Source: http://docplayer.cz/13498942-Jindrich-plaza-ostrava.html
Timestamp: 2018-05-21 05:34:34+00:00
Document Index: 6841401

Matched Legal Cases: ['zákona č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č.100', 'zákona č. 100', 'ZÁKONA Č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100', 'zákona č.100', 'zákona č. 100', 'zákona č. 100']

JINDŘICH PLAZA OSTRAVA - PDF
Download "JINDŘICH PLAZA OSTRAVA"
1 1 JINDŘICH PLAZA OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) 04/2007
2 2 JINDŘICH PLAZA OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel oznámení : Ing.Jarmila Paciorková číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 Selská 43, Havířov Tel/fax , Spolupracovali: CMC architects, a.s. UDI Morava s.r.o.(dopravní posouzení, 04/2007) TESO spol. s r.o.,ostrava (rozptylová studie, 04/2007) 04/2007
3 3 Obsah: Strana: A. Údaje o oznamovateli 5 B. Údaje o záměru 5 I. Základní údaje 5 1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č Umístění záměru 6 3. Kapacita (rozsah) záměru 6 4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 6 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí Stručný popis technického a technologického řešení záměru Výčet dotčených územně samosprávných celků Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 27 II. Údaje o vstupech Zábor půdy Odběr a spotřeba vody Surovinové a energetické zdroje Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 36 III. Údaje o výstupech Množství a druh emisí do ovzduší Množství odpadních vod a jejich znečištění Kategorizace a množství odpadů Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií Hluk 64 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Dosavadní využívaní území a priority a jeho trvale udržitelného využívání Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností 74 - na územní systémy ekologické stability - na zvláště chráněná území - na území přírodních parků - na významné krajinné prvky
4 4 - na území historického, kulturního nebo archeologického významu - na území hustě zalidněná - na územní zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny Vlivy na obyvatelstvo Ovzduší a klima Voda Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje Flóra, fauna a ekosystémy Krajina, krajinný ráz Hmotný majetek a kulturní památky Hodnocení 85 D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při specifikaci vlivů 89 E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 89 F. Doplňující údaje Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení Další podstatné informace oznamovatele 90 G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 90 H. Příloha 95 Části F. a H. uvedeny v příloze
5 5 A. Údaje o oznamovateli Investor RPG RE Management s.r.o. Sídlo Praha 1, Štěpánská 34/621, PSČ Korespondenční adresa Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ Zastoupený Tanya Morrison IČO DIČ CZ Tel Fax Oznamovatel CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. Sídlo Tvorkovských 2016/17, Ostrava-Mariánské Hory IČ DIČ CZ tel fax Technická koordinace AED project, a.s. Pod Radnicí 2a, Praha 5 Projektant CMC architects, a.s. Sídlo Jankovcova 53, Praha 7 Korespondenční adresa Praha 7-Holešovice, Jankovcova 53, PSČ IČO DIČ CZ Tel./Fax Kontaktní osoba Ing. arch. Martina Trejtnarová, Assoc. AIA, ČKA tel Technická koordinace: AED project, a.s. Pod Radnicí 2a, Praha 5 B. Údaje o záměru I. Základní údaje 1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 JINDŘICH PLAZA OSTRAVA Bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu. Součásti stavby jsou nová parkovací stání - podzemní garáže 670 parkovacích míst.
6 6 2. Kapacita (rozsah) záměru Plocha stavebního pozemku m 2 Plocha staveniště m 2 Zastavěná plocha /ZP objekt A / SO m 2 objekt B / SO m 2 objekt C / SO m 2 Celkem m 2 Garáže 4.PP m 2 Garáže 3.PP m 2 Garáže 2.PP m 2 Garáže 1.PP m 2 Parkovací plochy: Garáže 4.PP Garáže 3.PP Garáže 2.PP Garáže 1.PP Celkem 120 parkovacích míst 205 parkovacích míst 204 parkovacích míst 160 parkovacích míst 670 parkovacích míst 3. Umístění záměru kraj Moravskoslezský Statutární město Ostrava Městská část Moravská Ostrava a Přívoz Parcelní číslo: 1254, 1261/2, 1261/3, 1261/4, 1261/5, 1261/6, 1261/7, 1261/8, 1261/9, 1261/10, 1261/11, 1261/12, 1261/13, 1261/14, 1261/15, 1261/16, 1261/17, 1261/18, 1261/19, 1261/21, 1261/23, 1261/27, 1261/20, 1261/1, 1256/1, 1261/25, 1013/99, 1261/26, 1256/3, 1013/1, 1013/76, 1262/3, 1479/2, 1479/3, 1479/9, 1262/2, 3550/2, 3550/3, 3550/4 4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) Záměrem stavby je vybudování komplexu uceleného areálu Jindřich Plaza na ulici Nádražní v centru Ostravy na místě stávající budovy hotelového domu Jindřich. Hotelový dům bude v rámci nové výstavby zdemolován. Komplex zahrnuje objekty s převažujícím funkčním využitím administrativy a hotelu. Kanceláře jsou uvažovány se standardem kategorie A, hotel standard 4-5 hvězdiček, použití EU standardů klasifikace. Hotelový komplex bude situován v jihovýchodní části pozemku se vstupy z náměstí, hotelové lobby, restaurace a obchodní plochy budou umístěny v parteru, ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží bude umístěno konferenční centrum, fitness a bazén. Ve věži je projektem navrženo umístění hotelových pokojů a apartmány. Kancelářský komplex s obchodními plochami a komerčními plochami v parteru bude umístěn v severní části pozemku. Uvnitř komplexu čelně k náměstí projekt umístil vstupní atrium. Podzemní garáže budou umístěny pod oběma objekty hotelového komplexu a administrativy ve čtyřech podzemních podlažích, přístupné obousměrnou rampou umístěnou v severovýchodním rohu objektu kancelářského objektu a samostatnou jednosměrnou výjezdovou rampou umístěnou mezi administrativním a hotelovým komplexem.
7 7 SO SO SO Hotelový komplex Kancelářský komplex Podzemní garáže Navrhované rozložení funkcí je následující: HOTELOVÝ KOMPLEX KANCELÁŘSKÝ KOMPLEX HOTELOVÉ POKOJE FITCENTRUM KONFERENČNÍ CENTRUM RESTAURACE OBCHODNÍ PLOCHY Funkce administrativní 60% (objekty SO-01-02) Funkce hotelová 26% (objekty SO-01-01) (zahrnuje hotelovou restauraci a konferenční centrum) Funkce komerční 10% (objekty SO-01-01, SO-01-02) (zahrnuje obchodní plochy, restaurace, kavárny) Funkce fitness, bazén 4% (objekty SO-01-01) Projekt Jindřich Plaza je situován v blízkosti historického centra města, přibližně v polovině významné severojižní dopravní tepny a pěšího bulváru, ulice Nádražní. Podle Územního plánu spadá do jádrového území a území hromadného bydlení. Hotel Jindřich je v současnosti v majetku investora RPG RE Commercial, s.r.o.
8 8 Pozemky, na nichž bude probíhat demolice stávajícího hotelu Jindřich a přilehlých garáží jsou ve vlastnictvím investora, s výjimkou pozemku s parcelním číslem 1261/20. Tento pozemek bude investorem před zahájením demolic garáží získán do vlastnictví. Přilehlé objekty garáží jsou ve vlastnictví jiných osob a před započetím demoličních prací garáží budou investorem získány do vlastnictví. Na stavebním pozemku se nachází: - bezpečnostní pásmo jámy Jindřich větrní (r = 23 m) - bezpečnostní pásmo jámy Jindřich těžní (r = 23 m) V prostoru ohraničeném částí bezpečnostního pásma jámy Jindřich větrní bylo územním rozhodnutím č. 59/97 rozhodnuto o stavební uzávěře a v prostoru ohraničeném bezpečnostním pásmem jámy Jindřich těžní bylo územním rozhodnutím č. 201/97 rovněž rozhodnuto o stavební uzávěře. Pozemek zasahuje ochranné pásmo významného krajinného prvku (Bezručovy sady). Pozemek navržený pro realizaci předmětného záměru má obdélníkový tvar, jeho delší západní hrana přiléhá k Nádražní ulici, jižní hrana sousedí z převážné části s parkem Bezručovy sady a třináctipodlažním panelovým domem. Východní hrana pozemku sousedí částečně s objekty dvoupodlažních garáží a částečně s velkým zatravněným otevřeným vnitroblokovým prostranstvím a za ním je situováno hřiště a oplocená hrací plocha. Severní hrana přiléhá k vnitrobloku polozavřeného residenčního městského bloku. Uvedené plochy znázorňuje následující fotodokumentace Vepředu objekt náležící k těžní věži, za ním hotelový dům Jindřich a 13-ti patrový panelový dům Objekt hotelového domu dvorová část Garáže, za nimi 13-ti patrový panelový dům Vnitroblok stávající příjezd do dvorové části
9 9 Místo situování stavby Na pozemku, v jeho střední části, se v současné době nachází objekt historické, sto let staré těžní věže (TJ ) Jindřich, který bude zachován. Stejně tak bude zachováno i odvětrání TJ Jindřich větrní v současnosti umístěná v parkově upravené ploše v jižní části pozemku.
10 10 Na pozemku se dále nachází rozsáhlý objekt Hotelového domu Jindřich z 80. let, který je navržen k demolici a objekty dvoupodlažních garáží, které jsou také určeny k demolici. Zájmové území je z důlního hlediska situováno v jihovýchodní části dobývacího prostoru DP Přívoz. Po utlumení klasického dobývání černého uhlí byly v Ostravské části ve stejné rozloze následně stanoveny DP na hořlavý zemní plyn (HZP), vázaný na zbylé uhelné zásoby pro podnik OKD, DPB, a.s. v Paskově. V Mapě důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava město a přilehlých katastrálních územích okresu Karviná je staveniště na ploše B2. Doznávající projevy poddolování na povrch a povrchové objekty zde je charakterizován vzhledem k časovému odstupu důlní činnosti V.skupiny stavenišť (dle ČSN Navrhování objektů na poddolovaném území). Uvedené závěry vyplývají z vyjádření OKD, a.s. IMGE, vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku, zn.č. OL-2007/912Ing.Hy z k záměru Ostrava Jindřich Plaza. Zároveň byly uvedeny hodnoty poklesů, odečtených z map poklesů, zpracovaných ze skutečně odrubaných ploch. V místě stavby se dle vyjádření OKD, a.s. IMGE jedná o následující poklesy: Poklesy z dobývání (konec těžby) o pokles cm, z toho dobývání v letech pokles 2 cm. OKD, a.s. IMGE souhlasí se stavbou za předpokladu, že budou zajištěny deformační parametry poddolování: Max.naklonění imax = 1, rad Max.vodorovné poměrné přetvoření emax = 1, Min.poloměr zakřivení Rmin > 50 km
11 11 Bezpečnostní pásmo starého nebo opuštěného důlního díla stavbu dle stanoviska DIAMO o.z. Odra neovlivňuje, proto není nutné, aby byla při provádění a užívání stavby stanovena další bezpečnostní a zajišťovací opatření. Stavba není umístěna ve stavební uzávěře pro bezprostřední okolí starého nebo opuštěného důlního díla. Proto dle stanoviska není nutné, aby při provádění a užívání stavby byla stanovena další bezpečnostní opatření. V blízkosti stavby není v současnosti proveden vrt pro vyhledávání, odplyňování a monitorování starých nebo opuštěných důlních děl. Dle mapy kategorizace území OKR (dle OKD DPB, a.s. Paskov, 10/2001) se zájmové území nachází v území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. DIAMO odštěpný závod Odra ve svém stanovisku (zn. THO/O/24463/07 z ) k možnosti výstupů důlních plynů pro stavební záměr Ostrava Jindřich Plaza uvádí bezpečnostní opatření pro stavbu a zařízení (pro povolení stavby): - pokud budou v místě stavebního záměru prováděny výkopy do větší hloubky jak 0,8 m je nutno k vyloučení možnosti výstupu důlních plynů provést atmogeochemický průzkum měření a zajištění koncentrace důlních plynů v půdním ovzduší provedené akreditovanou zkušební laboratoří. - na základě vyhodnocení atmogeochemického průzkumu bude přiřazeno místu stavební činnosti klasifikační stupeň bezpečnostních opatření při provádění a užívání stavby Z toho důvodu byl proveden atmogeochemický průzkum firmou OKD, DPB, a.s. Paskov (osvědčení o akreditaci č. 47/2007 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.) zpracován byl materiál Stanovení koncentrace metanu v půdním vzduchu a vypracování bezpečnostních opatření pro provádění a následné užívání stavby Ostrava Jindřich Plaza. Stavba bude realizována na území s nahodilými výstupy důlních plynů. Průzkum stanovení koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu se provádí na základě plynometrické metody atmogeochemie. Ve dnech a byl proveden průzkum stanovení koncentrace metanu - v půdním vzduchu v rozsahu vymezeném pro stavbu. Z výsledku měření vyplývá, že ve vymezeném zájmovém území dochází k plošnému i bodovému výstupu metanu. Nejvyšší koncentrace byla naměřena na severním okraji zájmového území 1176 ppm CH 4. Na tuto maximální hodnotu navazuje směrem na jihovýchod plocha s koncentracemi od 123 ppm do 282 ppm. Další místo, kde byl zaznamenán plošný výstup CH 4 se nachází východně a severovýchodně od zlikvidovaných jam Jindřich, těžní a Jindřich, výdušná. Zde se dle průzkumu koncentrace metanu v půdním vzduchu pohybují od 69 ppm po 543 ppm CH 4. K bodovému výstupu dle zpracovaného průzkumu dochází ještě na západním okraji zájmového území, kde v jedné sondě byla naměřena koncentrace 427 ppm CH 4. Ostatní bodové výstupy metanu, které jsou nahodile rozptýleny po celé zkoumané ploše, nepřevyšují hodnotu 200 ppm CH 4. V závěru zpracovatel posouzení uvádí, že při atmogeochemickém průzkumu zájmového území v okolí Hotelového domu Jindřich byl zaznamenán ve dvou místech plošný výstup metanu a bodový výstup po celé zkoumané ploše. Pouze ve dvou sondách byla zaznamenána koncentrace převyšující hodnotu přirozeného pozadí, tj. 500 ppm CH 4.
12 12 V oblastech s výše uvedeným nebezpečím výstupu důlních plynů ze starých důlních děl na povrch zpracovatel posouzení navrhuje použít při realizaci staveb proti pronikání důlních plynů do interiérů některá z následujících prvků pasívní a aktivní ochrany: - podzemní přípojky inženýrských sítí minimalizovat a utěsnit plynonepropustnou izolací - použití vhodných plynonepropustných izolačních materiálů základů stavby - odvedení eventuálního výskytu důlních plynů prostřednictvím odplyňovacích rýh formou štěrkových loží nebo drenážních systémů pod základem stavby - umístění čidel měřících metan ve sklepních a suterénních prostorech - instalace větracího systému nebo vzduchotechniky sloužící k aktivnímu větrání rizikových prostor Stanovení koncentrace metanu v půdním vzduchu pro akci Ostrava Jindřich Plaza OKD, DPB, a.s.
13 13 Navržené funkční využití je v souladu s Územním plánem města Ostravy, kde je charakterizováno jako jádrové území (75% řešeného území) a bydlení hromadné (25% řešeného území). Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území není vymezena. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí Lokalita navržena pro realizaci záměru se nachází v městské části Moravská Ostrava, v území, kde je možné z hlediska územního plánu uvedený záměr realizovat. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací (jádrové území a bydlení hromadné). Charakter navrhovaného záměru je určen jeho budoucím využitím jedná se o hotelový a kancelářský komplex doplněný podzemními garážemi. Objekty mají být vizitkou uvedené části území. Současně je snahou vytvořit příjemné a motivující pobytové a pracovní prostředí. Záměr stavby vychází ze základní koncepce navrhovaného záměru, a to požadavku zabezpečit maximální uspokojení návštěvníků a uživatelů hotelového a administrativního komplexu na ulici Nádražní. Celý komplex bude doplněn dalšími složkami možného využití fitcentrum, bazén, terasa, konferenční centrum, restaurace a obchodní plochy včetně technických prostor s kuchyní, sklady a garážemi. Urbanistické řešení je v souladu se závaznou ÚPD. Svou atraktivní polohou a vazbou na okolní architekturu je lokalita určena pro zástavbu na vysoké architektonicko urbanistické úrovni s požadavkem dobrého provozně funkčního řešení. Varianty Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty : 1. Nulová varianta 2. Varianta předkládaná oznamovatelem Nulová varianta Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je možná, ale neumožňuje realizovat podnikatelský záměr investora související se zabezpečením objektu hotelového a administrativního komplexu a jejich zázemí v předmětné lokalitě přímo navazující na centrum města. Stávající objekt by vyžadoval úpravu nebo rekonstrukci, což by znamenalo nemalé finanční prostředky při zachování stávajícího typu využití. Z hlediska vlivu na životní prostředí je tato varianta možná. Otázku případného vlivu například jiné stavby nebo jiného řešení lokality celého prostoru na životní prostředí nelze nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě. Varianta předkládaná oznamovatelem Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, ale může být ekologicky přijatelná. Za ekologicky přijatelnou lze považovat tu činnost, která eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu širších vrstev obyvatelstva.
14 14 V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a jeho potenciální připravenost pro navrhované řešení. Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební i provozní a zároveň umožňovala podnikatelský záměr investora realizovat uvedenou stavbu, tj. hotelový a administrativní komplex Jindřich Plaza na ulici Nádražní v Ostravě. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky optimální a vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a bude řešena v souladu s dopravním systémem území. Realizací záměru dojde k podstatným změnám, které budou ovlivňovat komplexní ráz připravovaného řešení celého území. Navržené stavby budou významným stavebním prvkem v území a celý komplex vytvoří nový charakter území s moderními architektonickými prvky. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Historické jádro a budoucí velké rozvojové území Karoliny v jižní části a Hlavní nádraží a rozvojová území v severní části Nádražní vytvářejí přirozenou polaritu okolo komplexu Jindřich plaza a dávají mu logickou významnost, která zde umožňuje vybudovat výjimečné objekty a velký urbánní prostor veřejné náměstí. Tato idea je ještě umocněna propojením se sousedním parkem, který plynule přechází do náměstí, jehož středem je dominanta historické těžní věže Jindřich jako původní identita a genia loci tohoto místa. Výjimečnost se odráží i v horizontální linii města jako nový orientační bod tvořený dvěma výškovými budovami, oznamujícími novou energii a dynamiku města. Forma a objem nově navržených budov odráží poměry a okolnosti místa a reaguje na dané podmínky, kde jednou z klíčových byla ochranná pásma těžních jam, která jsou pod stavební uzávěrou. Nové budovy byly navrženy jako solitery, ve dvou hlavních komplexech: Hotelový komplex (objekt SO.01-01) Hotelový komplex bude tvořen hotelovou věží s přiléhající nižší čtyřpodlažní částí. Kancelářský komplex (objekt SO.01-02) Kancelářský komplex bude tvořen dominantní kancelářskou věží, nižším šesti až osmi podlažním objektem ve tvaru L a velkým ústředním prostorem atria. Oba komplexy budou doplňovat podzemní garáže. Podzemní garáže (objekt SO.01-03) Podzemní garáže budou umístěny pod oběma nadzemními stavebními objekty ( SO.01-03) a částečně pod terénem. Jejich součástí je také výjezdová rampa.
15 15 Hrubá podlažní plocha Tabulka č.1 FUNKCE Objekt A SO podlažní plocha celkem hotel konferenční centrum obchodní plocha restaurace / bar fitness / bazén technické prostory [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] HPP celkem NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
16 16 Objekt B SO podlažní plocha celkem FUNKCE kanceláře banka obchodní plocha restaurace / bar garáže [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] HPP celkem NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP technické prostory
17 17 Objekt C SO podlažní plocha celkem FUNKCE garáže banka hotel restaurace [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] HPP celkem PP PP PP PP NP Zastavěná plocha a obestavěný prostor Tabulka č.2 Obestavěný prostor nadzemních podlaží objekt A / SO m 3 objekt B / SO m 3 objekt C / SO m 3 Celkem HPP (NP) m 3 Obestavěný prostor podzemních podlaží objekt A / SO m 3 objekt B / SO m 3 objekt C / SO m 3 Celkem HPP (PP) m 3 CELKEM Obestavěný prostor technické prostory
18 18 Zastavěná plocha /ZP objekt A / SO m² objekt B / SO m² objekt C / SO m² CELKEM Zastavěná plocha /ZP 5883 m² Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží / HPP objekt A / SO m² objekt B / SO m² objekt C / SO m² Celkem HPP (NP) m² Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží / HPP objekt A / SO objekt B / SO objekt C / SO m² Celkem HPP (PP) m² CELKEM Hrubá podlažní plochy /HPP m² Kapacity funkčních ploch objektu Tabulka č.3 Objekt A SO Účelová jednotka Užitná plocha u.j. /UP/ celkem [m2] Počet míst/ hostů Počet zaměstnanců Počet pokojů/ apartmánů Hotel (1NP - 20NP) Restaurace / Bar hotelová restaurace (1.NP) klub/bar (20.NP) Obchodní plocha (1NP) Konferenční centrum (2NP) Fitness / Bazén (3NP) CELKEM Objekt B SO Kanceláře (1NP - 26NP) Obchodní plocha (1NP - 2NP) Pobočka banky (1NP) Restaurace / Bar samoobslužná restaurace (1.NP) restaurace (27.NP) bar (27.NP) CELKEM Počet lůžek
19 19 Ve východně-západním směru (severní a jižní fasády) projekt navrhuje geometrii jednoduchou a rovnou, vycházející z geometrie okolních budov, v severojižním směru (západní a východní fasády) geometrie bude inklinovat horizontálně i vertikálně obojí k vytvoření funkčního, důvodného a fantastického urbánního prostoru - veřejného náměstí, otevírajícího se směrem do parku a zároveň k vytvoření výjimečné formy jako pokračování tohoto konceptu směrem nahoru. Navrhované objekty mají společný suterén, který má čtyři podzemní podlaží v celém půdorysu a zasahuje do hloubky cca 14 m pod stávající terén a v druhé části tři podzemní podlaží zasahující do hloubky cca 10 m. Vzhledem ke geologické situaci zjištěné předběžným inženýrsko-geologickým průzkumem je navrženo založení na plovoucích pilotách. Konstrukční řešení Nadzemní část projektu je tvořena dvěma samostatnými objekty: částí hotelovou, sestávající z objektu A o 21 nadzemních podlažích, a A1 o 4 nadzemních podlažích (SO.01-01). částí administrativní, sestávající z budovy B o 28 nadzemních podlažích a C o 8 nadzemních podlažích (SO.01-02). Všechny objekty jsou tvořeny z hlediska konstrukčního železobetonovým monolitickým sloupovým skeletem se ztužujícími železobetonovými jádry. Všechny objekty jsou vzájemně oddilatovány. Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty: SO SO SO Hotelový komplex Kancelářský komplex Podzemní garáže
20 20 Výše uvedené objekty (SO) charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené problematiky. Umístění stavby v katastrální mapě Plánované výstavbě nového administrativního a hotelového komplexu Jindřich Plaza v Ostravě předchází odstranění stávajících budov ležících na pozemku investora a určených k zástavbě. Stávající komplex hotelu Jindřich se skládá z celkem 10-ti budov označených písmeny A, B, C, D, E, G, H, K, L, M (viz obrázek na následující straně). Dle označení jsou od sebe i objekty odděleny dilatační spárou šířky v řádu cm. Dilatace jsou řešeny zdvojením konstrukce, tedy každý objekt působí z nosného hlediska samostatně. Poloha dilatací je jasně patrná v interiéru i exteriéru, na podlahách, stropech i stěnách. K demolici je určen stávající hotelový komplex Jindřich a dvoupodlažní garáže stojící za objekty K, L a M. Stávající hotelový komplex se skládá z celkem 10-ti budov a byl postaven na konci 80-tých let 20. století. Doba výstavby garáží nebyla zjištěna, ale jedná se zřejmě o objekt ze let minulého století. Součástí demolic budou rovněž zpevněné venkovní plochy. V těsné blízkosti hotelu se nachází již nefunkční těžní jáma Jindřich s původní těžní věží, která bude zachována a bude chráněna před poškozením.
21 21 Samostatně je zpracován projekt Odstranění stavby Hotel Jindřich, jehož úkolem je zjištění nosného systému demolovaných budov, prověření základních konstrukčních detailů, zhodnocení celkového stavu objektů a stanovení předpokládaného způsobu demolice a omezujících podmínek při realizaci. Demolice z hlediska časové posloupnosti - Odstranění nenosných částí. - Demolice nosných konstrukcí. Postup demolice z hlediska funkce konstrukce - Nenosné konstrukce (odstraňují se bez statického zajištění). Jedná se o technologické vybavení, povrchové vrstvy (podlahy, podhledy a střešní krytiny až na nosné stropní desky, omítky, obklady, apod.), výplně otvorů (dveře, okna, vrata, mříže), vyzdívky/příčky (obecně stěny do tl. 100 mm), fasády prosklené, vyzdívané. - Nosné konstrukce je možné odstraňovat od nevyšší úrovně po nejnižší. Statické zajištění provádět pro zajištění větší bezpečnosti, např. při demolici stropu svázat sloupy, apod. Nosné konstrukce bude možné rozebírat u všech objektů v rámci celého podlaží nebo je možné rozebrat jeden objekt mezi dilatačními spárami. Vždy je nutné se vyvarovat poškození ostatních nosných prvků, které ještě mají plnit svůj účel. Stropní konstrukce nejsou navrženy pro skladování stavebního materiálu. Deponovat suť a jiný materiál na stropních konstrukcích je nepřípustné. V případě nutnosti vytváření skladovacích míst je nutné tato místa podstojkovat. Odstranění suterénu bude nutné koordinovat se zajištěním stěn stavební jámy, případně s pracemi navazujícími na demolici objektu. Není možné odstranit stávající stěny podzemního podlaží a ponechat stěny jámy bez zajištění. Ztížení postupu demolice Z hlediska demolice jistou komplikaci představuje především zmonolitnění stropních konstrukcí. To zřejmě znamená, že v případě rozebírání skeletu po jednotlivých panelech je nutné před jejich sejmutím rozříznutí nabetonávky okolo jednotlivých dílců. Speciální požadavky V zadní části hotelového komplexu, bezprostředně za fasádou, se nachází pod zemí plynovodní a vodovodní vedení. Přejíždění přes toto vedení těžkými vozidly je možné po vytvoření provizorní lávky. Mostovku navrhuje zpracovatel projektu demolic z panelů SPIROLL uložených na jedné straně na podzemní stěně hotelu a na druhé straně na základovém pasu umístěném za ochranným pásmem vedení médií. Před zahájením demolice bude vypracována pasportizace všech okolních stavebních objektů včetně komunikací. Před zahájením demoličních prací nosné konstrukce bude objekt ve spolupráci s jejich správci odborně odpojen od všech médií (např. voda, plyn, horkovod, silnoproudé a slaboproudé vedení, apod.) Dopravní napojení staveniště využívaného pro bourací práce se předpokládá z ulice Nádražní. Trasa staveništní dopravy pro odvoz vybouraného materiálu bude vedena ulicí Nádražní, Mariánskohorskou a Bohumínskou ulicí a dále na řízené skládky a do recyklačních center. Pro příjezd na staveniště bude používána trasa v návaznosti na Bohumínskou a Mariánskohorskou ulici, dále po Sokolské, přes Suchardovu a Nádražní třídu. Předpokládaný počet vozidel v průběhu bouracích prací bude maximálně 6 za hodinu.
22 22 Předpokládaný termín zahájení bouracích prací 08/2007, termín dokončení bouracích prací 10/2007, celková lhůta provedení bouracích prací cca 2-3 měsíce. Vymezení ploch demolic Bourací práce budou realizovány v rozsahu celého komplexu objektů a navrženo je řešení demolic ve čtyřech etapách. 1.etapa prací demolice objektu H, tj. přípravné práce, rozebírání střešní krytiny, uvnitř objektu v jednotlivých podlažích demontáže, odstrojování konstrukcí, vertikální doprava demontovaného zařízení staveništním výtahem do přízemí, bourání zděných a betonových konstrukcí, nakládání a odvoz odpadu na řízené skládky a do recyklačních center, délka trvání cca 3 týdny, 2.etapa prací demolice objektů E, K, tj. současně s bouráním zděných a betonových konstrukcí objektu H budou uvnitř objektů E, K prováděny demontáže, odstrojování konstrukcí, rozebírání střešní krytiny, vertikální doprava demontovaného zařízení staveništním výtahem do přízemí. V návaznosti na dokončení demolice objektu H bude zahájeno bourání zděných a betonových konstrukcí, nakládání a odvoz odpadu na řízené skládky a do recyklačních center, délka trvání cca 3 týdny. 3.etapa prací demolice objektů G, L, M, tj. současně s bouráním zděných a betonových konstrukcí objektů E a K budou uvnitř objektů G, L, M prováděny demontáže, odstrojování
23 23 konstrukcí, rozebírání střešní krytiny, vertikální doprava demontovaného zařízení staveništním výtahem do přízemí. V návaznosti na dokončení demolice nadzemní části objektů E a K bude zahájeno bourání zděných a betonových konstrukcí objektů G, L, M, nakládání a odvoz odpadu na řízené skládky a do recyklačních center, délka trvání cca 4 týdny 4.etapa prací demolice objektů C, D, tj. současně s bouráním zděných a betonových konstrukcí objektů G, L, M budou uvnitř objektů C a D prováděny demontáže, odstrojování konstrukcí, rozebírání střešní krytiny, vertikální doprava demontovaného zařízení staveništním výtahem do přízemí. V návaznosti na dokončení demolice nadzemní části objektů G, L, M bude zahájeno bourání zděných a betonových konstrukcí objektů C a D, nakládání a odvoz odpadu na řízené skládky a do recyklačních center, délka trvání cca 1,5 týdne. 5.etapa prací demolice objektu B, tj. současně s bouráním zděných a betonových konstrukcí objektů C a D budou uvnitř objektu B prováděny demontáže, odstrojování konstrukcí, rozebírání střešní krytiny, vertikální doprava demontovaného zařízení staveništním výtahem do přízemí. V návaznosti na dokončení demolice nadzemní části objektů C a D bude zahájeno bourání zděných a betonových konstrukcí objektu B, nakládání a odvoz odpadu na řízené skládky a do recyklačních center, délka trvání cca 3 týdny, 6.etapa prací demolice objektu A, tj. současně s bouráním zděných a betonových konstrukcí objektu B budou uvnitř objektu A prováděny demontáže, odstrojování konstrukcí, rozebírání střešní krytiny, vertikální doprava demontovaného zařízení staveništním výtahem do přízemí. V návaznosti na dokončení demolice nadzemní části objektu B bude zahájeno bourání zděných a betonových konstrukcí objektu A, nakládání a odvoz odpadu na řízené skládky a do recyklačních center, délka trvání cca 3 týdny, 7.etapa prací demolice podzemní části jednotlivých objektů, tj. bourání zděných a betonových konstrukcí objektů, nakládání a odvoz odpadu na řízené skládky a do recyklačních center, délka trvání cca 5 týdnů, postupné bourání bude zahájeno po dokončení demolice nadzemní části objektů L a M, bourací práce budou probíhat postupně od jižní strany staveniště. Vlastní realizaci bouracích prací musí předcházet přípravné práce. Provede se průzkum aktuálního stavu objektů určených k demolici, budou zjištěny stávající inženýrské sítě, stav okolí demolovaných objektů. Vymezí se a zřetelně označí ohrožený prostor proti vstupu nepovolaným osobám, určí se vstupy a vjezdy na jednotlivá pracoviště, montážní otvory, transportní cesty používané v průběhu prací. Pro vlastní bourací práce provede zhotovitel technologický postup prací. Vliv stavby na životní prostředí se při bouracích pracech projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště do chráněné obytné zástavby, bude nutné, aby zhotovitel v rámci své přípravy a zejména v průběhu provádění bouracích prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. Bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště do přilehlých ulic budou řádně očištěna. Případné znečištění komunikací musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem.
24 24 Inženýrské sítě Voda Podél východní strany stávajícího hotelového domu je veden zokruhovaný veřejný vodovodní litinový řad DN 200. Tento vodovodní řad je umístěn v zemi a vede cca 1,5 až 5,5 m od objektu hotelu. Stávající objekt hotelu je na stávající řad napojen dvěma vodovodními přípojkami, které budou v rámci demolic odpojeny a zrušeny. Odpojení bude provedeno v místech napojení na veřejný vodovodní řad a přípojky budou v celé délce vykopány v rámci demoličních prací na stávajícím hotelu. Stávající vodovodní řad bude v době demolice nadzemní části stávajícího hotelového domu a přilehlých garáží zabezpečen tak, aby nebyl při bouracích činnostech poškozen. Po vyčištění plochy od stávajících objektů bude přistoupeno k přeložení stávajícího vodovodního řadu do nové trasy. Trasa uvedeného vodovodního řadu vedoucího podél stávajícího hotelového domu leží v místě suterénu budoucího nového komplexu. Proto bude tento řad přeložen. Přeložka povede po pozemku investora podél suterénu nově budovaného komplexu. Protože překládaný řad povede v souběhu s ostatními sítěmi, musí trasa přeložky respektovat vzájemné odstupové vzdálenosti vedení sítí. Nový komplex bude napojen dvěma vodovodními přípojkami, které budou napojeny na nově přeložený řad. Objekt administrativy bude napojen přípojkou DN 80. Objekt hotelu bude zásobován přípojkou DN 100. Vnitřní vodovod Od vodoměrných sestav umístěných v 1.PP bude rozvod veden samostatně k požárním hydrantům a samostatně do prostoru centrálních přípraven TUV. K požárním hydrantům bude rozvod veden samostatnými stoupačkami DN 50. V suterénu bude požární rozvod veden v dimenzi DN 80. Vzhledem ke skutečnosti, že tlaková čára vodovodní sítě je v místě výstavby nového komplexu na úrovni 252 m.n.m., tj. cca 40 m nad terénem, bude nutno do výškové části hotelu osadit jednu posilovací tlakovou stanici. Dvě tlakové posilovací stanice budou osazeny i do výškové části obchodně-administrativní budovy komplexu, jejíž nejvyšší podlaží bude ve výšce cca 117 m nad terénem. Kanalizace splašková a dešťová: Kanalizace v okolí stávajícího hotelového domu se skládá ze dvou hlavních rozvětvených tras. Jedna trasa odvádí odpadní vody z východní části hotelového domu a přilehlých ploch a druhá ze západní části a přilehlých ploch. Větve východní trasy probíhají kolem hotelu, pod přilehlým parkovištěm a pod příjezdovou komunikací k tomuto parkovišti. Pak se spojují v jednu hlavní větev, která ústí do ulice Zborovská, kde je napojena na stávající uliční řad jednotné kanalizace. Větve západní trasy také probíhají kolem objektu a po spojení v jednu větev probíhají pod zatravněným pásem chodníku v ulici Nádražní a nakonec se napojují na stávající uliční řad jednotné kanalizace probíhající v ulici Zborovská. Do těchto větví jsou pak napojeny veškeré dešťové i splaškové přípojky objektu hotelového domu. Přípojky jsou provedeny z kameninových trub DN 150 a DN 200. V rámci demolice stávajícího hotelového domu budou zrušeny všechny jeho kanalizační přípojky i veškeré větve venkovní kanalizace, které zasahují do půdorysu budoucí stavby. Rušené potrubí bude v místech, kde nebude překážet budoucím stavebním úpravám na
25 25 pozemku, zaslepeno a ponecháno v zemi. V ostatních případech bude potrubí ze země vyjmuto. Pro odkanalizování nového komplexu budou vybudovány nové kanalizační řady. Dva povedou podél východní stranu komplexu a dva podél jeho západní části. Do těchto řadů budou napojeny všechny nové kanalizační přípojky komplexu včetně přilehlých zpevněných ploch. Přesné rozmístění jednotlivých přípojek bude určeno v dalším stupni projektu po upřesnění vnitřních dispozic. Domovní kanalizace Splaškové vody budou svedeny z objektu stoupačkami umístěnými v instalačních jádrech. Dimenze těchto stoupaček bude DN Na tyto stoupačky bude napojeno sociální zázemí všech jednotlivých prostor komplexu. Splaškové vody z kuchyní budou čištěny v lapácích tuků. Dešťové vody ze střech budou svedeny pomocí dešťových svodů vedených vnitřní částí objektu. Na vnitřních svodech budou umístěny v nejnižším podlaží čistící kusy. Hlavní ležaté rozvody dešťové kanalizace budou zavěšené pod stropem suterénu ve sklonu min.1%. Elektro silnoproud Stávající rozvody VN v řešeném území budou v místě zrušené distribuční trafostanice spojkovány a budou nově vedeny do nové (přeložené) distribuční trafostanice. Z této distribuční TS budou rozvody VN vedeny do budoucích velkoodběratelských trafostanic, které budou vestavěny v budoucích objektech. Stávající rozvody jsou provedeny v napěťové hladině 22kV. Stávající distribuční trafostanice bude přeložena, přeložka bude provedena demolicí stávající TS a výstavbou nové TS. Demolice stávající TS bude provedena až po zprovoznění nové (přeložené) TS. Stávající rozvody NN pro hotel Jindřich budou odpojeny v TS a v hlavích rozvaděčích hotelu Jindřich. Distribuční rozvody NN pro okolní objekty budou přeloženy do nové (přeložené) TS. Část stávajících rozvodů VO v dotčeném území bude zrušena a budou nahrazeny novými rozvody VO. Nové rozvody budou provedeny dle nového architektonického řešení dotčeného území. Rozvody VN pro nové odběratele Napojovacím bodem budou stávající rozvody VN jdoucí do stávající TS, v místě stávající TS budou po jejím zrušení kabely VN spojkovány a budou vedeny do nové (překládané) TS a dále pak do nových velkoodběratelských TS. Nové rozvody budou provedeny v napěťové hladině 22kV. Hotelová část (objekt A+A1) bude řešen jako samostatný objekt, tzn. bude mít vlastní trafostanici, vlastní fakturační měření, vlastní samostatné slaboproudé systémy. Odečty dílčích provozních celků v tomto objektu budou řešeny podružným měřením. Hotelová část (objekt B+C) bude řešen jako samostatný objekt, tzn. bude mít vlastní trafostanici, vlastní fakturační měření, vlastní samostatné slaboproudé systémy. Odečty dílčích provozních celků v tomto objektu budou řešeny podružným měřením. Vnitřní rozvody elektrické energie silnoproud Trafostanice velkoodběratelská pro hotelovou část (objekt A+A1) bude umístěna v suterénu objektu a bude složena z následujících částí: rozvodna VN ČEZ, rozvodna VN
26 26 velkoodběratelská, 3xTrafokomora pro trafo 1000 kw, rozvodna NN. Celkový výkon TS bude kw. Trafostanice velkoodběratelská pro hotelovou část bude umístěna v suterénu objektu a bude složena z následujících částí: rozvodna VN ČEZ, rozvodna VN velkoodběratelská, 7xTrafokomora pro trafo 1000 kw, rozvodna NN. Celkový výkon TS bude kw. Napěťová soustava nových obvodů bude 400/230V, 50Hz TNS. Změna napěťové soustavy TNC na TNS bude provedena v hlavním rozvaděči. Podružné rozvaděče budou provedeny dle jednotlivých provozů (prodejna, banka, pošta, restaurace, fines, bazén, provozní prostory, chlazení, VZT,atd.) Při výpadku elektrické energie z distribučních rozvodů (22 kv) je uvažován náhradní zdroj elektrické energie dieselagregát, a to min.pro požární zařízení. Po upřesnění zadání pro záložní zdroj bude navržen příslušný dieselagregát. Projektant předpokládá, že velikost dieselagregát nepřesáhne 1/3 ze soudobého příkonu objektu, tj.pro objekt hotelu 1000 kw, pro objekt obchodně-administrativní 2000 kw. Nouzové osvětlení shromažďovacího prostoru a osvětlení únikových cest bude zabezpečeno pomocí samostatných svítidel a směrníků s vlastním akumulátorem. Jednotlivé obvody pro napájení výpočetní a kancelářské techniky budou zálohovány místními zdroji nepřerušeného napájení (UPS). Ústředny EZS jsou vybaveny vlastními záložními zdroji-akumulátorové články. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena samočinným odpojením od zdroje. Budou použity proudové chrániče. Pro osvětlení budou použity přednostně zářivková svítidla s novou generací zářivek.v prostorách budou použity elektronické předřadníky ve svítidlech. Elektroinstalace bude již od trafostanice dělena na instalaci světelně-zásuvkovou a motorovou. Elektroinstalace provedena v systému, který umožní požadovanou variabilitu. Vnější vlivy působící na elektrické zařízení budou určeny dle ČSN a ostatních požadavků. V základech nového objektu bude proveden základový zemnič a na střeše hromosvodná jímací soustava dle ČSN. Rozvody evakuačního rozhlasu Systém evak.rozhlasu bude využíván i jako místní rozhlas. Napěťová soustava obvodů místního rozhlasu 100V, 50 Hz. Systém ozvučení bude sestaven z prvků: ústředna - zesilovací prvky - kabelové rozvody - reproduktory. Aktivace požárního hlášení bude provedena z ústředny EPS. Slaboproudé rozvody data/telefon V prostorách suterénu ve slaboproudých rozvodnách budou instalovány hlavní datové rozvaděče, do těchto slaboproudých rozvoden budou rovněž přivedeny tel.přípojky. V těchto místnostech budou dále instalovány tel.ústředny pro objekty. Z hlavních datových rozvaděčů budou vedeny páteřní rozvody optických kabelů do jednotlivých podlaží, kde budou umístěny jednotlivé podružné rozvaděče. Slaboproudé rozvody EZS (elektrická zabezpečovací signalizace) Pro zabezpečení objektu proti vloupání a nedovolenému vniknutí budou v objektech instalovány systémy elektrické zabezpečovací signalizace. Se zabezpečením se uvažuje v rozsahu obvodové ochrany, což bude zajištěno PIR detektory, akustickými detektory, atd. zálohovaná akumulátory na dobu min.24 hod.
27 27 Slaboproudé rozvody EPS (elektrická požární signalizace) Pro zabezpečení ochrany shromážděných osob a majetku budou v objektech instalovány systémy elektrické požární signalizace. Veškeré vnitřní rozvody budou provedené samozhášivým kabelem JYSTY s červeným pláštěm. Zabezpečení objektů EPS si vyžádá instalaci ústředen EPS, napojení hlásičů. Slaboproudé rozvody MAR (měření a regulace), eib (inteligentní systémová instalace) Jednotlivé technologické celky budou mít svůj vlastní autonomní systém MaR, který bude dodávkou jednotlivých technologických celků, jedná se zejména o vzduchotechniku, vytápění, chlazení, bazénovou technologii, výměníkové stanice atd. Zdroj tepla Zdrojem tepla bude parovod firmy Dalkia Ostrava a.s., vedoucí poblíž objektu na hranici území investora. Parametry teplonosného média : Teplota páry C Tlak páry 0,5-0,9MPa protitlak kondenzátu 0,1-0,7 MPa Stávající Hotel Jindřich je napojen samostatnou přípojkou páry DN150/DN80, napojená na páteřní parovod (parní potrubí DN500/ kondenzátní DN200) v odbočné šachtě. Při demolici objektu budou v odbočné šachtě uzavřeny uzavírací armatury na parním i kondenzátním potrubí odbočky a potrubí budou zaslepena. Zásobování teplem bude provedeno takto: do objektu SO bude provedena krátká přípojka páry ze stávající odbočné šachty. Vzhledem k tomu, že hranice nového objektu budou jiné, bude mít nová přípojka upravenou trasu. Přípojka bude provedena bezkanálovým systémem vakuovaného potrubí. V suterénu objektu SO bude instalována centrální výměníková stanice pára-voda, v které budou osazeny trubkové výměníky pára-voda o celkovém výkonu 4,3 MW pro přípravu topné vody 105/60 C, PN1,6MPa, expansní systém pro udržování statického tlaku primerní topné vody a kondenzátní hospodářství. Z centrální výměníkové stanice bude topná voda 105/60 C vedena prostorem garáží do předávacích stanic obou objektů. V předávacích stanicích bude připravována teplá užitková voda v automatické výměníkové stanici ohřevu TUV a ukládána v zásobnících TUV. Topná voda pro jednotlivé okruhy vytápění a VZT o teplotních parametrech 75/55 C bude připravována přes deskové výměníky tepla, přičemž statický tlak v těchto sekunderních okruzích bude udržována společnou automatickou expansní stanicí s odplyněním. Protože oba objekty jsou výškové, bude primerní topná voda 105/60 C vedena z předávacích stanic i do vyšších pater pro přípravu TUV dle v ZTI zvolených tlakových pásem a dále pro přípravu topné vody pro vytápění vyšších podlaží. Chod výměníkové stanice a předávacích stanic bude automatický, v případě havarijního stavu (zaplavení, přestoupení vnitřní teploty, výpadek el.energie, přestoupení teploty topné vody či TUV, pokles či přestoupení statického tlaku atd.) bude odpojena na vstupu osazeným elektrouzávěrem. Plyn (pouze pro kuchyně) Podél východní strany stávajícího hotelového domu je veden zokruhovaný veřejný NTL plynovodní ocelový řad DN 200. Tento plynovodní řad je umístěn v zemi a vede cca 1,5 až
28 28 5,5 m od objektu hotelu. Stávající objekt hotelu je na stávající řad napojen jednou plynovodní přípojkou OC DN 100, která bude v rámci demolic odpojena a zrušena. Odpojení bude provedeno v místě napojení na veřejný plynovodní řad. Stávající plynovodní řad bude v době demolice nadzemní části stávajícího hotelového domu a přilehlých garáží zachován. Musí být zabezpečen tak, aby nebyl při bouracích činnostech poškozen. Teprve po vyčištění plochy od stávajících objektů bude přistoupeno k přeložení stávajícího plynovodního řadu do nové trasy. Odpojovací body stávajícího a napojovací body nového řadu jsou patrné z výkresové dokumentace. Potrubí rušeného řadu bude po odpojení řádně odplyněno a teprve potom bude vyjmuto ze země. Rušená stávající přípojka bude po odpojení řádně odplyněna a zaslepena. Část potrubí, která neleží na pozemku investora bude ponechána v zemi, zbytek potrubí bude ze země vyjmut. Trasa uvedeného plynovodního řadu vedoucího podél stávajícího hotelového domu leží částečně v místě suterénu budoucího nového komplexu. Proto bude tento řad přeložen. Přeložka povede po pozemku investora podél suterénu nově budovaného komplexu. Nový komplex bude na přeložený plynovodní řad napojen dvěma NTL plynovodními přípojkami. Přípojka pro kuchyň restaurace v nejvyšším podlaží administrativní budovy bude provedena v potrubí z PE 90. Přípojka pro kuchyň v suterénu hotelové části komplexu bude provedena v PE 63. Za vstupem každé přípojky do objektů budou na potrubí osazen domovní uzávěr plynu. Dále zde bude osazen fakturační plynoměr G10 v obtoku. Potrubí plynovodu bude dále vedeno k jednotlivým kuchyním. Před vstupem plynovodu do kuchyně bude na potrubí osazen elektromagnetický bezpečnostní ventil napojený na digestoře kuchyně a uzavírací armatura. Materiálem plynovodu budou ocelové bezešvé trubky spojované svařováním opatřené ochranným nátěrem žluté barvy. Plynovod bude veden po povrchu popř. v obetonovaných drážkách stěn. Při prostupu konstrukcemi bude plynovod opatřen chráničkami o stupeň vyšší dimenze. Úroveň navrhovaného technického řešení Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobná zařízení a je v souladu s platnou legislativou. Na životní prostředí mohou mít vliv především demoliční práce, vlastní výstavba objektu a následně provoz objektu Jindřich Plaza na ulici Nádražní. Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav hlukové zátěže a škodlivin do ovzduší je řešen (posouzen) hlukovou a rozptylovou studií. Pro demoliční práce je zpracováno rovněž hlukové posouzení. Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Garáže jsou řešeny s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel.
29 29 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Předpokládaný termín zahájení bouracích prací 08/2007, termín dokončení bouracích prací 10/2007, celková lhůta provedení bouracích prací cca 2-3 měsíce. Zahájení stavby 01/2008 Ukončení 08/ Výčet dotčených územně samosprávných celků Kraj Město Moravskoslezský Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Magistrátu města Ostrava a příslušného Městského obvodu Moravská Ostrava. Nejbližším navazujícím rozhodnutím ve smyslu stavebního zákona bude vydání územního rozhodnutí (ÚR). V tomto rozhodnutí budou zohledněny závěry stanoviska úřadu příslušného k posuzování vlivů č.100/2001 Sb. v platném znění, jímž je Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství. V rámci územního řízení a ÚR budou specifikována a vydávána další potřebná rozhodnutí, souhlasy a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy měst a obcí a dále dotčených organizací právnických a fyzických osob (např. správci sítí) vyplývající ze stavebního zákona a dalších složkových zákonů.
PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ
PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č.
OZNÁMENÍ pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001
NÁZEV STAVBY : PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ MÍSTO STAVBY : UL. KLÁŠTERNÍ 75/9, ÚSTÍ NAD LABEM CENTRUM INVESTOR : TRADE FINANCE, s.r.o., Vinohradská 164/2279, 130 00 Praha 3 PROJEKČNÍ STUPEŇ : DOKUMENTACE K
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA - MUGLINOVSKÁ
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA - MUGLINOVSKÁ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)
OPAVA CITY CENTER 3.etapa
OPAVA CITY CENTER 3.etapa Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel:
Chomutov City center
ECOMOST s.r.o., Budovatelů 2957, 434 01 Most Oznámení záměru s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění Chomutov City center Most
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. ZETOR TRACTORS a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4126 2. IČ: 269 21 782 3. Trnkova 111, 628 00, Brno 4. Martin Blaškovič, předseda
OZNÁMENÍ COPA CENTRUM NÁRODNÍ
OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO Září 2003 OBSAH Strana 1. ÚVOD...4 2. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU...5 ČÁST A: ÚDAJE O OZNAMOVATELI...5
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ V OSTRAVĚ PORUBĚ PARKOVACÍ DŮM OPAVSKÁ
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ V OSTRAVĚ PORUBĚ PARKOVACÍ DŮM OPAVSKÁ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy
VYUŽITÍ BÝVALÉHO ZAHRADNICTVÍ V KARVINÉ FRYŠTÁTĚ ZÁSTAVBA RODINNÝMI DOMKY
VYUŽITÍ BÝVALÉHO ZAHRADNICTVÍ V KARVINÉ FRYŠTÁTĚ ZÁSTAVBA RODINNÝMI DOMKY Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy
MAKRO OSTRAVA - PUSTKOVEC
MAKRO OSTRAVA - PUSTKOVEC Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A HRADEC KRÁLOVÉ
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OC FUTURUM oznamovatel: Euro Mall Hradec Králové Real Estate
ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM MODRÁ HVĚZDA
Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM MODRÁ HVĚZDA Červenec 2008 České Budějovice Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA Strana 2
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU SOUBOR STAVEB TESLA PRAHA 9 HLOUBĚTÍN
OZNÁMENÍ ZÁMÌRU PRAHA 9 - HLOUBÌTÍN (Oznámení dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Kvìten 2009 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na