Source: https://www.editions-tissot.fr/droit-travail/content.aspx?idSGML=346944ba-eaa7-4be8-9fa5-af5fe893791f&codeCategory=PME&codeSpace=GST&op=1&chapitre=P02C1&pageNumber=2&section=P02C1F160
Timestamp: 2020-01-21 06:29:29+00:00
Document Index: 250439364

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Le risque électriqueAccident du travailRisque électriqueBrûluresRisque électriqueConformitéInstallation électriqueConsignes de sécuritéRisque électriqueDangersRisque électriqueDocument unique d'évaluation des risquesRisque électriqueÉlectricitéRisque électriqueÉvaluationRisque électriqueExposition des salariésRisque électriqueListeDangers de l'électricitéMaintenanceInstallations électriquesNormesInstallation électriquePlan d'actionsRisque électriquePoste à risqueRisque électriquePréventionRisque électriqueProtectionRisque électriqueRisqueÉlectriqueRisque électriqueBrûlures électriquesRisque électriqueDangers de l'électricitéRisque électriqueÉlectrisationRisque électriqueÉlectrocutionRisque électriqueMise en conformitéRisque électriqueNormes en vigueurRisque électriquePlan d'actionsRisque électriquePréventionRisque électriqueProtection du personnelRisque électriqueVérification et maintenanceSécurisationInstallations électriquesVérificationsInstallations électriques- Editions Tissot
La garantie d'une installation conforme et en bon état est la base de la prévention des risques électriques. Ainsi, la conformité doit être vérifiée avant la mise en service, puis de façon régulière. Mais il convient également de prendre en compte les modifications qui interviennent régulièrement dans les établissements.
Des règles simples applicables par des non-électriciens permettent de comprendre les principes de prévention et de prendre la bonne décision. En cas de doute, l'appel à un professionnel compétent est nécessaire.
Étape 1 - Comprendre les dangers de l'électricité
Étape 2 - S'assurer de la vérification et de la maintenance des installations électriques
Étape 3 - Protéger le personnel
Selon son intensité (mesurée en ampères) et sa durée de passage à travers le corps, le courant peut être sans effet, électriser ou électrocuter. Jusqu'à 25 V (volts), on considère qu'il n'y a pas de danger (même dans les milieux humides). Il en est de même jusqu'à 50 V pour les milieux secs.
- L'électrisation
Une électrisation correspond au passage d'un courant électrique quand 2 points du corps sont soumis à une différence de potentiel (par contact direct avec une partie active, ou indirect avec une masse accidentellement mise sous tension quand le circuit est fermé, le plus souvent avec le neutre ou la terre). L'électrisation produit 2 types d'effets : les effets thermiques (brûlures) et les effets de stimulation ou d'inhibition de commande des cellules musculaires ou nerveuses.
- L'électrocution
Une électrocution est une électrisation mortelle par fibrillation ventriculaire, qui continue à l'arrêt du courant, ou arrêt cardio-respiratoire. Le coeur qui entre en fibrillation ventriculaire vibre sans pomper le sang. L'arrêt cardio-respiratoire correspond à l'arrêt de la circulation sanguine par arrêt du coeur ou fibrillation ventriculaire, ou à l'arrêt respiratoire par contraction prolongée des muscles respiratoires.
- La brûlure électrique
On distingue plusieurs types de brûlures électriques :
les brûlures électrothermiques : le courant traverse le corps et le chauffe ;
les brûlures par flash électrique : un flash électrique est un éclair (rayonnements lumineux, UV, chaleur) qui survient lors d'un amorçage entre deux conducteurs sous tension. Ce type de brûlure thermique classique peut être un coup d'arc oculaire (brûlures cornéennes ou cataracte) ;
les brûlures par arc électrique : en haute tension sans contact direct avec le conducteur électrique quand la distance d'amorçage est franchie, le courant passe et parfois « glisse autour du corps » sans le traverser et peut faire fondre des objets métalliques (bracelet) : c'est l'arc électrique.
Les installations électriques doivent être conformes aux normes en vigueur (NFC 15-100) et à la réglementation.
Le chef d'établissement devra donc :
faire vérifier par un organisme agréé son installation avant toute exploitation ou après modification de structure ;
faire vérifier son installation tous les ans par un organisme compétent (le délai peut être porté à 2 ans si le rapport précédent ne fait mention d'aucune non-conformité ou si les non-conformités ont été levées. Le chef d'établissement doit en informer l'inspection du travail en apportant les preuves) ;
constituer un dossier comprenant le schéma de l'installation, le plan des canalisations enterrées, les rapports de vérifications initiales et périodiques, le registre des contrôles, les travaux effectués pour apporter un remède à une situation dangereuse, à tenir à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le recours à un organisme agréé ou compétent n'est pas obligatoire. La personne qui effectue la vérification doit avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques et dans les dispositions réglementaires qui s'y rattachent.
Au-delà des vérifications obligatoires, l'employeur doit maintenir l'installation en état. Pour cela, il désignera une personne compétente de son établissement ou il se tournera vers un établissement extérieur spécialisé en installation électrique industrielle.
Sans rentrer dans le détail des normes et de la réglementation, il est important de connaître quelques principes de base en protection des risques électriques.
- Protéger contre les contacts directs
Le contact est direct lorsque l'homme est amené à toucher une partie du circuit électrique normalement sous tension.
Toutes les parties conductrices doivent être recouvertes d'un isolant qui ne peut être enlevé que par destruction (volontaire ou non). Les composants et les fils ou câbles électriques utilisés dans les installations répondent à cette contrainte. Cependant, l'isolation peut être détruite lors de l'installation ou de l'utilisation. De plus, les conducteurs sont systématiquement dénudés pour être reliés aux composants et les bornes de composants ne sont pas toujours protégées.
L'éloignement des parties actives peut être réalisé par la mise en place d'obstacles (armoire, carter, boîtiers, etc.) ou par une distance liée à l'environnement (locaux réservés, chantiers fermés, etc.).
- Protéger contre les contacts indirects
Le contact est indirect lorsque l'homme touche une partie métallique mise accidentellement sous tension.
- Protéger contre les surintensités
Les surintensités sont dues à un court-circuit ou à une surcharge. Pour les limiter, il est nécessaire d'intégrer dans le circuit électrique des disjoncteurs ou des fusibles. L'emploi de disjoncteurs différentiels permet de se protéger des courts-circuits, des défauts d'isolement et des contacts directs. Cependant, ces composants sont très onéreux.
Tout établissement est concerné par la prévention des risques électriques. Il est important de prendre en compte en premier lieu la qualité de son installation. L'appel à des professionnels compétents et reconnus est également une garantie contre des accidents trop nombreux et toujours graves.
Ne laissez le personnel de production non habilité actionner que des commandes extérieures aux armoires électriques. N'autorisez à intervenir sur des instxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx.
- C. trav., art. R. 4215-3 (Modalités de la conception et de la réalisation) à R. 4215-17 (Installation d'éclairage de sécurité), R. 4324-21 (Prévention des risques d'origine électrique)
- Arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux personnes en charge de la vérification des installations électriques (JO du 27 janvier 2012)