Source: http://docplayer.es/16422741-Reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios.html
Timestamp: 2018-06-24 07:13:55
Document Index: 278375385

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 41', 'artículo 15', 'artículo 41', 'artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 2', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 15', 'Artículo 20', 'artículo 18']

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS - PDF
Download "REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS"
Carla Saavedra Bustamante
1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Ciclo Formativo de Grado Medio en Montaje y Mantenimiento de instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado de Alcalá de Henares Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento
2 INDICE Legislación Pág 9 Introducción Pág 9 Artículo único. Aprobación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) Pág 11 Disposición transitoria primera. Edificios y proyectos a los que no se aplicará el reglamento. Pág 11 Disposición transitoria segunda. Empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas. Pág 12 Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales. Pág 12 Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Pág 13 Disposición final primera. Carácter básico. Pág 13 Disposición final segunda. Adaptación del real decreto. Pág 13 Disposición final tercera. Inscripción de documentos reconocidos del RITE. Pág 14 Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Pág 14 Parte I: Disposiciones generales CAPÍTULO I: Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. Pág 14 Artículo 2. Ámbito de aplicación. Pág 14 Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación. Pág 15 Artículo 4. Contenido del RITE. Pág 15 Artículo 5. Remisión a normas. Pág 16 Artículo 6. Documentos reconocidos. Pág 16 Artículo 7. Registro general de documentos reconocidos para el RITE. Pág 17 Artículo 8. Otra reglamentación aplicable. Pág 17 Artículo 9. Términos y definiciones. Pág 17 CAPÍTULO II: Exigencias técnicas Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas. Pág 17 Artículo 11. Bienestar e higiene. Pág 17 Artículo 12. Eficiencia energética. Pág 18 CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 1 de 146
3 Artículo 13. Seguridad. Pág 19 CAPÍTULO III: Condiciones administrativas Artículo 14. Condiciones generales para el cumplimiento del RITE. Pág 19 Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas. Pág 20 Artículo 16. Proyecto. Pág 21 Artículo 17. Memoria técnica. Pág 22 Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales. Pág 23 CAPÍTULO IV: Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas Artículo 19. Generalidades. Pág 23 Artículo 20. Recepción en obra de equipos y materiales. Pág 24 Artículo 21. Control de la ejecución de la instalación. Pág 25 Artículo 22. Control de la instalación terminada. Pág 26 Artículo 23. Certificado de la instalación. Pág 26 CAPÍTULO V: Condiciones para la puesta en servicio de la instalación Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación. Pág 27 CAPÍTULO VI: Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación Artículo 25. Titulares y usuarios. Pág 29 Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones. Pág 29 Artículo 27. Registro de las operaciones de mantenimiento. Pág 31 Artículo 28. Certificado de mantenimiento. Pág 31 CAPÍTULO VII: Inspección Artículo 29. Generalidades. Pág 32 Artículo 30. Inspecciones iniciales. Pág 32 Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia energética. Pág 33 Artículo 32. Calificación de las instalaciones. Pág 34 Artículo 33. Clasificación de defectos en las instalaciones. Pág 34 CAPÍTULO VIII: Empresas instaladoras y mantenedoras Artículo 34. Generalidades. Pág 35 Artículo 35. Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones térmicas de edificios. Pág 35 Artículo 36. Habilitación de empresas instaladoras y empresas mantenedoras. Pág 35 Artículo 37. Requisitos para el ejercicio de la actividad. Pág 36 Artículo 38. Libre prestación. Pág 37 Artículo 39. Registro. Pág 37 Artículo 40. Ejercicio de la actividad. Pág 38 Artículo 41. Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios. Pág 39 CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 2 de 146
4 Artículo 42. Requisitos para la obtención del carné profesional. Pág 39 CAPÍTULO IX: Régimen sancionador Artículo 43. Infracciones y sanciones. Pág 41 CAPÍTULO X: Comisión Asesora Artículo 44. Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios. Pág 41 Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora. Pág 41 Artículo 46. Composición de la Comisión Asesora. Pág 42 Artículo 47. Organización de la Comisión Asesora. Pág 43 Disposición adicional primera Pág 44 Disposición adicional segunda Pág 44 Parte II: Instrucciones Técnicas INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT1. DISEÑO Y DIMENSIONADO IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE Pág 45 IT Ámbito de aplicación. Pág 45 IT Procedimiento de verificación. Pág 45 IT Documentación justificativa. Pág 45 IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. Pág 45 IT Exigencia de calidad térmica del ambiente. Pág 45 IT Generalidades. Pág 46 IT Temperatura operativa y humedad relativa. Pág 46 IT Velocidad media del aire. Pág 47 IT Exigencia de calidad del aire interior. Pág 47 IT Generalidades Pág 47 IT Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios. Pág 48 IT Caudal mínimo del aire exterior de ventilación. Pág 48 IT Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. Pág 51 IT Aire de extracción. Pág 52 IT Exigencia de higiene. Pág 53 IT Preparación de agua caliente para usos sanitarios. Pág 53 IT Calentamiento del agua en piscinas climatizadas. Pág 54 IT Humidificadores. Pág 54 IT Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire. Pág 54 IT Exigencia de calidad del ambiente acústico. Pág 55 CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 3 de 146
5 IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Pág 55 IT Ámbito de aplicación. Pág 55 IT Procedimiento de verificación. Pág 55 IT Documentación justificativa. Pág 56 IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia energética. Pág 58 IT Generación de calor y frío. Pág 58 IT Criterios generales. Pág 58 IT Generación de calor. Pág 59 IT Requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor. Pág 59 IT Fraccionamiento de potencia. Pág 60 IT Regulación de quemadores. Pág 61 IT Generación de frío. Pág 61 IT Requisitos mínimos de eficiencia energética de los generadores de frío. Pág 61 IT Escalonamiento de potencia en centrales de generación de frío. Pág 62 IT Maquinaria frigorífica enfriada por aire. Pág 62 IT Maquinaria frigorífica enfriada por agua o condensador evaporativo. Pág 63 IT Redes de tuberías y conductos. Pág 63 IT Aislamiento térmico de redes de tuberías. Pág 63 IT Generalidades. Pág 63 IT Procedimiento simplificado. Pág 64 IT Procedimiento alternativo. Pág 67 IT Aislamiento térmico de redes de conductos. Pág 68 IT Estanquidad de redes de conductos. Pág 69 IT Caídas de presión en componentes. Pág 69 IT Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos. Pág 70 IT Eficiencia energética de los motores eléctricos. Pág 71 IT Redes de tuberías. Pág 71 IT Control. Pág 71 IT Control de las instalaciones de climatización. Pág 71 IT Control de las condiciones termo-higrométricas. Pág 73 IT Control de la calidad de aire interior en las instalaciones de climatización. Pág 74 IT Control de instalaciones centralizadas de preparación de agua caliente sanitaria. Pág 75 IT Contabilización de consumos. Pág 76 IT Recuperación de energía. Pág 76 IT Enfriamiento gratuito por aire exterior. Pág 76 IT Recuperación de calor del aire de extracción. Pág 77 IT Estratificación. Pág 78 IT Zonificación. Pág 78 IT Ahorro de energía en piscinas. Pág 78 IT Aprovechamiento de energías renovables. Pág 78 CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 4 de 146
6 IT Contribución solar para la producción de agua caliente sanitaria. Pág 78 IT Contribución solar para el calentamiento de piscinas cubiertas. Pág 79 IT Contribución solar mínima para el calentamiento de piscinas al aire libre. Pág 79 IT Climatización de espacios abiertos. Pág 79 IT Limitación de la utilización de energía convencional. Pág 79 IT Limitación de la utilización de energía convencional para la producción de calefacción. Pág 79 IT Locales sin climatización. Pág 80 IT Acción simultánea de fluidos con temperatura opuesta. Pág 80 IT Limitación del consumo de combustibles sólidos de origen fósil. Pág 81 IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD. Pág 81 IT Ámbito de aplicación. Pág 81 IT Procedimiento de verificación. Pág 81 IT Documentación justificativa. Pág 81 IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad. Pág 82 IT Generación de calor y frío. Pág 82 IT Condiciones Generales. Pág 82 IT Salas de máquinas. Pág 83 IT Ámbito de aplicación. Pág 83 IT Características comunes de los locales destinados a sala de máquinas. Pág 84 IT Salas de máquinas con generadores de calor a gas. Pág 85 IT Sala de máquinas de riesgo alto. Pág 87 IT Equipos autónomos de generación de calor. Pág 87 IT Dimensiones de las salas de máquinas. Pág 88 IT Ventilación de salas de máquinas. Pág 89 IT Medidas especificas para edificación existente. Pág 92 IT Chimeneas. Pág 93 IT Evacuación de los productos de la combustión. Pág 93 IT Diseño y dimensionado de chimeneas. Pág 94 IT Evacuación por conducto con salida directa al exterior o a patio de ventilación. Pág 95 IT Almacenamiento de biocombustibles sólidos. Pág 98 IT Redes de tuberías y conductos. Pág 99 IT Generalidades. Pág 99 IT Alimentación. Pág 99 IT Vaciado y purga. Pág 100 IT Expansión. Pág 101 IT Circuitos cerrados. Pág 101 IT Dilatación. Pág 101 IT Golpe de ariete. Pág 102 IT Filtración. Pág 102 CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 5 de 146
7 IT Tuberías de circuitos frigoríficos. Pág 102 IT Conductos de aire. Pág 103 IT Generalidades. Pág 103 IT Plenums. Pág 103 IT Conexión de unidades terminales. Pág 104 IT Pasillos. Pág 104 IT Tratamiento del agua. Pág 104 IT Unidades terminales. Pág 104 IT Protección contra incendios. Pág 105 IT Seguridad de utilización. Pág 105 IT Superficies calientes. Pág 105 IT Partes móviles. Pág 105 IT Accesibilidad. Pág 105 IT Señalización. Pág 106 IT Medición. Pág 106 INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT2. MONTAJE IT 2.1 GENERALIDADES Pág 108 IT 2.2 PRUEBAS Pág 108 IT Equipos. Pág 108 IT Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua. Pág 108 IT Generalidades. Pág 108 IT Preparación y limpieza de redes de tuberías. Pág 109 IT Prueba preliminar de estanquidad. Pág 109 IT Prueba de resistencia mecánica. Pág 110 IT Reparación de fugas. Pág 110 IT Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos Pág 110 IT Pruebas de libre dilatación. Pág 111 IT Pruebas de recepción de redes de conductos de aire. Pág 111 IT Preparación y limpieza de redes de conductos. Pág 111 IT Pruebas de resistencia estructural y estanquidad. Pág 111 IT Pruebas de estanquidad de chimeneas. Pág 112 IT Pruebas finales. Pág 112 IT 2.3 AJUSTE Y EQUILIBRADO Pág 112 IT Generalidades Pág 112 IT Sistemas de distribución y difusión de aire. Pág 112 IT Sistemas de distribución de agua. Pág 113 IT Control automático Pág 114 IT 2.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA Pág 115 CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 6 de 146
8 INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT3. MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1 GENERALIDADES. Pág 116 IT 3.2 MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. Pág 116 IT 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Pág 116 IT 3.4 PROGRAMA DE GESTiÓN ENERGÉTICA. Pág 118 IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor. Pág 118 IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío. Pág 119 IT Instalaciones de energía solar térmica. Pág 120 IT Asesoramiento energético. Pág 121 IT 3.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Pág 121 IT 3.6 INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA Pág 121 IT 3.7 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Pág 122 IT 3.8 LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS Pág 122 I.T Ámbito de aplicación. Pág 122 I.T Valores límite de las temperaturas del aire. Pág 123 I.T Procedimiento de verificación. Pág 123 I.T Apertura de puertas. Pág 124 IT Inspección. Pág 124 INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT4. INSPECCIÓN IT 4.1 GENERALIDADES Pág 126 IT 4.2 INSPECCIONES PERiÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Pág 126 IT Inspección de los generadores de calor. Pág 126 IT Inspección de los generadores de frío. Pág 126 IT Inspección de la instalación térmica completa. Pág 127 IT 4.3 PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Pág 127 IT Periodicidad de las inspecciones de los generadores de calor. Pág 127 CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 7 de 146
9 IT Periodicidad de las inspecciones de los generadores de frío. Pág 128 IT Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa. Pág 128 Apéndice 1. Términos y definiciones. Pág 129 Apéndice 2. Normas de referencia. Pág 137 Apéndice 3. Conocimientos de instalaciones térmicas en edificios. Pág 140 Apéndice 4. Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o mantenedor de instalaciones térmicas en los edificios en régimen de establecimiento. Pág 145 Apéndice 5. Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o mantenedor de instalaciones térmicas en los edificios por empresas establecidas en un Estado miembro en régimen de libre prestación. Pág 146 Legislación. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 8 de 146
10 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas (BOE nº 207 de 29/08/2007). Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas (BOE nº 51 de 28/02/2008). Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. (BOE nº 298 de 11/12/2009). Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. (BOE nº 38 de 12/02/2010). Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adpatan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. (BOE nº 67 de 18/03/2010). Introducción La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energética de los edificios y la aprobación del Código Técnico de la Edificación por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, han aconsejado redactar un nuevo texto que derogue y sustituya el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio y que incorpore, además, la experiencia de su aplicación práctica durante los últimos años. El nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) que se aprueba por este real decreto es una medida de desarrollo del Plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España ( ) y contribuirá también a alcanzar los objetivos establecidos por el Plan de fomento de las energías renovables ( ), fomentando una mayor utilización de la energía solar térmica sobre todo en la producción de agua caliente sanitaria. Dicho nuevo reglamento se desarrolla con un enfoque basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requisitos que deben satisfacer las instalaciones térmicas sin obligar al uso de una determinada técnica o material, ni impidiendo la CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 9 de 146
11 introducción de nuevas tecnologías y conceptos en cuanto al diseño, frente al enfoque tradicional de reglamentos prescriptivos que consisten en un conjunto de especificaciones técnicas detalladas que presentan el inconveniente de limitar la gama de soluciones aceptables e impiden el uso de nuevos productos y de técnicas innovadoras. Por otra parte, el reglamento que se aprueba constituye el marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. Así, las determinaciones al servicio de la mencionada exigencia de seguridad se dictan al amparo de la competencia atribuida por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el cual dispone que los reglamentos de seguridad de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. Las medidas que este reglamento contempla presentan una clara dimensión ambiental. Por un lado, contribuyen a la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades y, por otro, añaden elementos en la lucha contra el cambio climático. En el primer caso, se tiene en cuenta que los productos de la combustión son críticos para la salud y el entorno de los ciudadanos. Por eso, ahora se prevé la obligatoriedad de la evacuación por cubierta de esos productos en todos los edificios de nueva construcción. También se fomenta la instalación de calderas que permitan reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno y otros contaminantes, lo que supondrá una mejora en la calidad del aire de las ciudades. Asimismo, la contribución a la reducción de NOx debe facilitar el cumplimiento de compromisos ratificados por España, tanto internacionales (especialmente el Convenio de Ginebra sobre la contaminación transfronteriza a larga distancia) como comunitarios (en particular, la Directiva de Techos Nacionales de Emisión). Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece dentro de los requisitos básicos de la edificación relativos a la habitabilidad el de ahorro de energía. El cumplimiento de estos requisitos se realizará reglamentariamente a través del Código Técnico de la Edificación que es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. Dentro de las exigencias básicas de ahorro de energía se establece la referida al rendimiento de las instalaciones térmicas cuyo desarrollo se remite al reglamento objeto de este real decreto. Asimismo, mediante la norma que se aprueba se transpone parcialmente la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energética de los edificios, fijando los requisitos mínimos de eficiencia energética que deben cumplir CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 10 de 146
12 las instalaciones térmicas de los edificios nuevos y existentes y un procedimiento de inspección periódica de calderas y de los sistemas de aire acondicionado. Por razones de rendimiento energético, medioambientales y de seguridad se establece una fecha límite para la instalación en el mercado español de calderas por debajo de un rendimiento energético mínimo y se prohíbe la utilización de combustibles sólidos de origen fósil. Ambas medidas tendrán una repercusión energética importante al estar destinadas al sector de edificios y en particular al de viviendas. En la tramitación de este real decreto se han cumplido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en aplicación de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo. Además se ha oído a las Comunidades Autónomas a través de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, así como a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados. En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la Ministra de Vivienda, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2007, DI S P O N G O : Artículo único. Aprobación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) cuyo texto se incluye como anexo. Disposición transitoria primera. Edificios y proyectos a los que no se aplicará el reglamento. No será de aplicación preceptiva el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), que figura como anexo, a los edificios que a la entrada en vigor de este real decreto estén en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 11 de 146
13 Disposición transitoria segunda. Empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas. Las empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas que, a la entrada en vigor de este real decreto, figuren inscritas en el registro de empresas de la correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo indicado en el artículo 14 del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, mantendrán su condición y se inscribirán de oficio, a la entrada en vigor de este real decreto, en el registro de empresas instaladoras autorizadas o en el de empresas mantenedoras autorizadas que se indica en los artículos 35 y 36 del nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) que se aprueba por el presente real decreto, según los casos. Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales. Las personas que estén en posesión, a la entrada en vigor de este real decreto, de alguno de los carnés profesionales establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, mantendrán su condición y podrán ser renovados a su vencimiento. Las personas que estén en posesión, a la entrada en vigor de este real decreto, de todos los carnés profesionales establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, en las dos categorías CI y CM y las dos especialidades A y B, podrán proceder a su convalidación por el carné profesional que se contempla en el artículo 41 del nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Las personas que estén en posesión, a la entrada en vigor de este real decreto, de alguno de los carnés profesionales establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), aprobado del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, podrán convalidarlo por el carné profesional que se contempla en el artículo 41 del nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), debiendo superar para ello un curso de formación complementario teórico-práctico, con la duración y el contenido indicados en el apéndice 3.3, impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, dentro del plazo de tres años desde la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Transcurrido dicho plazo no se podrán efectuar convalidaciones, aunque seguirán siendo vigentes estos carnés en las condiciones en que fueron emitidos. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 12 de 146
14 Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas, a partir de la entrada en vigor de este real decreto, las disposiciones siguientes: Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas y sus Instrucciones Técnicas y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas y sus Instrucciones Técnicas y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real decreto. Disposición final primera. Carácter básico. Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo de la Constitución Española atribuyen al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, protección del medio ambiente y bases del régimen minero y energético; excepto los artículos 7.2, 17.1, 24, 28, 29.2, 29.3, 30.1, 30.3, 31.2, 31.4, 31.6, 38 y 40 del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Los preceptos no básicos incluidos en este real decreto no serán de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas que, en el ejercicio de sus competencias de desarrollo de las bases estatales, hayan aprobado o aprueben normas de trasposición de la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energética de los edificios, en los aspectos relativos a las instalaciones térmicas. Disposición final segunda. Adaptación del real decreto. Se faculta al titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda para introducir en el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y, en particular, en las Instrucciones técnicas y en los apéndices, cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas para mantenerlos adaptados al progreso de la técnica y especialmente a lo dispuesto en la normativa comunitaria. En particular, la exigencia de eficiencia energética se revisará periódicamente en intervalos no superiores a cinco años y, en caso necesario, será actualizada. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 13 de 146
15 Disposición final tercera. Inscripción de documentos reconocidos del RITE. Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para que inscriba en el Registro general de documentos reconocidos del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) los documentos a que se hace referencia en el artículo 6 de dicho reglamento. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Palma de Mallorca, el 20 de julio de JUAN CARLOS R. La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. El Reglamento de Instalaciones Térmicas, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 14 de 146
16 3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes; b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío; c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables; d) El cambio de uso previsto del edificio. 4. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación. Quedan responsabilizados del cumplimiento del RITE, los agentes que participan en el diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento e inspección de estas instalaciones, así como las entidades e instituciones que intervienen en el visado, supervisión o informe de los proyectos o memorias técnicas y los titulares y usuarios de las mismas, según lo establecido en este reglamento. Artículo 4. Contenido del RITE. Con el fin de facilitar su comprensión y utilización, el RITE se ordena en dos partes: 1. La Parte I, Disposiciones generales, que contiene las condiciones generales de aplicación del RITE y las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas. 2. La Parte II, constituida por las Instrucciones técnicas, en adelante IT, que contiene la caracterización de las exigencias técnicas y su cuantificación, con arreglo al desarrollo actual de la técnica. La cuantificación de las exigencias se realiza mediante el establecimiento de niveles o valores límite, así como CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 15 de 146
17 procedimientos expresados en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica cuya utilización permite acreditar su cumplimiento. Artículo 5. Remisión a normas. 1. Las Instrucciones técnicas pueden establecer la aplicación obligatoria, voluntaria, o como simple referencia a normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar su adaptación al estado de la técnica en cada momento. 2. Cuando una Instrucción técnica haga referencia a una norma determinada, la versión aparecerá especificada, y será ésta la que deba ser utilizada, aun existiendo una nueva versión. 3. En el apéndice 2 se recoge el listado de todas las normas de referencia citadas en el texto del RITE, identificadas por su título, numeración y año de edición. Artículo 6. Documentos reconocidos. 1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE, se crean los denominados documentos reconocidos del RITE, que se definen como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda. 2. Los documentos reconocidos podrán tener el contenido siguiente: a) especificaciones, guías técnicas o códigos de buena práctica que incluyan procedimientos de diseño, dimensionado, montaje, mantenimiento, uso o inspección de las instalaciones térmicas; b) métodos de evaluación, modelos de soluciones, programas informáticos y datos estadísticos sobre las instalaciones térmicas; c) guías de aplicación con criterios que faciliten la aplicación técnicoadministrativa del RITE; d) cualquier otro documento que facilite la aplicación del RITE, excluidos los que se refieran a la utilización de un producto o sistema particular o bajo patente. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 16 de 146
18 Artículo 7. Registro general de documentos reconocidos para el RITE. 1. Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y adscrito a la Secretaria General de Energía, el Registro general de documentos reconocidos para el RITE, que tendrá carácter público e informativo. 2. El funcionamiento de dicho registro será atendido con los medios personales y materiales de la Secretaria General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Artículo 8. Otra reglamentación aplicable. Las instalaciones objeto del RITE deben cumplir, asimismo, con los demás reglamentos que estén vigentes y que le sean de aplicación. Artículo 9. Términos y definiciones. A efectos de la aplicación del RITE, los términos que figuran en él deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en el apéndice 1. Para los términos no incluidos habrán de considerarse las definiciones específicas recogidas en las normas elaboradas por los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). CAPÍTULO II Exigencias técnicas Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que establece este reglamento. Artículo 11. Bienestar e higiene. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 17 de 146
19 1. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para los usuarios de los edificios. 2. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire viciado. 3. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas. 4. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas, estará limitado. Artículo 12. Eficiencia energética. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y de las energías residuales, cumpliendo los requisitos siguientes: 1. Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo. 2. Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación. 3. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 18 de 146
20 4. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores. 5. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales. 6. Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las necesidades del edificio. Artículo 13. Seguridad. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades. CAPÍTULO III Condiciones administrativas Artículo 14. Condiciones generales para el cumplimiento del RITE. 1. Los agentes que intervienen en las instalaciones térmicas, en la medida en que afecte a su actuación, deben cumplir las condiciones que el RITE establece sobre diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento, uso e inspección de la instalación. 2. Para justificar que una instalación cumple las exigencias que se establecen en el RITE podrá optarse por una de las siguientes opciones: a) adoptar soluciones basadas en las Instrucciones técnicas, cuya correcta aplicación en el diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y utilización de la instalación, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias; o CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 19 de 146
21 b) adoptar soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se apartan parcial o totalmente de las Instrucciones técnicas. El proyectista o el director de la instalación, bajo su responsabilidad y previa conformidad de la propiedad, pueden adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que la instalación diseñada satisface las exigencias del RITE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de las soluciones basadas en las Instrucciones técnicas. Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas. 1. Las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, debe adoptar una de las siguientes modalidades: a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kw, se requerirá la realización de un proyecto; b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kw y menor o igual que 70 kw, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica; c) no es preceptiva la presentación de la documentación anterior para acreditar el cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma para las instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kw, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kw y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. 2. Cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores de calor, frío, o de ambos tipos, la potencia térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar la documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá como la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar térmica. 3. En el caso de las instalaciones solares térmicas la documentación técnica de diseño requerida será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energía de apoyo o cuando se trate de una reforma de la instalación térmica que únicamente incorpore energía solar, la potencia, a estos CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 20 de 146
22 efectos, se determinará multiplicando la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kw/m Toda reforma de una instalación de las contempladas en el artículo 2.3 requerirá la realización previa de un proyecto o memoria técnica sobre el alcance de la misma, en la que se justifique el cumplimiento de las exigencias del RITE y la normativa vigente que le afecte en la parte reformada. 5. Cuando la reforma implique el cambio del tipo de energía o la incorporación de energías renovables, en el proyecto o memoria técnica de la reforma se debe justificar la adaptación de los equipos generadores de calor o frío y sus nuevos rendimientos energéticos así como, en su caso, las medidas de seguridad complementarias que la nueva fuente de energía demande para el local donde se ubique, de acuerdo con este reglamento y la normativa vigente que le afecte. 6. Cuando haya un cambio del uso previsto de un edificio, en el proyecto o memoria técnica de la reforma se analizará y justificará su explotación energética y la idoneidad de las instalaciones existentes para el nuevo uso así como la necesidad de modificaciones que obliguen a contemplar la zonificación y el fraccionamiento de las demandas de acuerdo con las exigencias técnicas del RITE y la normativa vigente que le afecte. Artículo 16. Proyecto. 1. Cuando se precise proyecto, éste debe ser redactado y firmado por técnico titulado competente. El proyectista será responsable de que el mismo se adapte a las exigencias del RITE y de cualquier otra reglamentación o normativa que pudiera ser de aplicación a la instalación proyectada. 2. El proyecto de la instalación se desarrollará en forma de uno o varios proyectos específicos, o integrado en el proyecto general del edificio. Cuando los autores de los proyectos específicos fueran distintos que el autor del proyecto general, deben actuar coordinadamente con éste. 3. El proyecto describirá la instalación térmica en su totalidad, sus características generales y la forma de ejecución de la misma, con el detalle suficiente para que pueda valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. En el proyecto se incluirá la siguiente información: a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y demás normativa aplicable. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 21 de 146
23 b) Las características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y materiales que conforman la instalación proyectada, así como sus condiciones de suministro y ejecución, las garantías de calidad y el control de recepción en obra que deba realizarse; c) Las verificaciones y las pruebas que deban efectuarse para realizar el control de la ejecución de la instalación y el control de la instalación terminada; d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las características específicas de la instalación, mediante la elaboración de un «Manual de Uso y Mantenimiento» que contendrá las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación proyectada, de acuerdo con la IT Para extender un visado de un proyecto, los Colegios Profesionales comprobarán que se cumple lo establecido en el apartado tercero de este artículo. Los organismos que, preceptivamente, extiendan visados técnicos sobre proyectos, comprobaran, además, que lo reseñado en dicho apartado se ajusta a este reglamento. Artículo 17. Memoria técnica. 1. La memoria técnica se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, y constará de los documentos siguientes: a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE. b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número y las características de los equipos generadores de calor o frío, sistemas de energías renovables y otros elementos principales; c) El cálculo de la potencia térmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitarán los parámetros de diseño elegidos; d) Los planos o esquemas de las instalaciones. 2. Será elaborada por instalador habilitado, o por técnico titulado competente. El autor de la memoria técnica será responsable de que la instalación se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y actuará coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 22 de 146
24 Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales. 1. Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 2. La certificación de conformidad de los equipos y materiales, con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente, se realizará mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que se reconozca por la Administración pública competente que se garantizan un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en España. 3. Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este reglamento, los productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Espacio Económico Europeo, o de Turquía que cumplan lo exigido en el apartado 2 de este artículo. CAPÍTULO IV Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas Artículo 19. Generalidades. 1. La ejecución de las instalaciones sujetas a este RITE se realizará por empresas instaladoras habilitadas. 2. La ejecución de las instalaciones térmicas que requiera la realización de un proyecto, de acuerdo con el artículo 15, debe efectuarse bajo la dirección de un técnico titulado competente, en funciones de director de la instalación. 3. La ejecución de las instalaciones térmicas se llevará a cabo con sujeción al proyecto o memoria técnica, según corresponda, y se ajustará a la normativa vigente y a las normas de la buena práctica. 4. Las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero no montadas parcial o totalmente, deben ser ejecutadas de acuerdo al proyecto o memoria técnica que las diseñó y dimensionó. CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 23 de 146
25 5. Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto o memoria técnica se autorizarán y documentarán, por el instalador habilitado o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, previa conformidad de la propiedad. 6. El instalador habilitado o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, realizarán los controles relativos a: a) control de la recepción en obra de equipos y materiales; b) control de la ejecución de la instalación; c) control de la instalación terminada. Artículo 20. Recepción en obra de equipos y materiales. 1. Generalidades: a) El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto o memoria técnica mediante: i. control de la documentación de los suministros; ii. control mediante distintivos de calidad, en los términos del artículo 18.3 de este Reglamento; iii. control mediante ensayos y pruebas. b) En el pliego de condiciones técnicas del proyecto o en la memoria técnica se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los equipos y materiales de las instalaciones térmicas. c) El instalador habilitado o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, deben comprobar que los equipos y materiales recibidos: i. corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto o en la memoria técnica; ii. disponen de la documentación exigida; iii. cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto o memoria técnica; iv. han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o cuando así se establezca en el pliego de condiciones. 2. Control de la documentación de los suministros. El instalador habilitado o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, verificarán la documentación proporcionada por los suministradores de los equipos CFGM Montaje y Mantenimiento de instalaciones Página 24 de 146