Source: https://www.yumpu.com/fr/document/view/51020826/mise-en-page-1-delabie
Timestamp: 2019-12-13 05:25:01+00:00
Document Index: 175154695

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Mise en page 1 - DELABIE
Puisage,
Sommaire MITIGEURS THERMOSTATIQUESA propos de la légionelloseQu'est-ce que la légionellose - Quels sont les risquesRéglementation7879Mitigeurs thermostatiquesCaractéristiques générales80Avantages techniques81Schémas d’installation82Guide de choix du PREMIX• Coefficient de simultanéité, débit probable et taille de PREMIX83Gamme PREMIX• Guide de choix rapide• Mitigeurs et régulateurs thermostatiques• Vannes d’arrêtMise en service• Maintenance préventive• Etalonnage et limitation de température maximale84/858676La gamme PREMIX a bénéficié d’un soutien de la Communauté Européenne.
A propos de la légionelloseRéglementationLieu decontaminationinconnuHôpitaux,cliniques…Hôtels,campings…Maisonsde retraite,lieux de travail…Voyagesà l'étrangerEtablissementsthermauxSOURCE : INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE, 1999, D'APRÈS 440 CAS DÉCLARÉS.Chlore70°CTempérature Développement de la légionellejusqu'à 20°CLéthargie25 à 46°CMultiplication50°C90% meurent en 2 h60°C 90% meurent en 2 mnDéveloppement des légionelles / températureSource : CSTC Belgique 11/02Qu’est-ce que la légionellose ?C’est une infection respiratoire mortelle dans 15 à 20% des cas, due aux légionelles.Le groupe à risque se compose particulièrement de fumeurs âgés et de personnes présentantdes troubles respiratoires ou défenses immunitaires affaiblies.Ces légionelles sont des bactéries qui se multiplient dans les eaux tièdes des canalisationset réservoirs. Elles ne deviennent dangereuses que lorsqu’elles sont inhalées dans des nuagesde particules en suspension (aérosols). Elles se répandent alors dans les poumons, ingérées parles cellules immunitaires, puis prolifèrent rapidement dans les globules blancs.La légionellose est traitée par antibiotique (macrolide).L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) situe le risque à partir de 1000 UFC* légionelles parlitre d’eau (50 pour les hôpitaux).Quelles sont les installations à risques ?Les installations à risques sont celles dont le milieu se prête à la croissance des légionelles (eaustagnante entre 20 et 46°C, avec un pic entre 30 et 37°C, en présence de dépôts tels queentartrage, corrosion, boues...).Le seuil d’alerte et de mise en place de mesures est déclenché à partir de 1000 UFC*Légionella pneumophila / litre d’eau. Pour les patients à haut risque (immunodéprimés) enmilieu hospitalier, le niveau de concentration de légionelles sera maintenu au dessous du seuilde détection dans l’eau soutirée, en sécurisant les points d’usages (production autonome etinstantanée d’ECS, microfiltres terminaux de 2 microns...).*UFC : Unités Formant ColoniesLes traitements curatifs courants : inefficaces à terme- le choc chimique : injection de chlore ≥ 10 mg/litre pendant 8 heures.- le choc thermique : circulation d’ECS à 70°C pendant 30 minutes.1. Ces traitements n’ont qu’un effet de courte durée :La recolonisation d’un réseau s’effectue très rapidement, en 3 à 4 semaines.En effet, dans les ballons corrodés, bras morts de l’installation,… les légionelles peuventproliférer dans le tartre et le "biofilm", en y trouvant refuge, ce qui leur permet de mieuxrésister aux fluctuations de température et aux produits biocides.Lors d’un traitement curatif, ce biofilm risque de se répandre dans le circuit d’eau :les légionelles colonisent alors davantage de territoires après les traitements.2. Ils peuvent avoir un effet néfaste sur les réseaux de distribution et d’évacuationqui sont soumis à rude épreuve : il est indispensable de s’assurer au préalable de la tenueet des possibilités de dilatation thermique suffisantes des matériaux (canalisations...) enfonction de la température, du type et des doses de désinfectants.(ex.: dégâts des eaux provoqué par le détachement d’un joint manchon en PE, entre siphonet tubulure d’un receveur de douche, lors d’une désinfection à 70°C.)3. Les risques encourus par les usagers au moment du traitement, sont importants :- risques de brûlures au 3 ème degré, en cas de choc thermique.- risques d’empoisonnement, en cas de traitement choc par injection chimique.4. Ces opérations coûteuses et délicates à réaliser correctement en tous points duréseau (dépôts divers, bras morts, pertes de chaleur...) nécessitent de mettre l’installationhors service.Ces arrêtés imposent la surveillance des légionelles dans tout établissement recevant du public.• Ces textes précisent le seul moyen de limiter le risque de développement de légionelles :produire et distribuer de l’eau plus chaude.• Le risque de brûlure dans les installations sanitaires s’accroît donc considérablement (Source : Centre des brûlés,CH St Joseph et St Luc de Lyon) :- à 50°C : brûlure en 7 secondes, au 3 ème degré en 100 secondes.- à 60°C : brûlure au 3 ème degré en 3 secondes en moyenne (5 sec. pour un adulte, 1 à 2 sec. pour un enfant).Ces arrêtés imposent donc la préconisation de mitigeurs thermostatiques :- en sortie de production d’eau chaude pour réguler et sécuriser la température d’ECS distribuée : PREMIX Securit.- ou en amont et le plus près possible des postes de puisage pour limiter tout risque de brûlure (50°C maximum) : PREMIX Confort.Arrêté du 9 février 2010qui impose la surveillance bactériologique de l’eau dans les installations collectives de production, de stockage et de distributiond’eau chaude sanitaire (Source : JORF n°0033 du 9 février 2010) :- Mesure de la température de l’eau- Analyse de légionelles dans chacun des réseaux d’eau chaude sanitaire et contrôle du respect des seuils maximum fixés par la réglementationCet arrêté s’applique aux établissements de santé et tout établissement recevant du public possédant des points d’usage à risque.Sont considérés comme point d’usage à risque : tout point d’usage accessible au public et pouvant produire des aérosols d’eauchaude sanitaire susceptible d’être contaminée par les légionelles ; il s’agit notamment des douches, douchettes…• Surveillance des installations au niveau de tous les points d’usage à risque.• Mesure de la température aux points de puisage : 1 fois par semaine pour les établissements de santé ;1 fois par mois pour les autres établissements recevant du public.• Analyse des légionelles : 1 fois par an.DELABIE préconise deux analyses de l’eau : une au premier jet pour détecter les Pseudomonas Aeruginosas et une au second jetpour les légionelles.• En cas de non utilisation des réseaux d’ECS pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l’analyse des légionelles doiventêtre réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines précédant l’accueil du public.• Délais d’application :- 1 er juillet 2010 : pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées.- 1 er janvier 2011 : pour les hôtels, résidences de tourisme, campings, établissements pénitentiaires et les autres établissementssociaux et médico-sociaux.- 1 er janvier 2012 : pour les autres établissements recevant du public.Arrêté du 30 novembre 2005relatif à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public(Source : J.O. du 15 décembre 2005 - Ministère de la Santé) :- Températures minimales pour limiter le risque lié au développement des légionelles- Températures maximales pour limiter le risque de brûlureEFE C S65ºC±5Boucle ≥ 50ºCPrévoir un bouclage pour maintenir la températurede l’eau > 50°C en absence de puisage.MEMEFLe traitement préventif continu permet de lutter efficacementcontre les risques liés à la légionelle.Imposé par l’Arrêté du 09/02/2010 et l’Arrêté du 30/11/2005, il consiste à traiterles risques à la source (production d’ECS, température des réseaux, équilibragedes boucles...) en associant des mitigeurs collectifs PREMIX posés en sortiede production d’eau chaude et le plus près possible des points de puisage.• A la sortie des équipements de production d’eau chaude, la température de l’eau doit être en permanence supérieure à 55°C.• Dans les équipements de stockage, l’eau doit être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures :2 minutes à 70°C, ou 4 minutes à 65°C, ou 60 minutes à 60°C.• En tout point du système de distribution, la température de l’eau doit être supérieure ou égale à 50°C à l’exception des tubesfinaux d’alimentation des points de puisage.• Les tubes finaux d’alimentation des mitigeurs thermostatiques centralisés et des points de puisage doivent contenirmoins de 3 litres d’eau.• La température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est fixée à 50°C dans les pièces destinées à la toilette,60°C dans les autres pièces et 90°C avec signalisation particulière dans les cuisines.NB : Les dispositions de cet arrêté sont applicables depuis le 15 décembre 2006. (Source : J.O. du 15/12/05 - Ministère de la Santé)7879
Caractéristiques généralesAvantages techniquesEFEFE C S65ºC±5VolantPistonClapet A.R.+ filtreBoucle ≥ 50ºCMChambre Clapet A.R.de mitigeage + filtreButée detempératureEMEFCellulethermostatiqueECDestiné aux installations collectives, le mitigeur thermostatiquePREMIX assure la distribution d’eau mitigée à température constante,en fonction de la température choisie.Il permet l’alimentation simultanée d’un grand nombre de postessanitaires (douches, lavabos…).Réactif, il régule en permanence la température de l’eauchaude sanitaire, quelles que soient les variationsde pression, de débit et de température des installationsen fonctionnement.Innovant, il bénéficie de la technologie PREMIX(cellule automotive thermoréactive) dont les performanceset les avantages sont incontestables en comparaison des autrestechnologies existantes (bilames, double commandes…).CONFORTLe mitigeur thermostatique PREMIX assure une stabilité de température quelles que soient lesvariations de pression et de débit dans le circuit : la réaction est immédiate à toute variation.PREMIX anticipe et corrige toute fluctuation de température pour l’utilisateur.SECURITE ANTI-BRULURE• Sécurité automatique assurant un arrêt de l’alimentation en eau chaude en casd’interruption de l’alimentation en eau froide.• Limitation de température : une butée réglable permet de limiter la température maximalede sortie. La température de consigne est préréglée en usine à 40°C. L’installateur peutmodifier le réglage (butée de sécurité).PREMIX supprime tout risque de brûlure.SOLUTION ANTI-LEGIONELLOSE préventive et permanenteLa solution de prévention, conforme à la circulaire du 22/04/02 et à l’arrêté du 30/11/05,consiste à maintenir l’ECS à une température supérieure à 50°C, en permanence, en toutpoint du réseau, afin de prévenir tout risque de prolifération des légionelles.• Mitigeage de l’eau au plus près des points de puisage.• Maintien de l’ECS sanitaire à une température supérieure à 50°C.PREMIX contribue à prévenir les risques de prolifération bactérienne.Prévoir un bouclage pour maintenirla température de l’eau > 50°C en absencede puisage.FonctionnementLa cellule thermostatique, immergée dans la chambre de mélange, réagit aux moindres variationsde température. Automotive, elle se dilate et se rétracte en permanence en fonction des variationsde débit et de température puis entraîne le piston qui obture plus ou moins les entrées EC ou EF.La course du piston est limitée à 1 mm, ce qui lui confère une très grande précision.• Si la température s’élève, la cellule se dilate et pousse le piston vers le bas qui réduit alorsimmédiatement le passage d’eau chaude, en augmentant parallèlement le passage d’eau froide.• Si la température chute, la cellule se rétracte et le piston poussé vers le haut par le ressortéquilibreur limite le passage d’eau froide, en favorisant le passage d’eau chaude.• En cas de coupure d’alimentation de l’eau froide, la cellule se dilate de façon immédiate etle piston ferme l’arrivée d’eau chaude. L’écoulement est stoppé en moins de 3 secondes afind’éviter tout risque de brûlure.Le mécanisme PREMIX, issu des progrès techniques dans les industries spatiales et automobiles, est plus simple, plusprécis et plus fiable que celui des autres technologies existantes.Avec moins de pièces d’usure et moins d’entretien, il offre un réel avantage compétitif.Fiabilité et longévitéLa cellule thermostatique automotive du PREMIX est située au cœur de la chambre de mélange,ce qui lui confère une excellente réactivité à tous débits et toutes pressions :elle régule de façon optimale l’entrée d’eau chaude et d’eau froide.La gamme PREMIX bénéficie d’une garantie de 10 ans contre les vices de fabrication.Précision du réglage de températureLes PREMIX sont livrés étalonnés à 40°C ±1°. Ils sont précis au degré près dans la plage de débitpréconisée. Le volant gradué permet de modifier le réglage de température désirée.Le même volant peut être verrouillé sur une température de consigne.Perte de charge minimaleLa conception du mécanisme PREMIX (sans relais hydraulique) permet un passage direct entreles arrivées et la sortie. Il limite ainsi les pertes de charges, et optimise les capacités en termede débit de l’installation (excellentes performances à basse, moyenne ou forte pression).Entretien limité• Conception interne très simple, avec peu de pièces en mouvement.• Mécanismes anti-tartre, insensibles à la corrosion.• Entretien préventif conseillé : vérification annuelle de l'étalonnage et de la sécurité anti-brûlure.Maintenance rapide et peu onéreuse• Cartouche simple et interchangeable, par l’avant, sans dépose du mitigeur.• Filtres et clapets anti-retour accessibles de l’extérieur, sans démontage du mécanisme.Entraxes compatibles avec 90% des installations en FranceLe PREMIX a l’avantage de s’adapter aux entraxes d’autres modèles existants : 2 famillesd’entraxes sont proposées pour l’échange standard.NB : les raccords orientables permettent également l’alimentation par le haut ou par le bas.Gamme complètePREMIX se décline en 4 modèles (de 3/4" à 1"1/2) pour des débits de 55 à 190 litres/min.Les raccords d’arrêt avec filtre et purge sont également disponibles.La solution PREMIX• PREMIX Securit : pour bouclage d’eau chaude sanitaire ≥ 55°C.Installation en sortie de production d’ECS (55 à 190 litres/min. réglable de 44 à 58°C) :> 15% d’économie d’énergie : déperditions calorifiques optimisées (bien moins importantesdans un bouclage à 55°C que dans un réseau non bouclé à 70°C).> Sécurise et prolonge la durée de vie du réseau (le maintien de l’ECS non bouclée > 65°Cest facteur de vieillissement prématuré de l’installation (usure et entartrage plus rapides).> Limite les risques de brûlure en abaissant la température d’ECS en sortie de production.> Régule les fortes variations de température des équipements de production d’ECS.• PREMIX Confort : pour alimentation de 6 à 40 postes sanitaires.Installation en amont des postes sanitaires (55 à 190 litres/min. réglable de 32 à 42°C) :> Limite les risques de brûlure en abaissant la température d’ECS au point de puisage.> Assure une température constante aux points de puisage (régule les variations).• PREMIX Compact : pour alimentation de 2 à 10 postes sanitaires*.Installation en amont des robinetteries (19 à 23 litres/min. réglable de 30 à 60°C) :> Limite les risques de brûlure en abaissant la température d’ECS au point de puisage.> Assure une température constante aux points de puisage (régule les variations).* Suivant débit des postes de puisage (NB : TEMPOSTOP, TEMPOMATIC, TEMPOSOFT lavabo = 3l./min.)PREMIX SecuritPREMIX ConfortPREMIX Compact8081
PREMIXPREMIX84HHLPREMIX type 55, 90, 140 et 190LPREMIX type T2, T3, T4 et T5PREMIX SecuritPPCaractéristiques techniques• Température maximum de l’Eau Chaude : 85°C.• Butée de température maximale, réglable par l’installateur sur PREMIX Confort.• Différentiel Eau Chaude/Eau Mitigée : 15°C mini. Différentiel Eau Chaude/Eau Froide : 40°C mini.• Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (recommandée 0,5 bar).• Pression mini/maxi : 1 à 10 bar (recommandée 1 à 5 bar).• Sortie d’EM vers le haut, avec arrivée EC à gauche et EF à droite (bague rouge en EC et bleue en EF).• Pour sortie vers le bas : dévisser/replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.• Corps laiton DZR chromé haute résistance.• Sécurité anti-brûlure : 42°C maxi pour le PREMIX Confort, 60°C maxi pour le PREMIX Securit.Guide de choix rapide des PREMIX (avec robinetteries DELABIE)PREMIX3/4"1"1"1/41"1/2Débità 3 bar5590140190Plage de débitrecommandée10 - 4520 - 7030 - 11040 - 150Nombre derobinetteriesjusqu’à 6jusqu’à 12jusqu’à 25jusqu’à 40Coefficientsimultanéité110,5 à 0,70,4 à 0,6Nombre derobinetteriesjusqu’à 3jusqu’à 16jusqu’à 50jusqu’à 100Coefficientsimultanéité10,30,150,1Fréquentation simultanée forte : Stades, Piscines, Ecoles, Internats, Campings,…(Lavabos DELABIE 3 l./min. - Douches DELABIE 6 l./min. - Moyenne retenue : 5 l./min.)Fréquentation simultanée normale : Hôpitaux, Hôtels, Bureaux, Logements, Foyers,...(Lavabos DELABIE 3l./min. - Douches DELABIE 6 l./min - Eviers 12 l./min. - Baignoires 20 l./min -Moyenne retenue : 12 l./min.)PREMIX SecuritMitigeur thermostatique centralisé pour bouclage d’eau chaude sanitaire réglable de 46°C à 60°Cavec cartouche interchangeable à cellule automotive.Clapets anti-retour et filtres accessibles de l'extérieur sans démontage du mécanisme.Choc thermique sans levier spécial.> 15 % d’économie d’énergie : déperdition calorifique optimisée (bouclage 55°C / 70°C non bouclé).> Sécurise et prolonge la durée de vie du réseau (ECS > 65°C = facteur de vieillissement prématuré).DésignationPREMIX SECURIT 55 3/4" 55 118 60 18 10 - 45 731052PREMIX SECURIT 90 1" 90 160 80 23 20 - 70 731053PREMIX SECURIT 140 1"1/4 140 178 88 26 30 - 110 731054PREMIX SECURIT 190 1"1/2 190 196 98 26 40 - 150 731055* Débit à 3 bar de perte de charge ** Plage de débit recommandéePREMIX ConfortTaille Débit* Dimensions Plage deM l/mn L H P débit**RéférenceMitigeur thermostatique centralisé pour alimentation en eau mitigée réglable de 32 à 42°Cavec cartouche interchangeable à cellule automotive et butée de température maximale réglable.- Clapets anti-retour et filtres accessibles de l'extérieur sans démontage du mécanisme.- Possibilité de choc thermique sans dépose du mitigeur (bouton poussoir sur le volant).> Disponible en 2 dimensions pour remplacer les principaux modèles existants du marché (échange standard).DésignationTaille Débit* Dimensions Nombre deM l/mn L H P douches**RéférencePREMIX CONFORT 55 3/4" 55 118 60 18 6 731002PREMIX CONFORT 90 1" 90 160 80 23 12 731003PREMIX CONFORT 140 1"1/4 140 178 88 26 25 731004PREMIX CONFORT 190 1"1/2 190 196 98 26 40 731005PREMIX CONFORT T2 3/4" 55 118 81 18 6 731200PREMIX CONFORT T3 1" 90 144 95 23 12 731300PREMIX CONFORT T4 1"1/4 140 178 107 26 25 731400PREMIX CONFORT T5 1"1/2 190 218 129 26 40 731500PREMIX Confort * Débit à 3 bar de perte de charge ** Nombre de douches à titre indicatif (voir coef. de simultanéité)Prévoir des vannes d’arrêt sur les arrivées EC et EF (voir ci-contre).CES PRODUITS RÉSISTENT AUX CHOCS THERMIQUES ET CHIMIQUES sous réserve du respect des protocoles en vigueur200 x 25937371/2”EF EC1/2”1/2” 1/2”3/4”37 407330153/4”37 40733020EM84297922203/4”16-307330167330213/4”161 x 220PREMIX Confort encastré 792220Mitigeur thermostatique pour distribution d’eau mitigée,encastré sous plaque inox poli brillant 160x220,avec boîtier d’encastrement étanche.• Débit 35 litres/min à 3 bar.• Température réglable de 32°C à 40°C, préréglée à 38°C.• Stabilité de température : ±1,5°C entre 34 et 40°C.• Sécurité anti-brûlure automatique jusqu’à 42°C.• Clapets anti-retour incorporés.Boîtier d’encastrement étanche :> Empêche l’infiltration de l’extérieur (ruissellement...).> Évacue condensats ou fuite (par le bas du joint d’étanchéité).> Installation rapide et profondeur d’encastrement réglablede 10 à 30 mm, avec raccords et robinets d’arrêt intégrés.> Haute résistance au vandalisme :fixations cachées et mécanisme anti-choc.Caractéristiques techniques :• Profondeur d’encastrement réglable de 10 à 30 mmavec raccords et robinets d’arrêt intégrés.• Préréglé à 38°C (pression 3 bar EC et EF).• Plage de réglage du volant : 32°C à 40°C.• Température d'alimentation en Eau Chaude : 55-85°C.• Température d'alimentation en Eau Froide : 5-20°C.• Différentiel Eau Chaude/Eau Mitigée : 15°C mini.• Pression recommandée 1 à 5 bar.• Différence de pression maxi aux entrées : 1 bar.PREMIX CompactRégulateur thermostatique d’eau chaude sanitairepour distribution d’eau mitigée de 30 à 60°C.- Température réglable de 30 à 60°C et verrouillable par l’installateur.- Sécurité anti-brûlure et précision de ±1,5°C entre 34 et 40°C.- Fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide.- Débit minimum de fonctionnement : 5 l./min.- Clapets anti-retour incorporés. Choc thermique sans levier spécial.• M1/2" pour 2 à 7 robinets* (KV 19 litres/min. pour ΔP 1 bar)finition corps brut et volant bleu 733015finition corps et volant poli chromé 733016• M3/4" pour 2 à 10 robinets* (KV 23 litres/min. pour ΔP 1 bar)finition corps brut et volant bleu 733020finition corps et volant poli chromé 733021* suivant débit du robinet (NB : Tempomatic, Tempostop... à 3 l./min.)PREMIX Compact est spécialement conçu pour une installationen ligne sur la canalisation d’ECS. En cas de bouclage, il permetle maintien en température de l’eau chaude au plus prèsdu point de puisage, tout en assurant la sécurité anti-brûlureréglementaire.Possibilité de choc thermique sans levier spécifique(volant EC au maxi, au delà de la butée de température).Vannes d’arrêt d’équerreA boisseau sphérique, finition chromée, avec filtre et purge(prise de pression/température).• FF3/4" pour PREMIX 3/4" 730802.2P• F3/4" F1" pour PREMIX 1" 730803.2P• F1"F1"1/4 pour PREMIX 1"1/4 730804.2PCES PRODUITS RÉSISTENT AUX CHOCS THERMIQUES ET CHIMIQUES sous réserve du respect des protocoles en vigueurPREMIX Confort encastréPREMIX CompactVannes d’arrêt d’équerre85
Maintenance et mise en serviceMaintenance préventiveLa conception simplifiée du PREMIX en facilite la maintenance ultérieure :1. Cartouche simple, accessible par l’avant, sans dépose du mitigeur.2. Clapets anti-retour accessibles par l’extérieur.Afin de maintenir la fiabilité des PREMIX et PREMIX Compact dans letemps et de respecter les prescriptions relatives à la prévention du risquelié aux légionelles, un contrôle annuel des éléments suivants estrecommandé :1. Clapets anti-retour et filtres : détartrage ou remplacement des piècesusées ou abîmées.2. Cartouche interchangeable : détartrage des pièces internes etremplacement des pièces et joints usés ou abimés.3. Etalonnage de la température (voir ci-dessous).4. Test de fonctionnement :- contrôle de la stabilité de température de l'eau mitigée ;- contrôle de la sécurité anti-brûlure en cas d'interruption d'alimentationd'eau froide. Ressort équilibreur Cellule thermostatique PistonPREMIX type 3/4" et 1"PREMIX type 1"1/4 et 1"1/2PREMIX Compact 1/2" et 3/4"Afin d’obtenir les niveaux de précision et de performance optimales des PREMIX, l’installation devra être conforme à la réglementation,tout en respectant les conditions de fonctionnement normales (cf page 82) :- Le choix des diamètres et longueurs de tuyauterie, de la taille du mitigeur et du circulateur pour le bouclage est essentiel.- La pose de clapets anti-retour aux bons endroits, de vannes de réglage et de vannes d’arrêt est déterminante.- Des purges à gros débit facilitent le nettoyage indispensable de l’installation avant toute mise en service.Nous recommandons vivement la pose de raccords d’arrivées munis de filtres, de robinets d’arrêt et de prise de pression ou de température(voir nos vannes d’arrêt, avec filtre et purge, page 85).L’installation et la mise en service des PREMIX devront être réalisées par un personnel qualifié et expérimenté.Etalonnage et limitation de température maximale (PREMIX Confort)Le PREMIX Confort est testé en usine et étalonné à 38° environ (pression EC=EF=3bar). Une fois l’installation terminée et purgée, il convient deré-étalonner le mitigeur.1. Etablir un débit d’eau de 25 % du débit maximum. Mesurer la températurede l’eau mitigée à l’un des points de puisage.2. Pour modifier la température de l’eau : démonter le croisillon après avoir dévisséla vis, tourner la tige vers la droite pour réduire la température et vers la gauchepour l’augmenter (une rotation de 30° correspond à un degré de température).Butéeenviron 40°Bague debutée de T°A en regarddu pointeau3. Repositionner ensuite le croisillon avec 38° en regard du pointeau situé surle corps. Le mitigeur est alors réglable de 32 à 40°C.Vis4. PREMIX Confort est livré avec la butée de température à 40° (bague sur lettre A).Pour limiter à 42°, retirer la bague rouge et placer la dernière lettre Een regard du pointeau. Pour limiter à 39°C, placer la bague sur la lettre D.CHOC thermique sans démontage de la cartouche, ni levier spécifiquePour effectuer un choc thermique :• Appuyer avec un petit tournevis sur le bouton rouge.• Tourner le croisillon vers la gauche de 3/4 de tour.• Pour revenir à la température initiale, tourner le croisillon vers la droite.Le bouton rouge de sécurité se réenclenche automatiquement.BoutonrougeAppuyerTourner86
Page 2 and 3: A propos de la légionelloseRéglem
Page 5 and 6: PREMIXPREMIX84HHLPREMIX type 55, 90
Magazine: Mise en page 1 - DELABIE