Source: http://docplayer.cz/118027866-Protokol-k-prukazu-energeticke-narocnosti-budovy.html
Timestamp: 2020-08-12 04:00:19+00:00
Document Index: 22603239

Matched Legal Cases: ['zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406']

2 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 11234,7 [m 2 ] 3450,4 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,31 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 3537,6 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
3 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 1 214,01 0,244 1,00 296,2 797,83 1,200 1,00 957,4 674,92 0,174 1,00 117,4 43,86 0,186 1,00 8,2 3,90 0,166 1,00 0,6 715,92 0,270 0,85 164,3 Celkem 3 450, ,2 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 69,0 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,7 0, ,35 Celkem , ,35 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,47 0,50 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
4 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
5 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
6 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
7 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
8 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
9 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
10 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
11 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 141, ,874 74,091 74,091 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 260, ,477 2,668 2, , ,249 15,676 15,676 (3) Pomocná [MWh/rok] 3,384 3,313 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 264, ,790 2,668 2, , ,985 15,676 15,676 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
12 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 18,525 3,2 3,0 59,281 55,576 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 289,726 1,1 1,0 318, ,726 3,868 3,2 3,0 12,379 11,605 Celkem 312, , ,907 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 455,150 [MWh/rok] (7) budova 312,119 (8) Referenční budova 129 [kwh/m 2.rok] (9) budova 88 Splněno (ano/ne) ano
13 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 488,579 [MWh/rok] (11) budova 356,907 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 138 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 101 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 390,358 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 33,451 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,6 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 455,150 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 542,866 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,50 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 264,367 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,668 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 172,438 osvětlení [MWh/rok] 15,676 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 3450,4 m 2 0,31 m 2 /m ,6 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 312, ,907
19 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 22,4 Dálkové teplo: 289,7 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 45 0, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 159,79 2,67 133,98 15,68 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
20 str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
21 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 10855,1 [m 2 ] 3336,0 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,31 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 3418,6 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
22 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 1 214,93 0,244 1,00 296,4 716,71 1,200 1,00 860,1 645,96 0,174 1,00 112,4 56,24 0,186 1,00 10,5 9,05 0,166 1,00 1,5 693,15 0,270 0,85 159,1 Celkem 3 336, ,7 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 66,7 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,1 0, ,00 Celkem , ,00 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,45 0,49 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
23 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
24 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
25 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
26 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
27 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
28 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
29 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
30 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 137, ,136 74,091 74,091 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 252, ,429 2,423 2, , ,249 15,199 15,199 (3) Pomocná [MWh/rok] 3,601 3,500 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 255, ,929 2,423 2, , ,985 15,199 15,199 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
31 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 18,235 3,2 3,0 58,353 54,706 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 284,678 1,1 1,0 313, ,678 3,623 3,2 3,0 11,594 10,869 Celkem 306, , ,252 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 445,966 [MWh/rok] (7) budova 306,536 (8) Referenční budova 130 [kwh/m 2.rok] (9) budova 90 Splněno (ano/ne) ano
32 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 478,621 [MWh/rok] (11) budova 350,253 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 140 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 102 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 383,092 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 32,839 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,6 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 445,966 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 531,801 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,49 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 255,906 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,423 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 172,438 osvětlení [MWh/rok] 15,199 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
33 str. 14 / 19 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
34 str. 15 / 19 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] Technické systémy budovy: vytápění: chlazení: větrání: úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: osvětlení: Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkem
35 str. 16 / 19 Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek je součástí analýzy Energetický posudek Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
36 str. 17 / 19 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu
37 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 3336,0 m 2 0,31 m 2 /m ,6 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 306, ,253
38 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 21,9 Dálkové teplo: 284,7 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 45 0, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 154,93 2,42 133,98 15,20 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
39 str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
40 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 10830,5 [m 2 ] 3282,7 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,3 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 3410,6 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
41 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 1 169,50 0,244 1,00 285,4 731,14 1,200 1,00 877,4 646,52 0,174 1,00 112,5 44,51 0,186 1,00 8,3 691,03 0,270 0,85 158,6 Celkem 3 282, ,7 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 65,7 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,5 0, ,25 Celkem , ,25 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,46 0,50 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
42 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
43 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
44 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
45 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
46 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
47 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
48 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
49 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 135, ,959 74,091 74,091 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 248, ,489 2,668 2, , ,249 15,177 15,177 (3) Pomocná [MWh/rok] 3,776 3,652 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 252, ,141 2,668 2, , ,985 15,177 15,177 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
50 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 18,365 3,2 3,0 58,768 55,095 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 281,738 1,1 1,0 309, ,738 3,868 3,2 3,0 12,379 11,605 Celkem 303, , ,438 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 442,963 [MWh/rok] (7) budova 303,971 (8) Referenční budova 130 [kwh/m 2.rok] (9) budova 89 Splněno (ano/ne) ano
51 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 476,331 [MWh/rok] (11) budova 348,438 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 140 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 102 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 381,059 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 32,621 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,6 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 442,963 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 529,256 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,50 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 252,679 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,668 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 172,438 osvětlení [MWh/rok] 15,177 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
52 str. 14 / 19 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
53 str. 15 / 19 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] Technické systémy budovy: vytápění: chlazení: větrání: úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: osvětlení: Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkem
54 str. 16 / 19 Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek je součástí analýzy Energetický posudek Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
55 str. 17 / 19 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu
56 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 3282,7 m 2 0,3 m 2 /m ,6 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 303, ,438
57 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 22,2 Dálkové teplo: 281,7 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 45 0, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 152,14 2,67 133,98 15,18 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
58 str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
59 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 10855,1 [m 2 ] 3336,0 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,31 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 3418,6 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
60 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 1 214,93 0,244 1,00 296,4 716,71 1,200 1,00 860,1 645,96 0,174 1,00 112,4 56,24 0,186 1,00 10,5 9,05 0,166 1,00 1,5 693,15 0,270 0,85 159,1 Celkem 3 336, ,7 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 66,7 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,1 0, ,00 Celkem , ,00 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,45 0,49 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
61 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
62 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
63 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
64 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
65 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
66 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
67 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
68 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 137, ,136 74,091 74,091 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 252, ,429 2,423 2, , ,249 15,199 15,199 (3) Pomocná [MWh/rok] 3,601 3,500 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 255, ,929 2,423 2, , ,985 15,199 15,199 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
69 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 18,235 3,2 3,0 58,353 54,706 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 284,678 1,1 1,0 313, ,678 3,623 3,2 3,0 11,594 10,869 Celkem 306, , ,252 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 445,966 [MWh/rok] (7) budova 306,536 (8) Referenční budova 130 [kwh/m 2.rok] (9) budova 90 Splněno (ano/ne) ano
70 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 478,621 [MWh/rok] (11) budova 350,253 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 140 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 102 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 383,092 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 32,839 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,6 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 445,966 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 531,801 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,49 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 255,906 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,423 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 172,438 osvětlení [MWh/rok] 15,199 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
71 str. 14 / 19 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
72 str. 15 / 19 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] Technické systémy budovy: vytápění: chlazení: větrání: úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: osvětlení: Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkem
73 str. 16 / 19 Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek je součástí analýzy Energetický posudek Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
74 str. 17 / 19 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu
75 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 3336,0 m 2 0,31 m 2 /m ,6 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 306, ,253
76 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 21,9 Dálkové teplo: 284,7 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 45 0, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 154,93 2,42 133,98 15,20 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
77 str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
78 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 10830,5 [m 2 ] 3282,7 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,3 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 3410,6 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
79 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 1 169,50 0,244 1,00 285,4 731,14 1,200 1,00 877,4 646,52 0,174 1,00 112,5 44,51 0,186 1,00 8,3 691,03 0,270 0,85 158,6 Celkem 3 282, ,7 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 65,7 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,5 0, ,25 Celkem , ,25 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,46 0,50 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
80 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
81 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
82 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
83 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
84 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
85 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
86 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
87 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 135, ,959 74,091 74,091 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 248, ,489 2,668 2, , ,249 15,177 15,177 (3) Pomocná [MWh/rok] 3,776 3,652 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 252, ,141 2,668 2, , ,985 15,177 15,177 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
88 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 18,365 3,2 3,0 58,768 55,095 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 281,738 1,1 1,0 309, ,738 3,868 3,2 3,0 12,379 11,605 Celkem 303, , ,438 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 442,963 [MWh/rok] (7) budova 303,971 (8) Referenční budova 130 [kwh/m 2.rok] (9) budova 89 Splněno (ano/ne) ano
89 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 476,331 [MWh/rok] (11) budova 348,438 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 140 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 102 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 381,059 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 32,621 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,6 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 442,963 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 529,256 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,50 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 252,679 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,668 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 172,438 osvětlení [MWh/rok] 15,177 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
90 str. 14 / 19 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
91 str. 15 / 19 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] Technické systémy budovy: vytápění: chlazení: větrání: úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: osvětlení: Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkem
92 str. 16 / 19 Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek je součástí analýzy Energetický posudek Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
93 str. 17 / 19 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu
94 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 3282,7 m 2 0,3 m 2 /m ,6 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 303, ,438
95 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 22,2 Dálkové teplo: 281,7 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 45 0, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 152,14 2,67 133,98 15,18 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
96 str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
97 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 10855,1 [m 2 ] 3336,0 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,31 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 3418,6 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
98 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 1 214,93 0,244 1,00 296,4 716,71 1,200 1,00 860,1 645,96 0,174 1,00 112,4 56,24 0,186 1,00 10,5 9,05 0,166 1,00 1,5 693,15 0,270 0,85 159,1 Celkem 3 336, ,7 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 66,7 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,1 0, ,00 Celkem , ,00 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,45 0,49 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
99 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
100 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
101 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
102 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
103 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
104 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
105 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
106 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 137, ,136 74,091 74,091 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 252, ,429 2,423 2, , ,249 15,199 15,199 (3) Pomocná [MWh/rok] 3,601 3,500 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 255, ,929 2,423 2, , ,985 15,199 15,199 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
107 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 18,235 3,2 3,0 58,353 54,706 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 284,678 1,1 1,0 313, ,678 3,623 3,2 3,0 11,594 10,869 Celkem 306, , ,252 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 445,966 [MWh/rok] (7) budova 306,536 (8) Referenční budova 130 [kwh/m 2.rok] (9) budova 90 Splněno (ano/ne) ano
108 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 478,621 [MWh/rok] (11) budova 350,253 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 140 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 102 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 383,092 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 32,839 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,6 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 445,966 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 531,801 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,49 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 255,906 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,423 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 172,438 osvětlení [MWh/rok] 15,199 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
109 str. 14 / 19 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
110 str. 15 / 19 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] Technické systémy budovy: vytápění: chlazení: větrání: úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: osvětlení: Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkem
111 str. 16 / 19 Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek je součástí analýzy Energetický posudek Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
112 str. 17 / 19 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu
113 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 3336,0 m 2 0,31 m 2 /m ,6 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 306, ,253
114 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 21,9 Dálkové teplo: 284,7 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 45 0, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 154,93 2,42 133,98 15,20 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
115 POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM B1 LOKALITA JEREMIÁŠOVA PRAHA 5 STODŮLKY INVESTOR: CENTRAL GROUP JEREMIÁŠOVA, S.R.O. NA STRŽI 65/1702, PRAHA 4 VYPRACOVALA: ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD. Č. OPRÁVNĚNÍ
116 str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
117 str. 2 / 20 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 7327,2 [m 2 ] 2432,5 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,33 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 2309,6 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
118 str. 3 / 20 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 843,10 0,245 1,00 206,6 445,27 1,200 1,00 534,3 448,37 0,174 1,00 78,0 23,50 0,186 1,00 4,4 7,29 0,166 1,00 1,2 463,71 0,270 0,85 106,4 95,91 0,245 0,75 17,6 91,67 1,200 0,75 82,9 9,54 0,443 0,73 3,1 4,13 2,300 1,00 9,5 Celkem 2 432, ,6 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 48,6 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,2 0, ,60 Celkem 7 327, ,60
119 str. 4 / 20 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,45 0,50 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
120 str. 5 / 20 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
121 str. 6 / 20 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
122 str. 7 / 20 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
123 str. 8 / 20 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
124 str. 9 / 20 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
125 str. 10 / 20 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
126 str. 11 / 20 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
127 str. 12 / 20 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 104,167 80,420 38,905 38,905 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 191, ,599 2,365 2, ,405 79,535 10,420 10,420 (3) Pomocná [MWh/rok] 1,785 1,786 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 193, ,385 2,365 2, ,886 80,271 10,420 10,420 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
