté du compartiment de raccordement de câble AR est vissé avec la cellule sur chantier. Les transformateurs de courant se trouvent dans le compartiment de raccordement de câble arrière. La barre de terre disposée à l'avant est munie d'une dérivation vers l'arrière dans le compartiment de raccordement de câble AR. Ici, un collecteur séparé est disposé pour les raccords de mise à la terre. Information - Conseil : Veuillez mettre au clair, s.v.p., des conceptions et détails techniques ultérieurs avec le constructeur. Fig. 6. Raccordement haute tension sur le dos de la cellule (en option) PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 47
48 7 Raccordement basse tension -7. Ouvrir le compartiment basse tension. Embrocher la clé à double panneton dans la serrure du compartiment basse tension et tourner à gauche de 90.. Ouvrir la porte vers la gauche. 3. En option, la porte peut être arrêtée au moyen d'une tôle d'arrêt dans sa position ouverte (Fig. 7., ). Fig. 7. Tôle d'arrêt (en option) Boucles 7. Montage du compartiment basse tension Les compartiments basse tension sont fournis, selon le modèle commandé, soit complètement montés soit séparément, comme accessoire.. Enlever les panneaux de protection pour le transport. Affecter le compartiment basse tension à la cellule concernée.. Placer le compartiment basse tension prudemment sur la cellule par le haut. En même temps, veiller à ne pas endommager les câbles de raccordement supérieurs qui sont placés à l'intérieur de la cellule. 3. Aligner le compartiment basse tension et la accoupler sur la cellule. Plan de montage : AGS C Accoupler les compartiments basse tension latéralement l'un à l'autre. 5. Raccorder les bornes internes de la cellule pour les lignes de commande et de mesure sur les borniers dans le compartiment basse tension selon le marquage sur le connecteur et le schéma des raccordements électriques. 7.3 Connexion des boucles dans le compartiment basse tension. Passer les lignes en boucle pour le câblage inter-cellules par les ouvertures latérales du compartiment basse tension (Fig. 7., ).. Les lignes en boucle sont munies de connecteurs. Raccorder les lignes en boucle en fonction de la désignation des connecteurs (ou du schéma des raccordements électriques) sur les borniers afférents dans le compartiment basse tension. 48 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
49 7 Raccordement basse tension 7.4 Raccordement de lignes externes dans la cellule 7.4. Pose des lignes externes par le caniveau de câbles à l'intérieur de la cellule Les câbles de commande et de mesure basse tension spécifiques au client peuvent être posés cellule par cellule sur le côté intérieur droit de la cellule, vers le compartiment basse tension (Fig. 7.). Uniquement dans le couplage longitudinal, le caniveau de câbles pour les lignes externes se trouve sur le côté gauche.. Enlever les panneaux du canal de câble en métal sur le côté intérieur droit de la cellule (3).. Casser les découpes de tôle dans le fond de la cellule () selon le besoin. 3. Poser des câbles externes () du caniveau des câbles par l'évidement dans le caniveau de câbles à l'intérieur de la cellule et vers le compartiment basse tension. Fixer les câbles à la cellule au moyen de bandes-lieuses (4). 4. Raccorder les câbles externes sur le bornier dans le compartiment basse tension selon le schéma des raccordements. 5. Remonter les panneaux du canal de câbles (3). Fig. 7. Evidements de tôle dans le fond de la cellule Câbles externes 3 Panneaux du caniveau de câbles 4 Bandes-lieuses de câble Pose des lignes externes par un caniveau de câbles complémentaire (en option) Les câbles de commande et de mesure basse tension spécifiques peuvent être posés par un caniveau de câbles séparé en option au-dessus du compartiment basse tension (Fig. 7.3). Le caniveau de câbles est monté sur place et se trouve dans les accessoires.. Monter le caniveau de câbles selon le plan de montage AMT Poser des lignes externes par le caniveau de câbles () vers le compartiment basse tension (3). Raccorder les câbles externes sur les borniers dans le compartiment basse tension selon le schéma des raccordements. 3. Accoupler le panneau boulonné du caniveau de câbles (). Fig. 7.3 Caniveau de câbles disposé en haut Panneau boulonné du caniveau de câbles Caniveau de câbles 3 Compartiment basse tension 3 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 49
50 8 Mise en service 8. Travaux finaux Avertissement! La haute tension ne doit pas être connectée. Toutes les parties actives doivent être mises à la terre. Information - Conseil : Si vous détectez des irrégularités, défauts ou dérangements, ne mettez pas l'appareillage en service, mais informez l'usine du constructeur. Nettoyage et contrôle du montage Nettoyer l'appareillage pour enlever l'encrassement dû aux travaux de montage. Enlever toutes les consignes, cartes, brochures et informations accrochées qui ne sont plus nécessaires. Vérifier les couples de serrage de toutes les serrages et raccordements effectués sur le chantier : Raccordement haute tension Câble de mise à la terre Connexions des jeux de barres Serrages des cellules Câblage basse tension Montages spéciaux Détériorations de la peinture Les cellules ont un revêtement par poudre. Des détériorations de la peinture moins importantes peuvent être réparées au moyen d'une peinture courante (couleur standard RAL 7044 ou un coloris approprié). Remonter les panneaux : Vérifier Plaques de cloisonnement et de recouvrement démontées dans le compartiment des jeux de barres et des appareils de connexion (voir chapitre 4.4.). Panneaux du caniveau de câbles des lignes de commande et de mesure externes (voir chapitre 7.4.) Panneau boulonné du compartiment de connexion de câbles (voir chapitre 4.) Si un fond temporaire a été utilisé sur le haut de la cellule, l'enlever (voir chapitre 4.4.). Vérifier l'appareillage pour trouver des dégâts éventuellement dus au transport ou au montage. Comparer les données de la plaque signalétique avec les données assignées exigées. 50 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
51 8 Mise en service Embrocher les tiroirs Embrocher les tiroirs dans les cellules en fonction de la configuration de la cellule (voir chapitre 4.3.5) : Module pont de barres débrochable UTX Contacteur à vide CVX Module TT débrochable MTX Tiroir à disjoncteur HVX A partir d'octobre 008, le disjoncteur HVX sera fourni sans dispositif de bridage pour le transport dans l'entraînement. Le disjoncteur peut être mis en service immédiatement. Information - Conseil : Les disjoncteurs HVX dont la date de fabrication est antérieure (jusqu'à env. octobre 008) sont munis d'un dispositif d'arrêt dans l'entraînement. Celui-ci est marqué sur le recouvrement frontal (Fig. 8.) d'une étiquette en fonction. Dans ce cas, il ne faut pas manœuvrer le disjoncteur. Enlever le dispositif de bridage pour le transport (voir Instructions de montage et de service HVX, AGS et AGS ). Fig. 8. Etiquette sur le recouvrement frontal du disjoncteur, uniquement si fourni avec dispositif de bridage pour le transport. Fermer les portes frontales Voir chapitre Vérifier les fonctions d exploitation et les verrouillages Avertissement! La haute tension ne doit pas être connectée. Toutes les parties actives doivent être mises à la terre. Information - Conseil : Pour les fonctions d exploitation, voir le chapitre 0 (service). En cas de manque de tension d'alimentation les aimants de blocage (en option, verrouillent les boutons-poussoirs de disjoncteur et/ou tiroir dans sa position de sectionnement) sont dans leur position verrouillée ce qui bloque les manœuvres de commutation ; un déclencheur à manque de tension (en option) est retombé. L'accumulateur d'énergie du mécanisme de commande du disjoncteur se charge automatiquement, dès que la tension d'alimentation est appliquée.. Appliquer la tension d'alimentation. Faire plusieurs marches d'essai à la main avec chaque appareil de connexion. 3. Contrôler les indications de position. 4. Vérifier les fonctions électriques des unités de commande et d'actionnement : Déclencheurs de fermeture et d'ouverture pour disjoncteur Commandes moteur en option pour tiroir et sectionneur de mise à la terre 5. Contrôler les indicateurs de position et les verrouillages (voir chapitre 0). PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 5
52 8 Mise en service 8.3 Essai à tension alternative du jeu de barres (en option) Avertissement! Respecter les consignes de sécurité au chapitre. Préparation Pour l'essai à tension alternative, on a besoin d'un appareil d'essai et d'un adaptateur d'essai. Ils ne font pas partie des fournitures. Isoler toutes les cellules et les mettre à la terre (Fig. 8.).. Jeu de barres : Déconnecter le transformateur de tension (MTX) et le parasurtension. Mettre à terre les systèmes d'essai de tension. 3. Cellule d'arrivée pour l'essai de tension : Enlever le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles et déconnecter le transformateur de tension et le parasurtension. Mettre à terre les systèmes d'essai de tension. Information - Conseil : Vérifier qu'aucun câble haute tension n'est raccordé! Respecter les instructions de montage et le manuel d'exploitation de l'adaptateur d'essai. Effectuer l'essai à la tension alternative 4. Effectuer l'essai à tension alternative de la barre sur la cellule d'arrivée : Raccorder l'appareil d'essai au câble d'essai. Déclencher le sectionneur de mise à la terre. Mettre le tiroir du disjoncteur HVX dans sa position de service et enclencher le disjoncteur. Effectuer l'essai à tension alternative successivement sur les trois phases (L, L, L3) selon les consignes du constructeur de l'appareil d'essai. Mettre les phases avoisinantes à la terre. Information - Conseil : Respecter les valeurs d'essai admissibles pour l'appareillage et les valeurs d'essai admissibles pour les essais à tension alternative après l'installation de l'appareillage selon la norme CEI Après l'essai à tension alternative : Fig. 8. Positions de commutation pendant l'essai de tension alternative prenant cinq cellules comme exemple Cellules de dérivation Cellule d'arrivée pour la tension d'essai 3 Jeu de barres 4 Appareil d'essai (p. ex. source de haute tension, transformateur d'essai) 5 Câble d'essai 5. Mettre le disjoncteur hors circuit et mettre le tiroir du disjoncteur dans sa position de sectionnement ; enclencher le sectionneur. Enlever l'appareil d'essai et le câble d'essai. Connecter à nouveau le transformateur de tension et le parasurtension. 5 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
53 8 Mise en service 8.4 Essai de câble après le montage Avertissement! Respecter les consignes de sécurité au chapitre. Le jeu de barres peut être exploité à tension assignée pendant l'essai de câbles (voir plaque signalétique). Pour la qualification des transformateurs de courant pour les essais de câble, demander auprès du constructeur concerné, s.v.p. Pour l'essai de câbles, on a besoin d'un appareil d'essai et d'un adaptateur d'essai. Ils ne font pas partie des fournitures. Information - Conseil : Respecter les instructions de montage des adaptateurs d'essai ainsi que les instructions d'exploitation et d'essai de l'appareil d'essai. Préparation. Isoler le départ de câble de la cellule qui doit être vérifié.. Isoler le départ de câble dans le poste correspondant. 3. Mettre à terre le départ de câble de la cellule qui doit être vérifié. 4. Enlever le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles (voir chapitre 4.). 5. Déconnecter le transformateur de tension et le parsurtension, mettre les systèmes d'essai de tension à la terre. Procéder à l'essai de câble 6. Raccorder l'adaptateur d'essai sur un raccord de câble dans la cellule et sur l'appareil d'essai. A cet effet, respecter les instructions du constructeur de l'appareil d'essai. Information - Conseil : Veiller à ce que les composants métalliques de l'adaptateur d'essai soient disposés à un écart suffisant des parties mises à la terre de l'appareillage (p. ex. boîtier). Après l'essai de câble 7. Mettre la cellule en position d'essai. Déclencher le sectionneur de mise à la terre. Disjoncteur : DÉCLENCHÉ Tiroir : dans sa position de sectionnement Sectionneur de mise à la terre : DÉCLENCHÉ 8. Effectuer l'essai de câbles selon la consigne du constructeur de câbles. En même temps, veiller à ne pas dépasser les limites admissibles (voir tableau). 9. Remise à la terre du départ de câble. 0. Démonter les accessoires d'essai.. Raccorder à nouveau le transformateur de tension, le parasurtension et les systèmes de détection de tension et/ou éliminer la mise à la terre.. Remonter le panneau boulonné du compartiment de raccordement de câbles. Limites admissibles pour l'essai de câbles dans les cellules Tension continue d'essai [kv] maxi. 5 min PIX 34 PIX 7 4 PIX 4 67 Valeurs de limite admissibles pour l'appareillage en cas d'essais de câble à la fréquence d'essai de 0, Hz sur demande dans l'usine du constructeur. PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 53
54 9 Systèmes d'affichage de tension 9. Systèmes de détection de tension VDS (Voltage Detecting System) Information - Conseil : Respecter le manuel d'utilisation du système de détection de tension utilisé. Système de détection de tension enfichable La tension d'alimentation ou l'absence de tension dans les départs est vérifiée par un système de détection de tension non intégré selon CEI Les fiches femelles pour les indicateurs se trouvent sur la face de la cellule (Fig. 9.). Des systèmes d'affichage de tension capacitifs de constructeurs autorisés peuvent être utilisés (Fig. 9.). Information - Conseil : Il faut toujours vérifier les trois phases L, L et L3. Obturer des fiches femelles non utilisées avec des capuchons. Fig. 9. Système d'affichage de tension (Type HR-ST, soc. Horstmann GmbH) Fig. 9. Fiches femelles pour système HR sur la face de la cellule Système intégré de détection de tension IVIS IVIS (Fig. 9.3) est un système intégré de détection de tension avec partie d'affichage pour vérifier l'absence de tension selon CEI Le système IVIS est conçu pour une fiabilité maximale. Il n exige pas d énergie externe, dispose d une électronique complètement scellée, d une résistance au climat et n exige pas de maintenance grâce au fait que les seuils de réponse sont surveillés en continu. Fig. 9.3 Système intégré de détection de tension IVIS La tension de réseau existante est affichée dans les limites des seuils de réponse définis par les indicateurs au moyen de symboles à flèche (Fig. 9.3). Le système IVIS n exige pas d essais de répétition électriques pour les systèmes de détection de tension. Pour une description de toutes les fonctions et tous les messages du système IVIS, se reporter au manuel d'exploitation séparé IVIS (n AGS ). 54 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
55 9 Systèmes d'affichage de tension 9. Système d'affichage de tension (Voltage Present Indicating System) VPIS VPIS (Fig. 9.4) est un système d'affichage de tension capacitif selon CEI Il sert exclusivement à l'affichage de la tension de service spécifiée. Chacune des 3 phases L, L et L3 (3) en fonctionnement est représentée par son propre témoin clignotant (). L L L3 Pour chaque phase, un point de raccordement () pour le raccordement du phasemètre est disponible sous chaque témoin. Seuls les phasemètres admis pour ce système VPIS peuvent être utilisés (voir chapitre 9.3). IEC kV Fig. 9.4 Système d'affichage de tension VPIS Témoins lumineux Points de raccordement 3 Phases Avertissement! Ces appareils ne peuvent pas être utilisés pour détecter l'absence de tension. Pour déterminer l'absence de tension, des systèmes de détection de tension selon CEI doivent être utilisés. Avant d'ouvrir l'appareillage ou avant des travaux sur des composants sous tension, il faut donc que ces parties soient toujours mises à la terre au moyen d'un sectionneur de mise à la terre "make-proof". 3 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 55
56 9 Systèmes d'affichage de tension 9.3 Phasemètres Les phasemètres sont disponibles en option et ne font pas partie des fournitures. Vérifier toujours la concordance des phases après la première connexion de lignes d'alimentation différentes. Phasemètres pour systèmes VDS (voir chapitre 9.) Dans le cas d'ivis, la comparaison des phases peut être effectuée au moyen du phasemètre MS 00 (Fig. 9.5). Fig. 9.5 Phasemètre MS 00 Fig. 9.6 Phasemètre pour système HR (type ORION 3.0 ; soc. Horstmann GmbH) Phasemètre pour système VPIS (voir chapitre 9.) Ce phasemètre ne doit être utilisé que pour le système VPIS au chapitre 9.. Tension assignée U r [kv] N d'article VPIS 5 7, AMT AMT Vérifier l'appareil avant toute utilisation : raccorder les deux fiches du phasemètre sur deux points de branchement d'un appareil VPIS (Fig. 9.7). Il faut que le témoin s'allume. Le phasemètre fonctionne correctement.. Vérification de la concordance de phase de deux cellules : raccorder les fiches du phasemètre aux points de branchement de phase identiques de deux appareils VPIS différents (cellules) (Fig. 9.8). Il ne faut pas que l'affichage s'allume. Si les phases ne correspondent pas, vérifier et, si nécessaire, remplacer le raccordement de câble. 3. Vérifier l'appareil encore une fois après chaque utilisation (voir rep. ). L L L3 IEC kV L L L3 IEC kV L L L3 IEC kV Fig. 9.7 Aucune concordance des phases : témoin est allumé Fig. 9.8 Concordance des phases : témoin est éteint 56 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
57 L L L3 L3 0 Exploitation 0. Interfaces opérateurs des cellules L L 5 Fig. 0. Interface opérateur de cellules PIX (représentée avec disjoncteur HVX) Serrure pour ouvrir et fermer la porte du compartiment basse tension Appareil de protection et de commande 3 Mise en circuit du disjoncteur 4 Mise hors circuit du disjoncteur 5 Trou d'insertion pour la poignée pour ouvrir et fermer la porte frontale 6 Hublot pour affichages et position du disjoncteur 7 Bouton rotatif pour libération de l'ouverture pour tendre l'accumulateur d'énergie du disjoncteur à la main 8 Trou de chargement manuel de l'accumulateur d'énergie pour le sectionneur 9 Serrure pour verrouiller et déverrouiller la porte frontale 0 Bouton rotatif pour libérer l'ouverture pour embrocher/débrocher le tiroir manuellement Ouverture pour embrocher/débrocher le tiroir manuellement Actionnement du sectionneur de mise à la terre 3 Système d'affichage de tension 4 Indicateur de position du sectionneur de mise à la terre 5 Vis de fixation du panneau boulonné du compartiment de connexion de câbles PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 57
58 0 Exploitation 0. Accessoires pour le fonctionnement Information - Conseil : Ces accessoires sont fournis avec la cellule. Il ne faut actionner la cellule qu'au moyen de ces auxiliaires. Désignation N d'article Représentation Poignée pour ouvrir et fermer la porte frontale SEM00-0 Clé à double panneton pour la porte frontale SEM037-0 Clé à double panneton pour le compartiment basse tension SEM037-0 Manivelle pour charger l'accumulateur d'énergie du disjoncteur AGS H Tige de manœuvre pour enclencher et déclencher le disjoncteur AGS H Désignation Levier de commande pour sectionneur de mise à la terre Manivelle pour le tiroir Utilisation pour Dérivation de câble Jeu de barres Tiroir HVX/UTX/MTX Tiroir HVX/UTX Valeur assignée Courant de courtcircuit 3,5 ka Courant de courtcircuit 40 ka Courant de courtcircuit 3,5 ka Courant de courtcircuit 40 ka Courant assigné I r < 500 A Courant assigné I r 500 A Forme de raccordement carré carré hexagonal carré hexagonal hexagonal carré N d'article Représentation AMT (avec entraînement motorisé) AMT AMT AMT AMT AGSH360-0 (commande manuelle) AGS H (avec entraînement motorisé) AGSH353-0 (commande manuelle) AGSH (avec entraînement motorisé) 58 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
59 0 Exploitation 0.3 Tiroirs pour cellules PIX Fig. 0. Tiroirs pour cellules PIX 4 kv/ 500 A Contacts d'embrochage Enveloppe de pôle avec chambres de coupure à vide 3 Rouleaux du tiroir 4 Ouverture pour l'embrochage/ débrochage du tiroir à la main 5 Compteur de cycles de manœuvre 6 Trou d'insertion pour charger l'accumulateur d'énergie manuellement 7 Affichage, accumulateur d'énergie chargé / déchargé 8 Affichage, disjoncteur EN- CLENCHE/DECLENCHE 9 Poignées pour débrocher/embrocher le disjoncteur 0 Mise hors circuit du disjoncteur Mise en circuit du disjoncteur Raccord pour connecteur basse tension Fig. 0.3 Disjoncteur HVX 7,5 kv/> 500 A Cloisons de pôles Contacts d'embrochage 3 Chambres de coupure à vide 4 Tige pousseuse (transmission du mouvement d'enclenchement/déclenchement) 5 Actionnement du volet 6 Rouleaux du tiroir 7 Ouverture pour l'embrochage/ débrochage du tiroir à la main 8 Compteur de cycles de manœuvre 9 Trou d'insertion pour charger l'accumulateur d'énergie manuellement 0 Affichage, accumulateur d'énergie chargé / déchargé Affichage, disjoncteur MARCHE/AR- RET Poignées pour débrocher/embrocher le disjoncteur 3 Mise hors circuit du disjoncteur 4 Mise en circuit du disjoncteur 5 Raccord pour connecteur basse tension Fig. 0.4 Contacteur à vide CVX Fusibles à haute tension, à haut pouvoir de coupure Contacts d'embrochage 3 Chambres de coupure à vide avec entraînement magnétique 4 Rouleaux du tiroir 5 Ouverture pour l'embrochage/débrochage du tiroir à la main 6 Compteur de cycles de manœuvre 7 Affichage, contacteur à vide EN- CLENCHE/DECLENCHE 8 Poignées pour débrocher/embrocher 9 Indicateur d'état des fusibles 0 Connecteur basse tension PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 59
60 0 Exploitation Fig. 0.5 Module pont de barres débrochable UTX kv Contacts d'embrochage Rouleaux du tiroir 3 Ouverture pour l'embrochage/ débrochage du tiroir à la main 4 Poignées pour débrocher/embrocher 5 Raccord pour connecteur basse tension Fig. 0.6 Module pont de barres débrochable UTX 7,5/4 kv avec enveloppe de pôle Contacts d'embrochage Rouleaux du tiroir 3 Ouverture pour l'embrochage/ débrochage du tiroir à la main 4 Poignées pour débrocher/embrocher 5 Raccord pour connecteur basse tension Fig. 0.7 Module TT débrochable MTX Contacts d'embrochage Fusible haute tension pour transformateur de tension 3 Transformateur de tension 4 Rouleaux du tiroir 5 Ouverture pour l'embrochage/débrochage du tiroir à la main 6 Poignées pour débrocher/embrocher 7 Raccord pour connecteur basse tension 60 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
61 0 Exploitation 0.4 Verrouillages 0.4. Verrouillages mécaniques Verrouillage Fonction de verrouillage Fonctionnement du verrouillage Entre le tiroir et le connecteur basse tension Entre le tiroir et le sectionneur de mise à la terre Entre le disjoncteur et le tiroir Entre le panneau boulonné du compartiment de connexion de câbles et le sectionneur de mise à la terre (en option) Entre le tiroir et la porte frontale (en option) Les cellules PIX sont munies de verrouillages de base mécaniques qui servent à éviter des manœuvres erronnées. Il faut que la personne actionnant des cellules se soit familiarisée avec ces verrouillages. L'actionnement du tiroir n'est pas possible lorsque le connecteur basse tension n'est pas inséré. Il n'est pas possible d'embrocher le tiroir lorsque le sectionneur de mise à la terre est enclenché. Il n'est plus possible d'enclencher le sectionneur de mise à la terre lorsque le tiroir est sorti de sa position de sectionnement. Le commutateur ne peut pas être embroché ou débroché en position enclenchée. Il n'est pas possible d'enclecher le disjoncteur, sauf si celui-ci se trouve complètement dans sa position de sectionnement ou de service et si la manivelle de commande du mécanisme d'embrochage est retirée. Le panneau boulonné du compartiment de connexion de câbles peut uniquement être enlevé lorsque le sectionneur de mise à la terre est enclenché. La porte frontale ne peut être ouverte que lorsque le tiroir se trouve dans sa position déconnectée. Lorsque la porte frontale est ouverte, le tiroir ne peut pas être déplacé dans sa positionde service Verrouillages électro-magnétiques (en option) Le trou de la manivelle d'embrochage / débrochage est verrouillé La manivelle d'embrochage / débrochage se découple. Le mouvement rotatif du levier du sectionneur de mise à la terre est bloqué. Ne pas appliquer de force! Le trou de la manivelle d'embrochage/débrochage est verrouillé. Il n'est pas possible d'enclencher ou de déclencher le disjoncteur. Le panneau boulonné du compartiment de connexion de câbles est verrouillé mécaniquement au moyen d'une tôle. La porte frontale ne peut pas être levée au moyen de la poignée d'ouverture lorsque le tiroir ne se trouve pas en position de sectionnement. Il n'est pas possible d'embrocher la manivelle d'embrochage lorsque la porte frontale est ouverte. Des aimants de blocage électromagnétiques peuvent être utilisés pour les verrouillages soit intra-cellule, soit inter-cellule : Les boutons-poussoirs d'enclenchement et de DECLENCHEMENT du disjoncteur sont bloqués. L'actionnement manuel du module pont de barres débrochable est bloqué. L'actionnement manuel du sectionneur de mise à la terre est bloqué. Avertissement! Une protection entière contre les fausses manœuvres est obtenue uniquement avec des dispositifs de verrouillage complets Information - Conseil : En cas de panne de la tension d'alimentation, tous les verrouillages électriques sont en position de blocage. Mesure à prendre : Rétablir la tension d'alimentation. Pour la conception du système de verrouillage, se reporter au contrat d'achat et le schéma de câblage spécifique à l'appareillage. Si aucun aimant de blocage n'est utilisé pour la protection contre les fausses manoeuvres, il faut prévoir une condamnation à serrure à cylindre ou un cadenas en U. PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance 6
62 0 Exploitation Condamnations au moyen de cadenas (non fournis) Les perçages sont prévus pour des anses des cadenas de Ø 8 mm. Fig. 0.8 Les volets de recouvrement sur le bouton-poussoir ENCLENCHE/DE- CLENCHE pour le disjoncteur peuvent être verrouillés au moyen d'un cadenas (en option) Fig. 0.9 Condamnation du sectionneur de mise à la terre par cadenas Fig. 0.0 Enclenchement manuel du disjoncteur bloqué par cadenas Fig. 0. Déclenchement manuel du disjoncteur bloqué par cadenas Fig. 0. Condamnation pour volet (principe identique à gauche et à droite) Fig. 0.3 Verrouillage du tiroir (en option) 6 PIX 7 4 kv Montage Exploitation Maintenance
IDIS. Composants moyenne tension. Système intelligent d'information de densité. Exploitation - remplacement Notice Technique
Composants moyenne tension IDIS Système intelligent d'information de densité Exploitation - remplacement Notice Technique N AGS 53 69-0 Edition 08/0 www.schneider-electric.com Constructeur : Schneider