Source: https://www.scribd.com/doc/48499712/bt35a
Timestamp: 2017-02-23 09:19:38
Document Index: 88059417

Matched Legal Cases: ['artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinNEC -2008 EN ESPAÑOL LO MAS SOBRESALIENTEIAEI 2007
Ing. Antonio Macías H. Director Regional NFPA México, Centroamérica y el Caribe
EL CATALOGO DE NFPA MUESTRA DOS PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LOS CAMBIOS ILUSTRADOS DEL NEC 2008 ESTA PRESENTACION ESTA BASADA DE LA VERSION DEL INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ELECTRICAL INSPECTORS (IAEI)
688 Propuestas y • 2. se adicionaron para correlacionarlos con nuevo Articulo 708. “light fixtures”. • Articulo 780 Distribución de Energía en Anillo Cerrado y Programado fue eliminado
• Las referencias a “fixtures”.
.NEC 2008 –Los Cambios Principales
Existieron • 3.349 Comentarios Públicos • Los Anexos F y G. y “lighting fixtures” fueron eliminadas del Articulo 410 y del NEC.
.Equipos Eléctricos en Espacios de Estacionamiento de Vehiculos
708..Conduit de Resinas Termofijas Reforzadas: Tipo RTRC 522 .)
Cuatro nuevo artículos 355 .Sistemas de Control para Parques de Diversiones Permanentes 626...Code –Cambios Principales(cont.Sistemas de Energía en Operaciones Críticas (Critical Operations Power Systems) (COPS)
Capitulo 9 Tablas Anexos A al H
.3 Organización del Código
Capítulo 1 Generalidades Capítulo 2 Alambrado y protección Capítulo 3 Métodos y materiales para el alambrado Capítulo 4 Equipos para uso general Suplementa o modifica Capítulos 1 al 4 Capitulo 8 Sistemas de Comunicación
Aplica a todas las instalaciones eléctricas en general
Capítulo 5 Ocupaciones especiales Capítulo 6 Equipo especial Capítulo 7 Condiciones especiales El capítulo 8 no está sujeto a los requisitos de los capítulo 1 a 7. excepto donde dichos requerimientos están específicamente indicados en el Capítulo 8 Aplica según se hace referencia Solo informativo.90.
. • Varias definiciones nuevas se adicionaron.Articulo 100 Definiciones
• Se revisaron muchas definiciones.
• Unido-Unión (Bonded-Bonding) – Revisado • Tierra (Ground) – Revisado • Puesto a Tierra (Grounded -Grounding) – Revisado • Puesto a Tierra Efectivamente (Grounded.
Los términos Puesto a Tierra y Unido-Unión se redifinieron y simplificaron para mayor claridad y mejorar su utilización.Articulo 100. Equipment (EGC) – Revisado
• Electrodo de Puesta a Tierra (Grounding Electrode )– Revisado • Conductor del Electrodo de Puesta a Tierra (Grounding Electrode Conductor)– Revisado • No Puesto a Tierra (Ungrounded)– Nuevo
.Effectively)
• Conductor de Puesta a Tierra de los Equipos (Grounding Conductor.
materiales. Organización. no resguardado por puertas con cerraduras. Elemento de una sistema eléctrico que tiene
o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o una norma.Article 100 Definitions
Autoridad con Jurisdicción (ACJ). o responsable de aprobar equipos. una instalación o un procedimiento
Accesible (como se aplica a los equipos). altura u otros medios efectivos
Unido (Unión) Conectado para establecer continuidad y
Dispositivo. Equipo que
permite una aproximación cercana.
Bonding )
Puente de unión Unido – Unión (Bonded-Bonding) Conectados para establecer continuidad y conductividad eléctrica
.Articulo 100 Unido – Unión (Bonded.
de los equipos (EGC)
Trayectoria conductiva instalada para conectarlas partes metálicas. de los equipos entre sí y al conductor del sistema puesto a tierra o al conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos. Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa como unión equipotencial.Articulo 100 Conductor de puesta a tierra. Ver 250.
.118 para un listado de conductores aceptables de puesta a tierra de los equipos. que normalmente no transportan corriente.
• Nueva definición del término Cocina ha sido agregada al artículo 100 • Cocina. Área con un fregadero e instalaciones permanentes para la preparación y cocción de alimentos
.Artículo 100 .
Unión (Bonded-Bonding).Unión (Bonded – Bonding )
Tierra Unido . Conectados para establecer continuidad y conectividad eléctrica Unidos .Articulo 100 Unido .Unión
.Dispositivo de Sobrecorriente-Circuito Derivado
Los dispositivos de protección por sobrecorriente de circuitos derivados están designados con valores nominales de interrupción adecuados para el uso destinado pero no menores de 5.Articulo 100.000 amperes
30 A 40oC CIRCUIT BREAKER
CORRIENTE NOMINAL CERRADO DISPARADO ABIERTO “HID” High Intensity Discharge TERMINALES Cu-Al 60º /75º
“HACR” Heating Air Conditioning Refrigeration
.TENSION NOMINAL CORRIENTE INTERUPCION
Un dispositivo es un elemento de un sistema eléctrico que tiene como función principal transportar o controlar la energía eléctrica 5/27/2010
Artículo 100 Tierra Article 100 – Ground
ElThe earth planeta tierra
Artículo 100 Electrodo de Puesta a Tierra
• Electrodo de Puesta a Tierra. Objeto conductor a través del cual se establece una conexión directa a tierra
Comunicaciones Equipo de servicio Radio y TV
Dispositivo que proporciona un medio para conectar el(los) conductor(es) de puesta a tierra del sistema(s) de comunicaciones y el (los) conductor(es) de unión al equipo de acometida o a los medios de desconexión para edificios o estructuras alimentadas por un alimentador o circuito ramal 5/27/2010
Conductor conectado al punto neutro de un sistema y cuyo propósito es transportar corriente en condiciones 5/27/2010 normales
.Artículo 100 Conductor Neutro
Conductor neutro conectado al punto neutro del sistema de la acometida
Artículo 100 Conductor puesto a tierra
Sistema de conductor de una fase Sistema de conductores en Delta
Electrodos de puesta a tierra Los conductores puestos a tierra no son siempre conductores neutros
. y que ha recibido entrenamiento de seguridad para Reconocer y Evitar los peligros involucrados..Persona Calificada
La definición de Persona Calificada.Aquella que tiene facultades y conocimientos relacionados con la construcción y operación de equipo eléctrico y su instalación.
.Articulo 100. se revisó en el Artículo 100
PERSONAL CALIFICADO UTILIZA PPE
a la cual un aparato o un sistema puede estar conectado sin sufrir daño que exceda los criterios de aceptación definidos 5/27/2010
.Artículo 100 Corriente nominal de cortocircuito
Posible corriente simétrica de falla a tensión nominal.
Artículo 100 No puesto a tierra. No conectado a tierra ni a un cuerpo conductor que extienda la conexión a tierra
Los marcos de los generadores portátiles.
No puesto a tierra. generalmente no están puestos a tierra
“para uso interiormente”. 3 Véase tabla 110. 5. en “lugares húmedos” o envolventes de tipos 1.20 con respecto a las denominaciones adecuadas de los tipos de envolventes
. 12. Los equipos no identificados para uso exterior y el equipo identificado para uso interior únicamente. por ejemplo “lugares secos”. A menos que estén identificados para ser usados en el ambiente…. 12K y/o 13 se deben proteger contra daños permanentes causados por estar a la intemperie durante la construcción del edificio
NLM No.o donde puedan estar expuestos a temperaturas excesivas. 2.110.11 Agentes deteriorantes.11 Agentes deteriorantes
deben estar cerradas para que ofrezcan una protección sustancialmente equivalente a la pared del equipo. Las aberturas no utilizadas diferentes a las destinadas a la operación del equipo. Cuando se utilicen…
.110. aquellas con propósito de montaje o las permitidas como parte del diseño de equipo listado.12(A) Aberturas no utilizadas.12(A) Aberturas no utilizadas
110.16 Protección contrarrelámpago arco eléctrico
Aplica para equipos que no son para vivienda
Aplica para equipos como:
Se requieren etiquetas de seguridad
Tableros de distribución. paneles de distribución. paneles de control industrial envolventes para medidores enchufables y centros de control de motores 5/27/2010
Proporciona un grado de protección contra las siguientes condiciones ambientales
Tipos de envolventes
Para Uso en exteriores Numero del tipo de envolvente
Encerramientos Típicos
3R √ √
3S √ √ √
3X √ √
3R X √ √
3SX √ √ √
4X √ √
6P √ √
Contacto eventual son el equipo encerrado Lluvia. Aguanieve (El mecanismo debe ser operado cuando esté cubierto por hielo) Polvo movido por el viento Lavado con manguera Agentes Corrosivos
Inmersión Temporal Inmersión Prolongada
Tabla 430.20
. nieve y aguanieve.110.91 ha sido reubicada en la sección 110.
110.20 Tabla 430. fibras. pelusa.20
. Líquidos que caen y salpicadura leve Polvo. pelusa. fibras y partículas suspendidas circulantes Asentamiento de polvo.91 ha sido reubicada en la sección 110.20
Para Uso en interiores Numero del tipo de envolvente
1 2 √ √ √ 4 √ √ √ √ √ 4X √ √ 5 √ √ 6 √ √ √ √ √ √ √ √ 6 P √ √ 12 √ √ 12 K √ √ 13 √ √
Contacto eventual son el equipo encerrado Polvo que cae. Agua por lavado con manguera y salpicadura Escape de aceite y refrigerante
Agentes corrosivos Inmersión prolongada
Tabla 430.91 ha sido reubicada en la sección 110.
26 (C) (2) Equipos Grandes
CCM. debe haber una entrada y una salida del espacio de trabajo exigido de por lo menos 610 mm ( 4 pulgadas) de ancho y de 2.8 m (6 pies) de ancho que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente. nominal 2500 amperes
Para equipos de 1. nominal 1200 amperes Panel de Control. y de más de 1.110.0 m (6 ½ pies) de altura en cada extremo del espacio de trabajo
.200 amperes nominales o más. dispositivos de interrupción o de control.
110. placas de presión u otros dispositivos que normalmente están asegurados.6 m (25 pies) desde el borde más próximo de dicho espacio. nominal 1200 amperes Panel de Control.26 (C)(3)Puertas para el personal
CCM. nominal 2500 amperes
Cuando se instales equipos con capacidad nominal de 1200 A o más que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente. pero que se abren bajo presión 5/27/2010 simple.
. la(s) puerta(s) se deben abrir en la dirección de salida u deben tener barras de pánico. dispositivos de interrupción o de control y haya puerta(s) para el personal destinadas a la entrada y la salida del especio de trabajo a menos de 7.
26(G) Envolventes o cuartos de equipo eléctrico con cerraduras
Envolventes o cuartos de equipo eléctrico con cerraduras Los envolventes que albergan aparatos eléctricos o los cuartos de equipo eléctrico que se controlan por medio de cerradura(s) se consideran accesible para el personal calificado
110.31. Debe haber por lo menos una entrada a los envolventes para instalaciones eléctricas como se describe en la sección 110. la(s) puerta(s) se deben abrir en la dirección de salida y deben tener barras de pánico.33 Entrada a los envolventes y acceso al espacio de trabajo
(A) Entrada. Cuando existe puerta(s) para el personal destinadas(s) a la entrada a y la salida del espacio de trabajo a menos de 7. pero que se abren bajo presión simple
. placas de presión u otro dispositivo que normalmente están asegurados.6 m (25 pies) desde el borde más próximo de dicho espacio.0 m (6½ pies) para dar acceso al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico. que tenga un ancho mínimo de 610 mm (24 pulgadas) y altura mínima de 2. (3) Puertas para el personal.
.200. una canalización ni del cable armado.2 (B) Continuidad
La continuidad de un conductor puesto a tierra no debe depender de una conexión a un envolvente metálico.
Puente de unión Principal
. una canalización ni del cable armado.2 (B) Continuidad
conexión y empalme. cada conductor no puesto a tierra de un circuito se debe identificar por fase o línea y por sistema en todos los puntos de terminación.210. tarjeta u otros medios apropiados
.5(C) Conductores No puestos a Tierra
• Cuando las instalaciones de los inmuebles tienen circuitos ramales alimentados por más de un sistema de tensión nominal . • Se debe permitir que los medios de identificación sena por métodos como código de color separado. cinta de marcado.
8(A)(2) y (A)(5) han sido borrados.210.8(A)(5) no se debe considerar que cumple con los requerimientos de 210. 1 y 2 de la Sección 210. • La revisión aumenta el nivel de protección contra choque eléctrico para las personas en donde los niveles de filtración pueden desarrollarse en aparatos y presentar riesgo de choque eléctrico.8(A)(2) y 210.8(A)(7).
.52(G). • El eliminar las dos excepciones crea coherencia entre los requerimientos en 210.8(A)(5) indica que cualquier receptáculo instalado dentro de las excepciones de 210. • Texto adicional añadido a 210.8(A)(2) y (A)(5) Excepciones Eliminadas
• Las Excepciones a unidades GFCI Nos.
TODOS los receptáculos monofásicos.210.
. y sótanos se requiere que tengan protección con interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI) Es requerida protección con interruptor de circuito por falla a tierra
Ver excepción a 210.y 20-amperes en unidades de vivienda. 1 y 2.8 (A)(5) para receptáculos de sistemas de alarma contra incendios o alarma contra ladrones localizados en sótanos. edificaciones accesorias. 15. 125-volts.8(A)(2) y (A)(5) Excepciones No.
Se requiere protección con interruptores por falla a tierra para receptáculos que no son facilmente accesibles.
Aplica a garajes. sótanos sin terminado y edificios accesorios.
.Los requisitos del Interruptor de Circuito por Falla a Tierra aplican para receptáculos que no se encuentran fácilmente accesibles.
15.y 20.210.GFCI-• Todos Los receptáculos monofásicos de 125-volts.amperes instalados en los lugares especificados en (1) a (5) deben tener protección para el personal mediante interruptores de circuito por falla a tierra.
.8(B) Edificaciones que no sean viviendas -. (GFCI) (1) Baños (2) Cocinas (3) Azoteas (4) Exteriores Ver el texto del NEC para las excepciones.
• Excepción No. cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que la instalación sólo será atendida por personas calificadas.210. si se interrumpe la potencia o si tienen un diseño que no es compatible con la protección GFCI. instalados en los lugares que se especifican en los numerales (1) a (5).
.6(B)(2). deben tener protección para las personas mediante un interruptor de circuito por falla a tierra. sólo para aquellas salidasde receptáculo para alimentar a equipos que podrían crear un peligro mayor.8(B)(4) Áreas Exteriores
• Todos los receptáculos monofásicos de 125 volts. 2 a (4) En establecimientos industriales únicamente. se permite un programa asegurado para el conductor de puesta atierra del equipo. tal como se especifica en la sección 590. 15 y 20 amperes.
NEMA 6-20R 20 A. 2P. 3H GREEN DOT GRADO HOSPITAL GFCI
5/27/2010 Photo IAEI Archives
. 250 V 1F.
• Excepción No. 2 a (5): No será requerida protección GFCI para los receptáculos ubicados en áreas de cuidado de pacientes de instalaciones médicas diferentes de aquellas que se tratan el la sección 210.210.
• Edificios diferentes de unidades de vivienda.8 m (6 pies) del borde externo del sumidero.8 (B)(5) Sumideros. • Cuando los receptáculos se instalan a menos de 1.8 (B)(1)
Photo IAEI Archives
se instalen sin protección GFCI. 1 a (5): En Laboratorios Industriales. se permite que los tomacorrientes usados para alimentar equipos en los cuales el corte de la alimentación introduciría un peligro mayor. 1
• Excepción No.210.
.8(B)(5) Excepción No.
.8(C) Grúas para botes
• Se debe proporcionar protección GFCI para las salidas que no excedan de 240 volts y que alimentan a grúas para botes instaladas en lugares de unidades de vivienda.210.
More From This UserSkip carouselLa Persever an CIAExamen de Derecho EcologicoLabio Paladar Hendidoprogramas_reforzamientointroduccion elemento finitoLGRbt35a
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulbt35a by Christian Garcia Banda0.0 (0)EmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedNEC 2008 EN ESPAÑOL PARTE 2by amo28549NEC 2008: PARTE 3by amo28549Nec españolby ivanacuaSpanishNECby Douglas González MartínezNFPA_70_NECby Jose Luis RodriguezManual de Inspeccion Electrica NFPAby jumancesuNfpa_manual de Inspeccion Electricaby juliohn2009Electrical Inspection Manualby nt_long76NEC 2008 Lo Mas Sobresalienteby Reymond DiazManual Curso NFPA 70E 2012 - 4 Dias - Mexico DF Abril 2013by adrianahoukiNFPA 70E 2004 Norma Para La Seguridad Electrica en Los Sitios de Trabajoby Javier TrejoSistemas de Proteccion Contra Incendios_manual Para Inspecciones, Prueba y Mantenimientoby Carlos GonzalesNfpa Handbook Tomo IIby cantalapiedraNFPA 14-13E-PDFby Matteo Gonzalez Bolaños72-10E-PDFby wilmerroger11NFPA 780 TRADUCCIÓN SC PIE-Hby ramses1518Manual de Sistemas de Distribucion Terminado (Reparado)by danmateLa Guia Completa Sobre Instalaciones Electricasby Rafael7990Electrical Exam Preparation 2002by chacho58manual NFPA ingenieria de fuegoby Hector CalleUgly's Electrical Handbookby cj7man8080-2000 IEEE (Español)by Ronald MalaveNorma Internacional CEI IEC 60909-0.pdfby Felipe Gaticasubestaciones electricasby fgsfsdfsdfsdNFPA Norma 72 Código nacional de Alarmas de Incendios 1996 Eby rodretiStallcup's Illustrated Code Changes 2008by Francis OwusuETAP V.5 ESPAÑOLby bachielectricNFPA 3by lupercio76wfSimilar to NEC 2008 EN ESPAÑOL PARTE 1Skip carouselNEC 2008 EN ESPAÑOL PARTE 2NEC 2008Nec españolSpanishNECNFPA_70_NECManual de Inspeccion Electrica NFPANfpa_manual de Inspeccion ElectricaElectrical Inspection ManualNEC 2008 Lo Mas SobresalienteManual Curso NFPA 70E 2012 - 4 Dias - Mexico DF Abril 2013NFPA 70E 2004 Norma Para La Seguridad Electrica en Los Sitios de TrabajoSistemas de Proteccion Contra Incendios_manual Para Inspecciones, Prueba y MantenimientoNfpa Handbook Tomo IINFPA 14-13E-PDF72-10E-PDFNFPA 780 TRADUCCIÓN SC PIE-HManual de Sistemas de Distribucion Terminado (Reparado)La Guia Completa Sobre Instalaciones ElectricasElectrical Exam Preparation 2002manual NFPA ingenieria de fuegoUgly's Electrical Handbook80-2000 IEEE (Español)Norma Internacional CEI IEC 60909-0.pdfsubestaciones electricasNFPA Norma 72 Código nacional de Alarmas de Incendios 1996 EStallcup's Illustrated Code Changes 2008ETAP V.5 ESPAÑOLNFPA 3NEC 2008 EN ESPAÑOL PARTE 1