128 str. 13 / 20 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 11,961 3,2 3,0 38,277 35,884 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 188,134 1,1 1,0 206, ,134 3,345 3,2 3,0 10,705 10,036 Celkem 203, , ,054 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 310,939 [MWh/rok] (7) budova 203,441 (8) Referenční budova 135 [kwh/m 2.rok] (9) budova 88 Splněno (ano/ne) ano
129 str. 14 / 20 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 333,568 [MWh/rok] (11) budova 234,054 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 144 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 101 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 255,929 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 21,875 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,5 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 310,939 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 370,631 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,50 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 193,268 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,365 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 104,886 osvětlení [MWh/rok] 10,420 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
130 str. 15 / 20 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
131 str. 16 / 20 Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,37 Technické systémy budovy: vytápění: 59,060 59,060 49,539 chlazení: větrání: 6,109 18,328-3,744 úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: 79,535 79,535 0,000 osvětlení: 10,420 31,259 0,000 Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkově 157, ,194
132 str. 17 / 20 Opatření Technická vhodnost Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti doporučených opatření Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel navržených doporučených opatření Energetický posudek Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
133 str. 18 / 20 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Zdroj informací Poznámky
134 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 2432,5 m 2 0,33 m 2 /m ,6 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A / Dop. B C D E F G / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 203, ,054
135 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 15,3 Dálkové teplo: 188,1 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení Dop. Dop. Dop. 48 0, / Dop. 5 / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 110,38 2,37 80,27 10,42 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
136 POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM B2 LOKALITA JEREMIÁŠOVA PRAHA 5 STODŮLKY INVESTOR: CENTRAL GROUP JEREMIÁŠOVA, S.R.O. NA STRŽI 65/1702, PRAHA 4 VYPRACOVALA: ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD. Č. OPRÁVNĚNÍ
137 str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
138 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 7324,5 [m 2 ] 2414,5 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,33 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 2309,1 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
139 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 944,57 0,245 1,00 231,4 531,25 1,200 1,00 637,5 443,78 0,174 1,00 77,2 23,50 0,186 1,00 4,4 3,82 0,166 1,00 0,6 463,46 0,270 0,85 106,4 4,13 2,300 1,00 9,5 Celkem 2 414, ,3 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 48,3 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,5 0, ,01 Celkem 7 324, ,01 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,46 0,49 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
140 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
141 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
142 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
143 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
144 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
145 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
146 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
147 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 98,167 79,103 38,905 38,905 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 180, ,820 2,365 2, ,405 79,535 10,383 10,383 (3) Pomocná [MWh/rok] 2,068 2,065 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 182, ,885 2,365 2, ,886 80,271 10,383 10,383 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
148 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 12,204 3,2 3,0 39,052 36,612 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 186,355 1,1 1,0 204, ,355 3,345 3,2 3,0 10,705 10,036 Celkem 201, , ,003 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 300,156 [MWh/rok] (7) budova 201,904 (8) Referenční budova 130 [kwh/m 2.rok] (9) budova 87 Splněno (ano/ne) ano
149 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 323,315 [MWh/rok] (11) budova 233,003 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 140 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 101 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 254,748 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 21,745 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,5 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 300,156 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 359,239 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,49 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 182,522 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,365 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 104,886 osvětlení [MWh/rok] 10,383 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
150 str. 14 / 19 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
151 str. 15 / 19 Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,36 Technické systémy budovy: vytápění: 63,599 63,599 43,222 chlazení: větrání: 6,091 18,274-3,726 úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: 79,535 79,535 0,000 osvětlení: 10,383 31,149 0,000 Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkově 162, ,438
152 str. 16 / 19 Opatření Technická vhodnost Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti doporučených opatření Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel navržených doporučených opatření Energetický posudek Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
153 str. 17 / 19 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Zdroj informací Poznámky
154 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 2414,5 m 2 0,33 m 2 /m ,1 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A / Dop. B C D E F G / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 201, ,003
155 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 15,5 Dálkové teplo: 186,4 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení Dop. Dop. Dop. 47 0, / Dop. 4 / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 108,89 2,37 80,27 10,38 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
156 POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM B3 LOKALITA JEREMIÁŠOVA PRAHA 5 STODŮLKY INVESTOR: CENTRAL GROUP JEREMIÁŠOVA, S.R.O. NA STRŽI 65/1702, PRAHA 4 VYPRACOVALA: ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD. Č. OPRÁVNĚNÍ
157 str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
158 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 7309,8 [m 2 ] 2409,5 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,33 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 2304,4 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
159 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 946,15 0,245 1,00 231,8 527,54 1,200 1,00 633,0 443,19 0,174 1,00 77,1 22,64 0,186 1,00 4,2 2,12 0,166 1,00 0,4 463,71 0,270 0,85 106,4 4,13 2,300 1,00 9,5 Celkem 2 409, ,6 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 48,2 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,8 0, ,80 Celkem 7 309, ,80 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,46 0,49 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
160 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
161 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
162 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
163 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
164 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
165 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
166 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
167 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 97,258 78,135 38,905 38,905 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 178, ,514 2,365 2, ,405 79,535 10,397 10,397 (3) Pomocná [MWh/rok] 1,695 1,737 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 180, ,251 2,365 2, ,886 80,271 10,397 10,397 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
168 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 11,890 3,2 3,0 38,047 35,669 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 185,049 1,1 1,0 203, ,049 3,345 3,2 3,0 10,705 10,036 Celkem 200, , ,754 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 298,126 [MWh/rok] (7) budova 200,284 (8) Referenční budova 129 [kwh/m 2.rok] (9) budova 87 Splněno (ano/ne) ano
169 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 320,690 [MWh/rok] (11) budova 230,754 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 139 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 100 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 252,306 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 21,552 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,5 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 298,126 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 356,322 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,49 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 180,478 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,365 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 104,886 osvětlení [MWh/rok] 10,397 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
170 str. 14 / 19 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
171 str. 15 / 19 Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,36 Technické systémy budovy: vytápění: 54,424 54,424 51,090 chlazení: větrání: 6,100 18,301-3,735 úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: 79,535 79,535 0,000 osvětlení: 10,397 31,190 0,000 Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkově 152, ,270
172 str. 16 / 19 Opatření Technická vhodnost Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti doporučených opatření Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel navržených doporučených opatření Energetický posudek Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
173 str. 17 / 19 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Zdroj informací Poznámky
174 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 2409,5 m 2 0,33 m 2 /m ,4 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A / Dop. B C D E F G / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 200, ,754
175 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 15,2 Dálkové teplo: 185 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení Dop. Dop. Dop. 47 0, / Dop. 5 / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 107,25 2,37 80,27 10,40 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
176 POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM B4 LOKALITA JEREMIÁŠOVA PRAHA 5 STODŮLKY INVESTOR: CENTRAL GROUP JEREMIÁŠOVA, S.R.O. NA STRŽI 65/1702, PRAHA 4 VYPRACOVALA: ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD. Č. OPRÁVNĚNÍ
177 str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
178 str. 2 / 19 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 7324,5 [m 2 ] 2414,5 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,33 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 2309,1 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
179 str. 3 / 19 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] H T,j 944,57 0,245 1,00 231,4 531,25 1,200 1,00 637,5 443,78 0,174 1,00 77,2 23,50 0,186 1,00 4,4 3,82 0,166 1,00 0,6 463,46 0,270 0,85 106,4 4,13 2,300 1,00 9,5 Celkem 2 414, ,3 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 48,3 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] obytná 1-5np 20, ,5 0, ,01 Celkem 7 324, ,01 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,46 0,49 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
180 str. 4 / 19 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova 1) : obytná 1-5np soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
181 str. 5 / 19 B) technické systémy b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení η C,em [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova : b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
182 str. 6 / 19 B) technické systémy b.3) větrání Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] : obytná 1-5np
183 str. 7 / 19 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova : Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova :
184 str. 8 / 19 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova ,0 150,0 : obytná 1-5np soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
185 str. 9 / 19 B) technické systémy b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [-] [%] [kw] [W/(m 2.l)] Referenční budova 0,05 : obytná 1-5np 0,05
186 str. 10 / 19 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu obytná 1-5np
187 str. 11 / 19 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 98,167 79,103 38,905 38,905 (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 180, ,820 2,365 2, ,405 79,535 10,383 10,383 (3) Pomocná [MWh/rok] 2,068 2,065 0,482 0,736 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 182, ,885 2,365 2, ,886 80,271 10,383 10,383 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
188 str. 12 / 19 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 12,204 3,2 3,0 39,052 36,612 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 186,355 1,1 1,0 204, ,355 3,345 3,2 3,0 10,705 10,036 Celkem 201, , ,003 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 300,156 [MWh/rok] (7) budova 201,904 (8) Referenční budova 130 [kwh/m 2.rok] (9) budova 87 Splněno (ano/ne) ano
189 str. 13 / 19 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 323,315 [MWh/rok] (11) budova 233,003 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 140 [kwh/m 2.rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 101 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 254,748 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 21,745 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř ) [%] 8,5 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 300,156 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 359,239 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,49 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 182,522 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 2,365 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 104,886 osvětlení [MWh/rok] 10,383 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
190 str. 14 / 19 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
191 str. 15 / 19 Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,36 Technické systémy budovy: vytápění: 63,599 63,599 43,222 chlazení: větrání: 6,091 18,274-3,726 úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: 79,535 79,535 0,000 osvětlení: 10,383 31,149 0,000 Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní - uveďte jaké: Celkově 162, ,438
192 str. 16 / 19 Opatření Technická vhodnost Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti doporučených opatření Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel navržených doporučených opatření Energetický posudek Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
193 str. 17 / 19 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Zdroj informací Poznámky
194 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 2414,5 m 2 0,33 m 2 /m ,1 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A / Dop. B C D E F G / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 201, ,003