Source: https://docplayer.cz/186068690-Pi-modernizace-uvz-2-stavba-gau-zhotovitel-stavby.html
Timestamp: 2020-06-01 22:54:34+00:00
Document Index: 51284817

Matched Legal Cases: ['zákona č. 134', 'Čl. 2', 'Čl. 4', 'Čl. 9', 'zákona č. 137', 'zákona č. 134', 'zákona č.137']

"PI Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) Zhotovitel stavby - PDF Free Download
"PI Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) Zhotovitel stavby
Download ""PI Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) Zhotovitel stavby"
1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 k veřejné zakázce s názvem "PI Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) Zhotovitel stavby Zadavatel ve smyslu zákona: Sídlo zadavatele: Jednající: Úpravna vody Želivka, a.s. IČ: / DIČ: / CZ K Horkám 16/23, Praha 10 Hostivař, Česká republika Mark Rieder, předseda představenstva, Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: PI Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) Zhotovitel stavby Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem Z Zadavatel Úpravna vody Želivka, a.s. obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace s níže uvedenými dotazy, ke kterým v souladu s bodem 2.3 Zadávací dokumentace poskytuje následující odpovědi: Dotaz č. 1: Smlouva o dílo: Předmět a rozsah díla výběr výrobců V předané zadávací dokumentaci, v závazném vzoru Smlouvy o dílo je uvedeno: Čl. 2 - PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 2) Zhotovením stavby se rozumí včasné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálu, technických a Technologických zařízení a celků, nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. b) povinné vypracování dokumentací zajišťovaných Zhotovitelem, a to v rozsahu a dle podmínek stanovených v Technických specifikacích. V této dokumentaci bude zejména upřesněno technické řešení jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v návaznosti na Objednatelem odsouhlasený výběr výrobců (přijetí nabídky), např. technologie apod., 1
2 Z uvedeného požadavku smlouvy o dílo vyplývá, že po výběru nejvhodnějšího zhotovitele na základě jeho předložené nabídky bude Zhotovitel zpracovávat realizační a dílenskou dokumentaci. Objednatel ve smlouvě uvádí podmínku na odsouhlasený výběr výrobců. Uchazeč se táže, jakým způsobem bude postupováno, když v předkládané cenové nabídce není uveden požadavek na doplnění výrobců a výrobků jednotlivých stavebních a provozních komponentů/celků. Jak bude objednatel postupovat v případě, že vybraný zhotovitel v předložené cenové nabídce bude kalkulovat s jinými výrobky nebo zařízením, než bude v konečném důsledku objednatel v rámci výběru výrobců požadovat? Odpověď na dotaz č. 1: V realizační a dílenské dokumentaci zhotovitele budou uvedeni výrobci a výrobky jednotlivých stavebních a provozních komponentů/celků, které musí vyhovovat technickým parametrům stanoveným v zadávacích podmínkách a technických specifikacích. Ve výjimečných případech, tj. pokud by zadavatel, a to zejména s ohledem na své negativní zkušenosti, požadoval jiného výrobce a jiný výrobek, bude tato skutečnost řešena ve změnovém řízení. Dotaz č. 2: Údržba po dobu záruční lhůty Za účelem řádného a včasného zhotovení Díla je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, dodávky a služby a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy, zejména: g) zajištění nezbytné údržby a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk poskytnutých podle této Smlouvy a po dobu Záruční doby na jednotlivé materiály a Technologická zařízení, Požadavky na zajištění nezbytné údržby jsou v zadávací dokumentaci uvedeny ve Svazku 4_Technciké specifikace na str Uchazeč se táže, do jakých položek soupisu prací mají být oceněny práce spojené se zajištěním nezbytné údržby prováděné po dobu záruční doby 12 měsíců. Odpověď na dotaz č. 2: V reakci na dotaz zadavatel z předmětného ustanovení vypouští textaci zajištění nezbytné údržby a odstavec g) zní nově takto: g) plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk poskytnutých podle této Smlouvy a po dobu Záruční doby na jednotlivé materiály a Technologická zařízení, Dotaz č. 3: Zkušební provoz V předané zadávací dokumentaci, v závazném vzoru Smlouvy o dílo je uvedeno: Čl. 4 - CENA ZA DÍLO bod 7: 7) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou a montáží Technologického zařízení, je kromě ceny samotného Technologického zařízení a jeho montáže také zejména, nikoliv však výlučně: d) náklady na účast a spolupráci při Zkušebním provozu Technologického zařízení. 2
3 Dále je ve smlouvě uvedeno: Čl TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH VYZKOUŠENÍ Zkušební provoz 10) Zkušební provoz Díla zajišťuje Objednatel, prostřednictvím svého provozovatele. Náklady Zkušebního provozu včetně energií hradí Provozovatel. Součástí Zkušebního provozu budou i garanční zkoušky strojů a zařízení, které zabezpečuje Zhotovitel. 13) Smluvní strany se dohodly na Zkušebním provozu v délce 12 měsíců, a to s jeho zahájením na základě písemné Výzvy učiněné Objednatelem vůči Zhotoviteli. Zkušební provoz v délce trvání 12 měsíců není zahrnut do předpokládané doby provádění díla. Žádáme o vysvětlení, jakým způsobem má být cena za zkušební provoz po dobu 12-ti měsíců pro dokončení díla zahrnuta do celkové ceny za dílo. Jakým způsobem bude probíhat fakturace za provedené práce. Odpověď na dotaz č. 3: Pro stanovení ceny za zkušební provoz obsahuje předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části Ostatní náklady (list č. 39) níže uvedenou Položku č. 15 : 15 K zkušební provoz a garanční zkoušky - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap Kč 1,000 Fakturace za činnost v rámci zkušebního provozu bude probíhat postupně, a to poměrově k délce trvání zkušebního provozu. Dotaz č. 4: Svazek 4_ Technické specifikace - 15 náklady spojené se stavbou a ZS V předané zadávací dokumentaci, ve Svazku 4_ technické specifikace je uvedeno: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Náklady spojené s přípravou a zřízením Zařízení staveniště 15. Zhotovitel sejme ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení Staveniště, vrstvu humózní zeminy tloušťky minimálně 100 mm a bude ji deponovat po celou dobu provádění Díla. Náklady spojené s odstraněním Zařízení staveniště a s uvedením dotčených ploch do původního či projektovaného stavu Náklady spojené s odstraněním Zařízení staveniště a s uvedením dotčených ploch do původního či projektovaného stavu 35. Po odstranění zařízení staveniště a uvolnění ploch mezideponií budou poškozené travnaté plochy obnoveny dle ČSN DIN , tj. pokryty vrstvou min. 15 cm humózní zeminy, osety parkovou směsí a po vzejití posečeny; tuto činnost provede či zajistí Zhotovitel. Kontrolou zadávací dokumentace bylo zjištěno, že tloušťka sejmutí zeminy je uvažována 10 cm a tloušťka vrácené zeminy je 15 cm. Žádáme o vysvětlení, jestli se nejedná o chybu v zadání a tloušťka vrácené zeminy by měla být také 10 cm (stejná tl. jako sejmutá zemina). V případě, že bude požadováno o navrácení 15 cm žádáme o doplnění zadávací dokumentace o požadavek na zajištění rozdílu v zemině. Zároveň žádáme o sdělení, jakým způsobem bude provedena fakturace za posečení trávníku, které proběhne až po vzejití trávníku po dokončení provádění díla. 3
4 Odpověď na dotaz č. 4: Humózní zemina bude zpětně rozprostřena na ploše zařízení staveniště, ze které byla sejmuta a v objemu, jenž byl sejmut. Sejmutí humózní zeminy ve vrstvě tloušťky 10 cm proběhne v jejím ulehlém stavu. Její rozprostření bude provedeno tak, aby po sednutí byla její tloušťka min. 10 cm, tzn. že v nakypřeném stavu předpokládá se rozprostření vrstvy tl. 15 cm. Dotaz č. 5: Smlouva o dílo Čl STAVENIŠTĚ V předané zadávací dokumentaci, v závazném vzoru Smlouvy o dílo je uvedeno: Čl STAVENIŠTĚ 18) Zhotovitel je povinen respektovat při provádění zemních a výkopových prací případné pokyny z hlediska archeologického výzkumu. Jakým způsobem bude postupováno v případě zjištění archeologického nálezu a prodloužení termínu výstavby nezaviněné ze strany zhotovitele ani objednatele. Odpověď na dotaz č. 5: Vzhledem k tomu, že rozsah případného archeologického nálezu a s tím souvisejících opatření nelze v tuto chvíli jakkoliv definovat, bude případné prodloužení termínu řešeno s ohledem na objektivní skutečnosti Dodatkem ke Smlouvě o dílo. Dotaz č. 6: Příloha č. 3 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V předaném soupise prací v části PS Filtrace GAU jsou uvedeny položky: D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 333 K Montáž jeřáb dílenský ruční pojezd 1-nosník, nosnost do R t kus 1,000 Montáž jeřábů Montáž jeřáb mostový ruční pojezd 1- nosník, nosnost do 2 t "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ "1x přenosný dílenský jeřáb "nosnost 2000kg "s ručním kladkostrojem 1 1,000 Součet 1, M R jeřáb dílenský ruční nosnost do 2 t kus 1,000 jeřáb dílenský ruční nosnost do 2 t 4
5 "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ "1x přenosný dílenský jeřáb "nosnost 2000kg "s ručním kladkostrojem 1 1,000 Součet 1, K R Montáž jeřáb portálový do 1,0 t x 15,5 m kus 2,000 Montáž jeřábů Montáž jeřáb poloportálový 1,0 t x 15,5 m "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ "2x jeřáb portálový jednonosníkový "nosnost 630 kg "rozměr LB 15,500m "kladkostroj CM "výška pojezdové dráhy kladkostroje 2500mm "s ručním pojezdem "s ručním pojezdem kladkostroje "s ručním kladkostrojem "pozice 10Z5801, 10Z ,000 Součet 2, M R jeřáb portálový 0,63 t x 15,5 m kus 2,000 jeřáb portálový 0,63 t x 15,5 m "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ "2x jeřáb portálový jednonosníkový "nosnost 630 kg "rozměr LB 15,500m "kladkostroj CM "výška pojezdové dráhy kladkostroje 2500mm "s ručním pojezdem "s ručním pojezdem kladkostroje "s ručním kladkostrojem "pozice 10Z5801, 10Z ,000 5
6 Součet 2, K Montáž kladkostroj pojízdný 0,63 t pojezd+ hydraulický R zdvih kus 2,000 Montáž kladkostroj pojízdný 0,63 t pojezd+ hydraulický zdvih "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ "2x jeřáb portálový jednonosníkový "nosnost 630 kg "rozměr LB 15,500m "kladkostroj CM "výška pojezdové dráhy kladkostroje 2500mm "s ručním pojezdem "s ručním pojezdem kladkostroje "s ručním kladkostrojem "pozice 10Z5801, 10Z ,000 Součet 2, K Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t kus 2,000 Montáž jeřábů Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ "1x kladka ruční s kočkou "nosnost 1000kg "minimální výška uchycení břemene 2 800mm 1 1,000 "1x kladka ruční s kočkou "nosnost 500kg "pozice 10Z ,000 Součet 2, M R kladka závěsná ruční 1000 kg kus 1,000 kladka závěsná ruční 1000 kg "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ 6
7 "1x kladka ruční s kočkou "nosnost 1000kg "minimální výška uchycení břemene 2 800mm 1 1,000 Součet 1, M R kladka závěsná ruční 500 kg kus 1,000 kladka závěsná ruční 1000 kg "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ "1x kladka ruční s kočkou "nosnost 500kg "pozice 10Z ,000 Součet 1, K R Zkoušky ověřovací jeřáby kus 3,000 Montáž jeřábů Zkoušky ověřovací jeřáby, nosnost 0,63 t, 2 t "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ "1x přenosný dílenský jeřáb "nosnost 2000kg "s ručním kladkostrojem 1 1,000 "2x jeřáb portálový jednonosníkový "nosnost 630 kg "rozměr LB 15,500m "kladkostroj CM "výška pojezdové dráhy kladkostroje 2500mm "s ručním pojezdem "s ručním pojezdem kladkostroje "s ručním kladkostrojem "pozice 10Z5801, 10Z ,000 Součet 3, K Zkoušky ověřovací kladkostrojů kus 2,000 Montáž jeřábů Zkoušky ověřovací kladkostrojů "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ 7
8 "1x kladka ruční s kočkou "nosnost 1000kg "minimální výška uchycení břemene 2 800mm 1 1,000 "1x kladka ruční s kočkou "nosnost 500kg "pozice 10Z ,000 Součet 2,000 V předaném dokumentu Svazek 4- Technické specifikace je uvedeno: Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že mezi Technickou specifikací a soupisem prací jsou rozpory. Uchazeč žádá o provedení souladu předané projektové dokumentace a soupisu prací. Žádáme o doplnění jednotlivých pozic výrobků k položkám soupisu prací. 8
9 Odpověď na dotaz č. 6: Položky č. 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 a 342 soupisu prací a dodávek uvedené ve Svazku č. 5 jsou v pořádku. Těmto položkám odpovídají následující pozice: číslo položky číslo pozice Poznámka Z5803 obsahuje montáž Přenosného dílenského jeřábu Z5803 obsahuje dodávku Přenosného dílenského jeřábu Z5801, 10Z5802 obsahuje montáž Portálového jeřábu Z5801, 10Z5802 obsahuje dodávku Portálového jeřábu včetně ručního kladkostroje s nosností 0,63 t Z5801, 10Z5802 obsahuje montáž ručního kladkostroje s nosností 0,63 t na Portálový jeřáb Z5805 obsahuje montáž dvou ručních kladkostrojů o nosnosti 1000 kg a 500 kg ; 10Z5805 obsahuje dodávku ručního kladkostroje o nosnosti 1000 kg. Ve Svazku 4 je nesprávně uveden popis kladkostroje. Správný technický popis viz Svazek 5 Soupis prací a dodávek: "1x kladka ruční s kočkou "nosnost 1000kg "minimální výška uchycení břemene 2 800mm Z5805 obsahuje dodávku ručního kladkostroje o nosnosti 500 kg. Ve Svazku 4 je nesprávně uveden popis kladkostroje. Správný technický popis viz Svazek 5 Soupis prací a dodávek: "1x kladka ruční s kočkou "nosnost 500kg Dotaz č. 7: Příloha č. 3 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V předaném soupise prací v části PS Filtrace GAU jsou uvedeny položky: 29 K Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2 m 11,600 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 Poznámka k souboru cen: PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách až jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách až nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ "Technická specifikace pro PS Filtrace GAU je 9
10 "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901 "Společný výtlak "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm "včetně tvarovek na potrubí "materiálové provedení nerezová ocel tř ,90 2,900 "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902 "Společný výtlak "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm "včetně tvarovek na potrubí "materiálové provedení nerezová ocel tř ,90 2,900 "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903 "Společný výtlak "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm "včetně tvarovek na potrubí "materiálové provedení nerezová ocel tř ,90 2,900 "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904 "Společný výtlak "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm "včetně tvarovek na potrubí "materiálové provedení nerezová ocel tř ,90 2,900 Součet 11, M potrubí čtyřhranné VZT nerezové průřez do 0, R m2 m 11,600 potrubí čtyřhranné VZT nerezové průřez do 0,03 m2 "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ "Technická specifikace pro PS Filtrace GAU je "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901 "Společný výtlak "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm "včetně tvarovek na potrubí "materiálové provedení nerezová ocel tř ,90 2,900 "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902 "Společný výtlak "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm "včetně tvarovek na potrubí "materiálové provedení nerezová ocel tř ,90 2,900 "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903 "Společný výtlak "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm "včetně tvarovek na potrubí 10
11 "materiálové provedení nerezová ocel tř ,90 2,900 "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904 "Společný výtlak "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm "včetně tvarovek na potrubí "materiálové provedení nerezová ocel tř ,90 2,900 Součet 11,600 V předaném dokumentu Svazek 4- Technické specifikace je uvedeno: Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že mezi Technickou specifikací a soupisem prací jsou rozpory. V soupise prací jsou uvedeny rozměry 180x110 mm, ale v technické specifikaci jsou rozměry 180x150 mm. Uchazeč žádá o provedení souladu předané projektové dokumentace a soupisu prací. Odpověď na dotaz č. 7: Zadavatel se omlouvá za toto nedopatření a upřesňuje, že správný rozměr potrubí je 180 x 110 mm, tzn. že v pořádku jsou rozměry uvedené ve Svazku č. 5 Soupis prací, dodávek a služeb. Dodavatelé v rámci zpracování nabídky ocení uvedené potrubí v rozměrech dle Soupisu prací, dodávek a služeb. Dotaz č. 8: SO Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část V objektu SO Úpravy obtokového kanálu ozonizace chybí v projektové dokumentaci schéma rozvaděče RS Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace pro možnost ocenění. 11
12 Odpověď na dotaz č. 8: Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby již Schéma rozvaděčové skříně RS 08.6 obsahuje. Schéma je součástí přílohy č. D.12.2 Schéma zapojení je na listu č. 17/17. Dotaz č. 9: Elektro stavební část - kabelové žlaby Kontrolou předané dokumentace byly zjištěny nesrovnalosti mezi soupisem prací a Svazkem 4_Technické specifikace. V předané projektové dokumentaci ve Svazku 4 - Technické specifikace je uvedeno: DSO Filtrace GAU elektrostavební část DSO Úpravy obtokového kanálu ozonizace elektrostavební část DSO Úpravy na provozní čerpací stanici elektrostavební část V předaném Svazku 4 Technické specifikace chybí popis položky soupisu prací DSO Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část č.75 žlab kabelový drátěný 2m/ks 60X60. DSO Kolektor elektrostavební část DSO Úpravy na filtraci F2 elektrostavební část 12
13 V předaném soupise prací jsou uvedeny položky: 04 - DSO Filtrace GAU - elektrostavební část 112 M R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 750,000 Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný nerezový kabelový 2m/ks 100X DSO Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část 75 M R žlab kabelový drátěný 2m/ks 60X60 m 70,000 Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný nerezový kabelový 2m/ks 60X60 Uchazeč žádá zadavatele o provedení souladu zadávací dokumentace, odstranění rozporů v zadání, tak aby zadávací dokumentace byly pro všechny uchazeče stejná a nerozdílná a bylo možné provést jednoznačné ocenění soupisu prací. Odpověď na dotaz č. 9: Ve svazku č.4 Technické specifikace opravdu chybí konkrétní specifikace pro kabelové drátěné žlaby v DSO Úpravy na provozní čerpací stanici. Požadavky na jejich provedení jsou však dostatečně specifikovány - ve Svazku č. 4 v kapitole Obecné zásady elektrostavební část a venkovní osvětlení str. 142 (kabely budou vedeny na nosných montovaných konstrukcích ze žárově zinkované oceli, žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461, tloušťka zinkové ochranné vrstvy µm, v elektroinstalačních žlabech.), - ve Svazku č.5 část DSO Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část - položka 75 (Nosné a ochranné kabelové konstrukce - 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60, délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované). Jak vyplývá ze zmíněných Obecných zásad pro elektrostavební část a venkovní osvětlení, jsou navrženy kabelové žlaby v žárově zinkovaném provedení. Jakékoliv zmínky v textu Soupisu prací, služeb a dodávek o provedení nerez nejsou tedy správné a zadavatel se za tuto chybu omlouvá. Dodavatelé v rámci zpracování nabídky ocení předmětné kabelové žlaby v žárově zinkovaném provedení. Dotaz č. 10: V předané zadávací dokumentaci, v závazném vzoru Smlouvy o dílo je uvedeno: Čl. 9 - PODDODAVATELÉ SUBDODAVATELÉ 8) Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo opomenutí všech Subdodavatelů, jejich zmocněnců nebo zaměstnanců stejně, jako by šlo o jednání nebo opomenutí Zhotovitele. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak: a) nežádá se, aby Zhotovitel získal souhlas pro Zhotovitele materiálů ani pro poddodávky, jejichž Subdodavatelé jsou jmenováni v přehledu Subdodavatelů dle odst. 6) tohoto článku 9., b) pro další navrhované Subdodavatele je třeba předchozí souhlas Správce stavby, c) Zhotovitel doloží Správci stavby na jeho žádost smlouvy uzavřené se všemi Subdodavateli. U Zhotovitele (Subdodavatele) části elektro silnoproud, slaboproud a systém řízení technologických procesů bude ze smlouvy zřejmé, že se jedná o jednoho Zhotovitele pro všechny tyto části. 13
14 Z uvedeného požadavku smlouvy o dílo vyplývá, že zadavatel omezil provádění části elektro silno, slabo a SŘTP na jednoho subdodavatele. Vzhledem k předané zadávací dokumentaci jsme přesvědčeni, že je možné provádět stavební části elektro silno a slabo jiným dodavatelem než provádění části SŘTP. Část SŘTP je úzce spjatá s technologickou částí díla, což stavební část díla elektroinstalace není. Uchazeč žádá zadavatele o odstranění smluvního požadavku na jednoho jediného dodavatele na stavební část elektro silno a slabo a technologickou část systému řízení technologických procesů z důvodu diskriminace firem, které provádí pouze práce elektro, které nesouvisí s částí díla SŘTP. Odpověď na dotaz č. 10: Zadavatel souhlasí s názorem dodavatele a v reakci na dotaz upravil předmětný odstavec pod bodem c), který nově zní takto: c) Zhotovitel doloží Správci stavby na jeho žádost smlouvy uzavřené se všemi Subdodavateli. U Zhotovitele (Subdodavatele) části elektro silnoproud, slaboproud - bude ze smlouvy zřejmé, že se jedná o jednoho Zhotovitele pro obě tyto části. Dotaz č. 11: V zadávací dokumentaci jsou u dlažeb uvedeny pro specifikaci materiálu různé parametry. Ve výkazu výměr u SO 03 pro P1 rozměry 298x298x9, ve výkazu výměr SO 01 a technických specifikacích pro SO01 a SO03 jsou pro P1 uvedeny rozměry 300x300x12mm. Požadavek na tl. 12 mm není standardní. Pro obklady 150x150x9mm rovněž není tl. 9mm standardní. Vzhledem k nestandardním požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci žádáme zadavatele o uvedení referenčních výrobků. Odpověď na dotaz č. 11: Ve svazku č.4 Technické specifikace je na str. 55 uvedeno, že výběr obkladů a dlažeb (velikost, barva, protiskluznost, tloušťka) ze vzorníku zajistí zhotovitel za odsouhlasení investora a provozovatele. Pro parametry uvedené ve výkazu výměr uvádíme v reakci na požadavek dodavatele následující referenční výrobky: - pro obklad soklů (vnější líc nádrží) ve specifikovaném rozměru 150x150x9 lze jako referenční uvést dlaždice Rako Taurus Granit; (na podlahách a obkladech mimo přímý styk s vodou není potřeba použít výrobek s atestem), - pro dlažbu podlah v rozměru 300x300x12 - referenční výrobek dlaždice Mosaika Dom Pietra Luni (katalog SIKO cz), - pro obklad van filtrů s atestem pro styk zadavatel nemá referenční výrobek 150x150x9; v této souvislosti však zadavatel uvádí, že požadované plošné rozměry obkladů a dlažeb jsou stanoveny jako minimální a požadované tloušťky jako maximální, a lze tedy použít i jiné (obdobné) rozměry, samozřejmě při dodržení všech ostatních požadovaných parametrů dle Technických specifikací. Dotaz č. 12: PS Úpravy na provozní stanici - čerpadla V předané dokumentaci PS v technické zprávě je uvedeno: 14
15 V předaném Svazku 4_Technické specifikace je uvedeno: Kontrolou zadávací dokumentace uchazeč zjistil rozpory mezi technickou zprávou a Svazkem 4 technické specifikace. V technické zprávě je uvedeno. Q= 1200 l/s, výška 18m, oproti tomu je ve Svazku 4 je uvedeno Q = 1000 l/s, výška 15m. Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace, o jednoznačné stanovení požadavku na čerpadla 08Z Z0401. Odpověď na dotaz č. 12: Údaje uvedené ve Svazku č. 4 Technické specifikace Q= 1000 l/s a H = 15 m jsou správné. V technické zprávě PS je překlep, za toto nedopatření se zadavatel omlouvá. Dodavatelé v rámci zpracování nabídky ocení čerpadla 08Z Z0401 o výše uvedených parametrech dle Technických specifikací. Dotaz č. 13: V dokumentu "Příloha č.3 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkaz výměr - Excel" list 034 PS Trafostanice a rozvodna PČS Položka 57 M R transformátor suchý měničový 2500 kva, 6300/400V Postrádáme je ho specifikaci a další informace. Kde tyto informace najdeme, nebo je dodá zadavatel? 15
16 Odpověď na dotaz č. 13: Technická specifikace tohoto transformátoru obsahující technické informace je uvedena ve Svazku č. 4 Technické specifikace v kapitole PS Trafostanice a rozvodna PČS (str. 452). Zadavatel v souvislosti s odpověďmi na dotazy č. 2 a 10, podanými v rámci tohoto vysvětlení, a současně i z vlastního podnětu provede drobné dílčí úpravy v závazném vzoru návrhu Smlouvy o dílo, a tento s barevně odlišenými úpravami zveřejní na Profilu zadavatele nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů. Současně s tím zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek ve vztahu k tomuto vysvětlení vč. avizovaných úprav smlouvy. V Praze, dne Mgr. Mark Rieder Mgr. Luděk Jeništa předseda představenstva člen představenstva 16
Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce č. VZ/4/2018 Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4
Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne: 27. 07. 2018 VZ4/OST/2018 J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce č. VZ/4/2018 Rekonstrukce bytového
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor investic Žerotínovo nám. 3, Brno
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor investic Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 75775/2018 Sp. zn.: S-JMK 38729/2018 OINV Vyřizuje: Mgr. Jana Zezulová Telefon: 541 651 178 Počet listů:
IČ: se sídlem na adrese Černý Důl 48
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Zadavatel: Městys Černý Důl IČ: 00277720 se sídlem na adrese 543 44 Černý Důl 48 V Praze dne 30. listopadu 2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 137/2006,
s.r.o. společnost pro zadávání veřejných zakázek a organizaci výběrových řízení všem zájemcům Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Liberec CC/OŘ/VHS2/13 Ing. Stahlová/481 030 368 28.06.2013
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
PÍSEMNÁ VÝZVA K PRVNÍMU JEDNÁNÍ dodavatelům, kteří podali předběžnou nabídku v jednacím řízení s uveřejněním podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební
Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne: tel.:
dle seznamu Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne: 15. 11. 2018 VZ8/OST/2018 J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz Dodatečná informace č. 6 k veřejné zakázce č. VZ/8/2018 Rekonstrukce
Naše značka/our Ref.VZ Vyřizuje/Responsible, tel.: Pfefferová Stulíková tel Dne/Date:
Všem zájemcům Naše značka/our Ref.VZ639737 Vyřizuje/Responsible, tel.: Pfefferová Stulíková tel. 220 116 613 Dne/Date: 20.2.2017 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8 Veřejná zakázka: NOVÉ DEPO
P18V stavební práce. podlimitní
*MMFMX011WS7X* STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 100000/2018 SP. ZN. 91.1