Source: http://docplayer.it/1605946-Protezione-antincendio-protezione-antincendio.html
Timestamp: 2017-06-29 05:41:49+00:00
Document Index: 11949207

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 1', 'art. 5', 'arte 1']

PROTEZIONE ANTINCENDIO PROTEZIONE ANTINCENDIO - PDF
Download "PROTEZIONE ANTINCENDIO PROTEZIONE ANTINCENDIO"
Virgilio Salvatori
1 2. SOMMARIO SOMMARIO Premessa MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA Distanze di sicurezza Resistenza al fuoco La compartimentazione La reazione al fuoco dei materiali Vie di esodo (sistemi di vie d uscita) Vie di esodo - SCALE MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi Sistemi di allarme incendio Evacuatori di fumo e di calore Illuminazione di sicurezza Segnaletica di sicurezza Premessa Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi come già illustrato sulla Magnitudo dell evento incendio. Gli interventi si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla necessità o meno dell intervento di un operatore o dell azionamento di un impianto. Protezione PASSIVA (NON c'è il bisogno dell INTERVENTO di un OPERATORE o AZIONAMENTO di un IMPIANTO) Protezione ATTIVA (c'è il bisogno dell INTERVENTO di un OPERATORE o AZIONAMENTO di un IMPIANTO) pag. 522 La protezione passiva L insieme delle misure di protezione che non richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle che hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dell incendio nello spazio e nel tempo ( - garantire l incolumità dei lavoratori - limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione - contenere i danni a strutture, macchinari, beni ). Questi fini possono essere perseguiti con : barriere antincendio: isolamento dell edificio; distanze di sicurezza esterne ed interne; muri tagliafuoco, schermi etc. strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi d incendio materiali classificati per la reazione al fuoco sistemi di ventilazione sistema di vie d uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni La protezione attiva L insieme delle misure di protezione che richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell incendio, alla segnalazione e all azione di spegnimento dello stesso. estintori rete idrica antincendi impianti di rivelazione automatica d incendio impianti di spegnimento automatici dispositivi di segnalazione e d allarme evacuatori di fumo e calore pag. 533 2.2 MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA Distanze di sicurezza La protezione passiva realizzata con il metodo delle barriere antincendio è basata sul concetto dell interposizione, tra aree potenzialmente soggette ad incendio, di spazi scoperti o di strutture. Nel caso di interposizione di spazi scoperti la protezione ha lo scopo di impedire la propagazione dell incendio principalmente per trasmissione di energia termica raggiante. Nella terminologia utilizzata per la stesura delle normative nazionali ed internazionali per indicare l interposizione di spazi scoperti fra gli edifici o installazioni si usa il termine di distanze di sicurezza. Le distanze di sicurezza si distinguono in distanze di sicurezza interne e distanze di sicurezza esterne a seconda che siano finalizzate a proteggere elementi appartenenti ad uno stesso complesso o esterni al complesso stesso. Un altro tipo di distanza di sicurezza è da considerarsi la distanza di protezione che è definita la distanza misurata orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell area su cui sorge l attività stessa. La determinazione delle distanze di sicurezza in via teorica è basata sulle determinazioni dell energia termica irraggiata dalle fiamme di un incendio. Esistono vari modelli di calcolo che forniscono dati molto orientativi. pag. 54 4 Nelle norme antincendio ufficiali vengono introdotti invece valori ricavati empiricamente da dati ottenuti dalle misurazioni dell energia raggiante effettuata in occasione di incendi reali e in incendi sperimentali. distanze : protezione sicurezza interna sicurezza esterna pag. 555 2.2.2 Resistenza al fuoco Appare evidente che compartimentare una struttura ricorrendo alla sola adozione di distanze di sicurezza comporta l utilizzo di grandi spazi che dovranno essere lasciati vuoti e costituire di per se una misura poco conveniente di realizzazione di una barriera antincendio da un punto di vista economico, anche nel caso di edifici industriali dove si dispone di solito di grandi spazi, poiché così facendo si aumenterebbero i tempi di lavorazione e i costi relativi all incremento dei servizi di trasporto dei prodotti all interno del ciclo produttivo. Pertanto la protezione passiva si realizza anche mediante la realizzazione di elementi si separazione strutturale del tipo tagliafuoco. La resistenza al fuoco delle strutture rappresenta una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio e riguarda: la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, struttura per una parte della struttura o per un elemento strutturale. nonché la capacità di compartimentazione rispetto all incendio per gli elementi di separazione siano essi strutturali, strutturali come muri e solai, sia non strutturali, strutturali come porte e tramezzi. In termini numerici la resistenza al fuoco rappresenta: l intervallo di tempo, espresso in minuti primi, di esposizione dell elemento strutturale ad un incendio, durante il quale l elemento costruttivo considerato conserva i requisiti progettuali di stabilità meccanica, di tenuta ai prodotti della combustione, nel caso più generale, e di coibenza termica. La determinazione della resistenza al fuoco delle strutture si effettua generalmente mediante un metodo di calcolo globale che si basa su una relazione tra la durata presumibile dell incendio e il carico d incendio che caratterizza il compartimento in esame, facendo inoltre riferimento ad un incendio con una curva standard temperatura-tempo di regola piuttosto severa rispetto alle possibili condizioni reali. pag. 566 Più specificatamente la resistenza al fuoco può definirsi come l attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare nel tempo: la stabilità la tenuta ai prodotti della combustione l isolamento termico l irraggiamento ed altri fattori R E I W R - stabilità è l attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l azione del fuoco; E - tenuta è l attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare ne produrre -se sottoposto all azione del fuoco su un lato- fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto al fuoco; I - isolamento termico è l attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore: sulla parete opposta a quella ove è in atto un incendio non si deve raggiungere la temperatura di 150 C. W - irraggiamento è l attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione dell energia termica senza contatto diretto. pag. 57 7 Pertanto: con il simbolo REIW si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la stabilità, la tenuta, l isolamento termico e la possibilità di irraggiamento; con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la stabilità, la tenuta e l isolamento termico; con il simbolo RE si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, solo la stabilità e la tenuta; con il simbolo R si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la sola stabilità; quindi in relazione ai requisiti degli elementi strutturali in termini di materiali da costruzione utilizzati e spessori realizzati, essi vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi per i quali conservano le caratteristiche suindicate in funzione delle lettere R, E, I o W, come di seguito indicato per le classi definite dalla vigente normativa: In relazione ai materiali da costruzione ed ai relativi spessori si possono applicare le seguenti tabelle: Per quanto attiene al trattamento delle strutture, è ormai alquanto noto che alcuni particolari rivestimenti, tra i quali le vernici intumescenti, conseguono una vera e propria azione protettiva delle strutture sulle quali sono applicate, realizzando un grado di resistenza al fuoco determinato sperimentalmente. Prerogativa essenziale di questi elementi protettivi è di essere non infiammabili, di possedere capacità isolanti al calore, nonché la particolarità di rigonfiarsi, schiumando, generando così uno strato coibente ed isolante, quando sono investite dalla fiamma o da una sorgente di calore ad alta temperatura. pag. 588 Per una completa ed efficace compartimentazione i muri tagliafuoco non dovrebbero avere aperture, ma è ovvio che in un ambiente di lavoro è necessario assicurare un agevole comunicazione tra tutti gli ambienti destinati, anche se a diversa destinazione d uso. Pertanto è inevitabile realizzare le comunicazioni e dotarle di elementi di chiusura aventi le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del muro su cui sono applicati. Tali elementi di chiusura si possono distinguere in: porte incernierate porte munite di sistemi di chiusura automatica quali fusibili, cavetti e contrappesi o sistemi idraulici o a molla, che in caso d incendio fanno chiudere il serramento; porte scorrevoli porte sospese ad una guida inclinata di pochi gradi rispetto al piano orizzontale mediante ruote fissate al pannello. Normalmente stanno in posizione aperta trattenute da un contrappeso e da un cavo in cui è inserito un fusibile che in caso d incendio si fonde liberando il contrappeso e permettendo alla porta di chiudersi; porte a ghigliottina porte installate secondo un principio analogo a quello adottato per le porte scorrevoli, ma con la differenza che in questo caso il pannello viene mantenuto sospeso sopra l apertura e le guide sono verticali. La classificazione delle porte resistenti al fuoco è normata dal Decreto del Ministero dell Interno 21 giugno 2004 «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura» che le suddivide nelle seguenti classi: E EI1 EI2 EW == == 60 == == == == dove: E tenuta I1 isolamento I2 isolamento (con condizioni di prova meno restrittive rispetto al valore I1) W irraggiamento (con valutazione della trasmissione del calore radiante) pag. 599 E ormai luogo comune affermare che le porte resistenti al fuoco deturpano un ambiente sotto il profilo architettonico e che quindi è impossibile unire le esigenze di estetica con quelle della sicurezza. Nulla di più errato: esistono oggi infatti numerose ditte che fabbricano porte resistenti al fuoco che si inseriscono anche in ambienti classici o tutelati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici. Eccone alcuni esempi Hotel Trevi a Riccione porta EI2 60 porta EI2 30 per albergo Biblioteca Laurenziana a Firenze porta EI2 90 Teatro Dante Alighieri - Ravenna porta EI2 120 pag. 6010 2.2.3 La compartimentazione Le barriere antincendio realizzate mediante interposizione di elementi strutturali hanno la funzione di impedire la propagazione degli incendi sia lineare (barriere locali) che tridimensionale (barriere totali) nell interno di un edificio, nonché, in alcuni casi, quella di consentire la riduzione delle distanze di sicurezza. Si realizza in tal modo una compartimentazione sia verticale che orizzontale, la cui ampiezza ed i cui requisiti di resistenza al fuoco sono determinati dalla normativa, ovvero sono proporzionali al carico di incendio dell area. area non compartimentata : un eventuale incendio si propaga a tutti gli elementi area compartimentata con limitazione della zona a pericolo di incendio pag. 61 11 2.2.4 La reazione al fuoco dei materiali La reazione al fuoco di un materiale rappresenta il comportamento al fuoco del medesimo materiale che per effetto della sua decomposizione alimenta un fuoco al quale è esposto, partecipando così all incendio. La reazione al fuoco assume particolare rilevanza nelle costruzioni, per la caratterizzazione dei materiali di rifinitura e rivestimento, delle pannellature, dei controsoffitti, delle decorazioni e simili, e si estende anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai tessuti in genere. Per la determinazione della reazione al fuoco di un materiale non sono proponibili metodi di calcolo e modelli matematici, essa viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio. In relazione a tali prove, secondo le disposizioni del D.M. Interno 26 giugno 1984, i materiali assegnati alle classi : a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili, combustibili mentre con le classi da 1 a 5 all aumentare della classe aumenta la partecipazione dei materiali alla combustione. I materiali/mobili imbottiti (poltrone, materassi ) sono assegnati alle classi: classi 1IM - 2IM - 3IM Con Decreti del Ministero dell Interno 10 marzo 2005 e 15 marzo 2005 sono state recepite in Italia le norme armonizzate europee sulla reazione al fuoco dei materiali da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio, con le seguenti specifiche: MATERIALI CLASSI A1 - A2 - B - C - D - E - F classificazione aggiuntiva produzione di fumo s1 - s2 - s3 gocciolamento d0 - d1 - d2 PAVIMENTI CLASSI A1FL - A2FL - BFL - CFL - DFL - EFL - FFL classificazione aggiuntiva produzione di fumo s1 - s2 - s3 PRODOTTI LINEARI destinati all isolamento termico di condutture CLASSI A1L - A2L - BL - CL - DL - EL - FL classificazione aggiuntiva produzione di fumo s1 - s2 - s3 gocciolamento d0 - d1 - d2 dove i materiali in classe A1, A1FL e A1L sono non combustibili e i materiali in classe F, FFL e FL sono non determinati e le tabelle di conversione tra classificazione italiana ed europea sono: Specifiche norme di prevenzione incendi prescrivono per alcuni ambienti, in funzione della loro destinazione d uso e del livello del rischio d incendio, l uso di materiali aventi una determinata classe di reazione al fuoco. Il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell Interno ed altri laboratori privati legalmente riconosciuti dal Ministero stesso, rilasciano a seguito di prove sperimentali un certificato di prova, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione di materiale sottoposto ad esame e dove vengono altresì specificati i sistemi di manutenzione di tali materiali di rivestimento e/o arredo. arredo La reazione al fuoco di taluni materiali può essere migliorata mediante specifico trattamento di ignifugazione, da realizzarsi con apposite vernici o altri rivestimenti, che 1. ritardano le condizioni favorevoli all innesco dell incendio 2. riducono la velocità di propagazione della fiamma e i fenomeni di post-combustione. pag. 6212 2.2.5 Vie di esodo (sistemi di vie d uscita) Nonostante il massimo impegno per prevenire l insorgere di un incendio e la massima attenzione nell adozione dei più moderni mezzi di rivelazione, segnalazione e spegnimento di un incendio, non si può escludere con certezza la possibilità che l incendio stesso si estenda con produzione di calore e fumi tale da mettere a repentaglio la vita umana. In considerazione di tutto ciò, il problema dell esodo delle persone minacciate da un incendio è universalmente riconosciuto di capitale importanza, a tal punto da comportare soluzioni tecniche irrinunciabili. Le soluzioni tecniche finalizzate all esodo delle persone dai locali a rischio d incendio nelle migliori condizioni di sicurezza possibile in caso d incendio o di qualsiasi altra situazione di pericolo reale o presunto. Gli elementi fondamentali nella progettazione del sistema di vie d uscita si possono fissare in: - dimensionamento e geometria delle vie d uscita; - sistemi di protezione attiva e passiva delle vie d uscita; - sistemi di identificazione continua delle vie d uscita (segnaletica, illuminazione ordinaria e di sicurezza) In particolare il dimensionamento delle vie d uscita dovrà tenere conto di: massimo affollamento ipotizzabile nell edificio prodotto tra densità di affollamento [persone a m2] e superficie degli ambienti soggetti ad affollamento di persone [m2] capacità d esodo dell edificio numero di uscite, larghezza delle uscite, livello delle uscite rispetto al piano di campagna Molte attività civili sono normate da specifici Decreti/Circolari che, fra l altro, definiscono in forma dettagliata tali valori di dimensionamento, mentre per le attività non specificatamente normate se considerabili anche luoghi di lavoro si fa riferimento alle disposizioni dell art. 1.5 dell Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dall Allegato III al D.M. 10 marzo pag. 6313 Allegato III D.M. 10 marzo 1998 stralcio Criteri generali Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, alternative ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso Ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio. Le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro. sicuro Attività ove è prevista PIU di UNA uscita In tali attività, ove e' prevista più di una via di uscita, uscita la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore a : da 15 a 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) - per aree a rischio di incendio elevato da 30 a 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) - per aree a rischio di incendio medio da 45 a 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) - per aree a rischio di incendio basso Attività ove è prevista UNA sola uscita I percorsi di uscita in un'unica unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. In ogni caso, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto di disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere: da 6 a 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) - per aree a rischio di incendio elevato da 9 a 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) - per aree a rischio di incendio medio da 12 a 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) - per aree a rischio di incendio basso Larghezza delle vie di uscita La LARGHEZZA deve essere sufficiente in relazione al numero degli occupanti, occupanti va misurata nel punto più stretto del percorso. percorso ed è definita dalla formula: A L [m] = x 0,60 50 dove: A rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento) 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri), sufficiente al transito di una persona (modulo modulo unitario di passaggio) passaggio 50 indica il numero massimo delle persone che possono transitare attraverso un modulo di passaggio. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso. pag. 6414 Segnaletica Tutte le uscite di sicurezza e le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa. Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento. Porte Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso l apertura nel verso dell esodo è obbligatoria quando: a) l area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; b) - la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; c) - la porta serve un area ad elevato rischio di incendio. Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo: devono aprirsi a semplice spinta dall'interno, se i locali sono destinati ad affluenza di pubblico o se negli stessi si effettuano lavorazioni/deposito di sostanze infiammabili e/o esplosive in attività con più di 5 lavoratori. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza. pag. 65 15 2.2.6 Vie di esodo - SCALE Le SCALE sono elemento fondamentale nel sistema di vie di esodo in edifici multipiano, tuttavia possono costituire una soluzione di continuità nella compartimentazione di un edificio. Per garantire la necessità di scale sempre praticabili e non invase da fumo o fiamme di eventuali incendi, vengono - in determinate situazioni - realizzati dei particolari tipi di scala. SCALA PROTETTA E una scala racchiusa entro strutture perimetrali resistenti al fuoco (di valore differente in relazione all attività servita ed all altezza antincendio dell edificio) ed avente accesso diretto al pianerottolo di ogni piano mediante porta resistente al fuoco. fuoco. La scala deve essere dotata in sommità di vano di aereazione di superficie non inferiore a 1 m2. STRUTTURE e PORTE REI il valore dipende dall altezza dell edificio pag. 66 16 SCALA A PROVA DI FUMO E una scala realizzata entro gabbia, costituita da pareti continue resistenti al fuoco (di valore differente in relazione all attività servita ed all altezza antincendio dell edificio) ed avente accesso, accesso per ogni piano, da un filtro a prova di fumo o con accesso da balcone esterno o da disimpegno completamente aperto su spazio a cielo scoperto per almeno un lato. Il FILTRO a PROVA DI FUMO (secondo il Decreto Ministero Interno 30 novembre 1993) è un vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', adeguatamente ventilato mediante : aerazione diretta verso l'esterno con aperture libere (di superficie non inferiore ad 1 m2) con esclusione di condotti aerazione con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m2, sfociante 1 m al di sopra della copertura dell'edificio oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, mbar anche in condizioni di emergenza pag. 6717 SCALA di sicurezza ESTERNA E una scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: i materiali devono essere incombustibili; la parete esterna dell'edificio (di altezza antincendi inferiore a 24m) su cui e' collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/ EI 60 o in relazione alle caratteristiche dell attività. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. Eliminare la paura del vuoto con parapetto pieno alto almeno m 1,20 1,20 porte REI a chiusura automatica; eventuali finestre nella zona di sicurezza dovranno essere fisse e di pari resistenza al fuoco 2,50 muro REI 60 per una larghezza pari alla proiezione della scala incrementata di 2,50 m oppure distaccarsi di 2,50 2,50 m SCALA ESTERNA SOLO PER H antincendi < 24 m realizzata in materiale incombustibile pag. 6818 2.3 MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi Estintori Gli estintori sono in molti casi i mezzi di primo intervento più impiegati per spegnere i principi di incendio. Vengono suddivisi in: estintori portatili Sono concepiti per essere utilizzati a mano ed hanno un peso che non supera 12 Kg di materiale estinguente (lordo massimo 20 kg.) estintori carrellati Hanno le medesime caratteristiche funzionali degli estintori portatili ma, a causa delle maggiori dimensioni e peso, presentano una minore praticità d uso e manegevolezza connessa allo spostamento del carrello di supporto. La loro scelta può essere dettata dalla necessità di disporre di una maggiore capacità estinguente e sono comunque da considerarsi integrativi di quelli portatili. Classificazione Gli estintori vengono classificati in base alla loro capacità estinguente. La scelta dell estintore va fatta in base al tipo di incendio ipotizzabile nel locale da proteggere. Gli estintori sono sperimentati su fuochi di diversa natura, classificati in base al tipo di combustibile: Classe A fuochi di solidi con formazione di brace Classe B fuochi di liquidi infiammabili Classe C fuochi di gas infiammabile Classe D fuochi di metalli Per gli incendi di origine elettrica è apposta specifica dicitura che ne indica la possibilità di utilizzo dell estintore (sia per le caratteristiche del contenitore che dell estinguente). Bisogna comunque prestare molta attenzione, perché l utilizzo di estintori su apparecchiature in tensione è consentito sino a V. pag. 6919 Su ciascun estintore sono indicate le classi dei fuochi ed i focolai convenzionali che è in grado di estinguere (esempio: 21A 89BC). Per norma devono essere di colore rosso e riportate una etichetta con le istruzioni e le condizioni di utilizzo. DENOMINAZIONE - TIPO CARICA NOMINALE CAPACITA ESTINGUENTE MODALITA D USO CLASSI DI INCENDIO sulle quali l estintore può essere utilizzato PERICOLI nell UTILIZZAZIONE RICARICA - VERIFICA TIPO DI CARICA e PROPELLENTE CODICE IDENTIFICATIVO del COSTRUTTORE ESTREMI APPROVAZIONE MINISTERIALE DENOMINAZIONE - TIPO CARICA NOMINALE CAPACITA ESTINGUENTE MODALITA D USO CLASSI DI INCENDIO sulle quali l estintore può essere utilizzato UTILIZZABILE su APPARECCHIATURE IN TENSIONE max V PERICOLI nell UTILIZZAZIONE RICARICA - VERIFICA TIPO DI CARICA e PROPELLENTE CODICE IDENTIFICATIVO del COSTRUTTORE ESTREMI APPROVAZIONE MINISTERIALE pag. 70 20 La capacità estinguente di un estintore riportata in etichetta deriva dai focolai convenzionali che è in grado di estinguere a seguito di prova di omologazione. In particolare: per fuochi di classe A la prova viene effettuata su una catasta standardizzata di legna identificando diverse classi di estinzione Designazione Numero di travi lunghezza 50 cm per strato Lunghezza del focolare (cm) 3A A A A A A A pag. 71 21 per fuochi di classe B la prova viene effettuata su un volume di liquido entro specifico fusto e la prova è ritenuta valida quando su tre ripetizioni di spegnimento (con estintore carico) almeno due sono favorevoli. L altezza dei due livelli acqua/benzina (1/3 acqua 2/3 benzina) è sempre di 32 mm entro fusto di differente diametro La tabella di classificazione per i fuochi di classe B è data da : designazione del volume di liquido focolare tipo 1\3 acqua 2\3 benzina 8B 13B 21B 34B 55B 70B 89B 113B 144B 183B 233B superficie (dmq) spessore di parete (mm) per fuochi di classe C la prova viene effettuata con bombole di gas propano liquefatto da 25 kg unite in parallelo da un tubo collettore. Con bombole aperte e alla temperatura di 20 C il gas è incendiato. L attacco del focolare d incendio è effettuato a criterio dell operatore Non è richiesto alcun tempo di combustione libera La capacità estinguente è identificata per la sola classe, senza definizione nuemrica. pag. 72 22 Posizionamento degli estintori La posizione deve essere scelta privilegiando la facilità di accesso, la visibilità e la possibilità di raggiungerne uno percorrendo al massimo 15 m, quindi consigliando una distanza reciproca tra gli estintori non superiore a 30 m. Gli estintori debbono essere sempre posti nella massima evidenza, in modo da essere individuati immediatamente, preferibilmente vicino alle scale od agli accessi. Gli estintori non potranno essere poggiati a terra ma dovranno essere attaccati alle pareti, mediante idonei attacchi che ne consentano il facile sganciamento ad una altezza consigliata di cm e dovranno essere sempre PRONTAMENTE ACCESSIBILI. esempi da non ripetere: In ogni caso l'estintore, posto in posizione ben visibile da ogni punto della zona interessata, dovrà essere individuato anche da apposito cartello di segnalazione (se necessario a bandiera) del tipo conforme alle norme della segnaletica di sicurezza (D.Lgs n 493). estintore portatile estintore carrellato Estintori, di tipo idoneo, saranno inoltre posti in vicinanza di rischi speciali (quadri elettrici, cucine, impianti per la produzione di calore a combustibile solido, liquido o gassoso eccetera). pag. 73 Vedere altro
Misure di protezione attiva Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi Estintori Gli estintori sono in molti casi i mezzi di primo intervento più impiegati per spegnere i principi di incendio. Dettagli Principali misure di protezione antincendio - INTRODUZIONE -
Principali misure di protezione antincendio - INTRODUZIONE - La protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio. Dettagli CLASSIFICAZIONE INCENDI
Lezione n. 2 La Protezione Antincendio. 1 A parte. La Protezione Antincendio. Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti Dettagli La protezione attiva
LEZIONE 33 La protezione attiva L insieme delle misure di protezione che richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell incendio, alla Dettagli Il parere di conformità nella prevenzione incendi
92 2.2.5.1.1 Tipi di estintore Gli estintori di distinguono: in base all agente estinguente utilizzato in: polvere idrocarburi alogenati (halon) anidride carbonica (CO 2 ) schiuma acqua in base alle dimensioni Dettagli Lezione n. 2. Parte 2. La Protezione Attiva Antincendio.
Lezione n. 2 Parte 2 La Protezione Attiva Antincendio. La Protezione Attiva Antincendio. Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi. Estintori. Gli estintori sono in molti casi i mezzi di primo Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali 2-2012 1
Impianti Meccanici 1 Danni provocati dagli incendi negli stabilimenti : - diretti : distruzione di macchinari, impianti, merci. - indiretti : mancata produzione Mezzi di prevenzione e Provvedimenti di Dettagli Allegato 07 - Norme prevenzione incendi
Allegato 07 - Norme prevenzione incendi Estratto dal: Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. 3.1. DEFINIZIONI Dettagli ESTINTORI A POLVERE. È costituito da un involucro in lamiera d acciaio, pressurizzato con gas inerte (solitamente azoto) a circa 12 ATM
ESTINTORI A POLVERE La polvere antincendio è composta principalmente da composti salini quali bicarbonato di sodio o potassio con l aggiunta di collante e additivi per migliorarne le qualità di fluidità Dettagli È assolutamente vietato utilizzare apparecchiature elettriche non a norma. Evitare l uso di prese multiple. Non utilizzare apparecchiature
LAVORO ELETTRICO In Italia la norma CEI 11-48 del 1998 stabilisce le prescrizioni generali per l esercizio sicuro degli impianti elettrici e per l esecuzione dei lavori su od in prossimità di tali impianti. Dettagli 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO
2. PROTEZIONE ANTINCENDIO a cura di I.A.C. Achille Cipriani - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Terni I.A.D. Luca Nassi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO 51 Dettagli BREVE APPROFONDIMENTO SULLE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA
BREVE APPROFONDIMENTO SULLE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PASSIVA: Resistenza al fuoco delle strutture e delle porte Compartimentazione Comportamento al fuoco dei materiali MISURE Dettagli 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO
2. PROTEZIONE ANTINCENDIO a cura di I.A.C. Achille Cipriani - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Terni I.A.D. Luca Nassi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO 46 Dettagli Le fonti della normativa della sicurezza Parte 3) 17/02/2015 Ingg. E. Collini - P. Fabrizio - ad uso esclusivo VF e ANVVF - IAE Bruno
Le fonti della normativa della sicurezza Parte 3) Prevenzione Incendi Misure di protezione attiva e passiva Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti Segnaletica di sicurezza Sistemi di allarme Dettagli Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo
2 Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo 3 ESTINZIONE DI UN INCENDIO Ciò che spegne un incendio uccide anche l uomo 4 5 6 Come si spegne un incendio 7 8 9 ESTINZIONE DI UN INCENDIO Come si spegne Dettagli 1.2. ALTEZZA DEI PIANI. Altezza massima misurata tra pavimento e intradosso del soffitto.
ESPRESSIONI SPECIFICHE DELLA PREVENZIONE INCENDI ( ESTRATTO DEL D.M. 30 NOVEMBRE 1983 ) Ai fini di un uniforme linguaggio ed uniforme applicazione delle norme emanate, si è rilevata la necessità di determinare Dettagli COSA SONO A COSA SERVONO
1 MEZZI MOBILI DI ESTINZIONE? COSA SONO A COSA SERVONO PER UN PRONTO INTERVENTO SU UN PRINCIPIO DI INCENDIO 2 TIPOLOGIE IN RELAZIONE AL PESO COMPLESSIVO ESTINTORE PORTATILE DECRETO 7 gennaio 2005 Norme Dettagli IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI
IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI della rispondenza della posizione delle porte REI al progetto di Dettagli LA COMPARTIMENTAZIONE LE DISTANZE DI SICUREZZA
Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/1984 e del D.M. 25/3/1985 MODULO C Tecnologie dei materiali e delle strutture Dettagli IMPRESA SICURA s.r.l.
REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. 151/2011 IMPRESA SICURA s.r.l. Via N. Bixio n. 6 47042 - Cesenatico (FC) Tel. 0547.675661 - Fax. 0547.678877 e-mail: info@impresasicurasrl.it Dettagli 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO
2. PROTEZIONE ANTINCENDIO 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO 46 2.1 Premessa 46 2.2 Misure di protezione passiva 48 2.2.1 Distanze di sicurezza 48 2.2.2 Resistenza al fuoco e compartimentazione 49 2.2.3 Vie di Dettagli 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO
2. PROTEZIONE ANTINCENDIO SOMMARIO 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO 52 2.1 Premessa 52 2.2 Misure di protezione passiva 54 2.2.1 Distanze di sicurezza 54 2.2.2 Resistenza al fuoco 56 2.2.3 Compartimentazione Dettagli L obbiettivo vuole essere quello di
ADDETTI ANTINCENDIO CORSO BASE OBIETTIVO L obbiettivo vuole essere quello di informare e formare, tutti coloro che per la prima volta devono conoscere le basi per la lotta antincendio nell emergenza. Imparando Dettagli VANI ASCENSORI E MONTACARICHI
VANI ASCENSORI E MONTACARICHI 2015 ilario.mammone@ordineingegneripisa.it ing. ilario mammone 1 NORMATIVA DPR 1497 DEL 29/05/63 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER ASCENSORI E MONTACARICHI D.M. 246 DEL 16/05/87 Dettagli * * * * * Pratica VV.F. 4996
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ******** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO DI MODENA RELAZIONE TECNICA * * * * * Pratica VV.F. 4996 L AMMINISTRAZIONE Dettagli http://www.vigilfuoconole.it/normativa/1983-dm-30-11-83-simboli.htm
Pagina 1 Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la Dettagli Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza
Croce Rossa Italiana Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza Antincendio e sostanze pericolose Rovereto, 24 maggio 2012 Istruttore PC Massimiliano (Max) Morari Sommario I Vigili del Fuoco Sicurezza Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 16 maggio 1987, n 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 1 1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici Dettagli PREVENZIONE DEGLI INCENDI
PREVENZIONE DEGLI INCENDI M.Tedesco Premessa: a ciascuno il suo mestiere: non siamo Vigili del Fuoco Non siamo formati per estinguere grandi incendi. tel. 115 Ma tra il personale ci possono essere delle Dettagli Edifici e locali destinati ad uffici. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Edifici e locali destinati ad uffici Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it DPR 151/2011 N Attività Categoria A B C 71 Aziende ed uffici con oltre Dettagli D.M. 27 / 07 / 2010 3.5 ascensori
3.5 ascensori se attraversano due compartimenti, vano corsa protetto EI come strutture (vale anche per le scale) H > 24 m almeno un ascensore antincendio 1 4.1 affollamento aree vendita dettaglio alimentari Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli MANUTENZIONE ESTINTORI
MANUTENZIONE ESTINTORI Fra tutti gli strumenti a disposizione dell uomo per combattere gli incendi, l estintore è quello più diffuso, immediato e facile da usare per la sicurezza di qualsiasi edificio Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
PAGINA 1 di 10 SOMMARIO RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 PREMESSA... 3 OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 3 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2
Decreto Ministero dell Interno 30 novembre 1983 TERMINI E DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 30/11/1983 1. Caratteristiche costruttive 2. Distanze 3. Affollamento - esodo 4. Mezzi antincendio Dettagli La sicurezza antincendio negli uffici
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. n. 81 81 La prevenzione incendi Disposizioni generali Restano inalterate, rispetto al D.Lgs. 626/94, le disposizioni sulla prevenzioni incendi La prevenzione incendi è la funzione Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli L incendio. Caratteristiche fisiche dell incendio Parte 1
L incendio Caratteristiche fisiche dell incendio Parte 1 Generalità sugli incendi La combustione Le principali cause di incendio Sostanze estinguenti Dinamica dell'incendio I rischi per le persone e l'ambiente Dettagli NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Decreto Ministero dell interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987) Il testo del presente Dettagli Corso Base - Livello A1-01 per operatori volontari di Protezione Civile Edizione 20
Intro.. Estintori fasi di un incendio triangolo del fuoco . Estintori il più immediato dispositivo antincendio attivo.. permette di estinguere un incendio (o principio) eliminando un ʺlatoʺ del triangolo Dettagli NORME DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO DPR 577/82
ALLEGATO 5 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ART. 91 DEL D.LGS. 81/08 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL EMILIA ROMAGNA Via Bianchi n. 7/9 BRESCIA TERZO LOTTO APPALTO RIMOZIONE Dettagli NORMA UNI 9994-1 APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI: ESTINTORI DI INCENDIO
NORMA UNI 9994-1 APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI: ESTINTORI DI INCENDIO 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La norma UNI 9994-1, in vigore dal 20 Giugno 2013, sostituisce la UNI 9994 del 2003. Essa Dettagli PREVENZIONE INCENDI. PREVENZIONE PROTEZIONE Misure precauzionali d esercizio
PREVENZIONE INCENDI PREVENZIONE PROTEZIONE Misure precauzionali d esercizio Attiva Passiva PREVENZIONE INCENDI 1. Riduzione al minimo delle occasioni di incendio. Stabilità delle strutture portanti per Dettagli ALLEGATO - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
D.M.Interno del 16/05/87, n.246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato Dettagli INCENDIO E LA GESTIONE DELL EMERGENZA
INCENDIO E LA GESTIONE DELL EMERGENZA Compilare la seguente scheda di valutazione finalizzata alla valutazione delle conoscenze relative alla gestione delle emergenze in una qualsiasi realtà operativa. Dettagli Tipo di intervento Tipo di controllo Periodicità (g) Sorveglianza 30
Scheda N 1 Estintori Tipo di controllo Sorveglianza 30 A1 Verificare i seguenti aspetti: a) l estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente; Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI
Facoltà di Ingegneria - Polo di Rieti Corso di Impianti Tecnici per l'edilizia LA PREVENZIONE INCENDI Prof. Ing. Marco Romagna PREVENZIONE INCENDI 1. Riduzione al minimo delle occasioni di incendio. Stabilità Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) 1 Attività commerciali Obbligo del C.P.I. ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, Dettagli ESTINTORI DI INCENDIO
ESTINTORI DI INCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ ESTINGUENTE E PER L OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI D INCENDIO D.M. 06/03/1992 Art. Dettagli Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Sono approvate le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione contenute Dettagli ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO IN CASO D INCENDIO DISPENSA
ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO IN CASO D INCENDIO DISPENSA Rev_00 Luglio 2012 1 CONTENUTI DELLA DISPENSA 1. Normativa di riferimento. 2. Il processo di combustione. 3. Come fermare la combustione. 4. I prodotti Dettagli ISTRUZIONI PREVENTIVE ANTINCENDIO A TUTTO IL PERSONALE
ISTRUZIONI PREVENTIVE ANTINCENDIO A TUTTO IL PERSONALE MISURE PREVENTIVE PER TUTTI I LAVORATORI E vietato depositare e manipolare sostanze infiammabili in quantità superiori alla normale dotazione prevista. Dettagli MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
I PRODOTTI DI Modelli per la valutazione dei rischi, Kit, Linee guida, Registro della Sicurezza Antincendio (cod. 300.41) DIMOSTRATIVO MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Modello di REGISTRO Dettagli Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa
«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa DPR 151/2011 Regolamento Dettagli Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987
Decreto Ministero dell' Interno n. 246 del 16 maggio 1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.148 del 27.06.1987 Dettagli GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l Dettagli R.S.P.P. Misure contro l incendio
R.S.P.P. Misure contro l incendio D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D. Lgs. 81/08 - Allegato IV Misure contro l incendio Negli studi, seppure non esistano pericoli specifici di incendio: E vietato fumare Devono Dettagli ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI M.I. UNI 9492
Estintori carrellati a pressione permanente, con manometro di controllo, serbatoio separato dalla struttura portante. Ogni serbatoio viene collaudato idraulicamente secondo la normativa europea PED 97/23. Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO DECRETA:
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983) Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO VISTA la Dettagli PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81 Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Indicazioni per la stesura del documento standardizzato Dettagli Le guide degli alberghi. La prevenzione incendi Il registro dei controlli
Le guide degli alberghi La prevenzione incendi Il registro dei controlli INTRODUZIONE L art. 5 del D.P.R. n. 37/98, disciplinando i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto Dettagli D.M. 16-05-1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali Definizione di norma tecnica Le norme sono documenti prodotti mediante Dettagli 1Regola tecnica di prevenzione incendi per locali destinati ad uffici
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli DECRETO 22 ottobre 2007
DECRETO 22 ottobre 2007 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice Dettagli Impianti fissi di estinzione incendi Sistemi automatici sprinkler
Impianti fissi di estinzione incendi Sistemi automatici sprinkler Impianti Sprinkler Caratteristiche Comprendono almeno una rete di tubazioni di distribuzione ad uso esclusivo antincendio, un insieme Dettagli SICUREZZA contro gli INCENDI
SICUREZZA contro gli INCENDI SICUREZZA contro gli INCENDI LA SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI E LA SOMMA DEGLI ACCORGIMENTI DA ATTIVARE PERCHÈ IL FUOCO il fuoco non si verifichi il fuoco sia facilmente controllabile Dettagli Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio. 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3. 2.2 Descrizione dell attività e del ciclo lavorativo Pag.
Indice Valutazione Rischio Incendio Palestra di Oratoio GENERALITA Pag. 3 1. ATTIVITA SVOLTA Pag. 3 2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL ATTIVITÀ SVOLTA Pag. 3 2.1 Descrizione della struttura Pag. 3 2.2 Dettagli Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 16/05/1987 N. 246 Gazzetta Ufficiale N. 148 del 27/06/1987
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI Seminario di aggiornamento Ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli SEMINARIO ANTINCENDIO La progettazione di un impianto di rivelazione incendi in base alle norme EN 54 e UNI 9795-2010
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SEMINARIO ANTINCENDIO La progettazione di un impianto di rivelazione incendi in base alle norme EN 54 e UNI 9795-2010 Aggiornamenti sulla normativa e casi pratici Dettagli Relatore: Dott. Lazzaro Palumbo Rischio medio 8 ore PERCHÉ FREQUENTARE UN CORSO ANTINCENDIO? Il rischio incendio è uno dei maggiori rischi per i luoghi di lavoro Non esistono attività lavorative a rischio Dettagli DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n. 246 Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987
DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n 246 Gazzetta Ufficiale n 148 del 27 giugno 1987 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre Dettagli IL RISCHIO INCENDIO IL RISCHIO INCENDIO CAUSE DI INCENDI
IL RISCHIO INCENDIO Dopo aver affrontato (in parte) i temi della sicurezza trattati nel Decreto Legislativo 81/2008 affrontiamo adesso uno dei rischi più frequenti e pericolosi che potremmo trovarci di Dettagli RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Spett.le Comando dei VVF Corso Ivrea n. 133 11100 AOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA OGGETTO: Richiesta di parere di conformità antincendio per centrale termica a servizio del palazzetto sportivo Sport Haus Dettagli Nuovo codice di prevenzione incendi. Capitolo S.9: Operatività antincendio
Nuovo codice di prevenzione incendi Capitolo S.9: Operatività antincendio Istituto Superiore Antincendi, Roma Cos è?? Perchè?? Cos è? E la strategia antincendio che ha come scopo rendere possibile l effettuazione Dettagli SCHEDE PREVENZIONE INCENDI
Da consegnare ai collaboratori scolastici perché segnino l intervento delle ditte esterne che sarà poi riportato sul registro antincendio SCHEDE PREVENZIONE INCENDI Scuola ESTINTORI PORTATILI ESTINTORI Dettagli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza Corso di specializzazione in Prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) Compartimentazione Distanze di sicurezza Ing. Silvano BARBERI Corpo Nazionale Dettagli Prevenzione antincendio: misure, accorgimenti, controlli e verifiche
Prevenzione antincendio: misure, accorgimenti, controlli e verifiche (a cura dell MPI) 1. Premessa La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell incolumità delle persone ed alla tutela dei Dettagli 2. La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
Prevenzione antincendio: misure, accorgimenti, controlli e verifiche a cura del MIUR (revisione di Tonino Proietti) La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell incolumità delle persone Dettagli Decreto del Ministero dell interno
Decreto del Ministero dell interno Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina Dettagli L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA
L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Firenze 15 gennaio 2014 Requisiti a supporto di una corretta progettazione Dettagli Prevenzione incendi nei condomini
Prevenzione incendi nei condomini Perché la prevenzione incendi nei condomini? per la nostra incolumità, dei nostri familiari e dei nostri beni perché lo prevede la legge D.P.R. 151/11 - Attività soggette Dettagli Manuale informativo realizzato per la gestione delle emergenze derivanti da incendio nei luoghi di lavoro
Manuale informativo realizzato per la gestione delle emergenze derivanti da incendio nei luoghi di lavoro SOMMARIO Premessa pag. 7 SEZIONE 1 - FONDAMENTI Che cosa è un incendio? pag. 9 Il triangolo del Dettagli REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014
SOMMARIO PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE SCHEDA DI CONTROLLO DEGLI ESTINTORI PORTATILI SCHEDA DI CONTROLLO NASPI IDRANTI MANICHETTE SCHEDA DI CONTROLLO RIVELAZIONE D INCENDIO SCHEDA DI CONTROLLO ALLARMI Dettagli La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Con riferimento al DPR 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma Dettagli Ministero dell Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Comando Provinciale di Savona
PROROGA APPLICAZIONE D.P.R. 151/11: D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O. Art. 38 Disposizioni in materia Dettagli CONTROLLO INIZIALE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO PERIODICO, REVISIONE PROGRAMMATA ED IL COLLAUDO DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO, QUALE NORMA SEGUIRE?
Il 20 Giugno 2013 dopo 10 anni è stata diffusa la nuova norma per gli estintori di incendio nella sua parte 1, la norma UNI 9994-1 edizione Giugno 2013 va a sostituire la norma UNI 9994:2003. Qui sotto Dettagli 1.0.0. PREMESSA 2.0.0. EDIFICI
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back