Source: http://slideplayer.es/slide/316807/
Timestamp: 2016-12-03 13:40:01
Document Index: 414829704

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20']

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE Versión 31/07/2006 Angel Sánchez de Vera. - ppt descargar
Publicada porPatricio Mato
Presentación del tema: "REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE Versión 31/07/2006 Angel Sánchez de Vera."— Transcripción de la presentación:
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE Versión 31/07/2006 Angel Sánchez de Vera 2
PARTE I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I.- GENERALIDADES Artículo 1.Objeto. Artículo 2.Ámbito de Aplicación. Artículo 3.Contenido del RITE. Artículo 4.Remisión a Normas. Artículo 5.Documentos Reconocidos. Artículo 6.Otra reglamentación aplicable. Artículo 7.Términos y definiciones. 3
establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, Artículo 1.- Objeto instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de ACS destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas en los edificios de nueva construcción o en sus reformas y en las instalaciones térmicas de los edificios existentes, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección. No será de aplicación a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 4
Artículo 5. Documentos Reconocidos documentos externos e independientes del mismo, sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas. Los Documentos Reconocidos podrán ser: a) especificaciones, guías técnicas o códigos de buena práctica en diseño, dimensionado, montaje, etc.. b) métodos de evaluación, modelos de soluciones, programas informáticos y datos estadísticos sobre las instalaciones térmicas; c) guías de aplicación con criterios que faciliten la aplicación técnico- administrativa del RITE; d) cualquier otro documento que facilite la aplicación del RITE, excluidos los que se refieran a la utilización de un producto o sistema particular o bajo patente; El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantendrá un Registro público de los Documentos Reconocidos del RITE. Artículo 3. Contenido del RITE. Artículo 4. Remisión a Normas. Artículo 6. Otra reglamentación aplicable. Parte I y Parte II Apéndice II Artículo 7. Términos y definiciones. Apéndice I 5
PARTE I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO 2.- EXIGENCIAS TÉCNICAS Artículo 8.Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas 6
Exigencias de bienestar e higiene. Calidad térmica del ambiente Calidad del aire interior Calidad del ambiente acústico Higiene Exigencias de seguridad. Minimizar riesgos de accidentes Minimizar daños a personas y medio ambiente Minimizar producir molestias o enfermedades Artículo 8. Exigencias técnicas Exigencias de eficiencia energética. Rendimiento Energético Distribución de calor y frío Regulación y control Contabilización de consumos Recuperación de energía Utilización de energías renovables Las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire viciado. 7
PARTE I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO 3.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Artículo 9.Condiciones generales para el cumplimiento del RITE. Artículo 10.Condiciones de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas. Artículo 11. Condiciones de los equipos y materiales. Artículo 12. Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas. Artículo 13. Condiciones para la puesta en servicio de las instalaciones. Artículo 14.Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación. Artículo 15.Inspección. 8
Artículo 9. Condiciones Generales para el Cumplimiento del RITE Siempre que se justifique documentalmente 9
Artículo 10. Condiciones de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas Documentación Técnica de Diseño > 70 kW Proyecto firmado por técnico competente. 5 Pn 70 kW......Memoria técnica del instalador autorizado Proyecto Memoria técnica El colegio ya no verifica el cumplimiento del RITE 10
Artículo 12. Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas Generalidades Ejecución por empresas instaladoras autorizadas Control de la recepción en obra de equipos y materiales (documentación) Control de la ejecución de la instalación (replanteos) Control de la instalación terminada (pruebas.- IT 2) Certificado de la instalación Artículo 11. Condiciones de los equipos y materiales. Marcado CE, certificados de conformidad, etc.. 11
Artículo 13. Condiciones para la puesta en servicio de la instalación a)Registro de la instalación en la Comunidad Autónoma > Presentar: el proyecto o memoria técnica; el certificado de la instalación, el certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. b) Puesta en servicio Por comunicación de la CA al solicitante, una vez verificada la documentación y registrado el certificado c) Entrega al Titular 1.El proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada; 2.El Manual de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada; 3.Una relación de los materiales y los equipos realmente instalados, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía; 4.Los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT2; 5.El certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma; > CONTRATO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA 6.El certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. 12
Artículo 14. Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación (1) Titulares y usuarios El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable , en lo que se refiere a su uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser sustituido por la garantía Mantenimiento de las instalaciones Las operaciones de mantenimiento se realizarán por empresas mantenedoras autorizadas > 70 kW Empresa de mantenimiento contratada. 5 Pn 70 kW Empresa de mantenimiento Pn > kW calor ó kW frío Técnico titulado 13
Artículo 14. Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación (2) Registro de las operaciones de mantenimiento Existencia del registro de operaciones y reparaciones Conservarse durante 5 años a disposición de la CA Certificado de mantenimiento Anualmente el mantenedor autorizado suscribirá el certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, a la Comunidad Autónoma - Identificación de la instalación; - Identificación de la empresa mantenedora autorizada, - Los resultados de las operaciones realizadas de acuerdo con la IT 3; - Declaración de que la instalación que cumple con la IT 3. 14
Artículo 15. Inspección (1) Generalidades Las instalaciones térmicas se inspeccionarán a fin de verificar el cumplimiento reglamentario IT 4 determina instalaciones objeto de inspección, contenidos y plazos, criterios de valoración y medidas a adoptar La Comunidad Autónoma podrá acordar ser iniciales, periódicas o aquellas otras que establezca por propia iniciativa, denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en el registro de las operaciones de mantenimiento. Las instalaciones se inspeccionarán por personal facultativo de la Comunidad Autónoma, por OCA para este campo reglamentario, o Entidades o Agentes que determine la CA Inspecciones iniciales La Comunidad Autónoma podrá disponer una inspección inicial una vez ejecutadas las instalaciones térmicas y previamente a ser registradas en la Comunidad Autónoma. Se emitirá un certificado de inspección, en el cual figurarán la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación. 15
Artículo 15. Inspección (2) Inspecciones periódicas de eficiencia energética La Comunidad Autónoma establecerá el calendario de inspecciones periódicas coordinando su realización con otras inspecciones a las que vengan obligadas por razón de otros reglamentos Si se comprobase que una instalación existente no cumpliese con las exigencias de eficiencia energética que fija este Reglamento y que le sean aplicables, la Comunidad Autónoma podrá acordar que se adecue a la normativa vigente. 16
Artículo 15. Inspección (3) Calificación de las instalaciones A efectos de su inspección: Aceptable: cuando no se determine la existencia de algún defecto grave o muy grave Condicionada: un defecto grave o de un defecto leve de otra inspección anterior y no corregido Instalación nueva: Sin certificado hasta su corrección. Instalación existente: Un mes de plazo antes de la suspensión. Negativa: cuando se observe, al menos, un defecto muy grave Instalación nueva: Sin certificado hasta su corrección. Instalación existente: Procedimiento de suspensión de suministro de energía Clasificación de los defectos en las instalaciones Defecto muy grave: peligro inmediato para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente. Defecto grave: no un peligro inmediato, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. Se incluye el defecto que pueda reducir de modo sustancial su eficiencia energética, así como la sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves. Defecto leve: no supone peligro para las personas o los bienes o el medioambiente, y la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo 17
PARTE I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO 4.- EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS Artículo 16.Generalidades. Artículo 17.Empresas instaladoras autorizadas. Artículo 18.Empresas mantenedoras autorizadas. Artículo 19.Autorización por el ejercicio de la actividad profesional. Artículo 20.Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios. CAPÍTULO 5.- RÉGIMEN SANCIONADOR Artículo 21.Infracciones y sanciones. 18
Artículo 17. Empresas instaladoras autorizadas Persona física o jurídica que realiza el montaje y la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito de este Reglamento. Para el ejercicio de esta actividad, deben, además de haber sido autorizadas para ello, encontrarse inscritas en el Registro de empresas instaladoras autorizadas, en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique su sede social Persona física o jurídica que realiza el mantenimiento y la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito de este Reglamento. Para el ejercicio de esta actividad, deben, además de haber sido autorizadas para ello, encontrarse inscritas en el Registro de empresas mantenedoras autorizadas, en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique su sede social Artículo 18. Empresas mantenedoras autorizadas 19
Artículo 19. Autorización para el ejercicio de la actividad profesional Acreditación de requisitos Personalidad Alta en la SS Seguro de RC Disposición de local y medios técnicos Plantilla (TC-2) Personal con carné de instalaciones térmicas Registro Validez Para toda España, previa notificación a la CA Por 5 años, renovables tácitamente salvo resolución en contra Obligación de comunicación en 1 mes de variaciones de personal con carné Suspensión y cancelación de inscripción en el registro 20
Artículo 20. Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios Generalidades El carné reconoce la capacidad, como instalador o mantenedor autorizado,... ante terceros para ejercer su profesión. No capacita por sí solo, sino que debe ser ejercida en el seno de una empresa instaladora o mantenedora autorizada. Se concederá, con carácter individual, a todas las personas que cumplan los requisitos que se señalan en el apartado y será expedido por la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma llevará un registro con los carnés profesionales concedidos. Tendrá validez en toda España. 21
Título de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso, (Formación Profesional de Grado Superior), o Título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor, (Formación Profesional de Grado Medio), o estudios equivalentes. Recibir y superar un curso por entidad reconocida por la Comunidad Autónoma, sobre conocimientos específicos en montaje y mantenimiento. (270 horas) + Acreditar una experiencia laboral de, al menos, 3 años en una empresa instaladora o mantenedora autorizada como técnico. Superar un examen sobre conocimientos del RITE ante la Comunidad Autónoma Requisitos para la obtención del carné profesional Mayor de edad 22
PARTE II.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS IT 1 - DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO IT 2 - MONTAJE IT 3 - MANTENIMIENTO Y USO IT 4 - INSPECCIÓN 23
PARTE II.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS IT 1 - DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO IT.1.1. Exigencia de bienestar e higiene IT.1.2. Exigencia de eficiencia energética IT.1.3. Exigencia de seguridad 24
IT.1.1. Exigencia de bienestar e higiene Ámbito de aplicación Procedimiento de verificación Documentación justificativa Caracterización y cuantificación de la exigencia Exigencia de calidad térmica del ambiente Exigencia de calidad del aire interior Exigencia de calidad del ambiente acústico > CTE Exigencia de higiene 25
IT EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE Temperatura operativa y humedad relativa a)Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 20%, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites indicados en la tabla EstaciónTemperatura operativa ° C Humedad relativa % Verano Invierno Velocidad media del aire a)Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes de aire del 15%: b)Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15% y PPD por corrientes de aire menor que el 10%: t: temperatura aire 26
IT EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR En los edificios de viviendas, se aplicarán los requisitos del Código Técnico de la Edificación. El resto de edificios dispondrán de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: - IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. - IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. - IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. - IDA 4 (aire de calidad baja) UNE- EN (Ventilación de edificios no residenciales) 27
IT EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Caudal mínimo del aire exterior de ventilación Categoríadm 3 /s persdp ppmdm 3 /s m 2 IDA 120,00,8 350No aplica IDA 212,51, ,83 IDA 3 8,02, ,55 IDA 4 5,03, ,28 Aire atmosférico Filtración del aire mínimo de ventilación 28
IT EXIGENCIA DE HIGIENE Preparación de ACS (Legionela) Calentamiento de agua en piscinas climatizadas (24 a 30 ºC) Humidificadores (agua con calidad sanitaria) 29
IT EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Ámbito de aplicación Procedimiento de verificación (simplificado o alternativo) Documentación justificativa Caracterización y cuantificación de la exigencia Generación de calor y frío Redes de tuberías y conductos Control Contabilización de consumos Recuperación de energía Aprovechamiento de energías renovables Limitación de la utilización de energía convencional 30
Todo proyecto de instalaciones de climatización y/o ACS deberá poseer una estimación de: la demanda energética de cada servicio, de su asociado consumo de energía, e impacto medioambiental, valorado en emisiones de CO2, determinados todos ellos para el periodo de un año. (> 70 kW mes a mes) En edificios nuevos cuya superficie útil total sea mayor que m 2, la justificación anterior incluirá la comparación del sistema de producción de energía elegido con otros alternativos que sean viables técnica, medioambiental y económicamente, en función del clima y de las características específicas del edificio y su entorno, como: a) Sistemas de producción de energía, basados en energías renovables, en particular la energía solar térmica y biomasa; b) La cogeneración en edificios con COF > horas al año; c) La calefacción y refrigeración urbana cuando estén disponibles; d) La calefacción y refrigeración centralizada; e) Las bombas de calor. IT DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 31
IT EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (cont.) Generación de calor y frío = Rendimiento de generadores Fraccionamiento de potencias Redes y conductos = Perdidas máximas calor: 10% en interiores y 5% en exteriores Aislamiento térmico > espesor por a) tablas o b) Cálculo Estanqueidad de redes de conductos = Clases de estanqueidad A,B,C,D Caídas de presión en componentes = Valores máximos de caída de presión (baterías, recuperadores, difusores …) Eficiencia energética en equipos de transporte de fluidos = Ventiladores <> Limita la potencia específica W/(m3/s) según aplicación Motores eléctricos <> ŋ (%) mínimo según potencia del motor Control de instalaciones = Variación de cargas, Condiciones termo-higrométricas, calidad de aire, ACS, contabilización, etc.. Free cooling = Todo subsistema de refrigeración de > 70 kW 32
Recuperación de calor del aire de extracción = En toda expulsión mecánica > 0,5 m3/s, para precalentar aire exterior Intercambiador con eficiencia mínima y perdidas de presión máxima = ƒ (caudal y horas anuales) Estratificación Zonificación Piscinas Energías renovables Limitación al consumo de energías convencionales = Limitación calor por efecto JOULE <> ACS y calefacción No a fluidos con temperatura antagonista IT EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (cont.) 33
IT.1.3. Exigencia de seguridad Ámbito de aplicación Procedimiento de verificación Documentación justificativa Caracterización y cuantificación de la exigencia Generación de calor y frío Redes de tuberías y conductos Protección contra incendios Seguridad de utilización 34
La instalación en espacios habitables de generadores de calor de hogar abierto para calefacción o preparación de agua caliente sanitaria, solo podrá realizarse si se cumple la reglamentación de seguridad Industrial vigente y además aquellos cuyo combustible sea el gas lo establecido en el Real Decreto 1428/1992 sobre aparatos de gas IT Generación de calor y frío Se considera ……… local técnico …….. > 70 kW. (No autónomos preparados en fábrica para instalar en el exterior) Almacenamiento de biocombustibles sólidos IT Salas de máquinas 35
En instalaciones térmicas de edificios nuevos la evacuación de los productos de la combustión se realizará por la cubierta del edificio IT Chimeneas Tuberías: Alimentación, Vaciado y purga, Expansión, Dilatación, Golpe de ariete... Conductos: Plenums, Aperturas de limpieza, Conductos flexibles …. IT Redes de tuberías y conductos Legislación vigente IT Protección contra incendios Superficies calientes, Partes móviles, Accesibilidad, Señalización, Medición. IT Seguridad de utilización 36
PARTE II.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS IT.2. MONTAJE IT.2.1. Generalidades IT.2.2. Pruebas IT.2.3. Ajuste y equilibrado IT.2.4. Eficiencia energética 37
IT.2.2. Pruebas Equipos Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos Pruebas de libre dilatación Pruebas de recepción de redes de conductos de aire Pruebas de estanquidad de chimeneas Pruebas finales 38
IT.2.3. Ajuste y equilibrado Generalidades Sistemas de distribución y difusión de aire Sistemas de distribución de agua Control automático 39
IT.2.4. Eficiencia energética La empresa instaladora autorizada realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de la instalación: Comprobación de: a) funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. b) la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en las condiciones de trabajo. c) los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se efectúe una transferencia de energía térmica. d) la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de generación de energía de origen renovable. e) funcionamiento de los elementos de regulación y control. f) las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. g) los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el proyecto o memoria técnica. h) funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las condiciones reales de trabajo. 40
PARTE II.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS IT.3.- MANTENIMIENTO Y USO IT.3.1.Generalidades IT.3.2.Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas IT.3.3.Programa de mantenimiento preventivo IT.3.4.Programa de gestión energética IT.3.5.Instrucciones de seguridad IT.3.6.Instrucciones de manejo y maniobra IT.3.7.Instrucciones de funcionamiento 41
IT.3.2. Mantenimiento y uso de las instalaciones a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3 b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4. c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5. d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6. e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado IT.3.7. 42
IT.3.3. Mantenimiento preventivo 1. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el Manual de Uso y Mantenimiento que serán, al menos, las indicadas en la tabla 3.1 de esta instrucción para instalaciones de potencia térmica nominal menor o igual que 70 kW o mayor que 70 kW. 2. Será obligación del mantenedor la actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación. 43
IT.3.4. Programa de gestión energética IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor. La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán mantener dentro de los límites de la IT a). 44
IT.3.4. Programa de gestión energética (2) IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío. La empresa mantenedora autorizada realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3 45
IT Instalaciones de energía solar térmica. IT.3.4. Programa de gestión energética (3) IT Asesoramiento energético Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años 46
INSTRUCCIONES IT Instrucciones de seguridad. IT Instrucciones de manejo y maniobra. IT Instrucciones de funcionamiento. En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW : a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación; b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos; c) programa de modificación del régimen de funcionamiento; d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos; e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 47
PARTE II.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS IT.4. INSPECCIÓN IT.4.1. Generalidades IT.4.2. Inspecciones periódicas de eficiencia energética IT.4.3. Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética 48
IT.4.2. Inspecciones periódicas de eficiencia energética IT Inspección de los generadores de calor Potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kW. La inspección del generador de calor comprenderá: análisis y evaluación del rendimiento inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento la inspección incluirá la instalación de energía solar IT Inspección de los generadores de frío. Potencia térmica nominal instalada mayor que 12 kW. La inspección del generador de frío comprenderá: análisis y evaluación del rendimiento inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento la inspección incluirá la instalación de energía solar (refrigeración solar) 49
IT.4.2. Inspecciones periódicas de eficiencia energética (2) IT Inspección de la instalación térmica completa Cuando la instalación … tenga más de 15 años de antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de la instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 20 kW en calor o 12 kW en frío, se realizará una inspección de toda la instalación térmica, que comprenderá, como mínimo, las siguientes actuaciones: a) inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia energética regulada en la IT.1; b) inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en la IT.3, para la instalación térmica completa y comprobación del cumplimiento y la adecuación del Manual de Uso y Mantenimiento a la instalación existente; c) elaboración de un dictamen con el fin de asesorar al titular de la instalación, proponiéndole mejoras o modificaciones de su instalación, para mejorar su eficiencia energética y contemplar la incorporación de energía solar. Las medidas técnicas estarán justificadas en base a su rentabilidad energética, medioambiental y económica. 50
IT Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética. IT Periodicidad de las inspecciones de los generadores de calor. IT Periodicidad de las inspecciones de los generadores de frío. Los generadores de frío de potencia térmica nominal superior a 12 kW, deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que establezca la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y de que su potencia nominal sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 70 kW. 51
Descargar ppt "REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE Versión 31/07/2006 Angel Sánchez de Vera."
Presentaciones similares 1 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION Y LA PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE.
Applus+ es una compañía líder en ensayo, inspección, certificación y servicios tecnológicos. Applus+ está presente en los 5 continentes y ofrece su servicio.
1 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL (USO VIVIENDA Y HOTELERO). PROGRAMA DE AYUDAS PARA.
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL LA SEGURIDAD INDUSTRIAL La inspección y control de las instalaciones industriales Toledo, 26 de junio de 2012.