Source: http://docplayer.fi/47157457-Helsingin-kaupunki-kuninkaankolmion-aluerakentamisprojekti.html
Timestamp: 2018-02-25 02:43:57+00:00
Document Index: 372396

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Helsingin kaupunki Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti - PDF
Download "Helsingin kaupunki Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti"
1 FCG Planeko Oy Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti KUNINKAANTAMMEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN HELSINGIN HULEVESISTRATEGIAN MUKAISEKSI Loppuraportti 0100-D
2 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Selvityksen organisaatio Käsitteitä Helsingin kaupungin hulevesistrategia Selvitysalue ja sen nykytila Selvitysalue Valuma-alueet ja reitit Maankäyttö Arvioidut valumiskertoimet osa-alueittain Suunnitellun maankäytön hydrologiset vaikutukset Osayleiskaavan mukainen maankäyttö Maankäytön aiheuttamat muutokset Maankäytön vaikutukset Vantaanjokeen ja Vuollejokisimpukkaan Hulevesimallinnus Mallin kuvaus Mitoitustiedot Mallinnuksen tulokset nykytilanteessa Mallinnuksen tulokset tulevassa tilanteessa Tarkastellut vaihtoehdot Vaihtoehto Vaihtoehto Hulevesien hallintatoimenpiteiden suunnittelu Hulevesien hallinnan tarve Yleiset periaatteet Hulevesien hallintasuunnitelma Yleistä Hallintamenetelmien suunnittelu mallinnuksen avulla Tarkastellut suunnitelmavaihtoehdot Hulevesien hallinnan tarkastelu A Hulevesien hallinnan tarkastelu B Valittu suunnitelmaratkaisu Harvinaisten sadetapahtumien vaikutus hallintatoimenpiteiden mitoitukseen Hulevesien hallinta virtausreittien vedenjohtokykyä kasvattamalla Eri hallintamenetelmien kuvaus Alueelliset hallintamenetelmät Rakenne ja toimintaperiaate Mitoitus Rakentaminen ja kunnossapito Kiinteistö- ja korttelikohtaiset hallintamenetelmät Yleistä Viherpainanteet ja imeytysojat Imeytyskaivot ja -kaivannot Läpäisevät päällysteet Viherkatot...35
3 FCG Planeko Oy Loppuraportti II Mitoitus Rakentaminen ja kunnossapito Hulevesien johtaminen Tulvareitit Hulevesien hallintamenetelmien valintaperusteet Suositukset Kuninkaantammen alueella käytettävistä menetelmistä Hulevesien hallinnan kustannukset Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta Rakenteiden kuivatuksen varmistaminen...45 LIITTEET Liite Piirustusnumero Nimi Mittakaava Päiväys Liite 1 VHT-0100-D Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma 1: Liite 2 VHT-0100-D Viivytysalueet 1: Liite 3 VHT-0100-D VHT-0100-D VHT-0100-D VHT-0100-D Tulvareitit ja alueet 1:8000 1:2000 1:2000 1:
4 FCG Planeko Oy Loppuraportti 1 (45) HELSINGIN KAUPUNKI KUNINKAANTAMMEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMAN TÄYDEN- TÄMINEN HELSINGIN HULEVESISTRATEGIAN MUKAISEKSI 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 1.2 Selvityksen organisaatio 1.3 Käsitteitä Työssä on päivitetty Suunnittelukeskus Oy:n laatima Kuninkaantammen osayleiskaava-alueen hulevesien hallintasuunnitelma ( ) Helsingin kaupungin hulevesistrategian mukaiseksi. Työssä on keskitytty Mätäjoen valuma-alueelle sijoittuvaan osaan osayleiskaava-alueesta. Hulevesien muodostumista ja hallintaa on tarkasteltu hulevesimallinnuksen avulla. Työn ensimmäisessä vaiheessa päivitettiin selvitysalueen nykytilanne sekä rakennettiin hulevesimalli. Hulevesimallin avulla tarkasteltiin hulevesivirtaamien muodostumista ja päävirtausreittien kapasiteettia. Työn toisessa vaiheessa hulevesimallin avulla päivitettiin yleissuunnitelma hulevesien hallintatoimenpiteistä. Selvitys on tehty konsulttityönä FCG Planeko Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat dipl.ins. Perttu Hyöty ja dipl.ins. Päivi Määttä. Työn tilaajana on Helsingin kaupungin Kuninkaankolmion alueprojekti. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi projektijohtaja Kimmo Kuisma. Valunnalla tarkoitetaan sitä osaa sadannasta, joka virtaa vesistöä kohti maan pinnalla, maaperässä tai kallioperässä. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilla muodostuvaa, sade- tai sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa. Luonnontilaisia alueita rakennettaessa veden normaali kiertokulku häiriintyy johtuen luontaisen kasvillisuuden sekä vettä pidättävän maan pintakerroksen poistamisesta, painanteiden tasaamisesta ja heikosti vettä läpäisevien pintojen rakentamisesta. Veden haihdunta- ja imeytymismahdollisuuksien heikentyessä veden pintavalunta nopeutuu. Lisääntynyt ja nopeutunut pintavalunta taas huuhtoo valumapinnoilta mukaansa enemmän erilaisia epäpuhtauksia, kuten kiintoainesta, ravinteita sekä bakteereita. Hulevedet ja muu pintavalunta on perinteisesti koottu ojilla ja sadevesiviemäreillä ja johdettu pois rakennetuilta alueilta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti kosteuden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Tästä voi seurata useita ongelmia, kuten vesistöihin kohdistuvan epäpuhtauskuormituksen kasvua, eroosiota purkuuomissa, pohjavedenpinnan alenemista sekä kasvien ja eläinten elinolojen huononemista 1. Hulevesien aiheuttamien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi on suunniteltu vaihtoehtoisia hallintamenetelmiä, joilla hulevesien määrää ja laatua pyritään kontrolloimaan siten, että veden kiertokulku alueella rakentamisen jälkeen olisi mahdollisimman paljon luonnontilaisen kaltainen. Keinoja hulevesien hallintaan ovat mm. päällystettyjen pintojen minimoiminen syntyneiden hulevesien imeyttäminen maaperään 1 US EPA Preliminary data summary of urban storm water best management practices. EPA-821-R Washington D.C.
5 FCG Planeko Oy Loppuraportti 2 (45) epäpuhtauksien vähentäminen hulevesistä suodattamalla, laskeuttamalla ja kasvillisuuden avulla hulevesien viivyttäminen, eli pintavalunnan jakaminen pitkälle ajanjaksolle Hulevesien vaihtoehtoisten hallintamenetelmien toteuttaminen vaatii perinteiseen sadevesiviemäröintiin verrattuna enemmän tilaa ja niiden kustannukset etenkin ylläpidon osalta ovat sadevesiviemäröintiä suuremmat. Tästä johtuen vaihtoehtoiset hallintamenetelmät soveltuvat parhaiten uusille rakennettaville alueille, joissa niiden asettamat vaatimukset voidaan parhaiten ottaa huomioon. 1.4 Helsingin kaupungin hulevesistrategia Kuninkaantammen osayleiskaavan hulevesien hallintasuunnitelma on tehty täydentämällä v hulevesien hallinnan yleissuunnitelma Helsingin kaupungin hulevesistrategian ( ) mukaiseksi 2. Hulevesistrategian tavoitteena on tulvimishaittojen poistaminen ja ehkäiseminen, pohjaveden pinnan ennallaan pitäminen, kuivatuksen varmistaminen, haitallisten aineiden minimoiminen hulevesissä sekä hulevesien hyödyntäminen resurssina. Hulevesistrategiassa on määritelty seuraava prioriteettijärjestys hulevesien käsittelylle ja johtamiselle: I. Ensisijaisesti hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan II. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja viivyttävällä järjestelmällä III. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön (puroon) johtamista. IV. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön. V. Hulevedet johdetaan sekavesiviemärissä Viikinmäen puhdistamolle 2 Helsingin kaupungin hulevesistrategia
6 FCG Planeko Oy Loppuraportti 3 (45) hulevesistrategian mukaiseksi 0100-D SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA 2.1 Selvitysalue Selvitysalueen ydin muodostuu Kuninkaantammen osayleiskaava-alueesta. Selvitysaluetta on laajennettu osayleiskaava-alueen ulkopuolelle valumaalueiden rajojen mukaisesti. Rajaus on tehty selvitystyön kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 1,2 km2 ja selvitysalueen pinta-ala noin 2,8 km2. Osayleiskaava-alue ja selvitysalue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Osayleiskaava-alue ja selvitysalue.
7 FCG Planeko Oy Loppuraportti 4 (45) hulevesistrategian mukaiseksi 0100-D Valuma-alueet ja reitit Kuninkaantammen osayleiskaava-alue sijaitsee Vantaanjoen ja Mätäjoen valuma-alueilla. Selvitysalue on jaettavissa neljään osa-alueeseen, joista alueet 1 ja 2 sijoittuvat Mätäjoen valuma-alueelle ja alueet 3 ja 4 Vantaanjoen valuma-alueelle. Aluetta 2 on rajattu eteläosastaan (Kanneltien eteläpuolelta tulevan ojan valuma-alue on jätetty pois), jotta selvitysalue ei laajene kohtuuttomasti. Osa-alue 4 on rajattu luoteisosasta kaavarajan mukaisesti. Valumaalueet ja reitit on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Valuma-alueet ja reitit. Valuma-alueilla 1 ja 2 sadevedet johdetaan rakennetuilta alueilta sadevesiviemäreissä pääojiin. Valuma-alueilla 3 ja 4 ei pääasiassa ole sadevesiviemäröintiä vaan sadevedet johtuvat maanpintoja ja ojia pitkin. 2.3 Maankäyttö Mätäjokeen laskevat osavaluma-alueet ovat nykytilanteessa suurelta osin pientalovaltaista asutusta. Mätäjoen osa-alueiden pohjoisosat, jonne Kuninkaantammen osayleiskaava-alue sijoittuu, ovat nykytilanteessa viheraluetta sekä teollisuus- ja työpaikka-aluetta. Osa-alueita 1 ja 2 leikkaa Hämeenlinnanväylä. Alueella 3 on nykytilanteessa viheralueita sekä merkittävänä kohteena Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos. Osa-alueella 4 on nykytilanteessa viheralueita ja hieman asutusta.
8 FCG Planeko Oy Loppuraportti 5 (45) 2.4 Arvioidut valumiskertoimet osa-alueittain Selvitysalueella muodostuvan pintavalunnan määrän arvioimiseksi määritettiin eri maankäyttötyypit ja niille valumiskertoimet. Valumiskerroin kuvaa alueelta pintavaluntana poistuvan veden osuutta alueelle satavasta kokonaisvesimäärästä erilaisten häviöiden jälkeen. Valumiskerroin vastaa suunnilleen vettä täysin läpäisemättömien pintojen osuutta kokonaispinta-alasta. On kuitenkin huomioitava, että valumiskerroin ei ole vakio, vaan sen suuruuteen vaikuttavat erilaiset muuttuvat tekijät, kuten sateen rankkuus, maaperän vesipitoisuus, edellisestä sadetapahtumasta kulunut aika, ilman lämpötila jne. Tässä esitetyt valumiskertoimet kuvaavat rankkasateen aiheuttamaa valumistilannetta, jolloin myös läpäiseviltä pinnoilla muodostuu pintavaluntaa. Pitkäkestoisilla, rankkuudeltaan pienillä sateilla valumiskertoimien arvot olisivat pienemmät. Eri maankäyttötyyppien valumiskertoimet määritettiin kirjallisuusarvojen 3 perusteella. Maankäyttötyyppien valumiskertoimet on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Maankäyttötyyppien valumiskertoimet. Maankäyttötyyppi Valumiskerroin AK 0,55 AP 0,40 AO 0,25 C 0,80 L 0,80 P 0,60 PY 0,60 TP 0,50 T 0,60 ET 0,60 VU 0,20 VL 0,10 MUU RAKENTAMATON 0,10 Em. maankäyttötyyppien pinta-alojen ja valumiskertoimien perusteella osavaluma-alueille laskettiin keskimääräiset valumiskertoimet. Keskimääräinen valumiskerroin on painotettu keskiarvo erilaisten maankäyttötyyppien pinta-alan suhteessa. Osavaluma-alueittaiset keskimääräiset valumiskertoimet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Valumiskertoimet nykytilanteessa. Valuma-alue Valumiskerroin 1 0,25 2 0,35 3 0,28 4 0,17 Selvitysalue 0,31 3 Tiehallinto Teiden suunnittelu IV, tien rakenne 4, Kuivatus.
9 FCG Planeko Oy Loppuraportti 6 (45) hulevesistrategian mukaiseksi 0100-D SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN HYDROLOGISET VAIKUTUKSET 3.1 Osayleiskaavan mukainen maankäyttö Kuninkaantammen osayleiskaavassa nykyiset työpaikka-alueet on esitetty muutettavan asumisen ja palvelun alueiksi. Alueesta on suunniteltu asuinalue noin 5000 asukkaalle. Nykyisistä toiminnoista alueelle jäävät Kuninkaantammentien asutus, Pitkäkosken vedenpuhdistamo, ympäristökeskuksen rakennukset sekä painotalo. Kaava-alueelle sijoittuu myös merkittävä uusi tiehanke, Kehä II, jonka eritasoliittymä Hämeenlinnanväylälle sijaitsee osayleiskaava-alueen lounaiskärjessä. Kuninkaantammen osayleiskaava on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. Kuninkaantammen osayleiskaava4. 4. Kaupunkisuunnitteluvirasto. mat/projektialueet/kuninkaantammi/osayleiskaava
10 FCG Planeko Oy Loppuraportti 7 (45) 3.2 Maankäytön aiheuttamat muutokset Osayleiskaavan hydrologisten vaikutusten arvioimiseksi laskettiin valumiskertoimet myös kaavan mukaisessa tilanteessa. Valumiskertoimet pohjautuvat v selvitykseen ja niitä on tarkennettu uusien osa-aluerajausten sekä Kehä II:n edellistä vaihetta tarkempien suunnitelmien perusteella. Valumiskertoimet nykytilanteessa ja tulevassa tilanteessa sekä tilanteiden välillä tapahtuva muutos on esitetty kuvassa 4. Valumiskertoimet nykytilanteessa OYK:ssa sekä muutos-% Valumiskerroin 0.6 Valumikserroin, nykytila Valumiskerroin, tuleva % % % 47 % 37 % Selvitysalue Kuva 4. Keskimääräiset valumiskertoimet nykytilanteessa ja OYK:n mukaisessa tilanteessa sekä muutos-%. Kuten kuvasta 4 nähdään, valumiskerroin ja siten hulevesimäärä kasvaa merkittävimmin valuma-alueella 1, jonne Kehä II tulee sijoittumaan. 3.3 Maankäytön vaikutukset Vantaanjokeen ja Vuollejokisimpukkaan Osa selvitysalueen vesistä purkautuu Vantaanjokeen Pitkäkosken kohdalla. Purkupisteen alapuolella Vantaanjoessa majailee uhanalainen Vuollejokisimpukka, joka on herkkä muutoksille asuinvesistönsä laadussa. Hulevesien ja etenkin rakennusvaiheen hulevesien vaikutuksia Vuollejokisimpukkaan ja sitä kautta joen Natura-arvoihin on arvioitu Insinööritoimisto Paavo Ristolan tekemässä Natura-arviossa 5 vuonna Natura-arviossa todettiin Vantaanjoen vedenlaadun ja virtaamien sekä Kuninkaantammen oyk-alueella muodostuvien hulevesien arvioidun määrän ja laadun perusteella, että alueelta Vantaanjokeen purkautuvat hulevedet eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia Natura-arvoihin tai Vuollejokisimpukan elinoloihin. Vähäisistä vaikutuksista huolimatta suositellaan kuitenkin, että etenkin rakentamisvaiheen hulevesiä käsitellään ennen Vantaanjokeen johtamista. 5 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnoksen Natura-arvio.
11 FCG Planeko Oy Loppuraportti 8 (45) 4 HULEVESIMALLINNUS 4.1 Mallin kuvaus Selvitysalueen hulevesivalunnan muodostumista, virtaamia ja purkureittien kapasiteettia ja ongelmakohtia tarkasteltiin mallintamalla. Hulevesimallinnus on tehty Epanet SWMM ohjelmalla. Hulevesimalliin rakennettiin sekä nykytilanteen että tulevan tilanteen mukaiset valuma-alueet ja verkostot. Hulevesimalli on laadittu syöttämällä malliin valuma-alueet ja virtausreitit karttatarkastelujen perusteella. Valuma-alueille määritettiin niiden maankäytön perusteella läpäisemättömien pintojen osuus sekä virtausvastuskerroin. Virtausreitit on mallinnettu sekä avouomina että sadevesiviemäreinä. Avouomien poikkileikkaukset on arvioitu karttatarkastelun perusteella. Mallinnuksessa tarkastelu on rajattu Mätäjokeen laskeviin valuma-alueisiin (valuma-alueet 1 ja 2). Mallinnuksessa keskityttiin erityisesti tarkastelemaan virtaamia kahdella merkittävimmällä purkureitillä. Pohjoisemmasta Mätäjoen suuntaan purkavasta pääuomasta (pääreitti 1) ja sen rummuista saatiin poikkileikkaustietoja alueelle tehdystä pienvesisuunnitelmasta 6. Virtausreittien kapasiteettitarkastelua varten valuma-alueita on jaettu pienempiin osiin. Kuvassa 5 on esitetty päävirtausreitit sekä pienvaluma-alueet. Mallin rakennetta on havainnollistettu kuvassa 6. Kuninkaantammen keskusta-alueen vedenjakajista on huomioitava, että tässä esitetyt ja mallinnuksen pohjana toimivat vedenjakajat ovat vain yksi vaihtoehto. Hulevesien johtamissuunnat ja valuma-alueet määräytyvät vasta alueen tasauksen ja kunnallistekniikan tarkemman suunnittelun yhteydessä. Kuva 5. Tarkasteltavat päävirtausreitit sekä pienvaluma-alueet. 6 Kuninkaantammen ja Mätäjoen alueen pienvesisuunnitelma. Suunnitelmaselostus suunnitteluvirasto, Teknistaloudellinen toimisto, Elina Heikinheimo.
12 FCG Planeko Oy Loppuraportti 9 (45) Valuma-aluerajat muuttuvat nykytilanteeseen verrattuna siten, että valumaalueen 1 pinta-ala laajenee ja vastaavasti alueen 2 pienenee. OYK-alueen hulevedet on nykytilanteessa johdettu pääasiassa alueen 2D läpi sadevesiviemärissä. Kuva 6. Hulevesimallin rakenne. 4.2 Mitoitustiedot Hulevesivirtaama ja määrä määräytyvät mitoitussateen, valuma-alueen pinta-alan ja valumiskertoimen mukaan. Mitoitusvirtaama ja vesimäärä lasketaan joko sulan kauden rankkasateen tai lumen kevätsulamisen perusteella. Urbaaneilla alueilla laskentaperusteena käytetään rankkasadetta. Mitoitussade määritetään perustuen valuma-alueen pinta-alaan ja haluttuun toistuvuuteen, jotka määräävät sateen kestoajan ja rankkuuden. Hulevesien maksimivirtaama saavutetaan yleensä silloin, kun rankkasateen kesto valitaan kerääntymisajan eli valuma-alueen etäisimmästä reunasta purkupisteeseen kuluvan virtausajan pituiseksi 7. Karttatarkastelun perusteella nykytilanteessa selvitysalueen arvioiduksi hulevesien virtausajaksi eli mitoitussateen kestoksi saadaan noin 60 minuuttia, kun hulevesien virtaus tapahtuu ojissa ja sadevesiviemäreissä. 7 Suunnittelukeskus Oy Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät, suunnitteluohje.
13 FCG Planeko Oy Loppuraportti 10 (45) Mitoitussateen toistuvuudeksi on valittu kerran viidessä vuodessa. jolloin sateen keskimääräiseksi rankkuudeksi saadaan 52 l/(s*ha) 3,8. Valittu toistuvuus on suurempi kuin sadevesiverkostojen yleisesti käytetty mitoitustilanne (toistuvuus kerran 2-3 vuodessa), jolloin hulevesien hallintamenetelmien käyttö lisää sadevesiverkoston toimintavarmuutta selvästi. Mitoitussateen toistuvuutta ei ole haluttu kuitenkaan kasvattaa liiaksi, koska tämä johtaisi menetelmien ylimitoitukseen ja kustannusten tarpeettomaan kasvuun. Voidaan ajatella, että mitoituksen ylittävät sadetapahtumat ovat niin harvinaisia, että niiden muodostamia hulevesiä ei ole tarpeen kokonaisuudessaan hallita vaan keskittyä niiden hallittuun poisjohtamiseen tulvareittejä pitkin. Toistuvuuksia tarkasteltaessa tulee pitää mielessä, että viimeaikaisten tutkimusten 9 mukaan ilmastonmuutoksen myötä sateiden rankkuus ja sademäärä tulevat kasvamaan kuluvan vuosisadan loppuun mennessä keskimäärin siten, että nykyään kerran 10 vuodessa toistuva sadetapahtuma toistuisi vuosisadan lopulla kerran viidessä vuodessa ja kerran 5 vuodessa toistuva tapahtuma kerran kolmessa vuodessa. Tästä johtuen menetelmien toimivuutta tulee tarkastella myös kerran 10 vuodessa toistuvalla sadetapahtumalla. 4.3 Mallinnuksen tulokset nykytilanteessa Hulevesimallilla määritettiin nykytilanteessa muodostuvien virtaamien suuruudet päävaluma-alueiden purkupisteessä ja purkureiteillä. Mallinnuksessa kävi ilmi, että pääuomassa 2 Hämeenlinnanväylän alittavan rummun kohdalla voi esiintyä huleveden padottumista ja tulvimista jo nykytilanteessa. Kuvissa 7 ja 8 on esitetty pituusleikkaukset pääuomista nykytilanteessa. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty näiden pääuomien eli valuma-alueiden 1 ja 2 hulevesien purkautumiskäyrät Mätäjoen purkupisteissä. Mallinnuksen tuloksia tarkasteltaessa täytyy muistaa, että mallia ei ole kalibroitu todellisten virtaamahavaintojen perusteella. Kalibrointi edellyttäisi laajaa mittausaineistoa virtaamista eri uoman osissa ja rummuissa sekä yksityiskohtaista tietoa samojen ajanjaksojen sadetapahtumista, mistä johtuen kalibroinnin tekeminen ei ole mahdollista. Lisäksi on huomioitava että työssä tarkastellaan poikkeuksellisten sadetapahtumien aiheuttamia tilanteita, joiden kalibroiminen edellyttäisi mittausaineistoa juuri tällaisista harvinaisista sateista. Hämeenlinnanväylä Kuva 7. Pituusleikkaus pääuomasta 1 nykytilanteessa. 8 Katu 90. Kadunrakennuksen tekniset ohjeet Suomen kunnallistekninen yhdistys. Julkaisu 11. Jyväskylä. 9 Suomen ympäristökeskus Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU). Suomen ympäristö 31/2008. Helsinki.
14 FCG Planeko Oy Loppuraportti 11 (45) Hämeenlinnanväylä Kuva 8. Pituusleikkaus pääuomasta 2 nykytilanteessa. Kuva 9. Valuma-alueen 1 purkautumiskäyrä nykytilanteessa. Kuva 10. Valuma-alueen 2 purkautumiskäyrä nykytilanteessa.
15 FCG Planeko Oy Loppuraportti 12 (45) 4.4 Mallinnuksen tulokset tulevassa tilanteessa Tarkastellut vaihtoehdot Vaihtoehto 1 Hulevesimallilla määritettiin myös tulevassa tilanteessa muodostuvat virtaamat. Tulevan tilanteen mallinnuksessa keskityttiin tarkastelemaan kahden päävirtausreitin kapasiteettia silloin, kun niiden kautta johdetaan myös kaavaalueella muodostuvat hulevedet. Virtausreittien kapasiteettia on tarkasteltu v hallintasuunnitelmassa esitettyjen hallintavaihtoehtojen mukaisissa tilanteissa: - VE1: OYK-alueella muodostuvat hulevedet johdetaan kahden päävirtausreitin kautta Mätäjokeen eli valuma-alueilla 1A-D muodostuvat hulevedet johtuvat pääuomaa 1 pitkin ja valuma-alueiden 2A-E hulevedet pääuomaa 2 pitkin (ks. kuva 5). - VE2: OYK-alueella muodostuvat hulevedet johdetaan pääasiassa pääuomaa 1 pitkin Mätäjokeen eli edellisestä poiketen uoman 1 kautta johdetaan myös suuri osa valuma-alueella 2A muodostuvista hulevesistä (ks. kuva 5). Kuvissa on esitetty pääuomien pituusleikkaukset VE1:n mukaisessa tulevassa tilanteessa. Kuvissa 13 ja 14 on esitetty valuma-alueiden 1 ja 2 hulevesien purkautumiskäyrät tulevassa tilanteessa VE1. Hämeenlinnanväylä Kuva 11. Pituusleikkaus pääuomasta 1 tulevassa tilanteessa VE1.
16 FCG Planeko Oy Loppuraportti 13 (45) Hämeenlinnanväylä Kuva 12. Pituusleikkaus pääuomasta 2 tulevassa tilanteessa VE1. Kuva 13. Valuma-alueen 1 purkautumiskäyrät nykytilanteessa (sininen) ja tulevassa tilanteessa (punainen) vaihtoehdossa VE1.
17 FCG Planeko Oy Loppuraportti 14 (45) Kuva 14. Valuma-alueen 2 purkautumiskäyrät nykytilanteessa (sininen) ja tulevassa tilanteessa (punainen) vaihtoehdossa VE Vaihtoehto 2 Kuten kuvista nähdään, vaihtoehdon 1 mukaisessa tulevassa tilanteessa tulvimista ja huleveden padottumista on havaittavissa rumpujen kohdalla, erityisesti Hämeenlinnanväylän alituksen kohdalla. Tulviminen lisääntyy valuma-alueen 1 pääuomassa, sillä rakentamisesta aiheutuvan hulevesimäärän kasvun lisäksi myös valuma-alueen pinta-ala on nykytilanteeseen verrattuna suurempi. Valuma-alueen 2 virtaama vastaavasti on nykytilanteeseen verrattuna hieman pienempi valuma-alueen koon pienenemisen takia. Hulevesimallilla tarkasteltiin hulevesien muodostumista ja pääreittien kapasiteettia myös vaihtoehdon 2 mukaisessa tulevassa tilanteessa, jossa pääuoman 1 kautta johdetaan myös suuri osa alueen 2A hulevesistä (ks. kuva 5). Kuvissa 15 ja 16 on esitetty pääuomien pituusleikkaukset ja kuvissa 17 ja 18 purkautumiskäyrät VE2:n mukaisessa tulevassa tilanteessa. Hämeenlinnanväylä Kuva 15. Pituusleikkaus pääuomasta 1 tulevan tilanteen vaihtoehdossa VE2.
18 FCG Planeko Oy Loppuraportti 15 (45) Hämeenlinnanväylä Kuva 16. Pituusleikkaus pääuomasta 2 tulevan tilanteen vaihtoehdossa VE2. Kuva 17. Valuma-alueen 1 purkautumiskäyrät nykytilanteessa (sininen) ja tulevassa tilanteessa (punainen) vaihtoehdossa VE2.
19 FCG Planeko Oy Loppuraportti 16 (45) Kuva 18. Valuma-alueen 2 purkautumiskäyrät nykytilanteessa (sininen) ja tulevassa tilanteessa (punainen) vaihtoehdossa VE2. Kuten kuvista nähdään, tulevassa tilanteessa vaihtoehdossa VE2 tulviminen Hämeenlinnanväylän alituksen kohdalla kasvaa huomattavasti pääuomassa 1 nykytilanteeseen sekä myös vaihtoehtoon 1 verrattuna valumaalueen laajennuttua. Myös purkuvirtaama Mätäjokeen kasvaa. Pääuomassa 2 virtaama laskee alle nykytilanteen tason valuma-alueen koon pienennyttyä selvästi. 5 HULEVESIEN HALLINTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 5.1 Hulevesien hallinnan tarve 5.2 Yleiset periaatteet Suunniteltu maankäyttö aiheuttaa Mätäjokeen laskevilla valuma-alueilla kasvua hulevesivirtaaman määrässä, mikä aiheuttaa tulvimista päävirtausreiteillä. Tämän takia on perusteltua suunnitella alueelle hallintatoimenpiteitä, joilla hulevesivirtaamia saadaan tasattua ja viivytettyä siten, että tulvimiselta vältytään. Tulvimisen estämisen lisäksi hulevesien hallintatoimenpiteillä tavoitellaan Mätäjokeen purkautuvan virtaaman tasaamista sekä parempaa vesitasapainoa selvitysalueella eli pintavalunnan kokonaismäärän vähentämistä. Hulevesien hallintatoimenpiteet on suunniteltu Helsingin kaupungin hulevesistrategian mukaisesti. Hulevesistrategian yhtenä tavoitteena on tulvien hallitseminen kaupunkialueella. Yleissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa (A) on tarkasteltu alueellisten hulevesien hallintamenetelmien vaikutusta virtaamien säätelyssä. Toisessa vaiheessa (B) alueellisten hallintamenetelmien toimintaa tuetaan kiinteistö- ja korttelikohtaisilla menetelmillä. Yleissuunnitelman tarkoituksena on hulevesien hallinnan huomiointi huleveden muodostumisalueelta purkupisteeseen saakka. Hulevesien hallintatoimenpiteet koostuvat hulevesien hallitusta kokoamisesta, läpäisevien pinnoitteiden käytöstä sekä luontaisten kosteikkojen ja painanteiden hyödyntämisestä.
20 FCG Planeko Oy Loppuraportti 17 (45) Mitoitusperusteena on käytetty kappaleessa 3.2 kuvattua kerran viidessä vuodessa toistuvaa 60 minuutin rankkasadetta rankkuudeltaan 52 l/(s*ha). Koska ilmastonmuutoksen seurauksena rankka- ja talvisateiden määrä tulee lisääntymään, on tarpeen tarkastella hallintatoimenpiteiden mitoitusta myös rankemmilla sateilla. Poikkeuksellisia tilanteita kuvaavina mitoitussateina on käytetty kerran kymmenessä vuodessa toistuvaa yhden tunnin sadetta sekä kerran sadassa vuodessa toistuvaa yhden tunnin sadetta. 5.3 Hulevesien hallintasuunnitelma Yleistä Yleissuunnitelmassa esitetään hulevesien hallintatoimenpiteiden sijainnit ja mitoitus. Valuma-aluekohtaiset viivytysalueet on esitetty liitteenä 1 olevassa suunnitelmakartassa. Kiinteistö- ja korttelikohtaisista menetelmistä on esitetty eri tehokkuuksilla tarvittava viivytystilavuus sekä niiden vaikutus alueellisten viivytysalueiden mitoitukseen. Hallintamenetelmien rakennetta ja ominaisuuksia on kuvattu kappaleessa Hallintamenetelmien suunnittelu mallinnuksen avulla Hulevesien hallintatoimenpiteet on suunniteltu ja mitoitettu hulevesimallin avulla. Karttatarkastelujen perusteella määritettiin ensin mahdolliset sijoituspaikat viivytysalueille sellaisista maastonkohdista, joihin hulevedet voidaan helposti johtaa ja viivyttäminen on maastonmuotojen sekä suunnitellun maankäytön perusteella mahdollista. Sijainnit noudattelevat v yleissuunnitelmassa esitettyjä viivytyspaikkoja. Tämän jälkeen viivytysalueet syötettiin hulevesimalliin ja tutkittiin eri tilavuuksien vaikutusta virtaamiin tarkastelupisteissä. Viivytysalueiden lisäksi mallinnuksella tarkasteltiin korttelikohtaisten viivytysmenetelmien vaikutusta kokonaisuuteen Tarkastellut suunnitelmavaihtoehdot Haluttu tavoite hulevesien hallinnalle oli, että suunnitellun maankäytön aiheuttama kasvu hulevesivirtaamissa saataisiin tasattua nykytilanteen tasolle Mätäjoen suuntaan purkavilla valuma-alueilla siten, että tulvimista ei esiinny. Hallintasuunnitelman toteuttamista tarkasteltiin kahden vaihtoehdon mukaisesti, jotka olivat: A. Hallinta toteutetaan pelkästään viivytysalueilla B. Hallinta toteutetaan hajautetusti siten, että tulva-alueiden lisäksi toteutetaan korttelikohtaisia viivytysmenetelmiä eri tehokkuuksilla. Molempia hallintavaihtoehtoja (A ja B) tarkasteltiin aiemmin esitettyjen, hulevesien johtamissuuntien osalta toisistaan eroavien vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisissa tilanteissa. Kuvassa 19 on esitetty viivytysalueiden mahdolliset sijainnit. Pinta-alavaraus kuvassa on määritetty karttatarkastelujen perusteella. Viivytysalue 1 on suunniteltu yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta viivytysalue 2 on hajautettu kolmeen osaan.
21 FCG Planeko Oy Loppuraportti 18 (45) Kuva 19. Viivytysalueiden sijainnit Hulevesien hallinnan tarkastelu A Hallintavaihtoehdossa A hallintaa tarkasteltiin pelkästään viivytysalueilla. Tarvittava viivytystilavuus on määritetty hulevesimallinnuksen avulla. Taulukossa 3 on esitetty viivytysalueiden mitoitustiedot johtamissuuntien osalta toisistaan eroavien vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisissa tilanteissa. Hulevesien hallinta on siis ajateltu toteutettavan pelkästään keskitetyillä viivytysalueilla. Taulukko 3. Viivytysalueiden mitoitustiedot, kun hallinta toteutetaan pelkästään keskitetysti. Viivytysalue Tilavuus Pinta-alavaraus [m 3 ] [m 2 ] VE1: Viivytysalue Viivytysalue VE2: Viivytysalue Viivytysalue Taulukossa 3 esitettyjen viivytysalueiden avulla hulevesivirtaamat saadaan tasattua nykytilanteen tasolle Hämeenlinnanväylän alituksen kohdalla. Valuma-alueen 1 osalta tulviminen Hämeenlinnanväylän alituksen kohdalla voidaan viivytysalueella estää kokonaan. Valuma-alueella 2 Hämeenlinnanväylän alituksen kohdalla tulvimista voi esiintyä nykytilannetta vastaavalla tasolla, sillä tulvimisen aiheuttavat suunnitellun viivytysalueen alapuolisten valumaalueiden hulevedet. Hulevesivirtaama Mätäjokeen kokonaisuudessaan hieman kasvaa valumaalueelta 1, sillä ko. viivytysalueella ei voida tasata alapuolisen Kehä II:n aiheuttamaa lisää hulevesivirtaamassa.
22 FCG Planeko Oy Loppuraportti 19 (45) Hulevesien hallinnan tarkastelu B Karttatarkastelujen perusteella vaihtoehdon 1 pitäisi olla toteutettavissa viivytyksen vaatiman tilantarpeen kannalta. Kyseessä olevalla pinta-alavarauksella viivytysalueen tulisi syvyydeltään olla keskimäärin 0.4 metriä. Hallintavaihtoehdossa 2 viivytysalueen 1 tilavuus lähes kaksinkertaistuu vaihtoehtoon 1 verrattuna, mikä voi tilantarpeen vuoksi osoittautua liian kovaksi vaatimukseksi ja siten toteuttamiskelvottomaksi hallintavaihtoehdoksi. Jotta allas voitaisiin toteuttaa tarvittavalle viivytystilavuudelle, tulisi sen olla syvyydeltään keskimäärin 0.7 metriä, mikä asutusalueen läheisyydessä voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Toisessa vaiheessa tarkasteluun lisättiin kiinteistö- ja korttelikohtaiset menetelmät. Kiinteistö- ja korttelikohtaiset menetelmät on myös mitoitettu kerran viidessä vuodessa toistuvalle rankkasateelle, jonka kestoajaksi on valittu valuma-alueiden pienuuden vuoksi 10 minuuttia. Kokonaissademäärä on tällöin noin 10 mm. Kymmenen minuutin sateelle mitoitetut järjestelmät pidättävät 5 vuoden välein toistuvan 60 minuutin sateen aiheuttamia hulevesiä ensimmäisen 32 minuutin ajan. Tämän jälkeen menetelmät ovat täynnä ja hulevedet alkavat purkautua rakennetuilta alueilta kohti viivytysalueita. Korttelikohtaisten menetelmien tarvitseva viivytystilavuus 10 mm sateen aiheuttamia hulevesiä varten on 1 m 3 /100 m 2 läpäisemätöntä pintaa kohti. Korttelikohtaisten menetelmien viivytysvaatimus edellä esitetyllä tehokkuudella määritettiin Kuninkaantammen OYK-alueelle (valuma-alueille 1A ja 2A). Viivytysvaatimukset on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Korttelikohtainen viivytysvaatimus OYK-alueella eli valumaalueilla 1A ja 2A korttelitehokkuudella 1 m 3 /100 m 2. Valuma-alue KK-vaatimus [m 3 ] 1A A A+2A 2800 Taulukossa 4 esitettyihin viivytysvaatimuksiin on huomioitu myös viheralueilla, sorakentillä ym. läpäisevillä pinnoilla muodostuvat hulevedet. Taulukon 4 arvot sisältävät myös nykyään rakennetuilla alueilla muodostuvien vesien osuuden. Mikäli korttelikohtainen viivytysvaatimus tulee ainoastaan OYKalueelle tuleville uusille läpäisemättömille pinnoille, on vaadittava viivytystilavuus noin 80 % taulukon 4 arvoista. Hulevesimallin avulla määritettiin viivytysalueiden tarvittavat tilavuudet erisuuruisilla korttelikohtaisilla viivytysvaatimuksilla. Tarkasteltavina olivat viivytysvaatimukset 1 m 3, 0,75 m 3, 0,50 m 3 ja 0,25 m 3 / 100 m 2 läpäisemätöntä pintaa. Lisäksi viivytysalueiden tilavuutta tarkasteltiin alueen uusien läpäisemättömien pintojen korttelikohtaisella viivytysvaatimuksella 0,80 m 3 /100 m 2. Taulukossa 5 on esitetty korttelikohtaisen viivytyksen vaikutus viivytysalueiden mitoitukseen eri vaatimustasoilla.
23 FCG Planeko Oy Loppuraportti 20 (45) Valittu suunnitelmaratkaisu Taulukko 5. Alueellisten viivytysalueiden tilavuus eri korttelikohtaisilla viivytysvaatimuksilla. Viivytysalue KK 100 % KK 75 % KK 50 % KK 25 % KK 80 % [m 3 ] VE1: Viivytysalue Viivytysalue VE2: Viivytysalue Viivytysalue Taulukosta 5 voidaan nähdä, että alueellisten viivytysalueiden tilavuudet ovat sitä pienemmät mitä tehokkaampi korttelialueilla tapahtuva viivytys on. Esimerkiksi VE1:ssä viivytysalueiden tarvittavat tilavuudet ovat 500 m 3 ja 300 m 3, kun korttelikohtainen viivytysvaatimus on 1 m 3 /100 m 2 (100 %). Kun korttelivaatimus vähennetään puoleen eli vaatimukseen 0,5 m 3 /100 m 2, alueellisten viivytysaltaiden tarvittava tilavuusvaatimus yli kaksinkertaistuu. Edellisessä luvussa esitetyistä hallintavaihtoehdoista toteuttamiskelpoisimmaksi vaihtoehdoiksi voidaan todeta vaihtoehdot, joissa hallinta toteutetaan yhdistämällä alueelliset ja korttelikohtaiset menetelmät (vaihtoehto B). Varsinaisten alueellisten viivytysalueiden vaatima tilantarve pienenee huomattavasti, kun hallintaa toteutetaan jo korttelialueella. Toteuttamiskelpoisin vaihtoehto ottaen huomioon sekä korttelialueelle että viheraluille sijoittuvien hallintatoimenpiteiden vaatima tilantarve, lienee vaihtoehto B-VE1 korttelitehokkuudella 0,5 m 3 /100 m 2. Tässä vaihtoehdossa keskitetyt viivytysalueet voidaan toteuttaa suhteellisen matalina eikä myöskään korttelikohtainen viivytysvaatimus ei ole liian vaativa toteuttaa. Korttelikohtaisen viivytysvaatimuksen asettaminen koko alueen tasolla 50 %:iin on realismia, koska tilanne, jossa kaikki läpäisemättömät pinnat, niin katu-, torikuin korttelialueetkin kytkeytyisivät johonkin hallintamenetelmään ennen huleveden purkautumista eteenpäin, ei todennäköisesti ole toteutettavissa. Taulukossa 6 on esitetty toteuttamiskelpoisimmaksi arvioidun hallintakokonaisuuden mitoitustiedot. Taulukko 6. Valitun hallintavaihtoehdon mitoitustiedot. Valuma-alue 1 Valuma-alue 2 Alueellinen viivytys [m 3 ] Kortteliviivytys [m 3 ] Alueellinen viivytys [m 3 ] Kortteliviivytys [m 3 ] Viivytysalueiden maksimialuevarauksilla, valuma-alueen 1 viivytysalue voidaan toteuttaa keskimääräisellä syvyydellä 0.25 m ja viivytysalue 2 keskimääräisellä syvyydellä 0.15 m. Asuinalueen läheisyydessä em. syvyydet ovat hyvin toteutettavissa. Liitteenä 1 on esitetty yleissuunnitelma hulevesien hallinnasta.
24 FCG Planeko Oy Loppuraportti 21 (45) Harvinaisten sadetapahtumien vaikutus hallintatoimenpiteiden mitoitukseen Mallinnuksella osoitettiin, että viiden vuoden toistuvuudella osayleiskaavaalueella muodostuvat hulevesivirtaamat voidaan hallita nykytilannetta vastaavalle tasolle. Viivytysalueet joudutaan kuitenkin tilanpuutteen vuoksi mitoittamaan siten, että vettä ei pidätetä kovin pitkiksi ajoiksi, mistä johtuen Mätäjokeen johdettavaa pitkäaikaista virtaamaa niillä ei saavuteta. Menetelmien kykyä käsitellä hyvin poikkeuksellisten tilanteiden aiheuttamia hulevesimääriä ei myöskään tällä mitoituksella varmisteta. Mätäjoen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttaman sademäärien lisääntymisen takia todettiin tarpeelliseksi tarkastella vielä lähemmin, minkälaisia tilavarauksia tarvittaisiin pitkäkestoisemman virtaaman takaavan vesimäärän varastoimiseen. Tarkasteltavaksi valittiin kerran kymmenessä vuodessa toistuva yhden tunnin sade rankkuudeltaan 62,5 l/(s*ha) sekä kerran sadassa vuodessa toistuva tunnin sade rankkuudeltaan 104,2 l/(s*ha). Kuvassa 20 on esitetty pituusleikkaus pääuomasta 1 tulevassa tilanteessa VE1, kun mitoitussateena on kerran sadassa vuodessa toistuva tunnin sade. Hämeenlinnanväylä Kuva 20. Pituusleikkaus pääuomasta 2 tulevassa tilanteessa VE1 kerran kymmenessä vuodessa toistuvan sateen aikana. Kuvasta 20 nähdään, että erittäin rankkojen sateiden aikana Hämeenlinnanväylän alituksen yläpuolelle hulevettä padottuu lähes 1,5 m korkeudelle. Tällöin myös hallintatoimenpiteet vaativat huomattavasti suuremmat aluevaraukset. Taulukossa 7 on esitetty viivytysalueiden tilavuusvaatimukset kerran kymmenessä vuodessa sekä kerran sadassa vuodessa toistuvan yhden tunnin sateen aikana.
25 FCG Planeko Oy Loppuraportti 22 (45) Taulukko 7. Viivytysalueiden tilavuusvaatimukset kerran kymmenessä ja kerran sadassa vuodessa toistuvilla sateilla ilman korttelikohtaista viivytystä. Viivytysalue 1/10a 1 h sade 1/100a 1 h sade [m 3 ] VE1: Viivytysalue Viivytysalue VE2: Viivytysalue Viivytysalue Vertaamalla taulukon 3 ja 6 arvoja nähdään, että tilavuusvaatimus kasvaa 25 % kun mitoitussateen toistuvuus on kerran kymmenessä vuodessa ja 140 % kun mitoitussateen toistuvuus on kerran sadassa vuodessa. Poikkeuksellisten mitoitussateiden aiheuttamien viivytysvaatimuksien kasvua tarkasteltiin myös silloin, kun korttelikohtaiset menetelmät ovat tarkastelussa mukana. Taulukoissa 8 ja 9 on esitetty viivytysalueiden tilavuusvaatimukset, kun hallintaa toteutetaan myös korttelikohtaisilla menetelmillä. Taulukko 8. Viivytysalueiden tilavuusvaatimukset kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla sateella. 1/10 a 1h sade Viivytysalue KK 100 % KK 75 % KK 50 % KK 25 % KK 80 % [m 3 ] VE1: Viivytysalue Viivytysalue VE2: Viivytysalue Viivytysalue Taulukko 9. Viivytysalueiden tilavuusvaatimukset kerran sadassa vuodessa toistuvalla sateella. 1/100 a 1h sade Viivytysalue KK 100 % KK 75 % KK 50 % KK 25 % KK 80 % [m 3 ] VE1: Viivytysalue Viivytysalue VE2: Viivytysalue Viivytysalue Vertaamalla taulukoiden 8 ja 9 arvoja taulukon 5 arvoihin, voidaan todeta, että myös korttelikohtaiset menetelmät huomioituna hallintamenetelmien kokonaistilavuusvaatimus kasvaa kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla sateella 25 % ja kerran sadassa vuodessa toistuvalla sateella noin 140 %.
26 FCG Planeko Oy Loppuraportti 23 (45) Kerran kymmenessä vuodessa tapahtuvan rankkasateen aiheuttamat hulevedet voidaan hallita kohtuullisen hyvin joko rakentamalla alueelliset viivytysalueet laajempina tai lisäämällä korttelikohtaisten menetelmien tehokkuutta. Kerran viidessä vuodessa toistuvan mitoitussateen mukaiseen hallintakokonaisuuteen päästään kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla sateella joko nostamalla korttelikohtainen viivytystehokkuus 100 %:iin eli viivytysvaatimukseen 1 m 3 /100 m 2 tai rakentamalla viivytysaltaat laajempina. Sen sijaan rankkasateen ollessa kerran sadassa vuodessa toistuva, ei mahdollisuuksien rajoissa toteutettavilla menetelmillä pystytä hallitsemaan hulevesivirtaamia Hulevesien hallinta virtausreittien vedenjohtokykyä kasvattamalla Hallintatoimenpiteiden suunnittelun lähtökohtana ovat olleet Helsingin kaupungin hulevesistrategian mukaiset periaatteet. Strategian mukaisesti hulevedet ensisijaisesti käsitellään niiden syntypaikalla sekä johdetaan viivyttäen. Työn loppuvaiheessa tilaaja totesi, että tulevan maankäytön myötä päävirtausreittien rumpujen kapasiteettia tullaan tarpeen mukaan kasvattamaan, jotta ne eivät padota hulevesiä ja siten ole hallintatoimenpiteiden mitoitukseen vaikuttava tekijä. Vaikka hulevesien hallinta virtausreittien vedenjohtokykyä kasvattamalla ei noudata hulevesistrategiaa, todettiin tarpeelliseksi selvittää hulevesimallin avulla virtausreittien rumpujen ym. rajoittavien osuuksien tarvittavat koot, jotta hulevesien padottumista ei tapahdu. Virtausreittien mitoitusta tarkasteltiin kerran viidessä ja kerran sadassa vuodessa toistuvilla yhden tunnin sateilla. Tarkastelu tehtiin nykytilanteessa sekä vaihtoehdon 1 mukaisessa tulevassa tilanteessa. Alla on esitetty tarvittavat toimenpiteet edellä esitetyissä tilanteissa. 1/5a 1h sade, nykytila: Virtausreitin 1 kapasiteetti on riittävä. Virtausreitillä 2 tulee kasvattaa sekä rumpujen että sadevesiviemäreiden kapasiteettia, jotta huleveden padottumista ei tapahdu. Reitin pohjoisosassa Kalannintien alittavan Ds 800 rummun kapasiteetti on riittävä, mikäli rummun koko virtausala on käytettävissä eli rumpu ei ole liettynyt tai roskien tukkima. Rummun jälkeiset Ds 800 sadevesiviemäriosuudet tulee kasvattaa kokoon Ds 1000 ja Ds Hämeenlinnanväylän alituksen kohdalle tarvitaan nykyisen Ds 1200 rummun tilalle joko toinen Ds 1200 rumpu tai ne voidaan korvata suuremmalla Ds 1600 rummulla. Rummun jälkeiset Ds 1400 sadevesiviemäriosuudet tulee kasvattaa kokoon Ds Runonlaulajantien alittava nykyinen Ds 1200 rumpu on riittävä, mikäli sen koko virtausala on käytettävissä. 1/5a 1h sade, tuleva tilanne VE1: Virtausreitillä 1 Hämeenlinnanväylän alittava nykyinen Ds 800 rumpu tulee kasvattaa kokoon Ds Myös yläpuolista ojaa tulee laajentaa syventämällä tai leventämällä. Lisäksi reitin eteläosassa Kaarenmäen alueella oleva Ds 600 rumpu tulee kasvattaa kokoon Ds 800. Virtausreittiä 2 pitkin johdettava hulevesivirtaama vastaa suunnilleen nykytilanteen virtaamaa, joten tarvittavat toimenpiteet ovat samat kuin nykytilanteessa.
27 FCG Planeko Oy Loppuraportti 24 (45) 1/100a 1h sade, nykytila: Virtausreitillä 1 Hämeenlinnanväylän alittavan nykyisen Ds 800 rummun kapasiteetti on riittävä, mikäli koko vesitilavuus on käytettävissä. Reitin eteläosassa Kaarenmäen alueella oleva Ds 600 rumpu tulee kasvattaa kokoon Ds 800. Virtausreitin 2 kapasiteettia tulee kasvattaa merkittävästi, jotta huleveden padottumista ei tapahdu. Nykyinen Kalannintien alittava Ds 800 rumpu tulee kasvattaa kokoon Ds 1400 tai se voidaan korvata kahdella Ds 1200 rummulla. Rummun jälkeiset Ds 800 sadevesiviemäriosuudet tulee kasvattaa kokoon Ds Myös ojaosuutta tulee laajentaa. Hämeenlinnanväylän alituksen nykyinen Ds 1200 rumpu on korvattava kahdella Ds 2500 rummulla. Rummun jälkeiset Ds 1400 sadevesiviemäriosuudet tulee kasvattaa kokoon Ds Runonlaulajantien alittava nykyinen Ds 1200 rumpu korvataan kahdella Ds 2000 rummulla. 1/100a 1h sade, tuleva tilanne VE1: Virtausreitillä 1 Hämeenlinnanväylän alittavan nykyisen Ds 800 rummun kapasiteetti ei riitä vaan se tulee korvata joko kahdella Ds 1000 tai yhdellä Ds 1600 rummulla. Alituksen yläpuolella ojaa tulee syventää tai leventää. Lisäksi reitin eteläosassa Kaarenmäen alueella olevat rummut tulee olla kooltaan noin Ds 1400 ja ojaosuuksia myös tulee selvästi laajentaa. Virtausreittiä 2 pitkin johdettava hulevesivirtaama vastaa suunnilleen nykytilanteen virtaamaa, joten tarvittavat toimenpiteet ovat samat kuin nykytilanteessa. Kuten yllä esitetyistä toimenpide-esityksistä nähdään, on hulevesien hallinta kerran viidessä vuodessa toistuvalla sateella mahdollista toteuttaa rumpuja ja putkiosuuksia isontamalla. Sen sijaan kerran sadassa vuodessa toistuvan sateen eli suuren tulvatilanteen aikana hulevesien hallinta virtausreittien kapasiteettia kasvattamalla on lähes mahdoton toteuttaa. Jotta hulevedet saataisiin johdettua, olisi lähes kaikki putkiosuudet korvattava huomattavasti suuremmilla putkilla sekä myös ojaosuuksia olisi laajennettava. Hallintaa johtokykyä kasvattamalla ei voida pitää suositeltavana vaihtoehtona, sillä se ei noudata hulevesistrategian periaatteita ja reitit olisivat normaalitilanteessa aivan liian ylimitoitettuja.
28 FCG Planeko Oy Loppuraportti 25 (45) 6 ERI HALLINTAMENETELMIEN KUVAUS 6.1 Alueelliset hallintamenetelmät Rakenne ja toimintaperiaate Yleissuunnitelmassa alueellisiksi hulevesien hallintamenetelmiksi on esitetty viivytysalueita eli hulevesikosteikkoja tai -altaita. Menetelmien sijaintipaikat on valittu siten, että ne sijoittuvat pääasiassa olemassa oleville pintavalunnan purkureiteille tai maastopainanteisiin, joihin hulevedet voidaan helposti johtaa. Menetelmien sijoittaminen painanteisiin vähentää lisäksi tarvittavia rakennustöitä, kun helpoimmillaan kosteikko voidaan toteuttaa pelkästään patoamalla purku-uoma. Kosteikkoja yhdistävät toisiinsa ojat ja purot. Kosteikolla pystytään hidastamaan ja viivyttämään suuriakin hulevesimääriä, jolloin ehkäistään eroosiota ja tulvimista alapuolisilla purkureiteillä. Viivyttäminen mahdollistaa myös kiintoaineksen ja siihen sitoutuneiden epäpuhtauksien laskeutumisen kosteikon pohjalle. Kosteikkokasvillisuus pystyy lisäksi sitomaan itseensä ravinteita ja epäpuhtauksia. Kosteikot toteutetaan rakentamalla purku-uomaan pato, jonka aukolla kosteikon läpäisevä virtaama säädetään halutun mukaiseksi. Kosteikot suunnitellaan siten, että niiden avulla pystytään säilyttämään valuma-alueelta purkautuva virtaama nykytilanteen mukaisena viiden vuoden toistuvuuteen asti. Pato estää sallitun virtaaman ylittävän osuuden etenemisen ja tämä vesimäärä leviää kosteikon tulva-alueelle. Kosteikon purkupäähän on suositeltavaa jättää pieni pysyvä vesiallas, joka toimii lietetilana, johon kiintoaine laskeutuu. Usein alkuperäinen painanne tai purouoma on niin kapea tai matala, että toimivan kokoisen kosteikon tai lammikon toteuttaminen edellyttää kaivutöitä, etenkin syvemmän veden alueen tai lietetilan toteuttamiseksi. Kosteikon rakennetta on havainnollistettu kuvissa 21 ja 22. Kuva 21. Pituusleikkausesimerkki kosteikosta.
29 FCG Planeko Oy Loppuraportti 26 (45) Mitoitus Kuva 22. Havainnekuva kosteikosta. Koska suunnitelmat on laadittu yleiskaavan pohjalta yleissuunnitelmatasoisina, kosteikot on esitetty periaatteellisina aluevarauksina. Suunnitellut kosteikot on mitoitettu kerran viidessä vuodessa toistuvan tunnin kestävän mitoitussateen (rankkuus 52 l/s*ha) mukaisesti. Kosteikoilla pystytään siis estämään rakentamisesta aiheutuva virtaamalisäys viiden vuoden toistuvuuteen asti (yhdessä korttelikohtaisten menetelmien kanssa). Lopulliset pinta-alat ja vesisyvyydet määräytyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä Rakentaminen ja kunnossapito Alueelliset hallintamenetelmät suositellaan toteutettavaksi ennen varsinaisten kortteleiden rakennustöiden alkamista, jotta niillä voidaan vähentää myös rakentamisesta aiheutuvaa sedimenttikuormitusta. Kosteikkojen rakentaminen olisi hyvä tehdä siten, että painanteissa olemassa olevasta kasvillisuudesta säilytettäisiin mahdollisimman suuri osa, jotta kosteikkojen kiintoaineen ja ravinteiden pidätyskyky on hyvä heti toteuttamisen jälkeen. Alueelliset kosteikot vaativat vain vähäisiä huoltotoimenpiteitä. Kosteikkojen patorakenteet tulisi tarkastaa ja purkuputki siivota kaksi kertaa vuodessa, lumien sulamisen jälkeen sekä syksyllä ennen talven tuloa.
30 FCG Planeko Oy Loppuraportti 27 (45) 6.2 Kiinteistö- ja korttelikohtaiset hallintamenetelmät Yleistä Alueellisten hulevesien hallintamenetelmien toimintavarmuutta voidaan tehostaa sekä pinta-alan tarvetta pienentää hajauttamalla hulevesien hallintaa korttelialueille. Kiinteistö- ja korttelikohtaiset menetelmät ovat pinta-alaltaan pienehköjä ja niillä tulisi pyrkiä ennen kaikkia hulevesien imeyttämiseen. Etenkin laadultaan puhtaampien kattovesien imeyttäminen on suositeltavaa Viherpainanteet ja imeytysojat Mahdollisia kiinteistö- ja korttelikohtaisia menetelmiä ovat mm. viherpainanteet ja imeytysojat, erilaiset imeytyskaivot ja kaivannot sekä vettä läpäisevien pinnoitteiden käyttö. Menetelmät toteutetaan hajautettuina, jolloin jokaisen kiinteistön alueella on yksi tai useampia rakenteita. Hulevedet johdetaan viivytysmenetelmiin joko suoraan läpäisemättömiltä pinnoilta kaatojen avulla tai rakennettuja virtausreittejä, kuten kivettyjä painanteita tai matalia ojia pitkin. Mikäli kiinteistökohtaisten menetelmien toteuttaminen ei ole mahdollista esim. tilanpuutteesta johtuen, voidaan menetelmät toteuttaa useamman kiinteistön yhteisinä tai korttelikohtaisina rakenteina. Viherpainanteet ovat matalia ja leveitä nurmetettuja tai muuten kasvillisuuden peittämiä ojia, joiden pituuskaltevuus on pieni, alle 4 %. Niiden tarkoituksena on johtaa hulevettä hitaasti eteenpäin ja samalla pidättää haitta-aineita, parantaa imeytymistä ja pienentää virtausnopeutta. Viherpainanteet voivat olla kuivia tai märkiä, ts. niissä voidaan sallia pysyvä vesipinta, mikäli siitä ei aiheudu haittaa. Painanteisiin voidaan rakentaa matalia pohjapatoja, mikäli maasto on jyrkkää ja pituuskaltevuus ylittää suositukset. Viherpainanteet ovat tyypillisesti korttelikohtaisia tai ainakin muutaman kiinteistön yhteisiä rakenteita. Viherpainanteet edellyttävät useamman metrin levyistä aluevarausta tonttien tai kortteleiden väliin. Kuvissa on havainnollistettu viherpainanteen rakennetta.
31 FCG Planeko Oy Loppuraportti 28 (45) Kuva 23. Esimerkki viherpainanteen poikkileikkauksesta 7. Kuva 24. Havainnekuva viherpainanteesta kadun vieressä Virginia stormwater management handbook Department of conservation and recreation, Commonwealth of Virginia.
32 FCG Planeko Oy Loppuraportti 29 (45) Kuva 25. Hulevesiä viivyttävä leveä viherpainanne 11. Imeytysojat ovat ojakaivantoja, jotka ovat osittain täytetty huokoisella materiaalilla, kuten soralla tai murskeella. Imeytysojat kykenevät pidättämään hulevettä täytemateriaaliinsa tehostaen sen imeytymistä maaperään. Imeytysojat voidaan varustaa myös salaojituksella ylimääräisen veden johtamiseksi eteenpäin esimerkiksi katualueiden yhteydessä, jossa rakenteiden kuivatustarve on suuri. Imeytysojat ovat myös yleensä useampaa kiinteistöä palvelevia. Imeytysojan rakennetta on havainnollistettu kuvassa 26. Kuva 26. Imeytysojan poikkileikkaus City of Portland Stormwater management manual. Revision 2. Portland Oregon USA. 12 Muokattu lähteestä: New York state stormwater management design manual
33 FCG Planeko Oy Loppuraportti 30 (45) Imeytyskaivot ja -kaivannot Imeytykseen käytettäviä rakenteita on erilaisia. Ne vaihtelevat kokonsa ja käyttötarkoituksensa mukaisesti yhden rakennuksen kattovesiä imeyttävästä kaivosta suurtenkin alueiden vesiä imeyttäviin kaivantoihin tai altaisiin. Huleveden imeyttämisen edellytykset ovat parhaimmillaan vesimäärien ollessa pieniä, jolloin vedenläpäisevyydeltään heikompaankin maaperään pystytään imeyttämään tavanomaisten sateiden aiheuttamat hulevedet. Imeytysrakenteet kannattaa siis toteuttaa mahdollisimman hajautettuna, jolloin menetelmät sijoittuisivat pääasiassa yksittäisille tonteille. Mikäli maaperä mahdollistaa suurempien vesimäärien imeytymisen ja mikäli tonteilla ei ole tilaa tonttikohtaisille imeytysmenetelmille, voidaan imeytysrakenteet toteuttaa suurempina kaivantoina, jotka keräävät vettä useamman kiinteistön alueelta. Tällaiset korttelikohtaiset menetelmät tulisi sijoittaa siten, että niiden välittömässä läheisyydessä ei ole kosteudesta kärsiviä rakenteita ja veden hetkellinen lammikoituminen olisi mahdollista. Tonttikohtaisia imeytysrakenteita ovat esimerkiksi kattovesien imeytyskaivo, johon vedet johdetaan suoraan syöksytorvesta (ks. kuva 27 tai imeytyskaivanto, johon voidaan johtaa myös päällystettyjen piha-alueiden vesiä (ks. kuva 28). Kuva 27. Imeytyskaivo kattovesille 7.
34 FCG Planeko Oy Loppuraportti 31 (45) Kuva 28. Avoimen imeytyskaivannon rakenne- ja sijoitusesimerkkejä 7. Kiinteistökohtaiset imeytysrakenteet voidaan toteuttaa myös ns. sadepuutarhoina, joissa hulevedet johdetaan vettä kestävän kasvillisuuden peittämiin painanteisiin, joissa vesi lammikoituu hetkeksi ennen imeytymistään maaperään. Tällaisia menetelmiä on havainnollistettu kuvissa 29 ja 30. Ulkoasu voi olla vehreän sijasta myös karumpi, jolloin voidaan puhua kivipuutarhasta (ks. kuva 31.) Kuva 29. Sadepuutarha piha- ja kattovesille 10.
35 FCG Planeko Oy Loppuraportti 32 (45) Kuva 30. Sadepuutarha pintavaluntaa varten 13. Kuva 31. Kivetty imeytys- tai viivytyspainanne "kivipuutarha" Burnsville rainwater gardens.
36 FCG Planeko Oy Loppuraportti 33 (45) Sade- ja kivipuutarhat voidaan toteuttaa myös hulevesiä pelkästään viivyttäviksi, jolloin ne varustetaan tyhjennysjärjestelmällä, joka purkaa vedet rakenteesta halutun ajan kuluessa. Tällöin mainittavaa imeytymistä ei tapahdu. Useampaa kiinteistöä palvelevat imeytysmenetelmät ovat luonnollisesti pintaalantarpeeltaan suurempia kuin yhden tontin menetelmät. Tällaiset menetelmät joudutaan sijoittamaan kiinteistöjen rajoille tai yleisille alueille. Tiheästi rakennetuilla alueilla ongelmaksi voi muodostua se, miten hulevedet saadaan johdettua keruualueelta pintavaluntana imeytyskaivantoon. Esimerkki tämänkaltaisesta rakenteesta on esitetty kuvassa 32. Kuva 32. Useampaa kiinteistöä palveleva imeytyskaivanto 10.
37 FCG Planeko Oy Loppuraportti 34 (45) Läpäisevät päällysteet Vettä läpäisevien päällysteiden tarkoituksena on vähentää pintavaluntaa ja lisätä imeytyvän huleveden määrää. Läpäiseviä päällysteitä, kuten kennosoraa (ks. kuva 33), suositellaan käytettäväksi asuinalueiden pysäköintialueilla ja muissa vastaavissa kohteissa, joihin ei kohdistu suurta kulutusta, kuten raskasta tai nopeaa liikennettä. Muovikennostoa voi käyttää myös nurmialueilla, jolloin pinnan kantavuus kasvaa tavalliseen nurmikenttään verrattuna. Kuva 33. Kennosorapinnan rakentamista 14. Kennosoran lisäksi on markkinoilla myös muunlaisia läpäiseviä päällysteitä, kuten huokoista asfalttia tai erilaisia kiveyksiä. Yleinen ongelma niiden käytössä on hienoaineksen aiheuttama pinnan vähittäinen tukkeutuminen. Läpäisevien päällysteiden käyttöön liittyviä haasteita pinnan tukkeutumisen lisäksi ovat soran kulkeutuminen ja lisäämistarve (kennosora) sekä huleveden imeytymistä rajoittavat tekijät, kuten lumi ja jää. Yleisesti ottaen läpäiseviä päällysteitä ei suositella alueille, joilla muodostuvat hulevedet ovat erityisen huonolaatuisia, koska tällöin muodostuu riski epäpuhtauksien pääsystä maaperään ja pohjavesiin. 14 Veg Tech Ab. Vegetationsteknik. Systemlösningar och produkter.
38 FCG Planeko Oy Loppuraportti 35 (45) Viherkatot Viherkatolla tarkoitetaan kasvillisuudella peitettyä kattopintaa, joka pidättää ja suodattaa vettä. Viherkatoilta valuvien hulevesien määrä on huomattavasti normaalia vähäisempi, kun sadevesi varastoituu kasvillisuuskerrokseen ja haihtuu joko suoraan tai kasvillisuuden käyttämänä. Ylimääräinen vesi valuu kasvillisuuskerroksen lävitse ja kerätään normaaleilla ränneillä ja syöksyputkilla. Kattokasvillisuus voi olla laaja-alaista eli ohutta ja lähes koko kattopinnan peittävää tai keskitettyä, jolloin kerrospaksuus on suuri ja pinta-ala pienehkö. Kasvillisuus voi olla istutettua tai koostua valmiista matosta. Laaja-alaisella kattokasvillisuudella pystytään tutkimusten mukaan vähentämään katoilta tulevien hulevesien vuotuista määrää n. 50 % ja viivyttämään tehokkaasti myös erittäin rankkojen sateiden aiheuttamaa virtaamaa. Viherkattoa ei tarvitse mitoittaa sademäärien mukaan. Rakennekerroksiltaan noin 50 mm paksuinen viherkatto pidättää vuotuisesta sademäärästä noin puolet 14. Viherkattojen käyttö sopii erityisesti alueille, joissa ei ole tilaa maahan sijoitettaville hulevesien hallintamenetelmille. Kattokasvillisuutta voidaan käyttää kaikilla katoilla, joiden kaltevuus on pienempi kuin 1:2. Katon rakenteiden kestävyys tulee varmistaa, jos suunnitellaan keskitetyn kasvillisuuden käyttöä. Laaja-alainen, ohut kasvillisuus ei yleensä edellytä kattorakenteen vahvistamista. Katot on varustettava normaaleilla ränneillä ja syöksyputkilla. Viherkatot soveltuvat hyvin käytettäväksi yhdessä erilaisten imeytysjärjestelmien kanssa. 7 Esimerkkejä viherkatoista on esitetty kuvissa Kuva 34. Laaja-alaista kattokasvillisuutta 14.
39 FCG Planeko Oy Loppuraportti 36 (45) Kuva 35. Sammal-maksaruohokatto 15. Kuva 36. Keskusta-alueen viherkatto RT N Kattokasvillisuus, Veg Tech Finland Oy. www.
FCG Planeko Oy Kuninkaankolmion aluerentamisprojei KUNINKAANTAMMEN OSAYEISKAAVAN HUEVESIEN HAINTASUUNNITEMAN TÄYDENTÄMINEN HESINGIN HUEVESISTRATEGIAN MUKAISEKSI oppuraportti 000-D0..00 FCG Planeko Oy oppuraportti
Helsingin kaupunki kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto. Kuninkaantammen osayleiskaava-alueen hulevesien hallintasuunnitelma
Helsingin kaupunki kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto Kuninkaantammen osayleiskaava-alueen hulevesien hallintasuunnitelma 2.1.2007. Helsingin kaupunki KUNINKAANTAMMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN