Source: http://docplayer.fi/267777-Sprinklerilaitteiston-kunnossapito-ohjelman-laadintaohjeet-ohje-2007.html
Timestamp: 2017-10-24 11:35:50+00:00
Document Index: 16186272

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje PDF
Download "Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007"
1 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon
2 Sisällys SISÄLLYS 0. Kunnossapito-ohjelma Yleistä Kunnossapito-ohjelmassa käsiteltävät asiat Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laatiminen Sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tiedot Sprinklerilaitteiston vastuuhenkilöt ja tehtävät sekä yhteistyötahot Sprinklerilaitteistolla suojatun kiinteistön tiedot ja vastuuhenkilöt Yhteistyötahojen tiedot Sprinklerilaitteiston ylläpidon vastuuhenkilöt ja tehtävät Sprinklerilaitteiston tietokortti Sprinklerilaitteiston dokumentaatio Sprinklerilaitteiston toimiessa huomioon otettavat asiat Sprinklerilaitteiston toimiessa tulipalon aikana huomioon otettavat asiat Toimenpiteet palon sammuttamisen jälkeen Toimenpiteet vikalaukeamisen jälkeen Muuta huomioon otettavaa Sprinklerilaitteiston valvontailmoitukset Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma Hoito- ja huolto-ohjelma Koestukset Hoitotoimenpiteet Huoltotoimenpiteet Turvallisuusasiat hoito- ja huoltotoimenpiteiden aikana Paloturvallisuus Työturvallisuus Hoito- ja huolto-ohjelman laatiminen Kunnossapitopäiväkirja LIITE 1: Sprinklerilaitteiston tietokortti LIITE 2: Sprinklerilaitteiston valvontailmoitukset Taulukko 2.1 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: vesijohtoverkoston paineen alaraja Taulukko 2.2 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: kuivahälytysventtiilin ilman paineen alaraja. 32 Taulukko 2.3 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: sulkuventtiilien aukiolovalvonta Taulukko 2.4 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: vesisäiliön veden määrä Taulukko 2.5 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: painesäiliön ilman paine ja veden määrä Taulukko 2.6 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: sähkömoottorikäyttöisen sprinkleripumpun valvonta... 36
3 Sisällys Taulukko 2.7 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: dieselmoottorikäyttöisen sprinkleripumpun valvonta Taulukko 2.8 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: putkiston lämmitysjärjestelmän valvonta Taulukko 2.9 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: kuivahälytysventtiilin kondenssiveden pinnan korkeuden valvonta Taulukko 2.10 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus: sprinklerikeskuksen ja sprinkleripumppaamon lämpötilan valvonta LIITE 3: Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma Taulukko 3.1 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: yleiset komponentit Taulukko 3.2 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: yleinen vesijohto Taulukko 3.3 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: märkäasennusventtiili Taulukko 3.4 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: kuiva-asennusventtiili Taulukko 3.5 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: kuivajatkoasennusventtiili Taulukko 3.6 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: ennakkolaukaisuasennusventtiili Taulukko 3.7 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: sprinkleriverkosto ja suojatut tilat Taulukko 3.8 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: sähkömoottorikäyttöinen paineenkorotuspumppu Taulukko 3.9 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: dieselmoottorikäyttöinen paineenkorotuspumppu Taulukko 3.10 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: sähkömoottorikäyttöinen sprinkleripumppu, paineellinen imuolosuhde Taulukko 3.11 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: dieselmoottorikäyttöinen sprinkleripumppu, paineellinen imuolosuhde Taulukko 3.12 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: sähkömoottorikäyttöinen sprinkleripumppu, alipaineellinen imuolosuhde Taulukko 3.13 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: dieselmoottorikäyttöinen sprinkleripumppu, alipaineellinen imuolosuhde Taulukko 3.14 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: vesiallas Taulukko 3.15 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: ehtymätön vesilähde Taulukko 3.16 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: painesäiliö Taulukko 3.17 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: torni- tai yläsäiliö Taulukko 3.18 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma: työkalut ja varaosat LIITE 4: Koestus- ja hoitolomake
4 Kunnossapito-ohjelma 4 SPRINKLERILAITTEISTON KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAADINTAOHJEET 0. KUNNOSSAPITO-OHJELMA 0.1 Yleistä Finanssialan Keskusliiton asettama työryhmä Eino Laakkonen Tapiola-ryhmä, Esa Laaksonen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja Raimo Lehto Finanssialan Keskusliitto on laatinut tämän sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaa käsittelevän ohjeen. Sprinklerilaitteiston tarkoituksenmukainen toiminta edellyttää, että sprinklerilaitteisto on jatkuvasti toimintakunnossa, se ei aiheuta erheellisiä hälytyksiä tai toimintoja ja tulipalon syttyessä se antaa automaattisesti paloilmoituksen sekä sammuttaa tai rajoittaa palon. Sprinklerilaitteiston ylläpidolla varmistetaan sen tarkoituksenmukainen toiminta koko käyttöiän ajan. Sprinklerilaitteiston ylläpitoon kuuluu sen toimintavalmiuden valvonta, laitteiston hoito ja huolto, laitteiston tehokkaan toiminnan varmistaminen tulipalossa ja tehtyjen toimenpiteiden ja tapahtumien kirjaaminen. Sprinklerilaitteiston ylläpito toteutetaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Ohjeessa käsitellään kunnossapito-ohjelman laatimista sprinklerilaitteistolle, joka on toteutettu vuonna 2007 julkaistun suunnittelu- ja asennusohjeen Sprinklerilaitteistot, Suunnittelu ja asentaminen, CEA 4001: (fi) mukaisesti. Suunnittelu- ja asennusohjetta noudatetaan sprinklerilaitteistojen suunnittelussa, asentamisessa ja ylläpidossa, joiden hankintasopimus on tehty jälkeen. Ohjetta voidaan käyttää myös sprinklerilaitteistojen kunnossapito-ohjelmien laadintaan, joiden hankintasopimus on tehty ennen ja joiden toteuttaminen on perustunut aiemmin voimassa olleisiin suunnittelu- ja asennusohjeisiin. Tällöin tulee ottaa huomioon, että uudistetut sprinklerilaitteistojen suunnittelu- ja asennusohjeet ovat asettaneet asennukselle uusia vaatimuksia, joita ei ole aiemmin edellytetty. Vaatimukset eivät kuitenkaan ole tulleet voimaan takautuvasti eli niitä ei ole tarvinnut toteuttaa jo asennetuissa sprinklerilaitteistoissa. Sen vuoksi tässä ohjeessa kuvattuja teknisiä ratkaisuja ei välttämättä ole toteutettu vanhemmissa sprinklerilaitteistoissa. Tärkeää on, että laadittaessa kunnossapito-ohjelmaa otetaan kohteena olevan sprinklerilaitteiston ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon siten kuin ne on toteutettu. Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa kannattaa tietenkin harkita, voidaanko käytössä olevien sprinklerilaitteistojen luotettavuutta parantaa uusimpien suunnittelu- ja asennusohjeiden mukaisilla teknisillä ratkaisuilla.
5 0.2 Kunnossapito-ohjelmassa käsiteltävät asiat Kunnossapito-ohjelma Sprinklerilaitteiston tarkoituksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi kunnossapitoohjelmassa on oltava ylläpidossa tarvittavat kohde- ja yhteystiedot saatavilla ja ajan tasalla ohjeet tarvittavista toimenpiteistä sprinklerilaitteiston toimiessa, jotta laitteiston tehokkaasta toiminnasta voidaan varmistua ja laitteisto voidaan saattaa uudelleen toimintavalmiiksi viivytyksettä ohjeet tarvittavista toimenpiteistä toimintaa vaarantavien häiriöiden ja vikojen korjaamiseksi, jotta ne tehdään oikein ja viivytyksettä heti niiden ilmettyä ohjeet säännöllisestä hoidosta, joilla todetaan ja varmistetaan sprinklerilaitteiston toimintavalmius ohjeet säännöllisestä huollosta, joilla ylläpidetään sprinklerilaitteiston luotettavuus ja varmistetaan häiriötön toiminta kunnossapitopäiväkirja, jolla seurataan sprinklerilaitteiston toteutunutta ylläpitoa. Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelma voidaan jakaa em. perusteella seuraaviin osa-alueisiin 1) sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tiedot 2) sprinklerilaitteiston toimiessa huomioon otettavat asiat 3) sprinklerilaitteiston valvontailmoitukset 4) sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma 5) sprinklerilaitteiston kunnossapitopäiväkirja Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laatiminen Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelma kannattaa laatia osa-alueittain. Kaaviossa 1 on esitetty laadintatyön eteneminen, jonka mukaisesti asioita käsitellään tässä ohjeessa. Lisäksi kaaviossa on lyhyesti esitetty, mitä asioista eri osa-alueet käsittelevät. Tässä ohjeessa tekstiosassa käsitellään sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaan liittyviä asioita yleisesti. Liiteosassa on annettu yksityiskohtaisemmat ohjeet. Ohjeessa on pyritty käsittelemään erityyppisiä sprinklerilaitteistoja ja niiden komponentteja kattavasti. Käytännössä yksittäisissä sprinklerilaitteistoissa on vain osa esitetyistä toiminnoista ja komponenteista. Esimerkiksi liitteen 2 "Sprinklerilaitteiston valvontailmoitukset" ja liitteen 3 "Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma" taulukoista tulee ottaa käsittelyyn vain ne, jotka koskevat kunnossapito-ohjelman laadinnan kohteena olevaa sprinklerilaitteistoa.
6 Kunnossapito-ohjelma Kaavio 1. Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintatyön eteneminen. 6 Toimenpide: 1. PÄIVITETÄÄN SPRINKLERILAITTEISTON YLLÄPITOON LIITTYVÄT TIEDOT Tavoite: Sprinklerilaitteiston ylläpidossa tarvittavat keskeisimmät tiedot päivitetään ja tärkeimmät asiat esitetään tietokortissa. Tietojen päivityksen yhteydessä määritellään sprinklerilaitteiston vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä. Tietokortin avulla vastuuhenkilöiden ja yhteistyötahojen yhteystiedot ovat helposti saatavilla ja ajan tasalla. Lisäksi tietokortissa esitetään sprinkleriasennukseen liittyvät keskeisimmät tekniset tiedot. Tietokortin laadinnan yhteydessä kerätään myös sprinklerilaitteistoon liittyvä dokumentaatio yhteen. 2. LAADITAAN OHJEET SPRINKLERILAITTEISTON TOIMIESSA HUOMIOON OTETTAVILLE ASIOILLE Sprinklerilaitteiston toimiessa on sen tarkoituksenmukainen toiminta varmistettava koko tulipalon ajan. Palon sammuttamisen jälkeen sprinklerilaitteisto on saatettava valmiustilaan mahdollisimman nopeasti sekä rajoitettava tulipalosta ja sammutusvedestä aiheutuvat lisävahingot. Tarvittaville toimenpiteille on laadittava ohjeet, jotta ne tehdään oikein ja viivytyksettä. Ohjeiden on käsiteltävä sekä vikalaukeamisen että tulipalon seurauksena tarvittavat toimenpiteet. 3. LAADITAAN OHJEET SPRINKLERILAITTEISTON VALVONTAILMOITUSTEN EDELLYTTÄMILLE TOI- MENPITEILLE Valvontailmoitukset antavat tiedon muodostuvasta tai syntyneestä häiriö- tai vikatilanteesta, jotka vaarantavat sprinklerilaitteiston toimintavarmuuden. Sprinklerilaitteiston valvontailmoitusten edellyttämille toimenpiteille on laadittava ohjeet, jotta tarvittavat toimenpiteet häiriö- tai vikatilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi tehdään viivytyksettä sprinklerilaitteiston hoitajan tai muun vastuullisen henkilön toimesta. 4. LAADITAAN SPRINKLERILAITTEISTON HOITO- JA HUOLTO- OHJELMA 5. LAADITAAN SPRINKLERILAITTEISTON KUNNOSSAPITOPÄIVÄ- KIRJA TOTEUTETAAN SPRINKLERILAITTEISTON YLLÄPITO KUNNOSSAPITO- OHJELMASSA ESITETYLLÄ TAVALLA Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma sisältää ohjeet koestukseen sekä hoitoon ja huoltoon liittyvistä toimenpiteistä. Koestuksilla varmistetaan, että sprinklerilaitteiston paloilmoitukset sekä valvontailmoitukset toimivat ja laitteiston toimintavalmius on kunnossa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, että sprinklerilaitteisto on toimintavalmiina ja sen luetettavuus on korkea koestus- ja hoitojaksojen välillä. Hoitotoimenpiteiden yhteydessä arvioidaan myös sprinklerilaitteiston eri komponenttien huollon tarve. Huoltotoimenpiteillä ylläpidetään sprinklerilaitteiston luotettavuus ja varmistetaan sen häiriötön toiminta koko sen käyttöiän ajan. Koestuksille sekä hoito- ja huoltotoimenpiteille on laadittava ohjeet, jotta niihin liittyvät toimenpiteet tehdään oikein ja säännöllisesti vastuuhenkilön toimesta. Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava säännöllisesti. Kunnossapitopäiväkirjan avulla varmistetaan kaikkien tarvittavien toimien säännöllinen toteutuminen. Kunnossapitopäiväkirja sisältää kohdat hoito- ja huolto-ohjelman mukaisista toimenpiteistä ja samalla se on myös dokumentti tapahtumista ja toteutetuista toimenpiteistä. Lisäksi kunnossapitopäiväkirjaan kirjataan sprinklerilaitteiston toimintaan liittyvät tiedot sekä sprinklerilaitteistossa havaitut viat ja puutteet sekä niiden korjaaminen, jotta sprinklerilaitteiston ylläpitoa voidaan seurata. Kunnossapito-ohjelmassa on esitetty tarvittavat sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tiedot ohjeet sprinklerilaitteiston toimiessa tarvittaviin toimenpiteisiin ohjeet valvontahälytyksen edellyttämille toimenpiteille ohjeet sprinklerilaitteiston hoidolle ja huollolle kunnossapitopäiväkirja sprinklerilaitteiston ylläpidon seuraamiseksi, joilla voidaan toteuttaa sprinklerilaitteiston tehokas ja taloudellinen ylläpito ja varmistaa sen tarkoituksenmukainen toiminta koko sen käyttöiän ajan.
7 Sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tiedot 1. SPRINKLERILAITTEISTON YLLÄPITOON LIITTYVÄT TIEDOT Sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvissä tiedoissa ilmoitetaan vastuuhenkilöiden ja yhteistyötahojen tiedot sekä sprinklerilaitteiston tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot kerätään tietokorttiin, josta ne ovat hoito- ja huoltotoimenpiteiden ja määräaikaistarkastusten yhteydessä helposti löydettävissä. Tietokortin laadinnan yhteydessä sprinklerilaitteistoon liittyvä dokumentaatio kerätään yhteen Sprinklerilaitteiston vastuuhenkilöt ja tehtävät sekä yhteistyötahot Rakennuksen omistajan ja haltijan sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tehtävät on lueteltu sisäasiainministeriön asetuksen automaattisista sammutuslaitteistoista N:o SM /Tu :ssä. Sen mukaan rakennuksen omistaja ja haltija muuan muassa vastaavat siitä, että sprinklerilaitteisto pidetään toimintakunnossa sekä huolletaan ja tarkastetaan. Heidän vastuullaan on myös, että sprinklerilaitteistolle on laadittu kunnossapito-ohjelma ja sitä noudatetaan. Usein omistajan ja haltijan sprinklerilaitteistoa koskevat tehtävät on sopimuksella siirretty isännöitsijälle tai nimetylle sprinklerilaitteistosta vastaavalle henkilölle. Vaikka tehtävät on siirretty, vastuu sprinklerilaitteiston ylläpidon toteutumisesta on edelleen omistajalla ja haltijalla Sprinklerilaitteistolla suojatun kiinteistön tiedot ja vastuuhenkilöt Selvitetään sprinklerilaitteistolla suojatun kiinteistön tiedot, vastuuhenkilöt, yhteistyötahot ja ylläpitoon liittyvät vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä. Kiinteistön, vastuuhenkilöiden ja yhteistyötahojen tiedot ilmoitetaan kohdassa "1.2 Sprinklerilaitteiston tietokortti" esitetyllä tavalla. Sprinklerisuojatusta rakennuksesta ja rakennuksen vastuuhenkilöistä annetaan seuraavat tiedot: osoite omistaja ja yhteystiedot haltija ja yhteystiedot rakennuksen isännöitsijä ja yhteystiedot rakennuksen kiinteistöhoitaja ja yhteystiedot vakuutusyhtiön yhteystiedot (1 (1 Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava irtikytkennästä ja takaisinkytkennästä, jos irtikytkentäaika on yli 24 h tai irtikytkentäaikana sprinklerilaitteistolla suojattu kohde jää miehittämättömäksi Yhteistyötahojen tiedot Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi hätäkeskus, pelastuslaitos, teleoperaattori ja sprinklerilaitteiston valvontailmoitusten vastaanottopaikat. Yhteistyötahojen yhteystietoja tarvitaan esimerkiksi hoitotoimenpiteiden yhteydessä tehtävissä koestuksissa. Yhteistyötahoista annetaan seuraavat tiedot hätäkeskus ja puhelinnumero, johon ilmoitetaan paloilmoituksen ja ilmoituksensiirtojärjestelmän koetukset sekä irti- ja takaisinkytkentä (1 pelastuslaitos ja puhelinnumero, johon ilmoitetaan, milloin sprinklerilaitteisto on toimintakyvyttömänä (2 paloilmoitinyhteyden tunnus (3
8 Sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tiedot teleoperaattori ja vikapäivystyksen puhelinnumero vesilaitos ja puhelinnumero, johon ilmoitetaan vesilaitokseen liitetyn vesilähteen koestuksesta valvontailmoitusten vastaanottopaikat (4 (1 Hätäkeskus ilmoittaa puhelinnumeron, johon paloilmoituksen ja ilmoituksensiirtoyhteyden koestuksista tulee ilmoittaa etukäteen. Hätäkeskus voi myös ilmoittaa ajankohdat, jolloin koestukset tulee tehdä. (2 Sprinklerilaitteiston irtikytkennästä on ilmoitettava hätäkeskukseen. Ilmoitus on tehtävä myös pelastusviranomaiselle, jos sprinklerilaitteistossa on sen toimivuutta vaarantava vika, jota ei saada heti korjattua. Pelastusviranomaisen kanssa sovitaan tarvittavista tilapäisistä suojaus- ja turvallisuustoimenpiteistä. Myös takaisinkytkennästä ja vian korjauksen päättymisestä on ilmoitettava hätäkeskukseen ja pelastusviranomaiselle. (3 Hätäkeskukseen liitetyllä rakennuksen ilmoituksensiirtojärjestelmällä on tunnus, joka on aina ilmoitettava hätäkeskukselle ennen paloilmoituksen ja ilmoituksensiirtojärjestelmän koestusta. Hätäkeskus ilmoittaa ilmoituksensiirtojärjestelmän tunnuksen liitäntäsopimusta laadittaessa. (4 Sprinklerilaitteistossa on valvontailmoituksia (asiaa käsitellään tarkemmin kohdassa "3. Sprinklerilaitteiston valvontailmoitukset ), jotka yleensä automaattisesti siirtyvät esimerkiksi kiinteistön hoitajalle ja/tai vartiointiliikkeeseen. Valvontailmoitusten koestuksista tulee tehdä ilmoitus etukäteen, jotta valvontailmoitusten edellyttämiä toimenpiteitä ei käynnistetä turhaan ja toisaalta voidaan varmistua valvontailmoitusten siirtoyhteyksien toimivuudesta Sprinklerilaitteiston ylläpidon vastuuhenkilöt ja tehtävät Sprinklerilaitteiston ylläpidosta vastaavat henkilöt on nimettävä. Vastuuhenkilöiden nimeämisessä tulee ottaa huomioon, että heillä on oltava oikeus tehdä vastaamiensa ylläpitotoimien edellyttämät toimenpiteet, hankinnat tai tilaukset. Tärkeää on, että jokaiselle vastuulle ja tehtävälle on nimetty henkilö, jotta ei jää epäselvyyttä siitä, kenelle asian hoitaminen kuuluu. Samalle henkilölle voidaan luonnollisesti nimetä useampia vastuita ja tehtäviä. Tehtävät on myös kuvattava. Vastuuhenkilöt, jotka on nimettävä, ovat: sprinklerilaitteiston vastuuhenkilö sprinklerilaitteiston hoitaja sprinklerilaitteiston varahoitaja paloilmoittimen hoitaja paloilmoittimen varahoitaja sprinklerilaitteiston huollosta vastaava huoltaja tai huollon tilauksesta vastaava henkilö sprinklerilaitteiston varaosista ja niiden tilauksesta vastaava henkilö sprinklerilaitteiston dokumentaatiosta vastaava henkilö sprinklerilaitteiston tarkastusten tilauksista vastaava henkilö sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelmasta vastaava henkilö Sprinklerilaitteiston vastuuhenkilöiden nimet ja heidän yhteystietonsa annetaan tietokortissa. Lisäksi tietokortissa annetaan huoltoliikkeiden nimet ja yhteystiedot, joita käytetään sprinklerilaitteiston tai sen osien huollossa. Myös tarkastuslaitoksen nimi ja yhteystiedot kerrotaan tietokortissa, tarkastuslaitoksia ovat sammutuslaitteiston tarkastuslaitos ja esimerkiksi painesäiliön tarkastuslaitos. Vastuuhenkilöiden nimeämisessä ja heidän tehtävien kuvaamisessa tulee ottaa huomioon seuraavaa: Sprinklerilaitteiston vastuuhenkilö. Sprinklerilaitteiston vastuuhenkilö vastaa siitä, että automaattinen sammutuslaitteisto pidetään toimintakunnossa ja suojatun kohteen käyttötarkoitusta vastaavana koko sen käyttöiän ajan sprinklerilaitteistoja
9 Sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tiedot koskevan suunnittelu- ja asennusohjeen ja sammutuslaitteistoja koskevan asetuksen mukaisesti. Hänen tulee muun muassa ilmoittaa laitteiston hoitajien nimet ja puhelinnumerot sekä muut tarvittavat yhteystiedot hätäkeskukseen ja pelastusviranomaiselle. Muuttuneet tiedot on ilmoitettava hätäkeskukseen ja pelastusviranomaiselle. Sprinklerilaitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistolla tulee olla nimetty hoitaja ja hänelle varahenkilö. Hoitaja tekee kunnossapito-ohjelmassa hänelle osoitetut hoitotoimenpiteet ja usein myös huoltotoimenpiteitä. Hoitaja kirjaa toteutetut hoito- ja huoltotoimenpiteet ja sprinklerilaitteistoon liittyvät muut tapahtumat kunnossapitopäiväkirjaan. Hoitajalla tulee olla mahdollisuus käyttää sprinklerilaitteiston hoitoon ja huoltoon riittävästi aikaa. Hänen tulee olla perehtynyt laitteiston hoitoon ja huoltoon. Lisäksi hänellä tulee olla mahdollisuus päästä kaikkiin sprinklerilaitteistolla suojattuihin tiloihin itsenäisesti tai tilan haltijan läsnä ollessa. Hoitajan kanssa on sovittava, miten havaitut puutteet tai viat korjataan: tekeekö hoitaja korjaustoimet itsenäisesti vai ilmoittaako hän niistä henkilölle, jolle on annettu vastuu korjaustoimenpiteistä. Sprinklerilaitteiston varahoitaja. Varahoitajalle kuuluvat samat tehtävät ja vastuut kuin hoitajallekin. Jotta myös varahoitajan tiedot ja taidot sprinklerilaitteiston hoidosta ja huollosta säilyvät, hoitaja ja varahoitaja voivat tehdä yhdessä tai esimerkiksi vuorottain hoito- ja huoltotoimenpiteitä. Paloilmoittimen hoitaja. Paloilmoittimella tulee olla nimetty hoitaja ja hänelle varahenkilö. Paloilmoittimen hoitaja tekee paloilmoittimen kunnossapito-ohjelmassa hänelle osoitetut tehtävät kuten muuan muassa tarvittaessa paloilmoituksen irtikytkennän ja takaisinkytkennän paloilmoitinta koskevien määräysten mukaisesti. Jos sprinklerilaitteiston paloilmoitus on kytketty suoraan hälytyspainekytkimeltä hätäkeskukseen ja varsinaista paloilmoitinta ei ole, ei paloilmoittimen hoitajaa ja varahoitajaa nimetä. Tällöin sprinklerilaitteiston hälytyksen irti- ja takaisinkytkennästä huolehtii sprinklerilaitteiston hoitaja. Paloilmoittimen varahoitaja. Paloilmoittimen varahoitajalle kuuluvat samat tehtävät ja vastuut kuin hoitajallekin. Sprinklerilaitteiston huollosta vastaava huoltaja tai huollon tilauksesta vastaava henkilö. Sprinklerilaitteistolle tulee olla nimetty henkilö tai yritys, joka huoltaa laitteiston kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Huoltotoimenpiteitä tekevien henkilöiden tulee olla ammattitaitoisia ja heillä tulee olla tarvittavat huoltoon liittyvät tiedot. Huoltotyöt, jotka ovat tekniseltä vaativuudeltaan rinnastettavissa uuden laitteiston asennustöihin, voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen luetteloima sprinklerilaitteiston asennus- tai huoltotöihin erikoistunut liike. Huollon tilauksesta vastaava henkilö on nimettävä, jos huolto hankitaan ostettuna palveluna. Ostetusta huoltopalvelusta on oltava kirjallinen sopimus. Sprinklerilaitteiston varaosista ja niiden tilauksesta vastaava henkilö. Sprinklerilaitteistoa varten on oltava kunnossapito-ohjelmassa luetellut varaosat. Henkilö, joka tilaa tarvittaessa varaosat, on nimettävä. Sprinklerilaitteiston hoitaja tarkistaa varaosien määrän ja kunnon säännöllisesti ja ilmoittaa hankintatarpeesta varaosien tilauksesta vastaavalle. 9
10 Sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tiedot Sprinklerilaitteiston dokumentaatiosta vastaava henkilö. Dokumentaatiosta vastaava henkilö huolehtii siitä, että kaikki sprinklerilaitteistoon liittyvä dokumentaatio on ajan tasalla ja se säilytetään oikein. Sprinklerilaitteiston tarkastusten tilauksista vastaava henkilö. Sprinklerilaitteiston tarkastusten tilauksista vastaava henkilö on nimettävä. Sprinklerilaitteistoon liittyviä tarkastuksia ovat käyttöönottotarkastukset ja määräaikaistarkastukset. Tarkastukset on tilattava ajoissa tai määräaikaistarkastuksista voidaan tehdä sopimus hyväksytyn tarkastuslaitoksen kanssa. Sprinklerilaitteiston määräaikaistarkastus on tehtävä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Asuinrakennuksiin asennetuille automaattisille sammutuslaitteistoille määräaikaistarkastukset on tehtävä vähintään kerran neljässä vuodessa. Pelastusviranomainen voi lyhentää tai pidentää määräaikaistarkastusten tarkastusväliä. Käyttöönottotarkastus on tehtävä käytössä olevalle sprinklerilaitteistolle, kun sprinklerilaitteiston laajennus-, muutos- tai korjaustyöt ovat vaikutuksiltaan tai laajuudeltaan rinnastettavissa uuden laitteiston asentamiseen. Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelmasta vastaava henkilö. Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelma on oltava laadittuna ja pidettävä ajan tasalla. Kunnossapito-ohjelmasta vastaava henkilö on nimettävä. 1.2 Sprinklerilaitteiston tietokortti Sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät keskeisimmät tiedot esitetään tietokortissa. Tietokortin ensimmäisellä sivulla esitetään ylläpidon vastuuhenkilöiden ja sidosryhmien tiedot. Tietokortin seuraavilla sivuilla esitetään sprinklerilaitteistoon liittyvät tekniset tiedot. Tietokortissa esitettävät tekniset tiedot löytyvät pääosin sprinklerilaitteiston asennustodistuksesta (asennustodistus käsittää sprinklerilaitteiston suunnitelleen ja asentaneen liikkeen toimittaman dokumentaation). Sprinklerilaitteiston asentanut liike voi auttaa tietojen täydentämisessä, jos tietoja ei löydy sprinklerilaitteiston dokumentaatiosta. Teknisiä tietoja tarvitaan esimerkiksi sprinklerilaitteistoon tehtävissä muutostöissä ja määräaikaistarkastuksissa, jolloin arvioidaan laitteiston sammutuskyvyn säilyminen. Tietokortin kopio säilytetään muovilla laminoituna sprinklerikeskuksessa, jolloin tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla. Tietokortin muuttuneet yhteystiedot on päivitettävä heti ja kaikkien yhteystietojen oikeellisuus on tarkistettava vuosittain. Malli tietokortista on esitetty liitteessä 1 "Tietokortti". 1.3 Sprinklerilaitteiston dokumentaatio Tietokortin laadinnan yhteydessä kerätään sprinklerilaitteistoon liittyvä dokumentaatio yhteen. Sprinklerilaitteiston dokumentaatio sisältää seuraavat asiakirjat: kunnossapitopäiväkirja kunnossapito-ohjelma käyttöönottotarkastuksen ja määräaikaistarkastusten todistukset ja pöytäkirjat sekä mahdollinen sopimus määräaikaistarkastuksista tarkastuslaitoksen kanssa
11 Sprinklerilaitteiston ylläpitoon liittyvät tiedot asennuksessa käytettyjen komponenttien valmistajien laatimat käyttö- ja huolto-ohjeet sprinklerilaitteiston käyttöönoton yhteydessä tehtyjen mittausten tulokset (esimerkiksi vesilähteen mittaustulokset) asennustodistus tai vastaavat tiedot asennusta vastaavat ajan tasalla olevat asennuspiirustukset ja mitoituslaskelmat sopimukset ulkopuolisen tahon toteuttamista koestus- ja hoitotoimista sekä huoltotarkastuksista ja huolloista sprinklerilaitteiston toimintaraportit sprinklerikeskuksessa ja pumppaamossa säilytettävät laminoidut asemakaavapiirustukset suojatuista tiloista, sprinkleriasennuksen kytkentäkaaviot ja käyttöohjeet liittymisilmoitus/-hakemus (hätäkeskuslaitoksen asiakirja) automaattisella paloilmoittimella / sammutuslaitteistolla varustetun kohteen valvonnasta. Sprinklerilaitteiston dokumentaatio on arkistoitava siten, että sen luettavuus säilyy koko laitteiston käyttöiän ajan ja dokumentaatio on tarvittaessa helposti saatavilla ja sen säilytyspaikka on merkitty sprinklerilaitteiston tietokorttiin. Dokumentaatio on päivitettävä sprinklerilaitteiston muutosten yhteydessä. Dokumentaation osien jakelu on oltava tiedossa, jotta päivitetty versio jaetaan aina kaikille asianosaisille. Kunnossapitopäiväkirja, kunnossapito-ohjelman hoito- ja huolto-ohjeet sekä komponentteja koskevat tekniset ohjeet voidaan säilyttää erillään muusta dokumentaatiosta selvästi merkityssä paikassa käyttökohteessa.
12 Sprinklerilaitteiston toimiessa huomioon otettavat asiat 2. SPRINKLERILAITTEISTON TOIMIESSA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT Kunnossapito-ohjelmassa on annettava pelastusviranomaisille ja laitteiston hoitajalle toimintaohjeet, jotka käsittävät sprinklerilaitteiston toimiessa tarvittavat varmistustoimenpiteet sekä tilanteen jälkeen toteutettava toimenpiteet. Toimintaohjeet on laadittava tulipalon tai vikalaukeamisen edellyttämiä toimenpiteitä varten. Automaattinen sprinklerilaitteiston tehtävä on ilmaista ja sammuttaa tulipalo alkuvaiheessa tai pitää tulipalo hallinnassa kunnes lopullinen sammutus onnistuu muilla toimenpiteillä. Sprinklerilaitteisto on jatkuvasti valmiustilassa ja toimii automaattisesti. Laitteiston toimiessa tulee kuitenkin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varmistaa, että laitteisto toimii tarkoituksenmukaisesti ja tekijöitä, jotka voivat haitata tai vaarantaa laitteiston toimintaa, ei ole. 2.1 Sprinklerilaitteiston toimiessa tulipalon aikana huomioon otettavat asiat Sprinklerilaitteiston sammutustehon kannalta on erittäin tärkeää, että sprinkleriasennus saa riittävän vesimäärän riittävällä paineella keskeytyksettä. Lyhytaikainenkin häiriö veden syötössä voi aiheuttaa sen, että sprinklerilaitteiston sammutuskyky menetetään. Sprinklerilaitteiston toimiessa tärkein tehtävä on varmistaa, että vesilähde pystyy vaaditun toiminta-ajan syöttämään riittävän määrän vettä riittävällä paineella sprinklerisuuttimille. Palokunnan on varauduttava syöttämään lisävettä sprinklerijärjestelmään, kunnes palo on varmuudella sammutettu. Sprinklerilaitteiston tehokkaan toimivuuden takaamiseksi tulipalossa on seuraavat asiat otettava huomioon ja tarvittaessa ohjeistettava: Sprinklerikeskus ja sprinkleripumppaamo miehitetään sammutusvarustukseen pukeutuneella palomiehellä, jolla on käytettävissä radiopuhelin. Mikäli tulipalo ei uhkaa näitä tiloja, miehitykseen osallistuvat lisäksi sprinklerilaitteiston hoitaja ja varahoitaja heti kun he ovat paikalla. Sprinklerikeskuksessa on varmistettava, että kaikki veden virtaussuunnassa normaalisti auki pidettävät venttiilit ovat täysin auki. Toimivan sprinklerihälytysventtiilin yläpuolista painetta tulee seurata painemittarista. Mitä useampi sprinklerisuutin on lauennut, sitä suurempi määrä vettä virtaa putkistossa ja vesilähteen paine alenee. Tiedossa tulee olla hälytysventtiilin yläpuolella tarvittava paine, jolla sprinkleriasennus toimii tehokkaasti. Mikäli paine hälytysventtiilin yläpuolella pienenee alle tämän arvon, vesilähde ei pysty enää antamaan vettä riittävällä paineella. Tällöin sprinklerilaitteiston sammutusteho on heikentynyt ja vaarana on palon leviäminen hallitsemattomaksi. Veden paineen pienentymisestä lähelle merkittyä painearvoa on välittömästi tiedotettava sammutustyötä johtavalle pelastusviranomaiselle, jotta lisäveden syöttäminen voidaan aloittaa. Sprinkleripumppaamossa on tarkistettava, että sprinkleripumppu käy ja pumppu pystyy nostamaan veden painetta, eikä häiriö- tai vikailmoituksia ilmene pumpun ohjausyksikössä. Varmistetaan myös, että kaikki veden virtaussuunnassa normaalisti auki pidettävät venttiilit ovat täysin auki. Tulipalotilanteessa saattavat kaikki sprinkleripumput käynnistyä, koska paineen pudotus pumppujen painepuolella voi olla hälytysventtiilin lauetessa nopeaa ja kaikki pumput ehtivät saamaan käynnistysimpulssin ennen kuin painepuolella veden paine vakiintuu. Useamman pumpun käynnistyminen voi johtua myös siitä, että vedenkulutus on kasvanut niin
13 Sprinklerilaitteiston toimiessa huomioon otettavat asiat suureksi, että yhden pumpun tuotto ei ole riittävä. Kaikkien käynnistyneiden sprinkleripumppujen annetaan käydä ja tarkkaillaan pumppujen toimintaa. Jos kaikki sprinkleripumput käyvät, veden kulutus on laskettua suurempaa ja vesivarasto ei välttämättä riitä koko suunnitellulle toiminta-ajalle. Tulipalon aikana sprinkleripumppuja ei saa uhkaavan vikatilanteen takia pysäyttää (esimerkiksi dieselpumpun öljynpaineen vähentyminen tai jäähdytysveden ylilämpö), vaan sprinkleripumppuja on käytettävä niin kauan kuin ne toimivat. Mikäli sprinklerilaitteistossa havaitaan sen toimivuutta vaarantava häiriö, siitä on välittömästi ilmoitettava sammutustyötä johtavalle pelastusviranomaiselle. Palokunnan on varauduttava lisäveden syöttöön. Sprinklerilaitteisto on yleensä varustettu palokunnan syöttöliittimillä, joiden kautta palokunta pystyy syöttämään lisää vettä järjestelmään. Yleensä syöttöliittimet ovat DN80 pikaliittimin varustettuja ja jokaisen syöttöliittimen kautta voidaan vettä syöttää noin l/min. Lisäveden syöttöön tulee varautua heti kun se on mahdollista: säiliöyksiköstä selvitetään lisävesi syöttöliittimille tai mikäli läheisyydessä on luonnonvesi, lisäveden selvitys kannattaa tehdä moottoriruiskupumpuilla tai autopumpuilla. Lisäksi varmistetaan, että syöttöliittimien sulkuventtiili sprinklerikeskuksessa on auki. Veden syöttö on aina tehtävä kaikkien syöttöliittimien kautta, jotta painehäviö ei kasva liian suureksi. Lisäveden selvitykset tulee suunnitella etukäteen ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon esimerkiksi eri vuodenaikojen aiheuttamat rajoitukset lisäveden saantiin. Suunnitelmat tulisi testata harjoituksilla. Mikäli lisäveden syöttö toteutetaan säiliöyksiköstä tai muusta rajallisesta vesivarastosta, lisävettä kannattaa syöttää järjestelmään vasta, jos sprinklerilaitteiston oma vesilähde ei pystykään antamaan riittävää määrää vettä tai veden paine uhkaa pienetä liikaa. Tällöin lisävettä ei turhaan syötetä järjestelmään silloin, kun sprinklerilaitteisto toimii omalla vesilähteellään tehokkaasti, vaan lisävesi varataan sitä hyvinkin kriittistä tilannetta varten, jos vesilähteen toiminnassa tapahtuu häiriö. Tarvittava lisäveden paine tulisi olla tiedossa: arvo on sama kuin vesilähteeltäkin edellytettävä painearvo. Vettä voidaan pumpata sprinklerijärjestelmään noin 12 barin maksimipaineella, mutta tällöin veden kulutus on suurempi kuin mitoitusarvon edellyttämää painetta käytettäessä, ja se tulee ottaa huomioon, jos käytettävissä on vain rajallinen vesilähde. Vesilähteen syöttöputki on varustettu takaiskuventtiilillä, joka estää lisäveden virtaamisen väärään suuntaan, vaikka lisäveden paine olisikin selvästi vesilähteen painetta korkeampi. Sprinklerilaitteiston toiminta tulipalossa on tehokasta, koska se pystyy ohjaamaan sammutusveden suoraan palokohteeseen. Tämän vuoksi palokunnan ei tule käyttää sprinklerilaitteistolle tarkoitettua vesilähdettä (ellei palokunnan tarvitsemaan lisävettä ole otettu huomioon jo vesilähteelle asetettujen vaatimusten yhteydessä) sammutusveden ottoon. Rakennuksen ulkopuolelta sammutussuihkuilla tapahtuva sammutus on huomattavasti tehottomampaa kuin sprinklerilaitteiston avulla tapahtuva suoraan palokohteeseen kohdistuva sammutus. Savutuuletusta ei tule aloittaa ennen kuin palokohde on paikallistettu ja palon rajoittaminen on varmistettu, koska savutuuletus voi hankaloittaa sprinklerilaitteiston tehokasta toimintaa. Savutuuletus voidaan kuitenkin aloittaa välittömästi, jos henkilöturvallisuus sitä edellyttää. Sprinklerijärjestelmällä suojatuissa kohteissa, joissa savuvahingot voivat muodostua erittäin suuriksi, on savutuuletuksen toteuttaminen palon aikana suunniteltava etukäteen (Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton ohje "Vesisammutus- ja savunpoistojärjestelmien vuorovaikutus"). Sprinklerilaitteiston on annettava toimia niin kauan, kunnes tulipalo on paikallistettu ja kaikki palopesäkkeet raivattu ja tulipalon sammuminen varmistettu. Jos veden tulo sprinklereistä katkaistaan liian aikaisin, palo voi voimistua, jolloin lämpö
14 Sprinklerilaitteiston toimiessa huomioon otettavat asiat laukaisee lisää suuttimia paloalueelta. Ne eivät kuitenkaan pysty rajoittamaan paloa veden tulon katkaisun vuoksi. Sprinklerisuuttimia voi laueta laajaltakin alueelta ennen kuin vedensyöttö saadaan uudelleen toimimaan. Tällöin vesilähde ei kuitenkaan enää pysty syöttämään riittävästi vettä kaikille sprinklerisuuttimille ja sprinklerilaitteiston sammutusteho on menetetty, jolloin palo voi helposti laajentua suurpaloksi. Sprinklerilaitteiston veden syötön saa katkaista vain sammutustoimintaa johtavan pelastusviranomaisen luvalla, kun palo on varmasti saatu rajoitettua ja riittävät sammutusvoimat ovat varmistamassa tilanteen. Tällöinkin tulee varautua tilanteeseen, että sprinklerilaitteisto on viivytyksettä saatettava uudelleen toimintaan. Palon jälkeen sprinklerijärjestelmä pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti uudelleen valmiustilaan. Jos tämä ei ole mahdollista, palo-alueelle on järjestettävä jatkuva jälkivartiointi ja riittävästi raivaus- ja sammutuskalustoa mahdollisten kytevien palopesäkkeiden varalta. Palokunnan tulisi harjoitella sammutus- ja pelastustoimintaa sprinklerilaitteistolla suojatussa kohteessa säännöllisesti, jotta laitteiston toimintaperiaatteiden tuntemus tulisi hyväksi ja laitteiston toiminnan varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet toteutettaisiin aina rutiininomaisesti Toimenpiteet palon sammuttamisen jälkeen Kun palo on saatu sammutettua, ja riittävä määrä miehistöä ja sammutuskalustoa on paloalueella varmistamassa, ettei palo pääse uudelleen syttymään, voidaan sprinklerilaitteiston toiminta keskeyttää ja aloittaa toimenpiteet, joilla sprinklerilaitteisto saatetaan uudelleen valmiustilaan. Toimenpiteet ovat: 1. Paloaluetta suojaavan sprinkleriasennuksen pääsulkuventtiili suljetaan ja sprinkleripumput pysäytetään sammutustoimintaa johtavan pelastusviranomaisen luvalla. 2. Putkisto tyhjennetään sprinklerikeskuksessa tyhjennysventtiilin kautta. Kuivajärjestelmässä myös sprinkleriverkostossa olevien vesitysastioiden tyhjennysventtiilit avataan. 3. Kun putkisto on saatu märkäasennuksessa tyhjennyttyä niin paljon, että lauenneista suuttimista ei enää vuoda vettä, voidaan tyhjennysventtiili sulkea. 4. Rikkoutuneet suuttimet korvataan samantyyppisillä ja samassa lämpötilassa laukeavilla uusilla sprinklerisuuttimilla. Lisäksi tulee vaihtaa ne ehjänä säilyneet suuttimet, jotka mahdollisesti ovat altistuneet palon rasituksille. 5. Tarkastetaan paloalueella sprinkleriputkiston ja sen kannattimien kunto ja vauriot korjataan tarvittaessa. 6. Suuttimien asentamisen jälkeen märkäjärjestelmän putkisto voidaan täyttää uudelleen vedellä ja hälytysventtiili virittää valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 7. Kuivajärjestelmän putkiston tyhjentämistä tulee jatkaa niin kauan, että vesitysastioiden tyhjennysventtiileistä tai sprinklerikeskuksessa olevan tyhjennysventtiilistä ei enää virtaa vettä ja kaikki tyhjennysventtiilit suljetaan.
15 Sprinklerilaitteiston toimiessa huomioon otettavat asiat 8. Kohtien 4 ja 5 vastaavien toimenpiteiden yhteydessä tulee tarkistaa, että kuivajärjestelmän putkistojen kaltevuudet ovat säilyneet. 9. Kuiva-asennuksen vesitysastiat täytetään pakkasneste-vesiseoksella. 10. Kuivahälytysventtiili viritetään valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja putkisto täytetään paineilmalla. Vesitysastioihin kerääntyvän veden määrää on tarkkailtava ja tarvittaessa ne on uudelleen tyhjennettävä ja täytettävä pakkasnestevesiseoksella. 11. Tarkistetaan, että sprinkleripumppujen poksitiivisteet vuotavat hitaasti tippumalla / liukurengastiivisteet eivät vuoda, dieselmoottorin jäähdytysveden ja voiteluöljyn määrä tarkistetaan ja polttoainesäiliö täytetään. 12. Kun laitteisto on viritetty uudelleen käyttöön, tehdään pumppujen käynnistyskokeet ja hälytysventtiileiden hälytyskokeet. 13. Jälkivahinkojen torjuntatyöt (sammutusveden poisto, tuuletus, tilojen kuivaus, koneiden ja laitteiden puhdistukset ja suojaukset) aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jälkivahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisesti. 14. Tilataan uudet suuttimet varasprinklerikaappiin ja muut mahdolliset käytetyt varaosat. 15. Täytetään sprinklerilaitteiston toimintaa koskeva selvitys ja toimitetaan se vakuutusyhtiöön tai Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliittoon. 2.3 Toimenpiteet vikalaukeamisen jälkeen Pääsulkuventtiili suljetaan vasta, kun on varmasti todettu, että kyseessä ei ole tulipalon seurauksena tapahtunut laitteiston toimiminen. Sprinklereillä suojattu alue on tarkistettava ja varmistettava, mikä asia on aiheuttanut järjestelmän toimimisen. Tärkeää on tarkistaa myös kaikki piilotilat, pienehköt kopit, välitilat ja vastaavat ennen kuin pääsulkuventtiili suljetaan, mikäli on epävarmuutta sprinklerilaitteiston toimimisen syystä. Mikäli sprinklerilaitteiston toimiminen on aiheutunut selvästi muusta syystä kuin tulipalosta (esim. suuttimen mekaaninen rikkoutuminen), voidaan pääsulkuventtiili sulkea heti. Vikalaukeamisen jälkeen laitteiston uudelleen valmiustilaan saattaminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaisesti kuin tulipalon jälkeen. 2.4 Muuta huomioon otettavaa Sprinklerilaitteisto voi antaa paloilmoituksen myös silloin, kun yhtään sprinklerisuutinta ei ole lauennut. Usein syynä on laitteiston puutteellinen hoito tai toteutus. Tällöin puute on korjattava, jotta jatkossa vältetään väärät hälytykset. Paloilmoitus voi aiheutua, vaikka tulipalo tai suuttimen rikkoutuminen muun syyn takia ei olisikaan syynä sprinklerilaitteiston toimimiseen, kun Märkähälytysventtiilin lautanen on hetkellisesti avautunut vesilähteessä tapahtuneen paineiskun seurauksena ja tällöin vettä on päässyt myös sähköisen hälytyslaitteen painekytkimelle aiheuttamaan hälytyksen. Erheellinen ilmoitus voidaan
16 Sprinklerilaitteiston toimiessa huomioon otettavat asiat jatkossa estää asentamalla järjestelmään hidastusastia tai virhehälytystenestopumppu. Kuivahälytysventtiili on lauennut, koska ilmanpaine lautasen yläpuolella on vähentynyt niin paljon, että lautasen alapuolinen paine on pystynyt laukaisemaan venttiilin. Syynä kuivahälytysventtiilin laukeamiseen voi olla ilmavuoto putkistossa tai paineilmakompressorin toimimattomuus. Ukkonen on aiheuttanut paloilmoittimessa erheellisen paloilmoituksen. Jos märkähälytysventtiili on antanut paloilmoituksen, mutta vesimoottorilla varustettu sprinklerikello ei soi, märkähälytysventtiilin lautanen on todennäköisesti kiinni ja sprinklereille ei virtaa vettä: tällöin sprinklerisuuttimia ei ole lauennut. Paloilmoituksen on aiheuttanut todennäköisesti paineisku putkistossa. Sprinklerikellon toimivuus tulee kuitenkin tarkistaa hälytyskokeella, jotta voidaan varmistua sprinklerikellon toimivuudesta. Jos hälytyskokeessakaan sprinklerikello ei soi, soimattomuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä hälytysventtiilin lautasen auki- tai kiinniolosta. Kuivahälytysventtiilin toimiessa sen lautanen lukkiutuu auki asentoon ja tällöin vesimoottorilla varustettu sprinklerikello soi, vaikka sprinklereille ei virtaisikaan vettä. Jos tulipalon mahdollisuus on poissuljettu, mutta on epävarmuutta siitä, onko suutin lauennut esim. jostain hankalasti saavutettavissa olevasta kohdasta, voidaan hälytysputkiston venttiili sulkea. Suljetaan myös hitaasti hälytysventtiilin pääsulkuventtiili ja tarkkaillaan koko ajan hälytysventtiilin yläpuolista painetta; jos se alenee, on jostain sprinklerisuutin lauennut (tai putkistossa on vuoto) ja pääsulkuventtiili tulee heti avata täysin auki ja selvittää, missä lauennut suutin sijaitsee ja syy laukeamiseen ennen kuin pääsulkuventtiili suljetaan kokonaan. Jos hälytysventtiilin yläpuolinen paine säilyy pääsulkuventtiilin sulkemisen jälkeen, suuttimia ei ole lauennut. Talviaikaan on vaarana kylmissä tiloissa olevan kuiva-asennuksen putkiston jäätyminen, jos sen tyhjentäminen palon tai vikalaukeamisen jälkeen viivästyy. Jäätyminen on todennäköistä kohdissa, joissa putkiston kaltevuus ei ole riittävä sen tyhjentymiseen ja varsinkin, jos putkisto on täyttynyt vedellä ja sprinklerisuuttimia ei ole lauennut, jolloin vesi ei ole virrannut putkistossa. Putkiston jäätyminen voi aiheuttaa sen rikkoutumisen tai jää voi tehdä tulpan putkeen, jolloin veden virtaus on estynyt, jos kuiva-asennuksen alueella syttyy tulipalo myöhemmin. Tärkeää on, että kuivaasennuksen pääjakojohtoihin ei jää jäätyneitä kohtia. Tämä voidaan todeta siten, että putkiston tyhjennyksen jälkeen paineilmaa pumpataan putkistoon ja jos sitä virtaa vesitysastioiden kautta, on putki ainakin osittain jäätymätön. Mikäli ilmaa ei virtaa, on pääjakojohdon osalta putki sulatettava palovaarattomalla menetelmällä. Sprinklerilaitteistossa, jossa on sprinkleripumput, pumppu voi käynnistyä vaikka suuttimia ei ole lauennut. Sprinkleripumppu käynnistyy, jos pumpun painepuolella veden paine on laskenut alle pumpun käynnistysrajan: syynä on usein paineenylläpitopumpun automaattisen käynnistyksen vikaantuminen, jolloin paine laskee sprinkleripumpun käynnistysrajalle. Sprinkleripumppu käynnistyy myös, jos siemenvesisäiliössä veden pinta on laskenut käynnistysrajan alapuolelle. Uudehkoissa sprinklerijärjestelmissä sprinkleripumpun käynnistyminen on varmistettu sulkuventtiilin rinnalle asetetulla yksisuuntaventtiilillä, joka mahdollistaa paineen alenemisen välittymisen myös pumpun käynnistyspainekytkimelle, vaikka sulkuventtiili olisi unohtunut kiinni: pumppu käynnistyy, jos käynnistyspainekytkimellä veden paine vähenee alle käynnistysrajan. Hälytysventtiilien yläpuolella tulee pitää sellaista painetta tai ne on varustettava viivekammioilla siten, että pumppujen käynnistyminen ei aiheuta hälytysventtiililtä pa-
17 Sprinklerilaitteiston toimiessa huomioon otettavat asiat loilmoitusta, koska pumpun käynnistymiseen ja hälytysventtiilin antamaan paloilmoitukseen on aina suhtauduttava siten, että laitteiston toiminnan on aiheuttanut tulipalo. Sprinklerilaitteiston hälytysventtiilin laukeaminen aiheuttaa aina paloilmoituksen, olipa laukeamiseen syynä sitten tulipalo, putkirikko tai suuttimen mekaaninen rikkoutuminen. Palokunta toimii aina siten kuin kyseessä olisi tulipalo. Palokuntaa tulee informoida tilanteesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun tapahtumapaikalla on tilanteen vakavuus selvillä. Palokunnan yksiköille tulee antaa tilannetiedotus heti, kun ne saapuvat paikalle. Mikäli paloilmoituksen syyksi havaitaan syttynyt tulipalo, sprinklerilaitteiston antaman paloilmoitus on varmistettava soittamalla hätäkeskukseen puh Jos paloilmoituksen on aiheuttanut muu syy kuin tulipalo, asiasta voidaan ilmoittaa hätäkeskuksen palvelunumeroon. Palokunnan tulee kuitenkin aina varmistaa tilanne käymällä kohteessa.
18 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitukset 3. SPRINKLERILAITTEISTON VALVONTAILMOITUKSET Tilastojen perusteella hyvin ylläpidetyn sprinklerilaitteiston toimintavarmuus on varsin korkea. Laitteistossa voi kuitenkin ilmetä toimintavarmuutta vaarantavia tai laitteiston vikalaukeamiseen johtavia häiriöitä. Näiden tilanteiden välttämiseksi laitteisto on varustettu valvontailmoituksilla, jotka antavat tiedon muodostuvasta tai syntyneestä häiriö- tai vikatilanteesta. Sprinklerilaitteiston valvontailmoitusjärjestelmän kautta ilmenevät häiriö- tai vikatilanteet on heti selvitettävä ja tarpeelliset toimenpiteet tilanteen saattamiseksi normaaliksi on aloitettava. Kunnossapito-ohjelmassa selvitetään, mitä valvontailmoituksia sprinklerilaitteistossa on, miten valvontailmoitus ilmenee ja mihin se siirtyy sekä selvitetään toimenpiteet, jotka on toteutettava valvontailmoituksen ilmetessä. Sprinklerilaitteiston valvontailmoitus voi aiheutua myös valvontalaitteen viasta. Valvontalaite koestetaan ja huolletaan säännöllisesti, joten sen vikaantumisesta aiheutuva väärä valvontailmoitus on kuitenkin epätodennäköistä. Valvontalaitteen vikaantuminen on otettava huomioon siinä tapauksessa, että valvottava asia on normaali, mutta valvontailmoitus kuitenkin saadaan. Sprinklerilaitteisto voi olla varustettu valvontailmoituksilla, joilla valvotaan vesijohtoverkoston veden paineen alarajaa kuivahälytysventtiilin ilman paineen alarajaa auki pidettävien sulkuventtiilien aukioloa vesisäiliön vesimäärän riittävyyttä painesäiliön ilmanpaineen riittävyyttä tai veden määrän riittävyyttä sähkömoottorikäyttöisen sprinkleripumpun sähkömoottorin käynnistysvalmiutta, käynnistymistä ja käyntiä dieselmoottorinkäyttöisen sprinkleripumpun dieselmoottorin käynnistysvalmiutta, käynnistymistä ja häiriötöntä käyntiä putkiston lämmitysjärjestelmän toimivuutta kuivahälytysventtiilin kondenssiveden pinnan korkeutta sprinklerikeskuksen ja sprinkleripumppaamon lämpötilaa. Sprinklerilaitteiston suunnittelu- ja asennusohjeen päivitysten yhteydessä on asetettu vaatimuksia uusille valvontailmoituksille, niiden toteuttamistavoille ja siirroille. Uudet vaatimukset koskevat aina sääntöjen julkistamisen jälkeen asennettavia sprinklerijärjestelmiä. Valvontailmoitukset on esitetty tässä osassa siten kuin vuonna 2004 julkaistu ohje Sprinklerilaitteistot, Suunnittelu ja asentaminen, CEA 4001: (fi) edellyttää ne toteutettaviksi. Kuivahälytysventtiilin kondenssiveden pinnan korkeuden valvontailmoitus ja sprinklerikeskuksen tai sprinkleripumppaamon lämpötilan valvontaa ei sprinklerilaitteiston suunnittelu- ja asennusohjeissa edellytetä, mutta laitteiston luotettavuuden varmistamiseksi kylminä vuodenaikoina näidenkin valvontailmoitusten toteuttamista kannattaa harkita. Kuivahälytysventtiilin kondenssiveden pinnan korkeuden valvonta toteutetaan nykyisin lähes aina uusissa asennuksissa, koska kondenssiveden mahdollinen jäätyminen hälytysventtiilin yläpuolisessa putkessa vaarantaa laitteiston toiminnan. Sprinkleripumppaamorakennukset sijaitsevat usein yksittäisenä rakennuksena vesilähteen ääressä ja näissä tiloissa lämmitysjärjestelmän vikaantuminen voi nopeasti johtaa suuriin vahinkoihin.
19 Sprinklerilaitteiston valvontailmoitukset Ennen vuotta 2004 käyttöön otetuissa sprinklerijärjestelmissä valvontailmoitukset on toteutettu asennushetkellä voimassa olleen suunnittelu- ja asennusohjeen mukaisesti ja ne ovat sen perusteella riittäviä ratkaisuja. Tärkeää on, että kunnossapitoohjelmassa valvontailmoitukset kuvataan siten kuin ne on toteutettu käytännössä. Liitteessä 2 on esitetty taulukoituna sprinklerilaitteiston valvontailmoituksia. Liitteen sisällysluettelon avulla valitaan ne taulukot, jotka koskevat kohteena olevaa sprinklerilaitteistoa ja näiden taulukoiden avulla laaditaan valvontailmoituksia koskeva kunnossapito-ohjelman osa. Liitteen taulukoiden tekstit on pyritty laatimaan siten, että niitä voi käyttää hyödyksi valvontailmoituksia koskevaa osaa laadittaessa. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että kohteena olevan sprinklerilaitteiston erityispiirteet otetaan huomioon.
20 Sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma 4. SPRINKLERILAITTEISTON HOITO- JA HUOLTO-OHJELMA 4.1 Hoito- ja huolto-ohjelma Kunnossapito-ohjelmassa esitetään sprinklerilaitteiston hoito- ja huolto-ohjelma. Se sisältää ohjeet koestuksista sekä hoitoon ja huoltoon liittyvistä toimenpiteistä. Koestuksilla varmistetaan, että sprinklerilaitteiston paloilmoitukset sekä valvontailmoitukset toimivat ja laitteiston toimintavalmius on kunnossa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, että sprinklerilaitteisto on toimintavalmiina ja sen luotettavuus on korkea koestus- ja hoitojaksojen välillä. Hoitotoimenpiteiden yhteydessä arvioidaan myös sprinklerilaitteiston eri komponenttien huollon tarve. Huoltotoimenpiteillä ylläpidetään sprinklerilaitteiston luotettavuus ja varmistetaan sen häiriötön toiminta koko käyttöiän ajan. Tärkeimmät koestukset ja hoitotoimenpiteet tehdään säännöllisesti siten, että niiden toteuttamisväli on enintään kuukausi. Tietyt koestukset ja hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa tätä pidemmällä aikavälillä. Koestus- ja hoitotoimenpideohjeet on laadittava siten, että niillä varmistetaan kaikkien tarpeellisten koestusten ja hoitotoimenpiteiden oikea aikainen toteuttaminen. Huoltotoimenpiteet tehdään kun hoitotoimenpiteen yhteydessä havaitaan siihen tarve tai säännöllisesti, jos sprinklerilaitteiston komponentille asetettu luotettavuusvaatimus sitä edellyttää. Tyypillisesti huoltovälin pituus on yksi vuosi. Sprinklerilaitteistolle tehdyistä koestuksista sekä hoito- ja huoltotoimenpiteistä pidetään kunnossapitopäiväkirjaa. Koestukset ja hoitotoimenpiteet tulisi tehdä aina samana ajankohtana, esimerkiksi jokaisen kuukauden tiettynä päivänä. Tällöin jo etukäteen voidaan varata riittävästi aikaa toimenpiteiden toteuttamiseen. Ajankohdan valinnassa tulee ottaa huomioon, että mahdollisesti tarvittaville huolto- ja korjaustoimenpiteille jää riittävästi aikaa Koestukset Hoito- ja huolto-ohjelmaan kuuluvilla koestuksilla varmistetaan sprinklerilaitteiston paloilmoituksen ja valvontailmoitusten toiminta sekä sprinklerilaitteiston toimintavalmius. Koestuksissa pyritään luomaan sprinklerilaitteiston kannalta sellainen tilanne kuin käytännössäkin syntyy sen toimiessa. Esimerkiksi märkähälytysventtiilin paloilmoituksen koestus tehdään siten, että hälytysventtiilin yläpuolelta lasketaan vettä koehälytysventtiilin kautta. Koehälytysventtiili kuvaa yhden suuttimen laukeamisesta aiheutuvaa veden virtausta. Koestuksen yhteydessä seurataan märkähälytysventtiili laukeamista, vesimoottorikäyttöisen hälytyskellon toimintaa, paloilmoituksen siirtymistä hätäkeskukseen ja mahdollisten sisäisten hälytysten ja ohjausten toimintaa. Vastaavasti esimerkiksi sprinkleripumpun käynnistymisen koestuksessa pumpun painepuolen vedenpainetta lasketaan käynnistysrajalle, joka kuvaa tilannetta sprinklerilaitteistossa suuttimen lauettua ja seurataan pumpun käynnistymistä sekä käyntiä, automaattivalvonnan kytkeytymistä ja valvontailmoitusten siirtymistä. Valvontailmoitusten koestuksissa aiheutetaan häiriö- tai vikatilanne ja varmistetaan, että valvontailmoitus saadaan ja se siirtyy valvontailmoitusten vastaanottopaikkoihin. Esimerkiksi vesijohdon paineen alarajan valvontalaitteisto on varustettu koestuslaitteilla, joilla vesijohdon paineen alentumista kuvaava tilanne on helposti saatavissa aikaan.