Source: http://docplayer.fi/1061731-Ilmanvaihtojarjestelmien-puhtaus-ja-puhdistaminen-sairaaloiden-vuodeosastoilla.html
Timestamp: 2017-01-23 19:12:41+00:00
Document Index: 2018721

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla
Download "Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla"
1 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla Loppuraportti Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö -teema Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos Tampereen ammattikorkeakoulu TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN RAPORTTISARJA 502 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla Loppuraportti Rauno Holopainen, Kari Salmi, Eeva-Liisa Hintikka, Pirjo Kekäläinen, Erkki Kähkönen, Sanna Lappalainen, Raimo Niemelä, Kari Reijula Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö -teema Vesa Asikainen, Pentti Kalliokoski, Pertti Pasanen Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos Leila Kakko Tampereen ammattikorkeakoulu TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN RAPORTTISARJA 50 Työterveyslaitos Helsinki3 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Laadukas sisäympäristö -teema Arinatie 3 A Helsinki Kansi Arja Tarvainen Kannen kuva Rauno Holopainen Työterveyslaitos ja kirjoittajat ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Tammerprint Oy4 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla ESIPUHE Sosiaali- ja terveysministeriö teetti vuosina selvityksen sairaalarakennusten kunnosta, ilmanvaihdon toiminnasta ja sairaalatyöntekijöiden kokemista työympäristöhaitoista. Professori Kari Reijulan johdolla tehdyssä selvityksessä sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmien hygieniassa, kunnossa ja toiminnassa havaittiin olevan parannettavaa. Työntekijät kokivat jatkuvaa työympäristöhaittaa useammin kuin toimistotyöntekijät, joiden työoloista oli raportoitu aiemmin. Ilmanvaihtojärjestelmien säännöllinen huolto ja ilmanvaihdon oikea käyttö ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan vähentää koettuun sisäilman laatuun liittyviä oireita ja valituksia. Sairaaloiden ilmanvaihtokanavistojen puhtaus ja puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta (SAIKAPU) -hankkeessa selvitettiin sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmien ja jäähdytyspalkkien hygieniaa ja puhdistustyön toteutusta neljän sairaalan vuodeosastolla. Tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto ( Tutkimus- ja kehitystoiminta), Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus, HUS-Kiinteistöt Oy, Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Are Oy ja Fläkt Woods Oy. Hankkeen toteutusta valvoi johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi käyttöpäällikkö Kalevi Pyysalo Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Johtoryhmätyöskentelyyn osallistuivat johtaja Riitta-Liisa Lappeteläinen (Työsuojelurahasto), kiinteistöpalvelupäällikkö Jukka Hakkila (HUS-Kiinteistöt Oy), tekninen isännöitsijä Stig Fagerholm (HUS-Kiinteistöt Oy), sairaalainsinööri Mikko Rissanen (Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä), aluepäällikkö Mirka Vesaniemi (Are Oy), tuotekehityspäällikkö Jari Hokkanen (Fläkt Woods Oy), professori Kari Reijula (Työterveyslaitos), teknologiajohtaja Raimo Niemelä (Työterveyslaitos), ELT Eeva-Liisa Hintikka (Työterveyslaitos/työskentelyoikeudet), laboratoriopäällikkö Erkki Kähkönen (Työterveyslaitos), laboratoriopäällikkö Sanna Lappalainen (Työterveyslaitos), erikoistutkija Pirjo Kekäläinen (Työterveyslaitos), erikoistutkija Rauno Holopainen (Työterveyslaitos), työhygieenikko Kari Salmi (Työterveyslaitos), professori Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto), professori Pentti Kalliokoski (Itä- Suomen yliopisto) ja tutkija Vesa Asikainen (Itä-Suomen yliopisto). Hankkeen projektipäällikkönä toimi Rauno Holopainen. Loppuraportin kirjoittajat lausuvat parhaimmat kiitokset tutkimuksen rahoittajille, johtoryhmälle ja tutkimustyöhön osallistuneille henkilöille. Kirjoittajat kiittävät lämpimästi infektiosairauksien erikoislääkäri Veli- Jukka Anttilaa (HUS) ja toiminnanjohtaja Jorma Säteriä (Sisäilmayhdistys ry) loppuraportin arvioinnista sekä kustannustoimittaja Mari Purolaa ja englannin kielen toimittaja Alice Lehtistä (Työterveyslaitos) raportin kielen tarkastuksesta. Lisäksi kirjoittajat kiittävät Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston mikrobiologian laboratoriota patogeenisten bakteerien analysoinnista, Työterveyslaitoksen työympäristömikrobiologian laboratoriota pölynäytteiden analysoinnista ja MetropoliLablaboratoriota homesienten analysoinnista. Helsingissä lokakuussa 2010 Tekijät 35 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki 46 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 7 ABSTRACT JOHDANTO TAVOITTEET AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimukseen valitut vuodeosastot Sairaala A Sairaala B Sairaala C Sairaala D Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusmenetelmät ja -järjestys Aloituskokous ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Sairaala A Sairaala B Sairaala C Sairaala D Ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden ja kunnon arviointi Ilmanvaihtojärjestelmien mikrobimittaukset Hiukkas- ja paine-eromittaukset Tulo- ja poistoilmavirtamittaukset Jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektorin mikrobimittaukset Jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektorin kondenssimittaukset Siivottavien pintojen likaantumiseen liittyvät pöly- ja kuitumittaukset Haastattelut TULOKSET Sairaaloiden tulo- ja poistoilmajärjestelmien puhtaus ja kunto Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyön vaikutus mikrobipitoisuuksiin Näytteet tulo- ja poistoilmakanavien pinnoilta Näytteet tuloilmasta Näytteet huoneiden pinnoilta Käytävän ilmanäyte Patogeenisten bakteerien esiintyminen ilmanvaihtokanavissa Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyön vaikutus I/O-suhteen ja paine-eron vaihteluun Sairaala A Sairaala B Sairaala C Hiukkasten irtoaminen puhdistetusta tuloilmajärjestelmästä Tulo- ja poistoilmavirtojen poikkeama suunnitteluarvoista Ilmanvaihdon päiväaikainen käyttö Ilmanvaihdon yöaikainen käyttö Jäähdytyspalkkitutkimus Jäähdytyspalkkien puhtaus ja puhdistettavuus Jäähdytyspalkkien puhdistuksen vaikutus sisäilman hiukkaspitoisuuteen7 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki Jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektorin mikrobimittaukset Jäädytyspalkkien ja puhallinkonvektorin kondenssimittaukset Siivottavien pintojen likaantuminen puhdistustyön aikana BM-Dustdetector-pintapölymittari Musta siivouspyyhe ja ultraviolettivalo Siivottavien pintojen mineraalikuitukertymät Haastattelut Sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmien huollosta ja kunnossapidosta vastaavat esimiehet Osastonhoitajat Siivoustyönjohtajat ja siivoojat Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistajat TULOSTEN TARKASTELU Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Sairaaloiden tulo- ja poistoilmajärjestelmien puhtaus ja kunto Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyön vaikutus mikrobipitoisuuksiin Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyön vaikutus I/O-suhteen ja paine-eron vaihteluun Hiukkasten irtoaminen puhdistetusta tuloilmajärjestelmästä Tulo- ja poistoilmavirtojen poikkeama suunnitteluarvoista Ilmanvaihdon päiväaikainen käyttö Ilmanvaihdon yöaikainen käyttö Jäähdytyspalkkitutkimus Jäähdytyspalkkien puhtaus ja puhdistettavuus Jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektorin mikrobimittaukset Jäädytyspalkkien ja puhallinkonvektorin kondenssimittaukset Siivottavien pintojen likaantuminen puhdistustyön aikana Haastattelut YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Asetuksen 802/2001 tulkinta (SMDno/2009/3142)...69 Liite 2: Aloituskokouksen asialista (sairaala D)...70 Liite 3: SAIKAPU-hankkeessa tehdyt puhdistus- ja tasapainotustyöt..71 Liite 4: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöiden kirjauslomake...72 Liite 5: Ilmavirtojen tasapainotustöiden kirjauslomake...73 Liite 6: Haastattelulomake puhdistuksesta vastaaville esimiehille...74 Liite 7: Haastattelulomake osastonhoitajille...80 Liite 8: Haastattelulomake siivoustyönjohdolle...82 Liite 9: Haastattelulomake siivoojille...84 Liite 10: Haastattelulomake ilmanvaihtojärjestelmien puhdistajille...86 Liite 11: Sairaaloiden IV-puhdistuksessa huomioitavia tekijöitä...91 Liite 12: Yhteenveto ilmavirtamittauksista sairaalassa A Liite 13: Yhteenveto ilmavirtamittauksista sairaalassa B Liite 14: Yhteenveto ilmavirtamittauksista sairaalassa C Liite 15: SAIKAPU-hankkeen julkaisut8 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla TIIVISTELMÄ Ilmanvaihtojärjestelmiin kertyy rakentamisen ja käytön aikana epäpuhtauksia, jotka saattavat erityisesti yhdessä järjestelmään päässeen kosteuden kanssa aiheuttaa sisäilmaongelmia. Järjestelmiin kertyvät epäpuhtaudet saattavat lisäksi heikentää järjestelmien paloturvallisuutta, kasvattaa energian kulutusta sekä aiheuttaa laitteiden toimintahäiriöitä. Ilmanvaihtojärjestelmien säännöllinen puhdistaminen ja puhdistamisen yhteydessä tehtävä ilmavirtojen tasapainottaminen ovat huoltotoimenpiteitä, jotka osaltaan ylläpitävät terveellistä, turvallista, viihtyisää ja energiataloudellista sisäilmastoa rakennuksissa. Tutkimuksessa selvitettiin sairaaloiden vuodeosastojen ilmanvaihtojärjestelmien puhtautta ja kuntoa, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyön vaikutusta sisäilman hiukkaspitoisuuteen, siivottavien pintojen likaantumiseen ja tuloilmajärjestelmien hiukkaspäästöön sekä puhdistustyön jälkeistä ilmavirtojen tasapainotustarvetta. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sairaaloiden vuodeosastoille asennettujen jäähdytyspalkkien puhtautta ja puhdistettavuutta. Tutkimukseen valittujen vuodeosastojen ilmanvaihtojärjestelmät ja jäähdytyspalkit puhdistettiin tavanomaisena määräaikaispuhdistuksena sairaaloiden ja puhdistajien omien toimintatapojen mukaisesti. Vuodeosastojen ilmanvaihtojärjestelmät edustivat tyypillisiä luvuilla sairaaloihin asennettuja järjestelmiä. Tutkimuksen aikana haastateltiin osastonhoitajia, sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmien huollosta ja kunnosta vastaavia esimiehiä, sairaaloiden siivoustyönjohtajia ja siivoojia sekä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistajia. Sairaaloiden vuodeosastojen tuloilmajärjestelmissä, jotka oli puhdistettu noin viisi vuotta aiemmin, oli havaittavissa rakennusaikaisen likaantumisen lisäksi vain vähäistä käytöstä aiheutunutta likaantumista. Sen sijaan noin 25 vuotta aiemmin asennettu tuloilmakanavisto, jota ei ollut puhdistettu asentamisen jälkeen, oli likaantunut sekä rakentamisen että käytön aikana kertyneistä epäpuhtauksista. Noin viisi vuotta aiemmin puhdistettuihin vuodeosastojen poistoilmajärjestelmiin oli kertynyt lähinnä käytönaikaista epäpuhtautta. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyön yhteydessä havaittiin laitevikoja ja korjauskohteita, joiden kunnostaminen voi parantaa järjestelmien toimintaa ja hygieniaa. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen aikana sisä- ja ulkoilman hiukkasten I/O-suhteen vaihtelu oli suurempaa kuin ennen ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusta ja sen jälkeen. Puhdistustyö suurensi erityisesti 1 5 m kokoisten hiukkasten vaihtelua. Puhdistustyö vaikutti myös huonetilojen ja ulkoilman välisen paine-eron vaihteluun. Huonetilojen liiallista ja pitkäaikaista alipaineistamista olisi vältettävä puhdistustyön aikana. Jäähdytyspalkkien puhdistukseen käytetty pölynimuri oli merkittävä pienhiukkaslähde. Puhdistustyössä käytettävät pölynimurit tulee varustaa riittävän korkean erotusasteen hiukkassuodattimilla. Lisäksi puhdistustyöhön käytettävät laitteet tulee olla huollettuja, turvallisia ja sairaalakäyttöön sopivia. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyö lisäsi siivottavien pintojen likaantumista. Silmämääräiset havainnot tukivat mittaustuloksia. Alakattojen avaaminen oli yksi pölyävä ja pintoja likaava työvaihe puhdistustyössä. 79 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki Tuloilmakoneen käynnistäminen ja koneen äkillinen pyörimisnopeuden muutos irrottivat hiukkasia puhdistetusta tuloilmajärjestelmästä. Hiukkasia irtosi sekä tuloilmakoneesta että -kanavista. Hiukkasten irtoaminen näyttäisi olevan suhteellisen lyhytaikaista tuloilmakoneen käynnistyksen jälkeen. Tuloilmakoneen tarpeetonta pysäytystä ja käynnistämistä olisi kuitenkin vältettävä. Sairaaloiden vuodeosastoille asennetut jäähdytyspalkit likaantuvat käytön aikana. Jäähdytyspalkkien säännöllinen puhdistaminen edistää palkkien oikeaa toimintaa. Jäähdytyspalkkien puhdistettavuutta tulisi parantaa siten, että palkkien likaantuvat osat olisivat helposti irrotettavissa pesua tai muuta huoltotyötä varten. Jäähdytyspalkkien jäähdytysveden lämpötilan säädön tulee toimia siten, että vältetään kondenssin muodostuminen palkkien pinnoille. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöt tulisi ajoittaa sairaaloiden vuodeosastoilla siten, että puhdistettavat osastot ovat tyhjiä puhdistustöitä tehtäessä. Osa ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöistä joudutaan käytännön syistä tekemään henkilökunnan ja potilaiden ollessa osaston tiloissa. Puhdistustöiden tekeminen osaston normaalin toiminnan aikana edellyttää osaston- ja hygieniahoitajan, sairaalan teknisen toimen ja laitoshuollon sekä puhdistajien tiivistä ja hyvää yhteistyötä. Yhteistyössä tulee panostaa riittävään ja tarkkaan tiedottamiseen. Jo vanhentuneen, mutta edelleen ohjeena käytettävän Sisäasiainministeriön asetuksen 802/2001 mukaan sairaaloiden ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot on puhdistettava vähintään viiden vuoden välein. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen jälkeen huonetilojen ilmavirrat on tasapainotettava vastaamaan suunniteltuja arvoja. Ilmavirtojen tasapainotus ei kuitenkaan takaa huonetiloihin suunnitelman mukaista ilmanvaihtoa, jos ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa tai toteutuksessa on puutteita tai jos ilmanvaihtoa ei käytetä suunnitelman mukaisella tavalla. 810 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla ABSTRACT Dust and other impurities accumulate in ventilation systems during their installation and use. Accumulated dust and impurities, especially when combined with moisture, may weaken supply air quality and cause problems for the occupants of buildings. Furthermore, accumulated dust in ventilation systems may weaken fire safety, increase energy consumption and cause functional disorders in the system devices. Regular cleaning and balancing of the airflows are an important part of the maintenance routine of ventilation systems, all which help maintain a healthy, safe and comfortable indoor climate in hospitals. The aim of the study was to evaluate the cleanliness and condition of the ventilation systems in hospital wards, the effect of duct cleaning on the particle concentration of indoor air, on the dust accumulation of the room surfaces, and on the particle emission of the supply air system, as well as the need for balancing airflows after duct cleaning. We also studied the cleanliness and cleanability of the cooling beams installed in the hospital wards. The studied ventilation systems and cooling beams of the hospital wards were cleaned at the usual cleaning intervals, according to the hospitals' and duct cleaners' own methods. The ventilation systems were typical systems that had been installed during the 1980s and 2000s in Finnish hospital wards. Head nurses, superiors responsible for the maintenance of the ventilation systems of hospitals and for room cleaning, cleaners, and duct cleaners were interviewed during the study. The amount of accumulated dust and impurities was relatively low in supply air ducts that had been cleaned about five years ago. In contrast, it was high in those that had been installed 25 years ago and not been cleaned after the installation. The amount of dust was also relatively high in exhaust air ducts that had been cleaned five years ago. During cleaning work, many faults were found in the hospital ventilation systems; repairing these may improve the operation and hygiene of the systems. During the cleaning of ventilation systems, the variation of the particles' I/O-ratio was higher than both before and after the cleaning work. Particle size ranging between 1 and 5 m in particular varied greatly during the cleaning work. The cleaning work was also affected by the variation of the pressure difference between indoor and outdoor air. Excessive and extended underpressure of rooms should be avoided during cleaning work. The vacuum cleaner used to clean cooling beams was a significant fine particles source. These vacuum cleaners must be equipped with filters of which particle collection efficiency is sufficiently high. In addition, devices that are used in the cleaning work must be services, safe, and suitable for hospital use. The cleaning of ventilation systems increased dust accumulation on the floor and other plane surfaces. A visual estimation supported the measured results. Opening a suspended ceiling during cleaning work increases dust and dirt on surfaces. 911 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki The start-up and sudden change in the rotational speed of the supply air fan loosened particles from the cleaned supply air system: both from the supply air unit and from the supply air ducts. Although this loosening of particles after the start-up of the supply air fan does not last long, the unnecessary turning on and off of the ventilation systems should nonetheless be avoided. The cooling beams installed in the hospital wards get dirty during use. Regular cleaning helps them work effectively. The cleanability of cooling beams is improved if the parts of the beams which get dirty during use can be easily removed for cleaning or for other maintenance work. The temperature control of the cooling water should operate in such a way as to avoid the formation of condensation on the surfaces of the cooling beams. The cleaning of the ventilation systems should be timed so that hospital wards are empty. However, for practical reasons, some cleaning work has to be carried out when the wards are occupied. This requires good co-operation between the head nurse, the infection control nurse, the hospital engineer, cleaners, and duct cleaners. Information exchange should be adequate and accurate. Regulation 802/2001 of the Ministry of the Interior, although outdated, is still used. It requires that the ventilation ducts and equipment of hospitals are cleaned at least every five years. After the cleaning of premises' ventilation systems, airflows must be balanced to correspond to the planned values. However, the balancing of airflows does not necessarily guarantee the correct ventilation of facilities as planned, if the ventilation system design or implementation is not complete, or if ventilation is used incorrectly. 1012 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla 1 JOHDANTO Sosiaali- ja terveysministeriö teetti vuosina selvityksen sairaalarakennusten kunnosta, ilmanvaihdon toimivuudesta ja sisäilman laadusta sekä niiden vaikutuksesta työntekijöiden ja potilaiden terveyteen (Reijula 2005). Selvityksen mukaan yleisimpiä ilmanvaihdon ongelmia olivat ohjeistuksen puute, riittämätön ilmanvaihto, sisäilman korkeat lämpötilat, hallitsemattomat ilmavirtaukset, huonetilojen väliset eitoivotut paine-erot, kohdepoistojen puute ja ilmanvaihtojärjestelmien puutteellinen hygienia. Työntekijät (n=3811) kokivat jatkuvaa työympäristöhaittaa kuivasta (46 %) ja tunkkaisesta ilmasta (40 %), melusta (30 %) ja vedosta (27 %). Työntekijät kärsivät viikoittain nenän (25 %), käsien (24 %) ja silmien ärsytyksestä (23 %) sekä väsymyksestä (21 %). Valitukset ja oireilu olivat yleisempiä kuin esimerkiksi toimistotyöntekijöillä oli aikaisemmin raportoitu. Ilmanvaihdolla ja ilmavirtauksilla on merkittävä rooli ilmateitse leviävien tartuntatautien leviämisessä (Li ym. 2007). Tästä on esimerkkinä isorokon leviäminen sairaalan eritystilasta sairaalan muihin potilashuoneisiin eritystilaa tuuletettaessa (Wehrle ym. 1970) ja SARS-infektion leviäminen ilmanvirtausten mukana potilasosaston sisällä (Li ym. 2004). Ilmanvaihdon toimintaan ja epäpuhtauksien hallintaan tuleekin sairaaloissa kiinnittää erityistä huomiota. Ilmanvaihtojärjestelmiin kertyy rakentamisen ja käytön aikana epäpuhtauksia, jotka saattavat yhdessä sinne päässeen kosteuden kanssa aiheuttaa vakavia sisäilmaongelmia. Sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmiin voi myös kulkeutua patogeenisiä eli sairautta aiheuttavia mikrobeja. Sairaalan toiminta edellyttää ilmanvaihtojärjestelmien säännöllistä puhdistamista, joka osaltaan ylläpitää tuloilman riittävää hygieniaa. Sairaaloissa ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot puhdistetaan joko potilaiden ollessa huonetiloissa tai huonetila tai koko osasto tyhjennetään puhdistustyön ajaksi. Käytännöt vaihtelevat ja ovat osasto- ja sairaalakohtaisia. Sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta ei ole olemassa kansallisia ohjeita. Eräässä Suomen sairaanhoitopiirissä kiinteistön huollosta vastaavat henkilöt ja infektiolääkärit ovat epäilleet, että tuloilmakanavista irtoaa puhdistustyön irrottamia epäpuhtauksia vielä puhdistustyön jälkeen (VALSAI 2008). Tästä aiheutuvan hygieniariskin on arvioitu olevan jopa suurempi kuin kanavien puhdistamatta jättämisen aiheuttama riski. Vastaavan tyyppistä epäilyä on esitetty myös kirjallisuudessa (Zuraimi 2010). Tämän vuoksi osassa sairaaloita kanavien puhdistus on rajoitettu poistoilmakanavien puhdistukseen. Sairaaloiden huonetilojen jäähdytystarve on kasvanut sisäisten lämpökuormien kasvaessa. Peruskorjausten yhteydessä sairaaloiden huonetiloihin on asennettu jäähdytyslaitteita kuten jäähdytyspalkkeja, joita käytetään yleisesti toimistorakennuksissa huonetilojen jäähdytykseen. Jäähdytyspalkkien pinnoille ei tiivisty vettä, jos palkin jäähdytysveden lämpötilan säätö toimii tarkoituksenmukaisella tavalla. Palkkien kondenssiriski on suurin silloin, kun ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat korkeita ja samaan aikaan rakennuksen sisätiloissa on suuri jäähdytystehon tarve. Jäähdytyspalkkien hygieniasta ja palkeissa mahdollisesti esiintyvistä mikrobeista on vain vähän julkaistua tietoa. 1113 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöiden yhteydessä havaitaan usein laitevikoja, huollon laiminlyöntejä ja muita epäkohtia, joiden kunnostamisella voidaan parantaa järjestelmien toimintaa ja hygieniaa. Kirjallisuudessa ei ole kuitenkaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että ilmanvaihtokanavien puhdistus vaikuttaisi sisäilman laatuun, tilojen käyttäjien oireisiin, ilmanvaihtojärjestelmien energiankulutukseen, ilmavirtoihin tai järjestelmien toimintahäiriöihin (Zuraimi 2010). Joissakin tutkimuksissa sisäilman hiukkaspitoisuus on ollut puhdistustyön jälkeen korkeammalla tasolla kuin ennen puhdistusta. Puhdistustyössä käytettävien desinfiointi-, pinnoitus- ja kapselointiaineiden käytön turvallisuutta tulisi selvittää tarkemmin. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusta ohjannut Sisäasiainministeriön asetus 802/2001 on vanhentunut vuoden 2006 lopussa (SMDno2009/3142, liite 1). Asetusta ei ole uusittu, koska Sisäasiainministeriön Pelastusosasto on katsonut, ettei ilmanvaihtokanavien ja laitteiden puhdistaminen vaikuta merkittävästi ilmanvaihtojärjestelmien paloturvallisuuteen (Rahikainen 2009, Olamo 2010). Tämän näkemyksen taustalla on mm. VTT:n tai 1980-luvulla tekemä tutkimus, jossa on selvitetty ilmanvaihtokanavien pinnoille kertyvien epäpuhtauksien syttymistä ja palamista. On mahdollista, ettei asetusta (802/2001) tulla enää uusimaan. Asetusta voidaan kuitenkin käyttää ohjeena tulkittaessa Pelastuslain 468/2003 mukaisia ilmanvaihtolaitteiden kunnossapitovaatimuksia. Asetuksen 802/2001 mukaan sairaaloiden ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot on puhdistettava vähintään viiden vuoden välein. Puhdistuksen jälkeen järjestelmä- ja tilakohtaiset ilmavirrat on tarkastettava mittauksin. Mikäli järjestelmäkohtaiset ilmavirrat poikkeavat yli ±10 % tai tilakohtaiset ilmavirrat yli ±20 % suunnitteluarvoista, on ilmavirrat tasapainotettava vastaamaan suunnitteluarvoja. Ilmavirtamittausten yhteydessä tulee myös tarkastaa, että rakennuksen tilojen väliset paineerot ovat tarkoituksenmukaiset (SFS 5512). 1214 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla 2 TAVOITTEET Tutkimuksessa selvitettiin sairaaloiden vuodeosastojen ilmanvaihtojärjestelmien puhtautta ja kuntoa. Lisäksi tutkittiin ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyön vaikutusta sisäilman hiukkaspitoisuuteen, siivottavien pintojen likaantumiseen ja tuloilmajärjestelmien hiukkaspäästöön sekä puhdistustyön jälkeistä ilmavirtojen tasapainotustarvetta. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi sairaaloiden vuodeosastoille asennettujen jäähdytyspalkkien puhtautta ja puhdistettavuutta. Hanke tehtiin neljässä erillisessä osaprojektissa yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Osaprojektien tavoitteet olivat seuraavat: Osaprojektin 1 tavoitteena oli arvioida sairaaloiden vuodeosastojen tuloja poistoilmajärjestelmien puhtautta ja kuntoa. Sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmien huollosta ja kunnosta vastaavia esimiehiä haastateltiin joko ennen puhdistusta tai sen jälkeen. Järjestelmien kunnon arvioinnissa pääpaino oli ilmansuodattimien kunnon, erotusasteen ja tiiviyden sekä äänenvaimentimien pintojen eheyden tarkastamisessa. Pölykertymämittauksien yhteydessä järjestelmien puhtautta ja kuntoa arvioitiin silmämääräisesti ja tulokset kirjattiin puhtaudentarkastuslomakkeille. Osaprojektin 1 vastuu oli Itä-Suomen yliopistolla. Osaprojektin 2 tavoitteena oli selvittää, aiheuttaako ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyö merkittäviä hiukkaspäästöjä sisäilmaan ja leviääkö hiukkasmaisia epäpuhtauksia ympäröiviin tiloihin puhdistustyön aikana. Lisäksi selvitettiin ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutusta siivottavien pintojen likaantumiseen ja puhdistustyön jälkeistä ilmavirtojen tasapainotustarvetta. Ulko- ja sisäilman hiukkaspitoisuutta mitattiin tutkimukseen valituissa huonetiloissa hiukkaskokoluokittaisilla mittauksilla. Ulkoilman ja huonetilojen välistä paine-eroa mitattiin samanaikaisesti hiukkasmittausten kanssa. Siivottavien pintojen likaantumista arvioitiin silmämääräisesti ja pintojen pölyisyyttä mitattiin optisella pintapölymittarilla. Huonetilojen ilmavirrat mitattiin ennen puhdistusta ja uudelleen puhdistuksen jälkeen. Osaprojektin 2 vastuu oli Työterveyslaitoksella. Osaprojektin 3 tavoitteena oli selvittää, irtoaako puhdistetuista tuloilmakanavista tai muista järjestelmän osista merkittävissä määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia tuloilmakoneen käynnistyksen yhteydessä. Puhdistetun tuloilmajärjestelmän hiukkaspäästöjä arvioitiin pysäyttämällä ja käynnistämällä tuloilmakoneen puhallin järjestelmän puhdistuksen jälkeen. Ulko- ja tuloilman hiukkaspitoisuutta mitattiin hiukkaskokoluokittaisilla mittauksilla. Osaprojektin 3 vastuu oli Itä-Suomen yliopistolla. Osaprojektin 4 tavoitteena oli selvittää sairaaloiden vuodeosastoille asennettujen jäähdytyspalkkien puhtautta ja puhdistettavuutta. Jäähdytyspalkkien puhtautta arvioitiin silmämääräisesti ja palkeista otettiin mikrobinäytteitä ennen puhdistusta ja puhdistustyön jälkeen. Jäähdytyspalkkien hygieniaa arvioitiin lisäksi jäähdytyskauden aikana mikrobija kondenssimittauksilla. Jäähdytyspalkkien puhdistettavuutta arvioitiin silmämääräisesti seuraamalla palkkien puhdistusta sairaalan vuodeosastolla. Jäähdytyspalkkien puhdistuksen aiheuttamia hiukkaspäästöjä arvioitiin mittaamalla samanaikaisesti ulkoilman ja tutkimukseen valittujen huonetilojen hiukkaspitoisuutta hiukkaskokoluokittaisilla mittauksilla. Osaprojektin 4 vastuu oli Työterveyslaitoksella. 1315 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki 3 AINEISTO JA MENETELMÄT 3.1 Tutkimukseen valitut vuodeosastot Sairaala A Sairaala B Sairaala C Sairaala D Tutkimukseen valittiin neljä vuodeosastoa Etelä- ja Keski-Suomen alueilla sijaitsevista sairaaloista. Osastojen ilmanvaihtojärjestelmät edustivat tyypillisiä luvuilla sairaaloihin asennettuja järjestelmiä. Vuodeosastojen ilmanvaihtojärjestelmät ja jäähdytyspalkit puhdistettiin tavanomaisena määräaikaispuhdistuksena sairaaloiden ja puhdistajien toimintatapojen mukaisesti. Sairaalan A vuodeosaston ilmanvaihtosuunnitelmat oli tehty vuonna 1982 ja ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt vuonna Tällöin olivat voimassa vuoden 1978 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 määräykset ja ohjeet. Potilashuoneiden ulkoilmavirtojen ohjearvona oli tuolloin 1,4 dm 3 /sm 2. Osaston tuloilmakoneissa oli kaksivaiheinen suodatus G3- ja F7-luokan suodattimilla ennen lämmön talteenotto- ja lämmityspattereita. Osaston poistoilmakoneissa oli G3-luokan suodattimet ennen lämmön talteenoton lämmönsiirrintä. Osaston ilmanvaihtokanavat oli edellisen kerran puhdistettu neljä vuotta aiemmin. Sairaalassa tehtiin osaprojektien 1 3 tutkimukset. Sairaalan B vuodeosaston ilmanvaihtosuunnitelmat oli tehty vuonna Tällöin olivat voimassa vuoden 1987 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 määräykset ja ohjeet. Potilashuoneiden ulkoilmavirtojen ohjearvona oli tuolloin 1,2 dm 3 /sm 2. Osaston tuloilmakoneissa oli kaksivaiheinen suodatus G3- ja F7-luokan suodattimilla. Tuloilmakoneessa oli lämmön talteenotto- ja lämmityspatterit. Osaston poistoilmakoneissa oli G3-luokan suodattimet ennen lämmön talteenoton lämmönsiirrintä. Osaston ilmanvaihtokanavat oli edellisen kerran puhdistettu viisi vuotta aiemmin. Sairaalassa tehtiin osaprojektien 1 3 tutkimukset. Sairaalan C vuodeosaston ilmanvaihtosuunnitelmat ja asennustyöt oli tehty vuosien aikana. Tällöin olivat voimassa vuoden 1978 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 määräykset ja ohjeet. Vuodeosaston ilmanvaihtojärjestelmiä oli osittain uusittu 1990-luvulla. Osaston tuloilmakoneessa oli yksivaiheinen suodatus F7-luokan suodattimilla ennen lämmön talteenotto- ja lämmityspattereita. Osaston poistoilmakoneissa oli F5-luokan suodattimet ennen lämmön talteenoton lämmönsiirrintä. Osaston poistoilmakanavat oli puhdistettu edellisen kerran viisi vuotta aiemmin. Osaston tuloilmakanavia ei aiemmin ollut puhdistettu kanaviston asentamisen jälkeen. Sairaalassa tehtiin osaprojektien 1 3 tutkimukset. Sairaalan D osaston potilashuoneisiin ja osaan muita huonetiloja oli asennettu jäähdytyspalkkeja (ns. aktiivipalkkeja) vuonna 2005 tehtyjen korjausten yhteydessä. Tällöin olivat voimassa vuoden 2003 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 määräykset ja ohjeet. Poti- 1416 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla lashuoneiden ulkoilmavirtojen ohjearvona oli 1,5 dm 3 /sm 2. Osaston tuloilmakoneessa oli yksivaiheinen suodatus F7-luokan suodattimilla ennen lämmön talteenotto-, lämmitys-, ja jäähdytyspattereita. Osaston poistoilmakoneessa oli G3-luokan suodattimet ennen lämmön talteenoton lämmönsiirrintä. Jäähdytyspalkkeja ei ollut puhdistettu palkkien asentamisen jälkeen. Sairaalahuolto oli imuroinut jäähdytyspalkkien ulkopinnat (etulevyn) vuosittain. Sairaalassa tehtiin osaprojektin 4 tutkimukset. 3.2 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusmenetelmät ja -järjestys Sairaaloiden ilmanvaihtokoneiden kammiot, lämmönsiirtimet ja muut koneen osien pinnat puhdistettiin pääosin pölynimurilla ja paineilmalla. Ilmanvaihtokanavien puhdistukseen käytettiin puhdistustyöhön kehitettyjä harjauspuhdistuslaitteita. Tulo- ja poistoilman päätelaitteet puhdistettiin imuroimalla ja pesemällä. Jäähdytyspalkit puhdistettiin pölynimurilla ja pölyhuiskalla. Tuloilmakanavien puhdistuksen ajaksi puhdistettava kanavisto tai sen osa alipaineistettiin ilmanvaihtokonehuoneeseen sijoitetulla puhaltimella (alipaineyksiköllä). Kanavapinnoilta irtoavat epäpuhtaudet johdettiin alipaineyksikön ilmavirralla poistoilmajärjestelmään ja sieltä suodattamattomana ulkoilmaan (ks. kuva 1). Sairaalassa C alipaine- ja suodatinyksikkö, jossa oli F7-luokan suodattimet, oli osan ajasta puhdistettavan osaston tiloissa. Sairaalassa D jäteilma suodatettiin F7-luokan suodattimella ennen jäteilman johtamista ilmanvaihtokoneeseen, josta suodatettu jäteilma johdettiin avoimen oviaukon kautta ulkoilmaan. Poistoilmakanavien puhdistuksessa kanavapinnoilta irtoavien epäpuhtauksien ulosjohtamiseen käytettiin järjestelmien omien poistoilmakoneiden ilmavirtaa. Kuvassa 1 on esitetty ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusjärjestys sairaaloissa A, B, C ja D. Ilmavirtoja kuvaavat suuntanuolet ovat ilmanvaihdon normaalin käyttötilanteen mukaisia. 1517 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki Sairaalat A ja D (ensin tuloilma- ja sitten poistoilmajärjestelmän puhdistus): (1) Tuloilmakoneen pysäytys ja koneen puhdistus (2) Alipaineyksikön (erillisen puhaltimen) kiinnitys tuloilmakanavistoon ja puhaltimen käynnistys (3) ja (7) Huonetiloissa päätelaitteiden (sairaalassa D myös jäähdytyspalkkien) ja osaston käytävältä huonetiloihin tulevien vaakakanavien puhdistus (tulo ja poisto) (4) ja (8) Osaston käytävällä sijaitsevien vaakakanavien puhdistus (tulo ja poisto) (5) Tuloilmakoneille nousevien pystykanavien puhdistus (tulo) (6) Alipaineyksikön puhaltimen pysäytys ja irrotus tuloilmakanavistosta, tuloilmakoneen käynnistys (9) Poistoilmakoneille nousevien pystykanavien puhdistus (poisto) (10) Poistoilmakoneen pysäytys ja koneen puhdistus, poistoilmakoneen käynnistys Huom. Sairaalassa D alipaineyksikön jäteilma johdettiin suodatettuna ilmanvaihtokonehuoneeseen ja sieltä ulkoilmaan Sairaala B (ensin poistoilma- ja sitten tuloilmajärjestelmän puhdistus): Sairaala C (ensin poistoilma- ja sitten tuloilmajärjestelmän puhdistus): (7) Huonetiloissa päätelaitteiden ja osaston käytävältä huonetiloihin tulevien vaakakanavien puhdistus (poisto) (8) Osaston käytävällä sijaitsevien vaakakanavien puhdistus (poisto) (1) Tuloilmakoneen pysäytys ja koneen puhdistus (2) Alipaineyksikön kiinnitys tuloilmakanavistoon ja puhaltimen käynnistys (3) Huonetiloissa päätelaitteiden ja osaston käytävältä huonetiloihin tulevien vaakakanavien puhdistus (tulo) (4) Osaston käytävällä sijaitsevien vaakakanavien puhdistus (tulo) (5) Tuloilmakoneille nousevien pystykanavien puhdistus (tulo) (6) Alipaineyksikön puhaltimen pysäytys ja irrotus tuloilmakanavistosta, tuloilmakoneen käynnistys Huom. (9) ja (10) Osaston poistoilmakoneita ja poistoilmakoneille nousevia pystykanavia ei puhdistettu tutkimuksen aikana (7) Huonetiloissa päätelaitteiden ja osaston käytävältä huonetiloihin tulevien vaakakanavien puhdistus (poisto) (8) Osaston käytävällä sijaitsevien vaakakanavien puhdistus (poisto) (9) Poistoilmakoneille nousevien pystykanavien puhdistus (poisto) (10) Poistoilmakoneen pysäytys ja koneen puhdistus, poistoilmakoneen käynnistys (2) Tuloilmakoneen pysäytys ja alipaineyksikön kiinnitys tuloilmakanavistoon, puhaltimen käynnistys (3) Huonetiloissa päätelaitteiden puhdistus (tulo) (4) Osaston käytävällä sijaitsevien vaakakanavien puhdistus (tulo) (5) Tuloilmakoneille nousevien pystykanavien puhdistus (tulo) (6) Alipaineyksikön puhaltimen pysäytys ja irrotus tuloilmakanavistosta (1) Tuloilmakoneen puhdistus ja koneen käynnistys Huom. Alipaineyksikkö oli osan ajasta osaston tiloissa Kuva 1. Periaatekuva ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusjärjestyksestä sairaaloissa A, B, C ja D. 3.3 Aloituskokous ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta Ennen puhdistustyön toteutusta sairaaloissa C ja D pidettiin aloituskokous osastojen ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta. Aloituskokouksis- 1618 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla sa huomioitiin sairaaloiden A ja B puhdistustyöstä saatuja kokemuksia (sairaalan D aloituskokouksen asialista on esitetty liitteessä 2). Aloituskokouksessa oli paikalla sairaalan ilmanvaihtojärjestelmien huollosta ja kunnosta vastaava esimies, osastonhoitaja, sairaalan siivoustyönjohtaja ja ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusyrityksen työnjohtaja. Kokouksessa käsiteltiin mm. puhdistustyön aikataulua, puhdistusjärjestystä, osaston ruokailuaikoja ja epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Kokouksessa sovittiin mm. siitä, että osaston sisäänkäynnin oveen kiinnitetään tiedote osastolla tehtävästä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöstä. 3.4 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Sairaala A Sairaalassa A osaston ilmanvaihtojärjestelmät puhdistettiin helmi maaliskuun vaihteessa Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöitä tehtiin osaston huone- ja käytävätiloissa pääsääntöisesti kolmen päivän aikana. Ilmanvaihtokonehuoneessa ja muissa huoltotiloissa puhdistustöitä tehtiin neljän päivän aikana. Osaston tiloihin vaikuttava tuloilmakone oli pysähdyksissä neljä päivää, jolloin puhdistettiin tuloilmakone ja -kanavat sekä osaston kerroksen poistoilmakanavia. Osaston tiloihin vaikuttava toinen tuloilmakone puhdistettiin viimeisenä. Puhdistustyön yhteydessä kunnostettiin tuloilmakoneiden ja -kanavien vaurioituneita äänenvaimentimia sekä havaittuja laitevikoja. Ilmanvaihtojärjestelmiä puhdisti suurimman osan ajasta kaksi puhdistajaa (kuva 2). Tuloilmakoneiden puhdistuksen ja huollon sekä vaurioituneiden äänenvaimentimien kunnostuksen yhteydessä työhön osallistui kolmesta neljään puhdistajaa. Osaston tulo- ja poistoilmavirrat tasapainotettiin puhdistustöiden jälkeen. Puhdistuksen aikana potilaat olivat osaston huonetiloissa. Huoneiden, sairaalalaitteiden yms. pintoja ei suojattu likaantumisen estämiseksi puhdistustyön aikana. (a) (b) Kuva 2. Sairaala A: (a) Alakattolevyjen irrotus osaston käytävällä ja (b) tuloilmalaitteen puhdistus potilashuoneessa. 1719 Työympäristötutkimuksen Raporttisarja 50 Työterveyslaitos Helsinki Sairaala B Sairaalassa B osaston ilmanvaihtojärjestelmät puhdistettiin huhtikuussa Ilmanvaihtojärjestelmiä puhdistettiin samanaikaisesti osaston huone- ja käytävätiloissa sekä ilmanvaihtokonehuoneissa. Osaston tuloilmakone(et) oli pysähdyksissä päiväsaikaan neljänä päivänä, jolloin puhdistettiin tuloilmakoneita ja ilmanvaihtokanavia. Puhdistustyön aikana ja sen jälkeen kunnostettiin tuloilmajärjestelmän äänenvaimentimia. Puhdistustyötä tehtiin kahdessa ryhmässä, joissa oli kahdesta kolmeen puhdistajaa. Toinen ryhmä työskenteli osastolla ja puhdisti osaston ilmanvaihtokanavia (kuva 3) ja toinen ryhmä kunnosti ja puhdisti tuloilmakoneita ja -kanavia ilmanvaihtokonehuoneessa. Osaston poistoilmakoneita ei puhdistettu, koska ilmanvaihtokanavien puhdistus jatkui tutkimuksen jälkeen rakennuksen muilla osastoilla. Osaston tulo- ja poistoilmavirtoja ei tasapainotettu puhdistustyön jälkeen. Puhdistustyön aikana potilaat olivat osaston huonetiloissa. Huoneiden, sairaalalaitteiden yms. pintoja ei suojattu likaantumisen estämiseksi puhdistustyön aikana. (a) (b) Kuva 3. Sairaala B: Ilmanvaihtokanavien puhdistus (a) osaston käytävällä ja (b) potilashuoneen wc-tilassa Sairaala C Sairaalassa C osaston ilmanvaihtojärjestelmät puhdistettiin kesäkuussa Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöitä tehtiin osaston huone- ja käytävätiloissa kahdeksan päivän aikana ja ilmanvaihtokonehuoneessa ja muissa huoltotiloissa kolmen päivän aikana. Osaston tuloilmakone oli pysähdyksissä päiväsaikaan kolmena päivänä, jolloin puhdistettiin tuloilmakone ja -kanavat. Ilmanvaihtojärjestelmiä puhdisti pääsääntöisesti kaksi puhdistajaa. Tuloilmakanavia (liitäntäkanavia) käytävän runkokanavasta osaston huonetiloihin ei puhdistettu. Puhdistajien mukaan tuloilman päätelaitteiden rakenne oli sellainen, että liitäntäkanavien puhdistus päätelaitteiden kautta olisi vaurioittanut päätelaitteiden äänenvaimentimia. Osaston tulo- ja poistoilmavirtoja ei tasapainotettu puhdistustyön jälkeen. Puhdis- 1820 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla tustyön aikana potilaat olivat osaston huonetiloissa. Hygieniahoitajan pyynnöstä joissakin huonetiloissa (kuten lääkehuoneessa, kuva 4) osa huonepinnoista ja sairaalalaitteista sekä päätelaitteiden läheisyydessä olevat suojakäsineet suojattiin likaantumisen estämiseksi puhdistustyön ajaksi. (a) (b) Kuva 4. Sairaala C: Ilmanvaihtokanavien puhdistus (a) osastonhoitajan huoneessa ja (b) lääkehuoneessa Sairaala D Sairaalassa D osaston ilmanvaihtojärjestelmät ja jäähdytyspalkit puhdistettiin heinäkuussa Osaston ilmanvaihtojärjestelmiä ja jäähdytyspalkkeja puhdistettiin huone- ja käytävätiloissa neljän päivän aikana. Ilmanvaihtokonehuoneessa puhdistustöitä tehtiin kahtena päivänä. Osaston tulo- ja poistoilmavirrat tasapainotettiin puhdistustyön jälkeen. Potilaat siirrettiin osaston muihin potilashuoneisiin potilashuoneen ilmanvaihtolaitteiden ja jäähdytyspalkkien puhdistuksen ajaksi. Sairaalalaitteiden, huoneiden kalusteiden yms. pintojen suojaukseen (kuva 5) sekä puhdistamisesta tiedottamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota puhdistustyön aikana. Osaston ilmanvaihtojärjestelmät ja jäähdytyspalkit puhdisti kaksi puhdistajaa. 19 Näytä lisää
Sairaaloiden ilmanvaihtokanavistojen. puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta. Loppuraportti
Sairaaloiden ilmanvaihtokanavistojen puhtaus ja puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta Loppuraportti Rauno Holopainen, Kari Salmi, Eeva-Liisa Hintikka, Pirjo Kekäläinen, Erkki Kähkönen, Sanna Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien ja jäähdytyspalkkien puhdistaminen sairaalan vuodeosastolla
1 Ilmanvaihtojärjestelmien ja jäähdytyspalkkien puhdistaminen sairaalan vuodeosastolla Holopainen Rauno 1), Salmi Kari 1), Hintikka Eeva-Liisa 1), Kähkönen Erkki 1), Pasanen Pertti 2), Kakko Leila 3) ja Lisätiedot Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet
Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö teema Terve ja turvallinen sairaalarakennus työympäristönä 23.4.2009 Helsinki Lisätiedot www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA
www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa
23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA
14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT... Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
Hyvinvointia työstä Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen, Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet ja rahoitus Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit
Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN Lisätiedot Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA
Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki Lisätiedot KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS
S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy
Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien, Lisätiedot www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA
www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja Lisätiedot Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa
Hyvinvointia työstä Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Erkki Kähkönen, Kari Salmi, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen ja Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA
www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Lisätiedot HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA
30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet
Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton Lisätiedot High Tech Sairaala hanke: Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi
Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi ILMASTOINTIPALKKIEN PUHDISTUS: Uuden menetelmän kehittämisen tarve todettu jo aiemmin Työterveyslaitoksen sairaaloiden IV-hankkeessa (ja käytännössä). IV-KANAVIEN Lisätiedot HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti
HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus- Lisätiedot TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9)
Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Mittaukset kuntotutkimuksen yhteydessä - Lämpöolosuhteet, ilmavirrat, paine-erot ja ilmanpitävyys Tämä IV-kuntotutkimusohje Lisätiedot www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven Lisätiedot SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy
SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista Lisätiedot Terveen talon ilmanvaihto
Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS
Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu Lisätiedot Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA
Oy IV-Special Ab 25.03.2011 IV-kuntotutkimus Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki Lisätiedot 2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45
Sisällys Alkusanat 5 1 Ilmastoinnin perustiedot 13 1.1 Johdanto 13 1.2 Viihtyvyystekijät 13 1.2.1 Perinteiset viihtyvyystekijät 14 1.2.2 Ulkoilman määrä sisätiloissa 14 1.2.3 Ilman epäpuhtaudet 15 1.2.4 Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet
Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ulkoilman sisäänottolaitteita Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot Miten parannan sisäilman laatua?
Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun Lisätiedot T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -
T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i! Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista
Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711 Lisätiedot Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.
Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto Lisätiedot Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT
Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman Lisätiedot Toimiiko talosi ilmastointijärjestelmä puhtaasti ja tehokkaasti? K y s y. n u o h o o j a l t a s i!
H Y V Ä S I S Ä I L M A L I S Ä Ä V I I H T Y I S Y Y T T Ä Toimiiko talosi ilmastointijärjestelmä puhtaasti ja tehokkaasti? K y s y n u o h o o j a l t a s i! P U H D A S H E N G I T Y S I L M A T E R Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on tuoda raikasta Lisätiedot Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset Lisätiedot Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014
Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen Lisätiedot VAETS yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen jatkohanke VAETS yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Markku Rantama Rantama Consulting Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien Lisätiedot Ilmanvaihtolaitteiden sisäinen puhtaus rakennushankkeen aikana
Ville Hanhilahti Ilmanvaihtolaitteiden sisäinen puhtaus rakennushankkeen aikana Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö Päivämäärä 9.11.2012 Tiivistelmä Lisätiedot Tähän kirjataan ilmastointijärjestelmän yleisarvioinnin keskeiset tulokset sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi.
1 HR/10.03.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi, raportin malli Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä 1. Johdanto Tämä raporttiluonnos Lisätiedot Työterveyslaitos, Rauno Holopainen
Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus), Lisätiedot Näytesivut. 3.1 Yleistä
3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista Lisätiedot IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti
IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus Lisätiedot ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu
Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43: Lisätiedot Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK
Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Halton Group pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1969 Perheyritys Liikevaihto 2013 170 M Toimintaa 24 maassa Toimiala: Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014
Työ 2696-3 22.5.2014 TUTKIMUSSELOSTUS Tuloilmaikkunan virtaustekniset ominaisuudet: Savukokeet, lämpötilaseuranta ja tuloilman virtaus ikkunavälissä ilman venttiiliä, ilmanohjaimia ja suodattimia Insinööritoimisto Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Lisätiedot Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet
Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Ilmastointijärjestelmät kuntoon II -seminaari 19.12.2013 Helsinki Mikko Saari, Petri Kukkonen, Niklas Söderholm, Risto Ruotsalainen, Mikko Nyman Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN
1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka. Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa
Marko Angelvuo Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Aducate Reports and Books 4/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO ANGELVUO Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus Lisätiedot Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti
Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
Sisäilmastoseminaari 2015 1 YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen 1, Pertti Pasanen 2 ja Helmi Kokotti 3,4 1 Envimetria Oy 2 Itä-Suomen Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012
VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie Lisätiedot TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI
MITTAROINTI- OHJE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija: Lisätiedot 2.1 Huoneen lämpötila
2.1 Huoneen lämpötila Mittaustulos mittauspaikat 1. 2. 3. 4. Huoneen lämpötila C C C C Ohje: Mittaa ilman lämpötila kalibroidulla lämpömittarilla 1,1 m korkeudelta lattiasta. Tilan laajuudesta riippuen Lisätiedot Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit
Päätelaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (7) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee huonetilassa tai Lisätiedot RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA
RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu Lisätiedot ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS
Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon Lisätiedot Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa
Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa 1 Sisältö - Sisäympäristön laatu kouluissa - Tutkimuksen taustaa - Siivouksen arviointiin liittyvien Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa
Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN Lisätiedot Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy
Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21 Lisätiedot Ilmavaihdon riittävyys ja ilmavirtojen tasapainotustarve kolmen sairaalan vuodeosastolla
SAIKAPUhanke/Käsikirjoitus Talotekniikkalehteen/Kari Salmi/10.2.2010 1 Ilmavaihdon riittävyys ja ilmavirtojen tasapainotustarve kolmen sairaalan vuodeosastolla Salmi Kari, Holopainen Rauno, Kähkönen Erkki Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013
RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri Lisätiedot SUOJAVYÖHYKEILMANVAIHTO ESTÄMÄÄN EPÄPUHTAUKSIEN LEVIÄMISTÄ SISÄTILOISSA
SUOJAVYÖHYKEILMANVAIHTO ESTÄMÄÄN EPÄPUHTAUKSIEN LEVIÄMISTÄ SISÄTILOISSA Guangyu Cao 1, Jorma Heikkinen 2, Simo Kilpeläinen 3, Kai Sirén 3 1 Department of Energy and Process Engineering, Norwegian University Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012
TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta... Lisätiedot Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa eristystilojen suunnitteluun ja käyttöön liittyviä ohjeita
Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa eristystilojen suunnitteluun ja käyttöön liittyviä ohjeita Enbom Seppo 3, Heinonen Kimmo 3, Holopainen Rauno 2, Hyttinen Marko 1, Kalliokoski Lisätiedot YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS
3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus jne. Miten todetut tekniset Lisätiedot EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke
Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä Lisätiedot ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA
31.8.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... Lisätiedot Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat
Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006
TESTASSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot. Lisätiedot Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa
Sisäilmastoseminaari Messukeskus Helsinki, 13.3.2014 Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa Kokkonen A, Nykänen M, Pasanen P. Ympäristötieteen laitos RAPSU-hanke, Työsuojelurahasto Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha Lisätiedot Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa
Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston Lisätiedot ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Työn vaiheet 1. Vaihe Tietokartoitus; vastaavat menettelyt, Lisätiedot Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28
Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista Lisätiedot Ulkoilma, raaka-aineemme
Ulkoilma, raaka-aineemme Maapalloa ympäröivä ilmakehä jakaantuu ionosfääriin, mesosfääriin, stratosfääriin ja troposfääriin. Missä korkeudessa tarvitaan happilaitteita? Ulkoilma, raaka-aineemme Mikä aiheuttaa Lisätiedot KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013
KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin Lisätiedot KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN
KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten Lisätiedot SWEGON HOME SOLUTIONS
ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA
TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 Lisätiedot Infotilaisuus sisäilmatutkimuksista
Infotilaisuus sisäilmatutkimuksista 4. krs, Vantaan Vesi ja Viheralueyksikkö 25.5.2010 klo 13:00 Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄLTÖ tehdyt tutkimukset mittauspisteet tulokset yhteenveto toimenpide-ehdotukset Lisätiedot 60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja
Energiakorjaukset: ega ojau taote talotekniikkaa 1950-luvun jälkeen uusiin lähiöihin rakennettu suuri kerrostalokanta Tyypillisiä korjauksia käytännössä putkiremontit ja julkisivuremontit varsinkin nykyiset Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute