Source: http://docplayer.it/1604276-Societa-agricola-trezza-utc-lavori-pubblici-del-comune-di-desenzano-del-garda-direzione-didattica-nuova-scuola-elementare.html
Timestamp: 2017-07-21 05:17:40+00:00
Document Index: 43126865

Matched Legal Cases: ['arte 10', 'arte 10', 'arte 17', 'art. 1', 'art. 30', 'art. 30']

1 SOCIETA' AGRICOLA TREZZA UTC LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA- DIREZIONE DIDATTICA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI2 SOMMARIO PREMESSA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ALIMENTAZIONE QUADRI ELETTRICI DISTRIBUZIONE DORSALE FORZA MOTRICE ILLUMINAZIONE NORMALE E D EMERGENZA DESTINAZIONE D USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI PROGETTO SGANCIO DI EMERGENZA IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TELEFONICO IMPIANTO TV IMPIANTO DI MESSA A TERRA GENERALE E PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI SCARICHE ATMOSFERICHE IMPIANTO AUTOMAZIONE APERTURE VIDEOCITOFONO ANTINTRUSIONE RIVELAZIONE INCENDI IMPIANTO DI CHIMATA CITOFONICO TRA LE AULE E LA BIDELLERIA IMPIANTO ALTOPARLANTI DIFFUSIONE MESSAGGI DI ALLARME Pag. 23 PREMESSA Il presente progetto riguarda gli impianti elettrici e speciali a servizio di un nuovo insediamento scolastico. Gli impianti elettrici in una struttura scolastica devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell arte ed in osservanza alle disposizioni legislative e normative vigenti. Realizzare gli impianti elettrici a regola d arte vuol dire osservare la legislazione tecnica vigente in materia. La legge citata afferma che rispettando quanto prescritto dalle norme tecniche CEI e dell UNI si possono realizzare impianti a regola d arte. Si ricorda infine che gli edifici scolastici di qualsiasi ordine, grado e tipo, purchè siano presenti più di 100 persone, rientrano nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DM 16/02/82) e quindi, secondo Norma CEI 64-8/7 Sez. 751, risultano essere AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D INCENDIO. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Tutti gli impianti elettrici che costituiscono l'oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti secondo i più moderni criteri della tecnica impiantistica, a regola d'arte, nel costante scrupoloso rispetto di tutte le leggi e normative vigenti in materia all'atto della esecuzione. In particolare si fa riferimento alle disposizioni seguenti: 1.1.a Leggi e decreti Riferimenti legislativi e normativi Legge 186/68 DL 37/08 Obbligo dell esecuzione a regola d arte degli impianti (CEI) Norme per la sicurezza degli impianti D. L. 81/08 Relativo alla Sicurezza nei luoghi di lavoro Testo Unico Legge 791/77 Legge 109/94 DM DPR 224/88 DPR 554/99 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Responsabilità del costruttore Legge Quadro in materia di lavori pubblici con le modifiche introdotte dalla legge n 216 del e dalla legge n 415 del ; Attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi Responsabilità del costruttore Regolamento di attuazione della citata Legge 109/94 Legge Quadro in materia di lavori pubblici e s.m. 1.1.b Direttive CEE recepite dalla legislazione nazionale con particolare riferimento alle direttive quadro 89/391 e 92/57. Caratteristiche generali dell impianto: CEI 11-1 Impianti di produzione di energia elettrica Norme generali Pag. 34 CEI 64-8 CEI 70-1 Cavi energia B.T.: CEI Impianti elettrici utilizzatori per tensioni non superiori a 1000 V Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) Calcolo delle portate dei cavi elettrici in regime permanente CEI CEI Prova dei cavi non propaganti l incendio Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici Grosse apparecchiature CEI 17-5 Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori automatici CEI Interruttori di manovra, sezionatori per tensioni inferiori a 1000 V CEI Apparecchiature costruite in fabbrica (quadri elettrici) CEI Apparecchiature B.T.. Contattori e avviatori elettromeccanici Altre apparecchiature in bassa tensione CEI 23-3 Interruttori automatici e sovracorrente per usi domestici e similari CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari CEI 23-8 Tubi protettivi in PVC e loro accessori CEI 23-9 Apparecchi di comando non automatici (interruttori) fissi CEI Prese a spina per usi industriali CEI Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori CEI Prese a spira di tipi complementari per usi domestici e similari CEI Interruttori differenziali per usi domestici e similari CEI Canali portacavi in materiale plastico e accessori ad uso battiscopa CEI Tubi per le installazioni elettriche. Tubi metallici CEI Sistemi di canali metallici ad uso portacavi e portapparecchi CEI Sistemi di canali in materiale plastico isolante per soffitto e parete Fusibili CEI 32-1 CEI 32-4 Fusibili a tensione inferiore a 1000 V. Prescrizioni generali Fusibili a tensione inferiore a 1000 V. Prescrizioni supplementari Apparecchiature di illuminazione: CEI Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali e prove CEI Apparecchi di illuminazione. Apparecchi di emergenza CEI relativa a costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi Apparecchi di illuminazione. Apparecchi di emergenza CEI relativa a costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi Apparecchi di illuminazione. Apparecchi di emergenza CEI relativa a costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere). Pag. 45 CEI Impianti di terra: CEI 64-8/6 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Guida alla classificazione dei luoghi pericolosi. Impianti elettrici utilizzatori per tensioni non superiori a 1000 V Circolari, raccomandazioni, ecc.. Raccomandazioni ASL e ISPESL;. Norme e prescrizioni delle Società erogatrici dei servizi elettrico e telefonico;. Norme e prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;. Tabelle di unificazione UNI - CEI - UNEL;. Le prescrizioni dell Istituto Italiano per il marchio di Qualità per i materiali e le apparecchiature ammesse all ottenimento del Marchio;. Ogni altra prescrizione, regolamentazione o raccomandazione emanata da eventuali Enti ed applicabile agli impianti elettrici ed alle loro parti componenti; 2. ALIMENTAZIONE La fornitura di energia elettrica del nuovo insediamento scolastico sarà effettuata da parte dell ente fornitore in bassa tensione a partire da un apposito vano contatori sul muro di cinta e si presume una potenza impiegata di circa 100/120KW. Il sistema di alimentazione sarà trifase a 380 V con tolleranza ±5% frequenza 50 Hertz. Il sistema è classificato pertanto di tipo TT e data la tensione di alimentazione gli impianti elettrici si considerano di categoria "Iª". La caduta di tensione massima ammessa ai morsetti delle utenze è pari al 4%. Si presume che la corrente di cortocircuito nel punto di consegna dell Enel sia circa 6 ka. 3. QUADRI ELETTRICI In apposito locale sarà installato un quadro elettrico denominato generale. Sarà realizzato con carpenteria metallica di tipo ad armadio. Da quest ultimo partiranno le linee di alimentazione ai sottoquadri di zona. I sottoquadri saranno: - quadro piano terra 1 - quadro piano terra 2 - quadro mensa - quadro segreteria - quadro aule 1 piano - quadro centrale termica - 4. DISTRIBUZIONE DORSALE La distribuzione dorsale sarà realizzata mediante canali metallici posati nel controsoffitto dei vari corridoi. Pag. 56 Dai canali partiranno le tubazioni sino all interno dei vari locali. All interno dei vari locali la distribuzione sarà realizzata mediante la posa di tubazioni sottotraccia. Nella centrale termica, nella cucina della mensa la distribuzione sarà realizzata mediante tubazioni in PVC a vista. All interno dei canali saranno posati cavi di tipo FG7O-R, mentre nelle tubazioni in PVC a vista oppure sottotraccia saranno posati cavi di tipo N07V-K. Nelle aule d informatica sarà invece posata una canalina battiscopa per rendere agevole lo spostamento di eventuali prese elettriche o trasmissione dati. 5. FORZA MOTRICE Nelle aule la dotazione e la posizione delle apparecchiature è sempre la medesima. Ovviamente sono escluse le aule di tipo speciale dove le dotazioni aumentano. Nelle aule saranno posate prese di tipo civile 10/16A, sistema di chimata bidello, la presa Tv e la predisposizione presa trasmissione dati ed il punto termostato. Nelle aule informatica le prese saranno in numero corrispondente alle postazioni PC che andranno installate. Nella cucina della mensa saranno installati quadri prese dotati di prese interbloccate nel numero necessario. Al momento attuale non si ha ancora il layout delle macchine necessarie. Nella centrale termica saranno alimentate tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento del riscaldamento secondo le logiche fornite dal termotecnica. Saranno alimentate anche le macchine per il trattamento aria presenti. Le prese elettriche nei corridoi, nella mensa saranno fornite di interruttore di protezione locale. Nei bagni handicappati saranno realizzati tutti gli utilizzatori richiesti come il pulsante a tirante di chiamata, il pulsante di azzeramento e la segnalazione ottico acustica. 6. ILLUMINAZIONE NORMALE E D EMERGENZA In tutti i locali saranno utilizzati dei corpi illuminanti dotati di lampade fluorescenti in numero sufficiente per garantire i livelli d illuminaizone previsti dalla norma UNI. All esterno perimetralmente saranno posati dei corpi illuminanti dotati di lampade fluorescenti a parete. Per illuminare i viali di accesso saranno invece posati dei corpi illuminanti dotati di lampade ioduri metallici su palo 5-7m fuori terra. Si rende necessario dotare tutti i luoghi di lavoro di illuminazione di sicurezza che garantisca il minimo livello sui passaggi sino alle vie di fuga opportunamente contrassegnate utilizzando lo stesso criterio di illuminazione. L illuminazione di emergenza dovrà essere installata anche nelle aule. L illuminazione d emergenza dovrà intervenire automaticamente al mancare dell illuminazione principale e quindi sarà dotata di autoalimentazione. Corpi illuminanti di emergenza dovranno anche essere installati in tutti i locali tecnici, in prossimità dei quadri di comando e lungo le vie di fuga. In alcuni casi, come visibile nelle tavole allegate, all interno dei corpi illuminanti sono presenti dei gruppi inverter. Pag. 67 7. DESTINAZIONE D USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI PROGETTO. Nella cucina della mensa, nella centrale termica saranno installate apparecchiature alimentate a gas metano con potenzialità al focolare superiore alle kCal ma inferiore alle kCal. I locali saranno classificati secondo la norma CEI La scuola ospiterà un numero di persone superiore a SGANCIO DI EMERGENZA L alimentazione della scuolaè derivata da un unica fornitura di energia elettrica e quindi formata da un solo circuito, l interruzione di emergenza si può realizzare con un interruttore o altro dispositivo idoneo, installato all inizio della linea. L azionamento del pulsante di sgancio deve aprire con una unica manovra tutte le alimentazioni. E consigliabile, ma non obbligatorio, alimentare il circuito di comando (sgancio) con un trasformatore di sicurezza (circuito SELV). Ovviamente il comando di emergenza non deve interrompere i circuiti di sicurezza, ad esempio l illuminazione di sicurezza centralizzata o l alimentazione delle pompe antincendio. Nel nostro caso solo l illuminazione di sicurezza. Se non è possibile evitare il transito di condutture elettriche non facenti parte dell impianto elettrico dell autorimessa è necessario che anche questa conduttura venga disalimentata dal comando d emergenza; in alternativa, o se ciò non fosse possibile, come, ad esempio, per le condutture del distributore di energia elettrica, è necessario proteggere tali condutture dall incendio, ad esempio mediante muratura, con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno uguali a quelle previste per la struttura del locale. Nel caso appena descritto si considera come se la conduttura fosse esterna all autorimessa. Il pulsante di sgancio sarà dotato di due spie con le seguenti funzioni: Spia verde per testare che il circuito di emergenza sia attivo; Spia rossa per indicare la presenza di tensione all interno della centrale termica. Il pulsante di sgancio sarà installato nei pressi dell ingresso della scuola. 9. IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TELEFONICO. Per il momento si è preferito predisporre solamente l impianto con tubazioni e scatole. Questi tipi d impianto sono frequentemente migliorati, con conseguente variazione dei prezzi. Inoltre non si conoscono le vere esigenze ed il numero delle postazioni delle due aule informatica. La predisposizione di un punto tramissione dati è stata inserita in ogni aula. Pag. 78 10. IMPIANTO TV Sarà installato un impianto adatto di ricezione formato da un antenna terrestre e una parabola per i programmi satellitari. Nel locale quadri sarà installato il centralino TV SAT atto a ricevere le trasmissioni dei canali principali terrestri e dal satellite i canali video delle principali stazioni europee. I segnali saranno di tipo digitale. L impianto, del tipo in derivazione, sarà in grado di distribuire all utenza tutti i segnali ricevibili dal luogo di installazione. E prevista l installazione di amplificatori in caso i segnali captati non risulteranno sufficientemente forti. Gli eventuali amplificatori saranno alimentati dai quadri locali e protetti adeguatamente. L installazione di tutto il materiale sarà eseguito a cura di tecnici specialisti, e risponderà alle vigenti norme in materia. La rete di distribuzione sarà costituita da: - cavo coassiale a basso coefficiente di invecchiamento ed alto coefficiente di schermatura - derivatori di colonna di tipo induttivo direzionale a basse perdite. - prese di utenza della stessa serie civile componibile prevista nell unita abitativa La tensione utile ammessa sulle prese terminali, non dovrà risultare inferiore inferiore a 66 db (su 75 Ω di impedenza) I supporti metallici delle antenne saranno collegati a terra a fini della protezione contro i fulmini soltanto se questa protezione risulta necessaria in relazione a quanto disposto dalle norme CEI 81-1; in caso contrario si realizzerà un collegamento equipotenziale fra detti supporti e il conduttore di protezione principale con conduttore in rame avente sezione non inferiore a 6mmq. Il centralino elettronico di amplificazione (se non a doppio isolamento) e lo schermo del cavo coassiale TV dovranno essere collegati a terra mediante il conduttore di protezione. Fermo restante il raggiungimento delle prestazioni indicate sarà facoltà della direzione lavori richiedere la specifca delle forniture e dei sistemi da adottare ed eventualmente rifiutare i componenti che non ritenga suffientemente adatti a garantire la qualità del servizio. 11. IMPIANTO DI MESSA A TERRA GENERALE E PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI SCARICHE ATMOSFERICHE Gli impianti elettrici di cui all'oggetto dovranno essere dotati di conduttori di protezione di colore giallo-verde per il collegamento elettrico a terra delle apparecchiature installate. Essi dovranno essere connessi al nodo collettore di terra del relativo quadro generale che a sua volta sarà collegato all'impianto di terra generale. Per la realizzazione dell impianto disperdente di terra saranno posati dei dispersori di terra in numero sufficiente a garantire il valore di coordinamento, nella posizione indicativa visibile negli allegati disegni in pianta. I dispersori saranno collegati tra loro con corda nuda Cu 35mm². Alcuni dispersori dovranno essere installati in pozzetti di ispezione. Il percorso della maglia esterna non è necessariamente quello indicato nel disegno ma deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Pag. 89 - dispersori verticali nel numero sufficiente per garantire il coordinamento con gli interruttori con possibilità di ispezione e sezionamento - collegamento in vari punti dei dispersori naturali quali i ferri dei cementi armati, i contenitori metallici interrati, i pozzi o altro similare se possibile. - Predisposizione di risalita alla copertura per la realizzazione di una gabbia di Faraday in ragione di 16 mt di distanza massima. - Posa della corda nuda a contatto diretto del terreno per utilizzarla come dispersore orizzontale. - Collegamento di tutte le barre equipotenziali dei quadri mediante corda giallo verde di sezione idonea. Nel caso di posa entro tubazione la corda di collegamento deve essere rivestita in PVC gialloverde. Nessuna massa o massa estranea dovrà essere collegata ll impianto di terra in modo diretto e non attraverso un nodo principale o secondario. Il nodo principale sarà quello realizzato nel quadro generale. L impresa edile dovrà fornire: Scavi per la posa del conduttore principale. Essi saranno in prevalenza quelli usati per la posa delle tubazioni. Pozzetti di ispezione in cui infiggere il dispersore verticale e i collegamenti principali. Collaborazione per il collegamento ai ferri di fondazione o ad altri dispersori naturali. L installatore dovrà: Fornire i dispersori e tutti gli accessori di connessione Posare gli stessi e le corde Cu nude. Assistere l impresa edile in tutte le fasi del collegamento ai dispersori naturali. 12. IMPIANTO AUTOMAZIONE APERTURE All esterno sarà realizzato il cancello elettrico a due battenti. Tutte le automazioni dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e complete di tutte le sicurezze e segnalazioni necessarie. Si ricorda che il complesso delle apparecchiature di apertura dovrà complessivamente essere marchiato CE. Per la posa delle automazioni saranno previste tubazioni interrate e linee a partire dal locale di controllo. Queste tubazioni saranno condivise dall illuminazione esterna. 13. VIDEOCITOFONO L impianto videocitofonico sarà formato da una postazione esterna nei pressi del cancellino pedonale con TRE chiamate. Le postazioni interne saranno TRE: una nella cucina mensa, una in segreteria ed una nel locale bidelleria. Tutte le unità interne dovranno avere la possibilità di aprire il cancellino pedonale ed essere intercomunicanti. I conduttori, con le relative tubazioni, saranno separati da tutti gli altri circuiti elettrici dell edificio. L alimentatore sarà di tipo modulare DIN stabilizzato ed autoprotetto. Il posto esterno dovrà garantire la protezione contro la pioggia e gli atti vandalici nella versione da incasso. I collegamenti dovranno essere realizzati secondo lo schema fornito dal costruttore. Le apparecchiature installate dovranno garantire una buona qualità di segnale audio e video senza disturbo. Dovrà essere fornita garanzia di mantenimento segretezza comunicazione fra posto esterno e interno. Pag. 910 14. ANTINTRUSIONE L impianto antintrusione sarà formato da rilevatori doppia tecnologia installati nelle zone più sensibile della scuola come la segreteria, le aule computer, zona mensa, nei corridoi e nei pressi delle zone di accesso. All esterno saranno installate delle sirene ed anche all interno della scuola. Con il committente dovranno essere scelte le posizioni delle chiavi elettroniche (tastiere inserimento/disinserimento allarme) e la posizione della centralina antintrusione. I cavi di collegamento tra le varie apparecchiature dovranno essere posate in condutture dedicate. 15. RIVELAZIONE INCENDI L impianto rivelazione incendi non sarà realizzato in tutta la scuola, ma in alcuni locali. I locali dotati di rivelazione incendi saranno gli archivi, i depositi di materiale, le aule informatica ed i locali tecnici. All interno della centrale termica e della cucina saranno installati i rivelatori di gas. 16. IMPIANTO DI CHIMATA CITOFONICO TRA LE AULE E LA BIDELLERIA L impianto di chiamata sarà realizzato da tutte le aule sino in bidelleria o in altro punto scelto dalla D.L. Oltre alla chiamata sarà possibile comunicare direttamente con l operatore scolastico. 17. IMPIANTO ALTOPARLANTI DIFFUSIONE MESSAGGI DI ALLARME Nelle scuole con oltre 500 persone è obbligatorio installare un sistema di altoparlanti udibili da ogni punto della scuola. Dagli altoparlanti saranno diffusi i messaggi preregistrati di allarme incendio, per rendere l evacuazione dei locali più veloce ed ordinata. La funzione principale del sistema audio per evacuazione è quella di generare messaggi vocali chiari e intelligibili, con lo scopo di avvisare tutte le persone presenti del rilevamento di un principio di incendio da parte del sistema antincendio al quale è collegato l impianto audio. La normativa EN CEI , ha per titolo SISTEMI ELETTROACUSTICI APPLICATI AI SERVIZI DI EMERGENZA, ed indica chiaramente i principi tecnici da adottare negli impianti e nelle apparecchiature, destinati a gestire gli annunci per una rapida ed ordinata mobilitazione degli occupanti le aree interne, e/o esterne, di edifici che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza. Un tipico esempio di applicazione può essere individuato con i sistemi di messaggistica di evacuazione in caso di incendio. Esistono alcune norme legislative che impongono, in alcune categorie di edifici, l adozione di sistemi di allarme acustico tramite altoparlanti per l invio di messaggi di allerta ed evacuazione. Gli ambiti di applicazione in base alla normativa vigente sono: Pag. 1011 - Centri commerciali con superficie maggiore di 1500 mq. o altezza maggiore di 30 mt. (CEI vedi anche DM 10/3/98); - Edifici scolastici di Classe 3, 4, 5 (> 501 persone - DM 26/8/92); - Edifici di pregio o contenenti opere d arte (DM 28/5/92); - Luoghi di pubblico spettacolo (DM 19/8/96); - Impianti sportivi (DM 18/3/96); - Metropolitane (DM 11/1/88); - Strutture sanitarie pubbliche e private (DM 18/9/02); - Uffici con più di 500 presenze (DM Febbr. 2006). Per ottemperare alla normativa il sistema di amplificazione per la diffusione della musica di sottofondo e di messaggistica generica, deve essere in grado di controllare le seguenti funzioni principali (per tutti i dettagli si rinvia alla normativa stessa): - controllo del funzionamento degli amplificatori; - efficienza delle linee altoparlanti distribuiti nelle zone in cui è suddiviso l impianto; - invio in modalità manuale/automatica degli annunci di emergenza; - controllo del funzionamento della base microfonica di emergenza (VV.FF.); - attivazione degli amplificatori di scorta nel caso di guasto di quelli in servizio; - garantire l intelligibilità dei messaggi di emergenza indipendentemente dal rumore di fondo presente nell ambiente; - generare messaggi di allarme preceduti da un segnale di attenzione di una durata variabile da 4 a 10 secondi; - in caso di utilizzo di messaggi pre-registrati, gli stessi dovranno essere conservati in memoria non volatile e monitorati in modo da garantirne la disponibilità all occorrenza; - il sistema di annunci deve poter intervenire entro 3 secondi dall istante in cui si verifica un seganle di allarme; - l impianto deve essere suddiviso in più zone; possono essere previsti messaggi diversi per le singole zone. Dovrà essere disponibile una fonte di energia secondaria. Pag. 11 Documenti analoghi
INDICE Manuale Volume 2 Pag. NOTA DEGLI EDITORI PREFAZIONE 1. INTRODUZIONE 1 2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI 3 2.1 Principali disposizioni legislative 3 2.2 Principali norme tecniche Dettagli Comune di Livorno. UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI Ufficio Prevenzione e Protezione Gestione Impianti Elettrici e Ascensori RELAZIONE TECNICA
1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1.1 ELENCO DEGLI IMPIANTI Saranno realizzati i seguenti impianti elettrici e speciali: - modifica al quadro generale di distribuzione esistente (QOO1) esistente - alimentazione Dettagli Interventi di manutenzione ordinaria dello stabile di proprietà comunale sito in piazzale Zaccari. PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO
Ing. Fabio Gramagna Via V. Emanuele, 131-18012 Bordighera (IM) - Tel./Fax. 0184/26.32.01 fgramagna@gmail.com - fabio.gramagna@ingpec.eu Comune di Bordighera Provincia di Imperia Interventi di manutenzione Dettagli Premessa 1. CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO. - Sistema di fornitura: corrente alternata trifase frequenza nominale pari a 50 Hz
IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI PREMESSA La presente relazione riguarda la realizzazione dell impianto elettrico e di trasmissione dati per l allestimento dell aula informatica della scuola G. Dettagli A M M I N I S T R A Z I O N E C O M U N A L E
File: 09046_ Sett. 13 Rev: 00 Pag. 1 INDICE 1 - Premessa - stato di fatto... 2 2 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti... 3 3 - Normativa di riferimento... 4 4 - Distribuzione dell energia Dettagli INCONTRO TECNICO CON: ---VITRIUM --- Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie.
INCONTRO TECNICO CON: ---VITRIUM --- Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie. VITRIUM Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie. Dettagli Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa
Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa DESCRIZIONE DELL OPERA La presente relazione si riferisce alla realizzazione di Dettagli COMUNE DI MONTEMARCIANO Provincia di Ancona
COMUNE DI MONTEMARCIANO Provincia di Ancona V SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE Progetto per la realizzazione della nuova scuola d infanzia del capoluogo PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO Dettagli La sicurezza elettrica nel condominio
La sicurezza elettrica nel condominio Relatore Francesco Mirabile Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari 16/11/2014 EN Measure s.r.l 1 Indice del corso 1. Leggi di riferimento 2. Norme tecniche Dettagli RELAZIONE TECNICA. Impianto elettrico
RELAZIONE TECNICA Impianto elettrico SOMMARIO 1. GENERALITÀ 4 1.1 Premessa 4 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 5 2.1 Distribuzione 5 2.1.1 Impianto elettrico esterno e locali speciali. 6 2.1.2 Impianto Dettagli PROGETTO DI IMPIANTO ELETTRICO RISTORANTE VIA DONATO SOMMA xx, GENOVA
Gli impianti elettrici nei cantieri edili Agli impianti elettrici nei cantieri si applicano la Sezione 704 della norma CEI 64-8 (VI Ediz.) (cantieri di costruzione e di demolizione) e la guida CEI 64-17 Dettagli COMUNE DI STAZZANO RELAZIONE TECNICA GENERALE IMPIANTO ELETTRICO E SCHEMA DEI QUADRI PROVINCIA DI ALESSANDRIA GAVI,15 FEBBRAIO 2010
1 PREMESSA 2 2 QUADRO NORMATIVO 2 2.1 NORME UNI 2 2.2 NORME CEI 3 3 DESCRIZIONE GENERALE 4 4 IMPIANTI ELETTRICI 4 4.1 ILLUMINAZIONE 4 4.2 AUSILIARI 5 4.3 TERMOVENTILAZIONE 5 4.4 IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE Dettagli Dati di progetto. Descrizione delle opere.
Dati di progetto. La relazione tecnica in oggetto è parte integrante del progetto ed ha lo scopo di fornire una descrizione delle opere inerenti la realizzazione dell impianto elettrico, posto a servizio Dettagli COMUNE DI ANCONA AREA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO
COMUNE DI ANCONA AREA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO Direzione Pregettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza. (Edilizia Scolastica ed Asili Nido) Progetto per l'ampliamento Dettagli GUIDA PROGETTUALE DELL IMPIANTO CIVILE
GUIDA PROGETTUALE DELL IMPIANTO CIVILE 1) CONFORMITA ALLE NORME Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere a regola d arte ed idonei all ambiente di installazione. Il materiale elettrico soggetto Dettagli 1. Generalità. 3. Normativa di riferimento
1. Generalità L intervento prevede la nuova realizzazione dell impianto elettrico e comunicazione interno alle unità immobiliari e le dorsali di alimentazione dal cortile posto al piano terra fino alle Dettagli IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO A STABILE ADIBITO AD USO BAITA-BIVACCO, REALIZZATO IN ZONA PIAN VADA (COMUNE DI AURANO - VB)
Committente: TREVIGLIO FUTURA S.p.a. Societa' Trasformazione Urbana Piazza Manara, 1-24047 Treviglio (BG) Progetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI A DUE PIANI INTERRATI 00 REVISIONE Emissione disegno Dettagli RELAZIONE TECNICA. Dati dell'impresa installatrice
RELAZIONE TECNICA Impianto elettrico a servizio della scuola elementare Mons. MUCEDOLA con Obbligo di progetto dell'impianto da parte di un professionista Dati dell'impresa installatrice Ragione sociale: Dettagli RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI 1. premessa Il complesso immobiliare oggetto dell intervento consta di due edifici, CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L ARTE E LA CULTURA e OSTELLO DELLA GIOVENTU Dettagli C O M U N E D I C E R V I A
C O M U N E D I C E R V I A MANUTENZIONE DI ALLOGGIO DELLE CASE DEI SALINARI pag.1 di 10 RELAZIONE ILLUSTRATIVA INDICE PARTE 1... 3 OGGETTO DELL INTERVENTO... 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE... Dettagli www.libriprofessionali.it per i tuoi acquisti di libri, banche dati, riviste e software specializzati
MANO D OPERA Classificazione del lavorato Lavoro notturno e festivo 01 - IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI Cavi e tubi protettivi Dispositivi di comando Componenti per impianti tipo bus Aspiratori Dettagli Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo immobile FIP in Bologna ELE - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA PROGETTO ESECUTIVO rev 01
Sommario Premessa 3 1. DESCRIZIONE GENERALE 3 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 3. ALIMENTAZIONE 4 3.1 DATI TECNICI DI RIFERIMENTO 4 4. QUADRO GENERALE 4 5. QUADRO UFFICIO CED (Q01) 4 6. QUADRO CED (Q02) 4 Dettagli POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE II - ENERGIA OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - LINEA DI INTERVENTO 2.1.2.1
Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti: o Isolamento delle parti attive; o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali superiori Dettagli Corso di specializzazione in Prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) IMPIANTI ELETTRICI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza Corso di specializzazione in Prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) IMPIANTI ELETTRICI Ing. Claudio Noro libero professionista - Vicenza 1 Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
PROVINCIA DI LECCE Importo Progetto 1.000.000,00 RELAZIONE TECNICA 1. Premessai Dal sopralluogo effettuato si è stabilito che l'impianto elettrico del piano primo risulta di recente rifacimento ed a norma, Dettagli Impianti sportivi (Norme di Installazione)
ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA Oggetto della presente relazione è la progettazione relativa all illuminazione di servizio e di emergenza della zona tecnica della piscina Dettagli Dott. Ing. Cesare Orsini Libero Professionista
In genere si ricorre a forniture monofase nei cantieri di limitata potenza e gli scaglioni sono 1,5; 3; 4,5; 6 KW, mentre per cantieri più grandi si usano delle forniture trifase con potenze pari a 6; Dettagli RELAZIONE. OGGETTO: Risistemazione con Risanamento Ambientale e Funzionale del Porto di Torre Annunziata CARATTERISTICHE GENERALI DELL IMPIANTO
RELAZIONE OGGETTO: Risistemazione con Risanamento Ambientale e Funzionale del Porto di Torre Annunziata CARATTERISTICHE GENERALI DELL IMPIANTO L impianto in progetto presenta le seguenti caratteristiche Dettagli LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
Q U A D E R N I P E R L A P R O G E T T A Z I O N E LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE Guida alla progettazione ed all installazione secondo le norme tecniche CEI e UNI di MARCO Dettagli RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. Trattasi di un impianto elettrico da installarsi per il completamento del Recupero
RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO Trattasi di un impianto elettrico da installarsi per il completamento del Recupero dell ex Convento San Domenico in Martina Franca, in Corso Umberto Via Metastasio, inteso Dettagli Su una area a forma rettangolare i cui lati misurano rispettivamente 180 e 90m si deve realizzare un complesso residenziale composto da:
ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE SESSIONE 1999 Indirizzo: ELETTROTECNICA Seconda prova scritta Su una area a forma rettangolare i cui lati Dettagli Relazione tecnica Impianti elettrici
Relazione tecnica Impianti elettrici GENERALITA La presente relazione tecnica definisce i requisiti a cui dovranno rispondere i materiali, le apparecchiature che costituiscono l impianto elettrico, nonché Dettagli IE 010 Centrale idrica Ottobre 2014
IE 010 Centrale idrica Ottobre 2014 Riferimenti normativi: Norma CEI 64-8 Guida CEI 64-50 Prima di effettuare il progetto dell impianto elettrico è necessario acquisire tutte le informazioni relative alla Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE
ALLEGATO I (DI CUI ALL ART. 7) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Il sottoscritto Giovanni Rossi, titolare o legale rappresentante dell impresa Giovanni Rossi Impianti Elettrici, Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PREMESSA La Presente relazione tecnica di progetto definitivo intende illustrare la metodologia seguita nella progettazione e descrivere le principali caratteristiche Dettagli IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELAZIONE TECNICA SU CONSISTENZA E TIPOLOGIA Progetto: Progetto1 Descrizione: Impianto 1 Committente: Mario Rossi Ubicazione: Barletta Progettista: Ing. Franco verdi Data: 18/02/2012 Dettagli IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE DI LOTTIZZAZIONE
OGGETTO Variante al piano attuativo di iniziativa privata ai sensi della L.R. 11/2005 autorizzato con delibera del C.C. n. 125 del 21/12/2005 S. Angelo di Celle - Deruta (Perugia) COMMITTENTE Novatecno Dettagli REGIONE CAMPANIA IMPIANTI ELETTRICI
REGIONE CAMPANIA IMPIANTI ELETTRICI CAPITOLO N 1 IMPIANTI CIVILI AVVERTENZE Nel presente capitolo si è tenuto conto dei seguenti requisiti minimi: Nelle abitazioni e negli edifici residenziali in genere, Dettagli Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica. Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI
Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica (Seconda parte) Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI Concluso l esame a vista, secondo quanto Dettagli CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO
CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO APPALTO DI : SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA DELLA CITTA DI MONDOVI. PERIODO 2004 2010 (EVENTUALMENTE Dettagli IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE L IMPRESA. 10.10.2014 A02 Relazione tecnica specialistica G.L.G. G.L.G. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO
IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE L IMPRESA 10.10.2014 A02 Relazione tecnica specialistica G.L.G. G.L.G. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO committente Comune di Sorico Piazza Cesare Battisti, 2 22010 SORICO Dettagli Realizzazione autorimessa. Via della pace nel mondo Sestri Levante
Dott. Ing. Andrea Muzio Via Dante 72 Sestri Levante (GE) tel. 018541082 - fax. 0185482916 cell. 3357849106 e-mail: andrea@muzioing.it Realizzazione autorimessa Via della pace nel mondo Sestri Levante Opere Dettagli CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI DELL ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NEL COMPARTO EDILE
CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI DELL ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NEL COMPARTO EDILE ASL della Provincia di Bergamo Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO (Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008) Pagina 1 di 9 INDICE 1. OGGETTO...3 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO...3 3. DESCRIZIONE LAVORO....4 3.1.ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Dettagli Strutture alberghiere (Prescrizioni Particolari e Verifiche)
Prescrizioni particolari Segnaletica di sicurezza o La segnaletica di sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cioè dal Dlgs 493/96) sia per quanto concerne le dimensioni sia Dettagli IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI CANTIERI
IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI CANTIERI Tutte le masse, le masse estranee e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere collegati ad un unico impianto di messa a terra, ovvero Dettagli FACOLTÀ DI INGEGNERIA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA TERMOMECCANICA DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TELECOMUNICAZIONI IMPIANTO ELETTRICO DI UN APPARTAMENTO PROFESSORE: Dettagli S016 Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici
6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 6366 CEI 0-10 0 110 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 6613 CEI 0-11 0 75 Guida alla Dettagli IE 080 Uffici Novembre 2015
IE 080 Uffici Novembre 2015 L impianto elettrico negli uffici deve essere molto flessibile al fine di consentire l allacciamento di nuovi utilizzatori o servire nuovi impianti. La flessibilità dipende Dettagli COMUNE DI PIETRAMELARA PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI PIETRAMELARA PROVINCIA DI CASERTA PROGETTO/DIMENSIONAMENTO E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE AD ASILO NIDO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dettagli RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA IMPIANTI ELETTRICI
Azienda USL n. 3 Pistoia P.IVA 01241740479 Area Funzionale Tecnica Settore Tecnico Distaccato della Z/D Valdinievole P.zza XX Settembre, 22 51017 Pescia (PT) Tel. 0572-460431 fax 0572/460433 Ospedale dei Dettagli Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale Sommario PREMESSA... 1 OGGETTO DELL APPALTO... 1 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI... 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA, QUADRI E LINEE ELETTRICHE... Dettagli Capitolo 8 Documenti di progetto
Capitolo 8 Documenti di progetto (8.1) Guida CEI 0-2 In questo capitolo è riportata la descrizione dei documenti richiesti dalla Guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto Dettagli PROVINCIA DI TRIESTE Area Servizi Tecnici U.O.C. Edilizia
PROVINCIA DI TRIESTE Area Servizi Tecnici U.O.C. Edilizia Palazzo Galatti di Piazza Vittorio Veneto n 4 a Trieste. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano Terra per la realizzazione di nuovi Dettagli partendo dal sottoquadro Q1. - Regolazione dell impianto termico: sarà realizzata mediante un termostato di zona che comanderà il funzionamento di
RELAZIONE GENERALE La presente relazione generale descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive del progetto degli impianti elettrico, cito-telefonico, di allarme e chiamata, T.V., Dettagli PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGETTO ESECUTIVO CENTRO DIDATTICO - FAUNISTICO
PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGETTO ESECUTIVO CENTRO DIDATTICO - FAUNISTICO del Parco Naturale Adamello Brenta acqua terra aria in C.C. Spiazzo I Lotto Modulo Acqua Committente: Dettagli Sommario RELAZIONE TECNICA GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Sommario 1 PREMESSE... 2 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 2 2.1 Norme CEI ed UNI... 2 2.2 Legislazione vigente... 3 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI... 3 4 CARATTERISTICHE ELETTRICHE... 3 5 MISURE DI PROTEZIONE Dettagli SOMMARIO. STUDIO CANALI per. ind. LEONARDO GOZZI
Relazione Illustrativa impianti elettrico e speciali - Pag.1 SOMMARIO SOMMARIO... 1 1. OGGETTO E LIMITI DELLA FORNITURA... 2 2. ELENCO ELABORATI... 3 3. DESTINAZIONE e CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI... 3 4. Dettagli ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
COMMITTENTE: ASSOCIAZIONE ONLUS L ALTRA META DEL CIELO TELEFONO DONNA DI MERATE Via S. Ambrogio, 17 23807 MERATE C.F.94027160137 Comune di Olginate Provincia di Lecco OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Dettagli CITTÀ di FABRIANO PROVINCIA DI ANCONA
CITTÀ di FABRIANO PROVINCIA DI ANCONA Settore Assetto e Tutela del Territorio Oggetto: Lavori di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza e realizzazione di dotazioni impiantistiche presso il Sant Dettagli Comune di Concordia Sagittaria (VE) Moro Pietro Meccanica s.r.l.
Comune di Concordia Sagittaria (VE) Moro Pietro Meccanica s.r.l. Ampliamento capannone industriale Impianti elettrici PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica ai sensi del DM 37/08* *Annulla e sostituisce Dettagli Comuni di Sirolo e Numana
Progettista: Arch. Giorgio Pagnoni LUGLIO 2012 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO I STRALCIO FUNZIONALE Service & Consulting Immobiliare s.r.l. - Via Trieste n. 21-60124 Ancona - tel 071 3580027 PROGETTO Dettagli RELAZIONE TECNICA 1. GENERALITA
INDICE 1. Generalità pag. 2 2. Dati del sistema elettrico di distribuzione pag. 2 2.1 Appartamento tipo pag. 2 2.2 Parti comuni pag. 3 3. Specifiche tecniche pag. 3 3.1 Protezione contro i contatti diretti Dettagli Guida pratica all impianto elettrico nell appartamento (seconda parte)
Guida pratica all impianto elettrico nell appartamento (seconda parte) Pubblicato il: 17/05/2004 Aggiornato al: 25/05/2004 di Gianluigi Saveri 1. L impianto elettrico L appartamento che si prende come Dettagli NORMATIVA DI RIFERIMENTO...
13-033 Committente: Comune di San Casciano val di Pesa INDICE 1 PREMESSE... 2 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 2 3 RELAZIONE SUGLI ASPETTI ILLUMINOTECNICI... 3 4 DESCRIZIONE DELL IMPIANTO E DIMENSIONAMENTO Dettagli PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE
LOCALITA : ORBASSANO (TO) INDIRIZZO: Via Fratelli Rosselli 37 DESTINAZIONE D USO: Centro diurno per disabili PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE Data: marzo 2012 Il tecnico: dott. ing. Dettagli Computo metrico impianto elettrico
Documento: Computo metrico impianto elettrico Oggetto: Progetto impianti elettrici locale CED piano interrato, bagni disabili piano terra e primo, ampliamento ufficio polizia locale piano terra, impianti Dettagli RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DM 37-08 Parti Condominiali Comuni RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DM 37-08. Parti Condominiali Comuni
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DM 37-08 Parti Condominiali Comuni RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DM 37-08 Parti Condominiali Comuni RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DM 37-08 Parti Condominiali Comuni Descrizione Dettagli L'impianto elettrico nei locali ad uso estetico
L'impianto elettrico nei locali ad uso estetico 1. Generalità Un centro estetico può essere un locale a se stante (fig. 1), oppure essere inserito all'interno di una struttura più grande, come un albergo, Dettagli MACROSETTORE LAVORAZIONI MECCANICHE E IMPIANTISTICA INSTALLATORE ELETTRICO
MACROSETTORE LAVORAZIONI MECCANICHE E IMPIANTISTICA INSTALLATORE ELETTRICO Installatore elettrico 1 INSTALLATORE ELETTRICO TECNICO PROFESSIONALI prima annualità Installatore elettrico 2 Conoscenza dei Dettagli Spogliatoi Campo Sportivo di S. Ippolito Prato
Spogliatoi Campo Sportivo di S. Ippolito Prato ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTO ELETTRICO LUGLIO 2007 descrizione Pagina 1 di 1 A1.1 - QUADRO GENERALE ESTERNO QGE Quadro di tipo prefabbricato in materiale Dettagli RELAZIONE TECNICA INDICE. - 1. Scopo Pag. 3. - 2. Riferimento a legislazioni vigenti.. Pag. 4. - 3. Generalità struttura, attività, ambiente Pag.
RELAZIONE TECNICA INDICE - 1. Scopo Pag. 3-2. Riferimento a legislazioni vigenti.. Pag. 4-3. Generalità struttura, attività, ambiente Pag. 5-4. Generalità e tipologia impianto elettrico. Pag. 5-5. Quadri Dettagli RECUPERO E RESTAURO EX CONVENTO DEI FRATI MINORI FRANCESCANI PER ATTIVITA MUSEALE ESPAZI PER LA CULTURA
RECUPERO E RESTAURO EX CONVENTO DEI FRATI MINORI FRANCESCANI PER ATTIVITA MUSEALE ESPAZI PER LA CULTURA 1 Premessa La presente relazione riguarda l impianto elettrico da realizzarsi nel complesso edilizio Dettagli D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81
D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 Rischio elettrico in edilizia DIVO PIOLI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Attuazione art. 1 L. 123/2007 ELETTRICITA CONTATTI DIRETTI CONTATTI INDIRETTI Dettagli Oggetto: realizzazione parco pubblico polivalente in via Pizzolungo II Lotto, I Stralcio funzionale. (Blocco spogliatoi).
R E L A Z I O N E I M P I A N T I S T I C A Resa ai sensi della ex L. 46/90, così come modificata dalla L. 37/09 e succ. mod e integr. Oggetto: realizzazione parco pubblico polivalente in via Pizzolungo Dettagli IMPIANTO ELETTRICO 8. CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE PROTEZIONI DELLE CONDUTTURE DAI SOVRACCARICHI E DAI CORTOCIRCUITI ADOTTATI NEL PROGETTO
IMPIANTO ELETTRICO 1. PREMESSA 2. OGGETTO DELL'INTERVENTO 3. RIFERIMENTI NORMATIVI E PRESCRIZIONI 4. FORNITURA ENERGIA IN B.T. - DATI DI PROGETTO 5. DISTRIBUZIONE GENERALE 6. CAVI ELETTRICI 7. IMPIANTO Dettagli CEI 64-8/7 Piscine e fontane. CEI 64-8/7 Piscine e fontane
www.impiantitalia.it R-08 23 23 La Norma 64-8, sezione 7, trattando degli impianti elettrici particolari definisce anche i requisiti degli impianti elettrici delle piscine e delle fontane. Il campo di Dettagli 2.3.1 Condizioni ambientali
2.3 impianti elettrici delle macchine CEI EN 60204-1 /06 L impianto elettrico delle macchine riveste, ai fini della sicurezza, un importanza rilevante. Al momento dell acquisto della macchina o in caso Dettagli UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI FUNZIONE SUPPORTO TECNICO INTERNO
Comune di Livorno UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI FUNZIONE SUPPORTO TECNICO INTERNO RELAZIONE TECNICA COREA CENTRO CIVICO REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. Il Progettista P.I. Sergio Valtriani Livorno, Dettagli Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende:
Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende: - tre piani fuori terra con una scala interna; - tre appartamenti per piano aventi rispettivamente una superficie di circa 50 m 2, 100 Dettagli Comune di Carmiano. Provincia di Lecce
Regione Puglia Unione Europea Comune di Carmiano Provincia di Lecce BANDO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI PUGLIESI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL'AMBITO DI INSEDIAMENTI Dettagli REGIONE PIEMONTE ASL 10 - PINEROLO OSPEDALE DI PINEROLO REALIZZAZIONE DI NUOVA ELISUPERFICIE IMPIANTI ELETTRICI PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA
BB3 / D E REL / 0 1 7 Committente REGIONE PIEMONTE ASL 10 - PINEROLO Commessa OSPEDALE DI PINEROLO REALIZZAZIONE DI NUOVA ELISUPERFICIE Progetto IMPIANTI ELETTRICI Fase PROGETTO DEFINITIVO Documento Originale: Dettagli SISTEMA ELETTRICO, NORMATIVA E LEGISLAZIONE
SISTEMA ELETTRICO, NORMATIVA E LEGISLAZIONE INDICE Generalità sulla produzione, il trasporto e la distribuzione dell energia elettrica. Normativa, unificazione, certificazione e controllo sugli impianti Dettagli S016 Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici
6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 6366 CEI 0-10 0 110 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 6613 CEI 0-11 0 75 Guida alla Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. (art. 30 del D.Lgs. 163/2006)
COMUNE DI IMPRUNETA Provincia di Firenze CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (art. 30 del D.Lgs. 163/2006) ALLEGATO Interventi sugli impianti elettrici Il Responsabile Dettagli S.P.T. spa via A. Moro n 23 - Como -
S.P.T. spa via A. Moro n 23 - Como - PROGETTO PER REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI in via Anzani n 37 - COMO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE ELETTRICHE E CABLAGGI Il progettista Agosto 2011 1 1 QUADRI ELETTRICI Dettagli CAPITOLATO. Sistema di automazione domestica. Appartamento tipo 90 m 2 - dotazione base. Divisione My Home Progettazione Applicazioni Domotiche
CAPITOLATO Sistema di automazione domestica Appartamento tipo 90 m 2 - dotazione base Pagina 1 di 11 25/09/06 Introduzione Divisione My Home Da alcuni anni si sta assistendo ad una radicale trasformazione Dettagli Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ing. Giuseppe Puglisi (Mandatario) - ing. Vincenzo Marco Nicolosi e arch. Lorenzo Santoro (MandantI)
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ing. Giuseppe Puglisi (Mandatario) - ing. Vincenzo Marco Nicolosi e arch. Lorenzo Santoro (MandantI) via E. Boner n 36 - Messina tel. 090.46868 - fax 090.5726244 Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back