Source: http://docplayer.pl/3657705-Standard-cnbop-pib-ochrona-przeciwpozarowa-reczne-ostrzegacze-pozarowe.html
Timestamp: 2017-02-27 05:04:20+00:00
Document Index: 7736027

Matched Legal Cases: ['art 11', 'art. 7', 'Art. 10', 'art. 10', 'art. 23', 'art.2']

STANDARD CNBOP-PIB. Ochrona przeciwpożarowa Ręczne ostrzegacze pożarowe - PDF
Download "STANDARD CNBOP-PIB. Ochrona przeciwpożarowa Ręczne ostrzegacze pożarowe"
1 2 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP PIB 0011 Wydanie 4, Wrzesień 2013 STANDARD CNBOP-PIB Ochrona przeciwpożarowa Ręczne ostrzegacze pożarowe Józefów, 2013 r.3 Dokument opracował zespół autorski w składzie: mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko mgr inż. Konrad Zaciera inż. Robert Śliwiński Recenzenci: mgr inż. Tomasz Sowa mgr inż. Tomasz Popielarczyk Przygotowanie do wydania: Elżbieta Muszyńska Wydruk Poligrafia CNBOP PIB Copyright by Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Wydawnictwo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Józefów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213 tel. +48 (22) , 300; fax: +48 (22) Wydanie IV Projekt okładki: Barbara Dominowska Druk, skład i oprawa: Barbara Dominowska4 Spis treści 1. Słowo wstępne Stan prawny Wybrane zagadnienia Dodatkowe wymagania Wzory dokumentów Certyfikacja usług Działalność Jednostki Certyfikującej Literatura... 265 1. Słowo wstępne Aktualna informacja w zakresie stanu prawnego i normalizacyjnego oceny zgodności wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej takich jak ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) ma istotne znaczenie zarówno dla projektantów, instalatorów i konserwatorów jak również funkcjonariuszy pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, organów nadzoru budowlanego oraz inwestorów czy deweloperów. Specjalista wzbogacony wiedzą zawartą w niniejszej publikacji będzie świadom tego jakie wymagania powinien spełniać wyrób, jakie dokumenty i oznakowanie na wyrobie potwierdzają spełnienie określonych wymagań. Dzięki temu czytelnik będzie mógł bez większego problemu wybrać ten wyrób, który spełnia aktualne wymagania, jest bezpieczny oraz w pełni funkcjonalny. Niniejszy Standard skierowany jest do wszystkich osób, dla których zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia oraz postępowanie zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej nie pozostaje bez znaczenia. Standard precyzuje wymagane dokumenty dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych jak również ciekawe wymagania czy funkcjonalności jakie powinny posiadać i posiadają certyfikowane i dopuszczone ręczne ostrzegacze pożarowe. Ręczny ostrzegacz pożarowy zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie (na poniższym diagramie zaznaczono kolorem czerwonym) jest elementem systemu sygnalizacji pożarowej. Ryc. 1. Schemat elementów wchodzących w skład systemów sygnalizacji pożarowej 1 1 PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 4 z 266 W systemie sygnalizacji pożarowej (patrz diagram), wymiana informacji pomiędzy centralą sygnalizacji pożarowej (prostokąt B) a ROP (prostokąt D) występuje w dwóch kierunkach. Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być łatwo rozpoznawalne i proste w użyciu, tak by bez potrzeby czytania obszernych instrukcji każda osoba, która zauważyła pożar mogła użyć ręcznego ostrzegacza pożarowego, powodując wejście w stan alarmu pożarowego systemu sygnalizacji pożarowej. 2. Stan prawny Ręczne ostrzegacze pożarowe mogą zostać wprowadzone do obrotu, a następnie do użytkowania w Polsce tylko i wyłączenie jeśli producent sporządził: deklarację właściwości użytkowych na podstawie: certyfikatu właściwości użytkowych CPR wydanego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG tzw. CPR (Dz. Urz. UE L 88, ) potwierdzającego zgodność z hen Fire Detection and Fire Alarm Systems - Part 11: Manual Call Points. lub certyfikatu zgodności CPD wydanego na podstawie Dyrektywy 89/106/EEC z dnia r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, potwierdzającego zgodność z hen jak przywołano powyżej, oraz niezależnie, uzyskał świadectwo dopuszczenia wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) potwierdzające zgodność z punktem 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz z późn. zm.) Tabela przedstawiona poniżej zawiera informację na temat aktualnie wymaganych dokumentów dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych, których ocenę zgodności (ocenę CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 5 z 267 Lp. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE i weryfikację stałości właściwości użytkowych oraz dopuszczenie do użytkowania) prowadzi CNBOP-PIB (stan na r.). Polecamy zapoznanie się również z aktualnym wydaniem standardu CNBOP-PIB-0001 pt.: OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Typ wyrobu Świadectwo Dopuszczenia (na zgodność z załącznikiem do rozporządzenia MSWiA) 1. Ręczne ostrzegacze pożarowe 10.5 Certyfikat właściwości użytkowych lub Certyfikat zgodności* (na zgodność z normą) PN-EN 54-11:2004+A1:2006 (EN 54-11:2001/A1:2005) Tab.1 Dokumenty na zgodność, z którymi wydawane są świadectwo dopuszczenia oraz certyfikat właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności 2 Wzory: certyfikatu zgodność EC, certyfikatu właściwości użytkowych oraz wzór świadectwa dopuszczenia znajdziecie Państwo w rozdziale 6 niniejszego standardu. *Pod warunkiem opisanym w artykule 66 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG tzw. CPR (Dz. Urz. UE L 88, ). (Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem) 3. Wybrane zagadnienia Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) jest częścią składową systemu sygnalizacji pożarowej. Używany jest do ręcznego inicjowania alarmu. Ręczne ostrzegacze pożarowe możemy podzielić na dwa sposoby, ze względu na miejsce ich instalacji oraz ze względu na zasadę działania. Ze względu na miejsce instalacji ręczne ostrzegacze pożarowe możemy podzielić na: ROP przeznaczony do użytku wewnętrznego Nie podlega, zgodnie z normą PN-EN 54-11:2004+A1:2006, badaniom ochrony zapewnianej przez obudowę (kod IP), niemniej jednak w ocenie Instytutu zaleca się zapewnić minimalny stopień ochrony (IP20) nie pozwalający na dostęp ciał obcych do wnętrza obudowy. Użytkownik nie powinien mieć dostępu do wnętrza urządzenia. ROP przeznaczony do użytku zewnętrznego Wyrób w tym wykonaniu powinien być odpowiednio chroniony przed dostępem wody. Dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych do użytku zewnętrznego nie określa się stopnia 2 Opracowanie własne J. Zboina, G. Mroczko, K. Zaciera, R. Śliwiński CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 6 z 268 ochrony (kod IP), wykonuje się jednak badanie zgodnie z normą IEC :1989+A1:1993, próba RB2.1 (normą zgodną z normą przywołaną jest norma PN-EN Badania środowiskowe -- Część 2-18: Próby -- Próba R i wytyczne: Woda). Poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice pomiędzy ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi zróżnicowanymi ze względu na miejsce ich instalacji (kategorii środowiskowej): Kategoria środowiskowa do użytku wewnętrznego do użytku zewnętrznego Stopień ochrony obudowy --- ROP powinien być odpowiednio chroniony przed dostępem wody Zakres temperatur pracy o C o C Tab. 2 Różnice w ROP ze względu na zastosowanie 3 Dla ręcznego ostrzegacza pożarowego przeznaczonego do użytku wewnątrz obiektów wyznacznikiem zastosowania w górnym zakresie temperatur jest badanie odporności na suche gorąco, które odbywa się przy temperaturze +55 ± 2 o C. Drugi z wymienionych na wstępie, podziałów ręcznych ostrzegaczy pożarowych to rodzaj / zasada jego działania. Ręczne ostrzegacze pożarowe możemy tutaj podzielić na: Rodzaj A (uruchamiany bezpośrednio, działanie pojedyncze) Ręczny ostrzegacz pożarowy, w którym przejście do stanu alarmowania następuje automatycznie (bez potrzeby dodatkowych ręcznych czynności) po zbiciu lub przemieszczeniu szybki. Rozbicie szybki nie powinno powodować zranienia osoby uruchamiającej. Przejście ze stanu, w którym szybka jest nieuszkodzona, a sam ROP pracuje nie wysyłając sygnału alarmowego lub uszkodzeniowego (stan dozorowania) do stanu alarmowania powinno być łatwo rozpoznawalne na podstawie samego pola obsługi np.: rozbicie szybki przemieszczenie szybki wskutek rozbicia przemieszczenie szybki bez rozbicia, połączone jednak ze zmianą wyglądu pola obsługi Rodzaj B (uruchamiany pośrednio, działanie podwójne) 3 Opracowanie własne J. Zboina, G. Mroczko, K. Zaciera, R. Śliwiński CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 7 z 269 Ręczny ostrzegacz pożarowy, w którym przejście do stanu alarmowania wymaga dodatkowego ręcznego wciśnięcia przycisku przez użytkownika po zbiciu lub przemieszczeniu szybki. Rozbicie szybki nie powinno powodować zranienia osoby uruchamiającej. W przypadku ROP rodzaju B przejście ze stanu dozorowania do stanu alarmowania powinno być rozpoznawalne na podstawie: rozbicia szybki lub przemieszczenie szybki wskutek rozbicia lub przemieszczenie szybki bez rozbicia, połączone jednak ze zmianą wyglądu pola obsługi, w celu uzyskania dostępu do przycisku, ręcznego wciśnięcia przycisku. Powyżej wymienione tj. kategoria środowiskowa oraz oznaczenie modelu (rodzaj A lub B) powinny być naniesione na wyrób oraz być uzupełnione: numerem normy EN 54-11; nazwą lub znakiem handlowym producenta lub dostawcy; oznaczeniami zacisków do podłączania przewodów; oznaczeniem(-ami) lub kodem(-ami) w postaci np. numeru seryjnego lub kodu partii, na podstawie których producent może zidentyfikować co najmniej datę lub grupę i miejsce produkcji oraz, jeśli dotyczy, wersję oprogramowania zawartego w urządzeniu. ROP-y powinny być albo dostarczane z dokumentacją zawierającą dane techniczne, instalacyjne i konserwacyjne, umożliwiające prawidłowe zainstalowanie i użytkowanie ROP, albo, jeżeli wszystkie te dane nie są dołączane do każdego urządzenia, na każdym ręcznym ostrzegaczu pożarowym lub w dokumentacji towarzyszącej powinno być podane powołanie na odpowiednią kartę katalogową. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 w rozdziale Ręczne ostrzegacze pożarowe informuje, iż ROP w całym obiekcie powinny być identyczne i działać na tej samej zasadzie. Ręczne ostrzegacze pożarowe przeznaczone do zainicjowania sygnału pożarowego powinny różnić się wyraźnie od urządzeń przeznaczonych do innych celów. Ręczne ostrzegacze pożarowe w chronionym obiekcie powinny być rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy każdym wejściu (wewnątrz lub na zewnątrz) na schody CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 8 z 2610 ewakuacyjne oraz przy każdym wyjściu na otwarte powietrze. Należy pamiętać aby każda osoba będąca w obiekcie nie musiała przebyć, do najbliższego ROP, drogi dłuższej niż 30 metrów. Na ogół ROP powinien być umieszczony od 1,2 metra do 1,6 metra ponad poziomem podłogi. UWAGA Zgodnie z 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe wymagane jest m.in. w domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku. Specyfikacja PKN-CEN/TS precyzuje, iż w obiektach, w których można oczekiwać osób o ograniczonej zdolności poruszania się, droga ta (30 m pomiędzy ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi) powinna być krótsza. Ryc. 2. Rzut kondygnacji ze wskazaniem miejsc umieszczenia ROP-ów 4 4 Opracowanie własne J. Zboina, G. Mroczko, K. Zaciera, R. Śliwiński CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 9 z 2611 URUCHOMIENIE I PRÓBY ODBIORCZE (zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006) Uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej Uruchamiający powinien sprawdzić wzorkowo, czy praca została wykonana w sposób zadowalający, czy metody, materiały i podzespoły zostały użyte w wytycznymi (PKN- CEN/TS 54-14), oraz czy wykonane rysunki i opisy obsługi odnoszą się rzeczywiście do instalacji. Uruchamiający powinien zbadać i sprawdzić, czy instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności powinien sprawdzić, czy: 1. wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne; Próby odbiorcze systemu sygnalizacji pożarowej Przed przeprowadzeniem prób odbiorczych instalacji powinien nastąpić wstępny okres pracy, w celu obserwowania stabilności instalacji w normalnych warunkach pracy. Próby odbiorcze obejmują: 1. sprawdzenie, czy dokumenty wymagane w wytycznych (PKN-CEN/TS 54-14) zostały dostarczone; 2. sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrów, które przez oględziny da się skontrolować czy instalacja jest zgodna z dokumentacją; 3. przeprowadzenie prób funkcjonalnych prawidłowej pracy instalacji, łącznie z interfejsami urządzeń pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pożarowych; PRZEGLĄDY OKRESOWE I OBSŁUGA TECHNICZNA (zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006) 1. Obsługa codzienna systemu sygnalizacji pożarowej nie dotyczy ROP 2. Obsługa miesięczna systemu sygnalizacji pożarowej nie dotyczy ROP 3. Obsługa kwartalna systemu sygnalizacji pożarowej Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: 1. sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji; CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 10 z 2612 2. spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze; 3. sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo; 4. sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi; 5. w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji; 6. przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta; 7. dokonał rozpoznania, czy w budynku lub w jego przeznaczeniu nie nastąpiły zmiany budowlane, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych; Jeżeli takie zmiany miały, miejsce oględziny powinny potwierdzić że wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne. 4. Obsługa roczna Co najmniej jeden raz każdego roku, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: 1. przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; 2. sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; 3. sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych 4. sprawdził wzorkowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone; 5. dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nie nastąpiły zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych; Oględziny powinny potwierdzić, czy pod każdą czujką jest CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 11 z 2613 utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne 6. sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwe szybko usunięta. Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka, odpowiedzialna za przeprowadzenie próby, powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że próby zalecane (kwartalne i roczne) zostały wykonane i, że o wykrytych wadach instalacji została powiadomiona osoba odpowiedzialna. 4. Dodatkowe wymagania Zgodnie z punktem załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., nr 85 poz. 553): Symbol na płycie czołowej powinien być uzupełniony słowem "POŻAR" zgodnie z pkt normy PN-EN Treść punktu normy PN-EN 54-11: Na płycie czołowej ( ) Symbol ten może być uzupełniony słowem POŻAR ( ). Kombinacja ta powinna być umieszczona na płycie czołowej ponad polem obsługi oraz centralnie względem osi symetrii. Wysokość symbolu powinna wynosić co najmniej 0,15 a, zaś wysokość napisów nie powinna przekraczać wysokości symbolu. Litery powinny być zgodne z ISO :1997, litery rodzaju B, pionowe (V). Symbole i napisy powinny być białe zgodne z ISO 3864: Ryc. 3. Symbol na płycie czołowej ROP 6 5 PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie 6 PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 12 z 2614 Wymiary Litera na rysunku norma Ręczny ostrzegacz pożarowy z kwadratowym polem obsługi prostokątnym polem obsługi Wysokości płyty czołowej a 85 mm a 135 mm 85 mm a 135 mm Szerokości płyty czołowej b 85 mm b 135 mm 85 mm b 135 mm Stosunek szerokości do wysokości płyty b/a 0,95 b/a 1,05 0,95 b/a 1,05 czołowej Wysokość pola obsługi c 0,5a ± 5 mm 0,4 a ± 5 mm Szerokość pola obsługi d 0,5a ± 5 mm 0,8 a ± 5 mm Stosunek szerokości do wysokości pola d/c 0,95 d/c 1,05 0,95 d/c 2,1 obsługi Maksymalne pionowe przesunięcie pola e ± 0,1 a ± 0,1 a obsługi Tab. 3. Wymiary ręcznych ostrzegaczy pożarowych (zgodne z PN-EN 54-11) 7 b1 (19/10)h 3,4 b2 (15/10)h 2,7 3,7 b3 (13/10)h 2,3 Cechy charakterystyczne Krotność Wymiary h Wysokość pisma h (10/10)h 1,8 2,5 3, Wysokość liter małych (x- c1 (7/10)h 1,2 1,7 2,5 3,5 5 4) wartość) 6 5 4) ) Część dolna liter małych c2 (3/10)h 0,5 0,7 1,0 1,5 2,1 3 4, Część górna liter małych c3 (3/10)h 0,5 0,7 1,0 1,5 2,1 3 4, Pole znaków diakrytycznych f (4/10)h 0,7 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 (litery wielkie) 2 Odstęp między znakami a (2/10)h 0,3 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4 6 Minimalny odstęp między 4,7 6,6 9,5 13, 19 26, 38 liniami bazowymi 1) Minimalny odstęp między 5,2 7,5 10, liniami bazowymi 2) Minimalny odstęp między 3,2 4,5 6,5 9, , 26 liniami bazowymi 3) PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 13 z 2615 Odstęp między wyrazami e (6/10)h 1,0 1,5 2,1 3 4,2 6 8, Grubość linii d (1/10)h 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1, Kształt pisma: litery wielkie i litery małe ze znakami diakrytycznymi Kształt pisma: litery wielkie i litery małe bez znaków diakrytycznych Kształt pisma: tylko litery wielkie Wartości zaokrąglone Tab. 4. Wymiarowanie pisma wymiary podane w [mm] (zgodne z ISO :1997) 8 Z powyższego wynika, iż wysokość napisu POŻAR jest uzależniona od wymiarów ROP oraz symbolu znajdującego się na płycie czołowej. Napis nie może być większy niż wymiar symbolu. Natomiast wysokość symbolu wylicza się ze wzoru H 0,15*a (Rysunek nr 1), gdzie a to wysokość płyty czołowej (patrz tablica nr 1). Po ustaleniu wysokości symbolu ustalamy wysokość liter dużych w napisie POŻAR zgodnie z zapisami przedstawionymi w tablicy nr 2. Ryc. 4. Napis POŻAR na płycie czołowej ROP-a 9 Niezależnie od wymagań samego rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380) Dopuszczony wyrób podlega oznakowaniu przez producenta znakiem jednostki badawczorozwojowej Państwowej Straży Pożarnej, która wydała dopuszczenie 10 jak również zgodnie z umową zawartą pomiędzy jednostką dopuszczającą a właścicielem świadectwa dopuszczenia wyrób powinien być dodatkowo oznakowany numerem świadectwa dopuszczenia, które zostało mu udzielone. 8 ISO : Opracowanie własne J. Zboina, G. Mroczko, K. Zaciera, R. Śliwiński 10 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380) CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 14 z 2616 XXXX/20XX Ryc. 5. Wzór znakowania wyrobu logiem jednostki dopuszczającej oraz numerem dopuszczenia 11 Dokument: ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM JEDNOSTKI DOPUSZCZAJĄCEJ (CNBOP-PIB) dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Instytutu. 11 Opracowanie własne J. Zboina, G. Mroczko, K. Zaciera, R. Śliwiński CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 15 z 2617 5. Wzory dokumentów Certyfikat zgodności EC Ryc. 6. Wzór Certyfikatu Zgodności EC Opracowanie własne DC CNBOP-PIB CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 16 z 2618 Certyfikat stałości właściwości użytkowych Ryc. 7. Wzór Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych Opracowanie własne DC CNBOP-PIB CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 17 z 2619 Ryc. 8. Wzór Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych Opracowanie własne DC CNBOP-PIB CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 18 z 2620 Ryc. 9. Wzór Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych Opracowanie własne DC CNBOP-PIB CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 19 z 2621 Świadectwo dopuszczenia Ryc. 10. Wzór Świadectwa Dopuszczenia Opracowanie własne DC CNBOP-PIB CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 20 z 2622 Ryc. 11. Wzór Świadectwa Dopuszczenia Opracowanie własne DC CNBOP-PIB CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 21 z 2623 7. Certyfikacja usług OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE W 2011 r. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy zainicjowało nową certyfikację dobrowolną firm świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zgodność z wymaganiami wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli CEA, obecnie - Insurance Europe. Insurance Europe to organizacja zrzeszająca izby i związki ubezpieczeniowe z 33 europejskich krajów. Członkiem Insurance Europe od 1998 roku jest Polska Izba Ubezpieczeń. Wytyczne tej organizacji opisujące proces certyfikacji usług w obszarze systemów sygnalizacji pożarowej dostępne są w dwóch dokumentach: 1. CEA 4048 Fire Protection and Security Systems - Base Requirements for Installers of Automatic Fire Detection and Alarm Systems (AFDS) and/or Intruder Alarm Systems (IAS) 2. CEA 4049 Fire Protection and Security Systems - Rules for the Approval of Installers of Automatic Fire Detection and Fire Alarm Systems (AFDS) and Intruder Alarm Systems (IAS) in accordance with CEA 4048 Pierwszy z ww. dokumentów opisuje wymagania podstawowe stawiane firmom realizującym czynności z zakresu systemów sygnalizacji pożarowej. W drugim z dokumentów zawarte zostały wytyczne postępowania dla jednostki certyfikującej usługi. Zakres czynności towarzyszących procesowi wytwarzania i/lub utrzymania SSP, które można objąć certyfikacją zaprezentowano poniżej: Ryc. 12. Zakres czynności towarzyszących procesowi wytwarzania i/lub utrzymania SSP, które można objąć certyfikacją Zasoby internetowe (data dostępu r., 19.00) CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 22 z 2624 Wymagania stawiane dotychczas w procesach certyfikacji usług dotyczą potwierdzenia m.in.: stanu formalno-prawnego usługodawcy, wymagań organizacyjnych, posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, wyposażenia, ustanowienia i udokumentowania prowadzonej działalności, kwalifikacji zatrudnianego personelu, szkoleń wewnętrznych, zapewnienia serwisu / obsługi konserwacyjnej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w obszarze realizowanych usług, itp. Elementem który w sposób zasadniczy wyróżnia certyfikację zgodnie z wymaganiami Insurance Europe jest wykazanie spełnienia niektórych z wymagań w ww. obszarach przez jednostką certyfikującą usługi w praktyce. Zakres oraz charakter tego sprawdzenia stanowi o wysokim poziomie wymagań stawianych podmiotom zainteresowanym certyfikacją w obszarze SSP przez środowisko ubezpieczycieli, reprezentowane przez Insurance Europe. Poniżej główne elementy praktycznej weryfikacji działalności firmy usługowej: Ryc. 13. Główne elementy praktycznej weryfikacji działalności firmy usługowej 19 Pozytywna ocena weryfikacji działalności firmy usługowej zakończona jest udzieleniem certyfikatu usług CNBOP-PIB oraz uzyskaniem przez Usługodawcę prawa do posługiwania się znakiem jakości usług przedstawionym na ryc Zasoby internetowe (data dostępu r., 19.45) CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 23 z 2625 Ryc. 14. Znak umieszczany na CSP systemu objętego certyfikacją usługodawcy wydaną przez CNBOP-PIB 20 Upoważnienie do stosowania znaku certyfikacji usług CNBOP-PIB uzyskuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą zwany dalej Usługodawcą, któremu CNBOP-PIB udzieliło certyfikacji dla określonego zakresu i rodzaju świadczonych usług w ochronie przeciwpożarowej. Znak certyfikacji usług służy do wykazania, że Usługodawca posiada predyspozycje do wykonania danego rodzaju usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz posiada wykwalifikowany personel i zaplecze techniczne. 8. Działalność Jednostki Certyfikującej JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA CNBOP-PIB TWÓJ PARTNER W BUDOWANIU JAKOŚCI Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC063. CNBOP-PIB jest również jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej (Nr 1438) w zakresie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG tzw. CPR (Dz. Urz. UE L 88, ) Dyrektywy 89/686/EEC Środki ochrony osobistej Zakres notyfikacji CNBOP-PIB obejmuje 37 norm zharmonizowanych. 20 Opracowanie własne DC CNBOP-PIB CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 24 z 2626 CNBOP-PIB prowadzi badania i procesy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w zakresie norm hen: Systemy sygnalizacji pożarowej: EN 54-2 EN 54-3 EN 54-4 EN 54-5 EN 54-7 EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Centrale sygnalizacji pożarowej Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne Zasilacze Czujki ciepła - Czujki punktowe Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji Czujki płomienia - Czujki punktowe Ręczne ostrzegacze pożarowe Czujki dymu - Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego Dźwiękowe systemy ostrzegawcze Centrale Izolatory zwarć Urządzenia wejścia/wyjścia Czujki dymu zasysające Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze - Głośniki Autonomiczne czujki dymu CNBOP-PIB prowadzi badania i procesy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w zakresie: Dźwiękowych systemów ostrzegawczych; Systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych; Hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych; Stałych urządzeń gaśniczych. Więcej informacji udzieli Państwu: CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, Józefów k/otwocka Telefon: Fax.: CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 25 z 2627 9. Literatura OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE 1. CEA 4048 Fire Protection and Security Systems - Base Requirements for Installers of Automatic Fire Detection and Alarm Systems (AFDS) and/or Intruder Alarm Systems (IAS). 2. CEA 4049 Fire Protection and Security Systems - Rules for the Approval of Installers of Automatic Fire Detection and Fire Alarm Systems (AFDS) and Intruder Alarm Systems (IAS) in accordance with CEA Dyrektywa 89/106/EEC z dnia r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych. 4. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie. 5. PN-EN 54-11: A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Ręczne Ostrzegacze Pożarowe. 6. PN-EN Badania środowiskowe -- Część 2-18: Próby -- Próba R i wytyczne: Woda. 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG tzw. CPR (Dz. Urz. UE L 88, ). 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143,poz z późn. zm.). 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.). 10. Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 11. Standard CNBOP-PIB-0001 pt.: "OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ". 12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). CNBOP PIB 0011:2013 wydanie 4 Strona 26 z 26 Podobne dokumenty
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka Telefon (+48) 22 789 11 11; Fax.: (+48) 22 769 33 Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDANIE 4 Wzory aktualnych dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB CNBOP-PIB-0016:2015 CENTRUM Bardziej szczegółowo CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP PIB 0007 Wydanie 2, Październik 2014 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zasilacze Bardziej szczegółowo Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15
BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych Bardziej szczegółowo Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Zespół Bardziej szczegółowo CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa. Centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP PIB 0023 Wydanie 1, Listopad 2014 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrale Dźwiękowych Bardziej szczegółowo Standardy CNBOP PIB Ochrona Przeciwpożarowa GŁOŚNIKI DO DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka Telefon (+48) 22 789 11 11; Fax.: (+48) 22 769 33 Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych CNBOP-PIB-0007:2016 WYDANIE 3
STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDANIE 3 Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych CNBOP-PIB-0007:2016 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY S T A N D Bardziej szczegółowo Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń w ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń w ochronie przeciwpożarowej Konferencja: XX lat Bardziej szczegółowo Certyfikacja elementów zasilających i sterujących urządzeniami przeciwpoŝarowymi.
Centrum NaukowoBadawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej im. Jó Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Certyfikacja elementów zasilających i sterujących urządzeniami przeciwpoŝarowymi. kpt. mgr inŝ. Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP - PIB OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05420 Józefów k/otwocka Telefon. (+48) 22 789 11 11 Fax.: (+48) 22 769 33 Bardziej szczegółowo MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.
MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl Bardziej szczegółowo Standard CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0026 Wydanie 1, Marzec 2015 Standard CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa Klasyfikacja, oznaczenie Bardziej szczegółowo Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDANIE 2 Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych CNBOP-PIB-0021:2015 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Standard Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ISBN 978-83-61520-05-4 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka Telefon. (+48) 22 789 11 11 Fax.: (+48) 22 769 33 45 e-mail: Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej Bardziej szczegółowo Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.
Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Bardziej szczegółowo Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej
Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w Bardziej szczegółowo - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa
PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL. Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 3 czerwca 2016 r. AC 063 Nazwa i adres Bardziej szczegółowo CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0022 Wydanie 1, Kwiecień 2014 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Hydranty zewnętrzne Bardziej szczegółowo Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych
Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania Bardziej szczegółowo ... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko
Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Bardziej szczegółowo UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez:
UMOWA NR:../2014 Załącznik nr 2 Wzór umowy zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L 31-864 Kraków, NIP 675-11-57-834, Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ISBN 978-83-61520-38-2 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka Telefon. (+48) 22 789 11 11 Fax.: (+48) 22 769 33 45 e-mail: Bardziej szczegółowo Zakład Aprobat Technicznych CNBOP
bryg. mgr inż. Jacek ŚWIETNICKI Zakład Aprobat Technicznych CNBOP APROBATY TECHNICZNE W KRAJOWYM SYSTEMIE WPROWADZANIA DO OBROTU WYROBÓW BUDOWLANYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Streszczenie W artykule Bardziej szczegółowo Standard CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa. Wprowadzenie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0001:2015 wydanie 4, czerwiec 2015 Standard CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa Wprowadzenie Bardziej szczegółowo 1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Bardziej szczegółowo Zawartość opracowania:
SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku... Bardziej szczegółowo Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy Bardziej szczegółowo Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu: Bardziej szczegółowo WYMAGANIA DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PROJEKTOWANIU, MONTAŻU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ
OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA SPÓŁKA Z O.O. 60-867 Poznań, ul. Norwida 14 tel. (061) 847 92 64, 847 92 65 fax (061) 842 75 66 www.certyfikacja.republika.pl Bardziej szczegółowo 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.
1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania Bardziej szczegółowo CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli Bardziej szczegółowo Nowe możliwości badawcze w zakresie reakcji na ogień kabli elektrycznych
Nowe możliwości badawcze w zakresie reakcji na ogień kabli elektrycznych Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości inż. Dawid Bodalski mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć st. kpt. mgr inż. Wojciech Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul. Bardziej szczegółowo Kontrola dopuszczeń STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA CNBOP-PIB-0004:2015 WYDANIE 2 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDANIE 2 Kontrola dopuszczeń CNBOP-PIB-0004:2015 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Standard CNBOP-PIB-0004:2015 Bardziej szczegółowo Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe
Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy Bardziej szczegółowo B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738
B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA: Bardziej szczegółowo Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej
Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej mgr inż. Tomasz Stotko Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KLUCZOWE WYMAGANIA DLA OPISU
ISBN 978-83-61520-89-4 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KLUCZOWE WYMAGANIA DLA Bardziej szczegółowo INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU
INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Bardziej szczegółowo ... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej Bardziej szczegółowo P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3
Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis Bardziej szczegółowo HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów
HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy Bardziej szczegółowo Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-01
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-01 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ Zaakceptowany przez Specjalistyczny Bardziej szczegółowo DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K
DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b. Bardziej szczegółowo ZASADY GRUPOWANIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO NA POTRZEBY DOPUSZCZENIA DO UśYTKOWANIA
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka Telefon. (+48) 22 789 11 11 Fax.: (+48) 22 769 33 Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis
Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu Bardziej szczegółowo WYMAGANIA TECHNICZNO UŻYTKOWE DLA WYROBÓW WPROWADZANYCH NA WYPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ISBN 978-83-61520-09-2 STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMAGANIA TECHNICZNO Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KLUCZOWE WYMAGANIA DLA OPISU
ISBN 978-83-61520-65-8 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KLUCZOWE WYMAGANIA DLA Bardziej szczegółowo STEROWANIE URZĄDZENIAMI PPOŻ.
STEROWANIE URZĄDZENIAMI PPOŻ. FPM+ JEDNA CENTRALA DO DOWOLNEGO ZASTOSOWANIA Czym jest centrala sterująca FPM+? Jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do sterowania oraz nadfpm+ pracy wszystkich urządzeń Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 września 2015 r. AC 041 Nazwa i Bardziej szczegółowo Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.
Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994 Bardziej szczegółowo TESTOWANIE WYROBÓW INNOWACYJNYCH w PSP
TESTOWANIE WYROBÓW INNOWACYJNYCH w PSP bryg dr inż. Jacek Zboina p.o. Dyrektor CNBOP-PIB, Z-ca ds. certyfikacji i dopuszczeń st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko Zakład Aprobat Technicznych CNBOP-PIB Cel Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA
NOWA SARZYNA CZERWIEC 2014 ORW - ELS Sp. z o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna 2 37-310 Nowa Sarzyna tel./fax: 17 241 11 25 ORW - ELS Sp. z o.o Biuro Techniczno - Handlowe ul. Prusa 43/3 50-316 Bardziej szczegółowo Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna
Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje Bardziej szczegółowo PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI
Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji Bardziej szczegółowo Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, Józefów
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM JEDNOSTKI DOPUSZCZAJĄCEJ (CNBOP-PIB) Bardziej szczegółowo WYTYCZNE POMIESZCZENIA I MIEJSCA OBSŁUGI URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH LOKALIZACJA, WARUNKI WYKONANIA, WYPOSAŻENIE
CNBOP-PIB W-0001 Wydanie 2, luty 2016 WYTYCZNE POMIESZCZENIA I MIEJSCA OBSŁUGI URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH LOKALIZACJA, WARUNKI WYKONANIA, WYPOSAŻENIE Józefów, 2016 Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... Bardziej szczegółowo DMP-100 DRP-100 DCP-100
WIELODETEKTOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA DMP-100 OPTYCZNA CZUJKA DYMU DRP-100 NADMIAROWO-RÓŻNICZKOWA CZUJKA CIEPŁA DCP-100 Instrukcja instalacji dmp-100_pl 07/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KLUCZOWE WYMAGANIA DLA OPISU
ISBN 978-83-61520-85-6 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KLUCZOWE WYMAGANIA DLA Bardziej szczegółowo ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW
ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. Bardziej szczegółowo Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY SPOSOBU PODŁĄCZENIA Bardziej szczegółowo Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACYJNYCH (STWiORK) Obiekt Obiekty: JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533 Sandomierz, JW. 2821 Kielce Adres obiektu budowlanego JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533 Bardziej szczegółowo Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42
Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 Bardziej szczegółowo DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie Bardziej szczegółowo NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU POŻAROWEGO. Patrycjusz Fudała
NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU POŻAROWEGO Patrycjusz Fudała ZAGADNIENIA 1. Co to jest system monitoringu pożarowego? oraz z jakich elementów się składa, przepisy prawa. 2. Tory transmisji sygnałów Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i Bardziej szczegółowo SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej Bardziej szczegółowo 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego
1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ Bardziej szczegółowo ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU Bardziej szczegółowo KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE
I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/: Bardziej szczegółowo Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze
Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala Bardziej szczegółowo STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDANIE 1 Badania i ocena właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych na podstawie wymagań norm EN 14384 i EN 14339 oraz ich dopuszczenie do użytkowania CNBOP-PIB-0033:2017 Bardziej szczegółowo Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia
Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia mgr inż. Sławomir Wilczyński Polski Komitet Normalizacyjny OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo Bardziej szczegółowo RURY I ZŁĄCZKI MIEDZIANE
RURY I ZŁĄCZKI MIEDZIANE NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ DOKONUJĄC ZAKUPÓW PRAWNE WYMOGI 2 Szanowni Państwo, w ostatnich latach mamy możliwość szerokiego wyboru materiałów instalacyjnych. W związku z tym umiejętność Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina Bardziej szczegółowo Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Praktyczne aspekty pomiarów zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych mgr inż. Urszula Bardziej szczegółowo Gotowi na nowe wymagania
Gotowi na nowe wymagania Przydatne informacje na temat CPR oraz nowych zasad klasyfikacji przewodów i kabli w odniesieniu do ich właściwości w warunkach pożaru Nowe wymagania dla kabli Nowa norma dotycząca Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku Bardziej szczegółowo INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU
INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA Bardziej szczegółowo Definicje i określenia. Abonent
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu Bardziej szczegółowo PN-EN ISO 7010. certyfikowane pr zez C N B O P. znaki bezpieczeństwa z najnowszej normy. Jak stosować. www.znaki-tdc.com
Jak stosować znaki bezpieczeństwa z najnowszej normy certyfikowane pr zez C N B O P R www.znaki-tdc.com Dotychczas obowiązująca norma PN-92/N-01256/02 P N - E N I S O 7 0 1 0 INDEKS ISO 7010 ZNAK OPIS Bardziej szczegółowo KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁOBRZEGACH
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁOBRZEGACH RAMOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁOBRZEGACH SPOSOBU Bardziej szczegółowo Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500 Proste jak ABC
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500 Proste jak ABC 2 Centrala sygnalizacji pożaru charakteryzująca się łatwością montażu, konfiguracji, konserwacji i użytkowania. Wyświetlacz LCD wskazujący Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 7 czerwca 2016 r. Nazwa i adres ul. Jana Kasprowicza Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY
CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2 Bardziej szczegółowo Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach
Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach 1. Zasady wprowadzania do obrotu na rynek polski izolacji technicznych Bardziej szczegółowo 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku z dnia 30 października 2012r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Basen przy Pl. Powstańców Śląskich 1 41-500 Chorzów PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Bardziej szczegółowo Stałe urządzenia gaśnicze na gazy
Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne... Bardziej szczegółowo P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT
P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17 Bardziej szczegółowo CNBOP-PIB Standard. Badania laboratoryjne sieci central według procedury badawczej PB/BA/41. CNBOP-PIB-BA-04P:2015 Wydanie 1, Styczeń 2015
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-BA-04P:2015 Wydanie 1, Styczeń 2015 CNBOP-PIB Standard Badania laboratoryjne sieci central Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres