Source: http://neb-one.gc.ca/sftnvrnmnt/cmplnc/brdrdr/wstcstspctr/2016/cv-vc1516-216-fra.html
Timestamp: 2017-02-22 22:08:01+00:00
Document Index: 36950574

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

ONÉ - Rapport d’activité de vérification de la conformité 1516-216 – Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission
Rapport d’activité de vérification de la conformité 1516-216 – Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission
No d’activité : 1516-216
Début de l’activité : 2016-03-02
Fin de l’activité : 2016-03-02
No d’activité connexe : No d’inspecteur : 2083
No d’incident : No de plainte reçue du propriétaire foncier : Société : Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission
Nom des installations : Station auxiliaire Fort Nelson North no 19
Thème(s) : Gestion de la sûreté
Outil de conformité utilisé : Corrigé sur le terrain (non-conformité corrigée) (1)
X Code canadien du travail, partie II
X Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Station de compression Hixon 4B
On retrouve des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence à différents endroits dans la station. La société applique différentes directives relativement aux arrêts d’urgence, dont voici les trois premières :
Première directive : arrêt complet de la station, y compris le gaz combustible et la génératrice, isolement et purge de la station.
Deuxième directive : arrêt complet de la station, sauf le gaz combustible et la génératrice, isolement et purge de la station.
Troisième directive : arrêt du groupe compresseur, isolement et purge du groupe compresseur.
Le bâtiment abritant les groupes compresseurs est doté de détecteurs d’incendie, de fumée et de gaz. Le déclenchement d’un détecteur d’incendie lance un arrêt d’urgence de la station. La détection de fumée peut déclencher une alarme ou un arrêt d’urgence, selon l’endroit. La détection de gaz déclenche une alarme, active la ventilation du bâtiment à 20 % de la limite inférieure d’explosivité et provoque un arrêt d’urgence de la station à 40 % de la limite inférieure d’explosivité.
La station est dotée d’une génératrice diesel auxiliaire et d’un dispositif d’alimentation sans coupure (UPS) à batteries. La génératrice et le système UPS fournissent assez d’énergie pour effectuer un arrêt d’urgence de la station, notamment pour alimenter toutes les vannes nécessaires à l’isolement et à la purge.
Information caviardée conformément au paragraphe 144(5) du Code canadien du travail De plus, la fonction de la tuyauterie hors sol de la station de compression n’était pas indiquée, ce qui contrevient à l’article 4.14.2.11 (b) de la norme CSA Z662-15. Un ANC a été délivré dans le cadre de l’activité 1516-471 pour corriger ce problème dans toutes les stations de compression réglementées par l’Office.
L’extérieur et les bâtiments étaient rangés et dégagés et bien entretenus. La capacité de charge nominale était indiquée sur toutes les étagères observées.
Partout, des panneaux de mise en garde et de port d’équipements de protection individuelle ont été observés.
Les extincteurs d’incendie étaient correctement installés; ils sont inspectés tous les mois par le personnel de la société et certifiés tous les ans.
Les bouteilles de gaz étaient rangées debout et attachées.
Bâtiment de la salle de contrôle
Les appareils de protection respiratoire autonome sont vérifiés tous les mois et certifiés tous les ans.
Le matériel de verrouillage et un poste de vérification du fonctionnement de l’appareil de surveillance des gaz sont dans la salle de repas. Le matériel était en bon état. Le système UPS et les batteries sont installés dans le centre de commande des moteurs (CCM). Celui-ci est propre et dégagé.
Bâtiment auxiliaire
La capacité de charge nominale des étagères à la mezzanine était indiquée.
Les armoires pour produits inflammables étaient ventilées vers l’extérieur ou munies d’un bouchon de bonde. Le journal de bord et le registre d’inspection du pont roulant de deux tonnes étaient en place.
L’accès aux appareils sous pression et aux soupapes de sûreté était libre. Le bâtiment était propre et en ordre.
La génératrice diesel auxiliaire se trouve dans le bâtiment auxiliaire.
Groupe énergétique 2
Deux turbines au gaz naturel, chacune de 1 MW, alimentent l’usine en énergie. Le groupe 1 était en marche, tandis que le groupe 2 était en mode de veille.
Le bâtiment est pourvu de détecteurs de gaz (H2S et LIE) et d’incendie. On y trouve aussi un système de lutte contre les incendies à anhydride carbonique.
Bâtiment des vannes c.c.
Dans le bâtiment abritant les vannes c.c., on trouve des vannes auxiliaires d’aspiration et d’isolement en cas de rejet.
Le bâtiment est équipé de détecteurs de H2S, de LIE et de fumée.
Enlèvement des liquides
La station auxiliaire est pourvue d’épurateurs, d’un réservoir de stockage des liquides et d’une installation de stabilisation des liquides, où les liquides dans le flux de gaz sont purgés et stabilisés. Les liquides stabilisés sont conservés dans un réservoir de stockage hors sol.
Bâtiment abritant le groupe compresseur
Le bâtiment abrite deux groupes turbocompresseurs. Les enceintes des turbines sont équipées de détecteurs de chaleur, d’incendie, de H2S et de LIE, ainsi que d’un système de lutte contre les incendies à anhydride carbonique.
Le journal de bord et le registre d’inspection du pont roulant et du système de treillage qui se trouvaient dans le bâtiment des compresseurs étaient en place. Tous les éléments concordaient.
Les plateformes étaient pourvues de rampes et de planchers obliques.
L’observation fait-elle référece au Code canadien du travail ou à ses règlements?
Information caviardée conformément au paragraphe 144(5) du Code canadien du travail Résumé de l’activité de conformité
Information caviardée conformément au paragraphe 144(5) du Code canadien du travail La présente fait état des cas de non-conformité aux exigences réglementaires ou aux engagements pris par la société qui ont été observés par l’inspecteur pendant l’activité de vérification de la conformité. Si les mesures correctives exigées ont été instaurées au plus tard à la date d’achèvement fixée, l’affaire est considérée comme réglée. L’inspecteur se penchera sur toute situation de non-conformité n’ayant pas été rectifiée et pourra transmettre le dossier au personnel de l’Office chargé de l’exécution.