Source: http://docplayer.fi/541637-Kayttoohje-1-6-2013-v-1-1-nilan-pidattaa-oikeuden-muuttaa-naita-tietoja-ilman-ennakkoilmoitusta-1.html
Timestamp: 2017-03-28 21:59:44+00:00
Document Index: 8628882

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'KKO ']

Käyttöohje v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 - PDF
Käyttöohje v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
Download "Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1"
1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 12 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. Jos asennuksen yhteydessä kuitenkin esiintyy ongelmia, voit ottaa yhteyttä meihin. Nilan Suomi Oy Kuninkojankaari TURKU p Tarkista, että laitteen mukana on toimitettu seuraavat asiakirjat: Asennusohje (tämä opas) Sähköliitäntä Takuuta koskevat asiapaperit Laitteen käyttö tapahtuu NILAN LMC220-ohjauksella, joka tarjoaa monia toimintoja, esim. valikko-ohjatun käytön, kesä-/talvikäytön, ulkoilmakompensoidun ohjauksen. 23 nilan Compact P MLP Sisällysluettelo 2 Yleisiä tietoja ennen asennusta 4 Turvallisuus 4 Turvallisuusohjeet ja määräykset 7 Laitteen rakenne 8 Käyttö ja huolto 11 Käyttö 13 Valikkokartta 24 Toimintojen kuvaus 27 Valikko hälytykset 30 Huolto-valikko 30 Asennus 35 Sähkökaaviot 37 Takuuehdot Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 34 Turvallisuus Katkaise aina lämpöpumpun sähkönsyöttö, jos tapahtunutta virhettä ei voida korjata käyttöpaneelista käsin. Jos lämpöpumpun sähköä johtavissa osissa on vika, on aina otettava yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan. Vältä lämpöpumpun lämmitysjärjestelmään menevien putkien koskemista, sillä ne voivat olla erittäin kuumia. Monet pakkasnesteet ovat terveydelle haitallisia, vaarallisia nautittuina ja ne tulee säilyttää poissa lasten ulottuvilta. Lämpöpumppu on suojattu seuraavilla turvalaitteilla: Lämmitys ja lämmöntalteenottopiirin paisunta-astioilla. Varoventtiili lämmitys ja lämmönkeruu-/ja maapiiriä varten. Matala- ja korkeapainekytkin kompressorille. Lämmönkeruun painekytkin Minimi-/pakkastermostaatti (pysäyttää lämpöpumpun, jos lämmönkeruupiirin lämpötila laskee liian paljon). Omistaja/käyttäjä on vastuussa lämpöpumpun hoidosta. Lämmönkeruupiiri sisältää pakkasnestettä, joka voi olla pohjavedelle vahingollinen. Ota välittömästi yhteys lämpöpumppuasentajaan, jos epäilet vuotoa. Turvallisuusohjeet ja -määräykset 1. Turvallisuusohjeet ja varoitukset Lämpöpumpun asentajan on oltava ammattiasentaja, joka vastaa voimassa olevien normien ja määräysten noudattamisesta. Emme ota mitään vastuuta tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista. Noudata Nilan-lämpöpumpun asennuksessa yleisiä turvallisuusohjeita ja varoituksia, jotka on otettava huomioon ennen kutakin toimenpidettä Varoitusten luokittelu Varoitukset on luokiteltu seuraavasti varoitusmerkein ja huomiosanoin mahdollisen vaaran vakavuuden mukaisesti: Varoitusmerkki Huomiosana Selitys Vaara! Välitön hengenvaara tai vakavien henkilövahinkojen vaara. Vaara! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara. Varoitus! Lievien henkilövahinkojen vaara. Varo! Materiaalivaurioiden tai ympärisöhaittojen vaara. 45 nilan Compact P MLP 1.2. Varoitusten jäsentely Varoitukset voi tunnistaa niiden ylä- ja alapuolella olevasta erotusviivasta. Ne rakentuvat seuraavan perusperiaatteen mukaisesti: Huomiosana! Vaaran laatu ja aiheuttaja! Vaaran laatua ja aiheuttajaa koskeva selitys. Toimenpiteet, jolla vaara ehkäistään.. 2. Tarkoituksenmukainen käyttö Nilanin lämpöpumput on valmistettu viimeisimmän tekniikan ja tunnustettujen turvateknisten säädösten mukaisesti. Epäasiallisesta tai epätarkoituksenmukaisesta käytöstä voi kuitenkin aiheutua käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle loukkaantumis- tai hengenvaara, tai se voi johtaa laitteiden toiminnan heikkenemiseen, toimintahäiriöihin ja muihin materiaalivahinkoihin. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole asian edellyttämää kokemusta ja/tai tietoa. Poikkeuksena on ainoastaan tilanne, jossa käyttöä valvoo kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaava henkilö tai jossa kyseiset henkilöt ovat saaneet turvallisuutta valvovalta henkilöltä ohjeet, kuinka laitetta tulee käyttää. Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan olla varmoja, että he eivät leiki laitteella. Nilan-lämpöpumput on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Muu käyttö, erityisesti kaupallinen tai teollinen käyttö, katsotaan tarkoituksenvastaiseksi käytöksi. Laitteet on tarkoitettu lämmöntuottajaksi suljettuihin seinä- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä lämpimän veden valmistukseen ja ilmastointiin. Muu tai tätä laajempi käyttö katsotaan tarkoituksenvastaiseksi käytöksi. Valmistaja/toimittaja ei vastaa siitä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksin käyttäjällä. Laitteet on tarkoitettu käytettäviksi sähköverkossa, jonka verkkoimpedanssi Z maks. siirtopisteessä (talon liitäntä) on enintään 0,16 ohmia. Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös seuraavien noudattaminen: käyttö- ja asennusohjeet kaikki muut pätevät asiakirjat Laitteiden asentajan on oltava pätevä ammattilainen, joka vastaa voimassa olevien määräysten, säädösten ja direktiivien noudattamisesta. Laitteen väärinkäyttö on kielletty! 3. Yleiset turvallisuusohjeet Noudata Nilan-lämpöpumppua asentaessasi seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä: Lue nämä asennusohjeet läpi huolellisesti. Suorita vain näissä asennusohjeissa kuvatut toimenpiteet. Räjähdysten ja tulipalojen välttäminen Nestemäinen ja kaasumainen etanolikeruuliuos syttyy helposti palamaan. Räjähdysalttiiden höyry-/ilmaseosten muodostuminen on mahdollista. Suojaa laitetta kuumuudelta, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Lämpöpumpun rakenneosissa voi esiintyä korkeita lämpötiloja. Älä kosketa lämmityslaitteiston eristämättömiä putkeja. Älä irrota kotelon vaippoja. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 56 Sähköiskun välttäminen Katkaise aina kaikki virransyötöt kaikkinapaisesti ennen sähköasennus- ja huoltotöitä. Varmista sähköpiirien jännitteettömyys. Varmista, etteivät ne pääse kytkeytymään päälle tahattomasti. Vaurioiden välttäminen Epäkelvot pakkas- ja korroosiosuoja-aineet voivat vaurioittaa lämmityspiirin tiivisteitä ja muita rakenneosia. Tämä voi johtaa siihen, että epätiiviistä kohdista pääsee vuotamaan vettä. > Lisää lämmitysveteen ainoastaan sallittuja pakkas- tai korroosiosuoja-aineita Vain E- ja Compact-sarja Jos veden laadussa on puutteita, lämpöpumpun imukaivo, putket ja lauhdutin voivat vaurioita. Varmista, että laitteistoon pumpattavan pohjaveden laatu on riittävä. Tarkista suoja-anodi säännöllisin väliajoin 4. Kylmäaineeseen liittyvät turvallisuusohjeet Terveyshaittojen välttäminen Lämpöpumppu toimitetaan R134A-kylmäaineella täytettynä. R134A ei ole palo- eikä räjähdysvaarallinen aine. Normaalikäytössä ja -oloissa R134A-kylmäaineesta ei aiheudu mitään vaaroja. Vääränlainen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa vaurioita. Laitteesta karkaava kylmäaine voi johtaa paleltumiin, jos vuotokohtaa kosketetaan. Runsaasti hengitettynä kylmäaine voi aiheuttaa tukehtumisen tai vahingoittaa hengitystä, sydäntä ja hermostoa. Jos kylmäainetta vuotaa ulos, älä koske lämpöpumpun mihinkään rakenneosaan. Älä hengitä kylmäainekierron epätiiviistä kohdista vuotavia höyryjä tai kaasuja. Vältä iho- ja silmäkosketusta kylmäaineen kanssa. Jos kylmäainetta joutuu iholle tai silmiin, ota yhteys lääkäriin. Ympäristövaarojen välttäminen Lämpöpumppu sisältää kylmäainetta R134A. Kylmäainetta ei saa päästää ilmakehään. R134A on haitallista otsonikerrokselle ja sen GWP on 1300 (GWP = Global Warming Potential). Jos ainetta pääsee ilmakehään, sen vaikutus on 1300-kertainen luonnolliseen CO 2 -kasvihuonekaasuun verrattuna Ennen lämpöpumpun hävittämistä sen sisältämä keruuliuos on valutettava kierrätyssäiliöön ehdottomasti huoltoventtiilin kautta. Huollon yhteydessä uutta kylmäainetta (katso määrä tyyppikilvestä) saa lisätä ainoastaan huoltoventtiilin kautta. Mikäli laite täytetään muulla kuin suositetulla kylmäaineella R134A, koko takuu mitätöityy eikä käyttöturvallisuutta enää taata. Varmista, että vain asiamukaisia suojavarusteita käyttävä ammattihenkilöstö tekee kylmäainepiirin huoltotoimenpiteitä ja liitäntöjä. Anna vain ammattihenkilökunnan hävittää lämpöpumpun sisältämä kylmäaine tai huolehtia sen määräystenmukaisesta kierrätyksestä. 5. Määräykset, säädökset, direktiivit Lämpöpumpun ja lämminvesivaraajan sijoittamisessa, asentamisessa ja käyttämisessä tulee noudattaa erityisesti seuraavia paikallisia asetuksia, määräyksiä, sääntöjä ja direktiivejä, jotka koskevat Sähköliitäntää Sähköntoimittajaa Vesilaitosta Maalämmön käyttöä Lämpölähteiden ja lämmityslaitteistojen liittämistä Energian säästämistä Hygieniaa 67 nilan Compact P MLP Laitteen rakenne Sähköasennukset/kytkennät (sis. turvakatkaisimen) tulee suorittaa valtuutetun sähköasentajan toimesta. Laite kytketään toimituksen mukana olevan sähkökäyrän mukaan. Maalämpöpumpun toiminta Maalämpöpumppua käytetään lämmitysveden lämmitykseen. Maalämpöpumpun osat (toiminta) Maalämpöpumppu hakee lämmön maasta maalämpöputkiston avulla (3). Maa on lämpövarasto, joka kerää lämpöä auringosta kesällä ja siirtää lämmön maalämpöputkistoon (3) talvella. Maalämpölaitteesta (1) ulos tulevan vesi/pakkasnestesekoituksen (=lämmönkeruuneste) lämpötila on 0 10 C. Jotta lämmönkeruunesteen energia voidaan hyödyntää, lämpöpumppu kuljettaa lämpöenergian matalasta lämpötilasta korkeampaan lämpötilaan lämmitysvedessä. Lämmin lämmitysvesi kerätään puskurivaraajaan (11), joka on lämpövarasto, jos lämmönkulutuksen vaihtelu on suuri. Lämmönjakopumppu (8) huolehtii nesteen kuljetuksesta sekä maalämpöputkistolle että lämpöjohto-/lattialämmityslaitteelle (10). Lämpöpumppu käsittää höyrystimen (4), kompressorin (5), kondensaattorin (6) ja yhden paisuntaventtiilin (7), joka on liitetty kylmäaineeseen nk. piiriprosessissa suljetussa järjestelmässä. Lämmönkeruuneste maalämpöputkesta (1) vaihtuu höyrystimen kylmäaineen kanssa, jolloin kylmäaine kuumenee. Höyrystimen jälkeen kylmäaine tiivistyy kompressorissa, ja sen lämpötila ja paine nousee. Vaihdon jälkeen lauhduttimella kylmäaine siirtää lämpöenergiaa lämmitysvedelle, ja lämmitysveden lämpötila nousee. Lauhduttimen jälkeen jäähdytysaineen paine laskee paisuntaventtiilissä, kylmäaine jäähdyttää höyrystimessä lämmönkeruunesteen, minkä jälkeen se kulkee maalämpöputkistoon (2). Puskurivaraajaan on asennettu lisäsähkökattila (9), joka antaa lisälämpöä maalämpölaitteelle erityisen suuren lämmöntarpeen yhteydessä. Kuva 1: Laitteen rakenne Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 78 Käyttö ja huolto Lämpöpumpun käynnistys Tarkista seuraavat asiat ennen lämpöpumpun käynnistystä: Lämmityspiirin paine, katso 40 Kuva 5: Periaatekaavio maalämpöpumpun asentamista varten Maaputkien paine, katso 21 Kuva 5: Periaatekaavio maalämpöpumpun asentamista varten Että sekä lämpöjohto että lämmönkeruupiiri on ilmattu sivulla 9 olevien ohjeiden mukaisesti. Asennuksen yhteydessä tulee ottaa huomioon huoltoa koskevat seikat. On suositeltavaa, että laitteen edessä on vähintään 1 m vapaata tilaa. Lämpöpumpun turvakatkaisin voidaan sen jälkeen kääntää päälle. Lämpöpumppu pysäytetään turvakatkaisimella. Varmistu siitä, että laite on jännitteetön ennen huoltotoimien aloittamista. Jos et ole varma osaamisestasi tai siitä mitä tulee tehdä ota yhteyttä Nilan Suomi Oy:n huoltoon tai asennusliikkeeseesi. Tulosuodatin Poistosuodatin Kondenssivesiletku Maalämpöpumpun liitännät: 1. Lämpöjohdon sisääntulo 2. Lämpojohdon paluu 3. Lämmönkeruunesteen sisääntulo 4. Lämmönkeruunesteen paluu 5. Turvaventtiili, keruupiiri 6. Painemittari, keruupiiri 7. Turvaventtiili, lämmityspiiri Kuva 2: Maalämpölaite ilman etulevyä Kuva 3: Huoltokohteet 89 nilan Compact P MLP Lämmityspiirin vedenpaine Vedenpaine tulee tarkistaa ensimmäisten päivien aikana jopa useita kertoja päivässä. Tarvittaessa laitteeseen tulee lisätä vettä, katso 40 Kuva 5: Periaatekaavio maalämpöpumpun asentamista varten Vedenpaine stabilisoituu muutaman päivän kuluttua ja tarkistus on sen jälkeen tarpeellinen vain kerran kuukaudessa. Jos lämmityspiiriin täytyy lisätä vettä käynnistysvaiheen jälkeen, laitteen tiiviys on tarkistettava. Oikea vedenpaine on tärkeää, sillä kiertovesipumppu vahingoittuu, jos lämpöpumppu käynnistetään vedenpaineen ollessa liian alhainen. Veden täyttö lämmityslaitteeseen On tärkeää, että lämpöpumpun ja kiertovesipumpun virta on katkaistu pääkatkaisimella ennen veden täyttöä laitteeseen. Lämmityslaitteeseen lisätään vettä täyttöhanan kautta 41 Kuva 5: Periaatekaavio maalämpöpumpun asentamista varten Kunnes vedenpaine on oikea, 40 Kuva 5: Periaatekaavio maalämpöpumpun asentamista varten Lämmityspiirin osissa on automaattinen ilmanpoistin, joka käynnistyy automaattisesti, kun laitteeseen lisätään vettä. Laitteeseen lisätään vettä, kunnes vedenpaine on oikea. Jos vedenpaine katoaa kokonaan ilmauksen aikana, vedentäyttö on aloitettava uudelleen alusta. Lämpöpumppu käynnistetään uudelleen pääkatkaisimella. Erotin Välittömästi lämpöpumpun kytkemisen jälkeen lämmityslaitteessa voi olla likaa. Erotin laitetaan lämpöjohtoon ja maaputkeen lämpöpumpun ulkopuolelle kuten Kuva 5: Periaatekaavio maalämpöpumpun asentamista varten Erotin tulee tarkistaa ja puhdistaa monta kertaa päivässä välittömästi lämpöpumpun asennuksen jälkeen, kunnes se on aivan puhdas. Lämpöpumpun normaalikäytössä riittää, jos erotin tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Erottimen puhdistus: Lämpöpumppu pysäytetään turvakatkaisimella. Erottimen kummallakin puolella olevat sulkuventtiilit suljetaan. Erotin vedetään ulos ja huuhdotaan puhtaaksi. Erotin laitetaan takaisin paikalleen ja sulkuventtiilit avataan, ennen kuin lämpöpumppu käynnistetään pääkatkaisimella. Maapiirin vedenpaine (maaputket) Vedenpaine tulee tarkistaa ensimmäisten päivien aikana jopa useita kertoja päivässä. Tarvittaessa laitteeseen tulee lisätä vettä, katso 5 kuva 2: Maalämpölaite ilman etulevyä. Vedenpaine stabilisoituu muutaman päivän kuluttua ja sen jälkeen tarkistus on tarpeellinen vain kerran kuukaudessa. Vettä laitteessa katso 5 kuva 2. Oikea vedenpaine on tärkeää, sillä lämmönjakopumppu vahingoittuu, jos lämpöpumppu käynnistetään vedenpaineen ollessa liian alhainen. Vettä täytyy mahdollisesti lisätä pari kertaa ensimmäisen vuoden aikana lämmönkeruupiirin ilmauksen yhteydessä. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 910 Veden täyttö maapiiriin Lämmönkeruupiirissä oleva neste sisältää veteen sekoitettua pakkasnestettä, jotta sen lämpötila voi jäätymättä olla alle 0 C. Lämpöpumppu on varustettu alipainevahdilla, joka varmistaa, että neste ei koskaan tule niin kylmäksi, että se jäätyy. Siten lämmöntalteenottopiirin lämmönvaihdin suojataan routimiselta. Pakkasneste on säädetty lämmöntalteenottopiirin lämpötilan mukaan. On tärkeää, että pakkasneste on sekoitettu veteen kunnolla, kun nestettä kaadetaan lämmöntalteenottopiiriin, koska neste ei pysty sekoittumaan maaputkissa. Lämpöpumppu voi jäätyä ja routia, jos veteen ei ole sekoitettu pakkasnestettä. Nesteen täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu lämpöpumppuasentaja. Nesteen täyttö lämmöntalteenottopiiriin: Lämpöpumpun ja lämmönjakopumpun virta katkaistaan pääkatkaisimella ennen veden täyttöä laitteeseen. Lämmöntalteenottopiiriin täytetään vettä täyttöhanan kautta 13 Kuva 5: Periaatekaavio maalämpöpumpun asentamista varten kunnes vedenpaine on oikea. Lämmöntalteenottopiiri ja lämpöpumppu ilmataan automaattisella ilmanpoistimella. Lisää nestettä lämmöntalteenottopiiriin, kunnes vedenpaine on oikea. Jos lämmöntalteenottopiiriin täytyy lisätä nestettä useita kertoja, maaputkissa voi olla vuoto. Ota välittömästi yhteys lämpöpumppuasentajaan, jos epäilet vuotoa. Nesteen puhdistus lämmöntalteenottopiirissä Lämmöntalteenottopiirissä voi olla likaa asennuksen jälkeen, ja järjestelmä ja sen neste täytyy sen vuoksi puhdistaa ennen lämpöpumpun kytkentää. Maaputkiin on laitettava suodatin. 1011 nilan Compact P MLP Käyttö Nilan MLP on varustettu alla näkyvällä käyttöpaneelilla. Käyttöpaneelin avulla ohjataan maalämpöyksikön käyttöä. Näytön vasemmalla puolella on kaksi merkkivaloa: ylempi palaa, kun lämpöpumppu on kytketty päälle alempi palaa, kun lisälämpö on kytketty päälle Jos näytön taustavalo vilkkuu, laite on hälytystilassa. Nilan LMC220:n käyttöpaneelia ohjataan ainoastaan näytön oikealla puolella olevalla kiertopainikkeella. Kiertopainikkeella on kolme toimintoa: Kierrä myötäpäivään: Siirry seuraavaan valikkokohtaan tai lisää näytöllä näkyvää arvoa. Kierrä vastapäivään: Siirry edelliseen valikkokohtaan tai pienennä näytöllä näkyvää arvoa. Paina: Valitse alivalikko, aktivoi arvon säätö tai vahvista näytöllä näkyvä arvo. Näytön valo syttyy, kun paneelia käytetään. Näytön valo sammuu, jos paneelia ei käytetä 30 sekunnin ajan. Jos paneelia ei käytetä 5 minuutin ajan, ohjaus menee takaisin päävalikon ensimmäiseen ikkunaan: tila-valikkoon. Valikon valinta Kiertämällä painiketta voidaan vaihdella eri valikoiden välillä. Valikoissa, joiden oikeassa alareunassa on nuoli, on myös alivalikko, joka aktivoidaan painamalla nappulaa yhden kerran. Kiertämällä painiketta voidaan vaihdella eri alivalikoiden välillä. Alivalikosta poistutaan kiertämällä eteentai taaksepäin, kunnes valikko ylös näkyy näytöllä, minkä jälkeen painetaan painiketta. Huoltovalikko Huoltovalikon alakohtia ei voida käyttää normaalin käytön yhteydessä, niitä käytetään vain asennuksen ja huollon yhteydessä. Kuva 4: Nilan LMC220 -käyttöpaneeli Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1112 Arvojen asettaminen Näytön arvot asetetaan seuraavalla tavalla: Kierrä painiketta, kunnes näytölle ilmestyy se arvo, jonka haluat muuttaa. Aktivoi arvo painamalla painiketta. Arvo vilkkuu, kun sitä voidaan muuttaa. Painikkeen avulla arvoa voidaan vaihtaa. Vahvista arvo painamalla painiketta. Arvo lopettaa vilkkumisen. Kieli Huoltovalikon alaosasta voit valita käyttöpaneelin eri kieliä: Kierrä myötäpäivään kunnes huoltovalikko tulee näkyviin. Aktivoi huoltovalikko painamalla nappulaa. Kierrä nappulaa, kunnes näytölle ilmestyy valikko LANGUAGE. Paina painiketta. Näytön teksti vilkkuu. Kierrä painiketta eteen- tai taaksepäin, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle. Vahvista kieli painamalla painiketta kerran. Teksti lopettaa vilkkumisen. 1213 nilan Compact P MLP Valikkokartta Käyttötila Laitteen sen hetkinen käyttötila näkyy päävalikkojen ensimmäisenä kuvana. off Laite on pois päältä. Vain seuraavat toiminnot ovat aktiivisia: Maaputken pressostaatin hälytys Lämmönjakopumpun ajoittainen testausajo sekä jäätymisenesto start Lämmönjakopumppu käynnistyy Siirtyy käyttöön lyhyen hetken kuluttua ready Laite on valmiustilassa mutta lämmitykset eivät ole käytössä heating Huoneiston lämmitys halutulla tasolla. water Käyttöveden lämmitys manual Käyttäjä on aktivoinut huoltovalikosta manuaalisen käytön alarm Hälytys aktivoitunut, laite toimii alentuneessa toimintatilassa stop Toiminta pysähtynyt kriittisen virheen vuoksi Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1314 Käyttömuotojen valikot Valikossa OPERATION (käyttö) voidaan valita eri käyttömuotoja: off Lämmitystoiminnot eivät ole käytössä summer Kesä-asetus. Käyttöveden lämmitys. Huoneistolämmitys ei käytössä. winter Talvi-asetus. Huoneistolämmitys käytössä, käyttöveden lämmitys tarpeen mukaan. AUTO Laite valitsee automaattisesti käyttömuodon keskimääräisen ulkolämpötilan, asetetun kesälämpötilan sekä 4 C toleranssin mukaan Talvi Yhden vuorokauden jälkeen alle kesälämpötila miinus toleranssi Kesä Yhden vuorokauden jälkeen yli kesälämpötilan 1415 nilan Compact P MLP Päävalikot Toiminta/tila Asetus/arvo Status heating Ajankohtaisen käyttötilatekstin lukeminen. Tämä on päävalikon vakionäkymä. operation AUTO Laitteen pääkatkaisin ja yleiskäytön valinta [OFF, SUMMER, WINTER, AUTO] T user ext 15 C Vaihtoehtoinen asetus. Näytetään vain jos USER FUNCT on asetettu [COOL, DELAY] readout Lukema-valikko. Alavalikko ajankohtaisen anturi- ja ohjaustietojen näyttämistä varten T water 45 C Käyttövesivaraajan lämpötila T current 32 C Lämmityksen menoveden lämpötila T set 52 C Lämmityksen asetettu lämpötila-arvo, laskettu valittujen lämpötilojen kompensointitoiminnoista. T out 12 C Ulkolämpötila evap. t 20 C Höyrystimen lämpötila CP cap 0% Kompressorin käyntiteho % curve +/- 0 C Siirtymäkäyrä +/- 9 C Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1516 ...jatkoa edelliseltä sivulta heating pump aux off Lisälämmityksen käyttöönotto käyttöveden sekä huoneiston lämmitykseen. [OFF, ON] delay aux 0ff Lisälämmityksen kytkentäviive helpottaa lämpöpumpun toimintaa. [0..60] restart cp 20m Viive kompressorin perättäisten käynnistysten välille. Suojaa turhalta kulumiselta. compress max 60 C Suurin paluulämpötila komprosessorin toiminnassa, jonka jälkeen laite pysähtyy estääkseen ylisuuren lauhdutinpaineen. [40..80] t summer 15 C Automaattinen kesä- ja talviasetusten vaihto lämpötilatason mukaan. Katso sivu 22, Lauhdutin ja lämmin kiertovesipumppu [0..30] CP level rpm Valitse kompressorin käyntimuoto, on/off (1 LEVEL) tai inverter (RPM). [1 LEVEL, RPM] stop % 10 Kompressorin pysäytys st diff % 30 Kompressorin käynnistysero u min % 20 Taajuusmuuttajan minimi u max % 100 Taajuusmuuttajan maksimi u start % 70 Taajuusmuuttajan/kompressorin käynnistys u 47 C % min off Kompressorin raja-arvo nykyisellä asetuksella, käyrä max Jatkuu seuraavalla sivulla... 1617 nilan Compact P MLP...jatkoa edelliseltä sivulta u 20 C % min 0ff Kompressorin raja-arvo nykyisellä asetuksella, käyrä min gain 5 Ohjauksen vahvistus, tehdasasetus 5% / aste tn 5m Ohjauksen integraaliaika, tehdasasetus 3min vent hi 50 Erotus pienen ja suuren ilmanvaihdon välillä u low % 50 Pieni ilmanvaihto u hi % 100 Suuri ilmanvaihto circpump contin Kiertovesipumpun ohjaus [Contin, On/off] domestic water Käyttövesi heating off Käyttöveden lämmitysmuodon valinta (Off, lämpöpumppu, lisälämmitin, lämpöpumppu + lisälämmitys). [OFF, HP, AUX, HP+AUX] minimum 35 C Lisälämmityksen lämpötilan asetus (jos valittu käyttöön) setting 45 C Lämpötilan asetus lämpöpumpulle neutral zone 3 C Lämpötilan toleranssi, lämpötilan pitää laskea asetuksen verran asetetusta lämpötilasta jotta lämmitys alkaa. cp cap 60% CP CAP = Kompressorin käyntiteho lämpimän veden tuotannossa (tehdasasetus 80 %). LEGIO days off Legionellatoiminnon toistuvuus lisälämmityksen tulee olla kytkettynä lämpimän veden tuotantoon Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1718 ...jatkoa edelliseltä sivulta central heat Huoneistolämmitys ctr heat hp + aux Huoneistolämmityksen lämmitysmuodon valinta (Off, lämpöpumppu, lisälämmitys, lämpöpumppu + lisälämmitys). [OFF, HP, AUX, HP+AUX] t min 35 C Alin sallittu raja-arvo talon menolämpötilalle sekä lisälämmitykselle. t max 50 C Ylin sallittu raja-arvo talon menolämpötilalle sekä lisälämmitykselle. neutral zone 3 C Kytkennän lämpötilaero, lämmitys alkaa asetetussa kohdassa miinus tämä arvo. tempctrl min Lämpöjohdon lämpötilan ohjaustoiminto, minimi tai ulkolämpötilan kompensointikäyrä [MIN, OUT COMP] curve select 5 Ulkolämpötilan kompensointikäyrä (jos valittu) [DEF ] curve +/- 0 C Nostaa tai alentaa lasketun käyrän lämpötilaa asetetulla arvolla. [-9..9] curve -20 def 50 C Paluulämmölle Itsemääritelty ulkona/sisällä-käyrä viiden intervallin (-20, -10, 0, 10 ja 20 C) välein. [5..60] 1819 nilan Compact P MLP Päävalikko LUE ja sen alavalikot central heat curve -10 def 45 C curve -0 def 40 C curve +10 def 35 C curve +20 def 30 C Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1920 ...jatkoa edelliseltä sivulta defrost Sulatus type off Sulatusmetodi (off, kuumakaasu, ilma, ilma+kk) [OFF. HOTGAS, AIR, AIR+HG] man defrost off Aloita manuaalisulatus ice level -2 C Lämpötilaasetus höyrystimen jäänmuodostumiseen (höyrystimen lämpötilamittari). Sulatuksen ajastin käynnistyy, kun lämpötila on alle asetetun arvon. Yli ICE LEVEL plus 2 C, ajastin käy takaisinpäin. Sulatus alkaa, kun sulatuksen ajastin saavuttaa ICE ACC (seuraava asetus) -rajan. ice acc 20 m Aikaraja höyrystyminen sulatuksen käynnistymiselle. stop t 8 C Sulatuksen pysäytyslämpötila max time 8 m Enin sulatusaika defrost cap 80 % Kompressorin käyntiteho sulatuksen aikana (RPM, eli inverter-käyttötilassa) num hg 0 Kuumakaasusulatuksen kiertomäärä. num air 0 Ilmasulatuksen kiertomäärä last defrost 0 m Viimeisimmän sulatuksen kesto interval 240 m Alin aikaväli sulatusten välillä min temp -20 C Alin höyrystinlämpötila (on/off-käyttötilassa) 2021 nilan Compact P MLP...jatkoa edelliseltä sivulta alarm Hälytys alarm 0 none Näyttää enintään 3 ajankohtaista hälytystä. Jokaisella hälytysrivillä on koodi ja teksti Nollataan sähkökatkoksen yhteydessä. alarm log Hälytysloki, joka tallentaa ja näyttää viimeiset 16 hälytystä. EI nollata sähkökatkoksen yhteydessä. al 0: 13 t2 short Uusin aktiivihälytys al 1: 20 pressure Toiseksi uusin aktiivihälytys Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 2122 Huoltovalikko Huoltovalikko aktivoidaan näppäinyhdistelmällä: service Huoltovalikko asetusta, testaamista ja vianetsintää varten LMC220 VER 1.09 Laitteen tyyppi ja ohjelmiston versionumero restart cp 914s Sekunnit kompressorin uudelleen käynnistymiseen, Voidaan nollata huollon yhteydessä user funct Käyttäjän asetustoiminnot. Manuaali. select none (Ei, sulatus, viileys, viive) [None, defrost, cool, delay] MANUaL Manuaalinen rele-ulostulojen aktivointi activate no Manuaalisen käytön aktivointi [no, yes] compress off Käynnistä kompressori [off, on] aux off Käynnistä lisälämmitys [off, on] 3-way 0ff Aktivoi 3-tieventtiili käyttövedelle [off, on] brine pump off Käynnistä maaputken lämmönkeruupumppu [off, on] circpump off Käynnistä lämpöjohdon lämmönjakopumppu [off, on] Jatkuu seuraavalla sivulla... 2223 nilan Compact P MLP...jatkoa edelliseltä sivulta service Huoltovalikko asetusta, testaamista ja vianetsintää varten opertime Käyttöajan laskin heatpump 8206 h Ilmoittaa, kuinka kauan lämpöpumppu on ollut päällä KOMPRESS 2184 h Kompressori aux 964 h Lisälämmitys 3-way 964 h 3-tieventtiili käyttövedelle brine pump 4740 h Maaputken lämmönkeruupumppu circ pump 2948 h Lämpöjohdon lämmönjakopumppu setup KÄYTTÖAIKA guide Valikko auttaa käyttäjää laitteen asetuksien tekemisessä languake english Käyttökielen valinta [english, danish, germany] Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 2324 Toimintojen kuvaus Lämpöpumpun kompressori Kompressorin kapasiteetti sovitetaan sisään-/uloskytkemällä kompressori nk. moduloidussa päällä/pois päältä -käytössä. Laite on varmistettu yli- ja alipainevahdilla, joka voi pysäyttää kompressorin ja tehdä hälytyksen. Lämpöä tarvittaessa lämpöpumpun kompressori käynnistyy. Kompressorin ollessa käynnissä keskuslämpötila nousee vastaavaan asetuskohtaan ennen kuin se sulkeutuu. Tämä tapahtuu neutraalivyöhykkeestä riippumatta, jotta vältytään turhilta käynnistyksiltä/sammutuksilta. Maaputki ja lämmönkeruuneste Keruupiirinpumppu toimii aina yhdessä kompressorin kanssa ja käynnistyy 1 minuuttia ennen ja sillä on 1 minuutin jättämä. Viikon seisaallaan olemisen jälkeen pumppu käynnistyy lyhyeksi ajaksi, jotta vältytään tukkeutumisilta. Pumppuun on liitetty pressostaatti, joka hälyttää ja pysäyttää laitteen, jos keruupiirissä on vuoto. Lauhdutin ja lämmin kiertovesipumppu Laitteessa on vesijäähdytteinen lauhdutin siihen kuuluvan kiertovesipumpun kanssa. Liian korkea lauhdutinpaine ylipainevahdin kanssa estää lämpimän veden kulun lämpöjohtojärjestelmässä, kunnes lämpötila on alle asetetun kompressorin enimmäisarvon, minkä jälkeen kompressori käynnistyy. Viikon seisaallaan olemisen jälkeen lämmönjakopumppu käynnistyy lyhyeksi ajaksi ollakseen liikkeessä. Pumpulla on lisäksi käyttömuotoja, jotka riippuvat yleisestä ohjaustilasta: Talvikäyttö: pumppu käy jatkuvasti. Kesäkäyttö: pumppu on sammutettu. Lisälämpö Lämpöpumpun lisäksi laitteeseen on kytketty 1,5kW-sähkövedenlämmitin sen varalle, että lämpöpumppu ei pysty toimittamaan tarvittavaa lämmitystä, esim. kylmällä ja tuulisella ilmalla. Käyttäjä vapauttaa lisälämmön käyttöön. Lisälämpö käynnistyy, jos tulovesi putoaa alle asetetun minimiarvon (miinus neutraalivyöhyke). Näin varmistetaan, että lämpöpumppu toimittaa suurimman osan energiasta samalla kuin käyttäjä varmistaa poikkeuksellisissakin olosuhteissa lämmönsaannin. Lisälämpöä käytetään myös lämmöntoimituksen takaamiseen ja normaalin lämmön säilyttämiseen tilanteissa, joissa lämpöpumppu ei ole toiminnassa johtuen asennustöistä tai vioista. Näissä tapauksissa otetaan käyttöön kompressorin asetuskohdat, jotta lisälämpö ei toimi minimiarvojen mukaan. Lämmönjohto Normaalin lämpöpumpun käytön yhteydessä kompressorikapasiteetti sovitetaan siten, että talolle säädetty paluulämpötila pysyy samana. Paluulämpötila riippuu talon lämmitystarpeesta, mikä taas riippuu koosta, eristyksestä ja ulkolämpötilasta. Valittavana on eri lämpötilan korvaustapoja, jotka voivat toimia itsenäisesti tai yhdessä. 2425 nilan Compact P MLP Käyräohjaus ulkolämpötilan kautta Talon paluulämpötilan asetus voidaan ohjelmoida etukäteen ulkolämpötilan mukaan. Menolämpötilan ulkolämpötilaksi asetetaan -20 C, -10 C, 0 C, 10 C ja 20 C. Näiden lämpötilojen pohjalta lasketaan menolämpötilat ulkoilmalämpötilojen mukaan interpoloimalla annettujen asetusten välillä (kuva 4: Käyrävalinta ulkolämpötilan kompensointia varten) Alle -20 C ja yli 20 C ulkolämpötiloille käytetään ohjelmoitua menolämpötilaa -20 C ja 20 C välillä. Valittavana on 10 etukäteen ohjelmoitua käyrää tai käyrän voi laatia itse. Menolämpötila Käyrävalinta Kuva 5: Käyrävalinta ulkolämpötilan kompensointia varten Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 2526 Huonelämpötilan kompensointi Menolämpötilan kompensointi ulkolämpötilan mukaan ei aina riitä, koska tuuli ja aurinko saattavat vaikuttaa lämmöntarpeeseen. Huonelämpötilan kompensoinnilla voidaan varmistaa, että lämpötila pysyy samana määrätyssä huoneessa. Huonelämpötilan kompensoinnilla menolämpötilaa nostetaan, jos lämpötila huoneessa muuttuu. Huonelämpötilan kompensoinnilla on 2 asetusta, osaksi haluttu huonelämpötila ja osaksi korkein astemäärä, jolla menolämpötilaa voidaan nostaa halutun lämpötilan ylläpitämiseksi. Tyypillinen huonelämpötila on 20 C ja menolämpötilaa saadaan nostaa enintään 10 C. Huonelämpötilan kompensoinnilla voidaan nostaa vain menolämpötilaa suhteessa ulkolämpötilan kompensoinnin menolämpötilaan. Sen vuoksi on tärkeää, että paluulämpötilan ulkolämpötilan kompensointi säädetään miinusarvoiksi. Jäätymisenesto Mahdollisten pakkasvaurioiden varalle laitteen sisään on rakennettu suojatoimintoja, jotka ovat aina päällä valituista käyttömuodoista ja asetuksista riippumatta (myös POIS PÄÄLTÄ). Mahdollisesti puuttuvat tai vialliset lämpötila-anturit tai muut laitteen osat voivat tietenkin vioittaa tämän suojan: Jos ulkolämpötila on alle 2 C, lämmönjohdon lämmönjakopumppu käynnistyy. Siten suojataan mahdolliset ullakkohuoneet ja samalla veden lämpötilaa voidaan valvoa. Jos lämpöjohto tai huoneanturi on alle 2 C, lämmönjakopumput käynnistyvät yhdessä lämpöpumpun ja lisälämmön kanssa ja nostavat lämpötilan 5 C -asteeseen, mikäli se on mahdollista. 26 Näytä lisää
Käyttöohje. 11.7.2012 v 1.02. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 11.7.2012 v 1.02 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä Lisätiedot nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
nilan VGU250 nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Sisällysluettelo 3 Järjestelmätyypit 4 Toimintaperiaate 5 Käyttökytkimet Lisätiedot Ilmankäsittelykone Huoltokirja
-SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet Lisätiedot nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.3.2013 v 1.04 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
nilan VGU250 nilan VGU250 Käyttöohje VGU250 1.3.2013 v 1.04 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Sisällysluettelo 3 Järjestelmätyypit 4 Toimintaperiaate 5 Käyttökytkimet Lisätiedot ILPO Comfort CE50 ja CE65. Käyttöohje
ILPO Comfort CE50 ja CE65 Käyttöohje Sisällys Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset...4 Yleistä...4 Sisälämpötila...4 Käyttöveden lämpötila...4 Käyttöveden määrä...4 Yöalennus lisälämmön viivästys...5 Lisätiedot Käyttöohje NILAN VGU250
Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla Lisätiedot PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000
SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava Lisätiedot ComfortZone CE50/CE65
ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila... Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN
ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!
Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta Lisätiedot Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301
Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan Lisätiedot NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500
NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden Lisätiedot Swegon CASA ILVA-ohjausyksikkö (I-T-ILY) Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
Swegon CASA ILVA-ohjausyksikkö (I-T-ILY) Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle 1. Käyttöohje... 3 Sisällys Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 2. Asennusohje... Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE
EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät... Lisätiedot 6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi
6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset..................... Lisätiedot 290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D
290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet................... Lisätiedot Asennusohje www.ilto.fi
ILTO Roof -huippuimurit ja -kattoläpiviennit Asennusohje www.ilto.fi ILTO Roof -tuotteet HUIPPUIMURIT ULOSPUHALLUSHAJOTTIMET VIEMÄRIN TUULETUSPUTKET TUULETUSPUTKI RADONIMURI KATTOLÄPIVIENNIT LÄPIVIENTITIIVISTEET Lisätiedot OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus
OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset... Lisätiedot HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120
HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun Lisätiedot JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE
JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte Lisätiedot Swegon CASA Roof. Asennusohje
Swegon CASA ILVA-yksikkö (I-T-IY) Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 1. Asennusohje... 3 2. Säätö... 3 3. Tekniset tiedot... 4 3.1 Lisätiedot 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE
5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät Lisätiedot OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje
OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen Lisätiedot Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako
5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa Lisätiedot POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS
POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370 Lisätiedot Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245
Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä Lisätiedot Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje
Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3 Lisätiedot LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa Lisätiedot Käyttöohjeet CTS 600 -ohjausyksikkö NILAN Comfort 250-600 EC
Käyttöohjeet CTS 600 -ohjausyksikkö NILAN Comfort 250-600 EC Versio 1.06; 01.02.2008 Ohjelmaversio 1.23 1.2X Käyttöohjeet NILAN Comfort 250-600 EC Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä Lisätiedot KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65
KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden Lisätiedot BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6
BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa Lisätiedot 125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium ohjaustekniikka käyttö-, huolto-ohje ja sähkötekniset ominaisuudet
125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium ohjaustekniikka käyttö-, huolto-ohje ja sähkötekniset ominaisuudet Sisällys Käyttöohje 3 Huolto-ohje 4 Sähkötekniset tiedot 5 2 www.swegon.com/casa Oikeudet muutoksiin Lisätiedot RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.
KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit Lisätiedot 1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko
Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289) Lisätiedot Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat
Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa Lisätiedot MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon Lisätiedot OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0
OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata Lisätiedot Käyttöohje COMPACT P. nilan Compact. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1
nilan Compact P nilan Compact Käyttöohje COMPACT P 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus Lisätiedot Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.
Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin Lisätiedot Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI
Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa Lisätiedot PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet
PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus... Lisätiedot 1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.
Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283) Lisätiedot KÄYTTÖOHJE. Sisäisellä esilämmittimellä COMPACT P NILAN COMPACT P. 1.3.2014 v 1.2b
NILAN COMPACT P NILAN COMPACT P KÄYTTÖOHJE COMPACT P Sisäisellä esilämmittimellä 1.3.2014 v 1.2b Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus Lisätiedot testo 410-1 Käyttöohje
testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin Lisätiedot ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22 Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti Lisätiedot LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin
LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu Lisätiedot system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE
system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti. Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan Lisätiedot KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT Lisätiedot KULJETTAJAN KÄSIKIRJA
KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä. Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot XW60K JA T620 V620 CX620
XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä, Lisätiedot KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95
KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lisätiedot nilan E, EC Käyttöohje E, EC E 73103B EC 73133B 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
nilan E, EC Käyttöohje nilan E, EC E 73103B EC 73133B E, EC 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä Lisätiedot Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.
Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä Lisätiedot SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja
SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact, Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje
SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Lisätiedot Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet
Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8 Lisätiedot Käyttöohjekirja NIBE Uplink
Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen Lisätiedot LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ
LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2 Lisätiedot Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600
Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan Lisätiedot testo 510 Käyttöohje
testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot Käyttöohje XKM RS232. fi-fi
Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700 Lisätiedot Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI
Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet Lisätiedot Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840
Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje
SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on Lisätiedot Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE
Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa Lisätiedot KYLPYHUONEEN LÄMMITIN
KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa. Lisätiedot testo 831 Käyttöohje
Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S. Lisätiedot Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.
Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita Lisätiedot ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L
DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä Lisätiedot Hoito-ohje DHP-S VUGFA120
Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon Lisätiedot Asennusohjeet. devireg 316
FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja
TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin Lisätiedot Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin
25.4.2011 SS Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin Sähkökeskus soveltuu kylmä- ja pakastehuoneisiin. Sähkökeskusta on 2 mallia. Sähkökeskus EKC301 säätimelllä (SAHKO186501) Sähkökeskus ilman säädintä Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N: Lisätiedot SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä. Lisätiedot ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg
ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa, Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Lisätiedot Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK
EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute