Source: http://docplayer.cz/46626908-Zadavatel-msss-vejprty-s-k-neumanna-842-vejprty.html
Timestamp: 2018-03-24 14:14:57+00:00
Document Index: 14068310

Matched Legal Cases: ['zákona č. 406', 'zákona č. 359', 'zákona č. 694', 'zákona č. 180', 'zákona č. 177', 'zákona č. 186', 'zákona č. 214', 'zákona č. 574', 'zákona č. 393', 'zákona č. 124', 'zákona č. 223', 'zákona č. 299', 'zákona č. 53', 'zákona č. 165', 'zákona č.318', 'zákona č.406', 'zákona č. 406']

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty - PDF
Download "Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty"
1 Energeický audi Úvodní čás 1.1 Idenifikační údaje Zadavael Obchodní jméno: MSSS Vejpry, S. K. Neumanna 842, Vejpry Sauární zásupce: Mgr. Per Husák, řediel Idenifikační číslo: Objek, ve kerém je prováděn audi Název: Domov pro osoby se zdravoním posižením Adresa: Vysoká 735, Vejpry Konakní osoba: Mgr. Per Husák el.: Energeický audior Jméno: Zdeněk Kříek IČO: Adresa: Jiráskova 4209, Chomuov Číslo osvědčení: MPO 155 Telefon: Předmě audiu Předměem energeického audiu je objek Domova pro osoby se zdravoním posižením ve Vejprech. Objek slouží jako zdravonické zařízení. Původní objek DSZP byl posaven asi před 80 ley v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek není pamákově chráněn. 1.3 Účel zpracování energeického audiu Audi je zpracován na základě požadavku zadavaele audiu MSSS Vejpry, pro splnění požadavků vyplývajících z legislaivy vzahující se na předpokládanou rekonsrukci objeku. 1.4 Cíl energeického audiu Cílem energeického audiu je zhodnocení sávajícího savu, zjišění možných úspor energie a návrh energeicky úsporných opaření pro splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/ /2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012, zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č.318/2012 Sb. Audi je zpracován dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu a energeického posudku. Obálka budovy je hodnocena na základě ČSN (znění 2011). 1.5 Podklady pro zpracování energeického audiu Výkresová dokumenace: Dokumenace sávajícího savu Technicko ekonomické podklady: Dosupné fakury za el. energii, eplo a eplou vodu za období roků Údaje získané vlasním šeřením na mísě předměu energeického audiu Informace o způsobu nakládání s energiemi, echnický sav a provozní režim objeku. Audior: Zdeněk Kříek Srana 1 (celkem 29)
2 Energeický audi Popis předměu audiu Předměem audiu je objek DSZP Kavkaz, Vysoká 735 ve Vejprech, kód obce , Úsecký kraj. Objek je samosaně sojící dům v inravilánu obce, ka. území Vejpry, na parc. č. 401, LV 905. Objek DSZP se nachází v cenru měsa, byl posaven asi před osmdesái léy v období roku Na obvodovém pláši objeku nebyly provedeny úpravy mající vliv na epelně izolační vlasnosi, byla provedena výměna původních dřevěných ovorových výplní za výplně plasové konsrukce se zasklením izolačním dvojsklem. 2.1 Celkový popis objeku Objek Domova pro zdravoně posižené je samosaně sojící dům v cenrální čási měsa. Objek je využíván jako zdravonické zařízení. Původní objek DSZP byl posaven asi před 80 ley v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek je čásečně podsklepený, čyřpodlažní. Sklepní prosory jsou využívány zdravonickým zařízením jako skladovací prosory a dílna údržby. Objek je radičně zděný s rovnou sřechou, použiá kryina je z živičné lepenky, položené na prkenné podbií. Čás objeku má šikmou sřechu, srop pod půdou je rámový se záklopem z dřevěných desek l. 25 mm. Obvodové zdivo průčelí je z plných cihel l mm, šíové zdi jsou l. 300 mm. Sropy v čási objeku s rovnou sřechou jsou rámové s podhledem z dřevěných palubek a zaeplené minerální vlnou l. 100 mm. Srop pod půdou je dřevěný s podbiím a se škvárovým zásypem, se zakryím dřevěnými deskami l. 30 mm. Fasáda objeku je jednoduchá, hladká s jemnou omíkou. Fasády jsou z čási silně poškozené a opadané, ím přispívají ke snížení epelně izolačních vlasnosí zdiva. Původní ovorové výplně byly vyměněny za výplně plasové konsrukce. Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem, vsupní dveře jsou zaeplené, ěsněné. Vraa do sklepní čási jsou plechové, nezaeplené. Budova Domova pro zdravoně posižené je využívána pro projekovaný provoz. Základní provozní režim objeku: nepřeržiý Průměrný poče osob v objeku: do 50 osob/den Obesavěný prosor: 7 207,4 m 3 Zasavěná plocha 629,0 m 2 Poče nadzemních podlaží: Základní informace o echnickém zařízení Vyápění budovy DSZP je zajišťováno z plynové koelny umísěné u objeku. Z éo koelny jsou vyápěné i jiné objeky, provozovaelem koelny je Teplo Vejpry s.r.o. Sysém vyápění je eplovodní úsřední vyápění. Rozvody vyápění jsou svařované z ocelových rubek. Rozvod je dvourubkový. Porubí je vedeno po zdi, není izolované. Tělesa jsou článková liinová a ocelové deskové, připojená jsou z boku. U jednolivých opných ěles jsou insalovány venily s ermoregulačními hlavicemi. Ze sejného zdroje je objek zásobován eplou vodou. Spořeba TUV není měřena. Technické zařízení koelny není předměem audiu. Zdrojem elekrického proudu je disribuční síť. Objek má jeden napájecí bod se samosaným měřením, sousava 3x230/400 V. Zdrojem umělého osvělení jsou svíidla s úspornými zdroji svěla. V mísnosech nejsou insalována vzduchoechnická zařízení, objek má přirozené věrání. Sysém chlazení ani rekuperace epla nejsou insalovány. Audior: Zdeněk Kříek Srana 2 (celkem 29)
3 Energeický audi Siuační plán umísění objeku 2.4 Energeické hodnocení objeku Smluvní závazky mající vzah k energeickému hospodářsví Základní energeické vsupy budovy jsou: Elekrická energie je nakupována z veřejné disribuční síě, dodavael ČEZ Prodej a.s. Dodavaelem epla a eplé vody je společnos Teplo s.r.o. Vejpry Základní údaje o energeických vsupech a výsupech Tabulka č. 1 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 2) Energeické vsupy do předměu EA pro rok: 2010 Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče na MWh Elekřina MWh 24, ,25 91,31 Teplo GJ 0,00 0,00 0 Zemní plyn MWh 279, ,11 420,95 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Roční náklady v is. Kč Druhoná energie GJ Obnovielné zdroje GJ/ MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energie 303,36 512,252 Změna savu paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 303,36 512,252 Audior: Zdeněk Kříek Srana 3 (celkem 29)
4 Energeický audi Tabulka č. 2 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 2) Energeické vsupy do předměu EA pro rok: 2011 Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče na MWh Roční náklady v is. Kč Elekřina MWh 22,00 1,00 22,00 56,36 Teplo GJ 0,00 0,00 0,00 Zemní plyn MWh 274,90 1,00 274,90 434,02 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Druhoná energie GJ Obnovielné zdroje GJ/ MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energie 296,89 490,38 Změna savu paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 296,89 490,38 Tabulka č. 3 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 2) Energeické vsupy do předměu EA pro rok: 2012 Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče na MWh Roční náklady v is. Kč Elekřina MWh 21,79 1,00 21,79 94,95 Teplo GJ 0,00 0,00 Zemní plyn MWh 283,33 1,00 283,33 407,87 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Druhoná energie GJ Obnovielné zdroje GJ/ MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energie 305,11 502,82 Změna savu paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 305,11 502,82 Audior: Zdeněk Kříek Srana 4 (celkem 29)
5 Energeický audi Tabulka č. 4 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 2) Energeické vsupy do předměu EA: průměr Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče Na MWh Elekřina MWh 22,68 1,00 22,68 121,31 Teplo GJ 0,00 0,00 0,00 Zemní plyn MWh 279, ,11 420,95 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Roční náklady v is. Kč Druhoná energie GJ Obnovielné zdroje GJ Jiná paliva GJ/MWh Celkem vsupy paliv a energie 301,79 542,26 Změna savu paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 301,79 542,26 Podíl forem energie na celkových vsupech energie v MWh Obr. č.1 v MWh Obr. č. 2 v Kč Pro sanovení průměrné spořeby energií byly použiy dosupné údaje z účeních dokladů za plaby odebrané energie. Objek je vyápěn na hodnoy normové. Odběr eplé vody není měřen, pro sesavení výchozí bilance jsou použié vypočíané hodnoy spořeby eplé vody podle způsobu využií objeku Popis zdrojů epelné energie Posuzovaný objek nemá vlasní samosaný zdroj epelné energie, je napojen na plynovou koelnu umísěnou v 2.NP objeku, kerá zásobuje eplem a eplou vodou osaní objeky v areálu MSSS Vejpry. Provozovaelem koelny je Teplo Vejpry s.r.o. Audior: Zdeněk Kříek Srana 5 (celkem 29)
6 Energeický audi Charakerisika disribučního sysému elekrické energie Zdrojem elekrického proudu je veřejná disribuční síť dodavael ČEZ Prodej a.s. Objek má jeden napájecí bod pro domovní rozvod. Pro měření odběru elekrické energie osazen jeden elekroměr, sousava 3x 230/400 V. Spořeba elekrické energie je pro osvělení prosor, použiy jsou úsporné zdroje svěla. Tabulka 5. Elekrické spořebiče poče El. příkon Využií Roční spořeba Druh spořebiče ks kw/ks hod/rok MWh/rok Lednice 3 0, ,6 Mikrovlnná rouba 1 0, ,9 Kuchyň ,0 PC, iskárna 4 0, ,4 Osaní(zásuvky) 20 0, ,0 Svíidla 50 0, ,0 celkem 22, Charakerisika oopné sousavy Zdroje epla jsou popsány vbodě Oopný sysém vobjeku je úsřední eplovodní vyápění. Rozvody vyápění jsou zhooveny z ocelových rubek. Rozvod je dvourubkový. Porubí je vedeno po zdi, není izolované. Tělesa jsou článková liinová, připojená jsou z boku. Jednolivá oopná ělesa jsou osazena ermovenily. Výkony ěles jsou vzaženy na eplou v mísnosi 20 C Spořeba eplé vody Pořeba epla pro přípravu eplé vody pro audiovaný objek není měřena. S ohledem na současné využívání objeku, bylo množsví epelné energie pro její přípravu vzao z výpoču dle ČSN. Viz příloha č. 27. Tabulka 6. Sanovení energie na přípravu eplé vody GJ MWh is. Kč Průměr 164,3 45,63 68, Osvělení V objeku jsou insalovány úsporné svěelné zdroje, mísy je využio žárovkových zdrojů (sociální zařízení, skladové prosory). Osvělení splňuje požadavky echnických norem planých v době insalace Vzduchoechnika V objeku není insalováno vzduchoechnické zařízení Obnovielné zdroje Objek je umísěn v cenru horského měsa v husé zásavbě. Není proo s ohledem na jeho umísění uvažováno s využiím obnovielných zdrojů epla Energeický managemen Energeický managemen v objeku je zaveden s ohledem na využií jednolivých prosor. Údržba a opravy jsou prováděny údržbou objeku, sejně ak i nasavení venilů u oopných ěles. Audior: Zdeněk Kříek Srana 6 (celkem 29)
7 Energeický audi Pořebné pravidelné revize elekrických a plynových zařízení jsou prováděny v časové návaznosi. 3 Zhodnocení výchozího savu 3.1 Energeická bilance sávajícího savu Pro sesavení energeické bilance výchozího savu se vycházelo z podkladů o skuečné roční spořebě jednolivých forem energie v leech a z výsledků šeření na mísě, kdy bylo zjišěno, že objek je vyápěn na hodnoy normové. Tao skuečnos je dána způsobem využívání objeku. Tepelné zisky jsou započíány, proože oopná sousava má auomaickou dynamickou regulaci v jednolivých mísnosech. Energeická bilance má následující srukuru: spořeba energie pro vyápění a eplé vody spořeba energie na echnologické a osaní procesy zráy ve vlasním zdroji Sanovení roční pořeby energie podle ČSN :2011 ve výši 704,8 GJ (195,78 MWh) pro kryí epelných zrá prosupem a věráním kw bylo provedeno pomocí výpočového programu TV verze PROTECH, s.r.o. Nový Bor. Výsledky jsou uvedeny v Energeickém šíku obálky budovy výchozí sav - příloha č Tabulka č. 7 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 4) Výchozí roční energeická bilance ř. Ukazael Energie Náklady (GJ) (MWh) (is. Kč) 1 Vsupy paliv a energie 1 086,4 301,8 542,3 2 Změna zásob paliv a energie 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie 1 086,4 301,8 542,3 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř.3-ř. 4) 1 086,4 301,8 542,3 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 100,5 27,9 42,1 7 Spořeba energie na vyápění (z ř. 5) 756,5 210,1 316,9 8 Spořeba energie na chlazení (z ř,5) 0,0 0,0 0,0 9 Spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř. 5) 147,8 41,1 61,9 10 Spořeba energie na věrání (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 11 Spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 12 Spořeba energie na osvělení (z ř. 5) 14,4 4,0 21,4 13 Spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř. 5) 67,2 18,7 99,9 Tabulka č. 8 Rozdělení konečné spořeby (ř. 5 z abulky 17.) podle forem a účelu využií výchozí Roční spořeba v MWh Podíl na spořebě Náklady Podíl na nákladech El. energie Plyn Celkem % is. Kč % Vyápění a TUV 0,00 251,20 251,2 83,24 378,85 69,87 Zráy ve zdroji 0,00 27,91 27,9 9,25 42,09 7,76 Osvělení 4,00 0 4,0 1,33 21,40 3,95 Osaní 18, ,7 6,19 99,91 18,43 Celkem 22,68 279,11 301, ,26 100,00 Audior: Zdeněk Kříek Srana 7 (celkem 29)
8 Energeický audi Z abulky vyplývá, že nejvěší podíl na spořebě energie je spořeba epla pro opení a ohřev eplé vody. Osaní spořeba elekrické energie je využia pro osvělení a osaní spořebu. Obr. 3 Podíl spořeby Obr. 4 Podíl nákladů 3.2 Zhodnocení obalových konsrukcí Obvodový plášť SO1 Jedná se o savební konsrukci označenou SO1, kerá voří obvodovou konsrukci objeku. Obvodové nosné sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 650 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 163,4 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,983 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 5,623 kw (j. 8,26 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 11 Doporučené opaření: SO1 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO1 je 0,235 W m -2 K -1. Viz příloha č. 16 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m 2. Audior: Zdeněk Kříek Srana 8 (celkem 29)
9 Energeický audi Obvodový plášť SO2 Jedná se o savební konsrukci označenou SO2, kerá voří obvodovou konsrukci sěn objeku. Obvodové nosné sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 600 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 211,7 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,146 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 8,489 kw (j. 12,47 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Doporučené opaření: SO2 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO2 je 0,243 W m -2 K -1. Viz příloha č. 17 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m Obvodový plášť SO3 Jedná se o savební konsrukci označenou SO3, kerá voří obvodovou konsrukci sěn objeku. Obvodové nosné sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 450 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 158,0 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,231 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 6,809 kw (j. 10,0 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Doporučené opaření: SO3 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO2 je 0,246 W m -2 K -1. Viz příloha č. 17 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m Obvodový plášť SO4 Jedná se o savební konsrukci označenou SO4, kerá voří obvodovou konsrukci sěn objeku. Obvodové nosné sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 300 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 266,7 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,583 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 14,780 kw (j. 21,7 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Doporučené opaření: SO4 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO2 je 0,257 W m -2 K -1. Viz příloha č. 17 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m Obvodový plášť SO5 Jedná se o savební konsrukci označenou SO5, kerá voří obvodovou konsrukci sěny objeku přilehlé k zemině. Obvodové sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 600 mm. V ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 155,4 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,782 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,85 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,60 Wm -2 K -1. Obvodový plášť vyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 1,809 kw (j. 2,66 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Audior: Zdeněk Kříek Srana 9 (celkem 29)
10 Energeický audi Doporučené opaření: Není nuné Obvodový plášť SO6 Jedná se o savební konsrukci označenou SO6, kerá voří nadzemní obvodovou konsrukci sěn objeku. Obvodové sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 500 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 131,8 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,146 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 5,288 kw (j. 7,76 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Doporučené opaření: SO6 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO6 je 0,242 W m -2 K -1. Viz příloha č. 17 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m Podlaha dílna, sklady Jedná se o savební konsrukci označenou PDL1, kerá voří obvodovou konsrukci 2. PP objeku. Savební konsrukce je beonová. V budově se vyskyuje celkem 365,0 m 2 konsrukcí uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,658 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,85 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,60 Wm -2 K -1. Obvodový plášť vyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 2,431 kw (j. 3,57 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 13 Doporučené opaření: Není nuné Podlaha 1. PP Jedná se o savební konsrukci označenou PDL2, kerá voří obvodovou konsrukci v čási 1. PP objeku - vyápěné prosory. V budově se vyskyuje celkem 400,9 m 2 konsrukcí uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,41 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,45 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,30 Wm -2 K -1. Obvodový plášť vyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 2,086 kw (j. 3,06 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 14 Doporučené opaření: Není nuné Srop po nevyápěnou půdou Jedná se o savební konsrukci označenou STR1, kerá voří konsrukci objeku v úrovni sropu zv. domku. Srop je rámový se škvárovým zásypem a nášlapnou vrsvou z cihelných dlaždic. Vzduchová mezera sropu je 160 mm. V budově se vyskyuje celkem 108,0 m 2 konsrukcí uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,711 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,20 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 2,686 kw (j. 2,686 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 15 Doporučené opaření: Zaeplení konsrukce nafoukáním epelné izolace z minerální vlny (Magmarelax) min. l. 160 mm do konsrukce ze srany půdy a položení minerální vlny ze srany půdy l. 100mm Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla je 0,138 W m -2 K -1. Viz příloha č. 20 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 000,--Kč/m 2. Audior: Zdeněk Kříek Srana 10 (celkem 29)
11 Energeický audi Sřecha 2. NP Jedná se o savební konsrukci označenou SCH1, kerá voří obvodovou konsrukci v čási 2. NP objeku - vyápěné prosory. Sřecha je rovná, vniřní srana je vořená dřevěným podhledem se zaeplením minerální vlnou l. 10 mm. V budově se vyskyuje celkem 658,2 m 2 konsrukcí uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,237 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,24 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,16 Wm -2 K -1. Obvodový plášť vyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 5,461 kw (j. 8,02 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 14 Doporučené opaření: Není nuné Okna Ovorové výplně OZ1- OZ13 Jedná se o okna plasové konsrukce, zasklení je izolačním dvojsklem. V budově se vyskyuje celkem 142,1 m 2 ovorových výplní uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,5 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla podle ČSN je 1,50 W m -2 K -1, doporučená hodnoa činí 1,20 Wm -2 K -1. Ovorové výplně vyhovují současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 8,57 kw (j. 12,58 % z celkové epelné zráy prosupem). Doporučené opaření: Není nuné Dveře Ovorové výplně DO1, DO2 a DO5 Jedná se o vsupní dveře do objeku. Dveře jsou kovové konsrukce, nezaeplené, ěsněné. Celková plocha je 27,9 m 2 ovorových výplní uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 3,5 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla podle ČSN je 1,7 W m -2 K -1, doporučená hodnoa činí 1,2 Wm -2 K -1. Ovorové výplně nevyhovují současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 3,42 kw (j. 5 % z celkové epelné zráy prosupem). Doporučené opaření: Zaeplení konsrukce vra polysyrénovou deskou l. 120 mm Ovorové výplně DO3 a DO4 Jedná se o vsupní dveře do objeku. Dveře jsou dřevěné konsrukce, zaeplené, ěsněné. Celková plocha je 7,6 m 2 ovorových výplní uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,7 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla podle ČSN je 1,7 W m -2 K -1, doporučená hodnoa činí 1,2 Wm -2 K -1. Ovorové výplně vyhovují současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 0,450 kw (j. 0,66 % z celkové epelné zráy prosupem). Doporučené opaření: Není nuné Pořeba epla na vyápění Celková pořeba (vč. započených epelných zisků) energie pro kryí epelných zrá prosupem a věráním 110,9872 kw činí 704,8 GJ (195,781 MWh). Na celkových zráách se epelná zráa prosupem podílí 61 %, zráa infilrací 39 %. Hodnoa skuečné spořeby epla pro vyápění mísnosí je v souladu s hodnoou vypočenou dle normy. Při výpoču bylo počíáno s geografickou polohou mísa horská oblas. Viz příloha č. 3 Audior: Zdeněk Kříek Srana 11 (celkem 29)
12 Energeický audi Analýza epelně echnických paramerů objeku Podrobná analýza epelně izolačních vlasnosí budovy ve výchozím savu je uvedena v přílohách č. 1 až 3 Tabulka č. 9 Klimaické podmínky Klimaické míso Chomuov Krajinná oblas inenzivní věry Poloha Chráněná Poče dnů v opném období 237 Průměrná venkovní eploa v opném období 3,8 C Výpočová oblasní eploa - 18 C Průměrná vniřní eploa 19 C Zhodnocení výchozích epelně izolačních vlasnosí objeku - podle ČSN :2011. Průměrný součiniel prosupu epla obálkou budovy - referenční budova - vypočíaná hodnoa Uem,N,20,vyp 0,41 W/(m 2.K) - referenční budova - upravená podle ab. 5 Uem,N,20 0,41 W/(m 2.K) - požadovaná hodnoa Uem,N 0,51 W/(m 2.K) - doporučená hodnoa Uem,N,rec 0,38 W/(m 2.K) Měrná zráa prosupem epla HT 2 025,63 W/K - vypočíaná hodnoa Uem 0,72 W/(m 2.K) Klasifikační ukazael CI 1,42 Obr. č. 5 Podíl zrá obvodových konsrukcí Jedná se o objek s původní obvodovou konsrukcí z doby výsavby. Výsavba původní budovy byla provedena v první polovině minulého soleí v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek není pamákově chráněn. Budova nevyhovuje dnešním energeickým požadavkům, neboť není splněn vzah Uem Uem,N, proo jsou navrhována opaření pro zlepšení epelně izolačních vlasnosí savebních konsrukcí. Spořeba energie na vyápění odpovídá vypočené hodnoě. Audior: Zdeněk Kříek Srana 12 (celkem 29)
13 Energeický audi Zhodnocení echnického zařízení budovy Technický sav Z provedeného šeření a výpočů vyplývá, že budova pro DSZP ve Vejprech, kerá je předměem energeického audiu, nevyhovuje požadavkům a podmínkám epelně echnických vlasnosí savebních konsrukcí a měrná pořeba epla je z pohledu sávajících předpisů a norem nevyhovující, viz Energeický šíek obálky budovy - výchozí sav. Vyápění objeku je provedeno jako úsřední eplovodní vyápění s nuceným oběhem opné vody seploním spádem 90/70 C. Objek je napojen na plynovou koelnu umísěnou v areálu MSSS Vejpry, provozovael Teplo Vejpry s.r.o. Provoz je v opné sezóně nepřerušovaný s nočním úlumem. Rozvod je klasický dvourubkový z ocelových rubek. Oopná sousava je osazena liinovými žebrovými radiáory a ocelovými deskovými oopnými ělesy. Všechna oopná ělesa jsou osazena ermoregulačními venily s regulační hlavicí (TRV). Rozvody nejsou izolovány, jsou vedeny vně zdiva a zráy ve vedení přispívají k vyápění mísnosí. 4. Návrh opaření ke snížení spořeby energie V rámci energeického audiu byly posouzeny možnosi úspor energie jak v epelné ochraně budovy, ak i v echnickém zařízení budovy. Výsledkem ěcho vyhodnocení jsou návrhy energeicky úsporných opaření ak, aby byly splněny současné podmínky pro epelně-izolační vlasnosi objeku. S ohledem na umísění objeku v cenrální čási měsa a geografické umísění obce, nebylo řešeno využií obnovielných zdrojů epla solární zařízení, př. epelné čerpadlo. 4.1 Opaření č. 1 zaeplení neprůsviných konsrukcí polysyrén, epelně izolační náěr Je navrhováno provedení zaeplení ochlazovaných obvodových konsrukcí, označení SO1, SO2, SO3, SO4 a SO6 přidáním vnější vrsvy polysyrénu o min loušťce 120 mm s minerální omíkou. Poenciál eoreických úspor: 30,11 % Tabulka č. 10. Vyhodnocení opaření - zaeplení obvodových sěn Náklady na realizované opaření č. 1 Zaeplená plocha 1 087,00 m2 Náklady na 1 m Kč Náklady na realizaci Kč Zanedbaná údržba a prosá obnova Kč Započiaelné náklady Kč Úspora epelné energie 70,30 MWh Úspora nákladů na energii Kč Prosá návranos 9,88 Rok 4.2 Opaření č. 2 Výměna ovorových výplní Je navrhováno provedení zaeplení sávajících kovových vra DO1, DO2 a DO5 v 2. PP. Zaeplení min. 10 mm polysyrénu. Poenciál eoreických úspor: 2,24 % Audior: Zdeněk Kříek Srana 13 (celkem 29)
14 Energeický audi Tabulka č. 11 Vyhodnocení opaření výměna ov. výplní Náklady na realizované opaření č. 2 Zaeplená plocha 27,90 m2 Náklady na 1 m Kč Náklady na realizaci Kč Zanedbaná údržba Kč Započiaelné náklady Kč Úspora epelné energie 3,89 MWh Úspora nákladů na energii Kč Prosá návranos 3 Rok 4.3 Opaření č. 3 zaeplení sropů Je navrhováno provedení zaeplení sropu domku, označení STR1, nafoukáním minerální vlny do vzduchové mezery sropu a položení vrsvy minerální vlny ze srany půdy l. min 100 mm. Poenciál eoreických úspor: 2,52 % Tabulka č. 12 Vyhodnocení opaření - zaeplení sropu a podlahy Náklady na realizované opaření č. 3 Zaeplená plocha 108,00 ks Náklady na 1 m Kč Náklady na realizaci Kč Zanedbaná údržba a prosá obnova Kč Započiaelné náklady Kč Úspora epelné energie 4,53 MWh Úspora nákladů na energii Kč Prosá návranos 8,49 Rok 4.4 Variany energeicky úsporného projeku Na základě předložených opaření na úsporu energie spořebovávané v objeku MŠ v Maněíně byly sesaveny dvě variany energeicky úsporného projeku. Obě yo variany řeší komplexním způsobem možnos úprav objeku, ak aby byly splněny požadavky zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004, č. 180/2005, č.177/2006 a č. 318/2012. Poznámka: Náklady na realizaci jsou kalkulovány podle obvyklých průměrných cen jednolivých prací, invesiční náklady jsou počíané z průměrných cen prací a maeriálu a mohou se při realizaci liši. Ve smyslu vyhlášky č. 425/2004 Sb. se do ekonomického hodnocení nezahrnují náklady na opaření k odsranění zanedbané údržby a prosé obnovy. Audior: Zdeněk Kříek Srana 14 (celkem 29)
15 Energeický audi Variana č. 1 energeicky úsporného projeku Variana č. 1 se skládá z opaření č.1 Tabulka č. 13 Rekapiulace opaření ř. Číslo Variana 1 Pořizovací 1 opaření výdaje Úspora energie Roční úspory Úspora osobních výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora osaních výdajů Úspora celkem Název opaření 2 Kč MWh/rok Kč/rok 3 Navržená úsporná opaření 4 1 Zaeplení obvod. sěn , Variana 1 celkem , Poznámka: Energeické vyhodnocení celého energeicky úsporného projeku je provedeno se zahrnuím vzájemných vzahů, proo výsledné hodnoy úspor a nákladů nejsou prosým součem hodno jednolivých opaření. Tabulka č. 14 Upravená roční energeická bilance(vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 4) Variana1 Před realizaci projeku Po realizaci projeku ř. Ukazael Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (is.kč) (GJ) (MWh) (is.kč) 1 Vsupy paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 833,3 231,5 436,2 2 Změna zásob paliv a energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 833,3 231,5 436,2 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v obj. (ř.3-ř. 4) 1086,4 301,8 542,3 833,3 231,5 436,2 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 100,5 27,9 42,1 75,2 20,9 31,5 7 Spořeba energie na vyápění (z ř. 5) 756,5 210,1 316,9 528,6 146,8 221,4 8 Spořeba energie na chlazení (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř. 5) 147,8 41,1 61,9 148,0 41,1 62,0 10 Spořeba energie na věrání (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Spořeba energie na osvělení (z ř. 5) 14,4 4,0 21,4 14,4 4,0 21,4 13 Spořeba energie na ech. a os. procesy(z ř. 5) 67,2 18,7 99,9 67,2 18,7 99,9 Tabulka č. 15 Rozdělení konečné spořeby (ř. 5 z abulky 17.) podle forem a účelu využií Podíl na Podíl na Roční spořeba v MWh Náklady Variana 2 spořebě nákladech El. energie Plyn Celkem % is. Kč % Vyápění a TUV 0,0 187,9 187,9 81,18 283,43 64,97 Zráy ve zdroji 0,0 20,9 20,9 9,02 31,49 7,22 Osvělení 4,0 0 4,0 1,73 21,40 4,91 Osaní 18,7 0 18,7 8,07 99,91 22,90 Celkem 22,7 208,8 231,5 100,00 436,2 100,00 Poenciál úspor energie pro navrženou Varianu 1. energeicky úsporného projeku je 70,3 MWh (253,1 GJ), úspora nákladů na energii z navržených opaření je 106,03 is. Kč/rok. Audior: Zdeněk Kříek Srana 15 (celkem 29)
16 Energeický audi Upravená energeická bilance pro Varianu č. 1 Obr. č 6 v MWh Obr. č. 7 v is. Kč Audior: Zdeněk Kříek Srana 16 (celkem 29)
17 Energeický audi Variana č. 2 energeicky úsporného projeku2 Variana č. 2 se skládá z opaření č. 1, 2 a opaření č. 3 Tabulka č. 16 Rekapiulace opaření ř. Číslo Variana 2 Pořizovací 1 opaření výdaje Úspora energie Roční úspory Úspora osobních výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora osaních výdajů Úspora celkem Název opaření 2 Kč MWh/rok Kč/rok 3 Navržená úsporná opaření 4 1 Zaeplení obvod. sěn , Zaeplení vra , Zaeplení sropu , Variana 2 celkem , Poznámka: Energeické vyhodnocení celého energeicky úsporného projeku je provedeno se zahrnuím vzájemných vzahů, proo výsledné hodnoy úspor a nákladů nejsou prosým součem hodno jednolivých opaření. Tabulka č. 17 Upravená roční energeická bilance(vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 4) Variana 2 Před realizací projeku Po realizaci projeku ř. Ukazael Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (is.kč) (GJ) (MWh) (is.kč) 1 Vsupy paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 2 Změna zásob paliv a energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v obj. (ř.3-ř. 4) 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 100,5 27,9 42,1 72,1 20,0 30,2 7 Spořeba energie na vyápění (z ř. 5) 756,5 210,1 316,9 501,5 139,3 210,1 8 Spořeba energie na chlazení (z ř,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř. 5) 147,8 41,1 61,9 147,8 41,1 61,9 10 Spořeba energie na věrání (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Spořeba energie na osvělení (z ř. 5) 14,4 4,0 21,4 14,4 4,0 21,4 13 Spořeba energie na ech. a os. procesy(z ř. 5) 67,2 18,7 99,9 67,2 18,7 99,9 Tabulka č. 18 Rozdělení konečné spořeby (ř. 5 z abulky 17.) podle forem a účelu využií Podíl na Podíl na Roční spořeba v MWh Náklady Variana 2 spořebě nákladech El. energie Plyn Celkem % is. Kč % Vyápění a TUV 0,0 180,36 180,36 80,84 272,0 64,20 Zráy ve zdroji 0,0 20,04 20,04 8,98 30,2 7,13 Osvělení 4,0 0 4,00 1,79 21,4 5,05 Osaní 18,7 0 18,70 8,38 100,0 23,61 Celkem 22,7 200,40 223,10 100,00 423,5 100,00 Poenciál úspor energie pro navrženou Varianu 2. energeicky úsporného projeku je 78,7 MWh (283,4 GJ), úspora nákladů na energii z navržených opaření je 118,71 is. Kč/rok. Audior: Zdeněk Kříek Srana 17 (celkem 29)
18 Energeický audi Upravená energeická bilance pro Varianu č. 2 Obr. č 8 v MWh Obr. č. 9 v is. Kč 5. Produkce emisí znečišťujících láek Tabulka č. 19 Emise původní sav Zemní plyn Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 g/mil. m3 20 9, kg/gj 0, , , , , , ,8 kg/rok 0,591 0,283 47,285 9,457 1, ,966 Elekřina Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 zdroje ČEZ g/gj 25,91 575,55 399,19 39,30 30, ,30 81,6 kg/rok 2,115 46,984 32,587 3,208 2, ,492 Celkem kg/rok 2,71 47,27 79,87 12,67 4, ,46 Tabulka č. 20 Emise variana 1 Zemní plyn Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 g/mil. m3 20 9, kg/gj 0, , , , , , ,7 kg/rok 0,442 0,212 35,375 7,075 1, ,341 Elekřina Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 zdroje ČEZ g/gj 25,91 575,55 399,19 39,30 30, ,30 81,6 kg/rok 2,115 46,984 32,587 3,208 2, ,492 Celkem kg/rok 2,56 47,20 67,96 10,28 3, ,83 Tabulka č. 21 Emise variana 2 Zemní plyn Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 g/mil. m3 20 9, kg/gj 0, , , , , , ,4 kg/rok 0,424 0,203 33,950 6,790 1, ,206 Elekřina Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 zdroje ČEZ g/gj 25,91 575,55 399,19 39,30 30, ,30 81,6 kg/rok 2,115 46,984 32,587 3,208 2, ,492 Celkem kg/rok 2,54 47,19 66,54 10,00 3, ,70 Audior: Zdeněk Kříek Srana 18 (celkem 29)
19 Energeický audi Vyhodnocení vlivu na živoní prosředí: Tabulka č. 22 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 6) Znečišťující láky Původní [ kg ] Variana I. [ kg ] Rozdíl [ kg ] Variana II. [ kg ] Rozdíl [ kg ] Tuhé láky 2,706 2,557-0,149 2,539-0,167 SO2 47,267 47,196-0,071 47,187-0,080 NOx (NO2) 79,872 67,962-11,910 66,537-13,335 CxHy 12,665 10,283-2,382 9,998-2,667 CO 4,410 3,934-0,476 3,877-0,533 CO , , , , ,759 Obr. č Porovnání emisí škodlivin CO2 Obr. č Porovnání emisí škodlivin Z hlediska vlivu na živoní prosředí obě navržené variany energeicky úsporného projeku pro objek DSZP ve Vejprech sníží emise znečišťujících láek. Audior: Zdeněk Kříek Srana 19 (celkem 29)
20 Energeický audi Ekonomické vyhodnocení Ekonomické hodnocení je provedeno za ěcho základních podmínek: - diskonní sazba 3% - předpokládaný meziroční nárůs cen energií o 2% - provozovaelem nejsou uplaňovány odpisy budov - financování úsporných opaření bude provedeno z vlasních prosředků 1. Prosá doba návranosi, doba splacení invesice: T s kde: IN invesiční výdaje projeku CF roční přínosy projeku (cash flow, změna peněžních oků pro realizaci projeku) Kriérium určuje, za jak dlouho pokryjí přínosy z projeku jeho invesiční náklady. 2. Reálná doba návranosi, doba splacení invesice při uvažování diskonní sazby T sd se vypoče z podmínky: sd 1 kde: CF roční přínosy projeku (změna peněžních oků pro realizaci projeku) r diskon (1 + r) - odúročiel Při uvažování současné hodnoy oků hoovosi lze urči dobu, ve keré v daném projeku nasane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tao doba se označuje jako diskonovaná doba návranosi prosředků 3. Čisá současná hodnoa (NPV): NPV IN CF CF Tž 1 CF. 1 r IN kde: T ž doba živonosi (hodnocení) projeku Základem pro určení čisé současné hodnoy je určení oku hoovosi. Toky hoovosi (Cash-Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projekem v jednolivých leech. Toky hoovosi v sobě zahrnují všechny hodnoové změny během živoa projeku. Pro hodnocení oku hoovosi se yo upravují převodem z budoucích hodno k 1 roku provozu (roku zainvesování projeku). Hodnoa diskonovaného kumulovaného oku hoovosi v posledním roce ekonomické živonosi se označuje NPV. 4. Vniřní výnosové proceno (IRR). Hodnoa IRR se vypoče z podmínky: T ž 1 T CF.. 1 r IN 0 1 IRR IN 0! Vniřní výnosové proceno předsavuje hodnou úrokové míry v procenech, při keré hodnoa NPV=0. Teno ukazael je užiečný jako měříko efekivnosi invesic.! Audior: Zdeněk Kříek Srana 20 (celkem 29)
21 Energeický audi Tabulka č. 23 Ekonomické vyhodnocení Varian Paramer Jednoka Variana I Variana II Invesiční výdaje projeku Kč Změna nákladů na energii Kč Změna osaních provozních nákladů Kč změna osobních nákladů Kč změna osaních provozních nákladů Kč změna nákladů na emise Kč 0 0 Změna ržeb (za eplo, elekřinu, využié odpady) 0 0 Přínosy projeku celkem Kč Doba hodnocení (rok) roky Roční růs cen energie % 2 2 Diskon % 3 3 Ts prosá doba návranosi roky 9,88 9,47 Tsd - reálná doba návranosi (rok) roky 10,85 9,59 NPV - Čisá současná hodnoa is.kč IRR - Vniřní výnosové proceno % 9,58 8,04 Obr. č. 12 Vývoj diskonovaného CF u variany č. 1 Audior: Zdeněk Kříek Srana 21 (celkem 29)
22 Energeický audi Obr. č. 13 Vývoj diskonovaného CF u variany č. 2 Obr. č Porovnání varian Audior: Zdeněk Kříek Srana 22 (celkem 29)
23 Energeický audi Výběr opimální variany Energeický audi prokázal, že navrhovaná opaření vedou k úsporám energií a svým charakerem paří do podporovaných energeicky úsporných opaření. S ohledem na echnický sav objeku, výši dosažielných úspor energie, na ekonomické hodnocení a z hlediska vlivu na živoní prosředí doporučujeme realizova navržená opaření obsažená ve Varianě č. 2. Výše nákladů a ekonomické hodnocení vychází z obvyklých cen zařízení a z cen energie jednolivých forem v době zpracování ohoo energeického audiu. V ekonomickém hodnocení byla uvažována výše diskonní sazby 3 % a meziroční nárůs cen energie ve výši 2 %. Tabulka č. 24 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 4) Variana 2 Před realizací projeku Po realisacích projeku ř. Ukazael Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (is.kč) (GJ) (MWh) (is.kč) 1 Vsupy paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 2 Změna zásob paliv a energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v obj. (ř.3-ř. 4) 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 100,5 27,9 42,1 72,1 20,0 30,2 7 Spořeba energie na vyápění (z ř. 5) 756,5 210,1 316,9 501,5 139,3 210,1 8 Spořeba energie na chlazení (z ř,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř. 5) 147,8 41,1 61,9 147,8 41,1 61,9 10 Spořeba energie na věrání (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Spořeba energie na osvělení (z ř. 5) 14,4 4,0 21,4 14,4 4,0 21,4 13 Spořeba energie na ech. a os. procesy(z ř. 5) 67,2 18,7 99,9 67,2 18,7 99,9 8. Výsupy energeického audiu 8.1. Hodnocení sávající úrovně energeického hospodářsví Objek Domova pro zdravoně posižené je samosaně sojící dům v cenrální čási měsa. Objek je využíván jako zdravonické zařízení. Původní objek DSZP byl posaven asi před 80 ley v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek je čásečně podsklepený, čyřpodlažní. Sklepní prosory jsou využívány zdravonickým zařízením jako skladovací prosory a dílna údržby. Objek je radičně zděný s rovnou sřechou, použiá kryina je z živičné lepenky, položené na prkenné podbií. Čás objeku má šikmou sřechu, srop pod půdou je rámový se záklopem z dřevěných desek l. 25 mm. Obvodové zdivo průčelí je z plných cihel l mm, šíové zdi jsou l. 300 mm. Sropy v čási objeku s rovnou sřechou jsou rámové s podhledem z dřevěných palubek a zaeplené minerální vlnou l. 100 mm. Srop pod půdou je dřevěný s podbiím a se škvárovým zásypem, se zakryím dřevěnými deskami l. 30 mm. Fasáda objeku je jednoduchá, hladká s jemnou omíkou. Fasády jsou z čási silně poškozené a opadané, ím přispívají ke snížení epelně izolačních vlasnosí zdiva. Původní ovorové výplně byly vyměněny za výplně plasové konsrukce. Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem, vsupní dveře jsou zaeplené, ěsněné. Vraa do sklepní čási jsou plechové, nezaeplené. Vyápění budovy DSZP je zajišťováno z plynové koelny umísěné u objeku. Z éo koelny jsou vyápěné i jiné objeky, provozovaelem koelny je Teplo Vejpry s.r.o. Sysém vyápění je eplovodní úsřední vyápění. Rozvody vyápění jsou svařované z ocelových rubek. Rozvod je dvourubkový. Porubí je vedeno po zdi, není izolované. Tělesa jsou článková liinová a Audior: Zdeněk Kříek Srana 23 (celkem 29)
24 Energeický audi ocelové deskové, připojená jsou z boku. U jednolivých opných ěles jsou insalovány venily s ermoregulačními hlavicemi. Ze sejného zdroje je objek zásobován eplou vodou. Spořeba TUV není měřena. Zdrojem elekrického proudu je disribuční síť. Objek má jeden napájecí bod se samosaným měřením, sousava 3x230/400 V. Zdrojem umělého osvělení jsou svíidla s úspornými zdroji svěla. V mísnosech nejsou insalována vzduchoechnická zařízení, objek má přirozené věrání. Sysém chlazení ani rekuperace epla nejsou insalovány. Budova nevyhovuje dnešním energeickým požadavkům ve smyslu planých vyhlášek. S ohledem na umísění objeku v cenrální čási měsa a geografické umísění obce, nebylo řešeno využií obnovielných zdrojů epla solární zařízení, př. epelné čerpadlo. 8.2 Celková výše dosažielných úspor Vzhledem k celkovému hodnocení budovy a energeickému hospodářsví spočívají možnosi úspor energie v energeickém managemenu (jde o opaření především organizačního charakeru), v opařeních na savebních konsrukcích. Byla zjišěna následující výše dosažielných energeických úspor: Variana č ,3 MWh/rok (253,1 GJ/rok) Variana č ,8 MWh/rok (283,4 GJ/rok) 8.3 Návrh opimální variany energeicky úsporného projeku Navržené variany energeicky úsporného projeku byly analyzovány a podrobeny echnicko - ekonomickému hodnocení. Na základě savebního, ekonomického a energeického krieriálního hodnocení byla vybrána Variana č. 2, kerá je nejvhodnější z hlediska komplexnosi řešení ochrany savby, dosažení epelné pohody a splnění požadavků současně planých norem pro savební konsrukce. Vysokonákladová opaření Zaeplení svislých obvodových konsrukcí Zaeplení kovových vra Zaeplení sropu Navržená variana zajišťuje splnění požadavku hodnocení podle ČSN :2011 Průměrný součiniel prosupu epla obálkou budovy - referenční budova - vypočíaná hodnoa Uem,N,20,vyp 0,48 W/(m 2.K) - referenční budova - upravená podle ab.5 Uem,N,20 0,48 W/(m 2.K) - požadovaná hodnoa Uem,N 0,60 W/(m 2.K) - doporučená hodnoa Uem,N,rec 0,45 W/(m 2.K) Měrná zráa prosupem epla HT 968,78 W/K - vypočíaná hodnoa Uem 0,35 W/(m 2.K) Klasifikační ukazael CI 0,68 Z hlediska ekonomického se jedná o projek efekivní s následujícími paramery: Prosá návranos (DN) 9,479 le Čisá současná hodnoa (NPV) 750,078 is. Kč Vniřní výnosové proceno (IRR) 8,04 % Reálná doba návranosi 9,59 le Audior: Zdeněk Kříek Srana 24 (celkem 29)
25 Energeický audi Z hlediska ekologického je doporučená variana definována snížením emisí všech znečišťujících láek do ovzduší. Tabulka č. 25 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 6) Znečišťující láky Původní [ kg ] Variana II. [ kg ] Rozdíl [ kg ] Tuhé láky 2,706 2,539-0,167 SO2 47,267 47,187-0,080 NOx (NO2) 79,872 66,537-13,335 CxHy 12,665 9,998-2,667 CO 4,410 3,877-0,533 CO , , , Závěrečné doporučení V analyické čási energeického audiu bylo posouzeno energeické hospodářsví objeku, měrné ukazaele epla na vyápění. Na základě zjišěných skuečnosí doporučujeme: Zajisi základní vyápění prosor objeku ak, aby nedocházelo kporušování savebních konsrukcí Po provedení zaeplení objeku je nuné provés seřízení oopné sousavy Provádě údržbu budovy a energeického hospodářsví ak, aby bylo užií energie hospodárné Audior: Zdeněk Kříek Srana 25 (celkem 29)
26 Energeický audi Evidenční lis Evidenční lis energeického audiu Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo Čás - Idenifikační údaje 1. Jméno, popřípadě jména, příjmení/název nebo obchodní firma vlasníka předměu EA Měsská správa sociálních služeb Vejpry 2. Adresa rvalého bydlišě/sídlo, popřípadě adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) čás obce S.K.Neumanna 842 c) obec e) PSČ f) g) elefon Vejpry Idenifikační číslo Údaje o sauárním orgánu a) Jméno b) konak Mgr. Per Husák. řediel Předmě energeického audiu a)název DSZP Vejpry b) adresa Vysoká 735, Vejpry c) popis předměu audiu Předměem audiu je objek DSZP Kavkaz, Vysoká 735 ve Vejprech, kód obce , Úsecký kraj. Objek je samosaně sojící dům v inravilánu obce, ka. území Vejpry, na parc. č. 401, LV 905. Objek DSZP se nachází v cenru měsa, byl posaven asi před osmdesái léy v období roku Na obvodovém pláši objeku nebyly provedeny úpravy mající vliv na epelně izolační vlasnosi, byla provedena výměna původních dřevěných ovorových výplní za výplně plasové konsrukce se zasklením izolačním dvojsklem. Obvodový plášť je cihelný. Audior: Zdeněk Kříek Srana 26 (celkem 29)
27 Energeický audi Čás popis sávajícího savu předměu EA 1. Charakerisika hlavních činnosí Objek slouží jako zdravoně sociální zařízení. Objek DSZP byl posaven v první polovině minulého soleí v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek není pamákově chráněn. 2. Vlasní zdroje energie a) zdroje epla b) zdroje elekřiny Poče CZT ks poče xxx ks insalovaný výkon xxx MW insalovaný výkon xxx MW roční výroba xxx MWh roční výroba xxx MWh roční spořeba paliva 1 004,8 GJ/rok roční spořeba paliva 81,6 GJ/rok c) kombinovaná výroba elekřiny a epla d) druhy primárního zdroje energie poče xxx ks druh OZE xxx insal. výkon elekrický xxx MW druh OZE xxx insal. výkon epelný xxx MW fosilní zdroje xxx roční výroba elekřiny xxx MWh roční výroba epla xxx MWh roční spořeba paliva xxx GJ/r 3. Spořeba energie Druh spořeby Příkon Spořeba energie Energonosiel Vyápění xxx MW 233,5 MWh/r CZT Chlazení xxx MW xxx MWh/r xxx Věrání xxx MW xxx MWh/r xxx Úprava vlhkosi xxx MW xxx MWh/r xxx Příprava TV xxx MW 45,63 MWh/r CZT Osvělení 0,006 MW 4,0 MWh/r elekr. energie Technologie 0,012 MW 18,68 MWh/r elekr. energie Celkem 0,112 MW 301,8 MWh/r el. en.+czt Audior: Zdeněk Kříek Srana 27 (celkem 29)
28 Energeický audi Čás Doporučená variana navrhovaných opaření 1. Popis doporučených opaření 1. Zaeplení svislých obvodových konsrukcí 2. Zaeplení vsupních vra 3. Zaeplení sropů 2. Úspory energie a nákladů Spořeba a náklady na energii celkem Sávající sav Navrhovaný sav Úspory Energie 301,8 MWh/r 223,1 MWh/r 78,7 MWh/r Náklady 542,3 is Kč/r 423,5 is Kč/r 118,7 is Kč/r Spořeba energie Sávající sav Navrhovaný sav Úspory Vyápění 233,5 MWh/r 154,8 MWh/r 78,7 MWh/r Chlazení xxx MWh/r xxx MWh/r xxx MWh/r Věrání xxx MWh/r xxx MWh/r xxx MWh/r Úprava vlhkosi xxx MWh/r xxx MWh/r xxx MWh/r Příprava TV 45,63 MWh/r 45,63 MWh/r 0 MWh/r Osvělení 4,0 MWh/r 4,0 MWh/r 0 MWh/r Technologie 22,7 MWh/r 22,7 MWh/r 0 MWh/r 3. Ekonomické hodnocení doba hodnocení 20 roků diskonní míra 3 % reálná doba návranosi 9,59 roků invesiční náklady 1 123,8 is.kč prosá doba návranosi 9,47 roků cash flow 1 523,2 is.kč IRR 8,04 % NPV 750,078 rok realizace 2013 Audior: Zdeněk Kříek Srana 28 (celkem 29)
29 Energeický audi Ekologické hodnocení Znečišťující Sávající sav Navrhovaný sav Efek láka lokálně globálně lokálně globálně lokálně globálně Tuhé láky 0 /r 0, /r 0 /r 0,00254 /r 0 /r 0,00017 /r SO 2 0 /r 0,047 /r 0 /r 0,04719 /r 0 /r 0,00008 /r NO x 0 /r 0,0798 /r 0 /r 0,06654 /r 0 /r 0,01333 /r CO 0 /r 0,00441 /r 0 /r 0,00388 /r 0 /r 0,00053 /r CO 2 0 /r 76,209 /r 0 /r 60,465 /r 0 /r 15,743 /r 3. Údaje o energeickém specialisovi 1. Jméno a příjmení Tiul Zdeněk Kříek 2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialisů 3. Daum vydání oprávnění Daum posledního průběžného vzdělávání 5. Podpis 6. Daum Razíko energeického audiora: Audior: Zdeněk Kříek Srana 29 (celkem 29)
Srana 1 z 9 Kód: 05-44-02/08 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Savba: Oprava beonových podlah omíek a podhledů MS 8 JKSO: CC-CZ: Míso: VZ 551230 Týnišě nad orlicí Daum: 25.04.2016 D Zhooviel: 02687631 WN service s.r.o.
Výpis výplní otvorů. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského Nemocnice Kyjov
leden Výpis výplní ovorů Zaeplení a výměna oken gynekologického a děského Nemocnice Kyjov Vypracoval: ng. Robin Zelinka V Kyjově 03 . / Výpis výplní ovorů okna a balkónové dveře. Schéma Popis Technická
o provedených pracích do Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba:
Zjišťovací prookol č. za sledované období od 3 o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Ukázková savba Zhooviel: IČ: DIČ: Objednael: IČ: DIČ: Měna: V rozpoču Od počáku bez Provedeno ve Zbývá sledovaného