Source: http://docplayer.pl/11945888-Aprobata-techniczna-itb-at-15-8826-2012-zawory-zwrotne-i-zawory-grzejnikowe-odcinajace-valvex-warszawa.html
Timestamp: 2018-11-21 06:52:39+00:00
Document Index: 11186380

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 8']

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zawory zwrotne i zawory grzejnikowe odcinające VALVEX WARSZAWA - PDF
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zawory zwrotne i zawory grzejnikowe odcinające VALVEX WARSZAWA
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8826/2012. Zawory zwrotne i zawory grzejnikowe odcinające VALVEX WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Zawory zwrotne i zawory grzejnikowe odcinające VALVEX WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wandę MACHOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW X Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w czerwcu 2012 r. Zam. 496/2012
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: VALVEX S. A. ul. Nad Skawą Jordanów stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zawory zwrotne i zawory grzejnikowe odcinające VALVEX w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 27 marca 2017 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 27 marca 2012 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2012 2/20 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY Postanowienia ogólne Zawory zwrotne poziome Zawory zwrotne ze sprężyną Zawory grzejnikowe odcinające Zawory grzejnikowe odcinające podwójne PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Właściwości techniczne Znakowanie PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI.. 14
5 AT /2012 3/20 1. PRZEDMIOT APROBATY 1.1. Postanowienia ogólne Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są zawory zwrotne i zawory grzejnikowe odcinające (w dokumentach handlowych producenta nazywane zaworami grzejnikowymi powrotnymi) VALVEX, produkowane przez firmę VALVEX S. A. w Jordanowie. Aprobatą objęte są następujące typy zaworów: - zawory zwrotne poziome, w zakresie średnic DN15 DN50 (rys. 1), - zawory zwrotne ze sprężyną, w zakresie średnic DN15 DN50 (rys. 2), - zawory grzejnikowe odcinające, proste DN15 (rys. 4 i 5), - zawory grzejnikowe odcinające, kątowe DN15 (rys. 6 i 7), - zawory grzejnikowe odcinające podwójne, proste DN15 (rys. 8), - zawory grzejnikowe odcinające podwójne, kątowe DN15 (rys. 9) Zawory zwrotne poziome Podstawowe elementy składowe zaworów zwrotnych poziomych to: - korpus jednoczęściowy - wykonany z mosiądzu w przypadku zaworów DN15 DN25 lub żeliwa ciągliwego białego w przypadku zaworów DN32 DN50, pokryty z zewnątrz warstwą cynku, z króćcami przyłączeniowymi z gwintami rurowymi wewnętrznymi G½ G2 wg PN-EN ISO 228-1:2005, - mosiężny grzybek element zamykający, - mosiężny korek, - uszczelnienie grzybka z gumy EPDM lub NBR. Zawór zwrotny poziomy przeznaczony jest to pracy w pozycji poziomej (w położeniu jak na rys. 1) Zawory zwrotne ze sprężyną Podstawowe elementy składowe zaworów zwrotnych ze sprężyną to: - korpus mosiężny - złożony z dwóch części połączonych w sposób nierozbieralny (połączenie z anaerobowym uszczelnieniem gwintu wewnętrznego), wykonany z mosiądzu, z króćcami przyłączeniowymi z gwintami rurowymi wewnętrznymi G½ G2 wg PN-EN ISO 228-1:2005, - trzpień mosiężny lub z tworzywa (POM lub PA6) ze sprężyną ze stali odpornej na korozję element zamykający, - uszczelki z gumy EPDM lub NBR.
6 AT /2012 4/20 Zawór zwrotny ze sprężyną może być wyposażony w kosz ssawny (rys. 3), który spełnia rolę filtra (zatrzymuje zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie) Zawory grzejnikowe odcinające Aprobatą objęte są zawory grzejnikowe odcinające: - proste: ZO-P-15 i ZO-P-15-L15, - kątowe: ZO-K-15 i ZO-K-15-L15. Podstawowe elementy składowe zaworów grzejnikowych odcinających to: - korpus - złożony z dwóch części połączonych za pomocą nakrętki, wykonany z mosiądzu, z zewnątrz pokryty warstwą niklu, z króćcami przyłączeniowymi: - z gwintami rurowymi zewnętrznym i wewnętrznym R½ wg normy PN-EN (w zaworach ZO-P-15 i ZO-K-15) lub - z gwintem rurowym zewnętrznym R½ wg normy PN-EN i końcówką do wlutowania Ø 15 (w zaworach ZO-P-15-L15 i ZO-K-15-L15), - mosiężny grzybek element zamykający, - mosiężna zaślepka, - uszczelki z gumy EPDM lub NBR Zawory grzejnikowe odcinające podwójne Zawór grzejnikowy podwójny składa się z dwóch połączonych na stałe mosiężnych zaworów grzejnikowych odcinających z przyłączami: z gwintami rurowymi zewnętrznymi G¾ i nakrętkami kapturowymi z gwintami rurowymi wewnętrznymi G¾, wg normy PN-EN ISO 228-1:2005. Aprobata obejmuje zawory grzejnikowe podwójne, proste i kątowe. Do zaworów grzejnikowych odcinających podwójnych producent oferuje akcesoria montażowe: przyłączki G½ - G¾ oraz tulejki pośrednie do grzejników (rys. 10). 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Zawory zwrotne VALVEX są przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych oraz centralnego ogrzewania, jako armatura zabezpieczająca przed przepływem zwrotnym. Zawory grzejnikowe odcinające VALVEX są przeznaczone do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania, jako armatura zaporowa. Deklarowane parametry pracy zaworów VALVEX: - maksymalne ciśnienie: 1,0 MPa,
7 AT /2012 5/20 - maksymalna temperatura: o C w przypadku zaworów grzejnikowych odcinających i zaworów zwrotnych ze sprężyną z trzpieniem z tworzywa sztucznego, o C w przypadku zaworów zwrotnych ze sprężyną z metalowym trzpieniem. Zgodnie z Atestami Higienicznymi Nr HK/W/0707/01/2009 i HK/W/0259/05/2011, wydanymi przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, zawory zwrotne VALVEX spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawory VALVEX mogą być stosowane w instalacjach, w których czynnikiem grzewczym jest roztwór wody z glikolem. Montaż zaworów VALVEX powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją montażu, opracowaną przez producenta. Woda w instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania normy PN-C :1993. Zawory VALVEX nie zostały sklasyfikowane pod względem akustycznym. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Poszczególne elementy zaworów zwrotnych i zaworów grzejnikowych odcinających VALVEX powinny być wykonane z materiałów podanych w tablicy 1. Korpus Nakrętka, złączka Korek, grzybek Trzpień Element zaworu zawór DN15 DN25 zawór DN32 DN50 Uszczelnienie gwintu wewnętrznego połączenia korpusu Zawory zwrotne Materiał Tablica 1 Mosiądz o symbolu CW617N lub CW614N wg normy PN-EN 12164:2011 Żeliwo ciągliwe białe gat. EN-GJMW wg normy PN-EN 1562:2000 Mosiądz o symbolu CW617N (CuZn40Pb2) wg normy PN-EN 12165:2011 Mosiądz o symbolu CW617N lub CW614N wg normy PN-EN 12164:2011 Poliacetal (POM), poliamid (PA6) lub mosiądz o symbolu CW617N (CuZn40Pb2) wg normy PN-EN 12165:2011 klej anaerobowy Loctite 638 lub inny spełniający wymagania normy PN-EN 751-1:2005 Uszczelki Guma NBR 70 lub EPDM 70 Sprężyna Stal odporna na korozję wg normy PN-EN :2007 Kosz ssawny Stal odporna na korozję wg normy PN-EN :2007, ABS
8 AT /2012 6/20 Korpus Nakrętka Grzybek Zawory grzejnikowe odcinające c.d. Tablicy 1 Mosiądz o symbolu CW617N lub CW614N wg normy PN- EN 12164:2011 Mosiądz o symbolu CW617N (CuZn40Pb2) wg normy PN- EN 12165:2011 Mosiądz o symbolu CW617N lub CW614N wg normy PN-EN 12164:2011 Zaślepka Mosiądz o symbolu CW617N lub CW614N wg normy PN- EN 12164:2011 Uszczelki Guma NBR 70 lub EPDM 70 Właściwości surowców stosowanych do produkcji zaworów VALVEX oraz sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być zapewnione w systemie kontroli jakości producenta Właściwości techniczne Właściwości techniczne zaworów VALVEX. Właściwości techniczne zaworów VALVEX podano w tablicy 2. Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Tablica 2 1 Wygląd zewnętrzny oględziny wyrobu 2 Wymiary powinny być zgodne z podanymi na rysunkach 1 11, gwinty przyłączeniowe powinny być zgodne z wymaganiami norm: PN-EN ISO 228-1:2005 i PN-EN : Odporność na skręcanie i zginanie (dotyczy zaworów grzejnikowych) zawór powinien pozostać szczelny bez odkształceń, pęknięć lub innych uszkodzeń 4 Szczelność zewnętrzna nie powinny występować wzrokowo wykrywalne przecieki zewnętrzne ani żadna inna oznaka uszkodzenia 5 Szczelność wewnętrzna (zamknięcia) zawór w położeniu całkowitego zamknięcia nie powinien wykazywać przecieków wykrywalnych wzrokowo pomiar przyrządami mierniczymi z wymaganą dokładnością PN-EN 1213:2002 PN-EN 1213:2002 (PN-M-75003:1990) PN-EN 1213:2002 (PN-M-75003:1990) 6 Przepustowość l/s PN-M-75002: Trwałość po badaniu zawory powinny prawidłowo działać, zachować szczelność i nie wykazywać uszkodzeń PN-M-75002:1985 zawory zwrotne: cykli zawory grzejnikowe: 5000 cykli w tym 500 cykli w temp. 80 o C
9 AT /2012 7/ Wygląd zewnętrzny. Powierzchnie zaworów powinny być gładkie, czyste, bez wad i uszkodzeń. Powłoki ochronne powinny być ciągłe, dobrze związane z podłożem, bez złuszczeń. Ostre krawędzie powinny być stępione lub zaokrąglone. Gwinty powinny być czyste, bez naderwań i śladów korozji Przepustowość. Przepustowość zaworów grzejnikowych odcinających przy ich całkowitym otwarciu i spadku ciśnienia na zaworze o 0,01 MPa powinna wynosić co najmniej 0,20 l/s. Przepustowość zaworów zwrotnych powinna być co najmniej równa podanej w tablicy 3. Tablica 3 DN Przepustowość l/s 0,17 0,30 0,60 1,00 1,40 2, Znakowanie Zawory VALVEX objęte Aprobatą Techniczną powinny być trwale i czytelnie oznakowane napisami umieszczonymi na korpusie, zawierającymi co najmniej następujące dane: - znak producenta, - średnicę nominalną, - kierunek przepływu (w przypadku zaworów zwrotnych). 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Zawory VALVEX powinny być pakowane w pudła tekturowe lub inne opakowania (np. torebki z folii tworzywowej) zapewniające zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, maksymalne ciśnienie pracy, maksymalną temperaturę pracy,
10 AT /2012 8/20 numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) Przechowywanie Wyroby, opakowane według p. 4.1, powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi Transport Wyroby, opakowane według p. 4.1, powinny być przewożone krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności zaworów zwrotnych i grzejnikowych odcinających VALVEX z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje Producent, stosując system 4. W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie, b) zakładowej kontroli produkcji.
11 AT /2012 9/ Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu zaworów VALVEX objętych Aprobatą obejmuje: - wymiary, - szczelność zewnętrzną, - szczelność zamknięcia, - przepustowość, - trwałość, - odporność na skręcanie i zginanie (dotyczy zaworów grzejnikowych odcinających). Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właściwości techniczno użytkowych wyrobów objętych aprobatą, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu zewnętrznego i wykonania, b) znakowania,
12 AT / /20 c) szczelności zamknięcia - próba powietrzem (w przypadku badania zaworów zwrotnych, zawory powinny być umieszczone w wodzie) przy parametrach badania: - zawory zwrotne poziome: ciśnienie powietrza 5 ± 1 bar, temperatura wody 20 ± 5 C, czas badania 15 s, - zawory zwrotne ze sprężyną: ciśnienie powietrza 5 ± 1 bar, czas badania 5 s oraz ciśnienie 0,15 bar, czas badania 15 s, temperatura wody 20 ± 5 C, - zawory grzejnikowe odcinające i zawory podwójne: ciśnienie powietrza 5 ± 1 bar, czas badania 15 s Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) wymiarów, b) szczelności zamknięcia, c) szczelności zewnętrznej, d) odporność na skręcanie i zginanie (dotyczy zaworów grzejnikowych odcinających) Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania powinny być wykonywane zgodnie z metodyką i normami podanymi w tablicy Pobieranie próbek do badań Próbki wyrobów do badań należy pobierać losowo, zgodnie z wymaganiami normy PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.
13 AT / /20 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zaworów zwrotnych i zaworów grzejnikowych odcinających VALVEX do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów, a także nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych wyrobów W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zaworów zwrotnych i grzejnikowych odcinających VALVEX należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT /2012.
14 AT / /20 7. TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest ważna do 27 marca 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania PN-EN 751-1:2005 Środki uszczelniające do metalowych połączeń gwintowych będących w kontakcie z gazami 1., 2. i 3. rodziny i wodą gorącą. Część 1: Anaerobowe środki uszczelniające PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory grzejnikowe odcinające ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania PN-EN 1267:2002 Armatura przemysłowa. Badanie oporu przepływu wodą PN-EN 1562:2000 Odlewnictwo. Żeliwo ciągliwe /A1:2006 PN-EN 12164:2011 Miedź i stopy miedzi. Pręty do obróbki skrawaniem na automatach
15 AT / /20 PN-EN 12165:2011 Miedź i stopy miedzi. Materiał wyjściowy do kucia przerobiony i nieprzerobiony plastycznie PN-EN :2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję PN-EN :2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie Sprawozdania z badań, oceny /09/LA. Sprawozdanie z badań armatury produkcji VALVEX S.A, Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury Instytutu Energetyki, Radom, r. 2. 3/W/GP-1/10. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych zaworów zwrotnych produkcji firmy VALVEX S.A. - Jordanów. Instytut Nafty i Gazu, Laboratorium Badań Armatury Gazowniczej i Sanitarnej, Kraków r. 3. HK/W/0707/01/2009. Atest Higieniczny dla zaworów zwrotnych mosiężnych produkcji VALVEX S. A., Jordanów. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, r. 4. HK/W/0259/05/2011. Atest Higieniczny dla zaworów zwrotnych żeliwnych produkcji VALVEX S. A., Jordanów. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, r P/ Raport z badania trwałości i szczelności zaworów odcinających VALVEX. Zakładowe Laboratorium Badawczo-Pomiarowe, Jordanów, r P/2011. Raport z badania trwałości i szczelności zespołów odcinających VALVEX. Zakładowe Laboratorium Badawczo-Pomiarowe, Jordanów, r P/2011. Raport z badania wytrzymałości na skręcanie i zginanie zaworów odcinających VALVEX. Zakładowe Laboratorium Badawczo-Pomiarowe, Jordanów, r. 8. Opinia na temat wyrobów firmy Valvex S. A. Biuro Ekspertyz Specjalistycznych, dr Jacek Biskupski Sp. z o. o., Kraków, maj 2011 r.
16 AT / /20 RYSUNKI Rys. 1. Zawór zwrotny poziomy Rys. 2. Zawór zwrotny ze sprężyną Rys. 3. Kosz ssawny do zaworu zwrotnego ze sprężyną Rys. 4. Zawór grzejnikowy odcinający prosty ZO-P Rys. 5. Zawór grzejnikowy odcinający prosty ZO-P-15- L15 (do lutowania) Rys. 6. Zawór grzejnikowy odcinający kątowy ZO-K Rys. 7. Zawór grzejnikowy odcinający kątowy ZO-K-15-L15 (do lutowania) Rys. 8. Zawór grzejnikowy odcinający podwójny, prosty Rys. 9. Zawór grzejnikowy odcinający podwójny, kątowy Rys. 10. Akcesoria do zaworów grzejnikowych odcinających podwójnych... 20
17 AT / / korpus, 2 - korek, 3 - grzybek, 4 - uszczelnienie grzybka DN Wymiar D L, mm l, mm H, mm S, mm S1, mm Materiał korpusu 15 ½" G½ mosiądz 20 ¾ G3/ mosiądz 25 1 G mosiądz 32 1¼ G1¼ żeliwo 40 1½ G1½ żeliwo 50 2 G żeliwo Rys. 1. Zawór zwrotny poziomy
18 AT / / korpus, 2 - trzpień, 3 - sprężyna, 4 - płytka dociskowa, 5 - uszczelnienie, 6 - nakrętka korpusu DN Wymiar D L, mm l, mm A, mm S, mm 15 ½" G½ ¾ G3/ G ¼ G1 ¼ ½ G1 ½ G Rys. 2. Zawór zwrotny ze sprężyną Wymiar D L, mm l, mm h, mm d, mm ½" G½ ¾ G¾ G ¼ G1¼ ½ G1½ G Rys. 3. Kosz ssawny do zaworu zwrotnego ze sprężyną
19 AT / / korpus, 2 - grzybek, 3 - nakrętka, 4, 6, 7 - uszczelnienie; 5 - złączka, 8 - zaślepka Rys. 4. Zawór grzejnikowy odcinający, prosty ZO-P korpus, 2 - grzybek, 3 - nakrętka, 4, 6, 7 - uszczelnienie; 5 - złączka, 8 - zaślepka Rys. 5. Zawór grzejnikowy odcinający, prosty, ZO-P-15- L15 (do lutowania)
20 AT / / korpus, 2 - grzybek, 3 - nakrętka, 4, 6, 7 - uszczelnienie; 5 - złączka, 8 - zaślepka Rys. 6. Zawór grzejnikowy odcinający, kątowy ZO-K korpus, 2 - grzybek, 3 - nakrętka, 4, 6, 7 - uszczelnienie; 5 - złączka, 8 - zaślepka Rys. 7. Zawór grzejnikowy odcinający, kątowy, ZO-K-15-L15 (do lutowania)
21 AT / /20 Rys. 8. Zawór grzejnikowy odcinający podwójny, prosty Rys. 9. Zawór grzejnikowy odcinający podwójny, kątowy
22 AT / /20 a) Tulejka pośrednia do grzejników c. o. b) Przyłączka G1/2 -G3/4 do grzejników c. o. Rys. 10. Akcesoria do zaworów grzejnikowych odcinających podwójnych