Source: http://docplayer.fi/595318-1-0-yleiset-vaatimukset.html
Timestamp: 2016-12-04 00:14:28+00:00
Document Index: 10272013

Matched Legal Cases: ['kko ', 'HD ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

⭐1 0. YLEISET VAATIMUKSET
Download "1 0. YLEISET VAATIMUKSET"
1 1 0. YLEISET VAATIMUKSET 0.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 0.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Laatikkalan vedenottamo Hiukan K7 vedenottamo Hiukan K4 ja K5 vedenottamo Tenetin vedenottamo K1 ja K2 Vuokatin vedenottamo 0.12 Rakennuttaja Sotkamon kunta Yhteyshenkilö: Vesihuoltoteknikko Matti Härkönen GSM LVI-suunnittelija LVI-insinööritoimisto Ruokolainen Ky Lönnrotinkatu 8, KAJAANI Puh. (08) , Fax (08) Yhteyshenkilö: Juhani Tolonen, Työn laajuus Työt tehdään rakennuttajan tarjouspyynnön mukaan. Työt tehdään LVI-piirustusten ja -rakennustapaselostuksen mukaisesti hankintoineen ja asennuksineen täydelliseen toimintakuntoon saatettuna. Työhön kuuluu tarvittavat viranomaistarkastukset. Tarjouksen tekijän on tutustuttava kohteisiin paikan päältä ennen tarjouksen jättämistä. Työhön liittyvät rakennus- ja sähkötekniset työt tekee tilaaja, joka toimii myös pääurakoitsijana Työssä noudatettavat asiakirjat LVI-piirustusten ja rakennustapaselostuksen lisäksi on noudatettava rakennuttajan antamia ohjeita, rakentamista koskevia Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä hyvää LVI-rakennustapaa. (LVI-RYL).2 Luovutusasiakirjat Työn valmistuttua tehdään 2 kpl luovutuskansioita. Kansioihin sijoitetaan: - LVI-piirustukset ja rakennustapaselostus - Laitteiden tekniset tiedot, takuukortti, huolto- ja käyttöohjeet sekä liitteet - Kaivopiirustukset Tarkastukset ja käyttöönotto Kohteessa suoritetaan käyttöönottotarkastukset kohteittain Merkinnät Maastossa olevat desinfiointikaivot varustetaan kilvillä, joista käy selville kaivon sijainti. Kilpi kiinnitetään teräsrakenteiseen pilariin Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuu käsittää urakassa asennetut laitetoimittajan toimittamat laitteet, tarvikkeet ja asennus- sekä säätötyöt. Takuuajan huolto kuuluu urakkaan Laitetarjous Tarjous annetaan rakennuttajan pyynnön mukaisesti.3 3 2. UV-DESINFIOINTILAITTEET 2.0 Yleistä Vedenottamoiden vesi desinfioidaan suunnitelman mukaisilla laitteilla. Käsiteltävät vedet ovat pohjavesiä. Tämä suunnitelma on ohjeellinen. Yksityiskohtaiset laitevalinnat tekee laitevalmistaja. 2.1 Kohteet Kohteita ovat: - Laatikkalan vedenottamo 45 m 3 /h - Hiukan K7 vedenottamo 40 m 3 /h - Hiukan K4 ja K5 vedenottamo 50 m 3 /h - Tenetin vedenottamo K1 ja K2 40 m 3 /h - Vuokatin vedenottamo 70 m 3 /h 2.11 Laitteistot Laitevaatimukset Yleiset vaatimukset Esim.: Tämä hankintaohjelma sisältää UV-desinfiointilaitteiden hankinnan määrittelyt ja yleiset tekniset vaatimukset. Näistä ehdoista poikkeamiset on ilmoitettava tarjouksessa. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen tehdyt huomautukset poikkeamisista eivät oikeuta lisälaskutukseen. Tarjotuista laitteista on esitettävä valmistaja, toimittaja, merkki, malli, tekniset tiedot jo tarjouksessa.4 4 Tarjottavan laitteiston teknisiä ominaisuuksia: Ominaisuus määrä yksikkö mahdollsia lisätietoja liite nro Desinfiointikammion tarkat mitat ja lamppujen sijainti siinä Lamppujen lukumäärä kpl Yhden lampun sähköteho kw Yhden lampun UV-C valoteho W Lampun pituus mm Suojaputken halkaisija Suojaputken läpi menevä UVvaloteho % Lampun valotehon heikkeneminen ajan myötä Koko laitteiston kuluttama sähköteho häviöineen (takuuarvo) mm kw Virtausnopeus maksimivirtaamalla m/s tulolaipassa Virtausnopeus maksimivirtaamalla m/s lähtölaipassa Reaktorin tilavuus dm 3 Biodosimetrinen UV-annos J/m 2 perusteluineen Muu UV-annos perusteluineen J/m 2 Painehäviö mitoitusvirtaamalla Kvartsiputken käyttöikä Lampun käyttöikä (takuuarvo) Anturin käyttöikä Muita tietoja: kpa h h5 5 UV-desinfiointilaitteistot 1. Yleisiä laitevaatimuksia Noudatetaan voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. 2. Putkisto Desinfiointikaivojen putkistot kuuluvat laitetoimitukseen, muut putkistot tekee tilaaja. 3. UV-laitteiden mitoitus Tarjottava laitteistot mitoitetaan em. tietoja ja seuraavia perusteita käyttäen: Virtaama Laitteet mitoitetaan ko. kohteen mukaiselle virtaamalle. Laitelukumäärä - Laitteita hankitaan 1 kpl ja sille ohitusmahdollisuus. Veden UV-absorptio Ei ole määritelty. UV-annos Vaadittava annos on saavutettava vielä lampun käyttöiän (takuuarvo) loppuvaiheessa. Primääridesinfioinnissa vaatimuksena on biodosimetrinen annos 400 J/m 2. Jos biodosimetrisiä mittauksia ei ole saatavilla, niin annosta on pyrittävä arvioimaan käytettävissä olevien tietojen avulla. Arviointia voidaan tehdä esimerkiksi keskimääräistä intensiteettiä ja viipymää tai minimiannosperiaatetta käyttäen. Keskimääräisen annoksen (keskimääräisen intensiteetin ja viipymän tulo) on oltava laitetyypistä riippuen vähintään 500 J/m 2 matalapainelampuilla ja 600 J/m 2 keskipainelampuilla. Minimiannoksen (pienimmän intensiteetin ja keskimääräisen viipymän tulo) on oltava vähintään 330 J/m 2 matalapainelampuilla ja 320 J/m 2 käytettäessä keskipainelamppuja.6 6 Jos laitoksella on hyvin toimiva vedenkäsittelyprosessi, voidaan mitoituksessa käyttää oppaassa esitettyjä annoksen taulukkoarvoja (kpl 13). 4. Laitteiston tietojen antaminen Tarjouksesta on annettava riittävästi yksityiskohtaisia tietoja annoksen riittävyyden, käyttökustannusten yms. seikkojen varmistamiseksi. Tiedot annetaan liitteenä olevalla lomakkeella ja tarvittaessa käytetään lisänä erillisiä selvityksiä. Hydraulisista olosuhteista (kammion mitat ja lamppujen sijainti yms.) on annettava riittävän tarkat tiedot, jotta voidaan tehdä UV-annoksen matemaattinen arviointi/laskenta. 5. Automaatio Laitteiston käyttö tulee olla automaattinen siten, että pumppauksen käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä (tms. ulkopuolinen viesti) myös UV-desinfiointi pysäytetään siten, että desinfiointi tapahtuu luotettavasti myös näissä tilanteissa. Laitteistoon tulee kuulua seuraavat automaatiotoiminnot: - Laitteen pysäytys ja käynnistys. Tarvittaessa toiminto on esim. seuraava: Kun pumppaus aloitetaan tauon jälkeen, niin laitteisto käynnistyy automaattisesti etukäteen määritellyn ohjelman mukaisesti ja vasta laitteen saavutettua täyden tehonsa pumput/virtaus käynnistetään. - Jos valokenno toteaa valon määrän jäävän liian pieneksi, niin automaatio antaa hälytyksen. - Lamppujen rikkoutumisesta tulee saada lamppukohtainen tieto ja ryhmähälytys, joka siirretään eteenpäin. - Muut automaatiotoiminnot, jotka ovat välttämättömiä laitteiston luotettavalle ja jatkuvalle toiminnalle. Esim. tarvittaessa lämpötilamittaukseen perustuva laitteen pysäytys, jos virtaus on liian kauan yhtäjaksoisesti pois päältä. Toimituksen sisältö Laitteisto Toimituksen sisällön tulee olla vähintään seuraava:7 7 UV-desinfiointilaitteisto Laitteina käytetään esim. Filterit Oy:n AQUAFIDES UVdesinfiointilaitteita. Tenetin vedenottamon laitteisto sijaitsee rakennuksessa sisällä ja muiden vedenottamoiden laitteistot ulkona kaivoissa. Laitteistojen tulee kestää vedenottamojen paine. Laitevalmistaja tekee tarvittavat asennuspiirustukset ja hyväksyttää ne rakennuttajalla. Tarvittava sähkö/automaatiokeskus edellä esitetyn automaatioselvityksen mukaisine toimintoineen. Keskuksen ja laitteen väliset kaapelit. Kvartsiputkien puhdistusmenetelmä on käsikäyttöinen. Vähintään 1 (yksi) UV-valokenno reaktoria kohti. Näytteenottohanat ennen ja jälkeen laitetta. Ehdotus putkiston toteutuksen periaatteesta ja asennustavasta Tenetin vedenottamon putkityöt tekee tilaaja omana työnä. Kaivoihin tulevat putkistot kuuluvat valmiiksi asennettuna desinfiointilaitetoimituksiin siten, että putket liitetään kaivon ulkopuolella laippoihin. Toimitukseen tulee sisältyä laitteistoon tarvittavista sähkö- ja automaatioasennuksista työpiirustukset. Laitteen ohjauskeskukselle tuleva syöttöjohto ja tarvittavat tiedonsiirtokaapelit hankitaan erikseen. Laitteiston asennuksen valvonta, koekäyttö, käytön koulutus ja opastus. Tarjouksessa on esitettävä koulutukseen käytettävä aika sekä tuntihinta, jos koulutusta halutaan enemmän. Käyttö- ja huolto-ohjeet suomeksi. Ensimmäisen vuoden normaalit huoltotoimenpiteet tarvittavine varaosineen kuuluvat myös toimitukseen. Lisäksi huollon aikana laitoksen henkilökunta on opastettava tekemään huollot myöhemmin itsenäisesti. Näihin on sisällyttävä myös ainakin yksi lamppujen vaihto lamppuineen, vaikka käyttöikä olisi yli vuoden. Näistä normaaleista huoltotoimenpiteistä on esitettävä erittely.8 8 Varastoon hankittavista sekä tarvittaessa hankittavista varaosista on annettava suositus sekä niiden yksikköhinnat sekä arvio tarpeesta. Ne osat, jotka eivät kuulu varaosaluetteloon kuuluvat mekaanisen takuun piiriin. Takuut Toimintatakuu tulee aina lamppujen käyttöiälle sekä sähkönkulutukselle. Ellei takuuarvoja saavuteta toimittajan tulee maksaa sakkoina laskennollisesti saatava kahden vuoden aikana kertyvä takuuarvoon verrattuna ylimääräinen käyttökustannus. Lampun käyttöiän alentuminen takuuarvoon nähden voidaan korvata myös uusilla lampuilla, joiden käyttöikä korvaa puuttuvan käyttöajan. Sähkökulutuksen takuuarvoon sisältyy myös laitteen keskuksessa kuluva sähköenergia. Sähkön hinta on 0,10 / kwh. Laitteelle tulee antaa 2 vuoden mekaaninen takuu Maastoon sijoitettava desinfiointikaivo Kaivo seuraavin varustein esim: - PAVE Spiro d=2000, josta huoltokuilu 500 mm, kaivon korkeus sijoituspaikan mukaan huomioituna putken syvyys. - Materiaali Weholite kierresaumaputki PE-HD - Nostokorvakkeet 2 kpl - Alumiinikansi 800 x 800 lukittava saranoitu - Lämpöeristevälikansi - Tuloyhde laipalla, kaivon ulkopuolella - Lähtöyhde laipalla, kaivon ulkopuolella - Runkoputkisto RST läpi kaivon josta UV laitteen haaroitus - UV laite virtaamalle m 3 /h - UV putken vaihto miesluukun kautta - UV-laitteen ohitusmahdollisuus venttiilijärjestelyin - Näytteenottohana ennen ja jälkeen laitteen - Sulkuventtiili - Alumiinitikkaat - Seinäasennusteline - Sähkökeskus 240 V / UV keskus 1 kpl IP 54 - Lämmitin itsesäätyvä - Valot - Automaattinen tyhjennyspumppu, - Lattiavesihälytys Vippa /9 9 2.2 Putkisto Putkisto tehdään rst-teräsputkesta hitsaus- ja laippaliitoksin. Maastoon tulevat desinfiointikaivot liitetään maastossa oleviin muoviputkiin. Putkiliitokset vetoa kestävin laipoin, esim. System Lining Sulkuventtiilit Sulkuventtiilit Lining sulkuventtiileitä (NP 10) Lining -laipoin. Pultit ja mutterit rst-terästä. Tiivisteet vesilaitoksen hyväksymää materiaalia Huuhtelu Laitteistot huuhdellaan siten, että niihin ei jää käyttöä estäviä roskia Painekoe Putkiston pitävyys tarkistetaan tarvittaessa painekokeella. 6. URAKKARAJAT 6.0 Yleistä Kaikki työhön liittyvät rakennustekniset työt (RU) ja sähkötyöt tekee vesilaitos Rakennusteknisiä töitä (Tilaaja) - desinfiointikaivojen tarvitsemat kaivannot, täytöt, tuennat, suojaukset, kaivannon yläosan teko viereistä rakennetta vastaavaksi jne. Kaivannot ja työt tehdään noudattaen julkaisua Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet, RIL ylimääräisen maan kuljetus pois - desinfiointikaivojen asennus ja ankkurointi laitevalmistajan ohjeiden mukaan - putkistojen tyhjennys desinfiointilaitteiden asennuksen ajaksi - Tenetin vedenottamon asennustilan siivous asennusten jälkeen.10 Sähkötyöt (Tilaaja) - desinfiointilaitteiden ja kaivojen sähkösyöttö jatkohälytysten ja ulkopuolisen ohjauksen kaapelointi suunnitteluineen laitetoimittajan ohjeiden mukaan. Sähkösyöttöjen lähtöpaikat selvitetään paikan päältä. Laitteiden tehontarpeet tulee saada laitetoimittajalta kaivokohtaisesti - ohjaukset, hälytykset, mittaukset - ulkoinen ohjaus ON/OFF - pyyhkijän virtalähde - UV-intensiteetin mittaus ma - normaalikäytön esihälytys, hälytys - lukitus virtauksen pysähtyessä - lukitus korkeasta lämpötilasta - lattiavesihälytys. Kajaanissa 31 päivänä lokakuuta 2011 LVI-INSINÖÖRITOIMISTO RUOKOLAINEN KY11 VEDENOTTAMOT UV-desinfiointilaitteet SOTKAMO RAKENNUSTAPASELOSTUS Työnro 1147 LVI-INSINÖÖRITOIMISTO RUOKOLAINEN KY Lönnrotinkatu 8, KAJAANI Puh. (08) , , Fax (08)12 SISÄLLYSLUETTELO 0. YLEISET VAATIMUKSET 0.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 2. UV-DESINFIOINTILAITTEET 2.0 Yleistä 2.1 Kohteet 2.2 Putkisto 6. URAKKARAJAT 6.0 Yleistä Samankaltaiset tiedostot
HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS
AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen Lisätiedot Oy WatMan Ab Vedenkäsittely, Yrittäjäntie 4, 09430 SAUKKOLA
Veden desinfiointi ilman kemikaaleja Mitä on? UV-valolla tarkoitetaan ultraviolettivaloa. UV-valo on silmille näkymätöntä ja läpitunkevaa säteilyä, jonka aallonpituus on lyhyt (10 400 nanometriä). Auringosta Lisätiedot Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014
Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ
AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ 30.10.2014 Yleistä: Olemme keräämässä yhteistilausta johon osallistuu yksityisiä omakotitalon omistajia ja yrityksiä Iistä ja sen ympäristökunnista, sekä myös Lisätiedot OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat
OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen Lisätiedot OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL
OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...
Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU... Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä Lisätiedot SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA
Insinööritoimisto SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TYÖ NRO 2037 03.09.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1(1) 1. HANKKEEN KUVAUS... 1 1.1 Kohdetiedot... 1 1.2 Takuu ja vakuudet... Lisätiedot HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.
HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot 1/5. TULOS/VIDEOTAULU Unidors Oy Pomi Finland Oy Tulos/videotaulu Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. Pisteiden laskentatapa
1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26148 / TULOS/VIDEOTAULU (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 TULOS/VIDEOTAULU Unidors Oy Pomi Finland Lisätiedot Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY
4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Lisätiedot RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.
KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit Lisätiedot Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy
Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer Lisätiedot RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209
RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot LAITEPAIKKA- HINNASTO
1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus Lisätiedot NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI
KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Lisätiedot FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912
FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA
OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lisätiedot 1/7. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Hankintakohtainen
1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H073-15, HEL 2015-005081 / CNC-jyrsin Fanuc-kyselevällä ohjauksella (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön Lisätiedot Huoletonta asumista talvipakkasilla
J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö
URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan Lisätiedot testo 410-1 Käyttöohje
testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H074-15, HEL 2015-005083 / CNC-jyrsin kyselevällä graafisella ohjauksella ja. ISO-koodilla
1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H074-15, HEL 2015-005083 / CNC-jyrsin kyselevällä graafisella ohjauksella ja ISO-koodilla (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)
THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa: Lisätiedot Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.
1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi, Lisätiedot Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007. SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Jyväskylä 14.11.2007
Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007 SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Osatehtävä: Vesienkäsittelyn ja turvekentän kuivattamisen tehostaminen pumppausta kehittämällä Tavoite: Laaditaan pumppausohje, Lisätiedot DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE
DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista Lisätiedot Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3
Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi. Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014
YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Lisätiedot 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<6
1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7 Lisätiedot Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.
Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2 Lisätiedot Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti
Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti Kaukolämpöä luotettavasti ja edullisesti. HÄJY LÄHILÄMPÖ on edullinen kaukolämmmön palvelupaketti, joka sisältää liittymän, asennuksen, Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään
Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen Lisätiedot SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA
LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Lisätiedot Nestelämmittimet ja lisävarusteet
2012 Nestelämmittimet ja lisävarusteet Tuotteet nesteiden lämmitykseen Veden lämmitys Öljyn lämmitys Läpivirtauslämmittimet Kytkentäkotelot ja termostaatit Asennustarvikkeet ym. Sivu 2 Hinnat ovat ohjehintoja Lisätiedot TARJOUSPYYNTÖ Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut pyytää tarjoustanne yhdistelmäuuneista ja linjastoista
TARJOUSPYYNTÖ Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut pyytää tarjoustanne yhdistelmäuuneista ja linjastoista Hankinnasta on tehty ilmoitus 2.5.2014 HILMA-ilmoituspalveluun. Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan Lisätiedot Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite
Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite -tarkka ruokintalaite nykyaikaiseen kalanruokintaan Ruokintalaitteen kehitystyössä on kiinnitetty huomiota annostelun tarkkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tekniset tiedot: Lisätiedot POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET
POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen Lisätiedot Suunnittelu / Asennusohjeet
Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset Lisätiedot SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje
0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MDG pumput
KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3 Lisätiedot Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat
Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa Lisätiedot "THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)
THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa: Lisätiedot Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen
3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman Lisätiedot DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet
DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6 Lisätiedot Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.
TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen Lisätiedot KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille
Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010) Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti Lisätiedot SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011
SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13
Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita Lisätiedot Unira Oy. Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi
Unira Oy Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi Yhteistyöllä! Vanha japanilainen tapa neuvotella on sellainen, että osapuolet istuvat samalla Lisätiedot EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE
EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät... Lisätiedot Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11
Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti Lisätiedot HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.
1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Lisätiedot KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT
Kaasuverkosto KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT Sa-Van kaasunjakelujärjestelmiä on toimitettu laajalti Suomen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin jo yli kymmenen vuoden ajan. Lääkkeellisten kaasujen jatkuva saatavuus Lisätiedot ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI
ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen Lisätiedot SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö
GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN Lisätiedot Savunpoistokattoluukun asennus kattoon
Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan Lisätiedot TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA
TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan Lisätiedot Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki
SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus Lisätiedot Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011
Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille Lisätiedot KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE
KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja, Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect Lisätiedot Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:
Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa. Lisätiedot RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209
syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot Lisätiedot Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3
Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5.. Lisätiedot SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö Lisätiedot testo 510 Käyttöohje
testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto
GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus... Lisätiedot PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow.
PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø8 8 Ø 14 2 6 15 Ø3 4 Ø128 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 12 14 3 m/h Lisätiedot JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA
Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen Lisätiedot MONIVAIHEISET OSIENPESUKONEET. Tehokkaaseen puhdistukseen
MONIVAIHEISET OSIENPESUKONEET Tehokkaaseen puhdistukseen Monivaiheinen pesukone Monivaiheisessa TEIJO-pesukoneessa pesu tapahtuu automaattisesti pesukammiossa, jossa pyörivät suihkuputket suihkuttavat Lisätiedot SPIROVENT DIRT LIANEROTTIMET
SPIROVENT DIRT S P I R O V E N T D I R T IANEROTTIMET Puhdas vesi järjestelmän koko käyttöiäksi 3/4" Pystymalli 3/4" 100 mm DN, hitsattava 100 mm DN, purettava, hitsattava ämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute