Source: http://docplayer.fi/4304838-Tekninen-ohje-hilti-cfs-s-acr-akryylipalokatkomassa.html
Timestamp: 2017-01-23 21:38:42+00:00
Document Index: 7177245

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

⭐Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa
Download "Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa"
1 Tekninen ohje Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa European Technical Approval ETA N o / 0389 (suorat saumatiivisteet)) ETA N o / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos 04 / 2013 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 12 Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR Monipuolinen ja helposti levitettävä Käyttökohteet Saumat, joissa tapahtuu vähäisiä muodonmuutoksia (12,5%) Metallisten palo-ovien pielien saumaus Eri rakennusmateriaalien väliset liitossaumaukset Pieniliikkeisten metalliputkien ja ilmastointikanavien läpiviennit Edut Helppo puristaa, käyttää ja työstää Pitää hyvin erilaisissa pohjamateriaaleissa Pieni kutistuma kovettumisen jälkeen Erinomaiset äänieristysominaisuudet Laaja käyttösovelluslämpötila-alue Tekniset tiedot CFS-S ACR Hyväksynnät ETA / 0292, ETA / 0389 Kuivumisaika ( 23 C / 50% ~ 3 mm / 72 h RH) Minimi seinän tai välipohjan 0 mm paksuus Jälkiläpivienti mahdollinen Mahdollinen Minimi massivisen seinän 150 mm paksuus Pohjamateriaali Betoni, Muuraus, Väliseinä, Muovi Laajeneva Ei Maalattavissa Kyllä Lisätuotteet kts. hyväksyntä * Eurooppaleinen tyyppyhyväksyntä (ETA) saatavilla osoitteessa Volume Order designation Sales Quantity Item Number 3 ml Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR CG ml Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR CW ml Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR FW sivu 2 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/20133 Asennusohjeet Sauma Läpivienti Puhdista rako tai aukko. Palokatkomassan CFS-S ACR levityspinnan on oltava kuiva ja puhdistettu irtoaineesta, liasta, öljystä, vahasta ja rasvasta. Käytä puhdistukseen teräsharjaa. Asenna tarvittaessa alusmateriaali. Varmista, että alusmateriaali on sopivaa ja puristettu kokoon ETA-hyväksynnän mukaisesti (katso ETA-liite) Levitä CFS-S ACR puristimella. CFS-S ACR tarttuu useimpiin alustoihin (betoni, muuraus, kipsilevy, rappaus jne.) ilman pohjustetta. Parhaan tarttuvuuden saa käyttämällä pohjusteena vedellä ohennettua CFS-S ACR:ää. Muita pohjusteita ei tarvita. Tasoita sauma vedellä käyttäen kapeaa lastaa tai sormea. Huomautuksia puhdistuksesta: Kovettuneen akryylimassan voi poistaa pinnoilta vain mekaanisesti esim. veitsellä mutta ei liuottimella. Poista kovettumaton akryylimassa ensin mekaanisesti ja pese sitten vedellä. CFS-S ACR:ää ei voi poistaa täydellisesti huokoisilta pinnoilta saumojen ympärykset voi suojata teipillä tahriintumisen estämiseksi. Massapuristimet ja työkalut pitää puhdistaa, jos tauko kestää kauemmin kuin massan pintakuivuminen.. Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 34 Suorat saumatiivisteet Massiiviset seinät lattiat Hiltin akryylipalokatkomassaa CFS-S ACR voidaan käyttää suorien saumojen tiivisteenä massiivisissa seinissä tai lattioissa (E), joiden minimipaksuus on 150 mm (t E ) ja minimitiheys 2400 kg/m 3, yhdessä CE-merkityn, standardin EN tai EN mukaisen kivivillatäytteen kanssa, jonka tiheys on kg/m 3. Saumatiivisteen tyyppi ja suunta Pystysuorat saumat (A) seinärakenteiden sisällä tai välissä** Saumat (A) lattiarakenteissa* Vaakasuorat saumat (A) lattiaan, välikattoon tai vesikattoon rajoittuvissa seinissä** Luokitus E = tiiveys I = eristys EI 180-V-M 12,5-F-W 6-20 (E 240-V-M 12,5-F-W 6-20) Sauman leveys W Tiivisteen paksuus t A Liikuntavara ± 12.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 60 % EI 180-H-M 12,5-F-W ± 12.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 60 % EI 120-H-M 12,5-F-W 20-0 (E 180-H-M 12,5-F-W 20-0) 20-0 ± 12.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 50 % Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Hiltin pyöreää palokatkotankoa CFS-CO Saumatiivisteen tyyppi ja suunta Luokitus E = tiiveys I = eristys EI 180-V-X-F-W (E 240-V-X-F-W 12-17) EI 180-V-X-F-W (E 240-V-X-F-W 17-27) EI 180-V-X-F-W (E 240-V-X-F-W 27-37) EI 180-V-X-F-W (E 240-V-X-F-W 37-47) EI 180-V-X-F-W (E 240-V-X-F-W 47-55) EI 180-H-X-F-W EI 180-H-X-F-W EI 180-H-X-F-W EI 180-H-X-F-W EI 180-H-X-F-W Sauman leveys W Palokatkotangon 20 Tiivisteen paksuus t A Liikuntavara Pystysuorat saumat (A) seinärakenteiden sisällä tai välissä** ± 7.5 % Hiltin pyöreä palokatkotanko CFS-CO, kun kaksi tankokerrosta: ilmaväli kerrosten välillä, tankojen jatkoskohtien väli: 140 mm (sauman leveydellä 17 mm), 450 mm (sauman leveydellä > 17 mm) ± 7.5 % Hiltin pyöreä palokatkotanko CFS-CO, kun kaksi tankokerrosta: ilmaväli kerrosten välillä, tankojen jatkoskohtien väli: 645 mm ± 12.5 % Hiltin pyöreä palokatkotanko CFS-CO, vähintään kaksi tankokerrosta ilmavälillä, minimietäisyys lattian pinnoista 25 mm. Tankojen jatkoskohtien väli kahdessa tankokerroksessa vähintään: 0 mm (sauman leveydellä 30 mm) Saumat (A) lattiarakenteissa* Vaakasuorat saumat (A) lattiaan, välikattoon tai vesikattoon rajoittuvissa seinissä** EI 90-H-M 12.5-F-W EI 90-H-M 12.5-F-W EI 90-H-M 12.5-F-W EI 90-H-M 12.5-F-W EI 90-H-M 12.5-F-W * palokatkomassa yläpuolella, ** palokatkomassa molemmin puolin V = pystysuora, M = liikunta, F = jatkos, kenttä, W = sauman leveys, H = vaakasuora, X = ei liikuntasauma (± 7.5 %) sivu 4 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/20135 Pystysuorat saumat seinärakenteiden sisällä tai välissä Saumat lattiarakenteissa ja vaakasuorat (seinän yläreunan) saumat Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 56 Suorat saumatiivisteet Kevyet seinät massiiviset seinät Hiltin akryylipalokatkomassaa CFS-S ACR voidaan käyttää suorien saumojen tiivisteenä joustavissa seinissä / kipsilevyseinissä (E) ja massiivisissa seinissä, joiden minimipaksuus on 0 mm (t E ), yhdessä standardien EN tai EN mukaisen kivivillatäytteen kanssa, jonka tiheys on kg/m 3. Saumatiivisteen tyyppi ja suunta Luokitus E = tiiveys I = eristys Sauman leveys W Tiivisteen paksuus t A Liikuntavara Pystysuorat saumat (A)** EI120-V-X-F-W ± 7.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 60 %, jatkoskohtien väli vähintään1250 mm Pystysuorat saumat (A) kevyiden ja massiivisten seinärakenteiden välissä** EI120-V-X-F-W ± 7.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 60 %, jatkoskohtien väli vähintään1250 mm * palokatkomassa yläpuolella, ** palokatkomassa molemmin puolin V = pystysuora, M = liikunta, F = jatkos, kenttä, W = sauman leveys, H = vaakasuora, X = ei liikuntasauma (± 7.5 %) Pystysuorat saumat seinärakenteiden sisällä tai välissä sivu 6 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/20137 Suorat saumatiivisteet Teräsrakenteet / elementit Hiltin akryylipalokatkomassaa CFS-S ACR voidaan käyttää suorien saumojen tiivisteenä teräksisten rakennuselementtien välissä, jotka muodostavat vähintään 150 mm syvyisen sauman, tai teräselementtien välisinä saumapintoina massiivisissa rakenteissa (E), joiden minimipaksuus on 150 mm (t E ), yhdessä CE-merkityn, standardien EN tai EN mukaisen kivivillatäytteen kanssa, jonka tiheys on kg/m 3. Saumatiivisteen tyyppi ja suunta Luokitus E = tiiveys I = eristys Pystysuorat saumat (A)** EI 60-V-X-F-W 6-20 (E 240-V-X-F-W 6-20) Saumat (A) lattiarakenteissa* Vaakasuorat saumat (A) lattiaan, välikattoon tai vesikattoon rajoittuvissa seinissä** EI 60-V-X-F-W 20-0 (E 240-V-X-F-W 20-0) Sauman leveys W Tiivisteen paksuus t A Liikuntavara ± 7.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 60 %, jatkoskohtien väli vähintään1250 mm 20-0 ± 7.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 50 %, jatkoskohtien väli vähintään1250 mm EI 120-H-X-F-W ± 7.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 60 %, jatkoskohtien väli vähintään1250 mm EI 60-H-X-F-W 20-0 (E 120-H-X-F-W 20-0) * palokatkomassa yläpuolella, ** palokatkomassa molemmin puolin V = pystysuora, M = liikunta, F = jatkos, kenttä, W = sauman leveys, H = vaakasuora, X = ei liikuntasauma (± 7.5 %) 20-0 ± 7.5 % Kivivillatäyte ( 0 mm paksuus t B ) kivivillan puristuma vähintään 50 %, jatkoskohtien väli vähintään1250 mm Teräsrakenteet / elementit Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 78 Metalliputkien läpiviennit Hilti akryylipalomassaa CFS-S ACR voidaan käyttää yhdessä erilaisten eristetyyppien ja kivivillatuotteiden kanssa, jotka soveltuvat putkieristeiksi. Putkijärjestelmätyyppi (avoin/suljettu) Kaikki EN mukaan testatut putket ovat testattu tietyn testiasetelman mukaan. Paloluokituksessa loppuosan ensimmäinen kirjain viittaa testiasetelmaan polttouunissa (palava puoli), toinen kirjain viittaa testiasetelmaan uunin ulkopuolella (palamaton puoli). EI 90 U / U Asetelma polttouunin ulkopuolella Asetelma polttouunin sisällä Palonkesto minuutteina E = Tiiveys, I = Eristävyys Testiasetelma Putkijärjestelmä Polttouunin puolella Polttouunin ulkopuolella U / U Avoin Avoin C / U Suljettu Avoin U / C Avoin Suljettu C / C Suljettu Suljettu EN testistandardin EN mukaisesti, On erittäin tärkeä varmistaa, että käytettävä palokatkotuote on testattu oikean testiasetelman mukaisesti. Vaatimukset, jotka palokatkotuotteeseen kohdistuvat palotilanteessa, riippuvat siitä, onko putkijärjestelmä avoin, suljettu tai näiden yhdistelmä. Ilmavirrat, paine ja kuumien kaasujen virtaus vaihtelevat sen mukaan, onko putkistossa ilmavirtoja vai ei. Alla oleva taulukko kertoo, mitkä testiasetelmat soveltuvat eri putkijärjestelmille. Metalliputket Testattu U / C C / U C / C U / C Y N N Peitto C / U Y Y N C / C Y Y Y Y = hyväksyttävä, N = ei hyväksyttävä Esimerkiksi, metalliputkiläpivienti, joka on testattu U/C (avoin / suljettu ), kattaa kaikki mahdolliset putkiasetelmat. Mutta metalliputkiläpivienti, joka on testattu vain C/U (suljettu / avoin ), soveltuu vain putkiasetelmiin C/U (suljettu / avoin ) tai C/C (suljettu / suljettu). sivu 8 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/20139 Putkiasetelma aiotun käyttötarkoituksen mukaan Aikasempaan viitaten, on erittäin tärkeä varmistaa, että testattu putkiasetelma vastaa aiottua käyttötarkoitusta. Alla oleva taulukko esittää suositellut putkiasetelmat erilaisiin putkien käyttötarkoituksiin standardin EN H mukaisesti. Mikäli maakohtainen määräys on ristiriidassa tämän taulukon tietojen kanssa, maakohtainen määräys on voimassa ensisijaisesti. Läpivietävän tekniikan käyttötarkoitus (lista ei ole kaiken kattava, muut putkien käyttötarkoitukset mahdollisia) Käyttötarkoitus Materiaali Valmistaja, tuote Suositeltu putkiasetelma (esimerkit) Lämmitys Kupari U/C Teräs, ruostumaton teräs Al- komposiitti Geberit: Mepla Juomavesi Copper U/C Stainless steel Al-Composite pipes Geberit: Mepla Jäähdytysputket Kupari U/C Teräs, ruostumaton teräs Sade- ja viemäriputket Valurauta, SML- putket U/U Paineistetut putket Teräs U/C Teollisuusputket Kupari Vaihtelee käyttötarkoituksen Teräs, ruostumaton teräs Al- komposiitti Geberit: Mepla mukaan onko putkisto Paineenalainen (U/C), tuuletettu (U/U) vai ilman tuuletusta (U/C)) Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 910 Putkiasetelma Läpivientiä tiivistettäessä on tärkeää huomioita putken eristemateriaali sekä eristämistapa. Mahdolliset eristämistavat esitetty alapuolella: Koko putkilinja eristetty (ts. lämpöeristys) Jatkuva, yhtenäinen Jatkuva, katkaistu Eristys vain läpiviennin kohdalla Paikaillinen, yhtenäinen Paikallinen, katkaistu Putkieristeet Isover (Protect BSR 90 alu), Paroc (Section AluCoat T), Rockwool (Conlit 150P, Klimarock, 800 pipe sections). sivu Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/201311 Eristämättömät metalliputket Massiiviseinä Lattia Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassaa (A) käytetään palauttamaan rakenteen palonkestävyys (läpivientien min. etäisyys 200 mm). Väli tiivistettynä Kivivilla (B), jonka tiheys 45 kg/m 3. Massiiviseinät (E) betoni, muurattu rakenne, minimitiheys 2400 kg/m3, min.paksuus 150 mm. Lattia (E) betony, minimitiheys 2400 kg/m3, min.paksuus 150 mm. Eristämättömät metalliputket, massiiviseinä Eristämättömät metalliputket, lattia Ei eristystä Seinä / Lattia (E) Putki (C) läpimitta Putken seinämän paksuus E = Tiiveys I = Eristävyys Metalliputket. Luokitus voimassa myös valuraudalle, ruostumattomalle teräksellel, Ni (NiCu, NrCr, NiMO ) Massiiviseinä / E 180-C/U Etäisyys putkesta läpiviennin reunaan (wa) mm. Kivivillatäyte molemmin puolin 50 mm. Massan paksuus 15mm seinän molemmille puolille Lattia / E 180-C/U Läpiviennin koko 260 mm, Väli täytettynä kokonaan kivivillalla. Massan paksuus 15 mm läpiviennin yläpuolelle Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 1112 Eristetyt metalliputket Kevyet seinät I Massiiviseinät Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassaa (A ) käytetään palauttamaan rakenteen palonkestävyys, maksimi aukkokoko 300mm. Vaadittava etäisyys putken ja läpiviennin reunan välillä (wa 0) riippuu läpivietävän putken (C) mitasta, (läpivien min. etäisyys 200 mm). Väli tiivistettynä kivivillalla (B), akryylipalokatkomassaa mm (A) seinän molemmille puolille. Massiiviseinät (E) betoni, kevytbetoni tai muuratturakenne, min. tiheys 650 kg/m3, min. paksuus 0 mm. Kevyet seinät / kipsilevyseinät (E), min. paksuus 0 mm metalli- tai puurangoilla, molemmilla puolilla kaksi 12.5 mm paksua levyä. Puurangoilla etäisyys aukon reunan ja rangan välillä min. 0mm ja väli täytettynä kivivillalla ( luokka A1 tai A2) EN mukaisesti. Eristetyt metalliputket, kevyet seinät Eristetyt metalliputket, massiviseinät Jatkuva eristys Putki (C) halkaisija Seinämän paksuus Eriste (D) paksuus E = tiiveys I = eristävyys Kupariputket. Luokitus voimassa myös valuraudalle, teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, Ni (NiCu, NrCr, NiMO) / EI 120-C/U Katkaistu tai yhtenäinen eriste / EI 120-C/U Katkaistu eriste EI 90-C/U Yhtenäinen eriste Paikallinen eristys / EI 120-C/U Yhtenäinen eriste, seinän molemmilla puolilla 450 mm 20 EI 120-C/U Katkaistu eristys, seinän molemmilla puolilla 500 mm EI 120-C/U Yhtenäinen tai katkaistu eriste, seinän molemmilla puolilla 500 mm / EI 120-C/U Katkaistu eriste, molemmilla puolilla seinää 500 mm EI 90-C/U Yhtenäinen eriste, molemmilla puolilla seinää 500 mm EI 120-C/U Katkaistu eriste, molemmilla puolilla seinää 700 mm sivu 12 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/201313 Jatkuva eristys Putki (C) halkaisija Seinämän paksuus Eriste (D) paksuus E = tiiveys I = eristävyys Kupariputket. Luokitus voimassa myös valuraudalle, teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, Ni (NiCu, NrCr, NiMO) / EI 120-C/U Yhtenäinen tai katkaistu / EI 120-C/U Yhtenäinen tai katkaistu / EI 120-C/U Yhtenäinen eriste, seinän molemmilla puolilla 450 mm Paikallinen eristys 20 EI 120-C/U Katkaistu eristys, seinän molemmilla puolilla 500 mm EI 120-C/U Yhtenäinen eristys, molemmilla puolilla seinää 500 mm / EI 90-C/U Yhtenäinen eristys, molemmilla puolilla seinää 450 mm 40 EI 120-C/U Yhtenäinen eristys, molemmilla puolilla seinää 700 mm 40 EI 90-C/U Katkaistu eristys, molemmilla puolilla seinää 700 mm EI 90-C/U Katkaistu eristys, molemmilla puolilla seinää 500 mm EI 120-C/U Katkaistu eristys, molemmilla puolilla seinää 500 mm EI 120-C/U Katkaistu eristys, molemmilla puolilla seinää 700 mm Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 1314 Eristetyt metalliputket Lattia Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassaa (A) voidaan käyttää rakenteen palonkestävyyden palauttamiseen lattioissa (E). Väli tiivistettynä kokonaan mineraalivillalla (B) tiheys 45 kg/m3, palokatkomassa (A) mm läpiviennin yläpuolelle. Eristetyt metalliputket, lattia Lattia (E): Betoni, kevyt betoni, min. tiheys 550 kg/m3, min. paksuus 150 mm. Jatkuva eristys Paikallinen eristys Putki (C) halkaisija Seinämän paksus Eriste (D) paksuus E = Tiiveys I = eristävyys Kupariputket. Luokitus voimassa myös valuraudalle, teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, Ni (NiCu, NrCr, NiMO alloys) / EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu eristys EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen eristys 40 EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu eristys / EI 90-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen eristys / EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu 600 mm 40 EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu 500 mm EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen eristys. Molemmilla puolilla 450 mm EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen 700 mm EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu 500 mm / EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen 700 mm EI 90-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen 500 mm EI 180-C/U Etäisyys putkesta läpiviennin reunaan (w A ) mm, yhtenäinen 700 mm sivu 14 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/201315 Jatkuva eristys Putki (C) halkaisija Seinämän paksus Eriste (D) paksuus E = Tiiveys I = eristävyys Metalliputket. Luokitus voimassa myös valuraudalle, ruostumattomalle teräkselle, Ni (NiCu, NrCr, NiMO ) / EI 180-C/U Etäisyys putkesta läpiviennin reunaan (w A ) mm. Yhtenäinen tai katkaistu eristys / EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm. Yhtenäinen tai katkaistu eristys Paikallinen eristys / EI 180-C/U Etäisyys putkesta läpiviennin reunaan (w A ) mm, yhtenäinen 450 mm 20 EI 180-C/U Etäisyys putkesta läpiviennin reunaan (w A ) mm, katkaistu eristys. Molemmilla puolilla 450 mm EI 90-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen 500 mm EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen 700 mm EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu 500 mm Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 1516 Lattia (E): Betoni, min. tiheys 2400 kg/m3, min. paksuus 150 mm. Putki (C) halkaisija Seinämän paksus Eriste (D) paksuus E = Tiiveys I = eristävyys Kupariputket. Luokitus voimassa myös valuraudalle, teräkselle, ruostumattomalle teräksellel, Ni (NiCu, NrCr, NiMO) EI 180-C/U Läpiviennin koko 260 mm, yhtenäinen eristys Jatkuva eristys / EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen tai katkaistu eristys / EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu eristys EI 90-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen eristys Paikallinen eristys EI 180-C/U Läpiviennin koko 260 mm, katkaistu eristys EI 180-C/U Läpiviennin koko 260 mm, yhtenäinen 425 mm / EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen eristys Molemmilla puolilla 450 mm EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu eristys, molemmilla puolilla 500 mm tai yhtenäinen eristys, molemmilla puolilla 700 mm 42 mm EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen 700 mm / EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen 700 mm 40 EI 120-C/U Läpiviennin koko 300 mm, katkaistu 500 mm EI 90-C/U Läpiviennin koko 300 mm, yhtenäinen 500 mm 40 EI 180-C/U Läpiviennin koko 260 mm, yhtenäinen 700 mm 40 EI 180-C/U Läpiviennin koko 260 mm. Katkaistu 500 mm sivu 16 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/201317 Eristetyt komposiittiputket Kevyet seinät Massiiviseinät Lattiat Hilti CFS-S ACR Akryylipalokatkomassaa (A ) käytetään palauttamaan rakenteen palonkestävyys, läpiviennin maks. koko 300 mm. Etäisyys putkesta ja läpiviennin reunaan (w A ) riippuu putken (C) halkaisijasta (läpivien min. etäisyys 200 mm). Väli tiivistettynä kivivillalla (B) tiheys 45 kg/m 3. Seinäläpivienneissä mm akryylipalokatkomassaa (A) molemille puolille seinää, Lattialäpivienneissä 15mm akryylipalokatkomassaa (A) läpiviennin yläpuolelle. Massiiviseinät (E) Betoni, Kevytbetoni tai muurattu rakenne, min. tiheys 650 kg/m 3, min. paksuus 0 mm. Kevyet seinät / kipsiseinät (E), min. paksuus 0 mm metalli- tai puurangoilla, molemmilla puolilla kaksi 12,5 mm paksua levyä. Puurangoilla etäisyys aukon reunan ja rangan välillä min. 0 mm ja väli täytettynä kivivillalla ( luokka A1 tai A2) EN mukaisesti. Lattiat (E): Betoni tai kevytbetoni, min. tiheys 550 kg/m 3, min. paksuus 150 mm. Eristetyt komposiittiputket, Massiiviseinä Eristetyt komposiittiputket, Kevytseinä Eristetyt komposiittiputket, Lattia Jatkuva eristys Paikallinen eristys Seinä/Lattia (E) Putki (C) halkaisija Seinämän paksuus Eriste (D) paksuus E = Tiiveys I = Eristävyys Geberit Int., Jona, CH valmistamat Geberit Mepla putket Kevyt / massiiviseinä EI 120-U/C Jatkuva, yhtenäinen eristys Lattia EI 90-U/C Jatkuva, yhtenäinen eristys Kevyt / massiiviseinä EI 120-U/C Paikallinen, yhtenäinen eristys Molemmilla puolilla 500 mm Lattia EI 90-U/C Paikallinen, yhtenäinen eristys Molemmilla puolilla 500 mm Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 1718 Valumuottiputkiläpivienti Massiiviseinä Hilti CFS-S ACR Akryylipalokatkomassaa voidaan käyttää rakenteen palonkestävyyden palauttamiseen massiiviseinissä (E) betoni, kevyt betoni tai muurattu rakenne, min. tiheys 550 kg/m 3, min.paksuus 200 mm Väli tiivistettynä kokonaan mineraalivillalla (B), tiheys 45 kg/m 3 Akryylipalokatkomassa 15 mm molemmille puolille. Valmistaja: Nevoga Gmbh Valmistaja: Nevoga Gmbh OKTAGON Valumuotti Valumuottiputki Putkityyppi Putki (C) sisämitta Seinämän paksuus E = tiiveys I = Eristävyys OKTAGON Valmistaja Nevoga Gmbh, Saksa Valumuottiputki Valmistaja Nevoga Gmbh, Saksa 22 EI EI 120 sivu 18 Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/201319 Palokatkomassan CFS-S ACR ominaisuudet Lisämääreet Bauchemie Piktos_neu.ai Bauchemie Piktos_neu.ai Hiltin palokatkotuotteet on testattu perusteellisesti ja sovitettu yksilöllisesti vastaamaan rakennuksen mekaanisten ja sähköisten asennuksien teknisiä vaatimuksia. Erinomaisten passiivisten palonsuojaominaisuuksiensa lisäksi Bauchemie Hiltin palokatkotuoteet täyttävät myös yhä tärkeämmät rakennustekniikan asettamat vaatimukset ja Bauchemie Piktos_neu.ai Piktos_neu.ai auttavat myös suunnittelijoita ja asentajia täyttämään nämä 45% lisävaatimukset. 45% Käy töönsopivuuden arviointi on suoritettu EOTA ETAG nro 026 osan 30 2 ja osan 3 mukaisesti. years Jahre years 30 Jahre 45% Rauch- und Gasdichtigkeit Rauch- Wasserbeständigkeit und Schallschutz Gasdichtigkeit 45% 30 years Jahre years 30 Jahre Wasserbeständigkeit Schallschutz Elektische Rauch- und Gasdichtigkeit Rauch- und Schall Gasd Elektische Dampfdichtigkeit Dampfdichtigkei Wärm Charecteristics Ominaisuuksien arviointi Normi, standardi, testi Terveys ja ympäristö Ilman / kaasun läpäisevyys Vedenläpäisevyys Vaaralliset aineet q/a [m 3 /(h x m 2 )] at Δ p50 Pa: Ilma: Wasserbeständigkeit Typpikaasu (N 2 ): Wasserbeständigkeit Elektische CO 2 : Metaani (CH 4 ): q/a [m 3 /(h x m 2 )] at Δ p250 Pa: Ilma: Typpikaasu (N 2 ): 5.5 Air-seal/Luftdichtheit 6 Air-seal/Luftdichtheit CO 2 : Metaani (CH 4 ): (CFS-S ACR palokatkomassan paksuus mm) FM APPROVED Vesitiivis 1 m syvyyteen eli 9806 Pa paineeseen CFS-ACR noudattaa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, valtuutuksesta ja rajoituksista annettuja määräyksiä (REACH) Myrkyllisiä, syöpää aiheuttavia, hedelmällisyyttä heikentäviä ja mutageenisiä luokan 1 ja 2 0,1 % kemiallisia aineita ei käytetä. EN 26 Elektische Dampfdichtigkeit FM FM Factory Mutual APPROVED C Factory Mutual ETAG US FM C Dampfdichtigkeit Wärmedämmend Air-seal/Luftdichtheit US British Standard BS 476 Käyttöturvallisuustiedote Wärmedämmend Air-seal/Luftdichtheit British Standard BS 476 FM APPROVED FM FM Factory Mutual APPROVED C US FM Factory Mutual C British Standard BS 476 US Äänieristys (Ilmaäänien eristys) Kevytseinä R w = 53 db D n,w = 60 db EN ISO EN ISO EN ISO Massiiviseinä R w = 51 db D n,w = 58 db Kestävyys ja huollettavuus Luokka Y 2, ( 5/+ 70) C (sopii käyttötarkoitukseensa ETAG ja 3 lämpötilavälillä 5 C + 70 C) ei sateelle eikä UV-valolle altistusta Liikuntavara (suorat saumat) Luokka ISO F-12.5P ISO Sähköiset ominaisuudet Ominaisvastus ± Ohm Ominaispintavastus ± Ohm DIN IEC (VDE 0303 osa 30) Paloluokitus Luokka D-s1 d0 EN Palvelut Yli 20 vuoden maailmanlaajuisella kokemuksellaan Hilti kuluu palokatkojärjestelmien johtaviin toimittajiin. Autamme aktiivisesti palokatkoprojektien paremmassa hallinnassa, ja tarjontaamme kuuluvat: Nopeat tekniset arviot Laaja tekninen kirjallisuus Koulutus ja esittely paikan päällä Kehittynyt rakennustyömaalogistiikka Tiettyjen sovellusvaatimusten mukaisuuden varmistaminen Hiltin palokatkoasiantuntijoiden kansainvälinen verkosto Kokeneiden myyntiedustajiemme, kenttäinsinööriemme, palokatkoasiantuntijoidemme ja asiakaspalveluedustajiemme verkosto on vain puhelinsoiton päässä. Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 sivu 1920 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan I W en I 2 Printed in Finland I 2013 I Pidätetään oikeudet teknisiin ja ohjelman muutoksiin S. E. & O. Hilti. Tehokkain. Luotettavin. Hilti sivu (Suomi) 20 Oy P E Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Versio 04/2013 Samankaltaiset tiedostot
Tekninen ohje Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR European Technical Approval / 0389 ETA No (suorat saumatiivisteet) ETA No / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos /20 Painos / 20 sivu 1 Akryylipohjainen Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL
Tekninen ohje Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Painos 12/20 Painos 12 / 20 1 Silikonipalokatkomassa Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL
Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU
Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is
Tekninen ohje Hilti palokatkomassacfs-is Hilti palokatkomassa CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Painos 02 / 2011 Hilti palokatkomassa CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Hilti palokatkomassa Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C
Tekninen ohje Hilti Palokatkokääre CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10 / 0212 Painos 09 / 2010 Hilti Palokatkokääre CFS-B painos 09/2010 sivu 1 Palokatkokääre CFS-B Lisätiedot Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille
Palokatkoratkaisut Geberit putkille Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP Numero 09 / 2014 Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Numero 09/ 2014 Lisätiedot 45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend.
Tekninen CFS-F FX Palokatkovaahto ohje Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 CFS-F FX Palokatkovaahto 06/2010 Painos 06 / 2010 1 CFS-F FX Palokatkovaahto Palokatkovaahto Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B
Tekninen ohje Hilti-palokatkonauha CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212 Numero 07 / 2014 Hilti-palokatkonauha CFS-B Numero 07 / 2014 sivu 1 Tuotesivu Hilti Lisätiedot 45% Bauchemie Piktos_neu.ai 05.11.2007 30 years 30 Jahre Rauch- und Gasdichtigkeit Schallschutz Wasserbeständigkeit Elektische Dampfdichtigkeit Wärmedämmend Air-seal/Luftdichtheit FM APPROVED FM Factory Lisätiedot Tekninen. ohje. Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX. European Technical Approval ETA No 10 / 109. Hilti CFS-F FX Palokatkovaahto
Tekninen ohje Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 Painos 06 / 2010 Sivu 1 Palokatkovaahto CFS-F FX Bauchemie Piktos_neu.ai Bauchemie Piktos_neu.ai 01.10.2006 01.10.2006 Lisätiedot Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101
Tekninen opas Hilti palokatkomassa FS-M RG Hilti palokatkomassa FS-M RG uroopan tekninen hyväksyntä TA N o 12/0101 Julkaisu 05 / 2012 Hilti palokatkomassa FS-M RG Julkaisu 05/2012 sivu 1 Hilti palokatkomassa Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX
Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto Lisätiedot Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B
Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 11 / 0429 Numero 09 / 2013 Hilti Palokatkopinnoite Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P
Tekninen ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Numero 07 / 2013 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 1 Yleistietoa Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite CFS-CT. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429
Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite FS-T Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite FS-T Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429 Julkaisu 06 / 2012 Hilti Palokatkopinnoite Lisätiedot .LHGR +LOWL 3DORNDWNRNllUH &)6 % HULVWHHQ \PSlULOOH.LLQQLWl SDORNDWNRNllUH WHUlVVLWHLOOl WDL WHUlVODQJDOOD
Hilti Palokatkokääre CFS-B Asennusohje Puhdista aukko. Aukon ympärillä olevan materiaalin pitää olla kuiva, rakenteellisesti ehjä ja pölytön sekä rasvaton Leikkaa Hilti palokatkokääreestä CFS-B eristeen Lisätiedot Palokatkot. Hilti. Tehokkain. Luotettavin.
Hilti. Tehokkai. Luotettavi. Palokatkot Rakeussaumaukset Betoi / kevytbetoi / tiilimuuraus Kipsilevy tms. Levyrakee Muoviputkie läpivieit Betoi / kevytbetoi / tiilimuuraus Kipsilevy tms. Levyrakee Metalliputkie Lisätiedot TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM
TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan Lisätiedot Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704
TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja Lisätiedot JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin
TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja Lisätiedot Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014
Tekninen ohje Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Hiltipalokatkomansetti Avonainen CFS-C EL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085 Numero 04 / 2014 Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Numero 04 Lisätiedot PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET
PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket Lisätiedot ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K
Tekninen tuoteseloste ja asennusohje ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K 2-komponenttinen palokatkovaahto Tuoteseloste Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava Punainen FSAFOAM2K Lisätiedot TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Tremco illbruck International Gmbh Wigan plant, UK TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6726-11 Myöntämispäivä 18.03.2011 Päivitetty 5.3.2012 TUOTTEEN NIMI Nullfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Tremco illbruck International Gmbh Tullikirjurinkuja 2 FI-00750 Lisätiedot PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.
PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen Lisätiedot ETA-hyväksytyt ja CE-merkityt tuotteet. Würth Palokatkotuotteet Tekniset Ohjeet
ETA-hyväksytyt ja CE-merkityt tuotteet Würth Palokatkotuotteet Tekniset Ohjeet ETA-Hyväksyntä ja CE-merkintä CE-merkintä on tullut pakolliseksi suurimmalle osalle rakennustuotteita EU:n rakennustuoteasetuksen Lisätiedot JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin
TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille. Lisätiedot Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa
Tekninen tuoteseloste ja asennusohje FIRE SEALANT 400 muut markkinointinimet: Fire Mate / SafeSeal FSA 120 Palokatkosilikonimassa Tuoteseloste Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, paloa ja savukaasujen etenemistä Lisätiedot Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot AC95 PALOTEKNINEN AKUSTIIKKAMASSA JA LIIMA
SIVU: 1 / 6 d AC95 PALOTEKNINEN AKUSTIIKKAMASSA JA LIIMA Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Valkoinen AC95900 900ml 9 Tuotekuvaus AC95 on korkealujuuksinen, palotilanteessa turpoava, pysyvästi elastinen akustiikkamassa Lisätiedot TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Neutron Fire Technologies Limited TUOTEKUVAUS
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire Technologies Limited Lisätiedot Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane
Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku Lisätiedot MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä
MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on Lisätiedot SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA
SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot Obex palokatkomassa ASENNUSOHJEET MASSA PALO KATKO
ASENNUSOHJEET PALO MASSA KATKO 1 OBEX palokatkomassa Kaapelin palokatko El 120:een asti betoniseinille, lattioille ja kevyille seinille. Kaapeleiden palokatkotiiviste sähkö-, tietoliikenne- ja valokaapeleille. Lisätiedot PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.
PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3 Lisätiedot PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER
PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER Korkea- ja tasalaatuinen pistoolivaahto, joka sopii myös erittäin vaativalle käyttäjälle sekä erittäin ankariin olosuhteisiin. Hyvin tasainen ja tiheärakenteinen vahva Lisätiedot MONIPUOLINEN JOUSTAVA ERISTE, JOKA POHJAUTUU ARMAFLEX TEKNOLOGIAAN
MONIPUOLINEN JOUSTAVA ERISTE, JOKA POHJAUTUU ARMAFLEX TEKNOLOGIAAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Luotettava kondensaation hallinta umpisoluisen Armaflex-teknologian pohjalta Tehokas lämpöhäviöiden esto Lisätiedot FB Ylivirtaventtiili
FB Ylivirtaventtiili 26.10.2011 Versio 1.0 Tuotefaktaa Ylivirtaventtiili paloluokituksella FB ylivirtaventtiili on teräsverkko, joka estää passiivinen tuuletusventtiili liekit alkuvaiheessa, osastoiville Lisätiedot - luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa Lisätiedot KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus
1 LIITE 17 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN Lisätiedot Tiivistysaineet Ilmastointi
Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin Lisätiedot Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla
YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin Lisätiedot PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm
PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP Lisätiedot NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET
1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus Lisätiedot Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö
Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka Lisätiedot Ullakon eristäminen Rakennuseristeet
Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät Lisätiedot PANELTIM PANEELIT. 50/100: 10 Kg/M 2 50/50: 13 Kg/M 2. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm -20 C + 80 C
PANELTIM PANEELIT 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 3,5 3,5 /100: 10 Kg/M 2 /: 13 Kg/M 2 51 mm -20 C + 80 C 100 Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP copo) ja Lisätiedot Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko
Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI Lisätiedot Pintaluokat & Materiaalit. Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat. Versio 1.0
Pintaluokat & Materiaalit Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat Versio 1.0 1 Alkusanat Vuonna 2002 Suomessa siirryttiin käyttämään eurooppalaista paloluokitusjärjestelmää rinnakkain suomalaisen Lisätiedot SUORITUSTASOILMOITUS
FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan Lisätiedot Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi
Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi. Lisätiedot PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET
PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET Palosaumaukset ja -tiivistykset tulee toteuttaa siten, ettei tulipalo, palon muodostama savu ja myrkylliset palamiskaasut pääse leviämään palo-osastosta toiseen. Lisätiedot Obex palokatkovaahto ASENNUSOHJEET VAAHTO PALO KATKO
ASENNUSOHJEET PALO VAAHTO KATKO 1 Palokatkovaahto kaapeleille ja putkille sekä niiden yhdistelmille paloluokkaan EI 120:een saakka betoniseinille, lattioille ja joustaville seinille. Palokatko sähkö-, Lisätiedot PAISUVAT PALOKATKOT TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI OBEX PALOKATKO- RATKAISUT
PAISUVAT PALOKATKOT TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI OBEX PALOKATKO- RATKAISUT Obex palontorjunta Antaa optimaalisen turvan Sertifioitu ja korkealaatuinen suoja Yksittäisille tai useille kaapeleille ja putkille Lisätiedot 3.1.6 Gyproc Teräsrunkoiset väliseinät
.6 Gyproc Teräsrunkoiset väliseinät Sisältö.6.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät....................................................141 Rakennetyypit... 143 Viittaukset tyyppidetaljeihin...sivu Liitos Lisätiedot AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA
ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; Lisätiedot 1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED
1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED 1 Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen, Lisätiedot ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin
Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia 1 2 3 tulee vaakasuoraan. Lattiakaivossa on 40 mm:n teleskooppisäätö. Kaivon yläosa säädetään yleensä valmiin lattiapinnan tasoon. paikoillaan ja lattia voidaan Lisätiedot Suihku- kaivotuotteet.
fermacell Asennusopas 2 Miksi valita fermacell kuitukipsilevyt Yksi kerros riittää muuttamaan vanhat tottumuksesi fermacell kuitukipsilevyillä voit säästää paljon. Yksi ainoa kerros riittää usein täyttämään Lisätiedot KERAFIBER 1-1 VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA (BETONI + KIPSILEVY) (PYSTYLEIKKAUS)
KIILTO KERAFIBER KIPSILEVY KIILTO KERAFIBER MASA LIIMAMASSA KIILTO SANITEETTISILIKONI LATTIAKAATO 1:50...100 KIILTO VAHVIKEKANGAS SEINÄN JA LATTIAN RAJAAN KERAFIBER VEDENERISTYS SEINÄN JA LATTIAN YHTYMÄKOHDASSA Lisätiedot HYBRIFLEX FR muut markkinointinimet: SafeSeal FSA 130
Tekninen tuoteseloste ja asennusohje muut markkinointinimet: SafeSeal FSA 130 Hybridipolymeeripohjainen palokatkosaumausmassa Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, liuotteeton saumaus-, tiivistys- ja liimamassa, Lisätiedot 8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi
* because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin Lisätiedot MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ
MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri Lisätiedot 4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi
4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, Lisätiedot JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN
JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sisäänrakennettu vesihöyrysuoja vähentää syöpymisriskiä eristeen (CUI) alla Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla
Tekniset eristeet ku va Aito ja alkuperäinen kivivilla Rockwool Universal Pipe Section Nopea asennus Rockwoolin varma, yksinkertainen ja kustannustehokas tapa putkien eristämiseen. Universal-kourut on Lisätiedot PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen
PAROC Conci Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen Rakennuseristeet Huhtikuu 2012 Energiaviisas ja tiivis PAROC Conci laittaa palat paikalleen Tiiveys on tärkeä palanen energiaviisaassa rakentamisessa. Lisätiedot FB Ylivirtaventtiili
FB Ylivirtaventtiili 26.10.2011 Versio 1.0 Tuotetietoja Paloluokiteltu ylivirtaventtiili FB ylivirtaventtiili on terässäleiköstä, joka on osastoiviin seiniin tarkoitettu suojattu molemmin puolin paloa Lisätiedot LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen
Asennusohjeet LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Rakenne Harvalaudoitukseen asennettava LK Lämmönjakopelti 20 on tarkoitettu puurakenteisiin lattioihin. Rakenne Lisätiedot SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28
1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa Lisätiedot Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi
Termater Elementit Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit Termater Elementit Vahvuus, Eristävyys ja Modulaarisuus OMINAISUUDET JA HYÖDYT Kantava rakenne - Erittäin laadukkaat viilupuu Lisätiedot TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Osastoivat Gyproc väliseinät ja Gyproc suojaverhoukset
SERTIFIKAATTI Nro VTT C 2149 07 Myöntämispäivä 1.10.2007 Päivitetty 2.1.2008. TUOTTEEN NIMI Osastoivat Gyproc väliseinät ja Gyproc suojaverhoukset VALMISTAJA/EDUSTAJA Saint Gobain Rakennustuotteet Oy PL Lisätiedot Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet
Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen Lisätiedot fermacell Rakenteiden yleiskatsaus REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)
Rakenteiden yleiskatsaus REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Sisällysluettelo Esineiden kiinnittäminen seinille ja sisäkattoon Asennus seinälle 3 Esineiden kiinnittäminen Lisätiedot Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille
Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti Lisätiedot ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN
ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN Lisätiedot kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää
JACQUET kansainvälisyys johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 43 työntekijää 3 yksikköä 20 eri maassa / 21 palvelukeskusta 7 500 asiakasta 60 eri maassa liikevaihto 23 M5 7 Lisätiedot Laminaatti 2-lock ja T-lock
Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten Lisätiedot Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä
LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo
2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto... Lisätiedot Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi
Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti Linjasaneeraustuotteita Käsittelyohjeita www.kivira.fi Lattiabetonit Lattia- ja seinä tasoitteet Speed Estrich E 300 SE 1 Lattiabetoni Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa. Lisätiedot UUSI. parempi suojata kuin katua!
UUSI Paras tapa suojautua vaarallista vuotosuihkua vastaan -> UUSI Laippatiivisteen äkillisen vaurion riski on jatkuva uhka ihmisille, laitteille ja ympäristölle. Nyt saatavilla:, paras suojaus vaarallisia Lisätiedot Obex palokatkotulppa ASENNUSOHJEET TULPPA PALO KATKO
ASENNUSOHJEET PALO TULPPA KATKO 1 2 OBEX PALOKATKOTULPPA Kaapelin palokatko betoniseinille, lattioille ja kevyille seinille aina paloluokkaan El 120:een asti. Palokatko sähkö-, tietoliikenne- ja valokaapeleille, Lisätiedot Palokatkotuotteiden valinta ja esittely
Sanni Levy Palokatkotuotteiden valinta ja esittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 31.12.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Sanni Levy Palokatkotuotteiden Lisätiedot 1.1.1 S1.1 2013.12 UMPIPALO-OVI R-KARMI
1.1.1 S1.1 1. Kansilevy 8. Karmi 2. Pohjalevy 9. Pielilistat 3. Paloluokiteltu eriste 4. Paloluokiteltu eriste (ei vakiotoimituksessa) 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite UMPIPALO-PARIOVI 1.1.1 S2.1 Lisätiedot Isola seinäjärjestelmä
Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista Lisätiedot Putken korjaus ja huolto
Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet Lisätiedot Knauf liimausjärjestelmä
Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä Lisätiedot VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA
VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA Vedeneristys laattojen alla KÖSTER Tuotteet vedeneristykseen laattojen alle Pitkäikäinen nautinto kylpyhuoneesta ja suihkutiloista edellyttää täydellistä ja muuttumatonta vedeneristysjärjestelmää. Lisätiedot KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi
KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044: Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute