Source: https://issuu.com/casatejada_info/docs/ampliacion_de_pabellon_2019_04_11_9_4f73339518fceb
Timestamp: 2019-04-19 03:30:34
Document Index: 38367892

Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 127', 'artículo 74', 'Artículo 125', 'Artículo 127', 'Artículo 74', 'artículo 6', 'artículo 25']

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CASATEJADA DIRECCIÓN: Avenida de la Constitución nº 30; Casatejada (10520 Cáceres) PROMOTOR/ES: Excmo. Ayto. de Casatejada (Cáceres) FECHA: Noviembre 2018
TÉCNICO REDACTOR: D. Jesús Florencio Gómez Medinabeitia ARQUITECTO Colegiado nº 655112 – Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) Plaza León Sánchez nº 9, bajo – 10.300 Navalmoral de la Mata (Cáceres) Tfno. 647 80 41 70
PROMOTOR/ES: Excmo. Ayuntamiento de Casatejada (Cáceres)
I.- MEMORIA DEL PROYECTO
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA: En esta memoria se procede al desarrollo del proyecto encargado, consistente en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL situado en C/ Avda. Constitución 30 del municipio de CASATEJADA (10.520 Cáceres), con Referencia Catastral 0684701TK7108S0001FH, a realizar de conformidad con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) R.D. 314/2006 de 17 de marzo, sus modificaciones posteriores, y demás circunstancias específicas de esta memoria y documentos restantes del mismo. 1.1.- AGENTES: Proyecto: Básico y Ejecución de ampliación del pabellón polideportivo municipal. Situación: C/ Avda. Constitución, 30 Casatejada (10.520 Cáceres). Promotor: Excmo. Ayto. de Casatejada Proyectista: D. Jesús Florencio Gómez Medinabeitia. DNI. 76.128.995-F
Colegiado COADE nº. 655112
1.2.- INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES: En la actualidad existe en la parcela un polideportivo municipal construido en 2004 que carece de espacios auxiliares anejos y de aseos para usuarios y públicos. Esta situación compromete el uso del polideportivo en múltiples aspectos, pues carece de espacios anejos donde desarrollar actividades con menor número de usuarios para las que no es necesaria la ocupación de un espacio de tales dimensiones. Así mismo, al no existir aseos para usuarios ni público asistente, se limita mucho el uso del espacio polideportivo, pues carece de los más mínimos servicios higiénicos. Además, carece de toda adaptación a usuarios con movilidad reducida. Con la intervención planteada en el presente proyecto se pretenden resolver todas estas deficiencias que presenta el edificio polideportivo, así como adaptarlo a los usuarios con movilidad reducida, de manera que no existan ningún tipo de barreras arquitectónicas para los usuarios y el público asistente que utilice el edificio. CONDICIONES DE PARTIDA: Tipo de actuación Referencia Catastral Topografía Solar Superficie total parcela Superficie construida Tipología edificación
Obra de ampliación 0684701TK7108S0001FH Regular 10313 m2 1210 m2 Pabellón Polideportivo
NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN: Municipal Clasificación suelo
Proyecto delimitación de suelo urbano Suelo urbano
EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO: El emplazamiento del edificio objeto de ampliación mediante el presente proyecto básico y de ejecución es una parcela de titularidad municipal de superficie total 10.313 m2, de topografía regular y plana, ocupada actualmente por una única construcción, el pabellón polideportivo municipal, de 1210 m2 de superficie. El resto de la parcela se encuentra, en la actualidad, ocupada por la zona de acceso al pabellón polideportivo, un parque público municipal -que ocupa aproximadamente la mitad de la superficie total de la parcela- así como un área cerrada que forma parte de la zona de reposo de la piscina municipal, donde se sitúan también unas pistas deportivas municipales. La ampliación de plantea en el extremo norte del edificio del pabellón polideportivo municipal, concretamente en la zona de acceso, que actualmente se encuentra pavimentada y diáfana. REFERENCIA CATASTRAL: La referencia catastral de la parcela es 0684701TK7108S0001FH DATOS DEL EDIFICIO OBJETO DE AMPLIACIÓN: Pabellón polideportivo municipal de Casatejada (Cáceres)
MANIFESTACIÓN EXPRESA JUSTIFICADA DEL CARÁCTER DE OBRA COMPLETA El presente proyecto básico y de ejecución de ampliación del pabellón polideportivo municipal de Casatejada (Cáceres) ha sido redactado por D. Jesús Florencio Gómez Medinabeitia, arquitecto colegiado nº 655112 del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, el cual EXPONE Que el proyecto comprende una obra completa susceptible de entrega al uso de acuerdo con el artículo 125 y el artículo 127.2 del RGLCAP y el artículo 74 de la LCSP. Artículo 125. RGLCAP. Proyectos de obras. 1.- Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 2.- Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras aquellos bienes de equipo que deben ser empleados en las mismas mediante instalaciones fijas siempre que constituyan complemento natural de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total del proyecto. 3.- Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la elaboración de dos o más proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que se refiera cada uno de ellos será susceptible de contratación independiente siempre que el conjunto de los contratos figure un plan de contratación plurianual. 4.- Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y mantenimiento deberán comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto. Artículo 127.2 RGLCAP. Contenido de la memoria Igualmente, en dicha memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el sentido permitido o exigido respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un anteproyecto aprobado, se hará constar esta circunstancia. Artículo 74. LCSP. Objeto del contrato 1.- El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 2.- No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 3.- Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, tal y como ésta es definida en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de unas sustantividad propia que permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación. En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinará en función del valor acumulado del conjunto, salvo lo dispuesto en los artículos 14.2, 15.2 y 16.2
EL ARQUITECTO Jesús Florencio Gómez Medinabeitia Colegiado COADE nº 655112
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO Ampliación del pabellón polideportivo municipal USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y USOS PREVISTOS Uso principal Otros usos
Dotacional deportivo Ninguno
PROGRAMA DE NECESIDADES Uso Dotacional deportivo: Salas deportivas polivalentes (3). Vestíbulo acceso y distribución. Comunicaciones verticales. Aseos. Aseo adaptado (accesible)
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES Se proyectan de acuerdo con el DB SUA 9 1.3.1-CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS. NORMAS TÉCNICAS CTE
REBT RITE
Código Técnico de la Edificación CTE R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Ministerio de la Vivienda y sus modificaciones posteriores. R.D. 1428/2008, de 18 de julio, Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), del Ministerio de la Presidencia. BOE: 22-08-2008 R.D. Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y R.D. 346/2011, de 11 de marzo. R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias. R.D. 1027/2007 (BOE nº 207 de 29 de agosto de 2007) Disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24-10-1997, Mª. de la Presidencia.
NORMAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanística Municipal otorgada por el Excmo. Ayto. de Casatejada, y en lo relativo a usos, de acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupación concedida, según el caso. Los propietarios deberán destinarla las instalaciones a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente y mantenerla en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público adecuados.
La vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, de conformidad con lo establecido en la normativa urbanística vigente en el municipio de Casatejada (Cáceres). NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES Son de aplicación las aprobadas legalmente e incluidas como parte de las normas subsidiarias del municipio de Castajeda (Cáceres). El cumplimiento de dicha normativa se justificará en el presente proyecto básico. OTRAS INCIDENCIAS LEGALES DE APLICACIÓN No está afectado por otras obligaciones legales RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios públicos con motivo de la ejecución de las obras, derivado de las conexiones con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquier otra circunstancia derivada directamente de las operaciones de edificación, habrá de ser restituido hasta dejarlo en las condiciones iniciales en que se encontró, atendiendo, si así procediere, a las instrucciones o normas que resultasen de aplicación. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO La normativa de obligado cumplimiento se expone más adelante en el Anejo correspondiente a la presente Memoria. 1.3.2.-DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO Nº de plantas sobre rasante Nº de plantas bajo rasante Nº total de plantas
Baja+1 0 2
Las superficies serán detalladas, más adelante, en el correspondiente cuadro de superficies. ACCESOS Y EVACUACIONES El edificio contará con acceso directo a cota calle desde la parcela en la que se inserta la instalación. El edificio carece de ascensor. 1.3.3- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURAL La Cimentación proyectada será: directa mediante zapatas de hormigón armado ejecutadas in situ dimensionada en el anexo correspondiente. La Estructura Portante proyectada será: pilares de acero de sección comercial dimensionados en el anexo correspondiente. La Estructura Horizontal proyectada será: vigas de hormigón armado ejecutadas in situ y forjado unidireccional de vigueta y bovedilla dimensionados en el anexo correspondiente. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Las características del Sistema de Compartimentación, así como su descripción constructiva, se describen en el apartado de la Memoria Constructiva correspondiente.
SISTEMA ENVOLVENTE La envolvente térmica del edificio estará compuesta por todos los cerramientos que limitan los espacios habitables con el ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. El sistema envolvente de la edificación así como sus características, se describen en el apartado de la Memoria Constructiva correspondiente. SISTEMA DE ACABADOS La descripción constructiva del Sistema de Acabados, así como sus características, se describen en el apartado de la Memoria Constructiva correspondiente. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL El Sistema de Acondicionamiento Ambiental está formado por los sistemas de ventilación y las instalaciones térmicas proyectados. Los sistemas de ventilación del edificio consisten en ventilación natural directa en todos los espacios. La descripción de las Instalaciones Térmicas, así como sus características, se describen en el apartado de justificación del cumplimiento CTE DB HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. SISTEMA DE SERVICIOS Los servicios exteriores necesarios para las instalaciones proyectadas son los siguientes: Suministro de Electricidad Se dispone en la actualidad de acometida eléctrica, según las especificaciones de la compañía suministradora y las OO.MM. correspondientes. La potencia suministrada será suficiente para la previsión de carga total del edificio una vez intervenido. Suministro de Agua Se dispone en la actualidad de acometida de aguas para consumo humano, según las especificaciones de la compañía suministradora y las OO.MM. correspondientes. Evacuación de Aguas La evacuación de aguas residuales se realiza actualmente vertiendo a la Red General de Alcantarillado, según las especificaciones de la compañía titular del servicio y según las OO.MM. correspondientes. Recogida de Residuos La evacuación de residuos se realizará mediante recogida centralizada con contenedores de calle en superficie. Telecomunicaciones La red de telecomunicaciones mantendrá la que existe en la actualidad en la vivienda y en el edificio.
1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO Prestaciones del edificio en función de las exigencias básicas del CTE (Seguridad y Habitabilidad), de la funcionalidad y de las limitaciones de uso. EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DB-SE Exigencia:
Seguridad estructural Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
DB-SI Exigencia:
Seguridad en caso de incendio Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características propias de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
DB-SUA Exigencia:
Seguridad de utilización y accesibilidad Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.
EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD DB-HS Exigencia:
Salubridad Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
DB-HR Exigencia:
Protección frente al ruido Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
DB-HE Exigencia:
Ahorro de energía Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovables, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Utilización De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Accesibilidad De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicaciones reducidas, el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. Acceso a los servicios De telecomunicaciones, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. LIMITACIONES DE USO Limitaciones de uso del edificio Las limitaciones de uso del edificio responderán, en general, a la adecuación de las prestaciones y previsiones proyectadas, en concordancia con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus estructuras e instalaciones. Limitaciones de uso de las dependencias El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. Limitaciones de uso de las instalaciones Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en cada caso de acuerdo con los valores estadísticos previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier variación en los usos proyectados implicará, en su caso, el comprobar que parámetros de utilización siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera establecer en cualquier establecimiento, su fuera de rango distinto al inicialmente proyectado. 1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución estimado para la realización de las obras se estima en 8 meses. 1.6.-PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL El presupuesto de ejecución material, sin IVA, del proyecto, asciende a la cantidad de 83.086,58 € (OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
1.7.- SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES DEL EDIFICIO PLANTA BAJA LOCAL Zona/uso VESTÍBULO SALA POLIVALENTE 1 ASEO MASCULINO ASEO FEMENINO ASEO ADAPTADO Superficie total LOCAL Zona/uso VESTIBULO SALA POLIVALENTE 2 SALA POLIVALENTE 3 Superficie total
Uso P. Baja P. Primera
48,10 m2 57,10 m2 6,95 m2 10,65 m2 5,05 m2 127,85m2 PLANTA PRIMERA S. útil
S. construida 24,55 m2 71,80 m2 32,65 m2 129,00 m2
RESUMEN DE SUPERFICIES POR USOS S. Útil 127,85 m2 129,00 m2 TOTAL 256,85 m2
S. Construida 163,65 m2 163,65 m2 327,3 m2
CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES POR PLANTA PLANTA BAJA VESTÍBULO SALA POLIVALENTE 1 ASEO MASCULINO ASEO FEMENINO ASEO ADAPTADO TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMER VESTÍBULO SALA POLIVALENTE 2 SALA POLIVALENTE 3 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
m2 48,10 57,10 6,95 10,65 5,05 127,85 m2 24,55 71,80 32,65 129,00
DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS Proyecto
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CASATEJADA (CÁCERES)
Avda. de la Constitución nº 30, Casatejada (10520 Cáceres).
Promotor/es Arquitecto
Excmo. Ayuntamiento de Casatejada D. JESÚS FLORENCIO GÓMEZ MEDINABEITIA
SUP. CONSTRUIDAS
TOTAL SUP. C
COADE nº. 655112
PLANTA BAJA S/RASANTE
B/RASANTE
PLANTA PRIMERA S/RASANTE
SITUACIÓN URBANÍSTICA Normativa de aplicación Clasificación
del suelo Calificación
s/PROYECTO
Parcela mínima (m2)
10.313 m2
Long. min. Fachadas (m)
Fondo mínimo (m)
Altura cornisa (m)
Edificabilidad (m2/m3)
Fondo máximo (m)
Vuelo máximo (m)
max 0,75m
Long. Máxima vuelos
1/3 fachada
Retranqueo fachada (m)
Idem otro lindes (m)
Separación bloques (m)
Ocupación (m2)
No se proyecta No se proyecta No se proyecta No se proyecta No se proyecta -
2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.1.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO (DB-SE-C) JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL TERRENO La descripción física detallada del terreno no se incluye pues, a fecha de la redacción del presente proyecto, el correspondiente estudio geotécnico del terreno está en proceso de realización. Se adjuntará al proyecto y se revisarán los aspectos del mismo afectados por los resultados del estudio geotécnico del terreno. ESTUDIO DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN El cota de cimentación del terreno, en espera de los datos aportados por el correspondiente estudio geotécnico, se establece en 1,5 m de profundidad, cota establecida en proyectos anteriores en esta misma parcela. 2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL (DB-SE) Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2 del DB. SE y 4.4.4 de la EHE-2008, para señalar que en este proyecto se da cumplimiento a lo establecido en la citada Instrucción del Hormigón Estructural, y el relativo al cumplimiento de las condiciones que se exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de sus partes, completada en el Anexo correspondiente de esta memoria. Tipo de estructura: Edificio dotacional deportivo. Vida útil nominal de la estructura: 50 años. Las acciones unitarias supuestas en el cálculo y los coeficientes de ponderación que a cada una de ellas se aplica se exponen más adelante, fijándose como combinaciones de acciones compatibles las que se fija la EHE-2008 en su art. 12 relativas a los Estados Límite Últimos y de Servicio 2.2.1 HIPÓTESIS DE PARTIDA. NORMAS CONSIDERADAS Hormigón: EHE-08 Aceros conformados: CTE DB SE-A Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A Forjados de viguetas: EHE-08 ACCIONES CONSIDERADAS Se desarrolla en el correspondiente anexo de cálculo de estructuras.
2.3.- SISTEMA ENVOLVENTE. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROYECTADOS. Los elementos constructivos proyectados se definen a continuación, indicando si pertenecen a la envolvente térmica del edificio. La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones
interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. El comportamiento frente a las distintas exigencias del CTE de los distintos elementos constructivos pertenecientes a la envolvente del edificio será el que se describe a continuación: 2.3.1.- CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR. FACHADAS Y MEDIANERAS FACHADA Y MEDIANERIA
Fachada: fábrica de bloques huecos de hormigón blanco 40x20x20, colocado a 2 caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I. CAPA 1
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco
2 Espesor total (m)=
CUBIERTAS Resistencia al fuego Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior de posibles incendios a través de la cubierta entre dos edificios colindantes, ésta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,5 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. Evacuación de aguas La recogida de aguas pluviales se efectúa mediante cazoletas o canalones y es conducida a la red de evacuación a través de conductos estancos, vistos desde el exterior. CUBIERTA
Cubierta: cubierta plana no transitable formada por hormigón celular en formación de pendientes; mortero de cemento, aislamiento térmico de 40 mmm de espesor; lámina de betún elastómero con armadura de fibra de vidrio, recubierta con betún elastómero y film por ambas caras; lámina asfáltica de betún elastómero; capa de grava de canto rodado 20/40. CAPA
Hormigón celular formación de pendientes
Lámina de betún elastómero
Capa de grava de canto rodado 20/40
0,05 Espesor total (m)=
Tipo de cubierta: plana no transitable
2.3.2.-CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO No procede 2.3.3-FORJADOS, ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y TABIQUERIAS FORJADO
Forjado: Forjado unidireccional de vigueta armada semirresitentes y bovedilla cerámica 25+5; capa de compresión e=0,05 m CAPA
Espesor total (m)=
Tabiquería: Tabique multiple autoportante formado por doble placa de yeso laminado de 13 mm de espesor cada una; montantes separados 40 cm y canales de perfiles de chapa de acero de 46 mm, atornillados por cara; doble placa de yeso laminado de 13 mm de espesor cada una. CAPA
0,026 Espesor total (m)=
2.3.4.-HUECOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR HUECO
Ventana tipo Carpintería
%M /H
Factor solar vidrio g
Transmitancia marco
Uhm (W/m2k) Marco
Absortividad del marco
Transmitancia vidrio
Uhm (W/m2k)
2.4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico.
Tabiquería: Tabique multiple autoportante formado por doble placa de yeso laminado de 13 mm de espesor cada una; montantes separados 40 cm y canales de perfiles de chapa de acero de 46 mm, atornillados por cara; doble placa de yeso laminado de 13 mm de espesor cada una.
Protección frente al ruido RA (dBA)
Peso kN/m
Forjado: Forjado: Forjado unidireccional de vigueta armada semirresitentes y bovedilla cerámica 25+5; capa de compresión e=0,05 m
Peso kN/m2
2.5.- SISTEMA DE ACABADOS Todos los acabados cumplirán con las exigencias que se señalan en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Las características y prescripciones de los acabados, a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad son los siguientes: EXTERIORES
Bloque exterior cara vista
Alicatado azulejo blanco
Falso techo cartón yeso
2.6.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES El objeto de este epígrafe es el de definir los distintos sistemas de acondicionamiento y de las instalaciones proyectadas, cuyos datos de partida son las obras a realizar en el Proyecto definido en los planos y demás documentos del mismo, con objeto de cumplir con los objetivos del CTE e indicar las bases de cálculo en las que se fundamentan las soluciones adoptadas. Datos de partida generales para todas las instalaciones: Uso principal del edificio: dotacional deportivo. Otros usos compatibles: ninguno. 2.6.1.-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Datos de partida Altura de evacuación descendente: 3,52 m Altura de evacuación ascendente: 0 Objetivo El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Prestaciones Se limita el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Se limita el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. Se facilita la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. La estructura portante mantendrá la resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. Bases de cálculo El dimensionamiento y diseño de los medios de evacuación así como las instalaciones de prevención de incendios se realizan de acuerdo con lo especificado en el DB SI, que garantizan el cumplimiento del objetivo y las prestaciones definidas para la PCI. 2.6.2.-PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN. No se proyecta. No procede. 2.6.3.-PARARRAYOS. No se proyecta. No procede. Se justificará convenientemente más adelante en el documento SUA 8 del CTE correspondiente.
2.6.4.-ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO La instalación de electricidad y alumbrado se define en el apartado correspondiente a INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD siguiendo, en todo momento, las recomendaciones establecidas en el REBT. 2.6.5.-INSTALACIÓN DE TRANSPORTE No se proyecta. No procede. 2.6.6.-FONTANERÍA Datos de partida Puntos de consumo: aseo/vestuario masculino, femenino y adaptado. Objetivo Cumplir con el DB HS 4 Suministro de agua, dotando a los equipos de producción de agua caliente de sistemas de acumulación y a los puntos terminales de utilización de unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. Prestaciones El edificio dispone de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control de agua. Bases de cálculo El diseño y el dimensionado de la red se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS4. 2.6.7.- EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS Datos de partida Red de evacuación de aguas mixtas Independencia entre red de pluviales y red de aguas residuales. Objetivo Cumplimiento del DB HS 5 disponiendo de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. Prestaciones El edificio dispone de redes independientes para la evacuación de las aguas residuales y pluviales. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación. Bases de cálculo El diseño y el dimensionado de la red se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS 5.
2.6.8.- VENTILACIÓN Los Sistemas de Ventilación del edificio son mediante ventilación natural directa en todos los espacios a excepción de los aseos, cuya ventilación corresponderá con un sistema de ventilación forzada tipo “sunt”. 2.6.9.-TELECOMUNICACIONES Por las características del proyecto, NO ES DE APLICACIÖN, el RD ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 2.6.10.- RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Datos de partida Instalaciones térmicas proyectadas según el RITE Calefacción+ACS Calefacción Refrigeración X
Objetivo Cumplir con las exigencias del DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, dotando al edificio de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Prestaciones El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Bases de cálculo El cálculo de las instalaciones térmicas proyectadas se realiza de acuerdo al RITE. 2.6.11.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES No se proyecta. No procede. 2.6.12.-INSTALACIÓN PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS No se proyecta. No procede. 2.7.-EQUIPAMIENTOS Los equipamientos que se proyectan son los siguientes: DEFINICIÓN DE BAÑOS Unidades destinadas al aseo personal compuestas por ducha/bañera, lavabo e inodoro con cisterna baja, todos ellos provistos con llaves generales de corte a la entrada de cada local húmedo y en los latiguillos de entronque con cada uno de los grifos individuales; los rociadores de ducha dispondrán de dispositivo anti retorno. Los diámetros de los tubos se ajustarán a lo establecido en el documento
DB HS4. Y los desagües, en conformidad con el apartado correspondiente del DB HS5, conexionados a los botes sifónicos o sifones individuales (excepto el inodoro que llevará descarga directa a la bajante), con los diámetros fijados en el documento DB HS 5. Los paramentos irán alicatados de suelo a techo, con juntas estancas, sin fisuras ni resquicios que permitan el paso del agua o de insectos. DEFINICIÓN DE COCINAS No se proyectan.
3.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN A continuación se desarrolla la justificación de las prestaciones de la vivienda objeto del presente proyecto en relación con las exigencias recogidas en el CTE. 3.1.- DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. SE 1: Resistencia y estabilidad La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantengan la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE En el cálculo de la estructura del presente proyecto se ha tenido en cuenta los siguientes documentos básicos y la normativa: Documentos básicos: DB-SE-AE Acciones en la edificación DB-SE-A Acero DB-SE-F Fábrica DB-SI Seguridad en caso de incendio Normativa EHE Instrucción de hormigón estructural Documentación del proyecto. El proyecto contiene toda la documentación exigida: Memoria, Planos y Pliego de condiciones. Así como instrucciones de uso y plan de mantenimiento. AnálIsis estructural y dimensionado
Estados límite últimos Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. Se han considerado los siguientes: pérdida de equilibrio del edificio, o de una parte, considerado como cuerpo rígido. fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluso apoyos y cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).
Estados límite de servicio Los estados límite de servicio son lo que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Se han considerado los siguientes: Las deformaciones (flechas, asientos y desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones. Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra. Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. Variables básicas Acciones: Se definen en el DB SE AE Datos geométricos: los valores geométricos de la estructura se definen en los planos del proyecto que se adjuntan. Materiales: los materiales que componen la estructura se han definido en el apartado de Memoria Constructiva, epígrafe 2.2. Sistema estructural. 3.1.1.- DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES En conformidad con la EHE 2008, se clasifican según los siguientes grupos: Acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento estructural serán las establecidas por la reglamentación específica vigente o en su defecto las indicadas en el CTE. Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en acciones directas (cargas) e indirectas (deformaciones impuestas). Las acciones se pueden clasificar por su variación en el tiempo en acciones permanentes (G), acciones permanentes de valor no constante (G*), acciones variables (Q) y acciones accidentales (A) En general, para el peso propio de la estructura se adoptará como acción característica un único valor deducido de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. Para los elementos de hormigón, se tomarán las siguientes densidades:
Hormigón en masa Hormigón armado y pretensado
2300 kg/m3 si fck<50 N/mm2 2400 kg/m3 si fck>50 N/mm2 2500 kg/m3
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN Pesos propios de los materiales Hormigón normal Hormigón fresco Hormigón aligerado Mortero de cemento Argamasa de cal Pasta de yeso Fábrica ladrillo hueco Ladrillo perforado Fábrica ladrillo macizo Cargas y sobrecargas en viviendas Cargas Forjado unidireccional Pavimentos Faldones de teja sobre tableros y tabiques palmeros Cubierta plana, con impermeabilización vista protegida Sobrecargas Uso (accesibles) Nieve Mantenimiento Viento Succión Presión
24,00 KN/m3 25,00 KN/m3 16,00 KN/m3 20,00 KN/m3 16,00 KN/m3 18,00 KN/m3 12,00 KN/m3 15,00 KN/m3 18,00 KN/m3
5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,00 KN/m2 1,5 KN/m2
3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 1,00 KN/m2
-0.50 KN/m2 +0.80 KN/m2
3.2.- DB SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO En este apartado se justifica el cumplimiento de las características del edificio en cuanto a lo dispuesto en el CTE DB-SI. 3.2.1. Sección SI 1 Propagación interior. 3.2.1.1 Compartimentación en sectores de incendio. Dadas las características de la edificación proyectada se establece un único sector de incendio, puesto que no se superan los condicionantes establecidos para el uso polideportivo. Al tratarse de una superficie total inferior a 2.500m2, y dado que se trata de una edificación aislada, la edificación puede configurarse en su totalidad como un único sector de incendios. 3.2.1.2 Locales de Riesgo Especial. No se proyectan. 3.2.1.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. No es de aplicación. No procede. 3.2.1.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. No es de aplicación. No procede. 3.2.2. Sección SI 2 Propagación exterior. 3.2.2.1 Medianerías y fachadas. Al tratarse de una edificación aislada no procede. Las distancias de separación con el resto de edificios colindantes cumplen las distancias mínimas establecidas en el SI2 Propagación interior, es decir, >3m con edificios de fachadas enfrentadas (fachadas paralelas 0º) y >0,5m con edificios colindantes (fachada 180º) Al existir un único sector de incendio en toda la edificación, no es de aplicación la propagación vertical de incendio. 3.2.2.2 Cubiertas. La cubierta, al tratarse de una edificación aislada, no procede justificación. 3.2.3. Sección SI 3 Evacuación de ocupantes. 3.2.3.1 Cálculo de la ocupación. La edificación ha sido diseñada para un total de 52 personas, atendiendo al criterio establecido para el uso gimnasio con aparatos de 5 m2/persona. 3.2.3.2 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. El número de salidas exigidas es UNA SALIDA ÚNICA DE PLANTA O RECINTO, puesto que la ocupación no excede de 100 personas, la longitud de evacuación no excede, desde ningún punto de la edificación los 25 m y la altura de evacuación descendente es inferior a 28 m. La longitud de los recorridos de evacuación, así como la ocupación de cada espacio quedan recogidos en el correspondiente plano de PCI.
3.2.3.3 Dimensionado de los medios de evacuación. Todas las puertas de paso y la de salida cumplen con el parámetro establecido en la normativa con una anchura (A) superior al número de personas P/200, siendo además la puerta en todo caso A > 0,80m, que es el parámetro más restrictivo de los establecidos por la normativa. La escalera cumplirá en cualquier caso con el parámetro establecido en la normativa A > P/160 para evacuación descendente y el ancho mínimo establecido en el DB SUA 1-4.2.2 para escaleras. 3.2.3.4 Protección de las escaleras. Dado que el uso de la edificación es residencial vivienda y la altura de evacuación (h) es h < 10m, la escalera tiene condiciones de protección de escalera no protegida. 3.2.3.5 Puertas situadas en recorridos de evacuación. La puerta existente en el recorrido de evacuación del edificio satisface lo establecido en la normativa, pues cuenta con un dispositivo de fácil apertura. Se prevé que las puertas abran en el sentido de la evacuación. 3.2.3.6 Señalización de los medios de evacuación. Se señalizarán los medios de evacuación con señales UNE 23034:1988 3.2.3.7 Evacuación de personas con discapacidad. Las medidas para la evacuación de todas las personas son las mismas con independencia de su posible discapacidad, puesto que no se supera ninguno de los parámetros mínimos exigidos por la normativa. 3.2.4. Sección SI 4 Instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI). 3.2.4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. El edificio estará equipado con alumbrado de emergencia y extintor/es de eficacia 21A-113B, según queda reflejado en planos adjuntos a la presente memoria. 3.2.4.2 Señalización de instalaciones de protección contra incendios. La señalización de las instalaciones de protección contra incendios se realizará según las indicaciones establecidas en la norma UNE 23033-1, en lo relativo a dimensiones y distancias a la señalización. Serán, así mismo, visibles en caso de fallo del suministro de alumbrado habitual. 3.2.5. Sección SI 5 Intervención de los bomberos. 3.2.5.1 Condiciones de aproximación. Para la aproximación de los equipos de emergencias y bomberos, el entorno cumple con las condiciones de anchura libre > 3,5 m, gálibo >4,5 m y capacidad portante del vial > 20 kN/m2 3.2.5.2 Entorno del edificio. El entorno de la edificación cumple los parámetros establecidos en la normativa, al ser la altura descendente de evacuación menor de 9m. 3.2.5.3 Accesibilidad por fachada. Los huecos de fachada cumplen tanto en dimensiones mínimas como en distancia máxima entre ellos con los parámetros establecidos en la normativa para el acceso de los equipos de emergencia.
Podrán instalarse elementos de seguridad en todos los huecos, puesto que, en todos ellos la altura de evacuación descendente es menor de 9m. 3.2.6. Sección SI 6. Resistencia al fuego de la estructura. En sectores de incendio considerados publica concurrencia y para una altura de evacuación sobre rasante inferior a 15m, se exige un R-90. Observados los parámetros establecidos en el Anejo C Resistencia al fuego de estructuras de hormigón armado, C.2.3.5. Forjados unidireccionales, los forjados proyectados cumplen con las condiciones establecidas en función de su exigencia R-90. Así mismo se cumplirá la observación de prolongación de armaduras establecidas en dicho apartado del DB.
3.3.- DB SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. En este apartado se justifica el cumplimiento de las características del edificio en cuanto a lo dispuesto en el CTE DB-SUA. 3.3.1. Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 3.3.1.1 Resbaladicidad de los suelos. El suelo de los espacios interiores será de clase 1. 3.3.1.2 Discontinuidad en el pavimento. No existen discontinuidades en el pavimento ni se proyectan desniveles. 3.3.1.3 Desniveles. Las barreras de todos los huecos de planta primera superaran los 0,90 m de altura mínima en todos los casos, por ser la diferencia de cota a proteger menor de 6 m. El hueco de la escalera quedará protegido por el muro lateral de suelo a techo. A pesar de no ser de aplicación, se favorecerá que las barreras no sean fácilmente escaladas por niño, así como que no puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro. 3.3.1.4 Escaleras y rampas. Las escaleras, por ser consideradas de uso general, tendrán una anchura mínima de 1,10 m, con una contrahuella máxima de 18,5cm y una huella mínima de 28cm. 3.3.1.5 Limpieza de acristalamiento exteriores. No es de aplicación a este proyecto. No procede. 3.3.2. Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de Impacto o de atrapamiento. Se han observado en todo momento los aspectos referentes al riesgo de impacto y atrapamiento. 3.3.3. Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. Se han observado en todo momento los aspectos referentes al riesgo de aprisionamiento. 3.3.4. Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo de caídas por iluminación inadecuada. Se dispone de una instalación de alumbrado conforme a lo establecido en este DB. 3.3.5. Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. No es de aplicación a este proyecto. No procede. 3.3.6. Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. No es de aplicación a este proyecto. No procede. 3.3.7. Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. No es de aplicación a este proyecto. No procede. 3.3.8. Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Será necesario un sistema de protección contra el rayo cuando Ne>Na
Na=1,5x1520x1x10-6=2.28x10-3
Na= 5,55 x 10-3/1x1x3x1= 1,85 x 10-3
Na>Ne, por lo que no es necesario un sistema de protección contra el rayo. 3.3.9. Sección SUA 9 Accesibilidad. El edificio cuenta con entrada accesible, itinerarios accesibles y servicios higiénicos accesibles, conforme a lo establecido en el DB SUA 9.
3.4.- DB AHORRO DE ENERGIA. 3.4.1. Sección HE 0 Limitación del consumo energético. Atendiendo a lo establecido en el DB HE 0 (“ámbito de aplicación”), la sección no será de aplicación, puesto que se trata de un edificio ampliación de otro de mayor superficie, de uso deportivo (polideportivo) que, por sus características constructivas y de utilización, permanecen abiertos de forma permanente y no son acondicionados. No resulta de aplicación/no procede. 3.4.2. Sección HE 1 Limitación de la demanda energética. Atendiendo a lo establecido en el apartado 1.1. de la sección 1, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la sección no será de aplicación, puesto que se trata de un edificio ampliación de otro de mayor superficie, de uso deportivo (polideportivo) que, por sus características constructivas y de utilización, permanecen abiertos. No resulta de aplicación/no procede. 3.4.3. Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. El edificio no dispone de instalaciones térmicas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de los ocupantes, más allá de la instalación de ACS que abastece los aseos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios, RITE, y su aplicación quedará definida convenientemente en los correspondientes anejos de cálculo de instalación de ACS/ACS solar. 3.4.4. Sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. La sección quedará convenientemente justificada en el anexo correspondiente a la justificación de la instalación de iluminación. 3.4.5. Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Atendiendo a lo establecido en el apartado 1.1 b) de la sección 4, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la sección no resulta de aplicación al tratarse de una ampliación que no supera la demanda de 5.000l/día y que no incrementa al 50% la demanda inicial. Sin embargo, la contribución solar mínima de ACS correspondiente se incorpora al proyecto, quedando convenientemente justificada y calculada en el anejo correspondiente al cálculo de instalaciones. 3.4.6. Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Atendiendo a lo establecido en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la sección no será de aplicación, al tratarse de una ampliación de edificio existente que no supera los 5.000 m2 de superficie construida. No resulta de aplicación/no procede.
3.5.- DB PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. No es de aplicación, no procede, conforme al ámbito de aplicación, epígrafe d) 3.6.- DB SALUBRIDAD 3.6.1. Sección HS 1 Protección frente a la humedad. Todas las soluciones constructivas empleadas en elementos en contacto con el terreno -solera y fachadas- cumplen con los parámetros mínimos y condiciones de diseño establecidas en el DB HS1. Así mismo, en la solución de cubierta elegida, que cumple con los parámetros mínimos y condiciones de diseño establecidos en el DB HS1, se pondrá especial atención en la formación de pendientes para que cumpla la pendiente mínima establecida, así como la correcta resolución de los encuentros con riesgo de provocar filtraciones debidas a una deficiente ejecución. Las soluciones concretas adoptadas que cumplen los parámetros mínimos en función de sus características son: SUELO
Solera en contacto con el terreno (No se interviene)
Solera de hormigón armado e=0,15 m, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central, vertido curado y colocado con armadura de reparto a base de mallazo 15x15x6, lámina impermeabilizante antipunzonamiento, lecho a base de encachado de piedra caliza 40mm<d<70mm de e=0,15 m extendida y compactada con pisón, lámina polietileno de alta densidad antihumedad.
10-5 – 10-9 m/s
Grado de impermeabilidad exigido
Condiciones de la solución constructiva
C2+C3+D1 CUMPLE
Condiciones de los puntos singulares: se cumplirán las especificaciones que se indican en el punto 2.2.3. del DB HS1 en lo referente a: Encuentros con particiones interiores FACHADA
Exposición viento
Grado de impermeabilidad exigido Condiciones de la solución constructiva
3 R1+C1 CUMPLE
Condiciones de los puntos singulares: se cumplirán las especificaciones que se indican en el punto 2.3.3. del DB HS1 en lo referente a: Juntas de dilatación. Arranque de fachada.
Encuentros con forjados. Encuentros con pilares. Encuentros de la cámara con forjados etc. Encuentros con carpinterías. Aleros y cornisas. CUBIERTA
Condiciones de los componentes de la cubierta: se cumplirán las especificaciones que se indican en el punto 2.4.3. del DB HS1 en lo referente a: Sistema de formación de pendientes Aislamiento térmico Capa impermeabilización Cámara ventilada Capa protección Tejado Condiciones de los puntos singulares: se cumplirán las especificaciones que se indican en el punto 2.4.4. del DB HS1 en lo referente a: Cubiertas planas: Juntas de dilatación. Encuentros con paramento vertical. Encuentro con bordes. Encuentro con sumidero. Rebosaderos. Encuentro con elementos pasantes. Anclaje de elementos. Accesos y aberturas. Cubierta inclinada: Encuentro con paramentos. Alero. Borde. Limas. Cumbreras. Elementos pasantes. Canalones.
3.6.2. Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos. No es de aplicación. No procede. 3.6.3. Sección HS 3 Calidad del aire interior. No es de aplicación. No procede. 3.6.4. Sección HS 4 Suministro de agua. El diseño y dimensionado de la red de suministro de agua ha sido realizado, en todo momento, conforme a lo dispuesto en esta sección del HS4 del CTE. Los cálculos de la instalación, así como la memoria justificativa, quedan adjuntados en el anejo correspondiente a dicha instalación. 3.6.4.1. Objeto. Para cumplir el requisito básico de habitabilidad deberá satisfacer, entre otras, la EXIGENCIA BÁSICA HS 4 “SUMINISTRO DE AGUA” regulada por el Código Técnico de la Edificación que establece que
“los edificios dispondrán de medios adecuado para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su correcto funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua” “los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos”. Con el presente Documento se justifica el cumplimiento, en fase de proyecto, de esta exigencia básica. 3.6.4.2. Ámbito de aplicación de la HS 4 Suministro de agua. El Art. 1.1 de la HS4 establece como ámbito de aplicación “la instalación de suministro en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación” Al edificio objeto del proyecto le será de aplicación el CTE en las partes del mismo sobre las que actúa este proyecto, por lo que la instalación de suministro de agua se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la sección HS4 del DB HS. 3.6.4.3. Caracterización y cuantificación de las exigencias. -Calidad del agua. El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano, sin verse modificados, por culpa de los materiales de la instalación, la potabilidad, el olor, el color o el sabor de la misma. -Condiciones mínimas de suministro. La instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos higiénicos los caudales necesarios para su correcto funcionamiento, que quedan establecidos en la Tabla 2.1 del DB HS4 del CTE, tanto para la instalación de agua fría como para la instalación de ACS. En los puntos de consumo, la presión mínima deberá ser de 100 kPa para grifos comunes, no superando los 500 kPa. En la instalación de ACS además, la temperatura del agua estará comprendida entre 50ºC y 65ºC, excepto en las instalaciones ubicadas en edificios de uso exclusivo vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de los edificios. 3.6.4.4. Condiciones de diseño. En base a la configuración de la instalación descrita en los planos adjuntos, dispondrá de los siguientes elementos exigidos por el apartado 3.1. del DB HS 4 como red ge contador general único, compuesta por: Acometida. Instalación general (arqueta contador general de alimentación y un distribuidor principal). Derivación individual.
Puntos de consumo. Los elementos que componen la instalación serán: ACOMETIDA: Instalación de conexión con la red general. Debe estar formada, al menos por una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida individual, el tubo de acometida que enlace la llave de toma con la de corte general y una llave de corte en el exterior de la propiedad. INSTALACIÓN GENERAL: esta instalación, en función del esquema adoptado contendrá diferentes elementos. En este caso concreto estará formada por llave de corte general, filtro, armario o arqueta del contador general y el distribuidor principal. DERIVACIÓN INDIVIDUAL: instalación interior de la vivienda. Su trazado se realiza de forma tal que las derivaciones a los diferentes cuartos húmedo sean independientes. Cada una de ellas, a su vez, contará con llave individual de corte, tanto para agua fría como para agua caliente. PUNTOS DE CONSUMO: cada uno de los aparatos de descarga. En el caso particular de los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual por aparato. El sistema constructivo y materiales que componen cada uno de estos elementos de la red se describen en la memoria constructiva adjunta al presente proyecto, y reflejan en los planos específicos de esta instalación que acompañan a esta memoria. 3.6.4.5. Dimensionado de la instalación. -Reserva de espacio. En los edificios dotados de contador general único, se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general según las dimensiones indicadas en la tabla 4.1 del DB HS4. -Dimensionado redes de distribución. Siguiendo los criterios establecidos en el CTE, se realizará un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la instalación, y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento de la instalación y la economía de la misma. -Dimensionado de los tramos. El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, partiendo del circuito considerado como más desfavorable, que será el que cuente con la mayor pérdida de presión por rozamientos y altura geométrica. El dimensionado por tramos se realiza del siguiente modo: Se obtiene el caudal máximo de cada tramo como suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo según los valores de caudal instantáneo establecidos en la tabla 2.1. del DB HS4, en función del tipo de aparato. Una vez conocido el caudal máximo de cada tramo, se establece un coeficiente de simultaneidad con un criterio adecuado al uso conjunto de los distintos aparatos. Establecido el caudal máximo y el coeficiente de simultaneidad, se determina el caudal de cálculo como producto de los anteriores.
Conocido el caudal de cálculo, se establecerá una velocidad de cálculo, que en este caso concreto se establece en un máximo de 2 m/s, por considerarse el adecuado para evitar ruidos y demás molestias en los espacios interiores de la vivienda. Por último, en función del caudal y la velocidad establecidos, se obtiene el diámetro correspondiente a la conducción de cada tramo. Una vez realizado el dimensionado, se comprobará la presión en el punto de consumo más desfavorable del circuito, así como la presión en el resto de puntos, a fin de que ninguno supere los valores máximos de presión establecidos. -Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán además conforme a lo establecido en la tabla 4.2. del DB HS4. Los diámetros de los tramos de la red de suministro a cuartos húmedos se dimensionarán conforme a los valores mínimos establecidos en la tabla 4.3. de DB HS4. -Dimensionado de la red de ACS. Para el dimensionado de la red de ida de ACS se seguirá el mismo criterio de cálculo establecido para las redes de agua fría. 3.6.5. Sección HS 5 Evacuación de agua. El diseño y dimensionado de la red de evacuación de aguas ha sido realizado, en todo momento, conforme a lo dispuesto en esta sección del HS5 del CTE, como a continuación queda justificado. Los cálculos de la instalación, así como la memoria justificativa, quedan adjuntos en el anejo correspondiente a dicha instalación. 3.6.5.1. Objeto. Para cumplir el requisito básico de habitabilidad deberá satisfacer, entre otras, la EXIGENCIA BÁSICA HS 5 “EVACUACIÓN DE AGUA” regulada por el Código Técnico de la Edificación que establece que “los edificios dispondrán de medios adecuado para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías” Con el presente Documento se justifica el cumplimiento, en fase de proyecto, de esta exigencia básica. 3.6.5.2. Ámbito de aplicación de la HS 5 Evacuación de agua. El Art. 1.1 de la HS5 establece como ámbito de aplicación “la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE” Al edificio objeto del proyecto le será de aplicación el CTE en las partes del mismo sobre las que actúa este proyecto, por lo que la instalación de evacuación de agua se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la sección HS5 del DB HS. La aplicación de soluciones técnicas basadas en la sección HS5 Evacuación de agua son suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito básico y aseguran la satisfacción de la exigencia básica y la superación de los mínimos niveles de calidad demandados, por lo que se opta por cumplir sus determinaciones.
Así, en el presente documento se justifica el cumplimiento del CTE en esta sección. 3.6.5.3. Caracterización y cuantificación de las exigencias. -Caudales de aguas pluviales: Para determinar el caudal aportado a la red de aguas pluviales, primeramente se fija la Intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto de proyecto, según la tabla B.1. del Apéndice B del DB SH5, con la isoyeta y zona pluviométrica correspondiente a la localidad de Trujillo-Huerta de Ánimas. Para la población en la que se encuentra el edificio, el valor de Intensidad máxima de lluvia es de 125 mm/h. EL DB SH5 dimensiona la red de evacuación de aguas pluviales en función de las superficies máximas de cubierta que pueden evacuar por cada diámetro de red, cuando el índice pluviométrico es de I = 100 mm/h. En cada localidad se deberán corregir estas superficies máximas mediante el factor establecido en el apartado 4.2.2 del DB SH5, para adecuarlas al Índice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra la obra, mediante la ecuación: Sloc= (Iloc/100) x S100 -Caudales de aguas residuales: El sistema empleado por la sección HS5 para valorar los caudales de aguas residuales aportado por los distintos aparatos sanitarios se basa en la valoración de Unidades de Desagüe (UD), que es el caudal que corresponde a 0,47 l/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de la red de evacuación. A cada aparato sanitario instalado el DB SH5 le adjudica un cierto número de UD, que variará si se trata de un edificio público o privado, y serán las adoptadas para el cálculo. Las unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) serán las establecidas en la tabla 4.1. DB HS5, en función de cada uso. 3.6.5.4. Condiciones de diseño. La red de alcantarillado público existente en la zona que se ubica el edificio es de tipo unitario. El esquema general de la instalación que se proyecta responde al tipo de evacuación de aguas pluviales y residuales de forma independiente (separativa). En base a un sistema de circulación por gravedad y a la configuración de la instalación descrita en los planos adjuntos, dispondrá de los siguientes elementos exigidos por el apartado 3.3. del DB HS 5: RED INTERIOR DE SANEAMIENTO: Formada por las conducciones de recogida de agua de los distintos aparatos sanitarios, y los colectores. BAJANTES: Conductos verticales por los que se canalizan de forma independiente las aguas residuales de los desagües de los aparatos y las aguas pluviales hasta du evacuación. COLECTORES: Conductos horizontales que recogen el agua de todas las bajantes para transportarla hasta la rede general pública. ACOMETIDA: Tramo de conducto subterráneo de la red de saneamiento que discurre por espacio público entre la línea de fachada y el punto de vertido a la red de saneamiento pública, y por el que se evacuan los vertidos de la edificación.
El sistema constructivo y materiales que componen cada uno de estos elementos de la red se describen en la memoria constructiva adjunta al presente proyecto, y reflejan en los planos específicos de esta instalación que acompañan a esta memoria. 3.6.5.5. Dimensionado de la instalación. El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación y diseñado el trazado de las conducciones desde los desagües al punto de vertido final. El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa en la valoración de Unidades de Desagüe (UD). A cada aparato sanitario, el CTE, le adjudica un cierto número de UD, que varía según se trate de edificio público o privado. En función de las UD de desagüe y las superficies de cubierta (según la instalación a la que nos refiramos) se fijarán los diámetros de la tubería de la red. -Dimensionado red aguas residuales. Derivaciones individuales: Las UD adjudicadas a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales serán los establecidos en la tabla 4.1. DB HS5, en función del uso. Botes sifónicos o sifones individuales: Los botes sifónicos serán de Ø110 mm para 3 entradas y de Ø125 mm para 4 entradas. Tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. Ramales de colectores: El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la tabla 4.3. DB HS 5 según el número máximo de UD de desagüe y la pendiente del ramal colector. Inodoros: A fin de evitar problemas en el funcionamiento de la instalación, los manguetones de los inodoros se conectarán siempre de manera directa e independiente del resto de aparatos sanitarios a la bajante. Bajantes: El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con lo establecido en la tabla 4.4 DB HS5, en que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UD y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo el diámetro de la misma, este será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones de este. A criterio del técnico redactor, se establece como pendiente mínima de la instalación una pendiente igual al 2%. -Dimensionado red aguas pluviales: Canalones:
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calculará de acuerdo con la tabla 4.7 DB HS5, en función de su pendiente y de la superficie de cubierta, medida en proyección horizontal, a la que sirven. Bajantes: El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calculará de acuerdo con la tabla 4.8 DB HS5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, corregida por el régimen pluviométrico de la localidad en la que se ubica el proyecto. -Dimensionado red de ventilación: En base a lo establecido en el apartado 3.3.3 del DB HS5 en el edificio se cumplen los requisitos de altura inferior a 7 plantas y ramales de desagüe menores de 5 m, para poder considerar suficiente como único sistema de ventilación el sistema primario para asegurar el funcionamiento de los cierres hidráulicos.
4.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
Justificación cumplimiento Decreto de Accesibilidad de Extremadura. DECRETO 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. Se proyecta un edificio de nueva planta, ampliación de un edificio existente, y cumple con las determinaciones del artículo 25.1 del decreto 8/2003. Cuenta con un acceso adaptado. El acceso al interior del edificio desde la calle se realizará a través de un itinerario peatonal accesible en cumplimiento de la norma U.1.1. El acerado, en caso de existir, dispondrá de vados peatonales y pasos de peatones que cumplan con las normas U.1.5. y U.1.6. E.1.2.-ACCESOS. Norma La entrada es accesible y cumple las siguientes especificaciones: El acceso desde la vía pública se realiza a través de un itinerario peatonal accesible. No existe, en este itinerario accesible, ninguna escalera ni escalón aislado. Este itinerario tiene una anchura superior a 90 cm y una altura libre de obstáculos superior a 210 cm, en todo su recorrido. No existen escaleras o escalones. La puerta tiene un hueco libre de paso de al menos 80 cm y su altura mínima es de 2,00m. Los pestillos o elementos de cierre serán de diseño ergonómico y fáciles de manipular por personas con manos poco hábiles, y su altura de colocación estará entre 95 cm y 140 cm, pudiendo incorporarse en las propias manetas de las puertas.
Proyecto Cumple Cumple
E.1.3.-COMUNICACIÓN HORIZONTAL. E.1.3.1. Los espacios e itinerarios de comunicación horizontal son ADAPTADOS y se ajustan a las siguientes especificaciones: Norma Las dimensiones de los vestíbulos permiten inscribir una circunferencia de 150 cm de diámetro, sin que interfiera en el barrido de las puertas ni de cualquier otro elemento, fijo o móvil. La anchura libre mínima de los pasillos es de 120 cm. Las puerta vidrio deberán señalizarse colocando sobre sus hojas bandas horizontales o puntos de color contrastado situados a una altura de entre 150 y 175 cm. Si estas puertas de vidrio no son de seguridad, tendrán un zócalo inferior de al menos 30 cm de altura y de toda la amplitud de cada hoja, para evitar golpes y rozaduras, a la vez facilitar su señalización. Todas las puertas dejan un hueco libre de paso mínimo de 80 cm y una altura mínima de paso de 200 cm. No existirán resaltes inferiores en las puertas. Al menos en uno de los lados de las puertas existirá un espacio horizontal de 150 cm y en el otro lado de 120 cm, no barridos por las hojas de la puerta. Los picaportes de las puertas permitirán su uso a las personas que tienen dificultades de manejo en las manos mediante mecanismos de palanca, tiradores o similares, evitando los pomos. No existen desniveles Los letreros o señales se diseñarán según las características y colores definidos en la Norma E.I.6.7.
E.1.4.-COMUNICACIÓN VERTICAL. 1.-Escaleras: Norma La directriz será recta, su anchura libre mínima de 120 cm y los peldaños tendrán una huella mayor o igual a 30 cm y una altura de tabica igual o menor a 16 cm. Las huellas, realizadas con pavimento duro, no tendrán resaltes que vuelen sobre las situadas bajo ellas. Las tabicas podrán tener una inclinación máxima de 15ª El máximo desnivel salvado sin descansillo será de 210 cm. Si el desnivel fuese mayor, se introducirá un descansillo con una longitud mínima de 120 cm en la dirección de la directriz de la escalera. Se dotará de pasamanos a ambos lados, de una altura de 90 cm, sin interrupciones en descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y final de la escalera sirviendo de guía para invidentes. La separación entre paramento y pasamanos no será inferior a 4 cm. Se utilizarán circulares u ovales de 4 a 6 cm. Los anclajes serán en L para que la mano nunca suelte el pasamanos Los espacios libre en el inicio y final de los tramos no tendrán fondos inferiores a 120 cm y existirá señalización en el pavimento de textura diferente de toda la anchura de la escalera y 90 cm.
Como elemento alternativo accesible, dado el coste desmesurado de la colocación de un ascensor para salvar una única planta, se plantea la colocación de una plataforma montaescaleras. E.1.5.-ASEOS ACCESIBLES. El edificio, dado que se establece un aforo inferior a las 500 plazas, se proyecta con un aseo adaptado. No se contempla el supuesto de instalaciones deportivas, puesto que las instalaciones proyectadas no cuentan con la función “vestuario”, ya que esta función se desarrolla en la edificación objeto de ampliación. 1.-Puerta: Norma La puerta deja un hueco libre de paso mínimo de 80 cm y una altura mínima de 200 cm. Está destinada a cabina accesible para discapacitados, su apertura es de corredera y dispone de un asa para facilitar su cierre desde el interior de la cabina. Los picaportes de las puertas permitirán su uso a las personas que tienen dificultades de manejo en las manos, evitando los pomos, que en ningún caso serán colocados en las puertas de cabinas accesibles ni en las generales de entrada al recinto de los aseos, donde se instalarán mecanismos de presión o de palanca o tiradores. El pestillo dispondrá de un mecanismo desde el exterior para en caso de emergencia abrirse y su altura estará entre 95 cm y 140 cm.
2.-Dimensiones en planta: Norma Los espacios de distribución adaptados dispones de un espacio libre, no barrido por la apertura de una puerta, en el que puede inscribirse una circunferencia de 150 cm de diámetro. El espacio de la cabina de aseo adaptada tiene unas dimensiones superiores a las mínimas recomendables de 165 cm de ancho y 180 cm de fondo e incluye lavabo. El espacio de acercamiento lateral al inodoro y frontal al lavabo, es de 80 cm de ancho x 120 cm de largo.
3.-Pavimentos: Norma Serán antideslizantes. El desagüe con rejillas, está enrasado con el nivel del pavimente y el tamaño de sus huecos no es superior a 3 cm de diámetro. La disposición del enrejado evitará tropiezos de los usuarios al no estar nunca en la misma dirección que el de la entrada y salida del recinto.
4.-Aparatos sanitarios: Norma El lavabo no tiene pedestal, armario, ni cualquier otro elemento bajo él, debiendo colocarse su borde superior a una altura máxima de 85 cm. El borde superior del inodoro, se situará a una altura comprendida entre 43 cm y 45 cm. El inodoro dispondrá de cisterna-respaldo, para facilitar el equilibrio del usuario. El inodoro se colocará de tal manera que permita la aproximación tanto frontal como lateral, para lo que se dispondrá de un espacio libre mínimo de 80 cm de anchura y de 120 cm de profundidad. A ambos lados de inodoro se instalarán barras auxiliares firmemente sujetas a los paramentos, colocadas a una altura entre 70 y 75 cm; su longitud mínima será de 70 cm y su sección circular tendrá un diámetro entre 4 y 6 cm siendo abatible verticalmente la que se coloque en el lado o lados del inodoro por el que se efectúe la aproximación lateral; la separación entre las barras estará entre 70 cm y 80 cm. El mecanismo de descarga de las cisternas será por medio de pulsadores de tamaño adecuado, para favorecer su utilización a personas con dificultades de manipulación. Se evitará situar los pulsadores de tal forma que puedan ser accionados accidentalmente mientras se está utilizando el inodoro.
5.- Accesorios, mecanismos y elementos auxiliares: Norma El espejo podrá colocarse paralelo al paramento al que se fije cuando su borde inferior se sitúe a una altura que no sobrepase 90 cm. Sólo se admiten espejos inclinados en centros donde masivamente sus usuarios van en silla de ruedas, siendo en este caso la inclinación del espejo de 10ª respecto a la vertical. El accionamiento de la grifería será mediante mecanismos de presión o palanca para facilitar su manipulación. Los pestillos serán ergonómicos y fáciles de accionar por personas con manos poco ágiles, mediante mecanismos de palanca, pasador o presión, y nunca mediante el giro de la mano. En el interior de la cabina del aseo accesible existe un interruptor sin temporizador. Los mecanismos eléctricos se accionarán por presión.
E.1.6. SERVICIOS E INSTALACIONES: Norma Las mesas instaladas en lugares públicos tendrán al menos un 10% de las unidades adaptadas, de forma que el sobre esté situado a una altura no superior a 80 cm y exista un espacio inferior libre de obstáculos de al menos 70 cm en altura y 80 cm en anchura y 60 cm de profundidad. Todos los aparatos y elementos manipulables de las instalaciones de uso general se situarán a una altura del suelo comprendida entre 95 cm y 140 cm, como pulsadores, alarmas y porteros electrónicos.
Se instalarán espejos en ángulos superiores de entradas y dependencias de acceso público que permitan la visualización de otras estancias, sobre todo en aquellos establecimientos de uso masivo de personas bajas o de movilidad reducida. Se dotará de los sistemas de emergencia necesarios para avisar de forma visual y sonora sistemáticamente, ambas con la misma intensidad. En todo caso se dispondrá de paneles de texto que detallen toda la información precisa a una altura como máximo de 1,60 m desde el suelo. Todos los trámites básicos que se realicen se hallarán descritos, con textos claros y comprensibles, en los lugares adecuados para su rápida y fácil lectura. Los letreros o señales tendrán un contorno nítido, coloración viva y contrastadas con el fondo, letras de 4 cm de altura mínima y que permitan la aproximación de las personas a 5 cm, permitiendo su identificación táctil mediante relieve. Estarán convenientemente iluminadas mediante luz indirecta para no deslumbrar, y se colocarán de manera que no constituyan obstáculo.
Justificación Decreto ruido y vibraciones de Extremadura 19/97: -Tipo de actividad: Actividad deportiva -Horario de actividad: El horario de la actividad es el horario comercial diurno habitual, de 08.00H a 22.00H. -Linderos del local: El local carece de linderos, pues se plantea anejo al polideportivo municipal, edificio exento con un espacio público abierto circundante en todas las direcciones. -Ruido exterior: En cuanto a los ruidos transmitidos al exterior, no se contempla la instalación de maquinaria alguna que emita ruido al exterior de la edificación por lo que no resulta el cálculo del ruido a límites de la parcela, puesto que no sobrepasas el ruido marcado como máximo admisible por el decreto 19/1997 de Ruidos y Vibraciones de Extremadura: Nivel admisible máximo: zona residencial Día: 60 dD No se hace necesaria la justificación. No procede. -Maquinaria presente en el local: No se prevé maquinaria de ningún tipo en el desarrollo de la actividad propia de la instalación. -Detalles constructivos: Los detalles constructivos se remiten a la sección constructiva de la edificación.
5.-ANEJOS A LA MEMORIA
ASEO SEÑORAS
CAUDAL INSTANTÁNEO (l/s)
CAUDAL INSTANTÁNEO (l/s) COEFICIENTE
CAUDAL CÁLCULO (l/s)
Ø TEÓRICO (mm)
Ø MÍNIMO (mm)
Ø DEF (mm)
Ø POR CAUDAL MÁXIMO (mm)
TUBERIA MATERIAL PLÁSTICO
Ø DEFINITIVO INSTALAR TÉORICO (mm)
Ø DEFINITIVO INSTALAR (mm)
Ø INSTALAR CORREGIDO (mm)
CÁLCULOS DE FONTANERIA:
CÁLCULO DE SANEAMIENTO: DIMENSIONADO RED DE SANEAMIENTO (Según CTE)
UD. DESAGÜE
PENDIENTE MÍNIMA DISEÑO [%]
DIÁMETRO MÍNIMO Derivación individual Ø [mm] 110
DIÁMETRO RED Ø por UD CTE [mm] 110
TOMAS BAÑO PLANTA BAJA
ALUMBRADO PLANTA PRIMERA
TOMAS USO GENERAL P1
CALEFACCIÓN (PREVISIÓN)
2300 3680 3680
23,00 20,00 10,00
1,50 2,50 2,50 1,50
SECCIÓN DEFINITIVA PROTECCIÓN (mm2)
2,50 Misma que la fase I TC-BT-19 2.2.2
TUBO DE PROTECCIÓN (Ømm)
1,50 2,50 2,50
SECCIÓN MÍNIMA (mm2)
200 3.450
200 3.450 3.450
CAIDA TENSIÓN CÁLCULO MÁX.
SECCIÓN DEFINITIVA NEUTRO (mm2)
1,39 1,93 0,97
SECCIÓN CABLE OBTENIDA CÁLCULO (mm2)
CÁLCULO SECCIÓN
Nº MAX. RECEPTORES
Nº RECEPTORES
Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra 2 x PVC
POTENCIA POR INTENSIDAD NOMINAL (por interruptor)
AIRE ACONDICIONADO (PREVISIÓN)
TOMAS USO GENERAL PLANTA BAJA
ALUMBRADO PLANTA BAJA
C0 C 1.0 C 2.0 C 3.0
F utilización Fu
6,39 5,33 2,67
MÁXIMA PERMITIDA 3%
Caídad de Tensión (%)
0,75 0,20 0,40
F simultaneidad Fs
SECCIÓN CAÍDA TENSIÓN DEFINITIVA REAL INSTALADA (mm2)
0,87 15,00 15,00
7,50 6,75 18,00
CÁLCULO DE ELECTRICIDAD:
ASEO F
Au (m²)
272 272 448
34 34 56 120 96
A min (cm²) A real (cm²)
2x(20x20)
2x(25x25)
1x(20x20)+holgura
1x(15x15)+holgura
A real (cm²)
Aberturas de ventilación A min (cm²)
CÁLCULOS DE VENTI LACI ÓN Aberturas de paso
IDA 3 (8l/s x
Qv min (l/s)
N. ocu
CÁLCULOS DE VENTI LACI ÓN
1x(20x20)
1x(25x25)
1x(15x15)
CÁLCULO VENTILACIÓN:
CÁLCULO ACS SOLAR:
CÁLCULO INSTALACIÓN ACS SOLAR
DOTACIÓN DIARIA DE ACS
DOTACIÓN EXIGIDA (L/persona por día)
Nº DE OCUPANTES (ASEOS)
DOTACIÓN TOTAL (L/día)
Dotación diaria de ACS según CTE
VOLUMEN Tª MEDIA DEL DIARIO DE ACS AGUA FRÍA (ºC) A PREPARAR (l) (Cáceres)
Enec= Vdía x (60º - Taf) x Cag x d
CALOR ESPECÍFICO DEL AGUA (W h/kg ºC) 1,163
DENSIDAD DEL AGUA (kg/l) 1
ENERGÍA NECESARIA (W.h/día)
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA EXIGIDA
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE SUPERFICIE 4623
FACTOR CORRECCIÓN INCLINACIÓN COLECTOR 1,18
RENDIMIENT O DEL COLECTOR SOLAR 0,81
S= E.nec x F/ E.sol x Fi x r
TEMPERATURA AGUA A LA ENTRADA DEL COLECTOR (ºC)
INTENSIDAD MEDIA DE LA RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE (w/m2)
HORAS DE SOL ÚTILES DIARIAS
r=0,76-3,5 x (Te-Ta)/Is
SUPERFICIE TOTAL NECESARIA: 2,61 m2
CÁLCULO VOLUMEN A ALMACENAR
VOLUMEN VOLUMEN DIARIO DE ACS DIARIO DE ACS A PREPARAR (l) A ACUMULAR (l)
VOLUMEN A ALMACENAR
312 VOLUMEN DEPÓSITO ACUMULACIÓN SOLAR 50 < Vacu/S < 180
312 120 l
COMPROBACIÓN CUMPLIMIENTO CTE
E. diaria necesaria E. captada día Diferencia
19.594,22
18.505,66
17.779,94
17.417,09
7.382,22
9.886,95
11.880,55
14.179,57
16.389,26
16.277,76
14.202,45
7.573,49
5.546,16
7.534,77
14.048,06
RENDIMIENTO POR MESES
Tª ambiente media
Tª agua fría
JUSTIFICACIÓN ILUMINACIÓN: JUSTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN:
LOCAL 1: GIMNASIO 3a EDAD Índice del local (K) utilizado en el cálculo: 𝑲=
𝑳𝒙𝑨 𝑯𝒙(𝑳 + 𝑨)
Distancia al plano de trabajo 3m
Índice del local K 1,19
Número de puntos considerados: 6 puntos Factor de mantenimiento (Fm) previsto: Fm: 0,55 Iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida: Em= 100 lux (Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación DB SU4, Zona interior) Índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado: UGR= 15 Índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas: Ra=80 Valor de la eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo: La eficacia energética de la instalación de iluminación de una zona se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 𝑉𝐸𝐸𝐼 = P= potencia de la lámpara (w) S= superficie iluminada (m2) Em= iluminación media mantenida (lux) P= 32 W S= 57,25 m2 Em= 100
𝑃𝑥100 𝑆𝑥𝐸𝑚
VEEI= 3,35 Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energĂŠtica lĂ­mite, las instalaciones de iluminaciĂłn se identificarĂĄn dentro del GRUPO 1: zonas de no representaciĂłn o espacios en los que el criterio de diseĂąo, la imagen o el estado anĂ­mico que se quiere transmitir el usuario con la iluminaciĂłn, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminaciĂłn, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energĂŠtica. Grupo 1: Zona de actividad: DEPORTIVO VEEI lĂ­mite: 4 VEEI calculada: 3,35 CUMPLE
LOCAL 2: TENIS DE MESA Ă?ndice del local (K) utilizado en el cĂĄlculo: đ?&#x2018;˛=
đ?&#x2018;łđ?&#x2019;&#x2122;đ?&#x2018;¨ đ?&#x2018;Żđ?&#x2019;&#x2122;(đ?&#x2018;ł + đ?&#x2018;¨)
Ă?ndice del local K 1,28
NĂşmero de puntos considerados: 8 puntos Factor de mantenimiento (Fm) previsto: Fm: 0,55 Iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida: Em= 100 lux (Tabla 1.1 Niveles mĂ­nimos de iluminaciĂłn DB SU4, Zona interior) Ă?ndice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado: UGR= 15 Ă?ndices de rendimiento de color (Ra) de las lĂĄmparas seleccionadas: Ra=80 Valor de la eficiencia energĂŠtica de la instalaciĂłn (VEEI) resultante en el cĂĄlculo: La eficacia energĂŠtica de la instalaciĂłn de iluminaciĂłn de una zona se determinarĂĄ mediante el valor de eficiencia energĂŠtica de la instalaciĂłn VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresiĂłn:
đ?&#x2018;&#x2030;đ??¸đ??¸đ??ź =
đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;Ľ100 đ?&#x2018;&#x2020;đ?&#x2018;Ľđ??¸đ?&#x2018;&#x161;
P= potencia de la lĂĄmpara (w) S= superficie iluminada (m2) Em= iluminaciĂłn media mantenida (lux) P= 32 W S= 71,80 m2 Em= 100 VEEI= 3,57 Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energĂŠtica lĂ­mite, las instalaciones de iluminaciĂłn se identificarĂĄn dentro del GRUPO 1: zonas de no representaciĂłn o espacios en los que el criterio de diseĂąo, la imagen o el estado anĂ­mico que se quiere transmitir el usuario con la iluminaciĂłn, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminaciĂłn, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energĂŠtica. Grupo 1: Zona de actividad: DEPORTIVO VEEI lĂ­mite: 4 VEEI calculada: 3,57 CUMPLE
LOCAL 3: SALA PILATES Ă?ndice del local (K) utilizado en el cĂĄlculo: đ?&#x2018;˛=
Ă?ndice del local K 0,95
NĂşmero de puntos considerados: 4 puntos Factor de mantenimiento (Fm) previsto: Fm: 0,55 Iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida: Em= 100 lux (Tabla 1.1 Niveles mĂ­nimos de iluminaciĂłn DB SU4, Zona interior)
Ă?ndice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado: UGR= 15 Ă?ndices de rendimiento de color (Ra) de las lĂĄmparas seleccionadas: Ra=80 Valor de la eficiencia energĂŠtica de la instalaciĂłn (VEEI) resultante en el cĂĄlculo: La eficacia energĂŠtica de la instalaciĂłn de iluminaciĂłn de una zona se determinarĂĄ mediante el valor de eficiencia energĂŠtica de la instalaciĂłn VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresiĂłn: đ?&#x2018;&#x2030;đ??¸đ??¸đ??ź =
P= potencia de la lĂĄmpara (w) S= superficie iluminada (m2) Em= iluminaciĂłn media mantenida (lux) P= 32 W S= 32,65 m2 Em= 100 VEEI= 3,92 Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energĂŠtica lĂ­mite, las instalaciones de iluminaciĂłn se identificarĂĄn dentro del GRUPO 1: zonas de no representaciĂłn o espacios en los que el criterio de diseĂąo, la imagen o el estado anĂ­mico que se quiere transmitir el usuario con la iluminaciĂłn, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminaciĂłn, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energĂŠtica. Grupo 1: Zona de actividad: DEPORTIVO VEEI lĂ­mite: 4 VEEI calculada: 3,92 CUMPLE
LOCAL 4: VESTĂ?BULO INFERIOR Ă?ndice del local (K) utilizado en el cĂĄlculo: đ?&#x2018;˛=
Distancia al plano de trabajo
Ă?ndice del local K
NĂşmero de puntos considerados: 7 puntos Factor de mantenimiento (Fm) previsto: Fm: 0,55 Iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida: Em= 100 lux (Tabla 1.1 Niveles mĂ­nimos de iluminaciĂłn DB SU4, Zona interior) Ă?ndice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado: UGR= 15 Ă?ndices de rendimiento de color (Ra) de las lĂĄmparas seleccionadas: Ra=80 Valor de la eficiencia energĂŠtica de la instalaciĂłn (VEEI) resultante en el cĂĄlculo: La eficacia energĂŠtica de la instalaciĂłn de iluminaciĂłn de una zona se determinarĂĄ mediante el valor de eficiencia energĂŠtica de la instalaciĂłn VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresiĂłn: đ?&#x2018;&#x2030;đ??¸đ??¸đ??ź =
P= potencia de la lĂĄmpara (w) S= superficie iluminada (m2) Em= iluminaciĂłn media mantenida (lux) P= 25 W S= 48,10 m2 Em= 100 VEEI= 3,63 Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energĂŠtica lĂ­mite, las instalaciones de iluminaciĂłn se identificarĂĄn dentro del GRUPO 1: zonas de no representaciĂłn o espacios en los que el criterio de diseĂąo, la imagen o el estado anĂ­mico que se quiere transmitir el usuario con la iluminaciĂłn, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminaciĂłn, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energĂŠtica. Grupo 1: Zona de actividad: DEPORTIVO VEEI lĂ­mite: 4 VEEI calculada: 3,63
LOCAL 5: VESTÍBULO SUPERIOR Índice del local (K) utilizado en el cálculo: 𝑲=
Índice del local K 0,82
Número de puntos considerados: 3 puntos Factor de mantenimiento (Fm) previsto: Fm: 0,55 Iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida: Em= 100 lux (Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación DB SU4, Zona interior) Índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado: UGR= 15 Índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas: Ra=80 Valor de la eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo: La eficacia energética de la instalación de iluminación de una zona se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 𝑉𝐸𝐸𝐼 = P= potencia de la lámpara (w) S= superficie iluminada (m2) Em= iluminación media mantenida (lux) P= 25 W S= 24,55 m2 Em= 100 VEEI= 3,05
Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones de iluminación se identificarán dentro del GRUPO 1: zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir el usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética. Grupo 1: Zona de actividad: DEPORTIVO VEEI límite: 4 VEEI calculada: 3,05 CUMPLE
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS: ÍNDICE
4.5.- Listado de cargas
5.- ESTADOS LÍMITE
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
6.2.- Combinaciones
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares 9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 10.- LISTADO DE PAÑOS 10.1.- Autorización de uso
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras
12.2.2.- Aceros en perfiles
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA Versión: 2016 Número de licencia: 20161
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA Proyecto: AMPLIACIÓN PABELLÓN Clave: AMPLIACIÓN PABELLÓN DEF
3.- NORMAS CONSIDERADAS Hormigón: EHE-08 Aceros conformados: CTE DB SE-A Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A Forjados de viguetas: EHE-08 Categoría de uso: A. Zonas residenciales
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 4.1.- Gravitatorias S.C.U (t/m²)
Cargas muertas (t/m²)
4.4.- Hipótesis de carga Automáticas Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso
4.5.- Listado de cargas Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)
Lineal 3.56 ( 10.85, 4.10) ( 10.85, 5.60)
Lineal 2.29 ( 10.85, 4.10) ( 10.85, 5.60)
Sobrecarga de uso Lineal 1.65 ( 10.85, 4.10) ( 10.85, 5.60) 1
Lineal 1.98 ( 11.20, 2.60) ( 11.20, 4.10)
Lineal 1.52 ( 11.20, 2.60) ( 11.20, 4.10)
Sobrecarga de uso Lineal 1.05 ( 11.20, 2.60) ( 11.20, 4.10)
5.- ESTADOS LÍMITE E.L.U. de rotura. Hormigón CTE E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m E.L.U. de rotura. Acero laminado
6.- SITUACIONES DE PROYECTO Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: -
 j 1
Gkj   PPk   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki i >1
Sin coeficientes de combinación Gj
Gkj  PPk    QiQki i1
Gk Acción permanente Pk
Acción de pretensado
Qk Acción variable G
Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria Coeficientes parciales de seguridad ()
Coeficientes de combinación ()
Principal (p)
Acompañamiento (a)
Persistente o transitoria Coeficientes parciales de seguridad () Favorable
Coeficientes de combinación () Principal (p)
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria Coeficientes parciales de seguridad () Carga permanente (G)
Persistente o transitoria Coeficientes parciales de seguridad () Sobrecarga (Q)
Característica Coeficientes parciales de seguridad () Favorable
Característica Coeficientes parciales de seguridad ()
6.2.- Combinaciones Nombres de las hipótesis PP Peso propio CM Cargas muertas Qa Sobrecarga de uso E.L.U. de rotura. Hormigón
1.350 1.350 1.500
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
1.000 1.000 1.600
E.L.U. de rotura. Acero laminado
0.800 0.800 1.500
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 2 Forjado 2
2 Forjado 2
1 Forjado 1
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 8.1.- Pilares GI: grupo inicial GF: grupo final Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF
Datos de los pilares Vinculación exterior
( 0.10, 0.10)
Con vinculación exterior 0.0
( 5.45, 0.10)
( 10.95, 0.10)
( 16.45, 0.10)
( 21.95, 0.10)
( 27.30, 0.10)
( 0.10, 5.75)
( 5.45, 5.75)
( 10.95, 5.75)
( 16.45, 5.75)
( 21.95, 5.75)
( 27.30, 5.75)
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA Pilar P1, P7, P12 P2, P3, P5, P8, P9, P11 P4, P10 P6
2xUPN 65([])
2xUPN 120([])
2xUPN 160([])
2xUPN 100([])
2xUPN 80([])
Coeficiente de rigidez axil 2.00
10.- LISTADO DE PAÑOS Tipos de forjados considerados
VIGUETAS NAVARRAS TIPO T, 25+5, FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS De hormigón Fabricante: VIGUETAS NAVARRAS TIPO T Tipo de bovedilla: De hormigón Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm) Intereje: 63 cm (simple) y 74 cm (doble) Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5 Hormigones viguetas: HA-25, C. Ind. fcd=10MPa Acero pretensar: Y 1860 C Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15 Peso propio: 0.386 t/m² (simple) y 0.442 t/m² (doble)
10.1.- Autorización de uso Datos del forjado Fabricante:
VIGUETAS NAVARRAS TIPO T
30 = 25 + 5 (cm)
63 cm (simple) y 74 cm (doble)
Hormigón obra:
Hormigones viguetas: HA-25, C. Ind. fcd=10MPa Acero pretensar:
Aceros negativos:
0.386 t/m² (simple) y 0.442 t/m² (doble)
Flexión positiva - Viguetas simples Tipo de vigueta
Momento (t·m/m)
Rigidez (m²·t/m)
Momento de servicio (t·m/m)
Cortante último (t/m) Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III
2153.0 146.0
2171.0 191.0
2199.0 250.0
2220.0 298.0
2244.0 348.0
2261.0 388.0
Notas: Clase I: Ambiente agresivo Clase II: Ambiente exterior Clase III: Ambiente interior Esfuerzos por metro de ancho
Flexión negativa - Viguetas simples Momento último Área del (t·m/m) nervio Sección Sección (cm²) tipo macizada
Refuerzo superior por nervio 1Ø8+1Ø6
Momento de fisuración (t·m/m)
Rigidez (m²·t/m) Total Fisurada
4327.0 313.0
4336.0 387.0
1Ø10+1Ø8
4347.0 478.0
4358.0 561.0
1Ø12+1Ø10
4372.0 660.0
4385.0 748.0
1Ø16+1Ø8
4394.0 811.0
1Ø16+1Ø10
4405.0 879.0
1Ø16+1Ø12
4418.0 957.0
4427.0 1011.0
1Ø16+2Ø10
4433.0 1051.0
4449.0 1139.0
1Ø16+2Ø12
4458.0 1187.0
2Ø16+1Ø8
4466.0 1233.0
4476.0 1285.0
4487.0 1343.0
4516.0 1485.0
1Ø20+2Ø16
4552.0 1645.0
2Ø20+1Ø16
4585.0 1790.0
4618.0 1918.0
Notas: Esfuerzos por metro de ancho
Flexión positiva - Viguetas dobles Tipo de vigueta
Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III
Cortante último (t/m)
2855.0 159.0
2883.0 240.0
2906.0 311.0
2944.0 405.0
2973.0 481.0
3005.0 560.0
9.453 10.763 11.431
3027.0 622.0 10.102 11.431 12.108
9.894 10.328
Flexión negativa - Viguetas dobles Refuerzo superior por nervio 1Ø8+1Ø6
Momento último Área del (t·m/m) nervio Sección Sección (cm²) tipo macizada
5796.0 277.0
5809.0 367.0
5827.0 454.0
5843.0 536.0
5864.0 637.0
Flexión negativa - Viguetas dobles Refuerzo superior por nervio
Total Fisurada
5884.0 729.0
5898.0 797.0
5915.0 870.0
5934.0 956.0
5948.0 1016.0
5959.0 1063.0
5984.0 1163.0
5997.0 1220.0
6011.0 1273.0
6027.0 1336.0
6045.0 1406.0
6092.0 1582.0
6150.0 1789.0
6206.0 1980.0
6261.0 2158.0
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN -Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² -Tensión admisible en situaciones accidentales: 2.25 kp/cm²
12.- MATERIALES UTILIZADOS 12.1.- Hormigones
Hormigón HA-25
fck (kp/cm²) 255
Árido c
1.50 Cuarcita
Ec (kp/cm²) 277920
12.2.- Aceros por elemento y posición 12.2.1.- Aceros en barras
fyk (kp/cm²)
Tipo de acero para perfiles Acero
Límite elástico Módulo de elasticidad (kp/cm²) (kp/cm²)
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
1.2.- Medición
2.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS
3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO
3.2.- Medición
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 1.1.- Descripción Referencias
Zapata rectangular excéntrica X: 6Ø12c/20 Ancho inicial X: 5.5 cm Y: 6Ø12c/20 Ancho inicial Y: 6.0 cm Ancho final X: 119.5 cm Ancho final Y: 119.0 cm Ancho zapata X: 125.0 cm Ancho zapata Y: 125.0 cm Canto: 60.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 5Ø16c/23 Ancho inicial X: 127.5 cm Y: 13Ø12c/19 Ancho inicial Y: 8.0 cm Ancho final X: 127.5 cm Ancho final Y: 122.0 cm Ancho zapata X: 255.0 cm Ancho zapata Y: 130.0 cm Canto: 65.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 6Ø16c/22 Ancho inicial X: 132.5 cm Y: 13Ø12c/19 Ancho inicial Y: 8.0 cm Ancho final X: 132.5 cm Ancho final Y: 127.0 cm Ancho zapata X: 265.0 cm Ancho zapata Y: 135.0 cm Canto: 65.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 5Ø16c/23 Ancho inicial X: 122.5 cm Y: 12Ø12c/20 Ancho inicial Y: 8.0 cm Ancho final X: 122.5 cm Ancho final Y: 117.0 cm Ancho zapata X: 245.0 cm Ancho zapata Y: 125.0 cm Canto: 60.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 6Ø12c/20 Ancho inicial X: 119.5 cm Y: 6Ø12c/20 Ancho inicial Y: 6.0 cm Ancho final X: 5.5 cm Ancho final Y: 119.0 cm Ancho zapata X: 125.0 cm Ancho zapata Y: 125.0 cm Canto: 60.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 4Ø12c/25 Ancho inicial X: 57.5 cm Y: 4Ø12c/25 Ancho inicial Y: 57.5 cm Ancho final X: 57.5 cm Ancho final Y: 57.5 cm Ancho zapata X: 115.0 cm Ancho zapata Y: 115.0 cm Canto: 50.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 8Ø12c/20 Ancho inicial X: 85.0 cm Y: 8Ø12c/20 Ancho inicial Y: 85.0 cm Ancho final X: 85.0 cm Ancho final Y: 85.0 cm Ancho zapata X: 170.0 cm Ancho zapata Y: 170.0 cm Canto: 60.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 9Ø12c/20 Ancho inicial X: 90.0 cm Y: 9Ø12c/20 Ancho inicial Y: 90.0 cm Ancho final X: 90.0 cm Ancho final Y: 90.0 cm Ancho zapata X: 180.0 cm Ancho zapata Y: 180.0 cm Canto: 60.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 6Ø12c/25 Ancho inicial X: 74.5 cm Y: 3Ø12c/22 Ancho inicial Y: 77.5 cm Ancho final X: 5.5 cm Ancho final Y: 77.5 cm Ancho zapata X: 80.0 cm Ancho zapata Y: 155.0 cm Canto: 50.0 cm
1.2.- Medición Referencia: P1
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) Peso (kg)
6x1.38 8.28 6x1.23 7.35
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) Peso (kg)
Longitud (m) Peso (kg)
16.56 14.70 14.70
Total con mermas (10.00%)
18.22 16.17 16.17
Ø16 5x2.39 11.95 5x3.77 18.86
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 13x1.43 Peso (kg) 13x1.27
18.59 16.50
11.95 18.86 35.36
20.45 18.15
13.15 20.75 38.90
Referencias: P3 y P5
6x2.49 14.94 6x3.93 23.58
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 13x1.48 Peso (kg) 13x1.31
19.24 17.08
14.94 23.58 40.66
21.16 18.79
16.43 25.94 44.73
5x2.29 11.45 5x3.61 18.07
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 12x1.38 Peso (kg) 12x1.23
16.56 14.70
11.45 18.07 32.77
18.22 16.17
12.60 19.88 36.05
4x1.22 4.88 4x1.08 4.33
9.76 8.66 8.66
10.74 9.53 9.53
Referencias: P8 y P10
8x1.54 12.32 8x1.37 10.94
24.64 21.88 21.88
27.10 24.07 24.07
9x1.93 17.37 9x1.71 15.42
34.74 30.84 30.84
38.21 33.92 33.92
9x1.64 14.76 9x1.46 13.10
29.52 26.20 26.20
32.47 28.82 28.82
6x0.93 5.58 6x0.83 4.95
3x1.39 4.17 3x1.23 3.70
9.75 8.65 8.65
Total con mermas Longitud (m) 10.73 (10.00%) Peso (kg) 9.52 9.52 Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Ø16
Encofrado (m²)
Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
20.75 38.90
Referencias: P3 y P5 2x18.79 2x25.94 89.46
2x2.33
2x0.36
2x4.64
19.88 36.05
Referencias: P8 y P10 2x24.07
2x0.29
2x3.52
Referencia: P12 Totales
92.51 326.68
2.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS 2.1.- Descripción
[P1 - P2]
VC.T-1
Ancho: 40.0 cm Superior: 4Ø16 Canto: 50.0 cm Inferior: 3Ø12 Piel: 1x2Ø12 Estribos: 1xØ8c/30
[P1 - P7]
[P2 - P8]
VC.T-3
Ancho: 40.0 cm Superior: 5Ø25 Canto: 60.0 cm Inferior: 3Ø12 Piel: 1x2Ø12 Estribos: 1xØ8c/30
[P3 - P9]
[P4 - P10] VC.T-2.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 4Ø20 Canto: 60.0 cm Inferior: 3Ø16 Piel: 1x2Ø12 Estribos: 1xØ8c/20 [P5 - P6]
[P5 - P11] VC.T-3
[P6 - P12] VC.T-1
[P11 - P12] VC.T-1
2.2.- Medición Referencia: [P1 - P2]
Armado viga - Armado de piel
2x6.04 2x5.36
12.08 10.73
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) Peso (kg)
3x5.84 3x5.18
17.52 15.55
Armado viga - Armado superior Longitud (m) Peso (kg)
4x6.29 25.16 4x9.93 39.71
Armado viga - Estribo
Longitud (m) 11x1.61 Peso (kg) 11x0.64
17.71 6.99
17.71 29.60 25.16 6.99 26.28 39.71 72.98
19.48 32.56 27.68 7.69 28.91 43.68 80.28
Referencia: [P1 - P7]
Nombre de armado Armado viga - Armado de piel
2x6.34 2x5.63
12.68 11.26
3x6.14 3x5.45
18.42 16.35
4x6.71 26.84 4x10.59 42.36
Longitud (m) 14x1.61 Peso (kg) 14x0.64
22.54 31.10 8.89 27.61
26.84 42.36 78.86
24.79 34.21 9.78 30.37
29.52 46.60 86.75
Referencia: [P2 - P8]
22.54 8.89
2x6.10 2x5.42
12.20 10.83
3x5.98 3x5.31
17.94 15.93
5x7.26 36.30 5x27.98 139.88
Longitud (m) 13x1.81 Peso (kg) 13x0.71
23.53 30.14 36.30 9.29 26.76 139.88 175.93
25.88 33.15 39.93 10.22 29.44 153.86 193.52
Referencia: [P3 - P9]
23.53 9.29
3x5.99 3x5.32
17.97 15.95
5x7.04 35.20 5x27.13 135.64
23.53 30.17 35.20 9.29 26.78 135.64 171.71
25.88 33.19 38.72 10.22 29.46 149.20 188.88
Referencia: [P4 - P10]
Ø8 Longitud (m) Peso (kg)
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) Peso (kg) Armado viga - Armado superior Longitud (m) Peso (kg) Armado viga - Estribo
Longitud (m) 20x1.81 Peso (kg) 20x0.71
2x6.38 2x5.66
Total Ø20 12.76 11.33
3x6.33 3x9.99
18.99 29.97 4x7.24 28.96 4x17.85 71.42 36.20 14.29
Total Ø20
36.20 12.76 18.99 14.29 11.33 29.97
28.96 71.42 127.01
39.82 14.04 20.89 15.72 12.46 32.97
31.86 78.56 139.71
Referencia: [P5 - P6]
4x6.28 25.12 4x9.91 39.65
17.71 29.60 25.12 6.99 26.28 39.65 72.92
19.48 32.56 27.63 7.69 28.91 43.61 80.21
Referencia: [P5 - P11]
2x6.14 2x5.45
12.28 10.90
3x6.00 3x5.33
5x7.37 36.85 5x28.40 142.00
23.53 30.28 36.85 9.29 26.88 142.00 178.17
25.88 33.31 40.54 10.22 29.57 156.20 195.99
Referencia: [P6 - P12]
2x6.35 2x5.64
12.70 11.28
3x6.15 3x5.46
18.45 16.38
4x6.60 26.40 4x10.42 41.67
22.54 31.15 8.89 27.66
26.40 41.67 78.22
24.79 34.27 9.78 30.43
29.04 45.83 86.04
Referencia: [P11 - P12]
Ø12 2x5.72 2x5.08
Ø16 11.44 10.16
3x5.66 3x5.03
Total 16.98 15.08
4x5.86 23.44 4x9.25 37.00
22.54 28.42 23.44 8.89 25.24 37.00 71.13
Total con mermas Longitud (m) 24.79 31.26 25.78 (10.00%) Peso (kg) 9.78 27.76 40.70 78.24 Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) B 500 S, Ys=1.15 (kg) Ø12
Referencia: [P1 - P2]
7.69 28.91 43.68
Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 0.58
9.78 30.37 46.60
10.22 29.44
153.86 193.52
10.22 29.46
149.20 188.88
Referencia: [P4 - P10] 15.72 12.46 32.97 78.56 Referencia: [P5 - P6]
7.69 28.91 43.61
Referencia: [P5 - P11] 10.22 29.57
156.20 195.99
9.78 30.43 45.83
Referencia: [P11 - P12] 9.78 27.76 40.70
91.10 247.31 253.39 78.56 459.26 1129.62
Referencia: [P6 - P12] Totales
3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO 3.1.- Descripción Referencias Tipo
[P2 - P3], C.1 Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø12 [P3 - P4], Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø12 [P4 - P5], Estribos: 1xØ8c/30 [P8 - P9], [P9 - P10], [P10 - P11] [P7 - P8]
C.1 Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø12 Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø12 Estribos: 1xØ8c/30
3.2.- Medición Referencias: [P2 - P3], [P3 - P4], [P4 - P5], [P8 - P9], [P9 - P10] y [P10 - P11]
Armado viga - Armado inferior
2x5.80 11.60 2x5.15 10.30
Armado viga - Armado superior
Longitud (m) 11x1.41 Peso (kg) 11x0.56
15.51 6.12
Referencias: [P2 - P3], [P3 - P4], [P4 - P5], [P8 - P9], [P9 - P10] y [P10 - P11]
23.20 20.60 26.72
17.06 6.73
25.52 22.66 29.39
Referencia: [P7 - P8]
2x5.65 11.30 2x5.02 10.03
Longitud (m) 15x1.41 Peso (kg) 15x0.56
21.15 8.35
22.60 20.06 28.41
Total con mermas Longitud (m) 23.27 (10.00%) Peso (kg) 9.19 Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
24.86 22.06 31.25
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Elemento
Referencias: [P2 - P3], [P3 - P4], [P4 - P5], [P8 - P9], 6x6.73 6x22.66 176.34 [P9 - P10] y [P10 - P11] Referencia: [P7 - P8] Totales
6x0.46
22.07 31.25
49.56 158.03 207.59
6x2.32
1.- FORJADO 1
1.1.- Pórtico 1
1.2.- Pórtico 2
1.3.- Pórtico 3
1.4.- Pórtico 4
1.5.- Pórtico 5
1.6.- Pórtico 6
1.7.- Pórtico 7
1.8.- Pórtico 8
1.9.- Pórtico 9
1.10.- Pórtico 10
2.- FORJADO 2
2.1.- Pórtico 1
2.2.- Pórtico 2
2.3.- Pórtico 3
2.4.- Pórtico 4
2.5.- Pórtico 5
2.6.- Pórtico 6
2.7.- Pórtico 7
2.8.- Pórtico 8
1.- FORJADO 1 1.1.- Pórtico 1
Tramo: P1-P2
Tramo: P2-P3
Tramo: P3-P4
Momento mín.
[t·m]
Momento máx.
Cortante mín.
Cortante máx.
Torsor mín.
Torsor máx.
Área Sup. Área Inf.
[cm²] [cm²]
Área Transv. [cm²/m]
1.44 mm, L/3642 (L: 5.23 m)
0.09 mm, L/60447 (L: 0.24 mm, L/22343 (L: 5.37 m) 5.37 m)
4.24 mm, L/1234 (L: 5.23 m)
0.44 mm, L/12317 (L: 5.37 m)
1.48 mm, L/3640 (L: 5.37 m)
F. A plazo infinito
4.74 mm, L/1102 (L: 5.23 m)
0.52 mm, L/10372 (L: 5.37 m)
1.95 mm, L/2751 (L: 5.37 m)
Tramo: P4-P5
x Momento máx.
Tramo: P5-P6 40x50
Torsor máx. [t]
Área Sup.
Área Inf.
Área Transv. [cm²/m] F. Sobrecarga
0.15 mm, L/29957 (L: 4.45 m)
1.07 mm, L/4908 (L: 5.23 m)
0.73 mm, L/6041 (L: 4.40 m)
3.31 mm, L/1580 (L: 5.23 m)
0.89 mm, L/4961 (L: 4.39 m)
3.80 mm, L/1375 (L: 5.23 m)
Tramo: B5-B4
Tramo: B4-B0
0.00 mm, <L/1000 (L: 0.55 m)
3.00 mm, L/1481 (L: 4.44 m)
0.01 mm, L/42074 (L: 0.55 m)
9.73 mm, L/456 (L: 4.44 m)
0.02 mm, L/30653 (L: 0.55 m)
10.33 mm, L/430 (L: 4.44 m)
Tramo: P7-P8
Tramo: P8-P9
Tramo: P9-P10
1.41 mm, L/3714 (L: 5.23 m)
4.12 mm, L/1269 (L: 5.23 m)
0.70 mm, L/7707 (L: 5.37 m)
1.64 mm, L/3270 (L: 5.37 m)
4.60 mm, L/1137 (L: 5.23 m)
0.82 mm, L/6559 (L: 5.37 m)
2.15 mm, L/2501 (L: 5.37 m)
0.14 mm, L/37671 (L: 0.27 mm, L/19990 (L: 5.37 m) 5.37 m)
Tramo: P10-P11
Tramo: P11-P12 40x50
Tramo: P11-P12
0.14 mm, L/30949 (L: 4.26 m)
1.10 mm, L/4745 (L: 5.23 m)
0.69 mm, L/6184 (L: 4.24 m)
3.38 mm, L/1548 (L: 5.23 m)
0.84 mm, L/5071 (L: 4.24 m)
3.87 mm, L/1352 (L: 5.23 m)
Tramo: P1-P7
0.33 mm, L/16792 (L: 5.53 m)
2.65 mm, L/2085 (L: 5.53 m)
3.98 mm, L/1388 (L: 5.53 m)
Tramo: P2-P8
Zona Área Sup. Área Inf.
1/3L [cm²] [cm²]
Área Transv. [cm²/m] F. Sobrecarga F. Activa F. A plazo infinito
2/3L 2.70
3/3L 1.57
2.32 mm, L/2367 (L: 5.49 m) 8.83 mm, L/621 (L: 5.49 m) 10.60 mm, L/518 (L: 5.49 m)
Tramo: B4-B1
0.12 mm, L/25140 (L: 2.95 m)
0.93 mm, L/3176 (L: 2.95 m)
1.38 mm, L/2141 (L: 2.95 m)
Tramo: P3-P9
x Cortante mín.
2/3L 7.07
3/3L 2.36
3.07 mm, L/1787 (L: 5.49 m)
13.72 mm, L/400 (L: 5.49 m)
14.20 mm, L/387 (L: 5.49 m)
Tramo: P4-P10
2/3L -0.37
3/3L --
0.26 mm, L/21466 (L: 5.49 m)
2.20 mm, L/2499 (L: 5.49 m)
3.35 mm, L/1638 (L: 5.49 m)
Tramo: P5-P11
0.19 mm, L/29557 (L: 5.49 m)
1.91 mm, L/2867 (L: 5.49 m)
3.06 mm, L/1795 (L: 5.49 m)
Tramo: P6-P12
2/3L -0.18
0.32 mm, L/17293 (L: 5.53 m)
2.60 mm, L/2123 (L: 5.53 m)
3.92 mm, L/1411 (L: 5.53 m)
2.- FORJADO 2 2.1.- Pórtico 1
40x50 3/3L
-12.85 -12.77
40x50 2/3L --
-10.55 -10.63
2/3L --
3/3L -10.52
2.73 mm, L/1925 (L: 5.25 m)
0.46 mm, L/10800 (L: 4.95 m)
0.71 mm, L/7622 (L: 5.40 m)
5.74 mm, L/915 (L: 5.25 m)
1.23 mm, L/4044 (L: 4.96 m)
1.77 mm, L/3045 (L: 5.40 m)
5.04 mm, L/1042 (L: 5.25 m)
1.20 mm, L/4128 (L: 4.97 m)
1.73 mm, L/3124 (L: 5.40 m)
Tramo: P5-P6
Torsor máx. [t] x Área Sup. Área Inf.
[m] [cm²] [cm²]
0.45 mm, L/11048 (L: 5.02 m)
3.05 mm, L/1721 (L: 5.25 m)
1.22 mm, L/4136 (L: 5.03 m)
6.30 mm, L/833 (L: 5.25 m)
1.19 mm, L/4217 (L: 5.03 m)
5.46 mm, L/961 (L: 5.25 m)
40x50 2/3L
Torsor mín. x
F. Activa F. A plazo infinito
-10.53 -10.64
3/3L -10.48
-12.90 -12.84
2.70 mm, L/1943 (L: 5.25 m)
0.45 mm, L/10854 (L: 4.93 m)
0.71 mm, L/7586 (L: 5.40 m)
5.70 mm, L/922 (L: 5.25 m)
1.21 mm, L/4067 (L: 4.94 m)
1.78 mm, L/3033 (L: 5.40 m)
5.01 mm, L/1049 (L: 5.25 m)
1.19 mm, L/4157 (L: 4.95 m)
1.74 mm, L/3109 (L: 5.40 m)
0.45 mm, L/11078 (L: 5.00 m)
3.06 mm, L/1716 (L: 5.25 m)
1.21 mm, L/4148 (L: 5.01 m)
6.32 mm, L/831 (L: 5.25 m)
1.19 mm, L/4226 (L: 5.02 m)
5.48 mm, L/958 (L: 5.25 m)
1.72 mm, L/3246 (L: 5.59 m)
5.06 mm, L/1103 (L: 5.59 m)
5.87 mm, L/952 (L: 5.59 m)
2/3L -0.55
0.74 mm, L/7440 (L: 5.53 m)
2.85 mm, L/1939 (L: 5.53 m)
3.67 mm, L/1505 (L: 5.53 m)
0.99 mm, L/5589 (L: 5.53 m)
3.45 mm, L/1602 (L: 5.53 m)
3.96 mm, L/1396 (L: 5.53 m)
1.28 mm, L/4352 (L: 5.55 m)
4.20 mm, L/1323 (L: 5.55 m)
5.13 mm, L/1081 (L: 5.55 m)
0.99 mm, L/5573 (L: 5.53 m)
3.54 mm, L/1561 (L: 5.53 m)
4.11 mm, L/1345 (L: 5.53 m)
1.40 mm, L/3993 (L: 5.58 m)
4.43 mm, L/1259 (L: 5.58 m)
5.19 mm, L/1074 (L: 5.58 m)
1.- NOTACIÓN (PILARES)
2.- PILARES
2.1.- P1
2.2.- P2
2.3.- P3
2.4.- P4
2.5.- P5
2.6.- P6
2.7.- P7
2.8.- P8
2.9.- P9
2.10.- P10
2.11.- P11
2.12.- P12
3.1.- Forjado 1
3.2.- Forjado 2
1.- NOTACIÓN (PILARES) En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%. : Limitación de esbeltez w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
2.- PILARES 2.1.- P1 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Forjado 2 (3.27 - 6.54 m)
Forjado 1 (-1.5 - 3.27 m)

Esfuerzos pésimos
MtV VZ NMYM Aprov Nc MY MZ Naturalez Z (% . Z (%) (%) (%) (% a ) (%) (%) )
Mxx Myy Qy Estado N Qx (kN·m (kN·m (kN (kN) (kN) ) ) )
Cumpl Cumpl 57. 12. 11. 1.2 80.9 e e 2 4 9
1.2 80.9
G, Q(1)
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 11.2 0.14 3 tV Z
Cumpl Cumpl 57. 11. 11. 1.2 79.4 e e 5 2 5
1.2 79.4
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 11.2 -0.13 -0.15 8 tV Z
0.1 Cumpl 0.11 0 e
Cumpl Cumpl 55. 7.2 6.4 0.5 68.8 e e 8
0.5 68.8
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 22.2 0.28 0 tV Z
0.1 Cumpl 0.08 0 e
Cumpl Cumpl 56. 4.0 3.6 0.5 63.5 e e 2
0.5 63.5
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 22.3 -0.16 -0.12 5 tV Z
Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa
2.2.- P2 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
MtV MZ VZ NMYM Aprov Nc MY Naturalez Z (% (% . Z (%) (%) (% a ) ) (%) (%) )
Mxx Myy Qx Qy Estado N (kN·m (kN·m (kN (kN (kN) ) ) ) )
Cumpl Cumpl 49. 19. 4.1 2.7 68.9 e e 3 7
2.7 68.9
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 30.4 0.77 6 tV Z
0.1 0.6 Cumpl 1 0 e
Cumpl Cumpl 49. 22. 5.1 2.7 72.8 e e 5 7
2.7 72.8
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 30.5 -0.89 6 tV Z
Cumpl Cumpl 79. 15. 3.3 1.3 95.0 e e 2 8
1.3 95.0
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 55.0 1.16 6 tV Z
0.0 0.4 Cumpl 7 3 e
Cumpl Cumpl 79. 8.9 2.0 1.3 88.5 e e 5
1.3 88.5
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 55.2 -0.66 8 tV Z
2.3.- P3 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Cumpl Cumpl 49. 20. 2.0 2.6 69.0 e e 9 6
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 30.7 0.81 8 tV Z
0.5 Cumpl 0.06 8 e
Cumpl Cumpl 50. 20. 3.3 2.6 69.5 e e 0 2
2.6 69.5
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 30.8 -0.79 8 tV Z
Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Cumpl Cumpl 78. 11. 2.7 1.0 90.4 e e 7 5
1.0 90.4
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 54.6 0.85 8 tV Z
0.3 Cumpl 0.06 1 e
Cumpl Cumpl 79. 6.5 1.5 1.0 85.6 e e 0
1.0 85.6
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 54.8 -0.48 9 tV Z
2.4.- P4 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Cumpl Cumpl 60. 16. 1.2 1.9 76.8 e e 5 3
1.9 76.8
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 26.9 0.43 1 tV Z
0.0 0.2 Cumpl 2 9 e
Cumpl Cumpl 60. 14. 1.5 1.9 74.6 e e 7 0
1.9 74.6
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 26.9 -0.37 9 tV Z
Cumpl Cumpl 74. 7.6 1.1 0.6 81.1 e e 3
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 51.6 0.56 3 tV Z
0.0 0.2 Cumpl 2 1 e
Cumpl Cumpl 74. 4.3 0.7 0.6 78.5 e e 6
0.6 78.5
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 51.8 -0.32 5 tV Z
2.5.- P5 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Cumpl Cumpl 55. 18. 3.0 2.1 72.3 e e 1 1
2.1 72.3
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 34.0 0.71 4 tV Z
0.4 Cumpl 0.07 6 e
Cumpl Cumpl 55. 14. 2.9 2.1 68.9 e e 3 8
2.1 68.9
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 34.1 -0.58 4 tV Z
Cumpl Cumpl 85. 6.4 1.4 0.5 92.2 e e 6
0.5 92.2
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 59.4 0.47 7 tV Z
0.1 Cumpl 0.03 7 e
Cumpl Cumpl 85. 3.6 0.8 0.5 89.6 e e 9
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 59.6 -0.27 9 tV Z
2.6.- P6 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Cumpl Cumpl 39. 13. 13. 1.3 63.4 e e 4 6 2
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 12.2 0.23 1 tV Z
0.1 0.1 Cumpl 6 6 e
Cumpl Cumpl 39. 12. 12. 1.3 61.4 e e 6 2 3
1.3 61.4
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 12.2 -0.21 7 tV Z
Cumpl Cumpl 57. 7.1 5.9 0.5 69.7 e e 3
0.5 69.7
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 22.8 0.28 0 tV Z
0.0 0.1 Cumpl 7 0 e
Cumpl Cumpl 57. 4.1 3.4 0.5 64.9 e e 7
0.5 64.9
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 22.9 -0.16 5 tV Z
2.7.- P7 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Forjado 2 (3.27 - 6.54 2xUPN m) 65([])
MV VZ NMYM t Apro Nc MY MZ Z (% v. Z (%) (%) (%) (% ) (%) (%) )
Estad Mxx Myy N Qx Qy o (kN·m (kN·m (kN) (kN) (kN) ) )
Cumpl Cumpl 57. 12. 12. 1.1 80.3 e e 1 0 0
1.1 80.3
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 11.2 -0.14 0.15 2 tV Z
Cumpl 0.11 0.09 e
Cumpl Cumpl 57. 10. 11. 1.1 78.8 e e 4 7 6
1.1 78.8
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 11.2 0.12 7 tV Z
Cumpl Cumpl 55. 7.4 6.2 0.5 68.5 e e 6
0.5 68.5
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 22.1 -0.29 0.21 2 tV Z
Cumpl 0.08 0.11 e
Cumpl Cumpl 56. 4.3 3.5 0.5 63.4 e e 0
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 22.2 0.17 8 tV Z
2.8.- P8 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Mxx Myy Qx N Qy Estado (kN·m (kN·m (kN (kN) (kN) ) ) )
Cumpl Cumpl 49. 19. 3.7 2.6 68.3 e e 4 4
2.6 68.3
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 30.4 -0.76 8 tV Z
0.1 Cumpl 0 0.58 e
Cumpl Cumpl 49. 22. 4.6 2.6 71.7 e e 5 0
2.6 71.7
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 30.5 0.86 8 tV Z
Cumpl Cumpl 74. 15. 3.2 1.3 89.2 e e 3 3
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 51.6 -1.13 2 tV Z
0.0 Cumpl 7 0.41 e
Cumpl Cumpl 74. 8.7 1.9 1.3 83.2 e e 6
1.3 83.2
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 51.8 0.64 4 tV Z
2.9.- P9 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Mxx Myy N Qx Qy Estado (kN·m (kN·m (kN) (kN) (kN) ) )
Cumpl Cumpl 49. 21. 2.8 2.7 70.1 e e 9 2
2.7 70.1
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 30.7 -0.83 0.10 9 tV Z
Cumpl 0.09 0.59 e
Cumpl Cumpl 50. 20. 4.5 2.7 71.1 e e 0 9
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 30.8 0.82 9 tV Z
Cumpl Cumpl 76. 11. 3.4 1.0 89.4 e e 5 9
1.0 89.4
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 53.1 -0.88 0.20 4 tV Z
Cumpl 0.07 0.32 e
Cumpl Cumpl 76. 6.8 1.9 1.0 84.1 e e 8
1.0 84.1
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 53.3 0.50 5 tV Z
2.10.- P10 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Cumpl Cumpl 60. 17. 1.0 2.0 77.6 e e 5 2
Cumpl Cumpl 60. 14. 1.4 2.0 75.4 e e 6 9
Cumpl Cumpl 74. 7.6 1.3 0.6 81.8 e e 7
Cumpl Cumpl 75. 4.3 0.8 0.6 79.2 e e 0
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 26.8 -0.45 9 tV Z
0.0 Cumpl 2 0.30 e
2.0 75.4
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 26.9 0.39 7 tV Z
0.6 81.8
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 51.9 -0.56 4 tV Z
0.0 Cumpl 3 0.21 e
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 52.1 0.32 6 tV Z
0.6 79.2
2.11.- P11 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Cumpl Cumpl 55. 19. 3.4 2.3 74.3 e e 3 6
2.3 74.3
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 34.1 -0.77 0.12 2 tV Z
Cumpl 0.08 0.51 e
Cumpl Cumpl 55. 16. 3.3 2.3 71.0 e e 4 4
2.3 71.0
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 34.2 0.64 2 tV Z
Cumpl Cumpl 85. 6.2 1.4 0.5 92.1 e e 6
0.5 92.1
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 59.5 -0.46 0.08 1 tV Z
Cumpl 0.03 0.17 e
Cumpl Cumpl 85. 3.5 0.7 0.5 89.6 e e 9
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 59.7 0.26 3 tV Z
2.12.- P12 Sección de acero laminado Comprobaciones Tramo
Cumpl Cumpl 61. 12. 12. 1.2 86.3 e e 8 5 0
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 12.1 -0.14 -0.15 3 tV Z
0.1 Cumpl 1 0.10 e
Cumpl Cumpl 62. 11. 11. 1.2 84.5 e e 1 3 2
1.2 84.5
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 12.1 0.13 9 tV Z
Cumpl Cumpl 57. 7.1 6.0 0.5 69.5 e e 1
0.5 69.5
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 22.6 -0.28 -0.20 8 tV Z
0.0 Cumpl 8 0.10 e
Cumpl Cumpl 57. 4.1 3.5 0.5 64.6 e e 4
Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,M 22.8 0.16 4 tV Z
3.- VIGAS 3.1.- Forjado 1 Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Arm.
'0.124 m' '4.772 m' '2.098 m' Cumple  = 90.9  = 77.5
N.P.(2)
CUMPLE  = 90.9
'4.912 m' 'P2'  = 38.3  = 60.2
CUMPLE  = 60.2
'0.527 m' 'P4'  = 76.9  = 67.8
CUMPLE  = 76.9
'0.458 m' 'P5'  = 80.4  = 71.6
CUMPLE  = 80.4
'0.000 m' '0.458 m' '2.396 m' Cumple  = 92.2  = 89.8
CUMPLE  = 92.2
'0.197 m' '0.100 m' '0.100 m' '0.100 m' '0.100 m' '0.100 m' '0.197 m' '0.197 m' N.P.(3) N.P.(3) Cumple  = 24.8  = 20.0  = 83.9  = 65.2  = 64.9 Cumple  = 77.3 Cumple
CUMPLE  = 83.9
'4.437 m' '2.124 m' '0.000 m' '0.000 m' '0.000 m' '0.089 m' '0.000 m' '0.000 m' '0.000 m' '0.000 m' '0.000 m' CUMPLE N.P.(3) N.P.(3)  = 46.6  = 92.9  = 9.9  = 7.7  = 7.4 Cumple  = 4.7 Cumple Cumple Cumple Cumple  = 92.9
P9 - P10 Cumple
'0.124 m' '4.772 m' '2.098 m' Cumple  = 89.8  = 76.6
TVXst
T,Geom. T,Disp.sl
T,Disp.st
CUMPLE  = 89.8
'0.458 m' 'P8' '0.000 m' '0.458 m' '0.783 m' '0.458 m' '0.000 m' '0.458 m' '0.458 m' '0.458 m' '0.458 m' CUMPLE N.P.(3) N.P.(3)  = 37.6  = 56.2  = 19.6  = 35.1  = 6.9 Cumple  = 12.9 Cumple Cumple Cumple Cumple  = 56.2
'0.000 m' '4.402 m' '1.812 m' Cumple  = 78.6  = 70.7
CUMPLE  = 78.6
'0.458 m' 'P11'  = 80.9  = 71.3
CUMPLE  = 80.9
'0.000 m' '0.458 m' '2.396 m' Cumple  = 92.2  = 90.3
CUMPLE  = 49.4
P10 - P11 Cumple Cumple P11 - P12 Cumple
'5.272 m' '2.765 m'  = 20.6  = 49.4
P2 - P8
'0.258 m' '2.219 m' '5.245 m' '2.219 m' '4.995 m' '2.219 m' '5.245 m' '2.219 m' '2.219 m' '2.219 m' '2.219 m' N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE  = 57.3  = 85.7  = 16.3  = 20.5  = 7.3 Cumple  = 7.4 Cumple Cumple Cumple Cumple
'0.000 m' '2.326 m' '0.451 m' '0.000 m' '0.000 m' '0.000 m' '0.326 m' '0.076 m' '0.000 m' N.P.(3) N.P.(3) Cumple Cumple  = 46.0  = 62.9  = 16.8  = 37.1  = 18.3 Cumple  = 8.4 Cumple
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Disp.
'5.032 m' '2.546 m' Cumple Cumple  = 65.6  = 94.0
CUMPLE  = 94.0
'0.000 m' '5.232 m' '2.745 m' P4 - P10 Cumple Cumple  = 21.6  = 44.7
CUMPLE  = 44.7
'0.000 m' '5.232 m' '2.745 m' Cumple  = 23.1  = 51.7
CUMPLE  = 51.7
'0.258 m' '2.765 m'  = 20.7  = 48.8
CUMPLE  = 48.8
P5 - P11 Cumple
P6 - P12 Cumple Cumple
Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) c
Wk,C,sup.
Wk,C,Lat.Der.
Wk,C,inf.
Wk,C,Lat.Izq.
sr
x: 2.468 m Cumple
x: 1.358 m Cumple
x: 0 m Cumple
x: 5.37 m Cumple
x: 2.951 m Cumple
x: 2.211 m Cumple
x: 0.35 m Cumple
x: 2.309 m Cumple
x: 1.384 m Cumple
x: 2.182 m Cumple
x: 2.765 m Cumple
x: 0 m CUMPLE Cumple
x: 2.219 m Cumple
x: 1.387 m Cumple
x: 0.701 m Cumple
x: 2.873 m Cumple
x: 2.745 m Cumple
P5 - P11
P6 - P12
Vfis N.P.(1)
Notación: c: Fisuración por compresión Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda sr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración por cortante x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. (2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Comprobaciones de flecha Vigas
Sobrecarga A plazo infinito Activa (Característica) (Cuasipermanente) (Característica) Estado fi,Q  fi,Q,lim fT,max  fT,lim fA,max  fA,lim fi,Q,lim= L/350 fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) fA,lim= L/400
fi,Q: 1.44 mm fT,max: 4.74 mm fi,Q,lim: 14.94 mm fT,lim: 17.43 mm
fA,max: 4.24 mm fA,lim: 13.08 mm
fi,Q: 0.09 mm fT,max: 0.52 mm fi,Q,lim: 15.34 mm fT,lim: 17.90 mm
fA,max: 0.44 mm fA,lim: 13.43 mm
fi,Q: 0.24 mm fT,max: 1.95 mm fi,Q,lim: 15.34 mm fT,lim: 17.90 mm
fA,max: 1.48 mm fA,lim: 13.43 mm
fi,Q: 0.15 mm fT,max: 0.89 mm fi,Q,lim: 12.73 mm fT,lim: 14.64 mm
fA,max: 0.73 mm fA,lim: 11.00 mm
fi,Q: 1.07 mm fT,max: 3.80 mm fi,Q,lim: 14.94 mm fT,lim: 17.43 mm
fA,max: 3.31 mm fA,lim: 13.08 mm
fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 1.57 mm
fA,max: 0.01 mm fA,lim: 1.37 mm
fi,Q: 3.00 mm fT,max: 10.33 mm fi,Q,lim: 12.68 mm fT,lim: 14.79 mm
fA,max: 9.73 mm fA,lim: 11.09 mm
fi,Q: 1.41 mm fT,max: 4.60 mm fi,Q,lim: 14.94 mm fT,lim: 17.43 mm
fA,max: 4.12 mm fA,lim: 13.08 mm
fi,Q: 0.14 mm fT,max: 0.82 mm fi,Q,lim: 15.34 mm fT,lim: 17.90 mm
fA,max: 0.70 mm fA,lim: 13.43 mm
fi,Q: 0.27 mm fT,max: 2.15 mm fi,Q,lim: 15.34 mm fT,lim: 17.90 mm
fA,max: 1.64 mm fA,lim: 13.43 mm
fi,Q: 0.14 mm fT,max: 0.84 mm fi,Q,lim: 12.19 mm fT,lim: 14.14 mm
fA,max: 0.69 mm fA,lim: 10.59 mm
fi,Q: 1.10 mm fT,max: 3.87 mm fi,Q,lim: 14.94 mm fT,lim: 17.43 mm
fA,max: 3.38 mm fA,lim: 13.08 mm
fi,Q: 0.33 mm fT,max: 3.98 mm fi,Q,lim: 15.80 mm fT,lim: 18.43 mm
fA,max: 2.65 mm fA,lim: 13.83 mm
fi,Q: 2.32 mm fT,max: 10.60 mm fi,Q,lim: 15.69 mm fT,lim: 18.30 mm
fA,max: 8.83 mm fA,lim: 13.73 mm
fi,Q: 0.12 mm fi,Q,lim: 8.43 mm
fA,max: 0.93 mm fA,lim: 7.38 mm
fi,Q: 3.07 mm fT,max: 14.20 mm fi,Q,lim: 15.69 mm fT,lim: 18.30 mm
fA,max: 13.72 mm CUMPLE fA,lim: 13.73 mm
fi,Q: 0.26 mm fT,max: 3.35 mm fi,Q,lim: 15.69 mm fT,lim: 18.30 mm
fA,max: 2.20 mm fA,lim: 13.73 mm
fT,max: 0.02 mm fT,lim: 1.83 mm
fT,max: 1.38 mm fT,lim: 9.84 mm
Comprobaciones de flecha Sobrecarga A plazo infinito Activa (Característica) (Cuasipermanente) (Característica) Estado fi,Q  fi,Q,lim fT,max  fT,lim fA,max  fA,lim fi,Q,lim= L/350 fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) fA,lim= L/400
fi,Q: 0.19 mm fT,max: 3.06 mm fi,Q,lim: 15.69 mm fT,lim: 18.30 mm
fA,max: 1.91 mm fA,lim: 13.73 mm
fi,Q: 0.32 mm fT,max: 3.92 mm fi,Q,lim: 15.80 mm fT,lim: 18.43 mm
fA,max: 2.60 mm fA,lim: 13.83 mm
3.2.- Forjado 2 Vigas
TNMx TVx
TVXst TVYst
T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
'4.467 m' '1.877 m'  = 95.7  = 90.7
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1)
N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE  = 95.7
'0.000 m' '0.458 m' 'P3' Cumple  = 95.6  = 79.6
CUMPLE  = 95.6
'0.925 m' 'P3' '0.000 m' '0.000 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1)  = 92.1  = 79.6  = 6.7  = 8.8
CUMPLE  = 92.1
'P5' '5.146 m' '5.395 m' '0.000 m' '4.461 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple  = 91.5  = 78.6  = 6.4  = 9.0
CUMPLE  = 91.5
'0.000 m' '1.020 m' '2.870 m' Cumple  = 93.7  = 92.3
CUMPLE  = 93.7
'4.467 m' '1.877 m'  = 95.8  = 90.5
CUMPLE  = 95.8
'0.000 m' '0.458 m' 'P9' Cumple  = 95.7  = 79.5
'0.925 m' 'P9' '0.000 m' '0.000 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1)  = 92.2  = 79.6  = 6.8  = 8.9
'P11' '5.146 m' '5.395 m' '0.000 m' '4.461 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple  = 91.6  = 79.0  = 6.5  = 9.1
CUMPLE  = 91.6
P9 - P10 Cumple Cumple P10 - P11 Cumple
'1.020 m' '2.870 m'  = 94.0  = 92.4
'0.000 m' '0.258 m' '2.765 m' Cumple  = 31.5  = 72.7
CUMPLE  = 72.7
P11 - P12 Cumple Cumple P2 - P8
'5.272 m' '2.765 m'  = 25.7  = 62.5
CUMPLE  = 62.5
P4 - P10 Cumple Cumple
'5.292 m' '2.775 m'  = 28.8  = 67.8
CUMPLE  = 67.8
P5 - P11 Cumple Cumple
'5.272 m' '2.765 m'  = 26.0  = 63.8
CUMPLE  = 63.8
T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -
P1 - P7 Cumple
'0.258 m' '0.258 m' '2.793 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple  = 27.1  = 69.4
N.P.(1) N.P.(4)
CUMPLE  = 69.4
P6 - P12 Cumple
'0.000 m' '0.258 m' '2.789 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple  = 26.6  = 67.1
CUMPLE  = 67.1
Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
x: 2.247 m Cumple
x: 5.253 m Cumple
x: 1.322 m Cumple
x: 5.39 m Cumple
x: 5.395 m Cumple
x: 3.24 m Cumple
x: 2.315 m Cumple
x: 2.793 m Cumple
x: 2.775 m Cumple
x: 2.789 m Cumple
Notación: c: Fisuración por compresión Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda sr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración por cortante x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. (2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
fi,Q: 2.73 mm fT,max: 5.04 mm fi,Q,lim: 15.01 mm fT,lim: 17.51 mm
fA,max: 5.74 mm fA,lim: 13.13 mm
fi,Q: 0.46 mm fT,max: 1.20 mm fi,Q,lim: 14.13 mm fT,lim: 16.57 mm
fA,max: 1.23 mm fA,lim: 12.40 mm
fi,Q: 0.71 mm fT,max: 1.73 mm fi,Q,lim: 15.41 mm fT,lim: 17.98 mm
fA,max: 1.77 mm fA,lim: 13.49 mm
fi,Q: 0.45 mm fT,max: 1.19 mm fi,Q,lim: 14.33 mm fT,lim: 16.77 mm
fA,max: 1.22 mm fA,lim: 12.57 mm
fi,Q: 3.05 mm fT,max: 5.46 mm fi,Q,lim: 15.00 mm fT,lim: 17.50 mm
fA,max: 6.30 mm fA,lim: 13.13 mm
fi,Q: 2.70 mm fT,max: 5.01 mm fi,Q,lim: 15.01 mm fT,lim: 17.51 mm
fA,max: 5.70 mm fA,lim: 13.13 mm
fi,Q: 0.45 mm fT,max: 1.19 mm fi,Q,lim: 14.09 mm fT,lim: 16.50 mm
fA,max: 1.21 mm fA,lim: 12.35 mm
fi,Q: 0.71 mm fT,max: 1.74 mm fi,Q,lim: 15.41 mm fT,lim: 17.98 mm
fA,max: 1.78 mm fA,lim: 13.49 mm
fi,Q: 0.45 mm fT,max: 1.19 mm fi,Q,lim: 14.29 mm fT,lim: 16.73 mm
fA,max: 1.21 mm fA,lim: 12.53 mm
fi,Q: 3.06 mm fT,max: 5.48 mm fi,Q,lim: 15.01 mm fT,lim: 17.51 mm
fA,max: 6.32 mm fA,lim: 13.13 mm
fi,Q: 1.72 mm fT,max: 5.87 mm fi,Q,lim: 15.96 mm fT,lim: 18.62 mm
fA,max: 5.06 mm fA,lim: 13.96 mm
fi,Q: 0.74 mm fT,max: 3.67 mm fi,Q,lim: 15.80 mm fT,lim: 18.43 mm
fA,max: 2.85 mm fA,lim: 13.83 mm
fi,Q: 0.99 mm fT,max: 3.96 mm fi,Q,lim: 15.80 mm fT,lim: 18.43 mm
fA,max: 3.45 mm fA,lim: 13.83 mm
fi,Q: 1.28 mm fT,max: 5.13 mm fi,Q,lim: 15.86 mm fT,lim: 18.50 mm
fA,max: 4.20 mm fA,lim: 13.88 mm
fi,Q: 0.99 mm fT,max: 4.11 mm fi,Q,lim: 15.80 mm fT,lim: 18.43 mm
fA,max: 3.54 mm fA,lim: 13.83 mm
fi,Q: 1.40 mm fT,max: 5.19 mm fi,Q,lim: 15.94 mm fT,lim: 18.59 mm
fA,max: 4.43 mm fA,lim: 13.94 mm
MEMORIA BASICA Y EJECUCION