Source: http://docplayer.fi/2935400-Monitoimihallin-katon-vaurioituminen-mustasaaressa-17-1-2003.html
Timestamp: 2017-07-24 19:19:57+00:00
Document Index: 24847451

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

Monitoimihallin katon vaurioituminen Mustasaaressa - PDF
Monitoimihallin katon vaurioituminen Mustasaaressa
Download "Monitoimihallin katon vaurioituminen Mustasaaressa 17.1.2003"
1 Tutkintaselostus B 1/2003 Y Monitoimihallin katon vaurioituminen Mustasaaressa Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä.2 Onnettomuustutkintakeskus Centralen för undersökning av olyckor Accident Investigation Board Finland Osoite / Address: Sörnäisten rantatie 33 C Adress: Sörnäs strandväg 33 C FIN HELSINKI HELSINGFORS Puhelin / Telefon: (09) Telephone: Fax: (09) Fax: Sähköposti: E-post: Internet: tai eller or Henkilöstö / Personal / Personnel: Johtaja / Direktör / Director Hallintopäällikkö / Förvaltningsdirektör / Administrative director Osastosihteeri / Avdelningssekreterare / Assistant Toimistosihteeri / Byråsekreterare / Assistant Tuomo Karppinen Pirjo Valkama-Joutsen Sini Järvi Leena Leskelä Ilmailuonnettomuudet / Flygolyckor / Aviation accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief air accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Aircraft accident investigator Esko Lähteenmäki Hannu Melaranta Raideliikenneonnettomuudet / Spårtrafikolyckor / Rail accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief rail accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Rail accident investigator Esko Värttiö Reijo Mynttinen Vesiliikenneonnettomuudet / Sjöfartsolyckor / Maritime accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief maritime accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Maritime accident investigator Martti Heikkilä Risto Repo3 TIIVISTELMÄ Mustasaaren kunnassa sattui kello onnettomuus, jossa muun muassa urheilukäyttöön tarkoitetun monitoimihallin kattoa putosi katsomon kohdalla yli 150 neliömetrin alueelta. Monitoimihallissa oli meneillään jalkapalloharjoituksia ja yksittäisiä urheilijoita oli harjoittelemassa juoksuradalla ja muilla suorituspaikoilla. Lisäksi katsomossa oli muutamia jalkapalloa harjoittelevien lasten vanhempia. Kaiken kaikkiaan rakennuksessa oli arviolta 130 henkilöä. Katolta alkoi kuulua ääntä, jollaista kuuluu, kun lumi liukuu alas katolta. Lumen putoamista katolta suurina laattoina tapahtui vuosittain ja samanlaista ääntä oli kuultu aikaisemminkin. Ääntä kesti joitain sekunteja, jonka jälkeen kuului ryminää ja kaksi erillistä hallin pääkannattajien välissä ollutta teräksistä orsiristikkoa putosi. Samalla hallin sisään putosi katossa ollutta profiilipeltiä, eristeitä, muovista katemateriaalia ja noin kahta kuorma-autokuormallista vastaava määrä lunta. Paikalle saapui melko pian sairasauto ja kaksi Mustasaaren pelastuslaitoksen yksikköä. Kaiken kaikkiaan paikalle hälytettiin yhteensä 20 pelastustoimen, sairaankuljetuksen ja poliisin eri yksikköä. Aluksi ei ollut tietoa, oliko pudonneiden rakenteiden ja lumen alle jäänyt ketään, mutta melko pian selvisi, että henkilövahinkoja ei ollut tullut. Kattovaurion välitön syy oli se, että hallin pääkannattajien väliin asennettujen orsiristikoiden kiinnityskorvakkeet irtosivat hitsauksistaan. Yksityiskohta, jonka osalta vaurioitunut halli erosi aikaisemmin rakennetusta toisesta hallista, oli suunniteltu puutteellisesti eikä siihen kohdistuvia kuormituksia ollut otettu kunnolla huomioon. Korvakkeen kestävyyttä ei suunnittelussa ollut varmistettu laskelmilla eikä kukaan muu kuin suunnittelija itse ollut tarkastanut suunnitelmia kriittisesti. Ongelmaksi tällöin tuli se, että virhe yksityiskohdan suunnittelussa pääsi esteettä etenemään koko rakennusprosessin läpi ja johti lopulta katon romahtamiseen. Tutkinnassa havaittiin lisäksi puutteita pääkannattajien väliin asennettuihin orsiristikoihin kohdistuvien kuormien käsittelyssä, vaurioituneessa liitoksessa liittyvien rakenneosien mitoituksessa ja hallin kokonaisjäykistyksessä. Näillä muilla puutteilla ei kuitenkaan ollut ensisijaista vaikutusta kattovaurioon. Tämä tutkintaselostus julkaistaan samassa julkaisussa Jyväskylässä tapahtuneen messuhallin katon romahtamista käsittelevän tutkintaselostuksen kanssa. Molempien tutkintojen yhteydessä laaditut suositukset esitetään yhteisesti kyseisen julkaisun erillisessä suositusosassa. I4 SUMMARY ROOF OF MULTI-PURPOSE HALL COLLAPSING AT MUSTASAARI, FINLAND, ON JANUARY 17, 2003 On January 17, 2003, at hrs, an incident took place in Mustasaari municipality where the roof of a multi-purpose hall designed among other things, for sports activities collapsed above the spectator stand, over an area of more than 150 square meters. At the time of the incident, there were football practices going on and individual sportsmen practising on the running track and elsewhere in the hall. Moreover there were in the stand some parents of children practising football on the ground. According to the estimates, altogether 130 persons were in the hall when the incident occurred. First a noise was heard as coming from the roof. It was identified as the noise of snow falling down from the roof. Such falling down of snow in big rafts from the roofs of buildings is a regular yearly phenomenon, and hence the noise was quite familiar. The noise lasted for a few seconds and then a crash was heard and two separate beam lattices of steel in between the girders of the hall, collapsed. At the same time profiled steel sheet, insulation materials, plastic roof coating materials and about two truck-loads of snow penetrated into the hall. Quite soon an ambulance arrived at the scene of the incident, as well as two rescue units of Mustasaari Rescue Service. Altogether 20 rescue service, ambulance and police units had been called to the scene of the incident. At first uncertainty prevailed as to whether someone had been buried by the collapsed structures and layers of snow. But soon it became evident that no personal injuries had resulted from the incident. The direct cause of the collapsing of the roof was that the fastening brackets of the beam lattices mounted between the hall girders detached from their weldings. The fastening brackets used in the collapsed hall differed from the brackets in the earlier hall; in fact they had been designed insufficiently without due consideration of the loads they would have to endure. Actually the strength of the brackets had not been ensured by design calculations in the planning and design phase, and the plans had been checked only by the planner himself. Therefore this design error in the planning of the component detail could freely move on through the entire construction process and finally cause the roof to collapse. Furthermore the relevant investigation disclosed shortcomings in the calculations of the loads to be endured by the beam lattices mounted between the girders, in the dimensioning of the structural components connected in the damaged joint, and in the overall bracing of the hall. These secondary shortcomings nevertheless had no direct impact on the collapsing of the roof. This investigation report is included in the same publication as the investigation report on the collapsing of the roof of an exhibition hall in Jyväskylä, on February 1 st, The corresponding recommendations based on both investigations and drawn up jointly, are included in a separate Recommendations Part of the publication referred to. II5 ALKUSANAT Perjantaina noin kello 17 tapahtui Vaasan lähellä Mustasaaren kunnassa onnettomuus, jossa osa monitoimihallin kattoa romahti hallin sisään kahdesta kohdasta. Henkilövahinkoja ei tullut. Onnettomuustutkintakeskus aloitti kattovaurion tutkinnan samana iltana ja arvioi tapahtuman suuronnettomuuden vaaratilanteeksi. Tutkintalautakunnan Onnettomuustutkintakeskus asetti onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (373/85, muutos 97/97) 5 :n 3 momentin nojalla. Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin johtaja, TkT Tuomo Karppinen Onnettomuustutkintakeskuksesta ja jäseniksi erikoistutkija, DI Tapio Leino VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta ja tutkija, DI Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta. Lisäksi tutkintalautakuntaan on nimitetty myöhemmin yli-insinööri, DI Esa Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta. Pelastustoiminnan asiantuntijana on toiminut palopäällikkö Heikki Ventonen Raahen palo- ja pelastuslaitokselta. Tässä tutkintaselostuksessa käsitellään tapahtumat kattovaurion aikaan ja kuvataan lyhyesti tapaukseen liittyvää pelastustoimintaa. Tutkintaselostuksessa kerrotaan tutkinnan tuloksista ja analysoidaan kattovaurioon johtaneita syitä. Tutkinnan ensisijaisena tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen, joten syyllisyys ja vahingonkorvauskysymyksiin ei oteta kantaa. Tutkintaselostus on ollut kommentoitavana asianosaisilla. Kommentit on otettu huomioon tekstiä viimeisteltäessä. Tutkinnan aikana tutkintalautakunta antoi ympäristöministeriölle onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen (79/96) 10 :n mukaisen ilmoituksen tutkinnassa havaituista turvallisuuteen vaikuttavista puutteista. Ilmoitus on tutkintaselostuksen liitteessä 4. Tutkintamateriaali on Onnettomuustutkintakeskuksen arkistossa. Arkistoluettelo on tämän tutkintaselostuksen lopussa. Tämä tutkintaselostus on myös Onnettomuustutkintakeskuksen internet-sivuilla osoitteessa III6 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... I SUMMARY... II ALKUSANAT... III 1 ONNETTOMUUS Yleiskuvaus Onnettomuuskohde, tapahtumapaikka ja sääolosuhteet Tapahtumien kulku Pelastustoiminta ja raivaus Hälytykset Toiminta onnettomuuspaikalla Onnettomuudesta aiheutuneet vahingot Henkilövahingot Materiaalivahingot Ympäristövahingot Tiedottaminen ONNETTOMUUDEN TUTKINTA Rakennus Hallin kattorakenteet Rakenteissa havaitut vauriot Olosuhteet Onnettomuuteen liittyvät organisaatiot ja henkilöt Hallihankkeen toteutusorganisaatio ja sopimusosapuolten tehtävät Rakentamista valvovat viranomaiset Rakennuttajan antamat lähtötiedot ja reunaehdot suunnittelulle Pelastustoimen organisaatio ja toimintavalmius Mustasaaren kunnan pelastustoimen organisaatio Vaasan kaupungin pelastustoimen organisaatio Toimintavalmius monitoimihallille Pohjanmaan hätäkeskus Poliisin toiminta Tallenteet Videovalvontajärjestelmä Hätäkeskuksen ja pelastustoimen tallenteet IV7 2.7 Asiakirjat Suunnittelussa sovellettavat määräykset ja ohjeet Muut tutkimukset ANALYYSI Onnettomuuden analysointi Rakentamis- ja suunnitteluorganisaatio Kuormitukset ja rakenteiden kapasiteetti Muita havaintoja Pelastustoiminnan analysointi Hätäkeskuksen toiminta ja viranomaisradioverkko Pelastustoiminta ja johtaminen JOHTOPÄÄTÖKSET Toteamukset Onnettomuuden syyt SUOSITUKSET LIITTEET Liite 1. Muistio lumen poistumisesta hallin katolta Liite 2. Orsiristikon ja vaurioituneen liitoksen rakenneanalyysit ja mitoitus Liite 3. Hitsien testit Liite 4. Onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen mukainen ilmoitus onnettomuusuhasta LÄHDELUETTELO V8 9 1 ONNETTOMUUS 1.1 Yleiskuvaus Perjantaina tapahtui Mustasaaren kunnassa onnettomuus, jossa osa muun muassa urheilukäyttöön tarkoitetun monitoimihallin kattoa romahti hallin sisään kahdesta kohdasta yli 150 m 2 alueelta. Sisään putosi kaksi teräksistä orsiristikkoa, kattopeltiä, lämmöneristettä, katemateriaalia ja noin kahta kuorma-autokuormallista vastaava määrä lunta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. 1.2 Onnettomuuskohde, tapahtumapaikka ja sääolosuhteet Kattovaurio tapahtui Mustasaaren kunnassa, lähellä Vaasan kaupunkia olevassa vuonna 1997 valmistuneessa Botnia-hallissa. Kyseessä on Suomen suurin urheiluhalli, jota on markkinoitu ja käytetty monitoimihallina. Hallin kerrosala on m 2. Kuva 1. Tapahtumapaikka. Figure 1. Place of the incident. 110 Kuva 2. Halli ulkopuolelta viikon kuluttua kattovauriosta kuvattuna. Katto vaurioitui kahdesta toisistaan erillään olevasta kohdasta. Kyseiset kohdat on jo paikattu ja erottuvat muusta katosta lumettomina kohtina. Kuvassa oikealla hallin länsipääty, jossa on muun muassa pääsisäänkäynti. Figure 2. Hall exterior as seen one week from the date of the collapsing of the roof. The roof was damaged in two different points. The damaged points have already been repaired and they are distinguishable as the snow-free parts of the roof. To the right, the west end of the hall with, e.g., the main entrance door to the hall. Kuva 3. Halli sisältä. Vauriot tapahtuivat kuvan oikeassa reunassa, valkoisella muovilla peitetyissä kohdissa. Figure 3. Hall interior. The incident took place in the areas covered by white plastic, as seen in the righthand side of the photo. 211 Monitoimihallin pääasiallinen käyttötarkoitus on urheilukäyttö, eli hallissa pidetään urheiluharjoituksia ja -kilpailuja sekä esimerkiksi jalkapallo-otteluita. Hallissa voidaan harrastaa jalkapallon lisäksi useita yleisurheilulajeja, rullaluistelua ja salibandyä. Hallin keskiosassa olevaa jalkapallokenttää kiertää 400 metrin juoksurata. Halli on tarkoitettu myös suurten yleisötilaisuuksien, kuten messujen, konserttien, suurten juhlien ja kokoontumisten järjestämiseen. Hallin toisella pitkällä sivulla on katsomo. Lisäksi hallin päätyosassa ja osin kellarissa on muun muassa kahvila, toimisto- ja sosiaalitiloja, pukuhuoneita, kuntosali ja aerobic/tanssisali. Pukuhuoneita on myös katsomotason alapuolella. Hallin suurimmaksi sallituksi henkilömääräksi on rakennusluvassa mainittu Rakennusluvassa halli on määritelty urheiluhalliksi. Rakennustarkastaja on pelastusviranomaisen lausunnon perusteella voinut tietyin ehdoin antaa luvan ylittää rakennusluvassa mainittu suurin henkilömäärä. Suurissa yleisötilaisuuksissa on myönnetty lupa ottaa halliin enimmillään henkilöä. 1.3 Tapahtumien kulku Monitoimihallissa oli tavanomainen perjantaipäivä, jolloin hallissa oli usean eri jalkapallojoukkueen harjoitukset. Jalkapallojoukkueiden lisäksi hallissa oli yksittäisiä yleis- tai muita urheilijoita harjoittelemassa sekä lasten vanhempia seuraamassa jalkapalloharjoituksia. Myös mahdollisia muita henkilöitä on voinut olla paikalla, sillä halliin ja esimerkiksi katsomoon on yleisöllä harjoitusten aikana vapaa pääsy. Silminnäkijöiden kertoman mukaan hallin katolta alkoi noin kello 17 aikaan kuulua ääntä, jonka hallin vakituiset käyttäjät tunnistivat tavanomaiseksi lumen liukumiseksi pitkin kattoa. Samaa ääntä oli kuulunut aikaisempinakin vuosina. Kun ääntä oli kuulunut silminnäkijöiden arvion mukaan ehkä noin viiden sekunnin ajan, alkoi kuulua kovaa pamahtelua ja sen jälkeen vielä kovempi rysäys. Samalla automaattisen paloilmoittimen hälytyskellot alkoivat soida. Rysäys oli seurausta siitä, että yksi 2,3 m korkea ja 13,5 m pitkä teräksinen orsiristikoksi kutsuttu kattokannattaja ja hallin kattoa noin 80 neliömetrin kokoiselta alalta putosi alas hallin idänpuoleisen pitkän seinän lähellä. Katon mukana sisään halliin putosi ja liukui katolla ollutta lunta. Samalla hallin suuret kaaren muotoiset teräksiset pääkannattajat ja niihin kiinnitetyt valaisimet alkoivat heilua. Vaurio jatkui vielä niin, että pamahtelu ja hallin pääkannattajakaarien heiluminen jatkui, kunnes toinen saman kokoinen ala kattoa, samanlainen orsiristikko ja lunta putosi sisään vastaavalla tavalla kuin joitakin sekunteja aikaisemminkin. Vauriokohtien välinen etäisyys oli noin 14 metriä. Yksi osa kattoa putosi katsomoon ja toinen osa selostamokoppien päälle. Katsomossa oli kattovaurion tapahtuessa neljä henkilöä. He kaikki olivat istuneet hetkeä aikaisemmin juuri siinä katsomon kohdassa, johon kattorakenteita putosi. Kaikki kuitenkin olivat juuri sattumalta poistuneet kyseisestä kohdasta. 312 Hallin lähellä kulkevaa latua hiihtänyt henkilö on kertonut nähneensä lumen liukumisen katolta. Kuva 2 on otettu siltä paikalta, jossa silminnäkijä oli tapahtumahetkellä. Hän kertoi, että lumi valui alas yhtenä laattana arviolta kolmannes katon pituudelta alkaen hallin pohjoispäädystä. Heti perään katon keskikohdasta valui vastaavan kokoinen lumilaatta alas. Tällöin hallin keskiosaan, lähelle räystästä oli ilmestynyt kaksi aukkoa, joista näki halliin sisälle. 1.4 Pelastustoiminta ja raivaus Hälytykset Pohjanmaan hätäkeskukseen tuli kello monitoimihallilta automaattisen paloilmoittimen palolaitevikailmoitus, josta hätäkeskuspäivystäjä ilmoitti laitteiston huollosta vastaavalle henkilölle. Kello tuli kohteesta automaattinen palohälytys, jota ei hätäkeskuksessa kuitenkaan samaa kohdetta koskevan auki olleen palolaiteviasta johtuneen tehtäväilmoituksen vuoksi havaittu. Kello soitettiin monitoimihallilta ensimmäinen hätäilmoitus, jonka soitti juniorijalkapalloilijoita valmentamassa ollut Mustasaaren kunnan pelastuslaitoksen vapaavuorossa ollut palomies. Hän kertoi, että hallin kattoa on sortunut noin 40 metrin matkalta, lunta on tullut sisälle ja kaikki jalkapallokentän alueella olevat ovat poistuneet. Ilmoittajan mukaan ei ollut varmaa tietoa siitä, että jäikö sortuman alle ketään. Hän sanoi hätäkeskuspäivystäjälle, että kohteeseen tulisi hälyttää peruslähtö 1. Palomies tiesi, että normaalisti automaattiseen palohälytykseen tähän kohteeseen hälytettiin Mustasaaren osalähtö, joka ei tässä onnettomuustapauksessa olisi riittävä. Kohteesta tehtiin myös toinen hätäilmoitus, joka tehtiin lähes yhtä aikaa ensimmäisen ilmoituksen kanssa. Hätäkeskuspäivystäjä luokitteli hätäilmoituksen tietojen perusteella onnettomuuden tyypiksi muu onnettomuus tai tilanne. Tälle onnettomuustyypille oli määritelty vain yksi vaihtoehto, joka oli suuruusluokka pieni. Tällöin hälytysvasteena oli osalähtöhälytys. Osalähtöhälytys Mustasaaren pelastuslaitokselle annettiin kello Hälytys käsitti päällystöpäivystäjän (KO P3), Sepänkylän Bölen VPK:n, Koivulahden VPK:n ja Koivulahden paloaseman työvuoron (kaksi palomiestä). Osalähtöä täydennettiin yhdellä sairasautolla Mustasaaresta (KO 91). Osalähtöhälytyksestä meni tekstiviestitieto myös Vaasan pelastuslaitoksen päällystöpäivystäjälle, joka tuolloin oli kotonaan, ja päivystävälle paloesimiehelle paloasemalle. Vaasan päällystöpäivystäjän (V P3) saadessa tiedon onnettomuudesta hän antoi Vaasan pelastuslaitoksen työvuorolle tehtäväksi selvittää lisätietoja tapahtuneesta ja työvuoron tuli kokoontua autohallitilaan. 1 Osalähtö on pelastusmuodostelma, joka muodostuu yhdestä pelastusyksiköstä. Pelastusyksikön tavoitevahvuus on esimies ja viisi pelastajaa (0+1+5). Peruslähtö on pelastusmuodostelma, joka koostuu johtajasta ja kolmesta pelastusyksiköstä (1+3+15). Aluelähtö on pelastusmuodostelma, joka koostuu johtajasta ja kolmesta peruslähdöstä ( ). Nämä kattovaurion aikaan käytössä olleet määritelmät ovat sisäasiainministeriön ohjeen A:42 mukaiset. 413 Poliisi hälytettiin Vaasasta ja Mustasaaresta kello Hätäkeskus täydensi osalähtöhälytystä kello hälyttämällä Vaasasta peruslähdön, joka käsitti päällystöpäivystäjän, pelastuslaitoksen työvuoron, yhden sairasauton, Vaasan VPK:n ja Vetokannaksen VPK:n. Sairasautoja lähti hälytykseen Vaasasta kaksi. V P3 pyysi hätäkeskukselta lisätietoja onnettomuudesta ja sai tiedon, että onnettomuudessa on mahdollisesti useita loukkaantuneita. Keskustelun perusteella hätäkeskus hälytti kaksi sairasautoa Kyröstä ja Vöyrin sairasauton varikkovalmiuteen vastaamaan tarvittaessa Mustasaaren ja Vaasan alueen hälytyksiin. Hän pyysi hätäkeskusta myös tekemään ilmoituksen Vaasan keskussairaalaan, että nostavat valmiutta. Kello mennessä oli hälytyksen saanut vielä kaksi sairasautoa Mustasaaresta ja Raippaluodon VPK. Kello hälytettiin Seinäjoelta sairasauto resurssisiirtona Tervajoelle paikkaamaan Kyrönmaan sairaankuljetusvajetta. Hätäkeskus ilmoitti onnettomuudesta noin kello Länsi-Suomen lääninhallituksen pelastusosaston päivystäjälle ja Helsingin hätäkeskuksen kautta sisäasiainministeriöön Toiminta onnettomuuspaikalla Monitoimihallin katolla olleen lumen lähtiessä liikkeelle se aiheutti ääntä, johon kukaan ei juurikaan reagoinut. Kun osa kattoa ja lunta putosi sisään, kiinnitti se paikalla olleiden huomion. Samalla katossa olleet lamput heiluivat ja näytti siltä, että hallin rakenteet heiluvat hallin pituussuunnassa. Tässä vaiheessa paikalla olleet alkoivat huolestua turvallisuudesta. Lähes välittömästi ensimmäisen vaurion jälkeen katosta putosi toinen osa ja lunta tuli lisää sisälle. Paikalla olleet aikuiset alkoivat ohjata lapsia ulos hallista. Osa poistui pääoven kautta ja osa kellarin kautta menevää käytävää pitkin. Ihmiset juoksivat ja huusivat, että katto sortuu. Paikalla olleet aikuiset varmistivat kyselemällä ovatko kaikki päässeet hallista ulos ja näin samalla kartoittivat, ettei ketään ollut jäänyt sortuneiden rakenteiden tai sisälle tulleen lumen alle. Varmuutta ei kuitenkaan saatu, että olivatko kaikki päässeet turvallisesti ulos. Ensimmäisenä hälytetyistä yksiköistä paikalle saapui Mustasaaren sairasauto (KO 91) vahvuudella kaksi kello Seuraavana saapuivat sammutusyksiköt Sepänkylän Bölen VPK:sta (KO 21) ja Koivulahden paloasemalta (KO 11). Ne olivat kohteessa kello vahvuudella kuusi ja kaksi. Mustasaaren päällystöpäivystäjä (KO P3) saapui kohteeseen kello Paikalla onnettomuuden tapahtuessa ollut palomies otti yhteyttä häneen ja kertoi mitä oli tapahtunut. Kello mennessä oli kohteeseen saapunut Vaasan pelastuslaitoksen työvuoro kolmella yksiköllä (V 11, V 13 ja V 16) ja kahdella sairasautolla (V 191 ja V 192) yhteisvahvuudella kaksitoista sekä Sepänkylän Bölen VPK:sta miehistöauto (KO 27) vahvuudella neljä. 514 Ensimmäisenä pelastushenkilöstö selvitti oliko ketään jäänyt sisäpuolelle sortuneiden rakenteiden tai lumen alle. Kuuluttamon päälle romahtanut alue ja juoksuradoille tulleet lumiset alueet voitiin tutkia välittömästi ja todeta, ettei ketään ollut jäänyt näiden alle. Pelastushenkilöstö alkoi puhdistaa katsomon päälle sortunutta aluetta lumesta ja rakenteista. Kun lumen lapiointi aloitettiin, paikalle saapui Vaasan pelastuslaitoksen päällystöpäivystäjä (V P3) kello Hänellä oli johtovastuu. Kunnat ovat sopineet ennakkoon tällaisesta johtamisjärjestelystä isompien onnettomuuksien varalta. V P3 antoi Vaasan päivystävälle esimiehelle (V P5) tehtäväksi selvittää hallin henkilökunnan kanssa puuttuiko mahdollisesti joku onnettomuuden sattuessa paikalla olleista. V P3 ja KO P3 siirtyivät katsomaan tilannetta myös hallin ulkopuolelta, jonne oli katolta tullut paljon lunta. He sopivat, että KO P3 tilaa työkoneita, joilla ulkona ollutta lunta siirretään pois rakennuksen viereltä. Samalla oli tarkoitus poistaa lunta myös rakennuksen katolta, koska epäiltiin vinokuorman painavan hallin rakenteita. Pieni määrä hallin katolla olleesta lumesta poistettiin myöhemmin. Hallin ulkopuolella ollut lumi esti osaa poistumisteiden ovia aukeamasta. Turvallisuustoimenpiteenä pelastushenkilöstöä, jolla ei ollut tehtävää sortuma-alueella, määrättiin pysymään kenttäalueella verkkoseinämän takana. V P3 sai nopeasti tiedon V P5:ltä, että ketään henkilökunnasta tai paikalla olleiden joukkueiden jäsenistä ei ollut kadoksissa. Muiden mahdollisten paikallaolijoiden puuttumista ei voitu varmistaa. Pelastushenkilöstö pystyi puolessa tunnissa täysin varmistumaan, ettei ketään ollut hallin sisällä jäänyt rakenteiden ja lumen alle. Pelastushenkilöstö myös irrotti alas romahtaneita kattorakenteita ja siirsi ne ulos. Sisätiloista poistettiin lunta noin kaksi kuormaautokuormallista. Ulkoalueen lumimassoja tutkittiin painelemalla harjanvarsilla lumeen ja näin yritettiin paikantaa, mikäli joku olisi jäänyt lumen alle. Etsinnässä hyödynnettiin myös poliisikoiraa. Hallin kattosortuman puoleinen sivu on aidattua aluetta ja sataneen lumen peittämää. Oli kuitenkin mahdollista, että joku olisi poistunut sisältä tällekin alueelle ja jäänyt lumimassojen alle. Noin kahden tunnin kuluttua onnettomuudesta voitiin ulkopuolisten alueiden osalta varmistua, ettei ketään ollut jäänyt lumimassojen alle. Onnettomuuskohteessa oli onnettomuuden alkuvaiheessa pelastustoimen, sairaankuljetuksen ja poliisin eri yksiköitä 20, joissa henkilöstöä oli yhteensä 55. Lisää resursseja oli vielä reservissä paloasemilla. 615 1.5 Onnettomuudesta aiheutuneet vahingot Henkilövahingot Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Kattovaurio tapahtui kahdessa kohdassa, selostamokoppien yläpuolella ja yhdessä katsomon osassa. Katsomon osassa, jossa kattovaurio tapahtui, istui juuri ennen vauriota neljä henkilöä. Heistä kuitenkin osa lähti juuri ennen vauriota kulkemaan sattumalta poispäin ja loputkin selvisivät viime hetkellä pois alta. Selostamokopeissa ei ollut onnettomuushetkellä ketään. Kaiken kaikkiaan rakennuksessa oli onnettomuushetkellä valvontavideon perusteella noin 130 henkilöä. Hallissa työskentelee iltaisin, kun muun muassa toimistohenkilökuntaa ei ole paikalla, kaksi hallityöntekijää Materiaalivahingot Kattovauriossa putosi kaksi 13,5 metriä pitkää ja 2,3 metriä korkeaa teräsristikkoa, joista kumpikin painoi noin 500 kg. Samoin katosta kääntyi sisäänpäin ja tuhoutui katemateriaalia, lämmöneristettä ja sisäpuolen profiilipeltiä yli 150 neliömetrin alueelta. Hallin käyttö lopetettiin heti onnettomuuden tapahduttua. Onnettomuutta seuranneina päivinä pudonneet ristikot nostettiin takaisin ylös ja kattoon syntyneiden reikien kohdalle tehtiin puusta ja muovipeitteestä väliaikainen kate. Pettäneiden korvakkeiden ja kaikkien muidenkin katsomo-osan päällä olleiden korvakkeiden alle valmistettiin teräksiset pääkaarien yläpaarteisiin kiinnitetyt tuet, jotta vastaavaa korvakkeiden pettämistä ei enää tapahtuisi. Väliaikaisten korjausten jälkeen halli otettiin jälleen urheilukäyttöön seuraavalla viikolla. Lopullinen vaurioiden korjaus ja mahdollisten muiden hallin puutteiden korjaus päätettiin jättää tehtäväksi seuraavana kesänä, jolloin urheiluharjoituksia ja tapahtumia voidaan järjestää ulkona. Onnettomuudesta aiheutui noin euron vahingot, joista korjauskustannukset olivat noin euroa ja keskeytyskustannukset noin euroa Ympäristövahingot Ympäristövahinkoja ei tullut. Kohteessa ei ollut erityistä ympäristövahingon vaaraa. 1.6 Tiedottaminen Noin 1,5 tunnin kuluttua kattovauriosta pelastustoimen edustaja järjesti hallin tiloissa tiedotustilaisuuden. Paikalla olivat Vaasan apulaispalopäällikkö ja palomestari, hallin edustaja, poliisin edustaja ja hallityöntekijät. Onnettomuustutkintakeskuksen asetettua tutkintalautakunnan se on tiedottanut vauriosta vastaamalla tiedotusvälineiden kyselyi- 716 hin. Lisäksi tutkintalautakunta on osallistunut rakentamisen turvallisuutta käsitteleviin keskustelutilaisuuksiin. Tutkinnan aikana, , tutkintalautakunta lähetti ympäristöministeriön asunto- ja rakennusosastolle onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen (79/96) mukaisen ilmoituksen havaitusta onnettomuusuhasta. Ilmoitus on tutkintaselostuksen liitteessä 4. Tämän tutkintaselostuksen julkaisemisen yhteydessä tutkintalautakunta on antanut tiedotteen, jonka sisältö vastaa tutkintaselostuksen tiivistelmää. 817 2 ONNETTOMUUDEN TUTKINTA Onnettomuustutkintakeskus sai ensitiedon onnettomuudesta tiedotusvälineistä. Tietojen perusteella paikalle lähetettiin paikkatutkinnan varmistamiseksi Onnettomuustutkintakeskuksen tutkija. Tutkija oli paikalla noin kello 21.30, jonka jälkeen huolehdittiin siitä, että kaikki ajan kuluessa menetettävä tieto, kuten esimerkiksi tiedot lumen määrästä, saadaan talteen. Seuraavana päivänä hallin rakenteet sekä niihin liittyvät yksityiskohdat ja vauriot valokuvattiin ja havainnoista tehtiin muistiinpanoja. Tutkintalautakunta on lisäksi käynyt myöhemminkin hallilla useita kertoja tutustumassa kattorakenteisiin ja niiden vaurioihin. Tutkintalautakunta on myös selvittänyt tapahtumien kulkua haastattelemalla paikalla kattovaurion tapahtuessa olleita. Lisäksi on kuultu hallin rakennustyöhön ja suunnitteluun osallistuneita. 2.1 Rakennus Vuonna 1997 valmistuneen rakennuksen kokonaispituus on 170 metriä, leveys 89 metriä ja kerrosala on m 2. Halliosan, jonka pituus on 135 metriä, katon muoto on kaareva ja sen korkeus on keskikohdastaan noin 23 metriä. Hallin kantavat rakenteet ovat terästä ja seinät teräsbetonielementtejä. Hallin suunnittelussa lähtökohtana oli ollut aikaisemmin rakennettu vastaava jalkapallohalli. Hallin kummassakin päädyssä on halliosaa matalampi osa, josta osa on yhteydessä hallitilaan ja siten urheilukäytössä. Lännen puoleisessa päässä (kuva 2) on muun muassa sisääntuloaula, kahvio, kabinetti, hoitotiloja ja sosiaalitiloja. Kellarikerroksessa on kuntosali, aerobic/tanssitila ja pukuhuoneita. Idän puoleisessa päässä oleva matalampi osa on suurimmalta osaltaan yhteydessä hallitilaan ja lisäksi siellä on noin 150 m 2 varastotilaa. Hallitilassa on täysikokoinen jalkapallokenttä, jonka ympärillä on 400 metrin juoksurata ja muita muun muassa yleisurheiluun käytettäviä suorituspaikkoja. Hallin toisella pitkällä sivulla on katsomo, jonka yläpuolella hallin kattoa on korotettu asentamalla pääkannattajien päälle teräksiset korotusosat. Katsomon alapuolella on pukuhuonetiloja. Vanhemmassa vastaavassa hallissa ei ole katsomoa. Kantavat teräsrakenteet on hyväksytty rakennusluvassa silloiseen paloluokkaan A15 2. Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitin ja kantavat teräsrakenteet on käsitelty palonsuojamaalilla 8 metrin korkeuteen saakka. 2 Merkinnällä A15 tarkoitetaan, että materiaalin tulee olla palamatonta ja rakenteiden tulee säilyttää kantavuutensa tulipalotilanteessa vähintään 15 minuutin ajan. 918 2.1.1 Hallin kattorakenteet Katon pääkannattajina ovat jänneväliltään 84 metriä olevat teräsristikkokaaret, joita hallissa on yhteensä 11 kappaletta. Pääkannattajien väleissä on 13,5 metrin pituiset teräksiset orsiristikot, joita on noin kuuden metrin välein. Orsiristikoita on aina kahden pääkannattajan välissä 17 kappaletta, joten kaiken kaikkiaan hallissa on 170 likimain samanlaista orsiristikkoa. Orsiristikoiden päällä on teräsohutlevy, höyrynsulkumuovi, lämmöneristeenä kova mineraalivilla ja päällimmäisenä PVC-vesikate. Orsiristikoiden lisäksi yhdeksi rakennuksen jäykistyksestä huolehtivaksi osaksi neljään pääkannattajaväliin on asennettu teräksiset vetotangot, jotka muodostavat näin ollen neljä jäykistysristikkoa. Pääkannattajat, orsiristikot ja jäykistysristikot on esitetty kuvassa 4. Kuva 4. Hallin korkean osan katon teräsrakenteet. Pääkannattajat (A-L, paksummat pystyviivat), orsiristikot (vaakasuorat viivat) ja poikittaiset jäykistysristikot (4 kpl). Figure 4. Steel structures of the roof of the elevated part of the hall: girders (A - L, vertical lines in bold), beam lattices (horizontal lines) and transverse bracings (4 pcs). Pääkannattajat on koottu neljästä suunnilleen samanpituisesta tehdasvalmisteisesta ristikkoelementistä pulttiliitoksilla. Elementeistä koottiin rakennusvaiheessa maassa kahden pääkannattajan puolikkaan muodostamat lohkot yhdessä orsiristikoiden, pintarakenteiden ja joidenkin LVIS 3 -komponenttien kanssa. Sen jälkeen lohkot on asennettu paikalleen nostamalla ne vastakkain pystyyn ja kiinnittämällä ne pulttiliitoksilla toisiinsa. Lohkojen väleihin orsiristikot ja muut rakenteet asennettiin vasta lohkojen pystytyksen jälkeen. 3 LVIS = lämpö, vesi, ilmanvaihto ja sähkö. 1019 Pääkannattajat on kiinnitetty teräsbetonisten peruspilarien päälle. Peruspilarien yläpinta on noin kaksi metriä kentän pintaa korkeammalla. Pääkannattajan perustusten välille on lisäksi maan alle valettu betonista teräsvaijerien avulla esijännitetty vetotanko ottamaan vastaan pääkannattajista perustuksille siirtyviä voimia. Pääkannattajien rakenne näkyy kuvassa 5. Pääkannattajaristikoiden korkeus on noin 2,2 metriä ja ylä- ja alapaarre on tehty 250x250x10 putkipalkista 4. Pääkannattajien päälle on hallin reunalla, katsomon yläpuolelle asennettu lisäkehät, joiden avulla katsomon kattoa on korotettu ja katsomotilasta on saatu tilavampi. Lisäkehän vuoksi halli ei ole symmetrinen. Kattokulma ei jyrkkene katsomon puolella enää lähellä seinää vaan on sama räystäälle asti. Lisäkehät näkyvät kuvassa 5 oikealla ja tarkemmin kuvassa 6. Lisäkehät on hitsattu 100x100x5 putkiprofiilista. Kuva 5. Hallin poikkileikkaus, jossa katsomon puoleinen katon korotus näkyy oikealla. Figure 5. Cross-section of hall with elevated roof above the spectator stand, as shown on the right-hand side. Kuva 6. Katon korotus. Figure 6. Elevated roof. 4 Esimerkiksi merkinnällä 100 x 100 x 5 tarkoitetaan putkipalkin poikkileikkauksen mittoja millimetreinä. Ensimmäinen luku on putkipalkin leveys, toinen korkeus ja kolmas seinämän paksuus. 1120 Orsiristikot on asennettu pääkannattajien väleihin ja ne ovat näin ollen hallin pituussuuntaisia. Niiden tehtävänä on suunnitelmien mukaan kantaa katon omapaino ja lumikuormat, toimia nurjahdustukena pääkannattajille ja siirtää hallin pituussuuntaisia kuormia pääkannattajalta toiselle ja edelleen jäykistysristikolta toiselle. Kunkin pääkannattajan elementin puolivälissä olevat orsiristikot on tehty siten, että niissä on yksi yläpaarre (putkiprofiili 100 x 100 x 5). Sellaisissa pääkannattajan elementtien jatkoksissa, missä katon kaltevuus muuttuu, orsiristikoissa on kaksi yläpaarretta (80 x 80 x 4). Näin yläpaarteiden päälle asennettaville teräsohutlevyille on omat kiinnityspaikkansa niissä kohdissa, joissa kattokulma muuttuu. Samanlaisia orsiristikoita on noin kuuden metrin välein ja ne on pyritty mitoittamaan rasitetuimman ristikon mukaan. Orsiristikoiden ylä- ja alapaarteiden päissä on kiinnityskorvakkeet, joista orsiristikot on kiinnitetty pulttiliitoksella pääkannattajien ylä- ja alapaarteeseen hitsattuihin vastaaviin korvakkeisiin. Pultin nimellishalkaisija on 30 mm. Katsomon yläpuolella ensimmäisellä orsiristikkorivillä (linja 2 kuvassa 4) ylempi korvake oli hitsattu lisäkehän yläpaarteeseen ja alempi korvake varsinaisen pääkannattajan yläpaarteeseen. Koska lisäkehän yläpaarre on pääkannattajan yläpaarretta kapeampi, vakiomittaisten orsiristikoiden kiinnittämiseksi korvake oli 75 mm muualla käytettyjä korvakkeita pidempi. Kattovauriossa pudonneet ristikot olivat juuri näillä pidemmillä korvakkeilla kiinnitettyjä ensimmäisen linjan orsiristikoita. Vaurioitumistapa oli sellainen, että lisäkehän yläpaarteeseen ja myös pääkannattajan yläpaarteeseen hitsatut korvakkeet irtosivat hitsauksistaan. Sekä pääkannattajaan että lisäkehään hitsatut korvakkeet on esitetty kuvassa 7. a) b) Kuva 7. Hallin katon teräsrakenteet. Orsiristikoiden kiinnityskorvakkeet pääkannattajissa. a) korvakkeiden kiinnitys normaalisti pääkannattajien paarresauvoihin, b) korvakkeiden kiinnitys lisäkehän yläpaarteeseen katsomon katossa. Figure 7. Steel structures of hall roof. Fastening brackets of beam lattices in girders: a) brackets as normally fixed in the flange struts of the girders; b) brackets as fixed in the upper flange of the auxiliary framework in the spectator stand roof. 12 Näytä lisää
rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Lisätiedot Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu
2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen Lisätiedot www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Lisätiedot Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997
Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Lisätiedot ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje
Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman Lisätiedot Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS Lisätiedot RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet
RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa Lisätiedot Rakennushankkeen oikeudelliset roolit
Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä Lisätiedot PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS
PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS VERKKOLIITE 1a Diagonaalien liitos pääkannattajan alapaarteeseen (harjalohkossa) Huom! K-liitoksen mitoituskaavoissa otetaan muuttujan β arvoa ja siitä laskettavaa k n Lisätiedot JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011
JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax. Lisätiedot Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin
Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön Lisätiedot Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014
Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen Lisätiedot Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta
Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia: Lisätiedot Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.
TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun Lisätiedot Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia
TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12 Lisätiedot Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla
Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan Lisätiedot anna minun kertoa let me tell you
anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta Lisätiedot Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus
Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN Lisätiedot JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu
JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax. Lisätiedot Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville
Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction Lisätiedot LUETTELO KUNTOTARKASTUKSESSA TARVITTAVISTA MITTAVÄLINEISTÄ, LAITTEISTA JA TYÖKALUISTA, RAKENNUKSEN YLEISTIEDOT
78 RIL 246-2008 B LIITE B1. LUETTELO KUNTOTARKASTUKSESSA TARVITTAVISTA MITTAVÄLINEISTÄ, LAITTEISTA JA TYÖKALUISTA, RAKENNUKSEN YLEISTIEDOT TERÄSRAKENTEIDEN PERUSKUNTOTARKASTUS YLEISTIEDOT (tämä sivu täytetään Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20
Luonnos 28.8.2014 Minna Välimäki ja Erja Väyrynen Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Lisätiedot Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje
Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22 Lisätiedot Tontin pinta-ala: 2082m2
Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo Lisätiedot Varilan kuntoradan putkisilta
4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien Lisätiedot 25.11.11. Sisällysluettelo
GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN Lisätiedot Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996
Tutkintaselostus C 2/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta Lisätiedot Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija Lisätiedot 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4
766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus Lisätiedot Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > 40-50 m
Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > 40-50 m 1 HALLIN ROMAHDUS OLI IHAN TIPALLA - lunta katolla yli puoli metriä, mutta paino olennaisesti alle 180 kg neliölle KEHÄT HIEMAN TOISESTA NÄKÖKULMASTA Lisätiedot Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT
TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu Lisätiedot RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus
Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Lisätiedot Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara
Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120 Lisätiedot Tervetuloa! 14.1.2016
Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, Lisätiedot Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co
Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co 1 Työmaa 10.8.2016 web-liittymästä Haastavuus näkyy jo tästä 2 Näkymiä Tekla Lisätiedot Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa
1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston Lisätiedot Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkään ja Jokelan välillä
Tutkintaselostus C 6/1998R Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkään ja Jokelan välillä 24.4.1998 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava
1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun Lisätiedot Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S
LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05 Lisätiedot YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA
Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa... Lisätiedot Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta
ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland Lisätiedot Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu
Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010
1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Lisätiedot Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.
TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies Lisätiedot KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014
Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Lisätiedot Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996
Tutkintaselostus C 14/1996 R Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien Lisätiedot Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri
Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat Esko Knuutila rakenneinsinööri 09.02.2016 Musta teksti = säännökset (mrl tai asetus), sininen teksti = ympäristöministeriön ohje, vihreä teksti = rakennusvalvonnan Lisätiedot KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA
Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala Lisätiedot turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala Safety Advisor Oy
Liikenteenohjausjärjestelmän turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala www.safetyadvisor.fi fi matti.katajala@safetyadvisor.fi +358 44 5301230 Liikenteenohjaus ja onnettomuustutkinta Lisätiedot KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI
KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2 Lisätiedot OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen
OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Lisätiedot 2 RIL Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax ,
2 RIL 244-2007 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Töölönkatu 4, 00100 Helsinki Puh. 0207 120 600, fax 0207 120 619, email Lisätiedot TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA
TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7 Lisätiedot Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman
Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän Lisätiedot Rakennuksen lämpökuvaus
Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET Lisätiedot Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus
Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN Lisätiedot Vaihtotyöyksikön törmääminen kuormassa oleviin VAKvaunuihin Haminan satamassa 20.8.2002
Tutkintaselostus C 7/2002 R Vaihtotyöyksikön törmääminen kuormassa oleviin VAKvaunuihin Haminan satamassa 20.8.2002 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien Lisätiedot ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys
ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka Lisätiedot RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012)
RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012) Täsmennykset ja painovirhekorjaukset 20.4.2016: Sivu 16: Kuvasta 1.1 ylöspäin laskien 2. kappale: Pyöreän putken halkaisija kalibroidaan lopulliseen mittaan ja... Lisätiedot Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto
Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan Lisätiedot Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12 Lisätiedot Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja
Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Lisätiedot Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet
Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus... Lisätiedot Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu
Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu KERROSALAT K-ALA HUONEISTOALAT BRUTTO-A HYÖTYALA ASUNNOT LIIKETILAT YHTEENSÄ as. lkm ap lkm asunnot as aputilat YHT. liiketilat aulatilat, Lisätiedot Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista
Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE
KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta Lisätiedot Korjaushankkeen laadun haasteet
KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920 Lisätiedot ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko
ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus Lisätiedot YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen
YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin Lisätiedot 225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.
LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta Lisätiedot Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009
Tutkintaselostus D7/2009L Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009 OH-PDW Piper PA-25-235 Pawnee mod. OH-959 Rollanden-Schneider LS 1-f Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen Lisätiedot SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE
SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Lisätiedot Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä
Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN Lisätiedot Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari
LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä, Lisätiedot WQ-palkkijärjestelmä
WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin Lisätiedot Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.
TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin Lisätiedot CTIF 100 metrin estejuoksu
CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille. Lisätiedot PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+
ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 1 1765/2016 10.03.00 46 Oikaisuvaatimus koskien lupainsinöörin 8.3.2016 antamaa päätöstä vastaavan työnjohtajan hakemukseen, rakennuslupa 2015-1011-A Valmistelijat Lisätiedot KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015
29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen Lisätiedot Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?
Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja Lisätiedot PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta
Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA Lisätiedot Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan
Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet Lisätiedot Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data
Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen Lisätiedot Vivago Domi -hälytyskriteerit
Vivago Domi -hälytyskriteerit 100: Turvahälytys Care-kellosta tai Vivago Domi Point -tukiasemasta on muodostettu hälytys. 150: Poikkeava vireystila Kuva 1. Vivago Care -kello Kuva 2. Vivago Domi Point Lisätiedot WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on Lisätiedot Uloskäytävät ja lukitukset
2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen... Lisätiedot Rakentamisen tiedonantovelvollisuus
Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat Lisätiedot Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja
Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki Lisätiedot Teräsrunkoisen. perustaminen,
Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet: Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute