Source: http://docplayer.fi/2569334-Mista-lisajoustoa-sahkojarjestelmaan.html
Timestamp: 2017-02-25 12:00:47+00:00
Document Index: 656018

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? - PDF
Download "MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN?"
1 Marraskuu 2012 MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Loppuraportti2 I (123) Konsultit Ari Aalto Niina Honkasalo Pekka Järvinen Jaakko Jääskeläinen Markku Raiko Anni Sarvaranta Energiateollisuus ry Fingrid Oyj Mistä lisäjoustoa sähköjärjestelmään? Loppuraportti3 II (123) ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään selvityksen Joustavan sähköntuotannon taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset tulokset. Selvityksen ovat rahoittaneet Energiateollisuus ry:n ympäristöpooli ja Fingrid Oyj. Selvityksen laatimiseen ovat osallistuneet Niina Honkasalo, Pekka Järvinen, Jaakko Jääskeläinen, Markku Raiko ja Anni Sarvaranta ÅF-Consult Oy:stä ja Ari Aalto Oy Vesirakentajasta. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseniä olivat Pia Oesch, Kati Takala ja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä, Minna Laasonen ja Jyrki Uusitalo Fingrid Oyj:stä, Kari Lamminmäki Kemijoki Oy:stä, Sami Rinne työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Mikko Rintamäki Suomen Elfi Oy:stä. Selvityksen tekijät kiittävät ohjausryhmää työn aikana annetuista kommenteista ja ehdotuksista. Espoossa Tekijät4 III (123) Sisältö ALKUSANAT... II TIIVISTELMÄ... V 1 JOHDANTO HAASTEET SÄHKÖJÄRJESTELMÄLLE SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUS SELVITYKSEN TAVOITTEET SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA METODOLOGIA SÄHKÖN TUOTANNON JA KULUTUKSEN TASAPAINOON LIITTYVÄT KÄSITTEET TAAJUUS, JOUSTAVUUS JA SÄHKÖTEHON RIITTÄVYYS SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETIN JAOTTELU KÄYTTÖTAPAAN PERUSTUEN KYSYNNÄN HALLINTA JA KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINAN TOIMINTA TAAJUUDEN YLLÄPITO Taajuuden ylläpidon reservityypit Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi sekä nopea häiriöreservi Säätösähkömarkkina SÄHKÖN KULUTUSHUIPPUJEN KATTAMINEN Tehoreservijärjestelmä SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUS NYKYTILASSA SÄHKÖNTUOTANTO Sähköntuotantomuotojen säätöominaisuudet Kotimainen sähköntuotantokapasiteetti ja sen joustavuus Viikon sisäinen ja vuorokausisäätö tarkastelluilla aikajaksoilla Tunnin sisäinen säätö SÄHKÖMARKKINA JA SÄHKÖN SIIRTOYHTEYDET KYSYNTÄJOUSTO Nykyinen kysyntäjoustopotentiaali Mahdollisuudet ja haitat SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETIN KEHITYS SUOMESSA JA YHTEISELLÄ SÄHKÖMARKKINALLA SÄHKÖMARKKINAN YHDENTYMINEN MUUTOKSET SÄHKÖN KYSYNNÄSSÄ TUULIVOIMA SÄHKÖJÄRJESTELMÄSSÄ Tuulivoimantuotannon vaihtelu ja sen vaikutukset Lyhytaikaisen säätövoiman tarve jatkossa Tuulivoimatuotannon vaihtelu Suomessa ja sen synnyttämä joustotarve TUULIVOIMAN VAIKUTUKSET MUUHUN SÄHKÖNTUOTANTOON VAIHTOEHDOT SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI SÄHKÖNTUOTANTOMUODOT Vesivoima Lämpövoima Ydinvoimalaitokset... 735 IV (123) Tuulivoima Kustannukset, päästöt ja työllisyysvaikutukset KYSYNTÄJOUSTO Teollisuus Sähkölämmitteiset kotitaloudet Muut asiakasryhmät Kustannukset, päästöt ja työllisyysvaikutukset SÄHKÖN JA LÄMMÖN VARASTOINTI Sähkön varastointi Sähköautot Lämmön varastointi Kustannukset, päästöt ja työllisyysvaikutukset TOTEUTUVATKO INVESTOINNIT SÄÄTÖVOIMAAN JA JOUSTAVATKO KULUTTAJAT SÄHKÖNKÄYTÖSSÄÄN? SÄÄTÖVOIMAN LISÄÄMISEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET PÄÄSTÖVAIKUTUKSET TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET SÄÄTÖSÄHKÖN HINTA-ARVIOT SÄÄTÖSÄHKÖN HINTA Säätösähkön hintahistoria Suomessa Säätösähkön hintaskenaario yhteistuotantotyyppiselle markkinalle Säätösähkön hintaskenaario lauhdetuotantotyyppiselle markkinalle BIOPOLTTOAINEJALOSTEIDEN KÄYTÖN TALOUDELLISUUSARVIOT Yhteistuotanto Lauhdetuotanto YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET MITÄ TARKOITETAAN SÄÄTÖVOIMALLA? SÄÄTÖVOIMAN TARVE VUONNA SÄÄTÖVOIMAN LISÄYSMAHDOLLISUUDET JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTAA JATKOKEHITYKSESTÄ RISKISKENAARIOITA EHDOTUKSIA JATKOTUTKIMUSAIHEIKSI6 V (123) TIIVISTELMÄ Tämä selvitys on tehty Energiateollisuus ry:n ympäristöpoolin ja Fingrid Oyj:n toimeksiannosta. Selvityksen tarkoituksena on esitellä eri energiantuotantotapojen ja kulutuksen joustomahdollisuuksia arvioidussa tilanteessa v. 2030, jossa Suomessa on tuulienergiakapasiteettia 4000 MWe ja vastaavasti tuulisähkön vuosituotantoa 10 TWh. Selvitys keskittyy kotimaisiin mahdollisuuksiin säätövoiman tuotannon lisäämiseksi, koska muualla Euroopassa nähtävissä olevat sähkön tuotantorakenteen muutokset lisäävät säätövoiman tarvetta myös muualla, eikä tuontiin voida välttämättä turvautua nykyisessä mitassa. Työssä käydään läpi keskeiset sähköjärjestelmän joustavuuteen ja sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainoon liittyvät tekijät ja käsitteet. Tällainen esittely on tarpeen, koska aihepiiriin liittyviä käsitteitä käytetään usein epätarkasti. Käsitteistön läpikäynti auttaa myös ymmärtämään työn rajauksia. Selvityksessä käydään läpi keskeiset muutokset, joiden odotetaan vaikuttavan sähköjärjestelmän joustavuuteen vuoteen 2030 mennessä. Selvityksessä esitellään myös viimeaikaiset arviot tulevasta säätövoiman tarpeesta. Tämän jälkeen tarkastellaan sähköjärjestelmän joustavuutta ja tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpitoa Suomessa nykytilassa ja sivutaan tilannetta lähialueilla sekä yhteisen sähkömarkkinan roolia sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainon ylläpidossa. Suomen osalta tarkastellaan tuotannon ja kulutuksen tasapainoa tiettyjen esimerkkiviikkojen aikana. Työssä selvitetään eri tuotantotapojen, sähkön varastoinnin ja kysyntäjouston potentiaaleja, kustannuksia ja muita vaikutuksia. Tuulivoiman tuotantoteho vaihtelee tuulitilanteen mukaan koko tuulivoimakapasiteetin osalta. Muut osat energiantuotantosysteemistä ja energiankulutuksesta joutuvat kompensoimaan tuulivoiman sääriippuvuuden. Tuotantoon liittyvänä ja ympärivuotisena häiriönä mahdollisuudet sen kompensoimiseen vaihtelevat voimakkaasti muun energiajärjestelmän tilanteen mukaan. Kompensointimahdollisuuksia liittyy säätösähkön tuotantoon, energian varastointiin ja kysyntäjoustoihin. Voimakas tuotannon vaihtelu lisää sähkön hinnan volatiliteettia myös säätösähkömarkkinoilla. Tarkastelujen perusteella voidaan todeta, että vesivoima tarjoaa parhaimmat mahdollisuudet hiilidioksidipäästöjen kannalta puhtaan säätökapasiteetin tuottamiseen, mutta vesivoimaa on Suomessa käytettävissä rajoitetusti. Säätöön soveltuvaa vesivoimaa on lisättävissä vielä noin 200 MW vuoteen 2020 mennessä, lähinnä konetehoja nostamalla. Sen jälkeen vesivoiman säätökapasiteettia voidaan lisätä merkittävästi vain rakentamalla varastoaltaat Kemi- ja Iijoelle tai pumppuvoimaa siihen soveltuvissa kohteissa. Tuulivoiman tehomuutokset on mahdollista ennustaa kohtuullisen hyvin parin vuorokauden ennusteella. Pääosa tehokompensoinnista voi siis perustua hitaaseen säätövoimaan, johon sopii lämpövoimaan perustuva yhteis- ja lauhdetuotanto. Lämpövoimalauhde on muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan kallein tuotantomuoto ja7 VI (123) siksi se tekee ensin tilaa tuulivoimalle. Vaikka lämpövoiman tuotantomäärä vähenee, tarjoaa se kuitenkin merkittävän säätökapasiteetin tuulivoimalle, jos vanhentuvia tuotantolaitoksia ei merkittävästi poistu käytöstä kannattavuussyistä. Kaukolämmöntuotanto tarjoaa suureksi osaksi vuotta mahdollisuuden varastoida tuulivoimasähköä epäsuorasti niin, että kaukolämpöä varastoidaan uusiin kaukolämpöakkuihin. Tällöin yhteistuotanto voidaan ajoittaa tuulivoiman kannalta optimaalisesti. Uusinvestointien kautta säätötehomarkkinoille syntyy aikanaan tasapainotilanne. Ilmastopäästöjen kannalta uhkana on se, että öljyn käyttöön perustuvat kaasuturbiinit ja moottorit tulisivat kilpailukykyisimmäksi vaihtoehdoksi myös tuulivoimaan liittyen. Kysyntäjouston roolin kasvu edellyttää, että sähkön hinnan vaihtelu myös kasvaa tai muodostuu muita kysyntäjouston houkuttelevuutta lisääviä mekanismeja. Säätösähkön tuotannon työllisyysvaikutukset riippuvat toimitusketjun kotimaisesta osuudesta. Biopolttoaineiden ja näitä käyttävien polttolaitosten valmistus tarjoaa huomattavan lisätyöllisyysmahdollisuuden. Myös vesivoiman rakentaminen ja moottorivoimalaitokset on mahdollista toteuttaa pääosin kotimaisella osaamisella.8 7 (123) 1 JOHDANTO 1.1 HAASTEET SÄHKÖJÄRJESTELMÄLLE Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat muodostaneet yhteiset sähkömarkkinat vuodesta 2000 lähtien. Baltian maat ovat parhaillaan yhdentymässä pohjoismaiseen sähkömarkkinaan. Suomessa on monipuolinen sähköntuotantorakenne. Vesivoimalla, ydinvoimalla, sähkön ja lämmön yhteistuotannolla ja lauhdevoimalla on kaikilla merkittävä osuus sähkön hankinnasta. Kansainvälisesti erityistä on myös sähkön ja lämmön yhteistuotannon keskeinen rooli. Suomessa sähkön vuosittaiset kulutushuiput esiintyvät talvella kylminä pakkaspäivinä. Kotimaisella sähköntuotantokapasiteetilla ei pystytä kattamaan sähkön kulutushuippuja, vaan Suomi on riippuvainen sähkön tuonnista. Sähkön kokonaiskysynnästä kotimaisen tuotannon osuus on ollut viime vuosina %, loppu on katettu tuonnilla. Lämpövoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on ollut viime vuosina tyypillisesti hieman yli puolet. Lauhdevoimalaitosten käyttöaste vaihtelee vuosittain merkittävästi. Kun vesivoimaa on vähän saatavissa pohjoismaisella sähkömarkkinalla, lauhdevoiman käyttö lisääntyy. Vastaavasti hyvinä vesivuosina lauhteen käyttötarve vähenee. Tuulivoiman osuus on puolestaan vielä vähäinen. Sähkön tuotantojärjestelmä on historiallisesti muotoutunut vastaamaan vaihteluihin, jotka aiheutuvat sähköntuotannon vuodenaikaisvaihteluista sekä kysynnän vuodenaikais-, viikko- ja vuorokausivaihteluista. Parhaiten kysynnän vaihteluihin pystytään vastaamaan joustavalla vesivoiman tuotannolla. Myös sähkön tuonnilla on ollut merkittävä rooli katettaessa vaihtelevaa kysyntää. Ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin kuuluva tuulivoimantuotannon voimakas lisääminen tuo uudenlaisen vaihtelun sähkömarkkinoille, satunnaisen tuulioloista aiheutuvan tuotannon vaihtelun. Suomen lisäksi tuulivoimalle on suunniteltu merkittävä osa myös Ruotsissa ja Manner-Euroopassa. Tässä tilanteessa ei ole selvää, että nykyisenkaltaisella tuonnilla Pohjoismaista voidaan kaikissa tilanteissa kattaa sähköntuotannon vaihteluja nykyisessä mitassa, vaan Suomessa on varauduttava kotimaisen säätökapasiteetin lisäämiseen. 1.2 SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUS Tässä selvityksessä tarkastellaan Suomen sähköjärjestelmän joustavuutta ja keinoja joustavuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi vuoteen 2030 asti. Koska sähkön varastointi on toistaiseksi vain harvoin taloudellisesti kannattava vaihtoehto, sähkön tuotantotehon ja kulutuksen tehon on käytännössä oltava tasapainossa joka hetki.9 8 (123) Joustavaksi voidaan kutsua sähköjärjestelmää, joka pystyy reagoimaan luotettavasti ja nopeasti suuriin vaihteluihin sähkön tuotannossa ja kulutuksessa (IEA 2008). Tuotannon joustavuuden ja rajajohdoilla tapahtuvan sähkön siirron avulla voidaan varmistaa, että taajuus pysyy sallituissa rajoissa, vaikka kulutus tai tuotanto muuttuvat nopeasti. Joustavuus on ominaisuus, jota on mukana kaikissa sähköjärjestelmissä. Perinteisesti joustavuutta on saatu sitä kautta, että sähkön tuotantoa on mukautettu muutoksiin sähkön kulutuksessa. Joustavuutta saadaan sähköjärjestelmään myös sähkön kysyntäjouston, sähkön siirtoyhteyksien ja sähkön varastoinnin avulla. Sähkön kulutus kunakin hetkenä riippuu monesta tekijästä. Merkittävästi kulutukseen vaikuttavat esimerkiksi teollisuustuotannon määrä sekä lämpötila ja siitä riippuva lämmitystarve, koska sähkölämmitys on yksi keskeisistä lämmitystavoista Suomessa. Kulutuksessa on havaittavissa säännönmukaista vaihtelua: sähköä kuluu kylminä kuukausina enemmän kuin lämpimämpinä ja viikonloppuisin vähemmän kuin arkipäivinä. Lisäksi sähkön kulutuksessa on havaittavissa säännöllisiä piikkejä vuorokauden sisällä. Nämä piikit ajoittuvat esimerkiksi aamutoimiin kodeissa, ruuanlaittoon palattaessa kotiin töiden jälkeen sekä katuvalaistuksen ja varaavan sähkölämmityksen käynnistymiseen illalla. Päivisin sähkön kulutusta lisää yhdessä vuorossa toimiva teollisuus sekä toimistojen ja muiden palveluiden sähkönkulutus. Sähköjärjestelmissä esiintyy tilanteita, joissa tuotantoa on mukautettava etukäteen ennakoimattomien tapahtumien vuoksi, jotta kulutus ja tuotanto pysyvät tasapainossa. Näitä ovat esimerkiksi tuotantoyksikön tai -yksiköiden tippuminen verkosta, verkonosan vikaantuminen tai tuuliennusteiden ja siten myös tuulivoiman tuotannon muuttuminen viime hetkellä. Jotta sähköntuotanto pystyy mukautumaan kulutuksen vaihteluun sekä ennalta arvaamattomiin tapahtumiin, tarvitaan erilaista joustavaa sähköntuotantokapasiteettia. Sähkön tuotantomuotojen ja tekniikoiden ominaisuudet eroavat esimerkiksi sen suhteen, mikä on minimiteho, jolla voimalaitosta voidaan ajaa, kuinka taloudellista on ajaa voimalaitosta vajaalla teholla, tai kuinka nopeasti tuotantotehoa voidaan nostaa tai laskea. Sähköjärjestelmässä tarvitaan aina tuotantokapasiteettia, jonka avulla pystytään reagoimaa nopeisiin kuorman tai tuotannon muutoksiin esimerkiksi tunnin sisällä. Tämän lisäksi tarvitaan kapasiteettia, jonka avulla voidaan huomioida esimerkiksi vuorokauden sisäinen säännöllinen kulutuksen vaihtelu sekä arjen ja viikonloppujen väliset muutokset. Sähköntuotannon ja kulutuksen tehotasapainoon voidaan myötävaikuttaa myös sähkön varastoinnin tai kysyntäjouston avulla. On todennäköistä, että jatkossa varastoinnin rooli kasvaa, kun varastointiteknologiat kehittyvät. Kysyntäjoustossa kysyntää lisätään tai vähennetään siten, että muutos auttaa kulutuksen ja tuotannon tasapainon saavuttamisessa. Kysyntäjoustoa hyödynnetään jo nyt, mutta tulevaisuudessa sitä voidaan edelleen lisätä.10 9 (123) 1.3 SELVITYKSEN TAVOITTEET Sekä kotimaisen, että lähialueiden sähköntuotantokapasiteetin odotetaan muuttuvan merkittävästi seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana, ja muutoksia on odotettavissa myös sähkön kysynnän osalta. Sähköntuotantokapasiteetin muutokset ovat välttämättömiä, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävien tavoitteiden ja toimien ohella muutoksia edesauttavat myös EU:n uusiutuvan energian tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käyttöön otetut tuet. Kysynnän muutoksiin voivat johtaa esimerkiksi muutokset lämmitystavoissa (lämpöpumput), sähköautojen lisääntyminen tai teollisuustuotannon muuttuminen. Suomessa odotetaan tuulivoiman ja ydinvoiman osuuden kasvavan merkittävästi, ja näiden lisääntyvä osuus vaikuttaa sähköjärjestelmän joustavuuteen. Ydinvoimaa pyritään yleensä ajamaan kustannussyistä jatkuvasti täydellä teholla, ja tuulivoimatuotanto puolestaan riippuu tuulisuudesta kunakin hetkenä. Tuulivoiman osuuden odotetaan myös lisääntyvän merkittävästi muualla Pohjois-Euroopassa. Yhteisillä sähkömarkkinoilla myös tällä on merkitystä Suomen kannalta. Myös sähkön kysyntäkäyriin odotetaan muutoksia lähialueilla. Tuotantokapasiteetin ja kysynnän muutoksista johtuen on ajankohtaista pohtia sähköjärjestelmän joustavuutta jatkossa. Tässä selvityksessä tarkastellaan Suomen sähköjärjestelmän joustavuutta ja keinoja sen ylläpitämiseksi vuoteen 2030 asti. Työn tavoitteena on arvioida, minkälaisia taloudellisia, ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia liittyy joustaviin sähköntuotantomuotoihin, joiden avulla sähkön tuotannon ja kysynnän tasapaino voidaan ylläpitää. Työn pääpaino on sähkön tuotannossa, mutta myös sähkön kysyntäjoustoa ja sähkön varastointia käsitellään suppeasti. Selvityksessä ei ole erikseen tarkasteltu aurinkoenergiaa. Sen lisääminen tuo tuotantojärjestelmään vastaavaa satunnaisesti vaihtelevaa tuotantoa kuin tuulivoima, joskin vaihtelussa on myös säännönmukaisempia komponentteja. Kapasiteetin riittävyyden kannalta kriittisinä aikoina aurinkoenergiaa ei juuri ole saatavilla. 1.4 SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA METODOLOGIA Työssä käydään läpi keskeiset sähköjärjestelmän joustavuuteen ja sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainoon liittyvät tekijät ja käsitteet. Tavoitteena on tuoda esille taustaa paitsi niille kysymyksille, joihin tämä raportti pyrkii vastaamaan, myös käydä läpi ne sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainoon liittyvät aihepiirit, joita tässä raportissa ei käsitellä tarkemmin. Laajempi käsitteistön esittely on tarpeen, koska aihepiiriin liittyviä käsitteitä käytetään usein epätarkasti. Käsitteistön läpikäynti auttaa myös ymmärtämään työn rajauksia. Tämän jälkeen tarkastellaan sähköjärjestelmän joustavuutta ja tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpitoa Suomessa nykytilassa ja sivutaan tilannetta lähialueilla sekä yhteisen sähkömarkkinan roolia sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainon11 10 (123) ylläpidossa. Suomen osalta tarkastellaan tuotannon ja kulutuksen tasapainoa tiettyjen esimerkkiviikkojen aikana. Selvityksessä käydään läpi keskeiset muutokset, joiden odotetaan vaikuttavan sähköjärjestelmän joustavuuteen vuoteen 2030 mennessä Suomessa, ja yhteisen sähkömarkkinan vaikutus Suomen tilanteeseen. Tuulivoiman vaihtelua ja säätövoiman tarvetta tulevaisuudessa tarkastellaan perustuen esimerkkiviikkojen antamaan informaatioon sekä odotettavissa oleviin muutoksiin sähkön tuotannossa. Selvityksessä esitellään myös viimeaikaiset arviot säätövoiman tarpeesta jatkossa. Lopuksi arvioidaan erilaisia vaihtoehtoja sähköntuotannon joustavuuden ylläpitämiseksi. Vaihtoehtojen arvioinnissa käsitellään tuotantomuotojen säätöominaisuuksia, taloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Myös sähkön varastointia ja kysyntäjoustoa sekä niiden vaikutuksia käsitellään lyhyesti.12 11 (123) 2 SÄHKÖN TUOTANNON JA KULUTUKSEN TASAPAINOON LIITTYVÄT KÄSITTEET Tässä luvussa kuvataan sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoon liittyvät käsitteet sekä tuodaan esille sähkömarkkinan ja järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan rooli tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpidossa. 2.1 TAAJUUS, JOUSTAVUUS JA SÄHKÖTEHON RIITTÄVYYS Sähköjärjestelmän taajuus kuvaa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Mitä paremmin tasapaino säilyy, sitä vähemmän verkon taajuus vaihtelee ja sitä parempi on sähkön laatu. Suomessa ja pohjoismaisessa sähköverkossa taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 Hz välillä. Mikäli verkon taajuus on alle nimellisarvon 50 Hz, on kulutus tuotantoa suurempi. Vastaavasti tuotanto on kulutusta suurempi verkon taajuuden ylittäessä sen nimellisarvon. Taajuuden ylläpito on kantaverkkoyhtiön vastuulla ja siinä hyödynnetään järjestelmäreservejä ja säätösähkömarkkinaa. Taajuuden ylläpidossa on kyse hetkellisestä tehotasapainosta. Sähköjärjestelmän joustavuudella viitataan tässä selvityksessä sähköjärjestelmän kykyyn reagoida vaihteluihin sähkön tuotannossa ja kulutuksessa. Joustavuuden avulla voidaan varmistaa, että kulutuksen ja tuotannon tasapaino säilyy, vaikka kulutus tai tuotanto muuttuu. Joustavuus on epävirallinen käsite, jonka avulla käsitellään tässä selvityksessä etenkin tuulivoiman aiheuttamia haasteita sähköjärjestelmästä. Joustavuutta sähköjärjestelmään tuovat voimalaitokset, joilla voidaan toteuttaa tehonmuutoksia, sähkön kysyntäjousto, sähkön varastointi ja sähkön siirtoyhteydet. Toisin kuin taajuuden säätö, sähköjärjestelmän kyky joustaa ei ole kantaverkkoyhtiön vastuulla. Sähköjärjestelmään joustavuutta tuovat voimalaitokset, kysyntäjousto ja varastointi ovat markkinatoimijoiden hallussa, ja niiden hyödyntäminen tapahtuu usein normaalisti sähkömarkkinan avulla, vaikka osa yksiköistä voi myös osallistua säätösähkömarkkinalle tai toimia osana järjestelmäreservejä. Myös sähkötehon riittävyys kytkeytyy sähkön kysynnän ja tuotannon tasapainoon. Riittävyydestä puhutaan kuitenkin lähinnä sähkön huippukulutustilanteiden yhteydessä. Tämä selvitys keskittyy vaihtoehtoihin sähköjärjestelmän joustavuuden lisäämiseksi, ei taajuuden hetkelliseen ylläpitoon tai sähkötehon riittävyyteen. 2.2 SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETIN JAOTTELU KÄYTTÖTAPAAN PERUSTUEN Perusvoima, huippuvoima, varavoima ja säätövoima kuvaavat voimalaitoksen käyttötapaa. Käsitteillä perusvoima, huippuvoima ja varavoima ei ole enää ollut virallista roolia sähkömarkkinan avautumisen jälkeen. Käytännössä näitä käsitteitä13 12 (123) käytetään kuitenkin edelleen kuvaamaan voimalaitoksen käyttötapaa. Tuotantomuodon tyypillinen rooli sähköjärjestelmässä vaihtelee eri maiden ja sähkömarkkinoiden välillä riippuen alueen tuotantorakenteesta. Esimerkiksi hiililauhde on Suomessa usein huippuvoimaa, mutta esimerkiksi Saksassa perusvoimaa. Alla on mainittu esimerkkejä siitä, miten tuotantomuotoja Suomessa tyypillisesti hyödynnetään. Perusvoimalla tarkoitetaan tuotantokapasiteettia, joka tuottaa melko tasaista ja ennakoitavaa sähkömäärää. Energiatarkastelussa voidaan jakaa tuotantokapasiteetti muuttuvien tuotantokustannusten ja ajojärjestyksen kannalta ensisijaiseen ja toissijaiseen eli perustuotantoon ja täydentävään tuotantoon. (TEM 2010) Perusvoimaa ovat esimerkiksi osa vesivoimasta ja yhdistetystä sähkön ja lämmöntuotannosta sekä ydinvoima. Huippuvoima vesivoimalaitoksissa ja poikkeustilanteissa myös järjestelmäreserveinä olevilla öljykäyttöisillä kaasuturbiineilla koostuu voimalaitoksista, joiden vuotuinen käyttöaika on tyypillisesti lyhyt ja joita käytetään kulutushuippujen kattamiseen. Huonoina vesivuosina näiden laitosten käyttöaika voi kuitenkin olla pitempikin. (TEM 2010) Tyypillisesti huippuvoimaa tuotetaan hiili- ja öljylaitoksissa. Varavoimalla korvataan pois käytöstä olevaa perusvoimaa esimerkiksi laitoksen vikaantuessa tai huollon aikana. Sama voimalaitos voi olla sekä vara- että huippuvoimaa. Nämä eroavat toisistaan käyttötarkoituksen osalta. Säätövoimalla voidaan viitata säätömarkkinalle (ks. kappale ) osallistuvaan tuotantoon, tai muuhun joustavaan tuotantokapasiteettiin, jonka avulla sähköntuotanto mukautuu esimerkiksi tuulivoiman vaihteluun tai kulutuksen arkipäivien ja viikonlopun väliseen vaihteluun. Tässä selvityksessä käytetään säätövoiman ohella selkeyden vuoksi käsitteitä tunnin sisäinen säätö, vuorokausisäätö ja viikon sisäinen säätö. Viikon sisäinen säätö viittaa säätöön, jota hyödynnetään vuorokausien välisen tuotannon ja kulutuksen vaihtelun tasapainottamisessa. Vuorokausisäätö viittaa säätöön, jota hyödynnetään tuntien välisen kulutuksen tai tuotannon vaihtelun tasapainottamiseen. Tunnin sisäinen säätö puolestaan viittaa säätöön, jota tarvitaan käyttötunnin sisäisten kulutuksen ja tuotannon vaihtelun tasapainottamiseen. Viikon sisäinen säätö saadaan käyttöön sähkömarkkinan kautta. Tunnin sisäinen säätö on kantaverkkoyhtiön vastuulla, ja siinä hyödynnetään säätömarkkinaa ja reservejä. Tyypillisesti tunnin sisäistä säätövoimaa tuotetaan vesivoimalaitoksissa ja poikkeustilanteissa myös järjestelmäreserveinä olevilla öljykäyttöisillä kaasuturbiineilla. Vuorokausisäätöä tuotetaan vesivoiman ohella usein lauhdevoimalla tai sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Nämä soveltuvat myös viikon sisäiseen säätöön.14 13 (123) 2.3 KYSYNNÄN HALLINTA JA KYSYNTÄJOUSTO Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkön markkinahintaan reagoivaa sähkön kysyntää. (TEM 2010) Kysyntäjousto voi johtaa joko kysynnän siirtymiseen toiseen ajanhetkeen, jolloin sähkön hinta on alhaisempi, tai kysynnän poistumiseen kokonaan. Kysyntäjoustoilla voi osallistua sähkömarkkinalle ja kysyntäjousto voi toimia myös osana Fingridin reservejä. Kysyntäjouston käytöstä ja tarpeesta merkittävä osa kohdistuu spot-markkinan lisäksi myös jälkimarkkinaan, säätö-/tasemarkkinaan ja reserveihin (jopa taajuuden säätöön). Kysyntäjousto toteutuu esimerkiksi, kun teollisuuden tuotantolaitos siirtää tuotantoaan pois tunnilta jolloin sähkön hinta on korkealla. Kysyntäjousto on kannattava vaihtoehto, jos kyseinen toimija myy aiemmin ostamansa sähkön takaisin markkinalle tai jättää ostamasta hetkellisesti kallista spot-sähköä, ja sähkön arvo on suurempi kuin teollisuustuotannon siirtämisestä tai menettämisestä aiheutuvat menetykset. 2.4 SÄHKÖMARKKINAN TOIMINTA Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat muodostaneet yhteiset sähkömarkkinat vuodesta 2000 lähtien. Baltian maat ovat parhaillaan yhdentymässä pohjoismaiseen sähkömarkkinaan. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla markkinahinta sähkölle muodostuu sähköpörssissä. Pörssikauppaa käyvät sähkön tuottajat, vähittäismyyjät sekä suuret sähkön käyttäjät. Sähkön tukkuhinta ratkeaa NordPool Spotin Elspotmarkkinalla. Elspot-markkinalla sähköntuottajat tarjoavat tietyn määrän sähköä myytäväksi ja ilmoittavat, millä hinnalla ovat valmiit sen myymään. Ostajat puolestaan antavat tarjouksen, paljonko haluavat ostaa sähköä ja mihin hintaan. Tarjoukset on annettava joka päivä kello Suomen aikaan klo 13 mennessä. Osto- ja myyntitarjousten perusteella lasketaan kysyntä- ja tarjouskäyrät, joiden leikkauspisteessä määräytyy sähkön spot-hinta kullekin käyttötunnille. Fyysisiin sähkömarkkinoihin kuuluu myös Elbas-pörssimarkkina, jossa kaupankäynti jatkuu jopa käyttötuntia edeltävälle tunnille. Elbas-markkinalla on mahdollista korjata tilannetta, kun esimerkiksi kulutusodotukset tai tuuliennuste muuttuvat. Elspot- ja Elbas-markkinoille voi tarjota sähkön tuotannon ohella myös kysynnän joustoja. Fyysisten markkinoiden viimeisessä kaupankäynnissä Fingrid ja muut järjestelmävastaavat kantaverkkoyritykset tasapainottavat käyttötunnin aikaisen tuotannon ja kulutuksen. Toimijat osallistuvat jättämällä tarjouksensa pohjoismaisille säätösähkömarkkinoille (ks. kappale ).15 14 (123) 2.5 TAAJUUDEN YLLÄPITO Taajuuden ylläpidon reservityypit Taajuuden ylläpidon takaavat reservit sähköjärjestelmässä voidaan jakaa kolmeen tyyppiin niiden käyttötarkoituksen mukaan (ENTSO-E 2012a): - FCR frequency containment reserve - taajuuden vakautusreservit o Tuotteita Suomessa: taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi - taajuuden palautusreservit (Frequency Restoration Reserves, FRR) o Tuotteita Suomessa: säätösähkömarkkinat, nopea häiriöreservi - korvaavat reservit (Replacement Reserves, RR) Taajuusohjatut vakautusreservit (FCR) ovat käytössä max kolmen minuutin aikana. Taajuuden palautusreservit (FRR) ovat käytössä max 15 min viiveellä. Esimerkkejä tilanteista, joissa reservejä tarvitaan, ovat suuren tuotantoyksikön tippuminen verkosta, verkonosan vikaantuminen tai tuuliennusteiden ja siten myös tuulivoiman tuotantoennusteen muuttuminen viime hetkellä. Taajuudenvakautusreservien tarkoitus on nopeasti vakauttaa sähköjärjestelmän taajuus hyväksyttävälle tasolle. Vakauttamisen pitää tapahtua nopeasti, yleensä sekunneissa. Taajuuden palautusreservit puolestaan palauttavat taajuuden hieman pitemmän ajan kuluessa. Tyypillisesti aikaa kuluu sekunneista viiteentoista minuuttiin. Korvaavat reservit auttavat järjestelmävastaavaa valmistautumaan mahdollisiin lisähäiriöihin, mikäli muut reservit ovat jo osittain käytössä. Näin voi käydä esimerkiksi, kun markkinatoimijoiden ei ole mahdollista kompensoida ennusteiden epävarmuuksia kulutuksen tai tuulivoiman suhteen. (ENTSO-E 2012a) Pohjoismaiden alueella on sovittu yhteisistä pelisäännöistä riittävien reservien takaamiseksi, ja reservejä myös hyödynnetään osittain yhdessä Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi sekä nopea häiriöreservi Suomessa taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi ovat taajuuden vakautusreservejä (Frequency Containment Reserve, FCR). Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi ovat taajuudenmuutoksista automaattisesti aktivoituvia pätötehoreservejä. Ne ovat ns. pyörivää reserviä, jota ylläpidetään taajuuden vakautusta varten. (Fingrid Oyj 2012a) Pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä (Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska) ylläpidetään joka hetki yhteensä 600 MW taajuusohjattua käyttöreserviä normaalitilan taajuudensäätöä varten. Taajuusohjattua häiriöreserviä ylläpidetään niin paljon, että voimajärjestelmä kestää esim. suuren tuotantoyksikön irtoamisen verkosta ilman, että16 15 (123) pysyvä taajuuspoikkeama on suurempi kuin 0,5 Hz. Normaalissa käyttötilanteessa pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä vaadittava hetkellinen häiriöreserviteho on noin 1200 MW, josta Suomen velvoite on noin 260 MW. (Fingrid Oyj 2012a) Nopea häiriöreservi on manuaalisesti aktivoitavaa pätö- ja loistehoreserviä, mikä on aktivoitavissa 15 minuutissa. Nopea häiriöreservi luokitellaan myös taajuudenpalautusreserviksi (Frequency Restoration Reserve, FRR). Aktivoimisen jälkeen sähköjärjestelmä on palautettu sellaiseen tilaan, että se kestää uuden mahdollisen häiriön. Yhteispohjoismaisessa verkossa kullakin maalla on oltava nopeaa häiriöreserviä oman maansa mitoittavaa vikatapausta vastaava määrä, mikä Suomen osalta on normaalisti noin 880 MW. Toisin kuin taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin kohdalla, kyseisiä voimalaitoksia tai irtikytkettäviä kuormia ei voida hyödyntää normaalisti sähkömarkkinalla, vaan ne on varattava Fingridin käyttöön. (Fingrid Oyj 2012a) Kunkin maan kantaverkkoyhtiö hankkii reserviosuutensa parhaaksi katsomallaan tavalla. Taulukko 2.1 on kuvattu, miten Fingridin reserviosuudet muodostuvat. Reservinhaltijoiden osallistuminen reservin ylläpitoon on täysin vapaaehtoista toimintaa Fingridin maksamien korvausten pohjalta. Taulukko 2.1 Reservikäytössä oleva kapasiteetti 2012 (Fingrid Oyj) Reservi Käytettävissä oleva kapasiteetti Tarve Taajuusohjattu käyttöreservi (50,1-49,9 Hz) Taajuusohjattu häiriöreservi (49,9-49,5 Hz) Nopea häiriöreservi (manuaalisesti aktivoitava) Voimalaitokset, vuosihankinta 73 MW n. 140 MW *) Voimalaitokset, tuntimarkkinat 58 MW Viipurin DC-linkki 100 MW Viro, Estlink 50 MW Voimalaitokset, vuosihankinta 347 MW n. 260 MW**) Voimalaitokset, tuntimarkkinat 269 MW Irtikytkettävät kuormat 40 MW Fingridin varavoimalaitokset 615 MW n. 880 MW***) Käyttösopimuslaitokset 213 MW Irtikytkettävät kuormat 405 MW *) Pohjoismaissa yhteensä 600 MW, mikä jaetaan Pohjoismaiden kesken vuosittain vuosienergioiden suhteessa **) Pohjoismaiden suurinta mitoittavaa vikaa vastaava määrä jaetaan Pohjoismaiden kesken viikoittain mitoittavien vikojen suhteessa ***) Mitoittavaa vikaa vastaava määrä Pohjoismaissa taajuuden palautusreservejä ovat säätösähkömarkkinan kautta käyttöön saatava tuotanto sekä uusi automaattinen taajuudenpalautusreservi, joka ollaan ottamassa käyttöön koska taajuuden laatu on heikentynyt viime vuosina. Säätösähkömarkkinan toimintaa esitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Pohjoismaissa ei ole korvaaviksi reserveiksi (Replacement Reserves, RR)17 16 (123) luokiteltavia reservejä. Pohjoismaisella sähkömarkkinalla päivän sisäinen markkina toimii hyvin, ja näin ollen korvaaville reserveille ei ole ollut tarvetta Säätösähkömarkkina Säätösähkömarkkinoilla tuotannon ja kuorman haltijat voivat antaa säätötarjouksia säätökykyisestä kapasiteetistaan. Säätötarjouksia voi antaa kaikista resursseista, jotka kykenevät toteuttamaan 10 MW tehonmuutoksen 15 minuutin kuluessa. Tarjoukset annetaan Fingridille viimeistään 45 minuuttia ennen käyttötuntia. Fingridin ylläpitämät säätösähkömarkkinat ovat osa pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita. Kaikista säätötarjouksista laaditaan pohjoismainen säätötarjouslista asettamalla tarjoukset hintajärjestykseen. Alassäätö tarkoittaa joko tuotannon vähentämistä tai kuorman lisäämistä. Siinä toimija ostaa sähköä Fingridiltä. Ylössäätö puolestaan tarkoittaa joko tuotannon lisäämistä tai kuorman vähentämistä. Siinä toimija myy sähköä Fingridille. Säätösähkön hinnat määräytyvät pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla sovittujen säätöjen perusteella. Jokaiselle käyttötunnille määritetään ylös- ja alassäätöhinta seuraavasti (Fingrid Oyj 2012c): - Ylössäätöhinta on kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen hinta, kuitenkin vähintään Elspot FIN (Nord Pool Spotin hinta-alue Suomen hinta) - Alassäätöhinta on halvimman käytetyn alassäätötarjouksen hinta, kuitenkin enintään Nord Pool Spotin hinta-alue Suomen hinta (Elspot FIN) Ylössäädön hinnat ovat kyseisellä käyttötunnilla aina korkeammat kuin hinta-alueen tukkumarkkinahinta, mikä tekee säätömarkkinasta houkuttelevan sähkön tuottajille. Vuonna 2011 NordPool Spotin Suomen hinta-alueen keskihinta oli 49,3 /MWh, kun säätösähkön keskihinta oli 53,85 /MWh. Vastaavasti vuonna 2010 NordPool Spotin Suomen hinta-alueen keskihinta oli 56,64 /MWh, kun säätösähkön keskihinta oli 61,06 /MWh. Säätösähkön kysynnän kasvulla on nostava vaikutus säätösähkön hintaan. 2.6 SÄHKÖN KULUTUSHUIPPUJEN KATTAMINEN Suomessa sähkön vuosittaiset kulutushuiput esiintyvät talvella kylminä pakkaspäivinä. Kolmen viime talven aikana Suomen kulutushuippu on saavuttanut seuraavat lukemat: MW tammikuussa 2010, MW helmikuussa 2011 ja MW helmikuussa (Fingrid Oyj 2012b) Kotimaisella sähköntuotantokapasiteetilla ei pystytä kattamaan sähkön kulutushuippuja, vaan18 17 (123) Suomi on riippuvainen sähkön tuonnista. Sähköntuotantokapasiteetiksi huippukuormituskaudella 2012 on arvioitu MW 1. (SVT 2012) Tehoreservijärjestelmä Korkean kulutuksen aikainen kysyntä pyritään kuten muinakin aikoina kattamaan normaalisti markkinatarjonnalla. Mikäli tarjoukset eivät riitä Pohjoismaisessa sähköpörssissä kattamaan kysyntää, vajaus hoidetaan tehoreservijärjestelmän avulla. Tehoreservin avulla voidaan turvata sähkön toimitusvarmuus Suomessa sähköjärjestelmän kireissä tilanteissa. Tehoreservinä voivat toimia sekä voimalaitokset että talvesta 2013/14 alkaen myös sähkön kulutuksen joustoon kykenevät kohteet. Tehoreservistä järjestetään tarjouskilpailu, ja Energiamarkkinavirasto valitsee tarjotuista kohteista tehoreserviksi valittavat yksiköt. Talvikaudella tehoreservin piiriin kuuluvien yksiköiden käynnistysaika saa olla enintään kaksitoista tuntia. Tuottajille maksetaan korvausta yksiköiden pitämisestä käynnistysvalmiudessa. Tehoreservijärjestelmän piiriin kuuluvien yksiköiden käyttöä muihin tarkoituksiin on rajoitettu. Periaatteena on, että Suomen tai muiden Pohjoismaiden tehoreservilaitoksia hyödynnetään, mikäli tarjoukset eivät riitä Pohjoismaisella markkinalla. Laitokset voidaan myös käynnistää Fingridin pyynnöstä. Käytännössä tehoreservijärjestelmää on hyödynnetty harvoin, koska markkinatarjonta riittää yleensä kattamaan sähkön kysynnän pohjoismaisella sähkömarkkinalla. Vuonna 2010 tehoreservin piirissä olevaa tuotantoa käytettiin 21 tunnin aikana yhteensä teholla 1633 MWh/h ja vuonna 2011 tuotantoa käytettiin 3 tunnin aikana yhteensä teholla 3 MWh/h. Vuonna 2012 tehoreservijärjestelmää ei ollut hyödynnetty mennessä. 1 Sähköntuotantokapasiteettiin huippukuormituskaudella viittaa kovien pakkasten ja huonon vesitilanteen aikana yhtä aikaa käytettävissä olevaan (netto)tehoon, joka pystytään tuottamaan yhden tunnin ajan Suomessa. Raportissa on esillä myös koneistojen nimellistehona ilmoitettu tuotantokapasiteetti. Koneistojen nimellistehon avulla ei voida arvioida, paljonko sähköä voidaan maksimissaan tuottaa Suomessa.19 18 (123) 3 SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUS NYKYTILASSA 3.1 SÄHKÖNTUOTANTO Sähköntuotantomuotojen säätöominaisuudet Voimalaitosten säätöominaisuuksiin vaikuttavat minimiteho, jolla voimalaitosta voidaan ajaa, käynnistysnopeus ja nopeus, jolla tehonmuutoksia voidaan toteuttaa (lämpövoima taulukossa 3.1 ja vesivoima taulukossa 3.2). Taulukoissa on esitelty voimalaitosten tyypillisiä säätöominaisuuksia. Taulukoista nähdään, että nopeimmin käynnistettävissä ovat kaasuturbiinit ja moottorit. Moottorien tehonmuutosnopeus on selkeästi suurin ja niiden minimiteho on alhainen. Myös höyry- ja kombivoimalaitosta voidaan hyödyntää sähköntuotannon suhteellisen nopeassa lisäämisessä, mikäli ne ovat jo käynnissä, ja toimivat vajaateholla. Hitaammat tehonmuutokset ovat mahdollisia myös ydinvoimalla, mutta niitä ei voida toteuttaa jatkuvasti. Taulukko 3.1 Lämpövoimalaitosten säätöominaisuudet Ominaisuudet Höyry- Kombi- Kaasuturbiini Moottori Ydinvoima voima- laitos voimalaitos Tyypillinen yksikkökoko MWe Hyötysuhde vanha 40 % 50 % 32 % 45 % 33 % uusi (max) 47 % 61 % 38 % 48 % 37 % Käynnistysajat kylmäkäynnistys 5-10 h 2-3 h 10 min 15 min 2 vrk lämmin käynnistys 3-5 h 1-1,5 h 10 min 15 min 1 vrk * 8 16 h, 60->100 % kuuma käynnistys (yö) 1,3-2,5 h 0,5-1 h 10 min 5 min 2-4 h Minimiteho 40 % % 50 % ** 30 %** (15 -)30 % Tehonmuutosnopeus 3-6 %/min 4-6 %/min 5-10%/min 25%/min * useiden tuntien seisokin jälkeen ** Typpioksidipäästöjen raja-arvo ylittyy ajettaessa alempia tehoja. Tekninen minimiteho on n. 10 %. Lauhdevoimalaitosten käynnistysajat vaihtelevat paljon laitoksen edellisestä käytöstä kuluneen ajan mukaan (kylmäkäynnistys tai lämminkäynnistys). Lämpimän laitoksen käynnistys onnistuu usein parissa tunnissa. Seisovien laitosten käynnistysajat ovat huomattavasti pidempiä (pääsääntöisesti yli kymmenen tuntia). Mikäli laitoksen käynnistysvalmiuden ylläpidosta ei ole huolehdittu, voi laitoksen tuotantoon saanti kestää kuukausia. (Holmgren 2008, Kuusinen 2002, Sederlund 2002)20 19 (123) Taulukko 3.2 Vesivoimalaitosten säätöominaisuudet Ominaisuudet Pumpputurpiini-yksikkö Vesivoima Hyötysuhde vanha 66 % 87 % uusi 70 % 92 % Käynnistysajat Kylmäkäynnistys 5 10 minuuttia n/a Lämmin käynnistys 30 sekuntia 1 2 minuuttia Kuuma käynnistys 1 2 sekuntia 1 2 sekuntia Minimiteho 5 20 % % Tehonmuutosnopeus suuri suuri Pumppuvoimayksikkö = yksi pumpputurbiini; kylmäkäynnistys = pumppaustilasta tuotantoon; lämmin käynnistys = seisovasta tilasta tuotantoon; kuuma käynnistys = turbiini jo pyörimässä Uusien hiilivoimalaitosten säätöominaisuuksia ollaan parhaillaan kehittämässä mm. minimitehon osalta, jossa tavoitteena on n. 20 % osakuorma-ajo mm. epäsuoran hiilenjauhatusjärjestelmän ja polttoainejoustavien polttimen avulla. Kehitteillä on myös teknisiä ratkaisuja, jotka sallivat pääkomponenteille suurempia lämpötilannostonopeuksia sekä ratkaisuja, joilla pääkomponenttien lämpötila saadaan pidettyä ylhäällä pysäytysten aikana. Moottorien tekniset säätöominaisuudet ovat ylivoimaisia muihin lämpövoimalaitoksiin verrattuna. Moottorivoimalaitosten korkeahkot huoltokustannukset jäävät säätövoimahankkeissa kohtuullisiksi, kun sovellusten elinikäinen käyttöaika jää alle h. Tällöin kallein huoltovaihe jää kokonaan pois. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolle CHP, (Combined Heat and Power) on vaikea esittää tyypillisiä tehonmuutosnopeuksia monimuotoisen laitoskannan vuoksi. Kun sähkötehoa lasketaan tai nostetaan, tapahtuu lämpötehossa päinvastainen muutos, olettaen, että polttoaineteho pysyy vakiona. Väliottolauhdutuslaitoksissa voidaan sähkötehoa muuttaa myös lämpötehon pysyessä ennallaan. CHP-tuotannon suuri etu toimia reservinä on sen suuri energiapotentiaali. Yhteistuotannon etuna säätökäytössä on, että myös pitkä yhtämittainen tehonsäätö on mahdollista, sillä laitokset ovat joka tapauksessa käytössä lämmöntuotannon tarpeen johdosta. Toisaalta säätömahdollisuudet kaukolämmön yhteistuotantolaitoksilla vaihtelevat vuodenajan ja lämpötilan mukaan. Yhteistuotannon leijukerroskattiloiden minimiteho-ominaisuudet ovat luontaisesti varsin hyvät, sillä leijukerrospoltto on prosessina stabiili. Pysäytyksissä leijukerroskattiloiden lämpimänäpito-ominaisuudet ovat erinomaiset leijukerroksen suuren lämpövaraston vuoksi. Leijukerroskattilat ovat lieriökattiloita, mikä lisää niiden lämpö- ja höyryvarastoa nopeitakin porrasmaisia tehonmuutoksia varten. Tällaiset tehonmuutokset ovat tyypillisiä teollisuuden yhteistuotannossa.21 20 (123) Ydinvoimaa on teknisesti mahdollista käyttää säätöön molemmilla suomalaisten ydinvoimayksiköiden reaktorityypeillä; painevesireaktorilla ja kiehutusvesireaktorilla. Säätömahdollisuuksia on kuitenkin rajoitettu Säteilyturvakeskuksen vahvistamilla turvallisuusteknisillä käyttöehdoilla. Ydinvoimalaitoksen säätökäytössä tuotetun tehon määrää muutetaan vaikuttamalla reaktiivisuuteen eli käytännössä ydinfissioiden määrään. Painevesireaktorin reaktiivisuutta säädetään säätösauvoilla ja reaktoriveden booripitoisuudella. Kiehutusvesireaktorin reaktiivisuutta säädetään säätösauvoilla ja reaktorivettä kierrättävillä pumpuilla. Eräät fissioreaktoreiden tekniset ominaisuudet rajoittavat ydinvoiman säätökäyttöä. Mahdollisten muutosten nopeutta rajoittava tekijä, ns. ksenonmyrkytys vaikuttaa sydämen tehojakauman stabiilisuuteen. Tehonmuutosten jälkeen ksenonin tasapaino saavutetaan noin 40 tunnissa. Tämä rajoittaa tehonmuutosmahdollisuuksia erityisesti polttoaineen latausjakson lopussa. Uudet ydinvoimalaitokset on mahdollista suunnitella paremmin säätöön soveltuviksi kuin vanhat. Vesivoiman säätöominaisuudet ovat erinomaiset muihin tuotantomuotoihin verrattuna. Sähköntuotantomuodoista vesivoima soveltuu parhaiten säätötehtävään, erityisesti kaikkein nopeimpaan säätöön. Tuntitason ja sitä nopeammassa säädössä vesivoima on ylivoimaisesti edullisin vaihtoehto. Pääosa päivittäisten kulutuserojen tasaamisesta hoidetaan vesivoimalla. Suomen vesivoimakapasiteetti on kuitenkin vain osittain käytettävissä nopeaan säätöön, sillä siihen tarvitaan tehokasta lyhytaikaissäännöstelyä ja riittäviä vesivarastoja. Säätömahdollisuudet riippuvat vesitilanteesta, vuodenajasta, vesistöstä ja turbiinityypistä. Säätö aiheuttaa vedenpinnan korkeuden muutoksia alapuolisessa vesistössä ja säätömahdollisuuksiin vaikuttavat säännöstelyn lupaehdot, jotka rajoittavat vedenpinnan muutoksia ja virtaamaa. Myös jokivoimalla voidaan säätää, mutta sen säätöominaisuudet eivät ole yhtä hyvät kuin allasvesivoiman. Jokivoiman säätökäyttöä voidaan edistää koko vesistön käytön optimoinnilla Kotimainen sähköntuotantokapasiteetti ja sen joustavuus Suomen sähköntuotantorakenne on monipuolinen verrattuna moneen muuhun maahan. Vesivoimalla, ydinvoimalla, sähkön ja lämmön yhteistuotannolla sekä lauhdevoimalla katetaan merkittävä osuus sähkön hankinnasta. Kansainvälisesti erityistä on myös sähkön ja lämmön yhteistuotannon keskeinen rooli tuotantorakenteessa. Sähkön kokonaishankinnasta kotimaisen tuotannon osuus on ollut viime vuosina %, loppuosa on katettu tuonnilla. Lämpövoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on ollut viime vuosina tyypillisesti hieman yli puolet, vuonna 2011 osuus oli 53 %. Vuonna 2011 yhteistuotannon osuus sähköntuotannosta oli 36 %. Tuulivoiman osuus on vielä vähäinen.22 21 (123) Lauhdevoimalaitosten käyttöaste vaihtelee vuosittain merkittävästi. Kun vesivoimaa on vähän saatavissa pohjoismaisella sähkömarkkinalla, lauhdevoiman käyttö lisääntyy. Vastaavasti hyvinä vesivuosina lauhteen käyttötarve vähenee. Vuosina lauhdevoiman osuus vaihteli 13 ja 18 %:n välillä sähköntuotannosta. Kuva 3.1 ja Kuva 3.2 on esitetty Suomen sähköntuotanto ja kapasiteetti tuotantomuodoittain. 14 % 17 % Vesivoima 1 % Tuulivoima 15 % Ydinvoima Kaukolämpö-CHP 32 % Teollisuus-CHP 21 % Erillistuotanto Kuva 3.1 Sähköntuotanto tuotantomuodoittain Sähköä tuotettiin Suomessa yhteensä 70,4 TWh (SVT 2012) Vesivoima Tuulivoima Ydinvoima Lauhdevoima Huippukaasuturbiinit ja moottorit Teollisuus-CHP Kaukolämpö-CHP Pientuotanto (<1 MVA) Kuva 3.2 Sähköntuotantokapasiteetti, koneistojen nimellistehot Kokonaiskapasiteetti oli MW (SVT 2012) Lämpövoima Lämpövoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on ollut viime vuosina tyypillisesti hieman yli puolet, vuonna 2011 tasan 50 %. Vuonna % lämpövoimalla23 22 (123) tuotetusta sähköstä oli tuotettu erillistuotantona, ja 72 % sähkön ja lämmön yhteistuotantona Lauhdevoima Lauhdevoimalaitosten käyttöaste vaihtelee vuosittain merkittävästi. Kun vesivoimaa on vähän saatavissa pohjoismaisella sähkömarkkinalla, lauhdevoiman käyttö lisääntyy. Vastaavasti hyvinä vesivuosina lauhteen käyttötarve vähenee. Vuosina lauhdevoiman osuus vaihteli 13 ja 18 %:n välillä sähköntuotannosta. Suomen lauhdevoimalaitokset perustuvat hiilen tai turpeen poltinpolttoon ja useimmat ovat iältään varsin vanhoja. Naantalin yksiköt (3 x n.110 MWe) on rakennettu luvuilla ja Inkoon yksiköt (4 x 250 MWe) kaikki 1970-luvulla. Länsirannikon voimalaitokset Tahkoluoto, Kristiina ja Vaskiluoto (3 x n. 240 MWe) valmistuivat alun perin myös 1970-luvulla, mutta niitä on uusittu myöhemmin. Haapaveden turvevoimalaitos (150 MWe) valmistui 1980-luvun lopulla ja Meri-Porin hiilivoimalaitos 1990-luvun alussa. Suomen lauhdetuotantokapasiteetti kokonaisuudessaan on n MWe. Taulukko 3.3 on esitetty Suomen poltinpolttolaitokset. Taulukko 3.3 Suomen poltinpolttolaitokset (ÅF) Laitos Polttoaine Kapasiteetti Valm.(rev.) Tuotantotapa Mussalo1 hiili CHP (ei tuotannossa) Mussalo 2 kaasu lauhde (ei tuotannossa) Kristiina 1 öljy lauhde (tehoreservi) Kristiina 2 hiili lauhde Tahkoluoto hiili lauhde Vaskiluoto 2 hiili CHP Vaskiluoto 3 öljy CHP (tehoreservi) Naantali 1 hiili lauhde Naantali 2 hiili CHP Naantali 3 hiili CHP Inkoo 1 hiili lauhde Inkoo 2 hiili lauhde Inkoo 3 hiili lauhde (tehoreservi) Inkoo 4 hiili lauhde (ei tuotannossa) Meri-Pori hiili lauhde Haapavesi turve+puu lauhde Kymijärvi hiili CHP Hanasaari B hiili 228 (2x114) 1974 CHP Salmisaari B hiili CHP Martinlaakso 1 kaasu 180 (60+120) 1975 CHP (LCP opt-out) Martinlaakso hiili CHP Suomenoja 1 hiili 242 (80+162) 1977 CHP Haapaniemi 2 turve 180 ( CHP Laitosten käyttötuntimäärät vaihtelevat, mutta teknistä elinikää on vielä kaikilla huomattavan paljon jäljellä. Lauhdelaitoksia voidaan siten hyödyntää esimerkiksi säätö-, huippu- ja varavoimana.24 23 (123) Kaksi Naantalin yksiköistä on muutettu kaukolämmön ja prosessihöyryn yhteistuotantoon soveltuviksi 1980-luvulla. Vaskiluodon voimalaitos on muutettu kaukolämmön tuotantoon soveltuvaksi. Vaskiluotoon rakennetaan parhaillaan biopolttoaineiden kaasutuslinjaa, jonka avulla noin kolmannes polttoainetehosta on mahdollista tuottaa biopolttoaineilla. Lauhdetuotantokapasiteetin tuotantoarvoa uhkaa vuoden 2016 alusta voimaan tuleva IE-direktiivi (IE, Industrial Emissions), joka edellyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan (Best, Available Technology, BAT) mukaista päästöjen rajoittamista myös vanhoilta laitoksilta. Osalle laitoksista kyseiset vaatimukset edellyttävät uutta rikinpoistolaitosta tai rikinpoistolaitoksen uusimista sekä useimmille uusia typen poistokatalyyttejä. IE-direktiivin sopeuttamismenettely vapauttaa toimijat BAT-tason päästövaatimuksista, mikäli yksiköiden tuotantomääriä rajoitetaan (esim. alle 1500 h/v tai max h). Laitosten haltijat joutuvat harkitsemaan, onko kannattavaa investoida päästörajojen saavuttamiseksi, vai tulisiko laitos sulkea tai rajoittaa sen käyttöä Kaukolämmön yhteistuotanto Kaukolämmön yhteistuotannon osuus Suomen sähköntuotannosta on varsin suuri, vuonna %. Asumisen lämmöntarpeesta puolet tuotetaan kaukolämmön avulla. Käytännössä lähes kaikki kaupunkialueilla oleva lämmönkulutus on liitetty kaukolämpöverkkoihin. Kaukolämmön tuotanto perustuu lähes kokonaan lämpövoimalaitosten ja lämpökeskusten käyttöön eli polttoaineiden hyödyntämiseen primäärienergiana. Jonkin verran on otettu käyttöön lämpöpumppuja liittyen jätevesien lämmön talteenottoon tai kaukokylmän tuottamiseen. Sellaista suurta roolia kuin Tukholmassa, jossa merkittävä osa kaukolämmöstä tuotetaan lämpöpumpuilla, ei lämpöpumpputuotannolla Suomessa kuitenkaan vielä ole. Yhteistuotantoteknologia on kehittynyt Suomessa varsin tehokkaaksi. Yhteistuotannossa on mahdollista hyödyntää monia erilaisia polttoaineita. Yhdistetyn tuotannon tyypillinen kokonaishyötysuhde on n. 90 %. Maakaasun käyttöön perustuvissa kombivoimalaitoksissa (esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Vuosaari A ja B sekä Suomenoja) sähköä voidaan tuottaa lähes yhtä paljon kuin lämpöä. Rakennusaste eli sähkön tuotannon suhde lämmön tuotantoon on tällöin 0,9 1. Höyryvoimalaitoksissa rakennusaste on suurimmissa tuotantoyksiköissä hieman yli 0,5. Pienimmissä tuotantolaitoksissa rakennusaste jää huomattavasti alemmas eli tasolle 0,3. Suurimpiin tuotantolaitoksiin on taloudellisesti kannattavampaa rakentaa tehokkaampia prosessiratkaisuja kuten höyryn välitulistuspiiri. Kaukolämmön tuotannolle on tyypillistä, että laitosten pitää pystyä ajamaan erilaisille tehoilla kaukolämmön kulutuksen vaihdellessa. Kesätilanteessa on usein tyypillistä, että kaukolämmön kulutus jää niin pieneksi, että tuotantolaitos pitää pysäyttää, koska sen minimikapasiteettikin olisi liian suuri. Tästä syystä suurin osa CHP-tuotannosta ei25 24 (123) ole ollenkaan käytössä keskikesällä. Kuva 3.3 on esitetty kaukolämpövoimaloiden käyttöasteet eri lämpötiloissa Suomessa. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Käyttöaste 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lämpötila, o C Kuva 3.3 Kaukolämpövoiman käyttöaste eri lämpötiloissa vuosien (kesäkuu) viikkotilastojen perusteella Suomessa (Heikkinen & Järvinen 2006)26 25 (123) Kaukolämmön pysyvyyskäyrä MW Öljykattila Kiinteän polttoaineen kattila CHP -tuotanto Kuva 3.4 on esitetty tyypillinen kaukolämmön tuotannon pysyvyyskäyrä ja sen tuotannon jakautuminen erilaisiin tuotantolajeihin. Pisimmän käyttöajan saa edullisin tuotantomuoto eli yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto. Sen jälkeen tuotantomuotona voi olla kiinteän polttoaineen lämpökattila. Lyhyin käyttöaika jää kalleimmille polttoaineille kuten öljy ja maakaasu, joiden investointi puolestaan on halvin. Yhdistetyn tuotannon lämpökapasiteetti mitoitetaan tyypillisesti noin %:n tehoosuudelle maksimitilanteen kulutuksesta.27 26 (123) Kaukolämmön pysyvyyskäyrä MW Öljykattila Kiinteän polttoaineen kattila CHP -tuotanto Kuva 3.4 Esimerkki kaukolämmöntuotannon pysyvyyskäyrästä. (ÅF) Yhteistuotannon mahdollisuus osallistua sähköntuotannon säätökapasiteetin tuottamiseen on rajoittunut sen toimiessa maksimiteholla. Myös kesäaikaan voi olla tilanteita, joissa yhteistuotantoa ei kannata käyttää tai voida käyttää esim. huoltoseisokkien vuoksi. Monilla CHP-laitoksilla on mahdollisuus tuottaa sähköä riippumatta lämmönkulutustilanteesta joko apujäähdytystä tai niin sanottua lauhdehäntää hyödyntämällä. Suurimmissa kaukolämpöverkoissa on mahdollista varastoida kaukolämpöä suuriin vesisäiliöihin eli kaukolämpöakkuihin. Oulussa kaukolämpöakkuna toimii kallioluola, joka toimi ennen nestemäisen polttoaineen varmuusvarastona. Yleensä yhteistuotantolaitosten tuotantoa ajetaan ensisijaisesti sen mukaan, että lämpöä tuotetaan kullakin hetkellä tarvittava määrä. Kaukolämpöakku tuo joustoa tuotantokapasiteetin käyttöön. Varastoimalla yhteistuotannossa syntyvää lämpöenergiaa pystytään sähköntuotannon ja kaukolämmön välistä riippuvuutta pienentämään. Kun sähkön tarve lisääntyy, voidaan yhteistuotannolla tuotettua lämpöä varastoida kaukolämpöakkuun. Myöhemmin lämpövarasto puretaan käytettäväksi. Lyhytaikaisia lämpövarastoja on käytössä Suomessa useita ja lyhytaikaisessa käytössä niiden energiahyötysuhde on yli 90 %. Taulukko 3.4 on esitetty Suomen nykyiset lämpövarastot.28 27 (123) Taulukko 3.4 Nykyiset lämpövarastot Suomessa. Tilavuus, kapasiteetti ja maksimiteho viittaavat lämmön varastointimahdollisuuteen. (Alanen et al, 2003) Tilavuus (m 3 ) Kapasiteetti (MWh) Maksimiteho (MW) Pääpolttoaine Käyttöönottovuosi Otaniemi Kaasu 1974 Oulu Turve 1985 Oulu (kallio) Turve 1996 Lahti Hiili 1985 Lahti Kaasu 1989 Naanatali Hiili 1987 Helsinki Salmisaari 2 2* Hiili 1987 Helsinki Vuosaari Kaasu 1997 Saarijärvi Turve 1988 Kouvola Kaasu 1988 Hämeenlinna Hiili 1988 Hyvinkää Kaasu 1988 Vantaa Hiili 1990 Rovaniemi Turve 1998 Turku 4 Hiili, biomassa paineistettu, 2 kytkentä lämmönsiirtimellä, 3 muutette vanhasta öljysäiliöstä, 4 muutettu vanhasta kaasukellosta Kattilatekniikka perustuu uudemmissa kiinteälle polttoaineelle suunnitelluissa CHPlaitoksissa useimmiten leijukerrospolttoon. Leijukerrospoltto mahdollistaa monien polttoainevaihtoehtojen käytön. Sen sijaan ja 1980-luvuilla rakennetut CHPvoimalaitokset perustuvat hiilen tai turpeen poltinpolttoon. Tällaisia hiiltä käyttäviä poltinpolttolaitoksia ovat mm. Hanasaari B, Salmisaari ja Kymijärvi. Leijukerrosteknologia oli näitä laitoksia rakennettaessa vasta kehitysvaiheessa. Jätteen polttoon tarkoitetuissa CHP-laitoksissa käytetään erityissovellutuksina arinakattiloita (Turku, Ekokem, Kotka ja Oulu) ja kaasutusta polton esivaiheena (Lahti). Kaukolämmön yhteistuotantokapasiteetti muodostuu erilaisista ja eri-ikäisistä yksiköistä, joiden käyttöä optimoidaan jatkuvasti mm. kaukolämmön tarpeen, sähkön ja polttoaineiden hinnan vaihteluiden mukaan. Kaukolämmön yhteistuotantokapasiteetti Suomessa on 4425 MWe.29 28 (123) Teollisuuden yhteistuotanto Teollisuuden yhteistuotannon osuus Suomen sähköntuotannosta vaihtelee teollisuustuotteiden markkinavaihtelun seurauksena. Vuonna 2011 teollisuuden yhteistuotannon osuus sähköntuotannosta oli 15 %. Teollisuuden lämmönkulutus perustuu tyypillisesti prosessihöyryn käyttöön, ja höyryn kulutus on luonteeltaan tasaista ympärivuotisesti. Teollisuuden vastapainevoiman tuottaminen tapahtuu yleisesti lämmöntuotannon ehdoilla ja se on luonteeltaan sekundäärinen tuote. Teollisuuden sähköntuotannon määrää voidaan kuitenkin lisätä ja sen arvoa säätömarkkinoilla voidaan nostaa monin eri keinoin. Tämänsuuntainen kehitys on alkanut jo voimakkaammin Ruotsin metsäteollisuudessa. Höyryn varastointi on teknisesti vaikeaa. Teollisuuden höyryakkuina toimivat painevesisäiliöt, joiden avulla höyryä on mahdollista tuottaa laskemalla säiliön painetta. Tällöin osa vedestä höyrystyy. Teollisuuden höyryakuista saadaan höyryä valmistusprosessiin. Varastointi on kaukolämmön varastointiin verrattuna huomattavasti kalliimpaa, minkä vuoksi höyryakkuja rakennetaan vain hyvin lyhyttä käyttötarvetta kuten esimerkiksi paperikoneen käynnistysvaihetta tai muuta tilapäistä prosessimuutosta varten. Tyypillisesti höyryakun varastokapasiteetti on noin 15 minuuttia. Rakennusaste teollisuuden CHP-tuotannossa on merkittävästi alempi kuin kaukolämmön tuotannossa, sillä höyryturbiinin vastapaine on höyryntuotannossa korkeampi kuin kaukolämmön tuotannossa. Tämä johtaa höyryn lyhyempään paisunta-aikaan. Soodakattiloiden osalta lisärajoituksen muodostaa erittäin korrodoiva polttoaine, joka rajoittaa kattilan tuottaman höyryn maksimilämpötilaa ja -painetta. Teollisuuden yhteistuotanto perustuu suurelta osin leijukerroskattiloiden ja soodakattiloiden käyttöön. Jonkin verran käytetään myös kaasuturbiineja ja öljykattiloita. Soodakattiloiden tuotantoon liittyvä rakennusaste on varsin alhainen eli 0,2 0,25. Kiinteän polttoaineen kattiloiden osalta rakennusaste on tyypillisesti noin 0,3. Teollisuuden yhteistuotantolaitosten kannattavuuskriteerit ovat kiinteän polttoaineen kattiloiden suunnittelussa ja optimoinnissa usein kovempia kuin kaukolämmöntuotannossa, lähinnä teollisuustuotannon epävarmuuksien vuoksi. Osittain myös tästä syystä johtuen teollisuuden yhteistuotantoon jää enemmän kehityspotentiaaleja kuin kaukolämmön yhteistuotantoon. Varsin merkittäviä mahdollisuuksia liittyy soodakattiloiden rakennusasteiden nostoon (sähkömäärälisä 10 %) ja suurten höyryakkujen rakentamiseen kallioperään. lämpöakut lisäävät sähköntuotannon säätömahdollisuutta. Metsäteollisuuden yhteistuotantolaitokset voivat säätövoiman tuottamisen ohella toimia varastointikelpoisten polttoainejalosteiden tuottajana. Jalostettu polttoaine toimii haketta tai muuta jalostamatonta biopolttoainetta taloudellisempana energiavarastona. Yhteistuotantolaitokset soveltuvat erityisen hyvin biopolttoaineiden jalostukseen, sillä niiden sijainti on kuljetuslogistiikan kannalta optimaalinen ja niillä on pitkä käyttöaika. Polttoainejalostus voidaan edullisesti ja lähes häviöttömästi30 29 (123) integroida yhteistuotantolaitoksiin. Lisäksi teollisuusprosessin hukkalämpöjä voidaan hyödyntää puun kuivaukseen ennen esimerkiksi paahtopelletiksi tai pyrolyysiöljyksi jatkoprosessointia. Teollisuuden yhteistuotantokapasiteetti Suomessa on n MWe Kaasuturbiinit Huippukaasuturbiinien tuotantomäärät ovat olleet varsin alhaisia eli noin 0,1 % Suomen sähköntuotannosta, sillä niitä hyödynnetään lähinnä järjestelmäreserveinä. Huippukaasuturbiinien ja moottorien kapasiteetti Suomessa on 783 MWe, josta Fingridin omistuksessa on 615 MWe. Fingridin Forssan varavoimalaitoksen valmistuessa syksyllä 2012 kaasuturbiinikapasiteetti kasvaa 300 MWe:a Vesivoima Suomen nykyinen rakennettu vesivoimakapasiteetti on n MW ja keskivesivuoden energiantuotanto noin GWh. Vesivoiman tuotanto vaihtelee vesivuosien mukaan, kuten Kuva 3.5 käy ilmi. Kuva 3.5 Sähkön tuotantotrendit eri uusiutuvilla energialähteillä (SVT 2011) Vesivoima on säädettävyydeltään erittäin hyvä tuotantomuoto. Vesivoimalaitoksen täyteen tehoon saamiseen kuluu aikaa yleisesti ottaen muutama minuutti. Esimerkiksi Kemijoella seisova kone saadaan täyteen tehoon 3 5 minuutissa ja käyvä kone minimistä täyteen tehoon 1 3 minuutissa. Suomessa valtaosa vesivoimaloista on jokivoimalaitoksia, joiden juoksutuksen säätely on rajallista pienten patoaltaiden vuoksi. Näin ollen jokivoimalaitokset pystyvät suureen tehonsäätöön enimmillään vain muutamia tunteja kerrallaan. Pitkän yhtämittaisen säädön päätteeksi joudutaan odottamaan jokialtaiden täyttymistä, jonka jälkeen laitos on jälleen kykenevä säätöön. (Holmgren 2008, Sederlund 2002)31 30 (123) Sopivalla virtaamatasolla ja riittävän hyvillä tuotantotarve-ennusteilla päästään nykyisellään tehokasta voimalaitosketjun optimointimallia käyttäen jatkuvaankin tehokkaaseen säätöön aivan kulutusvaihteluita vastaten. Suomessahan tehonsäätö on tehty pääasiallisesti tähän sopivilla jokivoimalaitoksilla. Ongelmana ovat varastoaltaiden riittämättömyydestä johtuvat runsaan virtaaman ja toisaalta hyvin pienen virtaaman ajat sekä tulevaisuudessa kenties tuotanto-/säätötarpeen nykyistä huonompi ennustettavuus. (Kemijoki Oy 2012) Jokivoimaloille on tyypillistä suuri veden virtaaman vuosittainen vaihtelu. Mikäli vesivoimalan sähköntuotantoa halutaan kontrolloida kulutuksen mukaan, tarvitsee voimalaitos riittävän suuren säännöstelyaltaan veden varastointiin. (Holmgren 2008, Partanen 2007) Vesivoiman tehosäätelyn tapahtuessa aina nollasta nimellistehoon ulottuvalla alueella, on tärkeää, että voimalan hyötysuhde pysyy hyvänä koko säätöalueella Kaplanturbiinit soveltuvat tähän erittäin hyvin. Kaplan-turbiini säilyttää hyvän hyötysuhteensa pienilläkin osatehoilla, sillä turbiinin juoksupyörän siipiä voidaan säätää. Säädöstä aiheutuva koneiston kuluminen sekä hukkaenergia ovat siis vähäisiä. Kaplan-turbiinin kaltaisen, mutta edullisemman potkuriturbiinin hyötysuhde heikkenee huomattavasti pienillä osatehoilla. Kaplan-turbiinit ovat yleisesti käytössä Suomen vesivoimaloissa. (Holmgren 2008, Partanen 2007) Vesioikeuden lupa rajoittaa Vesivoimalan säännöstelymahdollisuuksia. Lupa määrittää voimalaitoksen vedenpinnan minimi- ja maksimikorkeudet sekä mahdollisesti myös vähimmäisjuoksutuksen määrän. Suomessa esiintyy normaalisti kaksi huippua tulovirtaamalle vuoden aikana; toinen syksyllä ja toinen keväällä. Yleisesti kevään tulovirtaama on näistä suurempi. (Holmgren 2008, Sederlund 2002) Vesivoimayhtiöt rajoittavat myös vapaaehtoisesti vedenkorkeuksien vaihtelua säännöstelyrajoja tiukemmin, etenkin kesän lomakaudella, mikä rajoittaa käytettävissä olevaa säätökapasiteettia. Säätöön pystyvään vesivoimaan lasketaan Suomessa noin kaksi kolmannesta vesivoiman koko kapasiteettista eli vesivoiman säätötehoksi arvioidaan kaikkiaan noin 2000 MW. Vuorokausisäätö Sähköntuotantomuodoista vesivoima soveltuu parhaiten säätötehtävään, erityisesti kaikkein nopeimpaan säätöön. Tuntitason ja sitä nopeammassa säädössä se on käytännössä ylivoimaisesti edullisin vaihtoehto. Pääosa päivittäisten kulutuserojen tasaamisesta hoidetaan vesivoimalla. Suomen vesivoimakapasiteetti on kuitenkin vain osittain käytettävissä nopeaan säätöön, sillä siihen tarvitaan tehokasta lyhytaikaissäännöstelyä ja riittäviä vesivarastoja. Liian vähäisen säännöstelykapasiteetin vuoksi vuorokausisäätöä joudutaan tuomaan ulkomailta erityisesti tulva-aikana.32 31 (123) Vuorokausisäädön tarve esimerkkiviikolla 5 vuonna 2010 oli keskimäärin noin MW, mikä pystyttiin hoitamaan pääosin vesivoimalla. Säätötarve on esitetty Kuva 3.6. Kuva 3.6 Vuorokausisäädön tarve viikolla 5 vuonna 2010.(Kemijoki Oy 2012) Nopea säätö Pohjoismaisen sähköjärjestelmän tehotasapainon jatkuvaan, automaattiseen ylläpitoon käytetään taajuudensäätöä. Tätä varten kantaverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja hankkimaan tietyn määrän taajuusohjattua käyttöreserviä. Sähköntuotantojärjestelmän toimintavarmuuden ylläpitämisessä vesivoiman ominaisuudet ovat ylivoimaiset. Vesivoimalla voidaan häiriötilanteisiin reagoida muutamassa sekunnissa. Lisäksi vesivoima on alueellisesti hajautettua tuotantoa, mikä lisää sen toimintavarmuutta. Suomen velvoitteesta vesivoimalla imalla katetaankin noin 85 prosenttia. Lisäksi äkilliset häiriötilanteet hoidetaan 90 prosenttisesti vesivoimalla Ydinvoima Ydinenergia on suurin yksittäinen energialähde Suomen sähköntuotannossa. Yhteensä ydinvoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa 22,6 TWh vuonna 2011 ja ydinvoiman osuus sähköntuotannosta oli 32 %. Suomessa on neljä ydinvoimayksikköä, joiden yhteenlaskettu teho on MW. Lisäksi Suomessa on käynnissä uuden ydinvoimalaitoksen, Teollisuuden Voima Oyj:n33 32 (123) Olkiluoto 3:n, rakentamisprosessi. Nykyiset ydinvoimalaitokset sijaitsevat Loviisassa ja Olkiluodossa, kummassakin kaksi yksikköä. Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisan Hästholmenissa sijaitsevat kaksi ydinvoimalaitosyksikköä. Loviisa 1 otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 1977 ja Loviisa 2 vuonna Loviisan voimalaitosyksiköt ovat VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita. Molempien laitosyksikköjen nettosähköteho on 490 MWe. Teollisuuden Voima Oy omistaa Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevat kaksi laitosyksikköä. Olkiluoto 1 otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 1979 ja Olkiluoto 2 vuonna TVO:n ydinvoimalaitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2) ovat identtisiä ja ne on varustettu kiehutusvesireaktorilla. Laitosyksiköt ovat ruotsalaisen AB Asea Atomin (nykyisin Westinghouse Electric Sweden AB) toimittamia. Molempien laitosyksiköiden nettosähköteho on 840 MWe. Ydinvoimalaitosten korkeat investointikustannukset ja pienet käyttökustannukset ohjaavat mahdollisimman maksimaaliseen tuotantoon. Säätökäyttö onkin Suomessa ollut vähäistä, lähinnä satunnaista kesäajan viikonloppusäätöä. Kuva 3.7 on esitetty Loviisan yksiköiden tehokäyrät vuodelta 2011 esimerkkinä ydinvoiman ajotavasta Suomessa. Eräissä ydinvoimamaissa (Saksa, Ranska, Japani) säätöön on käytetty myös ydinvoimaa muun paremmin säätöön sopivan tuotantokapasiteetin puuttuessa.34 33 (123) Kuva 3.7 Loviisan laitosyksiköiden keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho vuonna (STUK 2011) Suomen nykyiset ydinvoimayksiköt on suunniteltu tasaiseen tehoajoon ja tästä syystä niiden säätömahdollisuudet ovat pienemmät kuin uusien laitostyyppien. Laitoksia on kokemusten mukaan säädetty 1 2 % nimellistehosta minuutissa. Pitkäaikaisten tehonalennusten jälkeen tehonnosto täydelle teholle joudutaan tekemään pienemmällä nostonopeudella. Ydinlaitosten käyttöä rytmittävä säännöllisesti ajoittuva vuosihuolto polttoaineenvaihtoineen vähentää niiden mahdollisuutta osallistua säätöön. Huollot on Suomessa ajoitettu kesäkauteen ja siten, että eri laitosten seisokit eivät satu päällekkäin. Vuosihuollot kestävät yleensä noin viikosta kuukauteen. Lyhyissä35 34 (123) vuosihuolloissa vaihdetaan polttoaine ja tehdään vain keskeisimmät tarkastukset ja huoltotoimet. Laajat muutos- ja korjaustyöt ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan pitkiin huoltoihin, joissa myös reaktorin sisäosia poistetaan paikaltaan ja esimerkiksi reaktoripaineastia voidaan tarkastaa. Ydinvoimayksiköiden polttoainelataus suunnitellaan siten, että reaktorin käyttö on taloudellista ja samaan aikaan turvallisuusmarginaalit ovat riittävän suuret. Polttoaineesta pyritään saamaan mahdollisimman paljon energiaa, jolloin myös syntyy vähemmän jätettä, koska polttoaine riittää pidemmäksi aikaa. Useat tehonmuutokset aiheuttavat sen, että polttoainetta ei käytetä optimaalisesti. On myös muistettava, että mikä tahansa muutos tuotantotehoon lisää häiriötapahtumien riskiä ja voi johtaa ei-toivottuihin seisokkeihin. Laitosten turvallisuustekniset käyttöehdot eivät nykyään mahdollista laitosten jatkuvaa osallistumista säätöön Tuulivoima Suomessa on toistaiseksi vasta vähän tuulivoimaa. Tuulivoimakapasiteetti oli 220 MW kesäkuussa (VTT 2012) Nykyiset tuulivoimalat pystyvät aktiiviseen pätö- ja loistehon säätöön puiston käytönvalvontajärjestelmän avulla. Tuulivoimalan tehoa voidaan säätää kolmella eri tavalla. Nämä tavat ovat passiivisakkaus, aktiivisakkaus ja lapakulmasäätö. Passiivisakkausta käytetään kiinteälapaisilla tuulivoimaloilla. Kun tuulen nopeus kasvaa, kasvaa myös tuulen kohtauskulma. Passiivisakkaus on vanhin ja yksinkertaisin menetelmä tuulivoimalan tehonsäätöön, eikä sitä enää juurikaan käytetä. Lapakulmasäädössä muutetaan lapojen asentoa siten, että hyötysuhde pienenee. Lapakulmasäätö on nykyisin yleisin tapa säätää tuulivoimaloiden tehoa. Aktiivisakkaus muistuttaa passiivisakkausta, mutta lapakulmaa muuttamalla voidaan säätää sakkauksen määrää, jolloin tuotanto kovilla tuulennopeuksilla on tasaisempaa kuin passiivisakkauksella. Lavan kulmaa säädetään eri suuntaan kuin lapakulmasäädössä. Alassäätämisen lisäksi myös ylössäätäminen tuulivoimalla on jossain määrin mahdollista, jos tuulivoimaloiden tuotanto on ensin rajoitettu. Ylössäätäminen vaatii hyvät ja vakaat tuuliolosuhteet. Toinen mahdollisuus ylössäädön toteuttamiseen on käyttää hetkellisesti hyväksi laitoksien roottoreiden pyörimisenergiaa. Roottoreiden inertiaa hyödyntämällä voimalat voivat osallistua hetkellisesti taajuuden tukemiseen. Jotta tuulivoimalan saa liittää verkkoon, siltä edellytetään tiettyjä säätöominaisuuksia. Kantaverkkoyhtiö Fingrid vaatii mm. seuraavia ominaisuuksia yli 10 MVA:n tuulivoimapuistoilta (Fingrid Oyj 2011).36 35 (123) Tuulivoimalaitoksen on pystyttävä säätämään pätötehon tuotannon ylärajaa. Säädettävällä ylärajalla voidaan tarvittaessa varmistaa, että pätötehontuotanto ei ylitä määriteltyä tasoa. Tuulivoimalaitoksen pätötehon tuotannon nostonopeutta on pystyttävä rajoittamaan siten, että tehonmuutosnopeuden on oltava mahdollista ainakin nopeudelle 10 % nimellistehosta minuutissa. Tuulivoimalaitoksen pätötehon tuotanto on pystyttävä säätämään alaspäin 100 prosentista 20 prosenttiin nimellistehosta alle viidessä sekunnissa. Myös pienempiä tuulipuistoja koskevat erilaiset verkko-operaattoreiden järjestelmätekniset vaatimukset. Suomen nykyinen tuulivoimakapasiteetti on rakennettu ennen kuin yllä olevat Fingridin vaatimukset tulivat voimaan, ja on mahdollista, että joiltain osin voimalat eivät täytä vaatimuksia. Osittain jo nykyinenkin tuulivoimakapasiteetti tarjoaa mahdollisuuksia säätöön Viikon sisäinen ja vuorokausisäätö tarkastelluilla aikajaksoilla Sähköntuotantomuotojen ajotapaa ja joustavuutta sekä tuulivoimatuotannon vaihtelua tarkasteltiin neljän esimerkkijakson avulla. Tilastotieto jaksoista on saatu Energiateollisuus ry:ltä. Viikot on valittu edustamaan sähköntuotannon ja sähkön säädön kannalta haastavia viikkoja. Näiden viikkojen avulla pyritään havainnollistamaan tuulivoiman huomattavasta lisäämisestä aiheutuvaa muutoksen suuruutta ja sen vaikutuksia sähköjärjestelmälle. Ajanjaksot ovat seuraavat: , 1 vko , 1 vko , 2 vko , 1 vko Ajanjaksojen sähköntuotanto ja nettotuonti käy ilmi Kuva 3.8 Kuva Kaikkien ajanjaksot havainnollistavat seuraavaa: teollisuuden yhteistuotanto ei ole riippuvainen viikonpäivästä tai vuorokaudenajasta ydinvoimalla tuotetaan sähköä tasaisesti täydellä teholla, mikäli ydinvoimayksiköt eivät ole huollossa tuontia hyödynnetään sekä viikon sisäiseen että vuorokausisäätöön Ajanjakson eroavat toisistaan ensinnäkin vuodenajan osalta; kolme jaksoa sijoittuu talveen ja yksi kevääseen. Talveen sijoittuvat ajanjaksot eroavat toisistaan siten, että sähkön kulutus on merkittävästi alhaisempi kolmannen ajanjakson aikana. Sen sijaan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat huomattavan samanlaisia. Tästä johtuen näitä ajanjaksoja on käsitelty alla yhdessä.37 36 (123) Ajanjakso MW Nettotuonti Kaasuturbiinit Vesivoima Lauhde Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP Tuulivoima Ydinvoima päivä Kuva 3.8 Sähkön hankinta tunneittain ajanjaksolla Ajanjakso MW Vesivoima Tuulivoima Ydinvoima Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP Lauhde Kaasuturbiinit Nettotuonti päivä Kuva 3.9 Sähköntuotantomuodot ja nettotuonti tunneittain ajanjaksolla 138 37 (123) Havainnot ajanjaksosta 1, Kyse on ajanjaksosta joulukuussa ja sähkön kysyntä on korkealla. Joulukuun 2010 kulutus- ja tuotantohuiput ( MW ja MW) toteutuivat tämän jakson aikana. Kaukolämmön yhteistuotantosähköä on tuotettu melko tasaisesti, eikä sitä ole hyödynnetty säädössä. Tämä johtunee siitä, että kyseisenä ajanjaksoja on ollut kylmää, ja yhteistuotantoa on optimoitu kaukolämmön tuottamiseen ja toisaalta säätöön ei ole jäänyt mahdollisuuksia, kun kapasiteettia on ajettu täydellä teholla. Tuotantomuodoista vesivoimaa on hyödynnetty eniten säätöön. Vesivoimalla on tuotettu sekä viikon sisäistä että vuorokausisäätöä. Vesivoimatuotanto vaihteli jakson aikana välillä MWh/h. Vuorokauden sisällä tuotannon maksimin ja minimin erotus oli keskimäärin 1256 MW. Lauhdevoimaa on tuotettu melko tasaisesti. Vuorokausisäätö ja viikon sisäinen säätö ei ole yhtä ilmeistä kuin vesivoiman osalta. Käytössä olevia lauhdelaitoksia on luultavasti ajettu melko tasaisesti täydellä teholla kylmästä säästä ja sähkön suuresta kysynnästä johtuen. Tuulivoimatuotanto oli kulutushuipun aikana 47 % asennetusta tehosta. Olkiluoto 1:llä oli tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita ja välitulistimien huoltoluukun tiivistevuodon korjaus Ajanjakso Nettotuonti Kaasuturbiinit MW Vesivoima Lauhde Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP Tuulivoima Ydinvoima päivä Kuva 3.10 Sähkön hankinta tunneittain ajanjaksolla 2.39 38 (123) 4000 Ajanjakso Vesivoima MW Tuulivoima Ydinvoima Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP Lauhde Kaasuturbiinit Nettotuonti päivä Kuva 3.11 Sähköntuotantomuodot ja nettotuonti tunneittain ajanjaksolla 3 Havainnot ajanjaksosta 2, Kyse on ajanjaksosta helmikuussa, ja sähkön kysyntä on korkealla. Vuoden 2011 kulutus- ja tuotantohuiput ( MW ja MW) toteutuivat tämän jakson aikana. Kaukolämmön yhteistuotantosähköä on tuotettu melko tasaisesti, eikä sitä ole hyödynnetty säädössä. Tämä johtunee siitä, että kyseisenä ajanjaksoja on ollut kylmää, ja yhteistuotantoa on optimoitu kaukolämmön tuottamiseen ja toisaalta säätöön ei ole jäänyt mahdollisuuksia, kun kapasiteettia on ajettu täydellä teholla. Tuotantomuodoista vesivoimaa on hyödynnetty eniten säätöön. Vesivoimalla on tuotettu sekä viikon sisäistä että vuorokausisäätöä. Vesivoimatuotanto vaihteli jakson aikana välillä MWh/h. Vuorokauden sisällä tuotannon maksimin ja minimin erotus oli keskimäärin 742 MW. Lauhdevoimaa on tuotettu melko tasaisesti. Vuorokausisäätö ja viikon sisäinen säätö ei ole yhtä ilmeistä kuin vesivoiman osalta. Käytössä olevia lauhdelaitoksia on luultavasti ajettu täydellä teholla kylmästä säästä ja sähkön suuresta kysynnästä johtuen. Tuulivoimatuotanto oli kulutushuipun aikana 3 % asennetusta tehosta. Jakso oli ylipäätään vähätuulinen.40 39 (123) Loviisa 1 oli kaksi päivää seisokissa höyrystimen laippatiivisteen vuodon korjaamisen takia Ajanjakso Nettotuonti Kaasuturbiinit MW Vesivoima Lauhde Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP Tuulivoima 3000 Ydinvoima päivä Kuva 3.12 Sähkön hankinta tunneittain ajanjaksolla Ajanjakso MW Vesivoima Tuulivoima Ydinvoima Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP Lauhde Kaasuturbiinit Nettotuonti päivä Kuva 3.13 Sähköntuotantomuodot ja nettotuonti tunneittain ajanjaksolla 3.41 40 (123) Havainnot ajanjaksosta 3, Kyse on kahden viikon ajanjaksoista helmikuussa, mutta sähkön kysyntä ei ole erityisen korkealla. Kaukolämmön yhteistuotantosähköä on hyödynnetty sekä vuorokausisäätöön, että viikon sisäiseen säätöön. Yhteistuotantosähköä on tuotettu vähemmän kuin kahdella ensimmäisellä jaksolla, ja näin ollen kapasiteettia on jäänyt myös säätöön. Tuotantomuodoista vesivoimaa on hyödynnetty eniten vuorokausisäätöön. Vesivoimatuotanto vaihteli jakson aikana välillä MWh/h. Vuorokauden sisällä tuotannon maksimin ja minimin erotus oli keskimäärin 1091 MW. Lauhdevoimatuotantoa on hyödynnetty sekä vuorokausisäätöön että viikon sisäiseen säätöön. Sekä lauhdetuotannossa että sähkön kysynnässä on laskeva suuntaus koko jakson ajan. Vuorokauden keskilämpötilat nousivat jakson loppua kohden. Jakso oli tarkastelluista ajanjaksoista tuulisin. Tuulivoimatuotanto saavutti enimmillään 174 MW, eli 82 % asennetusta tehosta Ajanjakso MW Nettotuonti Kaasuturbiinit Vesivoima Lauhde Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP Tuulivoima Ydinvoima päivä Kuva 3.14 Sähkön hankinta tunneittain ajanjaksolla 4.42 41 (123) 3000 Ajanjakso MW Vesivoima Tuulivoima Ydinvoima Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP Lauhde Kaasuturbiinit Nettotuonti päivä Kuva 3.15 Sähköntuotantomuodot ja nettotuonti tunneittain ajanjaksolla 3. Havainnot ajanjaksosta 4, Kyse on ajanjaksosta toukokuussa. Kaukolämmön yhteistuotantosähköä on hyödynnetty sekä vuorokausisäätöön että viikon sisäiseen säätöön. Vesivoimalla on tuotettu sähköä melko tasaisesti, eikä vesivoimaa ole hyödynnetty viikon sisäiseen säätöön tai vuorokausisäätöön. Kevättulvat sijoittuvat tähän ajanjaksoon, mikä vaikeuttaa vesivoiman hyödyntämistä säädössä. Vesivoimatuotanto vaihteli jakson aikana välillä MWh/h. Vuorokauden sisällä tuotannon maksimin ja minimin erotus oli keskimäärin 148 MW. Lauhdevoimatuotantoa on hyödynnetty vuorokausisäätöön. Olkiluoto 1 oli jakson ajan suunnitellusti vuosihuollossa Tunnin sisäinen säätö Säätömarkkinalle tehtyjen säätötarjousten määrän voidaan olettaa kuvaavan lyhytaikaiseen säätöön kykenevän kapasiteetin määrää. Kuvissa on esimerkkiajanjaksojen ylös- ja alassäätötarjoukset tunneittain. Tarjouksiin ei sisälly Fingridin järjestelmäreservejä (keskimäärin 1200 MWh/h 2012).43 42 (123) Kuva 3.16 Ylös- ja alassäätötarjoukset tunneittain ajanjaksolla 1. Ylössäätötarjousten volyymin keskiarvo oli 417 MWh/h (Fingrid) Kuva 3.17 Ylös- ja alassäätötarjoukset tunneittain ajanjaksolla 2. Ylössäätötarjousten volyymin keskiarvo oli 465 MWh/h (Fingrid)44 43 (123) Kuva 3.18 Ylös- ja alassäätötarjoukset tunneittain ajanjaksolla 3. Ylössäätötarjousten volyymin keskiarvo oli 698 MWh/h (Fingrid) Kuva 3.19 Ylös- ja alassäätötarjoukset tunneittain ajanjaksolla 4. Ylössäätötarjousten volyymin keskiarvo oli 303 MWh/h (Fingrid) Kuva 3.20 nähdään, että säätötarjousten summa oli keskimäärin noin 600 MWh/h vuonna Tarkastelluista ajanjaksoista ylössäätötarjousten määrä on ollut tätä alhaisempi jaksoilla 1, 2 ja 4. Kaksi ensimmäistä jaksoa sijoittuvat joulukuuhun ja helmikuuhun ja niiden aikana on ollut kylmää. Aiemmin havaittiin, että lämpövoimaa ei ole juurikaan käytetty vuorokausisäätöön ja viikon sisäiseen säätöön näillä ajanjaksoilla. Neljäs ajanjakso sijoittuu kevättulvien aikaan, ja aiemmin havaittiin, että vesivoimaa ei ole juurikaan käytetty vuorokausisäätöön ja viikon sisäiseen säätöön.45 44 (123) 1,500 1,000 MWh/h , ,500 h Ylössäätötarjoukset (MWh/h) Alassäätötarjoukset (MWh/h) Kuva 3.20 Suomen hinta-alueen säätötarjoukset vuonna 2011, pysyvyyskäyrä Error! Reference source not found. nähdään, että ylössäätötarjousten määrä on ollut vuonna 2011 vähäisimmillään helmikuussa ja huhtikuussa. Alassäätötarjousten määrä puolestaan on vähäisin kesällä. Alassäätötarjousten alhaista määrää selittää se, että säätövoimaa muina vuodenaikoina markkinoille tarjoavat tuotantolaitokset eivät ole käynnissä, koska sähkön kysyntä on kesällä vähäistä. Sähköä tuottaa niin sanottu perusvoima, eli esimerkiksi ydinvoimalaitokset, joiden hyödyntäminen Suomessa säätökäyttöön on vähäistä. Kuva 3.21 Suomen hinta-alueen säätötarjoukset tunneittain vuonna 2011 (Fingrid)46 45 (123) 3.2 SÄHKÖMARKKINA JA SÄHKÖN SIIRTOYHTEYDET EU:n tavoitteena ovat yhteiset sähkön tukkumarkkinat. Jotta sähkömarkkinoiden integraatio voi toteutua, tarvitaan riittävästi sähkön siirtoyhteyksiä sekä sähkömarkkinoiden pelisääntöjen harmonisointia. Tukkumarkkinan integraation tarkoituksena on, että sähköntuotantokapasiteettia hyödynnetään optimaalisesti yhä suuremmalla alueella, ja että eri maiden erilaisten tuotantoprofiilien ominaisuudet hyödynnetään. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat muodostaneet yhteiset sähkön tukkumarkkinat vuodesta 2000 lähtien. Yhteisen markkinan avulla voidaan hyötyä Pohjoismaiden erilaisista sähköntuotantokapasiteeteista. Kun muuttuvilta kustannuksiltaan halpaa vesivoimaa on saatavilla runsaasti Ruotsista ja Norjasta, esimerkiksi Tanskan ja Suomen hiililauhdelaitoksia, joiden muuttuvat kustannukset ovat huomattavasti kalliimmat, ei tarvitse käynnistää. Toisaalta esiintyy vuosia, jolloin vesivoimaa on vähän saatavilla, ja sähköä tuotetaan enemmän hiililauhteella. Kuvassa 3.22 on esitetty sähköntuotantomuodot Pohjoismaissa vuonna TWh Tuulivoima Aurinkosähkö Muut uusiutuvat Vesivoima Fossiiliset polttoaineet Ydinvoima Muut 0 Ruotsi Suomi Tanska Norja Kuva 3.22 Sähköntuotanto Pohjoismaissa 2009 (Eurelectric 2011a) Pohjoismaiden tuotantoprofiilit ja yhteinen sähkömarkkina vaikuttavat oleellisesti myös sähköjärjestelmän joustavuuteen Suomessa. Norjassa on paljon vesivoimakapasiteettia, jolla voidaan toteuttaa nopeita tehonmuutoksia. Lisäksi 6 % Norjan vesivoimakapasiteetista on pumppuvoimaa, jonka avulla sähköä voidaan varastoida. Esimerkiksi 62 % pohjoismaisesta ylössäädöstä ja 63 % alassäädöstä47 46 (123) toteutetaan Fingridin mukaan Norjan vesivoimalla. Kuvassa 3.23 on esitetty ylös- ja alassäädön määrä Pohjoismaissa. Kuva 3.23 Ylös- ja alassäätöjen määrä Pohjoismaissa (Päivinen 2009) Baltian maat ovat parhaillaan integroitumassa Pohjoismaiseen sähkömarkkinaan. Pohjoismainen sähkömarkkina on yhdentynyt Läntisen Keski-Euroopan markkinaan. Markkinat ovat fyysisesti yhteydessä Ruotsin/Tanskan ja Saksan sekä Norjan ja Alankomaiden välisten siirtoyhteyksien kautta. Kuvassa 3.24 on esitetty Pohjoismaiden siirtoyhteyksiä.48 47 (123) Kuva 3.24 Pohjoismaiden siirtoyhteydet (ENTSO-E 2012b) Suomen ja Venäjän välillä sovelletaan kahdenvälistä kauppaa ja suoraa pörssikauppaa. On odotettavissa, että jatkossa pörssikaupan osuus nousee, ja kauppa toimii molempiin suuntiin. 3.3 KYSYNTÄJOUSTO Nykyinen kysyntäjoustopotentiaali Suomessa on kolme pääryhmää, jotka muodostavat merkittävän potentiaalin kysyntäjoustolle. Näitä ovat suurteollisuus, pieni- ja keskisuuriteollisuus sekä sähkölämmittäjät. Tällä hetkellä Suomessa kysyntäjoustoa käytetään sähkömarkkinoilla suurteollisuudessa. Yleisesti ottaen sopimukset tehdään kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa. NordPool Spot- ja Elbas-markkinoilla voi toteuttaa kysyntäjoustoa myymällä sähköä. NordPool Elspot-markkinalla on myös tuote, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden irti kytkettäviä kuormia varten.49 48 (123) Tarkkaa tietoa siitä, kuinka laajasti suurteollisuus käyttää kysyntäjoustoa, ei ole. Sähköpörssiin spot-markkinalle tehdyt tarjoukset ovat luottamuksellisia eikä siten ole tiedossa, kuinka laajasti kysyntäjoustoja on hyödynnetty esimerkiksi viime vuosien hintapiikkien aikana. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittänyt työryhmä (TEM 2008) on VTT:n vuonna 2005 tekemään selvitykseen perustuen arvioinut teollisuuden kysyntäjoustopotentiaaliksi noin 1300 MW. Tästä noin 450 MW kuuluu Fingridin järjestelmäreserveihin, eikä ole siten vapaasti markkinalla hyödynnettävissä. Teollisuuden kysyntäjousto riippuu hyvin paljon sähkön hintatasosta ja teollisuuden tuotantotilanteesta. Talven sähkön hintapiikkien aikaisen kysyntäjouston on arvioitu olleen Suomessa noin MW tai jopa enemmän (TEM 2010). Kaupankäyntiin NordPool Spotissa liittyy maksuja, joista johtuen kysyntäjoustojen toteuttajat spot-markkinalla ovat vähintään keskisuuresta teollisuudesta. Pienten ja keskisuurten yritysten osalta kysyntäjouston hyödyntäminen nähdään tulevaisuuden mahdollisuudeksi, sillä yrityksillä on jo käytössään tuntimittaus (etäluettavat mittarit) sekä erilaisten sähkömarkkinatuotteiden tuntemusta. Pienemmät sähkönkäyttäjät käyttävät sähkön hankintaansa palveluntarjoajia, ja niiden on periaatteessa mahdollista toteuttaa kysyntäjoustoa tätä kautta. Jakeluverkkotasolla kysyntäjoustoa ei tähän mennessä ole juuri hyödynnetty mm. puutteellisen teknologian vuoksi. Tulevaisuudessa myös pienkäyttäjät ja kuluttajat (erit. sähkölämmittäjät) nähdään tulevaisuudessa potentiaalisiksi kysyntäjouston hyödyntäjiksi. Pienkäyttäjien kysyntäjoustovaihtoehdot ovat automaattinen, sopimuspohjainen kysyntäjousto tai kuluttajan omaan aktiivisuuteen (kuluttajan omat toimenpiteet) perustuva kysyntäjousto. Sähkön kysyntäjoustossa mahdolliset kohteet löytyvät sieltä, missä suuria sähkökuormia on poiskytkettävissä. Kotitalouksien osalta näitä kuormia löytyy sähkölämmityksestä (huonelämmitys ja lämmin vesi) ja sähkösaunasta tyypillinen sähkökiuas on teholtaan 6 kw. Jos vuosikulutus on kwh luokkaa, ei riittävän suuria kuormia ole käytettävissä kysyntäjoustoon. Sähkölämmityksen tarjoamaa kysyntäjoustopotentiaalia hyödynnetään jo nyt kaksiaikahinnoittelun avulla. Kaksiaikahinnoittelun vaikutuksesta Suomen vuorokauden sisäinen kulutusprofiili on tasaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämänhetkiseksi sähkölämmityksen kysyntäjoustopotentiaaliksi on arvioitu vähintään 300 MW. Fingridin näkemykseen mukaan kaksiaikahinnoittelusta luopuminen ja yöhön siirretyn sähkön kuluttaminen vuorokauden aikana tasaisesti johtaisi Suomen kulutushuipun kohoamiseen ainakin 300 MW:llä (TEM 2008 & 2010). Päivä- ja yösähkön väliset hintaerot ovat pienentyneet viime vuosina, mikä saattaa vähentää kaksiaikasähkön houkuttelevuutta asiakkaille.50 49 (123) Mahdollisuudet ja haitat Kuormien irti kytkemiseen ja kysyntäjoustoon teollisuudessa liittyy erilaisia mahdollisuuksia ja haittoja riippuen muun muassa teollisuuden alasta ja prosessien tilasta. Aiempien selvitysten mukaan suurin osa suurteollisuudesta on suojannut sähkön hankintansa. Näissä tapauksissa motiivina kuorman irti kytkemiselle ja sähkön käyttämättä jättämisellä on se, että sähkö-/finanssisopimuksen myynnistä saa paremman katteen kuin lopputuotteen myynnistä. Jos sähkön hankintaa ei ole suojattu, motiivina kysyntäjoustolle on sähkön kallis hinta kyseisellä hetkellä. Jos tuotantoa ei pystytä siirtämään toiseen hetkeen, tarkoittaa kysyntäjousto tuotannon menetystä. Kuormien irti kytkeminen voi myös häiritä valmistavan teollisuuden prosesseja, eikä se ole siten aina mahdollista. Esimerkiksi talven hintapiikit osoittavat, että haasteena on kysyntäjouston saaminen mukaan jo spot-markkinalle ja siten vaikuttamaan sähkön tukkuhinnan muodostumiseen. Säätösähkömarkkinalla tapahtuva kysyntäjousto ei laske sähkön tukkumarkkinahintaa. TEM:n sähkötehotyöryhmä (TEM 2010) katsoi, että kysyntäjoustotietoisuuden lisääminen ja tuotantoprosessien joustomahdollisuuksien läpikäynti voivat edelleen silti lisätä kysyntäjoustoa, varsinkin jos erot markkinahinnoissa kasvavat.51 50 (123) 4 SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET 4.1 SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETIN KEHITYS SUOMESSA JA YHTEISELLÄ SÄHKÖMARKKINALLA Suomessa odotetaan sähköntuotantokapasiteetin kehittyvän entistä vähäpäästöisempään suuntaan. Periaatepäätökset on myönnetty kahdelle ydinvoimalalle ja tuulivoimainvestointeja on suunnitteilla 7800 MW:n edestä (STY 2012). Toisaalta vanhoja fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia tulee todennäköisesti poistumaan päästönormien tiukennuttua ja ikääntymisen vuoksi. Vuoden 2030 loppuun mennessä Suomesta poistuu nykyisen tiedon mukaan kaksi ydinvoimayksikköä: Loviisa 1 vuona 2027 ja Loviisa 2 vuonna Suunniteltujen investointien toteutuminen ja tuotantokapasiteetin kehitys vuoteen 2030 riippuu monesta tekijästä ja kehityksen ennustaminen on vaikeaa. Taulukko 4.1 sekä kuvat 4.1 ja 4.2. esittävät tuotantokapasiteetin kehityksestä erään näkemyksen. Tämän näkemyksen avulla voidaan hahmottaa minkä suuntaisiin muutoksiin tulisi varautua tuotantokapasiteetin joustavuuden näkökulmasta. Tuulivoimaa ja ydinvoimaa ei yleensä käytetä joustavana sähköntuotantona (asiaa tarkastellaan enemmän luvussa 5.1 ) joten niiden osuuden lisääntyminen sähköntuotantokapasiteetista aiheuttaa tarvetta kehittää muun tuotantokapasiteetin joustavuutta, säätökykyä, kysyntäjoustoa ja sähkön varastointia. Taulukko 4.1 Suomen sähköntuotantokapasiteetti vuonna 2012 ja tämän selvitystyön yhteydessä arvioidut muutokset Tuotantomuoto nykyinen tilanne tilanne 2030 perusvoima MW säätövoima MW perusvoima MW säätövoima MW Ydinvoima Teollisuus-chp vähenee hieman ennallaan Kaukolämpö-chp * vähenee hieman ennallaan Lauhde vähenee Vesivoima * Kaasuturbiinit kasvaa? Tuulivoima Tuonti Venäjä loppuu? - Ruotsi vähenee *käytettävissä oleva kapasiteetti vaihtelee mm. sään, lämpötilan ja vuodenajan mukaan52 51 (123) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tuulivoima Aurinkosähkö Muut uusiutuvat Vesivoima Fossiiliset polttoaineet Ydinvoima Muut Kuva 4.1 Energialähteiden osuudet Suomen sähköntuotantokapasiteetista 2009 ja 2030 (Eurelectric 2011a) MW Tuulivoima Aurinkosähkö Muut uusiutuvat Vesivoima Fossiiliset polttoaineet Ydinvoima Kuva 4. 2 Suomen sähköntuotantokapasiteetti energialähteittäin 2009 ja 2030 (Eurelectric 2011a) Pohjoismaissa tuulivoiman osuus nousee Eurelectricin arvion mukaan 21 %:iin sähköntuotantokapasiteetista. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee kaikissa Pohjoismaissa. Vesivoiman odotetaan kasvavan merkittävästi ainoastaan Norjassa. Kuvassa 4.3 on arvioita energiantuotantomuotojen osuuksista Pohjoismaissa vuonna 2030 ja kuvassa 4.4. on Pohjois- ja Länsi-Euroopan tuotantokapasiteetti energialähteittäin vuonna 2030.53 52 (123) MW Tuulivoima Aurinkosähkö Muut uusiutuvat Vesivoima Fossiiliset polttoaineet Ydinvoima Muut Kuva 4.3 Pohjoismaiden sähköntuotantokapasiteetti energialähteittäin 2010 ja 2030 (Eurelectric 2011a) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Tuulivoima Aurinkosähkö Muut uusiutuvat Vesivoima Fossiiliset polttoaineet Ydinvoima Muut 10 % 0 % Kuva 4.4 Pohjois-ja Länsi-Euroopan sähköntuotantokapasiteetti energialähteittäin 2009 ja 2030 (Eurelectric 2011a) Koko Pohjois- ja Länsi-Euroopassa tuulivoiman osuuden odotetaan nousevan vuoteen 2030 mennessä 23 %:iin ja tuuli- ja aurinkosähkön osuuden yhteensä 32 %:iin. Aurinkosähköä on arvioiden mukaan tulossa eniten Saksaan ja Ranskaan. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähenemässä kauttaaltaan. Ydinvoiman osuuden odotetaan54 53 (123) nousevan Suomen ohella Baltiassa ja Puolassa ja Saksan osalta ydinvoiman odotetaan poistuvan poliittisten linjausten mukaisesti. 4.2 SÄHKÖMARKKINAN YHDENTYMINEN Entso-E on muodostanut näkemyksen keskeisistä siirtoverkon investointitarpeista vuoteen (ENTSO-E 2012b) Entso-E arvioi, että Itämeren alueen siirtoverkkoon tarvitaan lähivuosina investointeja lähinnä Baltian maiden sähkömarkkinan integroimiseksi Pohjoismaihin ja muuhun Eurooppaan. Pohjoismaiden välille lisäyhteyksiä tarvitaan edelleen, jotta eri maiden erilaisia tuotantoportfolioita pystytään paremmin hyödyntämään. Pitemmällä aikavälillä siirtoverkon investointitarpeet perustuvat pitkälti uusiutuvan energian ja ydinvoiman lisääntymisen aiheuttamiin uusiin tarpeisiin. Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välille tarvitaan lisää siirtoyhteyksiä, jotta voidaan vastata Keski- Euroopan ja Saksan lisääntyvän tuulivoimatuotannon aiheuttamiin haasteisiin. Myös Pohjoismaissa tarvitaan lisää siirtoyhteyksiä tuulivoiman lisääntymisen vuoksi. Vuoden 2020 jälkeen potentiaalisia lisäinvestointitarpeita on etenkin Norjan ja Ruotsin ja Keski-Euroopan välillä. (ENTSO-E 2012b) Siirtoverkkoinvestointien toteutuminen vaikuttaa säätövoiman ja joustavan tuotantokapasiteetin tarpeeseen Suomessa useammalla tavalla. Siirtoyhteyksien avulla pystytään lisääntyvässä määrin hyödyntämään muiden maiden säätökykyistä tuotantokapasiteettia. Toisaalta myös sähkön vientimahdollisuudet kasvavat. On kuitenkin muistettava, että tuulisähkön vienti riippuu oleellisesti muiden sähkömarkkinoilla toimivien maiden tuotantotilanteesta. Lisääntyvien siirtoyhteyksien Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden välillä odotetaan johtavan siihen, että säätökykyistä tuotantoa pystytään hyödyntämään entistä laajemmin myös Keski-Euroopan tarpeisiin. Käytännössä siirtoverkkoinvestointien toteutuminen on usein viivästynyt merkittävästi suunnitellusta. Haasteita aiheuttavat sekä investointien rahoitus, että hankkeiden yleinen hyväksyttävyys. 4.3 MUUTOKSET SÄHKÖN KYSYNNÄSSÄ Muutokset sähkön kysynnässä, kuten lämpöpumppujen lisääntyminen tai sähköautojen määrän radikaali kasvu aiheuttavat haasteita sähköverkolle. Esimerkiksi, mikäli sähköautojen yleistyminen toteutuu ennustetusti eikä niiden mukanaan tuomaa uutta sähkönkulutusta pystytä millään tavalla ajallisesti optimoimaan, kasvavat sähköjärjestelmän haasteet. Jos oletetaan, että sähköautojen lataaminen keskittyy alkuiltaan (kuva 4.5), kasvattaa sähköautojen kuorma koko järjestelmän huippukuormaa ja siirtää huipun ilta-aikaiseksi. Tämä kasvattaisi myös jakeluverkkojen huippukuormia, joka puolestaan johtaisi jakeluverkkojen vahvistamistarpeisiin. Myös sähköjärjestelmätason vaatimukset kasvaisivat:55 54 (123) tarvittaisiin lisää voimalaitoskapasiteettia ja mahdollisesti myös siirtoverkon vahvistuksia. (Ruska et al. 2010) Kuva 4.5 Sähköautojen lataamisten aiheuttamat kysyntäpiikit Pohjoismaissa (Ruska et al. 2010) 4.4 TUULIVOIMA SÄHKÖJÄRJESTELMÄSSÄ Tuulivoimantuotannon vaihtelu ja sen vaikutukset Tuulivoimatuotannon vaihtelu aiheuttaa haasteita sähköjärjestelmälle varsinkin, kun tuulivoiman osuus kasvaa. Kun tuulisuus ratkaisee tuulivoiman tuottaman sähkön määrän kullakin hetkellä, tuotannon vaihtelu aiheuttaa sähköjärjestelmään haasteita, jotka aiheutuvat tuulivoimantuotannon vaihteluiden lisäksi sen ennustevirheistä ja toisaalta korvaavan kapasiteetin tarpeesta. Kuva 4.6 on esitetty tuulivoiman vaihteluja Saksassa tammikuussa 2008 (prosenttia tuntikeskiarvosta), vuonna 2008 (prosenttia päiväkeskiarvosta) ja jaksolla (prosenttia kuukausikeskiarvosta). Tunti- ja päiväarvojen vaihtelu on ollut likipitäen yhtä suurta, kun taas kuukausiarvojen vaihtelu on noin puolet edellisistä. (WEC 2011)56 55 (123) Kuva 4.6 Tuulivoiman vaihteluja Saksassa tammikuussa 2008 ja vuosina (WEC 2011) Tuulivoimantuotantoa joudutaan ennustamaan tuulisuusennusteiden pohjalta, ja ennusteet osuvat harvoin täysin kohdalleen. Tästä aiheutuu lisääntyvä tarve muutoksiin vielä sen jälkeen, kun spot-markkina on sulkeutunut kultakin vuorokaudelta. Tuulivoimatuotannon ennusteet paranevat käyttötuntia kohden, ja korjauksia voidaan tehdä Elbas-markkinalla. Riippuen siitä ovatko ennusteet korjaantuneet ylös- vai alaspäin, voidaan tarvita tuotannon ja kysynnän joustoja jompaankumpaan suuntaan. Muutosten aikaikkunasta riippuu, minkälaista joustavaa tuotantokapasiteettia joustotarpeen täyttämisessä voidaan käyttää. Jos tiedossa on, että muuta sähköntuotantoa tarvitaan lisää neljän tunnin kuluttua, ehditään käynnistää erilainen voimalaitos kuin tilanteessa, jossa tuotantoa tarvitaan jo tunnin kuluttua. Käyttötunnin sisällä korjauksia voidaan tehdä säätösähkömarkkinalla, jossa vaaditaan kykyä nopeampiin tehon muutoksiin (10 MW/15 min). Toisaalta sähköjärjestelmässä on oltava tarvittava määrä kapasiteettia korvaamaan tuulivoimaa hetkinä, joina tuulisähköä tuotetaan hyvin vähän. Näihin tilanteisiin ei tarvita kapasiteettia, jonka avulla päästään nopeisiin tehonmuutoksiin. Siinä mielessä tarvittavan tuotantokapasiteetin on kuitenkin oltava joustavaa ja käynnistysvalmiudessa, että tuotantoa on pystyttävä lisäämään seuraavaan päivään mennessä. Tuulivoimatuotantoa on tärkeää pystyä ennustamaan mahdollisimman tarkasti. Ennusteet ovat viime vuosina kehittyneet selvästi, ja ne tarkentuvat käyttötunnin lähetessä. Esimerkiksi Tanskassa ennustevirhe on keskimäärin 5,2 % vuorokautta ennen ja 3,0 % yksi tunti ennen käyttötuntia. Näin ollen Pohjoismaissa Elbasmarkkinalla on keskeinen rooli sähkömarkkinan sopeutumisessa tuulivoimantuotantoon. Tanskassa on kuitenkin kohdattu myös tilanteita, joissa Länsi- Tanskan tuulivoimatuotanto, joka ennustettiin vuorokautta ennen lähes nollaksi, onkin lopulta puolet maksimikapasiteetista. (ENTSO-E 2010) Kuvassa 4.7 on esitetty tuulivoimaennusteiden virheitä Tanskassa.57 56 (123) Kuva 4.7 Vuorokautta aikaisemmin laadittujen tuulivoimaennusteiden virheet niiden suuruuden mukaan kuvattuina, Tanska, hinta-alue DK1 (ENTSO-E 2010) Tanskan kokemukset osoittavat, että käyttötunnin aikana tuulivoimatuotanto voi vaihdella enintään 25 % tuotantokapasiteetista maatuulivoimalla ja 50 % merituulivoimalla. Käyttötunnin aikana sopeutuminen tuulivoimatuotannon vaihteluihin on kantaverkkoyhtiön vastuulla. Pohjoismaiset kantaverkko-operaattorit pitäisivät hyvänä, että tämä tapahtuisi ensisijaisesti muilla järjestelyillä (manuaalisesti aktivoitavat reservit, säätömarkkina) kuin automaattisesti aktivoituvien reservien avulla. Automaattisesti aktivoituvien reservien käyttö on kallista, ja niiden tulisi olla valmiina reagoimaan tuotannon ja verkon häiriötilanteisiin. (ENTSO-E 2010) Joissain maissa, esim. Tanskassa on otettu käyttöön tuntia lyhyemmät tase- ja kaupankäyntijaksot, joita jo tuotantotaseen osalta käytetään. Tällaiseen ollaan ehkä laajemminkin Euroopassa menossa. Myrskyllä tuulivoimatuotannon ennustamista vaikeuttaa se, että tuulivoimalat pysähtyvät, kun tuuli nousee liian kovaksi. Yleensä raja on 25 m/s. On kuitenkin todettu, että tuulivoimatuotannon seisahtuminen kokonaan vie useita tunteja, koska se tapahtuu myrskyrintaman etenemisvauhdin mukaan. Yleensä seisahtuminen täydestä tuotannosta nollaan vie ainakin 4-6 tuntia. Esimerkiksi vuoden 2005 Gudrunhurrikaani seisautti Länsi-Tanskan tuulivoimatuotannon 2200 MW:sta 100 MW:in kymmenessä tunnissa. (ENTSO-E 2010) Tyynet jaksot pystytään usein ennustamaan 1-2 vuorokautta aikaisemmin, ja niihin voidaan siten varautua myös hitaammin säädettävissä olevan kapasiteetin avulla. Kokonaisuutena voidaan todeta, että tuulivoimatuotantoa on tärkeää voida ennustaa vuorokausitasolla, tunnista toiseen ja tunnin sisällä. Sekuntien ja minuuttien väliset vaihtelut tasoittuvat, koska voimalat eivät sijaitse kaikki samassa paikassa ja58 57 (123) säärintaman edetessä myrsky vaikuttaa siten niihin eri tavalla samalla ajan hetkellä. Näin ollen kantaverkkoyhtiön kannalta oleellisimpia vaihteluita käyttötunnin sisällä ovat neljännestuntien väliset vaihtelut. (ENTSO-E 2010) Pohjois-Euroopan (Pohjois-maat, Brittein saaret, Ranska, Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta, Tšekki, Puola) sähkömarkkinaa ja tuulivoimaa koskevassa selvityksessä todetaan, että tuulivoiman kokonaistuotannon vaihtelu tulee olemaan suurta näinkin laajalla markkina-alueella. Tämä johtuu siitä, että säärintamat, erityisesti talven tyynet ja kylmät rintamat ulottua jopa 1600 km:iin. Näin ollen tuulivoimantuotanto kokonaisuudessaan ei tasaannu laajalla markkina-alueella niin paljon, kuin ehkä aikaisemmin on ajateltu. (Pöyry 2011) Pohjoismaisella sähkömarkkinalla suuri osa tapauksista, joissa taajuus ylittää sallitut rajat tapahtuu tällä hetkellä yhteyksillä, joille muodostuu usein pullonkauloja. Pohjoismaisen verkon alueella on jatkuvasti tilanteita, joissa siirtoverkko on täysin kuormitettu monessa kohtaa yhtä aikaisesti. Siirtoyhteyksien parantaminen on yksi keskeinen keino tuulivoiman vaikutuksiin sopeutumisessa. On kuitenkin syytä huomioida, että siirtoyhteydet eivät auta tilanteessa, jossa naapurimaissa vallitsevat samanlaiset tuuliolot. (ENTSO-E 2010) Kantaverkkoyhtiöt katsovat, että pohjoismaisella sähkömarkkinalla tarvitaan muutoksia, jotta suuri määrä tuulivoimaa voidaan integroida markkinalle. Muun muassa tuotannon ja kulutuksen joustoa tulisi lisätä, ja tuulivoiman tuotantoennusteita kehittää. Lisäksi tulisi harkita markkinan ajanjakson lyhentämistä tunnista 15 minuuttiin. Pohjoismainen markkina toimii tällä hetkellä tunnin jaksoissa. (ENTSO-E 2010) Lyhytaikaisen säätövoiman tarve jatkossa Ei voida olettaa, että tuulivoimatuotannon lisääntymisen ja sähköntuotantokapasiteetin rakenteen muuttumisen aiheuttamat haasteet ratkaistaan pelkästään yhteisen sähkömarkkinan kautta esimerkiksi Norjan ja Ruotsin säätökykyisen vesivoimatuotannon avulla. Koska tuulivoiman odotetaan lisääntyvän sekä muissa Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa, säätövoiman kysyntä lisääntyy siten myös lähialueilla. Volyymiltaan Suomen tuulivoimakapasiteetin kasvu on vähäisempää kuin Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Norjassa Lisäksi säärintamat voivat ulottua myös laajoille alueille ja kaikki siirtoyhteydet eivät aina ole käytettävissä. Näin ollen myös Suomen omassa energiajärjestelmässä on varauduttava tuulisähkön vaihteluun. Määrällisten arvioiden tekeminen lyhytaikaisen säätövoiman tai erityyppisen joustavan kapasiteetin tarpeesta on monimutkaista niin Suomen kuin laajemman markkina-alueen osalta. Sähköjärjestelmään sisältyy jo nyt joustavuutta, ja esimerkiksi säätökykyistä vesivoimaa voidaan hyödyntää enemmän ja eri tavoin kuin ennen. On kuitenkin selvää, että tuulivoiman osuuden noustessa riittävän suureksi säätövoiman tarve korostuu. Tuulivoiman aiheuttama säätötarve on luonteeltaan erilainen kuin perinteinen sähköntuotannon säätö, joka liittyy kulutuksen muutoksiin tai verkon häiriöihin.59 58 (123) Tuulivoiman vaihtelu on riippumaton kulutuksen vaihteluista, ja siksi tuulivoiman säätötarve on ainakin osa-aikaisesti täysimääräistä säätötehon osalta. VTT ja Fingrid Oyj esittivät 2008 näkemyksensä lyhytaikaisen säätövoiman tarpeesta tuulivoiman lisääntyessä Suomessa. Fingrid arvioi, että 2000 MW:n tuulivoimakapasiteetin edellyttää MW lyhytaikaista säätövoimaa. Fingridin arvio perustuu tuulivoiman toteutuneisiin tuntivaihteluihin vuosina Tuulivoiman tuotannon vaihtelu tasoittuu, kun tuulivoima sijoittuu maantieteellisesti hajautetusti. Yleensä tuntivaihtelu jää 5 10 % asennetusta tehosta ja enintään 16 % asennetusta tehosta. Näillä oletuksella tuulivoiman tuntivaihtelu olisi 320 MW 2000 MW:n tuulivoimakapasiteetilla. Mikäli tuulivoima keskittyy alueellisesti, vaihtelu voi olla suurempi. (VTT & Fingrid Oyj 2008) VTT:n näkemyksen mukaan 2000 MW:n tuulivoimakapasiteetti edellyttäisi MW lyhytaikaista säätövoimaa. Arvion taustalla on oletus siitä, että tuulivoimatuotannon tunnin sisäinen vaihtelu on 80 MW ja ennustevirheet MW MW:n tuulivoimakapasiteetin arvioitiin edellyttävän MW lyhytaikaista säätövoimaa olettaen, että tuulivoimatuotannon tunnin sisäinen vaihtelu 160 MW ja ennustevirheet MW. (VTT & Fingrid Oyj 2008) VTT:n arviot perustuvat tuulivoima- ja kulutusvaihteluiden ja ennustevirheiden yhteisvaikutukseen. VTT:n laskelmissa esitetään minkä verran lisäystä tarvitaan, jotta katetaan 99,9 % vaihtelusta ennen tuulivoimaa ja tuulivoiman jälkeen. Arvioiden alarajalla oletetaan, että tuulivoiman tuotantoarvioita kehitetään Suomen olosuhteisiin ja pahimpia ennustevirheitä korjataan ennen käyttötunnin alkua. (VTT & Fingrid Oyj 2008) Tuulivoimatuotannon vaihtelu Suomessa ja sen synnyttämä joustotarve Tuulivoimatuotannon vaihtelu Tuulivoiman tuotanto vaihtelee satunnaisesti. Tästä syystä on vaikeata arvioida todellista lisäsäätötarvetta. Maksimissaan lisäsäätötarve lähestyy tuulivoiman kokonaiskapasiteettia ja minimissään se voi olla jopa negatiivinen. Jotta tuulivoimatuotannosta ja sen vaihtelusta ja vaikutuksista saataisiin käsitys tilanteessa, jossa tuulivoimakapasiteetti on huomattavasti nykyistä suurempi, tarkastellaan neljää esimerkkiajanjaksoa. Esimerkkien perustana on tuulivoimatuotanto neljän jo aiemmin tässä raportissa esitellyn ajanjakson aikana vuosina Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi tuona aikana 150 MW:sta 220 MW:iin. Koska tuulivoiman voidaan investointisuunnitelmien perusteella ajatella sijoittuvan suurin piirtein samoille alueille kuin missä tuulivoimaa tällä hetkellä sijaitsee, katsottiin perustelluksi skaalata suoraan toteutunut vaihtelu suuremman kapasiteetin vaihteluksi. Käytännössä vaihtelu kuitenkin tasoittunee hieman johtuen sekä60 59 (123) voimaloiden kasvavista korkeuksista että kapasiteetin sijoittumisesta hieman eri alueille. Esimerkkeinä tulevasta tuulivoimakapasiteetista käytetään 2400 MW, 3600 MW ja 4000 MW. Suomen uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamiseksi on asetettu tavoite 6 TWh:n tuulivoimatuotannosta vuodelle Vuoden 2025 osalta on ollut esillä 9 TWh:n tuulivoimatavoite. Nämä tavoitteet on muunnettu kapasiteetiksi käyttämällä 2500 h huipunkäyttöaikaa, ja lisätty vielä 10 TWh:n tuulivoimatuotanto kuvaamaan mahdollista vuoden 2030 tilannetta. Kuvissa on esitetty tuulivoimantuotannon toteutuneet ja arvioidut vaihtelut tunneittain eri kapasiteeteilla neljälle eri ajanjaksolle Tuulivoimatuotannon toteutunut ja arvioitu vaihtelu tunneittain eri kapasiteeteilla MW päivä 150 MW, MW 3600 MW 4000 MW Kuva 4.8 Tuulivoimatuotanto ja arvioitu tuulivoimatuotannon vaihtelu vastaavissa tuuliolosuhteissa suuremmalla tuotantokapasiteetilla61 60 (123) 1200 Tuulivoimatuotannon toteutunut ja arvioitu vaihtelu tunneittain eri kapasiteeteilla MW päivä 200 MW, MW 3600 MW 4000 MW Kuva 4.9 Tuulivoimatuotanto ja arvioitu tuulivoimatuotannon vaihtelu vastaavissa tuuliolosuhteissa suuremmalla tuotantokapasiteetilla Tuulivoimatuotannon toteutunut ja arvioitu vaihtelu tunneittain eri kapasiteeteilla MW päivä 212 MW, MW 3600 MW 4000 MW Kuva 4.10 Tuulivoimatuotanto ja arvioitu tuulivoimatuotannon vaihtelu vastaavissa tuuliolosuhteissa suuremmalla tuotantokapasiteetilla62 61 (123) MW Tuulivoimatuotannon toteutunut ja arvioitu vaihtelu tunneittain eri kapasiteeteilla 220 MW, MW 3600 MW päivä 4000 MW Kuva 4.11 Tuulivoimatuotanto ja arvioitu tuulivoimatuotannon vaihtelu vastaavissa tuuliolosuhteissa suuremmalla tuotantokapasiteetilla Suurimmat muutokset toteutuneessa tuulivoimatuotannossa koetaan kolmannella aikajaksolla, joka oli tuulisempi kuin muut jaksot. Kuuden tunnin kuluessa tuulivoimatuotanto vaihtelee maksimissaan 44 % tuulivoiman kokonaiskapasiteetista ja 24 tunnin kuluessa tuulivoimatuotanto vaihtelee maksimissaan 72 % tuulivoimakapasiteetista, kuten taulukosta 4.2 havaitaan. Taulukko 4. 2 Tuulivoimatuotannon maksimaalinen vaihtelu esimerkkiviikkojen aikana ja suuremmalle tuotantokapasiteetille skaalattu vaihtelu Tuulivoimakapasiteetti, MW Tuotannon maksimaalinen vaihtelu 6h sisällä, MW Tuotannon maksimaalinen vaihtelu 24 h sisällä, MW On hyvä huomioida, että nämä luvut perustuvat tarkasteltuihin esimerkkiviikkoihin, eikä niiden siten voida olettaa kuvaavan keskimääräistä tilannetta tai ääritilanteita, joita esiintyy harvoin. Kuvattuihin tilanteisiin on kuitenkin varauduttava, jotta sähkön toimitusvarmuus voidaan taata. Mikäli oletetaan, että tuulivoiman tunnin sisäinen vaihtelu voi olla maksimissaan 16 %, kuten Fingrid oletti omassa arviossaan säätövoiman tarpeesta, muodostuisi tunnin sisäiseksi vaihteluksi oletetuilla tuulivoimakapasiteeteilla: tuulivoimakapasiteetti 2400 MW, tunnin sisäinen vaihtelu 384 MW tuulivoimakapasiteetti 3600 MW, tunnin sisäinen vaihtelu 576 MW tuulivoimakapasiteetti 4000 MW, tunnin sisäinen vaihtelu 640 MW63 62 (123) Fingridin arvio tunnin sisäisen vaihtelun suuruudesta sijoittuu VTT:n arvion (80 MW vaihtelu, kun kapasiteetti 2000 MW) ja Tanskan kokemusten (maatuulivoimalle maksimissaan 25 % tuotantokapasiteetista) väliin Sähköjärjestelmän joustotarve esimerkkiviikoilla Kuvissa on tarkasteltu joustotarvetta esimerkkiviikoilla tilanteissa, joissa tuulivoiman kapasiteetti on 2400 tai 4000 MW. Kysyntä vastaa esimerkkiviikkojen aikaista kysyntää. Kuvista voi havaita, että 2400 MW tuulisähköoletuksella eri jaksoilla jaksonsisäinen joustotarve vaihtelee noin 3000 MW:sta runsaaseen 4000 MW:in, 4000 MW tuulivoimatilanteessa 4000 MW:sta noin 6000 MW:in. Tarpeesta noin puolet johtuu kuorman vaihtelusta ja loppuosan aiheuttaa tuulen vaihtelu. Näin suuri jousto edellyttää joinain aikoina myös muun hiilineutraalin tuotannon alassäätöä Sähköjärjestelmän joustotarve Kulutus MW Muu tuotanto ja nettotuonti, tuulivoima 2400 MW Joustotarve kokonaisuudessaan Kulutuksesta johtuva joustotarve päivä Kuva 4.12 Joustotarve viikolla MW tilanteessa64 63 (123) Sähköjärjestelmän joustotarve Kulutus MW Muu tuotanto ja nettotuonti, tuulivoima 4000 MW Joustotarve kokonaisuudessaan Kulutuksesta johtuva joustotarve päivä Kuva 4.13 Joustotarve viikolla MW tilanteessa Sähköjärjestelmän joustotarve MW Kulutus Muu tuotanto ja nettotuonti, tuulivoima 2400 MW Kulutuksesta johtuva joustotarve Joustotarve kokonaisuudessaan päivä Kuva 4.14 Joustotarve viikolla MW tilanteessa65 64 (123) Sähköjärjestelmän joustotarve MW Kulutus Muu tuotanto ja nettotuonti, tuulivoima 4000 MW Kulutuksesta johtuva joustotarve Joustotarve kokonaisuudessaan päivä Kuva 4.15 Joustotarve viikolla MW tilanteessa Sähköjärjestelmän joustotarve Kulutus MW Muu tuotanto ja nettotuonti, tuulivoima 2400 MW Joustotarve kokonaisuudessaan päivä Kulutuksesta johtuva joustotarve Kuva 4.16 Joustotarve viikolla MW tilanteessa66 65 (123) Sähköjärjestelmän joustotarve Kulutus Muu tuotanto ja nettotuonti, tuulivoima 4000 MW MW Joustotarve kokonaisuudessaan päivä Kulutuksestajohtuva joustotarve Kuva 4.17 Joustotarve viikolla MW tilanteessa Sähköjärjestelmän joustotarve Kulutus MW Muu tuotanto ja nettotuonti, tuulivoima 2400 MW 4000 Joustotarve kokonaisuudessaan päivä Kulutuksestajohtuva joustotarve Kuva 4.18 Joustotarve viikolla MW tilanteessa67 66 (123) Sähköjärjestelmän joustotarve Kulutus MW Muu tuotanto ja nettotuonti, tuulivoima 4000 MW 4000 Joustotarve kokonaisuudessaan päivä Kulutuksestajohtuva joustotarve Kuva 4.19 Joustotarve viikolla MW tilanteessa Kuvissa on esitettynä vielä erikseen referenssiviikon 50/2010 säätötarpeet seuraavasti: - Tuuli-, vesi- ja lauhdevoimaa (+kaasuturbiinit) lukuun ottamatta tuotanto, kulutus ja vaihtotase on pidetty ennallaan - Säätämätöntä vesivoimaa on vuorokauden jokaiselle tunnille vuorokauden alin tuotantomäärä - Säädettävää vesivoimaa on vuorokauden jokaiselle tunnille vuorokauden maksimija minimituotannon erotus - Säädettävää vesivoimaa käytetään vain, mikäli kaikkea kulutusta ei saada tuotettua säätämättömillä ja vain siihen asti, kunnes säätötarve on nolla - Lauhdevoima ja kaasuturbiinit on jätetty pois tuotannosta - Tuulivoima on skaalattu viikolle erikseen vuotuisen kapasiteetin ja viikon tuotantolukujen mukaan vastaamaan myös 2400 ja 4000 MW kapasiteettia68 67 (123) Kuva 4.20 Joustotarve 169 MW tilanteessa Kuva 4.21 Joustotarve 2400 MW tilanteessa69 68 (123) Kuva 4.22 Joustotarve 4000 MW tilanteessa 4.5 TUULIVOIMAN VAIKUTUKSET MUUHUN SÄHKÖNTUOTANTOON Tuulisina aikoina tuulisähkön tuotanto vähentää kullakin hetkellä muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan kalleinta tuotantomuotoa. Kuvasta 4.23 havaitaan, kuinka lisääntynyt tuulivoima on vähentänyt Espanjassa kombi- ja hiilivoimalaitosten huipunkäyttöaikoja. Talvisaikaan kallein tuotantolaji on lauhdetuotanto. Sen sijaan kesäaikana tuulivoima korvaa yhteistuotantoa tai sähkön tuontia. Näiltä osin tuulivoiman pienentävä vaikutus hiilidioksidipäästöihin jää olennaisesti pienemmäksi kuin talviaikaan, jolloin lauhdetuotanto on väistyvässä roolissa. Kesäaikana osa tuulivoiman tuotantohuipuista saattaa johtaa siihen, että sillä korvataan lämpökeskuskattiloiden polttoainekäyttöä sähkön markkinahinnan pudotessa hetkellisesti polttoaineiden hinnan tasolle. Tanskassa oli v tilanne, jossa Jyllannin alueen NordPool-hinta sähkölle oli joitakin tunteja negatiivinen runsaan tuulivoimatuotannon aikana. Vesivoiman ja ydinvoiman määrä jäänevät ennalleen sekä ajojärjestyssyistä että niiden neutraalin ilmastovaikutuksen vuoksi. Vesivoiman vesivarastojen käytön optimointiin voi tuulivoima vaikuttaa varsinkin kesäaikaan, jolloin lämpövoimatuotanto on suurimmaksi osaksi pois käytöstä. Ruotsissa on tehty arvioita siitä, että vesivoimaa voidaan joutua rajoittamaan mm. ohijuoksutuksin tuulivoiman lisärakentamisen seurauksena. Tilanne korostuisi runsassateisen vuoden aikana.70 69 (123) Vientimahdollisuus Suomeen voi myös rajoittua nykyisestä, jos molemmissa maissa on samaan aikaan hyvät olosuhteet tuulivoiman tuottamiselle. Tuulivoiman aiheuttama säätötarve on luonteeltaan erilainen kuin nykyinen sähköntuotannon säätötarve, joka liittyy kulutuksen muutoksiin tai verkon häiriöihin. Tuulivoiman tuotanto muuttuu tuulitilanteen mukaan ja on siten riippumaton kulutuksen vaihteluista. Siksi tuulivoiman säätötarve on ainakin osa-aikaisesti täysimääräistä säätötehon osalta. Tuulivoiman on arvioitu lisäävän sähkön hinnan vaihteluita. (Pöyry 2011) Tunteina, jolloin tuulee paljon, sähkön tukkumarkkinahinta laskee. Toisaalta tuulivoimalla voi olla nostava vaikutus sähkön hintaan niinä tunteina, jolloin tuulisuus on vähäistä. Kun tuulisähköä ei ole saatavissa, kysyntä korvaavalle kapasiteetille on suurta. Toisaalta kyseistä korvaavaa tuotantoa tarvitaan entistä harvemmin, ja sähköntuottajien pitäisi saada riittävästi tuloja, jotta harvemmin käytettyä kapasiteetti kannattaa ylläpitää, ja siihen kannattaa investoida. Vesivoimaa tarvitaan kesällä entistä enemmän säätövoimana, koska lämpövoimatuotanto on suurimmaksi osaksi poissa käytöstä. Näin ollen tuulivoima voi vaikuttaa vesivarastojen optimointiin varsinkin kesäaikaan. Kuva 4.23 Kombi- ja hiilivoimalaitosten käyttöaika Espanjassa. (Eurelectric 2011b) Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta on kasvanut Espanjassa voimakkaasti 2000-luvulla, vuonna 2000 osuus oli 2 % ja vuonna %71 70 (123) Suomen olosuhteissa tuulivoiman edellyttämän lisäsäätökapasiteetin rakennetta ja määrää on vaikea ennustaa, koska tuulivoimatehon osuus kokonaistuotannosta on Suomessa vielä varsin pieni. Suomen tuotantorakenne taas poikkeaa olennaisesti maista, joissa tuulivoiman osuus jo kasvanut 5 10 %:n osuutta vastaavalle tasolle. Seuraavanlaisia arvioita voidaan kuitenkin tehdä. Voidaan olettaa, että moneen tuotantoyksikköön hajautuneen tuulivoiman säätötarve ei ole erityisen nopeaa. Laiteviat ja tuulitilanteen muutokset vaikuttavat siihen, että tarve tunninsisäiselle kompensoivalle säädölle jäänee Fingridin arvion tasolle (n. 16 %). Sään tyyntyminen ja tuulen voimistuminen tapahtuvat tyypillisesti Suomen kokoisella alueella muutaman tunnin kuluessa, joten lämpövoiman käynnistysajat ja tehonmuutosnopeudet ovat riittäviä tarvittavan säätötehon tuottamiseen. Tuulivoimakapasiteetin suurimmat tehovaihtelut tapahtuvat tyypillisesti aikavakiolla, jonka suuruus vaihtelee muutamasta tunnista 2 3 vuorokauteen. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti voitaneen ennustaa kohtuullisella tarkkuudella, kuten sääennusteet yleensäkin, lyhyellä n. parin vuorokauden aikajaksolla.72 71 (123) 5 VAIHTOEHDOT SÄHKÖJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI 5.1 SÄHKÖNTUOTANTOMUODOT Vesivoima Säätävän vesivoiman lisäysmahdollisuudet Oy Vesirakentajan tekemän Voimaa Vedestä selvityksen jälkeen uutta vesivoimaa on rakennettu niukasti, mutta suurten voimatalousjokien tehonnostot ovat edistyneet suunnitellusti. Tämä on lisännyt pääosin säätöön soveltuvaa vesivoimakapasiteettia suurten voimatalousjokien pääuomilla vuosina yhteensä noin 130 MW ja energiantuotantoa keskivesivuotena noin 180 GWh. Tämän hetken päivetettyjen tietojen mukaan säätöön kykenevää vesivoimaa voidaan vielä koskiensuojelulakien estämättä lisätä jo rakennetuissa joissa noin 200 MW ja näiden hankkeitten säätönenergia on yhteensä runsaat 300 GWh keskimääräisenä vesivuotena. Yhteenveto vesistöittäin on taulukossa 5.1. Taulukko 5.1 Säätävän vesivoiman lisäys vesistöittäin (Oy Vesirakentaja 2012) suunniteltu säätövoiman lisäys Vesistö nro. Vesistö Hankkeita Tuotanto Hanke kpl MW GWh/a 4 Vuoksen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Oulujoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Yhteensä Lisäksi on suunniteltu Kemihaaran allas + laitos Kemijoella Kollajan allas + laitos Iijoella Allashankkeet lisäisivät säätöenergiaa yhteensä noin 500 GWh/a nimenomaan aikoina, jolloin säätömahdollisuus näissä vesistöissä on rajoittunut joko veden vähyyden tai runsauden vuoksi Lämpövoima Tuulivoiman säätötarve ei ole erityisen nopeaa. Sään tyyntyminen ja tuulen voimistuminen tapahtuvat tyypillisesti Suomen kokoisella alueella muutaman tunnin73 72 (123) kuluessa, joten lämpövoiman tyypilliset käynnistysajat ja tehonmuutosnopeudet ovat usein riittäviä tarvittavan säätötehon tuottamiseen. Tuulivoimakapasiteetin suurimmat tehovaihtelut tapahtuvat ovat tyypillisesti 2 3 vrk jaksoissa. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti on, kuten sääennusteet yleensäkin, varsin hyvin ennustettavissa lyhyellä aikajänteellä, jopa parin vuorokauden ennusteella. Vanhaa poltinpolttoon perustuvaa lauhdevoimaa on mahdollista hyödyntää tuulivoiman rinnalla joustavana sähköntuotantokapasiteettina ja myös muuntaa säätöön soveltuviksi. Mikäli lauhdelaitoksia muunnetaan biopolttoainejalosteiden (paahtopelletit, pyrolyysiöljy) käyttöön soveltuviksi, niihin ei ole tarpeellista tehdä laajamittaisia IE-direktiivin edellyttämiä ilmansuojeluinvestointeja puhtaamman biopolttoainekäytön vuoksi. Toimitusvarmuuden näkökulmasta olisi hyvä säilyttää myös jatkossa mahdollisuus hiilen käyttöön kriisitilanteiden kuten ilmastomuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden tai maakaasun tai öljyn käyttöön liittyvien poliittisten kriisien varalta. Lisäksi olisi syytä selvittää mahdollisuudet liittää lauhdevoimalaitokset osaksi lähintä kaukolämpöverkkoa, jotta niiden tuottama säätövoima saataisiin yhteistuotantomuotoiseksi. Tällaisia mahdollisuuksia liittyy ainakin Mussalon ja Inkoon laitoksiin. Myös Loviisan etäisyys pääkaupunkiseudulta tarjoaa pitkällä tähtäyksellä kaukolämpöyhteysmahdollisuuden, kun energiajärjestelmä joka tapauksessa muuttuu. Tarve lauhdevoimalla tapahtuvaan säätöön vähentynee jatkossa, kun muiden keinojen ja tuotantomuotojen hyödyntäminen sähköjärjestelmän joustavuuden lisäämisessä kasvaa, mutta lauhdelaitokset ovat tarpeen ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan. Myös vanhoja hiilikäyttöisiä CHP-laitoksia (Hanasaari, Salmisaari, Kymijärvi) voidaan hyödyntää joustavana sähköntuotantokapasiteettina Näidenkin osalta varastoitavien biopolttoainejalosteiden kuten paahtopellettien ja pyrolyysiöljyn käyttö mahdollistaisi IE-direktiivin edellyttämän BAT-päästötason ilman muita lisäinvestointeja kuin polttoaineen varastointi ja poltinmuutokset. Tämän kaltaiseen tuulivoiman tuottaman energian varastointiin soveltuu hyvin CHPtuotanto, jos sen lämmöntuotantoa varten on rakennettu 2 vuorokauden käyttöön mitoitettu lämpöakkukapasiteetti. Lämpöakkujen lisärakentaminen on varsin edullista verrattuna mihin tahansa sähkön varastointiin. Yhteistuotantolaitoksien tehonsäätöominaisuuksia voidaan parantaa myös lisäjäähdyttimien avulla, jolloin ääritilanteissa kaukolämmön tuotantoa voidaan siirtää lämpökattiloille ja siirtyä CHP-voimalaitoksilla yhteistuotannosta lauhdetuotantoon. Huipputehoa tuottavat kaasuturbiinit ja moottorit kannattaa sijoittaa kaukolämpöverkkojen lähelle, jolloin niiden tuottama sähkö on mahdollista tuottaa yhteistuotantosähkönä. Samalla voidaan korvata lämpökattiloilla tuotettua kaukolämmön tuotantoa talvihuippuina ja kesäminimin aikana, jolloin kaukolämmön yhteistuotannon peruskuormalaitosten säätökapasiteetti ei ole käytettävissä. Jos huipputehon tuotanto voidaan tehdä yhteistuotantona, pienenee sen ominaispäästö alle puoleen kulutussuhteen muutosta vastaavasti (2,5 1,1).74 73 (123) Dieselmoottorit soveltunevat parhaiten pieneen huipputehon tuotantoon liitettyinä kaukolämpöverkkoihin. Niissä on mahdollista käyttää polttoaineena heikompilaatuisia öljyjä ja bioöljyjalosteita (mahdollisesti pyrolyysiöljyä) kuin kaasuturbiineissa. Lämpöpumput vähentävät polttoaineen käyttöä yhteistuotannossa. Olemassa olevat yhteistuotantolaitokset jäävät tällöin tuulivoiman luontevaksi säätökapasiteetiksi. Jos tuulivoiman osuus tulevaisuudessa jatkaa kasvuaan, tulee yhteistuotannosta se energiantuotantomuoto, joka tekee tuulivoimalle tilaa markkinoilla. Siinä tilanteessa lisätuulivoiman arvo putoaa verrattuna nykytilanteeseen, jossa tuulivoima korvaa pääosin lauhdetuotantoa Ydinvoimalaitokset Suomessa on rakenteilla Olkiluotoon AREVAn kehittämä painevesireaktori EPR. Tämän lisäksi eduskunta vahvisti TVO:n neljännen ydinvoimalaitoksen ja Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoksen periaatepäätökset. Fennovoiman laitos on määrä rakentaa Pyhäjoelle ja TVO:n Olkiluotoon. Näiden laitosten osalta investointipäätöksiä ei ole vielä tehty. Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan AREVA on ilmoittanut EPR:n säätöominaisuuksiksi seuraavat tehonmuutokset: tehonlasku jopa 5 % per minuutti tehoalueella 100 % 60 % ja takaisin 100 % teholle, päivittäisessä käytössä tehonmuutos 100 %: -> 25 % 5 % minuutissa ja 25 % 60 % nopeudella 2,5 % minuutissa Myös Mitsubishin, Toshiban ja General Electric-Hitachin uusilla laitoskonstruktioilla on ilmoitettu olevan vastaavat säätöominaisuudet. (Elforsk 2011) Ranska tuottaa maailmassa suhteellisesti eniten sähköstään ydinvoimalla ja ohjaa rutiininomaisesti laitoksia sähkön kysynnän vaihteluiden mukaan. Ydinvoimaa on Ranskassa käytetty myös taajuudensäätöön. Myös uusien laitosten kehityksessä on otettu huomioon niiden käyttö säätöön. Ydinvoima-alan kansainväliset järjestöt ovat laatineet suosituksia reaktoreiden ominaisuuksista, muun muassa säädettävyydestä. Ruotsissa käytettiin ydinvoimaa säätöön 1980 ja 1990 luvuilla. Esimerkki säädöstä on kuvassa 5.1. Aikajaksolla on tehty vuorokausisäätöä 50 % teholle ja viikonloppusäätöä 60 % teholle.75 74 (123) Kuva 5.1 Forsmark 1:n tehokäyrä viikoilla vuonna (Elforsk 2011) Ydinvoimayksikköjä ajetaan normaalisti täydellä teholla, sillä ydinvoiman investointikustannukset ovat korkeat ja muuttuvat kustannukset alhaiset polttoaineen alhaisen hinnan vuoksi. Ydinvoiman käyttötuntien väheneminen heikentää investoinnin kannattavuutta. Kun ydinvoimayksikköjä ajetaan useimmiten täydellä teholla, kyseeseen voi tulla lähinnä alassäätö. Tarvetta alassäätöön ydinvoimalla esiintyy todennäköisimmin aikoina, jolloin sähkön kysyntä on vähäistä. Ydinvoiman säätökäyttö onnistuu parhaiten ajankohdaltaan ja kestoltaan ennakoidussa tehontarpeen laskussa. Useat tehonmuutokset aiheuttavat sen, että polttoainetta ei käytetä ydinvoimalaitoksessa optimaalisesti. On muistettava, että mikä tahansa muutos tuotantotehoon lisää häiriötapahtumien riskiä ja voi johtaa ei-toivottuihin seisokkeihin. Tehonmuutosten nopeutta, suuruutta ja taajuutta onkin Suomessa rajoitettu Säteilyturvakeskuksen määräyksillä Tuulivoima Taloudellisesta näkökulmasta säätö tuulivoimalla poikkeaa esimerkiksi säätämisestä lämpövoimalla; tuotantoa ei voi suunnitella etukäteen, ja tuulivoiman muuttuvat kustannukset ovat alhaiset. IEA:n (International Energy Agency) analyysin mukaan tuulivoimaloiden käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 7 26 /MWh ja VTT:n76 75 (123) mukaan tuulivoimaloiden käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen olleet noin /MWh laskettuna koko voimalan elinkaarelle. (Mikkonen 2011) Vaikka tuulivoimainvestointien toteutuminen edellyttää Suomessa nykytilanteessa tukitoimia, itse sähköntuotanto tuulivoimalla on edullista. Toisin kuin niiden tuotantomuotojen kohdalla, joiden muuttuvat kustannukset ovat korkeat polttoaineen hinnan vuoksi, tuottamatta jättäminen on tuulivoimalla epäedullinen ratkaisu silloinkin kun sähkön hinnat ovat alhaalla. Lisäksi tuottamatta jättäminen tarkoittaa myös uusiutuvan energian tuen menetystä, jos tuulivoimatuotanto on syöttötariffien piirissä. On mahdollista, että jatkossa uusiutuvan sähköntuotannon tuet eivät ole enää käytössä. Sekä alassäätö että ylössäätö tuulivoimalla tarkoittaa tuulivoiman kohdalla tuotannon rajoittamista, ja siten myös tulonmenetyksiä, mikäli kyseessä ei ole roottoreiden inertian avulla tuotettu hetkellinen säätö. Näin ollen ei ole kannattavaa hyödyntää tuulivoimaa laajasti säätötarkoituksiin, eikä tuulivoimaa voida ajaa esimerkiksi kulutuksen vuorokausivaihtelun mukaan tai viikon sisäisen vaihtelun mukaan. Mikäli ylössäädön hinnat säätömarkkinalla nousevat niin korkeiksi, että tuottaja saa säätömarkkinan kautta riittävästi tuloja korvaamaan menetetyn tuotannon, säätäminen ajoittain muodostuu tuottajalle kannattavaksi. Alassäätö tuulivoimalla ei muodostu tuottajalle kannattavaksi vaihtoehdoksi nykyisillä säätövoiman hinnoittelua säätömarkkinalla koskevilla säännöillä. Tämä johtuu siitä, että alassäätöhinta ei voi ylittää kyseisen käyttötunnin Elspot-hintaa, paitsi tilanteissa, joissa alassäätöhinta on negatiivinen. Tällaisessa tilanteessa tuottajalle maksetaan tuotannon vähentämisestä. Tuulivoiman alassäädölle voi olla tarvetta erityisesti silloin kuin sähkön kysyntä on vähäistä sellaisessa sähköjärjestelmässä, jossa tuulivoiman osuus on suuri. Tällaisia tilanteita voisi esiintyä Suomessa tulevaisuudessa esimerkiksi kesäaikana tai yöllä. Esimerkiksi lämpövoiman tai ydinvoiman alassäätö ei aina ole taloudellisesti ja/tai teknisesti järkevää tai ydinvoiman osalta sallittua, jos kyse on tuotannon vähentämisestä lyhyeksi aikaa Kustannukset, päästöt ja työllisyysvaikutukset Säätövoiman kustannuksia tarkastellaan tässä selvityksessä vesivoimalle, pumppuvoimalle, lämpövoimalle, ydinvoimalle, tuulivoimalle ja energian varastoinnille. Vesivoima Vesivoiman osalta ratkaisevaa ovat investointikustannukset. Vuotuisista, jatkuvista kuluista on huomattava kiinteistöverot, jotka ovat luokkaa 4 /MWh. Muut kulut, kuten käynnissäpitokustannukset ja muut muuttuvat kulut ovat verrattain vähäiset77 76 (123) pääomakustannuksiin verrattuna. Näin on erityisesti, kun ajatellaan vesivoimakapasiteetin lisäämistä jo voimatalouskäyttöön otetuissa vesistöissä. Vesivoiman investointikustannukset ovat tapauskohtaisia, mutta hiljakkoin toteutettujen ja suunniteltujen hankkeitten voimantuotannon ja kustannusten mukaan voidaan esittää varsin luotettava arvio lisävesivoiman tuotantokustannuksista. Käyttämällä vesivoimalle tyypillistä pitkää 40 vuoden pitoikää ja 5 % korkokantaa voidaan vesivoiman tuotantokustannuksiksi laskea keskimäärin: Tehonnostot päävesistöissä Kemijoen ja Iijoen allashankkeet Uusi vesivoima /MWh /MWh /MWh Vesivoiman tuotantokustannukset ovat muihin säätövoiman tuotantomuotoihin nähden ylivertaisen alhaiset. Sen vuoksi kaikki suunnitellut, säätöön kykenevät, yhteiskunnallisesti hyväksyttävät vesivoimahankkeet tultaneen toteuttamaan jo vuoteen 2020 mennessä. Pumppuvoima Realistinen pumppuvoimalaitoksen investointikustannus olisi noin 1000 /kw. Laskemalla edellä esitetyllä tavalla, käyttäen 40 vuoden pitoikää ja 5 % korkokantaa, saadaan pumppuvoiman investoinnista aiheutuvaksi energiakustannukseksi tunnin vuotuisella käyttöajalla noin /MWh. Pumppuvoimalaitokseen kohdistunee myös kiinteä vuotuinen kiinteistövero muun vesivoiman tavoin, mikä on otettava huomioon energian hinnassa. Lisäksi on huomioitava muuttuvat käyttökustannukset, joista merkittävin on pumppaukseen tarvittava energia. Edullisimmillaan pumppausenergia on muuttuvien kustannusten marginaalitasolla (suuruusluokkaa 10 /MWh) ja edullisissa tuuliolosuhteissa jopa tämän alle. Tuotantoa varten tarvittavan pumppausenergian hinnaksi voidaan siten arvioida noin /MWh. Arviossa on huomioitu 25 % häviöt. Mikäli pumppausta ei voida suorittaa suoraan samaan järjestelmään integroidun tuotantokoneiston avulla omakäyttösähkönä, täytyy lisäkustannuksena ottaa huomioon myös sähkövero. Pumppausenergian hinta voi vaihdella merkittävästi ilman että kannattavuus kärsii, sillä pumppuvoiman kannattavuus riippuu lyhytaikaisista sähkönhinnan vaihteluista enemmän kuin pumppausenergian absoluuttisesta hinnasta. Edellä sanotun perusteella pumppuvoiman tuotannon kokonaiskustannusten voivat vaihdella huomattavastikin, laskelmien perusteella arviolta /MWh välillä. Pumppuvoimaa voidaan pitää kiinnostavana ja suurella todennäköisyydellä kilpailukykyisenä vaihtoehtona 2020-luvulle tultaessa. Pumppuvoiman kannattavuus perustuu erityisesti kasvavaan säätösähkön tarpeeseen ja sähkön tuntitason hinnanvaihteluihin.78 77 (123) Lämpövoima Lämpövoiman osalta on tarkasteltu erilaisia voimalaitosvaihtoehtoja 500 tunnin, 1000 tunnin ja 1500 tunnin käyttöajoilla erilliselle sähköntuotannolle ja sähkön ja lämmön yhteistuotannolle. Koska tuulivoimalla ja ydinvoimalla pyritään yleensä tuottamaan mahdollisimman paljon sähköä, valittiin tarkasteltavaksi menetykset, joita tuottajalle koituu sähköntuotannon vähentymisestä. Jotta säätäminen kannattaisi, tuottajan tulisi saada vähintään vastaava korvaus joko säätömarkkinalta tai sähkön tukkumarkkinalta. Taulukossa 5.2 on esitetty kustannusarvion oletukset. Taulukko 5.2 Kustannusarvion oletukset Kustannusarviossa käytetyt oletukset Päästömaksu 50 /ton CO2 Polttoaineet kevyt polttoöljy 70 /MWh raskas polttoöljy 50 /MWh maakaasu 38 /MWh hiili 13 /MWh pelletti 35 /MWh hake 18 /MWh paahtopelletti 40 /MWh pyrolyysiöljy 55 /MWh Kun investointi on tehty, muuttuvilta kustannuksiltaan edullisempia voimalaitoksia kannattaa ajaa alhaisemmilla sähkön hinnoilla kuin voimalaitoksia, joilla on korkeammat muuttuvat kustannukset. Kokonaiskustannukset huomioivat kaikki kyseisen voimalaitoksen kustannukset, ja antavat arvion siitä, mikä sähkön hinnan tulisi valitulla käyttöajalla olla, jotta investointi tai olemassa olevan voimalaitoksen ylläpito ja mahdolliset investoinnit näihin laitoksiin tulisivat kannattavaksi. Kuvissa on esitetty säätövoimantuotannon muuttuvat ja kokonaiskustannukset uusinvestoinneissa eri huipun käyttöajoilla. Muuttuvat kustannukset edustavat laitosten ajojärjestystä ja kokonaiskustannukset hintatasoa, jolla ko. tuotantomuoto tulee investointina kannattavaksi. Markkinan tasapainotilanteessa säätövoiman kapasiteettitarve rakentuu eri tuotantomuodoista niin, että säätösähkön markkinahinta vastaa kullekin pysyvyydelle edullisinta tuotantomuotoa. Kuvan 5.2 mukaan kannattavin yhteistuotantovaihtoehto on kevytöljykäyttöinen kaasuturbiini, kun säätövoimakapasiteetin huipun käyttöaika on 500 h/v. Lähes samaa tasoa ovat myös maakaasukäyttöinen tai raskasöljykäyttöinen moottori sekä maakaasukäyttöinen kombivoimalaitos.79 78 (123) 400,0 350,0 Uudet laitokset/chp 500 h/v /MWh 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Muuttuvat /MWh Kokonaishinta /MWh Kuva 5.2 Yhdistettyyn tuotantotapaan perustuvien uusien säätövoimalaitosten tuotantokustannukset käyttöajalla 500 h/v. Kuvan 5.3 mukaan kannattavin yhteistuotantovaihtoehto on maakaasukäyttöinen moottori, kun säätövoimakapasiteetin huipun käyttöaika on 1000 h/v. Lähes samaa tasoa ovat myös raskasöljykäyttöinen moottori ja kombivoimalaitokset molemmilla polttoainevaihtoehdoilla.80 79 (123) 250,0 200,0 Uudet laitokset/chp 1000 h/v /MWh 150,0 100,0 50,0 Muuttuvat /MWh Kokonaishinta /MWh 0,0 Kuva 5.3 Yhdistettyyn tuotantotapaan perustuvien uusien säätövoimalaitosten tuotantokustannukset käyttöajalla 1000 h/v. Kuvan 5.4 mukaan kannattavin yhteistuotantovaihtoehto on maakaasukäyttöinen moottori, kun säätövoimakapasiteetin huipun käyttöaika on 1500 h/v. Lähes samaa tasoa on myös maakaasukäyttöinen kombivoimalaitos.81 80 (123) 160,0 140,0 Uudet laitokset/chp 1500 h/v /MWh 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Muuttuvat /MWh Kokonaishinta /MWh Kuva 5.4 Yhdistettyyn tuotantotapaan perustuvien uusien säätövoimalaitosten tuotantokustannukset käyttöajalla 1500 h/v. Vanhojen hiililaitosten muutokset Suomessa on joitakin vanhentuvia kaukolämpövoimalaitoksia, jotka ovat purku-uhan alla. Kuvissa on tarkasteltu eri Retrofit-vaihtoehtoja niiden uudistamiseksi säätövoimatuotantoa varten. Kuvan 5.5 mukaan kannattavin tuotantovaihtoehto on pyrolyysiöljyn käyttöön perustuva Retrofit-konsepti, kun säätövoimakapasiteetin huipun käyttöaika on 500 h/v. Samaa tasoa ovat myös muut Retrofit-konseptit eli paahtopellettien käyttö ja hiilikäytön jatkaminen lisättynä purupellettien pienimuotoisella käytöllä. Edullisinta uusinvestointia kalliimpi on ainoastaan hakkeen kaasutukseen perustuva muutos.82 81 (123) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 /MWh 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Bioretrofitit/CHP 500 h/v Muuttuvat /MWh Kokonaishinta /MWh Kuva 5.5 Vanhojen yhdistettyyn tuotantotapaan perustuvien voimalaitosten uudistamiseen perustuvien säätövoimalaitosten tuotantokustannukset käyttöajalla 500 h/v. Kuvan 5.6 mukaan yhtä kannattavia ovat paahtopelletien käyttöön perustuva Retrofitkonsepti ja pyrolyysiöljyn käyttöön perustuva Retrofit-konsepti, kun säätövoimakapasiteetin huipun käyttöaika on 1000 h/v. Lähes samaa tasoa ovat myös muut Retrofit-konseptit eli hiilikäytön jatkaminen ja purupellettien pienimuotoinen käyttö ja hakkeen kaasutukseen perustuva konsepti. Kaikki vanhojen hiilivoimalaitosten uusimiseen perustuvat Retrofit-konseptit ovat uusinvestointeja edullisempia. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 /MWh 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Bioretrofitit/CHP 1000 h/v Muuttuvat /MWh Kokonaishinta /MWh Kuva 5.6 Vanhojen yhdistettyyn tuotantotapaan perustuvien voimalaitosten uudistamiseen perustuvien säätövoimalaitosten tuotantokustannukset käyttöajalla 1000 h/v.83 82 (123) Kuvan 5.7 mukaan kannattavin tuotantovaihtoehto on paahtopelletien käyttöön perustuva Retrofit-konsepti, kun säätövoimakapasiteetin huipun käyttöaika on 1500 h/v. Lähes samaa tasoa ovat myös muut Retrofit-konseptit eli hiilikäytön jatkaminen ja purupellettien pienimuotoinen käyttö, hakkeen esikaasutus sekä pyrolyysiöljyn käyttö. Vanhentuvien tuotantolaitteistojen modernisointi ja käyttäminen ovat yhteistuotantoon perustuvan säätövoiman tuotannon osalta kannattavampia kuin uusinvestoinnit. 80,0 70,0 60,0 50,0 /MWh 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Bioretrofitit/CHP 1500 h/v Muuttuvat /MWh Kokonaishinta /MWh Kuva 5.7 Vanhojen yhdistettyyn tuotantotapaan perustuvien voimalaitosten uudistamiseen perustuvien säätövoimalaitosten tuotantokustannukset käyttöajalla 1500 h/v. Uudet lämpövoimalaitokset 500 tunnin käyttöajalla edullisin ratkaisu on kaasumoottori, jonka kokonaiskustannus on n. 210 /MWh. Tämän jälkeen edullisimmat ratkaisut ovat kaasukombi (n. 220 /MWh) ja öljydiesel (n. 250 /MWh) 1500 tunnin käyttöajalla edullisin ratkaisu on kaasukombi, jonka kokonaiskustannus on n. 135 /MWh. Tämän jälkeen edullisimmat ratkaisut ovat kaasumoottori (n. 140 /MWh) ja biolauhde (n. 150 /MWh) Edullisimmat muuttuvat kustannukset ovat biolauhde- ja hiililauhdevaihtoehdoilla (45 /MWh ja 75 /MWh) Käyttöajan lyhentyminen lisää suhteellisesti eniten lauhteen (biolauhde, hiililauhde, öljylauhde ja bioöljylauhde) kokonaiskustannuksia. Käyttöajan väheneminen vaikuttaa vähiten kaasuturbiinin kustannuksiin, joka ei84 83 (123) Retrofitit kuitenkaan ole näillä oletuksilla kovin edullinen vaihtoehto edes 500 tunnin käyttöajalla 500 tunnin käyttöajalla nykyisten voimalaitosten kokonaiskustannukset vaihtelevat välillä /MWh Retrofit-vaihtoehdoista 1500 tunnin käyttöajalla edullisin ratkaisu on hiililauhde/kaasutus, jonka kokonaiskustannukset ovat n. 100 /MWh. Tämän vaihtoehdon kokonaiskustannukset nousevat eniten käyttöajan lyhentyessä, ja siitä tulee epäedullisin vaihtoehto 500 tunnin käyttöajalla. 500 tunnin käyttöajalla edullisin ratkaisu on hiililauhde/paahtopelletti, jonka kokonaiskustannukset ovat n. 155 /MWh. Edullisimmat muuttuvat kustannukset ovat hiililauhde/ kaasutusvaihtoehdolla. Retrofitit versus uudet laitokset 500 tunnin käyttöajalla kaikki vaihtoehtoiset nykyiset voimalaitokset tulevat säätökäytössä edullisemmiksi kuin vaihtoehdot uusiksi voimalaitoksiksi. Sama koskee 1000 tunnin käyttöaikaa tunnin käyttöajalla kaasukombi ja kaasumoottori ovat edullisempia ratkaisuja. 100 tunnin käyttöajalla tarkastellut vaihtoehdot Vaihtoehdot tulivat kauttaaltaan erittäin kalliiksi, kokonaiskustannukset vaihtelivat välillä /MWh Edullisimmat kokonaiskustannukset olivat bioöljyä polttoaineena käyttävässä retrofit-vaihtoehdossa, n. 275 /MWh Muita huomioita Voimalaitokset, joilla on alhaisemmat muuttuvat kustannukset, ovat edullisia vaihtoehtoja pidemmällä käyttöajalla (1500 h) Yhteistuotanto laskee kokonaiskustannuksia kauttaaltaan Ydinvoima Pääomavaltaisuuden, alhaisten käyttökustannusten sekä käyttöturvallisuuden takia ydinvoimaa pyritään ajamaan mahdollisimman täydellä teholla. Ydinvoiman säätökäytön kustannuksia tarkastellaan olettamalla säätötarpeen vähentävän tuotantoa 8000 tunnista 7000 tuntiin vuodessa. Tuotetun energian kustannusten arvioidaan nousevan 6 /MWh, arvosta 40 /MWh arvoon 46 /MWh. Tuotannonmenetys esimerkiksi 1600 MW laitoksella on näillä oletuksilla 1,6 TWh ja tuotannonmenetyksen arvo noin 70 milj. euroa.85 84 (123) 5.2 KYSYNTÄJOUSTO Teollisuus Teollisuuden kysyntäjoustopotentiaalista eikä olemassa olevan potentiaalin hyödyntämisestä ei ole olemassa luotettavia arvioita. Alla on esitetty VTT:n arvio prosessiteollisuuden säästöpotentiaaleista (Kärkkäinen 2007): Paperiteollisuus Metalliteollisuus Kemian teollisuus yhteensä 790 MW 330 MW 160 MW MW Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on arvioinut teollisuuden säästöpotentiaalin olevan 500 MW. (TEM 2008) Kysyntäjouston roolin kasvu edellyttää sähkön hinnan vaihtelun kasvua, jolloin kulutuksen siirrosta tulee kannattavampaa Sähkölämmitteiset kotitaloudet Kotitalouksissa kysyntäjouston mahdollisuuksien arvioidaan olevan suurimmat sähkölämmitetyissä taloissa. Suomessa vakinaisia sähkölämmitettyjä asuntoja on noin Kysyntäjoustopotentiaalin on arvioitu olevan 1 2 kw / talous, jolloin koko potentiaali olisi MW. Teknisesti helpointa on joustaa käyttöveden lämmityksessä sekä niissä kohteissa, joissa on vesivaraajan lisäksi jokin muu lämmön varastointimahdollisuus. Kysyntäjouston toteutuminen edellyttää sen olevan kuluttajalle houkuttelevaa ja teknisiä mahdollisuuksia ohjata sähkön käyttöä ja mitata kulutusta hetkellisesti. Tuntimittauksen käyttöönotto mahdollistaa tariffirakenteen, jolla kysynnän joustamisesta voidaan antaa hyötyä kuluttajalle. (Bröckl et al. 2011) Muut asiakasryhmät Sähkölämmittäjien ja suurteollisuuden ulkopuolelle jäävien muiden asiakasryhmien osalta kysyntäjouston edistämisessä on monia haasteita. Sähkönkäytöltään pienimpien kotitalousasiakkaiden osalta hyvin pienet ohjattavissa olevat kulutukset eivät edes suuremmiksi kokonaisuuksiksi kerättyinä muodosta selkeästi hallittavissa olevaa joustopotentiaalia. Pienten ja keskisuurten yritysten osalta sähkön käyttö vaihtelee suuresti ja käyttökelpoisen kysyntäjoustomallin kehittäminen on haasteellista Kustannukset, päästöt ja työllisyysvaikutukset Kysyntäjousto ei tarkoita energian säästämistä vaan kulutuksen siirtämistä toiseen ajankohtaan. Joissain tapauksissa kokonaiskulutus saattaa kasvaakin, jos lämmön86 85 (123) talteenoton ja lämpövaraston purun hyötysuhde ei ole 100 %. Päästöt ympäristöön riippuvat siitä, mitä tuotantokapasiteettia säästyy ja mitä käytetään silloin kun siirretty kulutus toteutuu. 5.3 SÄHKÖN JA LÄMMÖN VARASTOINTI Sähkön varastointi Sähkön varastointia pidetään oleellisena teknologiana tulevaisuuden energiajärjestelmille, joissa uusiutuvien energianlähteiden (tuuli, aurinko) käytön osuus on suuri. Mikäli hajautettu ja uusiutuviin energianlähteisiin perustuva sähköntuotanto lisääntyy, kasvaa myös energian varastointitarve; uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu energia on luontaisesti vaihtelevaa. Tämän vaihtelun tasaamiseen voidaan käyttää energiavarastoja: tuotannon huippujen aikana energiaa voidaan varastoida ja alhaisen tuotannon aikana siirtää varastoitua energiaa sähköverkkoon. Energiaa voidaan varastojen avulla tuottaa myös korkean hinnan kulutushuippuihin. Teknisten ja taloudellisten haasteiden vuoksi sähkön varastointi on vielä nykyään harvinaista, mutta sähkön varastoinnin kiinnostavuus keinona lisätä sähköntuotannon joustavuutta kasvaa jatkuvasti. Tätä tukee myös alan tutkimuksen lisääntyminen. Energiaa voidaan varastoida sähköisesti, kemiallisesti tai potentiaalienergiana. Suprajohteet tarjoavat mahdollisuuden varastoida sähköä suoraan käyttökelpoisessa muodossa ilman, että sitä konvertoidaan kemialliseksi tai potentiaalienergiaksi tai muunnetaan tasasähköksi. Edestakaisin konvertoinnissa hyötysuhde alenee. Sähkön varastointiteknologian valinta riippuu muun muassa järjestelmän koosta, tarpeesta ja energianlähteistä. Suuren kokoluokan sähkön kysyntään vastaavat pumpatut vesivarastot ja paineilmavarastot, joista molemmat hyödyntävät potentiaalienergiaa. Esimerkkejä muista olemassa olevista ja kehitteillä olevista varastointiteknologioista ovat vauhtipyörät, erilaiset akut, superkondensaattorit ja suprajohtavat magneettiset energiavarastot ja sähköautot. Sähköautojen eli liikkuvien sähkövarastojen akkuteknologian kehittyminen on eräs varastointiteknologian tärkeimmistä ajureista. Maissa joissa on suuri tuulienergiapotentiaali, sopivia varastointitapoja ovat pumppuvoima ja paineilma-akut (CAES). Akustojen kustannukset ovat toistaiseksi suuremmat kuin pumppuvoiman ja CAESin. Sähköautojen kehittyminen voi nopeuttaa akkujen kehitystä ja alentaa kustannuksia lähitulevaisuudessa. Sähköautojen ja säätösähkön varastoinnin vaatimukset ovat kuitenkin erilaisia eivätkä autojen akut ole ominaisuuksiltaan optimaalisia säätösähkön varastoja. (IEA 2009) Varastointiteknologiat Sähkön varastointi tarjoaa mahdollisuuden sekä ylös- että alassäätöön, ylössäätöön varastoa purettaessa ja alassäätöön varastoa täytettäessä. Varastointi on haastavaa,87 86 (123) sillä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta sähköä voidaan varastoida ainoastaan sen jälkeen, kun se on muutettu toiseen energiamuotoon. Tämä tarkoittaa kalliita prosesseja ja häviöitä. Pumpatut vesivarastot (pumppuvesivoima) on toistaiseksi ainoa laajasti hyödynnetty ja kaupallinen teknologia sähkön varastointiin. - Varastointiteknologioiden keskeisimpiä ominaisuuksia ovat (IREANA 2012): varastointikapasiteetti (kwh) - lataus- ja purkunopeus (kw) - vasteaika eli aika joka vaaditaan ennen kuin varastoidusta energiamuodosta saadaan sähköä kulutukseen - tehokkuus (%) - käyttöikä eli vuosien tai latauskertojen määrä, jonka ajan teknologiaa voidaan hyödyntää - energiatiheys (kwh/kg) ja tehotiheys (kw/kg). Näillä on merkitystä sovelluksissa, joiden tilavuudella on merkitystä. Pumppuvoima Pumpatut vesivarastot muodostuvat ala- ja yläaltaasta. Pumpatuissa vesivarastoissa vettä pumpataan matalan sähkön kysynnän ja hinnan aikana alavarastosta ylävarastoon. Kun kysyntä kasvaa, vesi lasketaan turbiinin läpi alavarastoon. Varastoidun energian määrä riippuu veden tilavuudesta ja vesiputouksen korkeudesta. Hyötysuhde on tavallisesti noin %. Pumpatut vesivarastot ovat kohtuullisen helposti sijoitettavia ja ne toimivat myös merivedellä. Pumppuvoimalaitoksien käynnistysvaste on nopea. Toisaalta niiden käyttö edellyttää usein suurta sähkön hinnan vuorokausivaihtelua. Tällä hetkellä 95 % maailman varastointikapasiteetista on toteutettu pumpattuina vesivarastoina. Kuvassa 5.8 on esitetty tyypillinen pumppuvoimalaitoksen vuorokauden ajokäyrä. (IREANA 2012)88 87 (123) Kuva 5.8 Tyypillinen pumppuvoimalaitoksen vuorokauden ajokäyrä (Cypenv 2012) Pumppuvoimalaitoksessa vettä pumpataan ala-altaasta yläaltaaseen silloin, kun sähköä on järjestelmässä kulutukseen nähden runsaasti ja sen hinta on edullinen. Voimakkaitakin hintavaihteluita tapahtuu tunneittain ja päivittäin eri maissa riippuen ennen muuta järjestelmän tuotantorakenteesta ja kulutusvaihteluista. Suurissa sähköjärjestelmissä Keski-Euroopassa edullista pumppausenergiaa on tarjolla erityisesti, kun suuret lauhdeyksiköt käyvät häiriöittä ja hyvien tuuliolosuhteiden johdosta tarjolla on runsaasti tuulivoimaa.89 88 (123) Kuva 5.9 Eri maiden pumppuvesivoimakapasiteetit (Eurelectric 2011c) Pumppuvoimaa on rakennettu laajalti eri puolilla Eurooppaa, yhteensä noin MW, mutta ei vielä Suomessa. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että vesivoimaa on toistaiseksi ollut riittävästi käytettävissä. Pohjoismaisella sähkömarkkinalla pumppuvoimaa on ainoastaan Norjassa ja Ruotsissa (Taulukko 5.3). Taulukko 5.3 Eri maiden vesivoimakapasiteetteja suhteessa kysyntöihin (Eurelectric database 2008) GB NO SE FI LT AT GE F CH IT ES Peak demand (MW) 66'672 21'589 24'500 13'800 1'390 9'413 76' Total demand (TWh) Total hydro (MW) 4'283 29'482 16'195 3' '383 10' Convetional hydro (MW) 1'539 28'212 15'861 3' '375 5' Pumped and mixed (MW) 2'744 1' '008 5' Population (Mio) Pump-peak power ratio (-) 4.1% 5.9% 1.4% 0.0% 39.4% 74.5% 7.4% 5.0% 101.4% 31.6% 10.7% Hydro-peak power ratio [-) 2.3% 130.7% 64.7% 22.6% 3.9% 57.1% 6.8% 25.0% 35.1% 24.8% 30.3% Installed hydro/inh. (W/Inh) Installed pump/inh. (W/Inh) Näytä lisää
Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h Lisätiedot SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS
SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina Lisätiedot Biopolttoaineiden soveltuminen säätötehon tuotantoon. Markku Raiko, Niina Honkasalo
Biopolttoaineiden soveltuminen säätötehon tuotantoon Markku Raiko, Niina Honkasalo 1 Energialähteiden muuttuminen Suomen sähköntuotantonossa Tuulivoiman ja ydinvoiman tuotantokapasiteettien osuudet kasvavat Lisätiedot Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä
Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa Lisätiedot Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund
1 Reserviasiat Käyttötoimikunta 26.11.2008 Jarno Sederlund 2 Tehoreservilain mukainen huippuvoimakapasiteetti Vuonna 2006 tuli voimaan sähkön toimitusvarmuutta turvaava laki Fingridin tehtävänä on järjestelmän Lisätiedot BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen
BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti Lisätiedot Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys
Säätövoiman tarve ja kivihiilen rooli säätövoiman energialähteenä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitiedon seminaari 21.3.2013 1 Sähkömarkkinat muutoksessa Voimakas poliittinen ohjaus uusiutuvia Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa
Raportti 1 (1) Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 29 ja tammikuun 21 huippukulutustilanteissa 1 Yhteenveto Vuoden 29 kulutushuippu saavutettiin vuoden lopussa 17.12.29 klo 8-9, jolloin sähkön kulutus Lisätiedot Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin
Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Jussi Jyrinsalo Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Johdanto Toimitusvarmuuden Lisätiedot Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg
Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella. Lisätiedot Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj
Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset Lisätiedot BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen
Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian Lisätiedot Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma
1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13 Lisätiedot Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013
Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013 Säännelty verkkotoiminta mahdollistaa kilpailun sähkömarkkinoilla Tuotanto ja myynti: 400 voimalaitosta (FI) 120 Lisätiedot Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään
1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus Lisätiedot Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen
Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit Lisätiedot Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys
Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa Lisätiedot Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1
Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta talvella
Raportti 1 (8) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 215-216 1 Yhteenveto Joulukuu ja helmikuu olivat talvella 215-216 leutoja, mutta tammikuu oli keskimääräistä kylmempi. Tammikuussa alkoi pakkasjakso, Lisätiedot käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä
Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava Lisätiedot Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.
Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon Lisätiedot Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen
Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti Lisätiedot Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat
Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen Lisätiedot Siirtokapasiteetin määrittäminen
1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden Lisätiedot Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala
Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006 Vantaan Energia Oy Tommi Ojala 1 Missio Vantaan Energia tuottaa energiapalveluja Suomessa. 2 Visio 2012 Vantaan Energia on Suomen menestyvin Lisätiedot Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä
Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Juha Hiekkala Markkinakehitys Voimaseniorit, Tekniska Salarna, Helsinki 11.2.204 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet Lisätiedot Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta
Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Fingridin käyttövarmuuspäivä 26.11.2008, Mika Purhonen HVK PowerPoint template A4 24.11.2008 1 Sähkön tuotannon kapasiteetti Lisätiedot Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1
Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh Lisätiedot METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy
Fingridin uutisia Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 2 Päivän uutiset Syöttötariffit jäihin? Yksi hinta-alue riittää Suomessa Tehotasapainon hallinta tulevaisuudessa Lisätiedot Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009
Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Uuden sähkömarkkinamallin Lisätiedot Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas 10.9.2014
Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas Sähkön markkinahintaodotukset selvästi alemmat kuin uuden sähköntuotannon kustannukset Lähde: Lisätiedot Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta
Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta 17.9.2009, Laurea AMK Hyvinkää Energiameklarit Oy Toimitusjohtaja Energiameklarit OY perustettu 1995 24 energiayhtiön omistama palveluita Lisätiedot Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista
Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Hiilineutraali tulevaisuus Uusiutuva energia Turvattu sähkön saanti Kilpaillut markkinat Monia mahdollisuuksia kuluttajille Kilpailu turvaa Lisätiedot Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus
Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin Lisätiedot Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet
Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus: Lisätiedot Sähkön kysyntäjoustokohteiden mahdollisuudet Suomen teollisuudessa. Juuso Jokiniemi
Juuso Jokiniemi Sähkön kysyntäjoustokohteiden mahdollisuudet Suomen teollisuudessa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 26.6.2014 Valvoja: Lisätiedot KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013
KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä Lisätiedot METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy
METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja Lisätiedot Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro
Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa Lisätiedot Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007
Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Vankka tuloskehitys jatkui Paras neljännestulos lämpimästä säästä ja alhaisesta spot-hinnasta huolimatta Hyvät suojaukset Vahva kassavirta Markets-segmentin Lisätiedot Kauppa- ja teollisuusministeriö
Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön Lisätiedot Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen
Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Sisältö Taustaa Kysyntäjousto voimajärjestelmän kannalta Kohteet ja markkinat Pilottiprojektit Sähkön tuntitiedot Kysyntäjousto, Lisätiedot Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet
1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998 Lisätiedot Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä
Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry. 29.2.2008 Helsinki 1 ET:n näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat Ilmasto on ykköskysymys Lisätiedot Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje
LIITE 1 1 (6) Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje 1 Yleistä Tässä liitteessä on määritetty automaattisen taajuudenhallintareservin (FRR-A) vaatimukset reservinhaltijalle sekä tarvittava Lisätiedot Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari
ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen Lisätiedot VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN
VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO- Lisätiedot Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012
Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttäjistä Kysyntä ja tarjonta Tulevaisuus Energiaturpeen käyttäjistä Turpeen energiakäyttö Lisätiedot VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET
1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle Lisätiedot Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm
Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet Lisätiedot Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat Lisätiedot Missio ja arvot. Missio
Pohjolan Voima Omakustannushintaan perustuva toimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Toimintamalli mahdollistaa sen, että hankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko Lisätiedot Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikko Holmgren Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa Diplomityö, Lisätiedot Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014
Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat Lisätiedot Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen
Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä Lisätiedot SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU
RISTO TARJANNE SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN KAPASITEETTISEMINAARI 14.2.2008 HELSINKI RISTO TARJANNE, LTY 1 KAPASITEETTISEMI- NAARI 14.2.2008 VERTAILTAVAT VOIMALAITOKSET Lisätiedot Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014
Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio Lisätiedot STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050
STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria Lisätiedot POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara
POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA EDELLÄKÄVIJÄNÄ 3 SÄHKÖPÖRSSI OHJAA TEHOKKAASTI VOIMALAITOSTEN Lisätiedot [TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö
[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö Yleiset bioenergia CHP voimalaitoskonseptit DI Jenni Kotakorpi, Myynti-insinööri, Hansapower Oy Taustaa Vuonna 1989 perustettu yhtiö Laitetoimittaja öljy-, kaasuja Lisätiedot Sähkömarkkinoiden tulevaisuus mitä on älykäs muutos? Asta Sihvonen-Punkka
Energiateollisuus ry:n kevätseminaari, Rovaniemi Sähkömarkkinoiden tulevaisuus mitä on älykäs muutos? Sähkömarkkinoiden haasteet Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus Lisätiedot HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren
HELSINGIN ENERGIARATKAISUT Maiju Westergren 1 50-luvulla Helsinki lämpeni puulla, öljyllä ja hiilellä - kiinteistökohtaisesti 400 350 300 250 200 150 100 50 Hiukkaspäästöt [mg/kwh] 0 1980 1985 1990 1995 Lisätiedot Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa
Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 Lisätiedot ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen
ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu» Lisätiedot Kotimaisen energiantuotannon varmistaminen reunaehdot ja käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden potentiaalit
Vesivoima Suomessa ja vaelluskalojen palauttaminen jokiin Ympäristöakatemia 201 1 Energiateollisuus ry energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen järjestö edustaa kattavasti yrityksiä, jotka harjoittavat Lisätiedot POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016
POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without Lisätiedot Siirtojen hallinta 2014
Raportti 1 (9) Siirtojen hallinta 2014 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta Lisätiedot Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy
Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Tutki3u sähkömarkkinaa julkisen 6edon pohjalta Selvityksen tekijänä on riippumaton Lisätiedot TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011
TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus Lisätiedot www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050
Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä Lisätiedot PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009
TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille Roadmap 2025 -työpaja, 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto E Sähköverkot Sähkömarkkinalaki 2013 Toimitusvarmuustavoitteet Lisätiedot Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet
Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan Lisätiedot Sähkön ja lämmön tuotanto 2014
Energia 2015 Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Sähkön tuotanto alimmalla tasollaan 2000luvulla Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh vuonna 2014. Tuotanto laski edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja oli Lisätiedot Ajankohtaista. Tasevastaavapäivä Hartwall Areena Reima Päivinen. Reima Päivinen
1 Ajankohtaista Tasevastaavapäivä Hartwall Areena 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva Missio siirtää toimintavarmasti sähköä markkinoita edistää sähkö- Kehittää voimajärjestelmää Lisätiedot AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA
AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013) Lisätiedot Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua
Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma Lisätiedot Kantaverkkotoiminta ja sen haasteita
Kantaverkkotoiminta ja sen haasteita Sisältö Kantaverkkoyhtiön tehtävät ja toimintaympäristö Kantaverkon kehittyminen Tehotasapainon hallinta Kantaverkkoyhtiön tehtävät ja toimintaympäristö Järjestelmävastaavalla Lisätiedot Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012
Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Teemat Pullonkaulatilanne yleensä Pohjoismaissa Ruotsi-Suomi raja erityisesti Fenno-Skan 2:n vaikutus Lisätiedot Asiantuntijaseminaari: Uusiutuvan energian ja energiansäästön/energiatehokkuuden ohjauskeinot pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa
Asiantuntijaseminaari: Uusiutuvan energian ja energiansäästön/energiatehokkuuden ohjauskeinot pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa Antti Koskelainen Suomen ElFi Oy Suomen ElFi Oy 3.3.2008 1 Lisätiedot Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta VTT Seminaari: Puuhakkeesta sähköä ja lämpöä pienen kokoluokan kaasutustekniikan kehitys ja tulevaisuus 13.06.2013 Itämerenkatu 11-13, Auditorio Leonardo Da Lisätiedot Skenaariotarkastelu pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannosta vuosina 2020-2080
Skenaariotarkastelu pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannosta vuosina 22-28 Energiakonsultoinnin johtaja Heli Antila Pöyry Management Consulting Oy 18.1.21 Agenda 1. Johdanto ja keskeiset tulokset 2. Kaukolämmön Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute