Source: http://docplayer.cz/299554-Technicky-standard-vodarenske-infrastruktury.html
Timestamp: 2016-12-02 20:42:03+00:00
Document Index: 36105985

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č.274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č.274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 183']

⭐TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY
TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY
Download "TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY"
1 TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 20122 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957, statutární zástupce: p. Josef Hrad, předseda představenstva a ředitel společnosti Provozovatel vodárenské infrastruktury: se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 2471, statutární zástupce: Ing. Roman Pešek, místopředseda představenstva a ředitel společnosti Zpracovatel revize: V Chrudimi dne Za vlastníka schválil: V Chrudimi dne: Za provozovatele schválil: V Chrudimi dne: Josef Hrad místopředseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Roman Pešek místopředseda představenstva a ředitel společnosti Stránka 2 z 633 OBSAH ÚVODNÍ LIST... 2 OBSAH... 3 ÚVOD PŘEHLED Vlastnických a provozních vztahů Obecné podmínky výstavby Administrativní postup Manipulace na vodovodní a kanalizační síti Předání stavby vodovodu do užívání provozovateli Předání dodávky elektro a SŘTP VODOVODY Situační a výškové vedení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu Zásady pro vedení trasy vodovodního řadu: Obecné podmínky výstavby vodovodů Vytýčení stávajících vodovodů Předání dokumentace Změny oproti projektu Manipulace na vodovodní síti Vysazování odboček, propojení Ochrana vodovodního řadu Zrušení starého vodovodního řadu Vodovodní řady Materiály trub Armatury Tvarovky Technické řešení vodovodů Osazování armatur Spojování trub Chráničky, průchozí kanály, šachty Vodovodní přípojky Protikorozní ochrana potrubí Označení vodovodních zařízení Vodovodní řady uložené v zemi Vodovodní řady uložené v průchozích kanálech Zkoušky potrubí Tlaková zkouška Zkouška nezávadnosti vody Elektrojiskrová zkouška Kontrola ovladatelnosti armatur Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče Závěrečná prohlídka a kolaudace Objekty Armaturní šachty Vodojemy Automatické tlakové stanice (ATS) Čerpací stanice KANALIZACE Zásady situačního vedení trasy kanalizace Zásady výškového vedení trasy kanalizace Trubní materiály pro kanalizace Požadavky na materiály trubních stok Metodika pro stanovení povolené odchylky vnitřního povrchu kanalizačních potrubí Objekty na stokové síti Vstupní šachty vstupní část Vstupní šachty manipulační část (objekty na stokové síti) Revizní objekt Stránka 3 z 634 Objekty na spojení stok (spojné šachty a komory) Objekty na změnu směru stok Objekty na změnu nivelety stok Objekty na odlehčení odpadních vod (odlehčovací komory, separátory) Měrné šachty (na kanalizační síti, na přípojkách) Výustní objekty Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) Uliční dešťové vpusti Shybky na stokové síti Křížení kanalizace s vodními toky Křížení s komunikacemi a kolejovými tratěmi Zásady návrhu uložení kanalizačního výtlaku na mostech Kanalizační přípojky Měřidla Vodoměry pitná voda Domovní vodoměry Vodoměry pro měření spotřeby vody v cizích zdrojích Průmyslové vodoměry Metrologické ověřování vodoměrů Průtokoměry pitná voda Průtokoměry a jejich užití Metrologické ověření průtokoměrů Průtokoměry kaly, splašky, chemikálie, aj Průtokoměry a jejich užití Metrologické ověřování průtokoměrů Průtokoměry otevřené kanály Průtokoměry a jejich užití Metrologické ověřování průtokoměrů Měřidla tlaku a výšky hladiny Měřidla tlaku hladina vodojemu Měřidla tlaku tlak v potrubí Měřidla hladiny ponorná hladina ve vodojemu Měřidla hladiny ponorná hladina ve vrtu Měřidla hladiny - ultrazvuková Kalibrace měřidel Elektrická zařízení, MaR, ASŘ, telemetrie, EZS, ks, SA Elektrická zařízení Elektrická zařízení vysokého napětí Elektrická zařízení nízkého napětí Elektrická zařízení pracovních strojů Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí Hromosvody Obecné požadavky Měření a regulace Měřící zařízení Zařízení provádějící regulaci Regulace a způsoby regulace Automatizované systémy řízení Automaty Komunikace Způsoby řízení centralní a decentralizované Vizualizace procesů Elektronické zabezpečovací systémy Zabezpečení vnitřních prostor Zabezpečení venkovních prostor Propojení do ASŘ Systémy přenosu dat Přenos dat - Telemetrie...57 Stránka 4 z 635 6.5.2 Přenos dat wi-fi Přenos dat internet (TCP/IP) Přenos dat - GPRS/EDGE Stručný popis služeb datahostingu Kamerové systémy Kamery podmínky osazení Propojení do ASŘ uchovávání dat Softwarové řídící aplikace Operátorské pracoviště Vývojové prostředí řídící aplikace Řídící aplikace způsob vývoje Stručný popis způsobu vizualizace...60 Důležité kontakty...62 Poznámky...63 Stránka 5 z 636 ÚVOD Dne 5. ledna 2006 byla uzavřena mezi vlastníkem, akciovou společností Vodovody a kanalizace Chrudim (dále jen VAK Chrudim ), a provozovatelem vodárenské infrastruktury, akciovou společností Vodárenská společnost Chrudim (dále jen VS Chrudim ), smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury na dobu určitou do Tento dokument se vydává za účelem zabezpečení jednotného oboustranně schváleného přístupu k údržbě, opravám a technickým zhodnocením stávající vodárenské infrastruktury a k investicím do rozšíření stávající vodárenské infrastruktury. Technický standard byl sestaven na základě provozních zkušeností v oblasti působnosti obou společností a doporučuje se jako nejvhodnější řešení. Tento materiál nenahrazuje projekční řešení. Technické standardy veřejného vodovodu a veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako společný dokument obou obchodních společností a slouží jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování a realizaci vodovodů, vodovodních přípojek, kanalizačních stok, kanalizačních přípojek a souvisejících zařízení v celém území regionální působnosti výše uvedených společností. Tyto standardy jsou závazné pro: Návrhy technických řešení (projektové dokumentace všech stupňů) a stavby veřejného vodovodu, veřejné kanalizace a zařízení souvisejících (čerpací stanice, ATS, čistírny odpadních vod, atd.) ve smyslu zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění zákona 76/2006 Sb. a pozdějších předpisů (dále jen ZVK), která je ve vlastnictví společnosti VAK Chrudim, v provozování společnosti VS Chrudim, nachází se v oblasti regionální působnosti těchto společností, nebo lze předpokládat, že bude v budoucnu provozována společností VS Chrudim. Návrhy technických řešení (projektové dokumentace) a realizaci staveb kanalizačních přípojek a zařízení souvisejících, které budou připojeny na veřejnou kanalizaci dle bodu 1. Důvody a cíle zpracování standardů jsou: docílit standardizace některých parametrů vodárenské infrastruktury v rámci působnosti VAK Chrudim a VS Chrudim; poskytnout projektantům a stavebním firmám dílčí technický návod k projektování a budování staveb vodárenské infrastruktury za účelem dosažení jednotnosti vybudovaných staveb; docílit dlouhé životnosti nově budované i rekonstruované vodárenské infrastruktury při úměrných investičních nákladech a vhodném poměru investičních a provozních nákladů; nepřipustit zabudování stavebních materiálů nízké či průměrné kvality, vykazující krátkou nebo průměrnou životnost, v důsledku které by bylo nutné relativně brzy investovat do obnovy a rekonstrukce vodárenské infrastruktury; docílit vysoké životnosti staveb vodárenské infrastruktury s délkou minimálně 50 let. Stránka 6 z 637 1 PŘEHLED VLASTNICKÝCH A PROVOZNÍCH VZTAHŮ A. Vlastník infrastruktury VAK Chrudim - provozovatel VS Chrudim Na základě uzavřené smlouvy o nájmu a provozování. B. Vlastník jiný investor nájemce VAK Chrudim provozovatel VS Chrudim Na základě doplňku k uzavřené smlouvě o nájmu a provozování. C. Vlastník jiný investor provozovatel VS Chrudim Vlastník uzavře smlouvu o provozování s VS Chrudim. D. Vlastník jiný investor budoucí vlastník VAK Chrudim budoucí provozovatel VS Chrudim Je nutné uzavřít nejpozději před kolaudací díla trojstrannou smlouvu o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury. E. Vlastník jiný investor provozovatel jiná oprávněná osoba než VS Chrudim V místě napojení bude zřízeno předávací místo (šachta s funkčním odpadem a s fakturačním měřidlem) dle požadavků provozovatele, VS Chrudim, a v tomto smyslu doplněna projektová dokumentace stavby (díla) na náklady investora. VAK Chrudim a VS Chrudim uzavře s vlastníkem třístrannou dohodu o provozu provozně související infrastruktury. Stránka 7 z 638 2 OBECNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY 2.1 Administrativní postup Investor předá dokumentaci před zahájením stavby (jedná se o realizační dokumentaci event. dokumentaci ke stavebnímu povolení příslušnému odpovědnému provozu VS Chrudim dané oblasti), oznámí zahájení prací a dohodne vzájemnou spolupráci (propoje, odstávky, zkoušky, koordinaci a kontrolu výstavby, vytyčení stávajícího zařízení atd.). Investor je dále povinen před započetím prací uzavřít trojstrannou smlouvu (investor budoucí vlastník budoucí provozovatel) o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury. Vytýčení stávajícího vodovodu (místa napojení) před zahájením stavby je službou, kterou objedná investor u příslušného provozu VS Chrudim dané oblasti. 2.2 Manipulace na vodovodní a kanalizační síti Manipulace na vodovodní a kanalizační síti, vysazování odboček, navrtávek na kanalizační řad a propojů je jen v kompetenci provozovatele VS Chrudim. Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink provozovatele (24 hodin denně). 2.3 Předání stavby vodovodu do užívání provozovateli Při předávání stavby do užívání provozovateli vodovodu musí být dodržen ze strany zhotovitele (investora) následující postup, při kterém musí být předloženy níže uvedené doklady a splněny níže uvedené podmínky. V rámci přejímací řízení musí být provedena fyzická prohlídka stavby zástupcem odpovědného pracovníka provozovatele. Zhotovitel (investor) doloží provozovateli k novému dílu: Kolaudační souhlas s nabytím právní moci (v případě, že bude vydán). Doklady vydané v průběhu realizace díla zejména: (protokoly k tlakovým zkouškám, protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče, protokol o provedení funkčnosti hydrantů, protokol o provedení proplachu a desinfekce, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí, laboratorní rozbor vzorku vody), vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS). Doklady k použitým materiálům, (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty). Zhotovitel (investor) předá dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření, dle směrnice GIS 02/2002. Musí být vyřešeny majetkoprávní a provozní vazby k novému dílu. 2.4 Předání dodávky elektro a SŘTP Dodávky elektro a SŘTP musí být provedeny dle platných norem a předpisů a pro prostředí vodárenských a kanalizačních objektů. Součástí dodávky musí být protokol o určení vlivů prostředí, revizní zpráva elektro a revizní zpráva na hromosvody. Stránka 8 z 639 Požadujeme předání atestů a prohlášení o shodě. Požadujeme předání doporučení k údržbě osazených elektrotechnologií. Požadujeme předání projektové dokumentace skutečného provedení, schémata, manuály, hodnoty aplikačního nastavení (frekvenční měniče, ochrany motorů, tlaky AT stanic, apod.) Projektovou dokumentaci elektro a SŘTP požadujeme předat i v elektronické podobě. Požadujeme předání záložní kopie aplikačního software pro řídicí systém. Požadujeme předání licenčních ujednání na případný dodaný software a čísla licencí. Před předáním dokončené stavby musí být provedeno zaškolení a seznámení s obsluhou. Dále musí být písemně stanovena hloubka zásahu provozovatele do elektrozařízení a SŘTP po dobu záruční doby s uvedením kontaktních osob pro řešení případných závad. Všechna výše uvedená a předávaná dokumentace a manuály musí být v českém jazyce. Při řešení datových přenosů a elektro je vždy nutné kontaktovat pracovníky provozovatele (Technické oddělení a odd. IT a dispečinku). Stránka 9 z 6310 3 VODOVODY 3.1 Situační a výškové vedení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu Návrh trasy vodovodního řadu a jeho dimenzi předloží investor, popř. projektant k odsouhlasení oddělení technické dokumentace VS Chrudim, a.s. Tento útvar po posouzení, zda navrhovaný vodovodní řad svou trasou, dimenzí a kapacitní možností je v souladu s přepočtem vodní sítě obce nebo města a s Provozním řádem vodovodního systému obce nebo města, vydá písemné vyjádření o tom, zda bude možné záměr výstavby předmětného vodovodního řadu realizovat. Dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace se předkládá k vydání stanoviska VS Chrudim oddělení technické dokumentace. 3.2 Zásady pro vedení trasy vodovodního řadu: a) Trasa vodovodního řadu bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území, a bude navrhována přednostně jako zokruhovaná. b) Trasa nového vodovodního řadu bude navrhována přednostně ve veřejných prostranstvích ve vlastnictví obce, eventuelně státu. Bude-li nutné vodovodní řad uložit do soukromého pozemku, mohou být vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodovodního řadu upraveny smlouvou o věcném břemeni s přesnou specifikací podmínek. Vlastník vodovodního řadu musí v rámci této smlouvy zakotvit následující požadavky ochrany vod: - Dodržovat ochranná pásma vodovodního řadu. - K veškeré stavební činnosti, terénním úpravám, vysazování trvalých porostů a provádění skládek v ochranném pásmu vodovodu na pozemku si vlastník pozemku vyžádá stanovisko provozovatele a toto bude respektovat. - Vodovodní řad včetně ochranného pásma bude oplocen majitelem pozemku pouze po vyjádření souhlasného stanoviska ze strany provozovatele a bude k němu zajištěn trvalý přístup v souladu s ustanovením 7 zákona č. 274/2001 Sb. Oplocení vodovodních řadů u vodárenských objektů bude zajištěno majitelem vodovodu. c) Při dodržení priority bodu b) této kapitoly bude trasa vodovodního řadu přednostně navrhována mimo komunikaci. Bude dodržovat zejména ČSN , normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN , ochranná pásma vodovodních řadů, případné vyhlášky o zeleni ve městech a obcích pokud jsou schváleny a další místní úpravy. d) Vodovodní řady budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak při opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, osazování měřidel, obnovy vnitřních vystýlek, apod.). e) Poloha navrhovaného vodovodního řadu musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a souběhy) splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vyjádření provozovatele (obvykle je ve vyjádření vyžadován vyšší odstup). Podle této normy je nejmenší krytí vodovodního řadu v zastavěném území minimálně 1,50m. Jiné výšky krytí lze v odůvodněných případech a při respektování ČSN Navrhování vodovodních potrubí projednat s provozovatelem. Při křížení vodovodního potrubí s ostatními sítěmi je nutno dodržet rovněž nevyhnutné hygienické požadavky. Je-li např. vodovodní řad výjimečně uložen níže než kanalizace, musí být zabezpečen tak, aby při poruše nemohlo dojít ke kontaminaci vody ve vodovodní síti. Stránka 10 z 6311 f) Překonává-li trasa vodovodního řadu terénní překážky (vodoteče, komunikace, drážní tělesa) a je nutné zvýšit hloubku krytí nebo výrazně narušit ochranné pásmo navrhovaných vodovodních řadů vzhledem ke stávajícím stavbám, navrhují se vodovodní řady do průchozích kanálů, štol nebo chrániček (kap ). Každý případ je nutné řešit individuálně. g) Vodovodní potrubí do DN 200 se navrhuje ve sklonu minimálně 3, u potrubí DN 200 až DN 500 ve sklonu minimálně 1,5 a u potrubí DN 600 a víc ve sklonu minimálně 0,5. h) Pro pozdější vyhledávání potrubí bude k potrubí přiložen vodič (min. CY 4 mm 2 ), jehož volné konce budou vyvedeny do poklopů armatur a tam ukončeny na připravených svornících zabezpečujících koncovou polohu a umožňující připojení svorek vyhledávacího přístroje. Poloha trasy potrubí bez vodícího drátu bude v případě potřeby určena pomocí kopaných sond, kterou na svoje náklady zajistí inverstor stavby ve spolupráci s provozovatelem. 3.3 Obecné podmínky výstavby vodovodů Vytýčení stávajících vodovodů Před zahájením stavby objedná investor stavby vytýčení stávajících vodovodů na staveništi, popř. kontrolu ovladatelnosti vodovodních armatur a funkčnosti hydrantů u příslušného provozu VS Chrudim, a.s Předání dokumentace Před zahájením stavby předá investor zástupci provozovatele jedno paré realizační dokumentace nebo dokumentace pro stavební povolení je-li v rozsahu realizační dokumentace. Příslušný technik z provozu bude pověřen spoluprací s investorem a zhotovitelem stavby. Zhotovitel oznámí zahájení prací, bude zvát jmenovaného technika ke všem zkouškám potrubí a bude s ním projednávat podmínky propojů a odstávek vody Změny oproti projektu Dojde-li v průběhu stavby ke změnám oproti schválené dokumentaci, musí být tyto předem odsouhlaseny budoucím provozovatelem, investorem a projektantem. Závažnější změny týkající se změny trasy, profilu, materiálu a zvláště majetkových vztahů, budou řešeny na úrovni vodoprávního úřadu projednáním změny o povolení stavby. Změna materiálu oproti schválené dokumentaci bude prováděna pouze ve výjimečných případech Manipulace na vodovodní síti Veškeré manipulace na vodovodní síti mohou provádět pouze oprávnění pracovníci provozovatele, nebo pracovníci zhotovitele pouze za osobní účasti pověřeného technika provozovatele. Výjimkou jsou havarijní stavy. Havárií je myšlena mimořádná událost, která by mohla mít za následek např. zhoršení jakosti vody, omezení množství vody a tlaku při případném požáru. Havarijní stavy - V případě havárie budovaného vodovodu nebo vodovodu již provozovaného uvědomí zhotovitel neprodleně centrální dispečink provozovatele. Stránka 11 z 6312 Ve zvlášť naléhavých případech mohou podle pokynů dispečera uzavřít porušený úsek potrubí pracovníci zhotovitele Vysazování odboček, propojení Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření akreditované laboratoře provozovatele ke kvalitě vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propojení na stávající vodovodní síť. Platnost rozboru vody je max. 5 dnů. Do té doby musí být potrubí zprovozněno, jinak pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude nutné provést novou dezinfekci, proplach a nový laboratorní rozbor. Je rovněž možné vysadit nejprve odbočku se šoupátkem a teprve potom pokračovat s pokládkou vodovodního řadu. Podmínkou však je, aby šoupátko odbočky bylo trvale uzavřeno. Odběr vody z tohoto vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových zkoušek či proplachů bude možný pouze za účasti pověřeného technika provozovatele a odebrané množství bude investorovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako neoprávněný odběr ve smyslu zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Propojení nového vodovodního řadu bez potvrzení o nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení kvality vody ve vodovodním systému a při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení. Vysazování odboček a zhotovování propojení vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody je vůči svým zákazníkům odpovědný provozovatel, mohou zásahy do stávající vodovodní sítě, vyžadující odstávku vody, vykonávat výhradně odborné firmy doporučené provozovatelem vodovodní sítě. Jiným subjektům nebude zasahování do stávající vodovodní sítě povoleno. V harmonogramu stavby bude uvedeno plánované odstavení provozu vodovodu, aby mohl být splněn požadavek zákona č. 274/2001 Sb. Má-li být přerušena dodávka vody do napojených nemovitostí, oznámí přerušení dodávky vody provozovatel na základě údajů od investora odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č.274/2001 Sb., 9. Investor zajistí prostřednictvím provozovatele náhradní zásobování postižených odběratelů za úhradu. Toto náhradní zásobování a náklady na odstávku hradí investor. Obnovení dodávek musí být provedeno nejpozději v oznámeném termínu Ochrana vodovodního řadu Po dobu výstavby vodovodního řadu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím vodovodním řadu pokud je v provozu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům provozovatele k vodovodnímu zařízení za účelem oprav a údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody vymáhána na zhotoviteli stavby. Při hrubé nedbalosti zhotovitele požádá provozovatel o zastavení stavby a případ bude řešen na úrovni odboru ŽP - ORP, tj. stavebního úřadu, který vydal stavební povolení. Vodovodní zařízení na novém vodovodním řadu budou zajištěna proti poškození zemními pracemi. Nechráněné zemní soupravy a hydranty budou umístěny do ochranných skruží do doby, než bude definitivně upraven okolní terén popř. vozovka Zrušení starého vodovodního řadu Původní vodovodní řad bude po zprovoznění nového řadu uveden do neškodného stavu způsobem odsouhlaseným provozovatelem vodovodní sítě a vlastníkem (případně i uživatelem) pozemku. Přednostně bude vodovodní řad demontován. Litinové a ocelové trouby budou odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech. Stránka 12 z 6313 Na požádání pracovníka VAK Chrudim, a.s. budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny VAK Chrudim, a.s. Bude-li se souhlasem provozovatele nutné ponechat zrušený vodovodní řad v zemi, bude potrubí nad DN 150 mm zalito cementopopílkovou směsí, jeho konce budou v každém místě přerušení zaslepeny betonovou zátkou délky minimálně 0,5m, hydranty demontovány, šachty zasypány a veškeré poklopy armatur a šachet odstraněny a to včetně orientačních tabulek. Zrušení starého vodovodního řadu je podmínkou pro vydání souhlasu s kolaudací. 3.4 Vodovodní řady Veškeré materiály používané pro výstavbu vodovodní sítě musí mít doložen atest pro styk s pitnou vodou Materiály trub Ve vodovodní síti v v obcích a městech dle shora uvedeného seznamu je použita řada trubních materiálů zvolených podle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu uložení, agresivity prostředí, výskytu bludných proudů, provozní důležitosti vodovodního řadu apod., především však je nutné přihlížet k použitým materiálům v okolní vodovodní síti. Pro nové vodovodní řady upřednostňují společnosti VAK Chrudim a VS Chrudim následující: HDPE (PE) - je nekovovým materiálem s největší perspektivou. PE je vhodný jak na distribuční řady, tak na nejrůznější shybky, kde lze využít poddajnosti trub. U tohoto materiálu je zejména nutno dbát na kvalitní pískový obsyp potrubí, a nutnost položení vyhledávacího vodiče, jehož volné konce budou vytaženy do poklopů armatur. Tento materiál bude používán především v obcích o velikosti pod 1000 obyvatel. Tvárná litina - Oproti šedé litině má výrazně lepší mechanické vlastnosti a díky vnitřní cementové nebo epoxidové výstelce také lepší vlastnosti hydraulické. Vnitřní výstelka má také značný vliv na kvalitu dopravované vody. Do míst s bludnými proudy je nutné použít potrubí s těžkou protikorozní úpravou (i vnější). Tvárná litina BLUETOP moderní tenkostěnná varianta tvárné litiny. Spojuje vlastnosti standardní tvárné litiny, snadnou manipulaci a možnost napojení na potrubí PVC bez přechodových kusů. Tento materiál bude používán především v obcích o velikosti nad 1000 obyvatel. Ocel - vzhledem k silným korozním vlastnostem lze v dnešní době souhlasit pouze s použitím na provizorní krátkodobé přeložky. Atypické tvarovky a shybky velkých profilů včetně vedení po mostech a jiných přemosťovacích konstrukcích trvalého charakteru budou zhotovovány z nerezové oceli. Pro pozdější vyhledání trub se na vrchol potrubí připevní měděný izolovaný identifikační vodič CY 6 mm 2, jehož volné konce budou vytaženy do poklopů armatur nebo poklopů armaturních šachet Armatury Hydranty navrhované hydranty musí splňovat normu DIN 3221, při výběru je nutno přihlížet k typům používaným ve stávající vodovodní síti. Stránka 13 z 6314 Šoupátka navrhují se do profilu DN 450 včetně. Nově navrhovaná šoupátka musejí být měkce těsnící s těžkou antikorozní ochranou z práškového epoxidu. Uzavírací klapky navrhují se od profilu DN 500 včetně, motýlkového typu s převodovkou ovládanou zemní soupravou popř. elektromotorem. Individuelní projednání s provozovatelem. Automat. vzdušníky navrhují se na přívodných a zásobovacích řadech. Regulační armatury navrhují se dle provozních požadavků. Při zřizování nových parkovacích míst, resp. při budování nového vodovodního řadu musí být vhodným způsobem (např. vodorovným značením, výškově odlišenou plochou) zabráněno parkování motorových vozidel na poklopech armatur. Veškeré armatury musejí mít těžkou protikorozní ochranu ze slinutého práškového epoxidu. Obr. 1: Uzavírací klapka Tvarovky Potrubí z tvárné litiny - také tvarovky budou použity z tvárné litiny s cementovou, polyuretanovou nebo epoxidovou výstelkou doporučeno od stejného výrobce, jako jsou trouby. Potrubí z PE - pro PE potrubí lze použít přírubových tvarovek z tvárné litiny, elektrotvarovek, příp. s mechanickým spojem. Tvarovky z PVC se na potrubí z PE nesmí používat. 3.5 Technické řešení vodovodů Osazování armatur Šoupátka - Pro uložení do země budou použitá výhradně šoupátka s těžkou protikorozní ochranou. Šoupátko uložené do země bude opatřeno originální teleskopickou zemní soupravou s podkladovou deskou poklopu. Poklopy budou v případě osazení do zelených ploch odlážděny dvěma řadami kostek nebo zámkové dlažby uložených do betonu. Uzly budou řešeny pomocí A-kusů, nebo T-kusů, popř. Combi armatur. Stránka 14 z 6315 Obr. 2: Combi šoupátko Vzdušníky, výpusti - k odvzdušnění a odkalení se na vodovodních řadech v intravilánu používají především podzemní hydranty, v extravilánu podzemní hydranty nebo speciální armatury. V tomto případě je nutno dbát na viditelné označení a ochranu proti poškození. Na důležitých zásobovacích řadech anebo na vodovodních řadech s nebezpečím hromadění vzduchu v nejvyšším místě budou osazeny automatické vzdušníky s předřazeným šoupětem, v nejnižším místě výpusti, pokud možno zaústěné do kanalizace. Přednostně budou navrhovány vzdušníky v šachtách a kalosvody takových konstrukcí, u kterých není třeba budovat šachty. Hydranty jsou především provozním zařízením. Hydranty plní zejména funkci vzdušníků v nejvyšších místech a kalníků v nejnižších místech trasy vodovodního řadu. Hydrantové poklopy v zelených plochách jsou odlážděny dvěma řadami kostek nebo zámkové dlažby uložených do betonu. Veškeré hydranty musejí být osazeny přes šoupátko (A resp. T x/80 - Š 80 - TP 80/200 - PP 80 - H respektive N 80) v případě koncových hydrantů je tvarovka A (T) 80 je nahrazena tvarovkou E 80 (F 80) nebo redukcí RP x/80. Obr. 3: Schéma hydrantu Stránka 15 z 6316 3.5.2 Spojování trub Způsob spojování trub je ve většině případů předepsán příslušným výrobcem. Trouby z tvárné litiny - Základním typem spojení litinových trub jsou spoje hrdlové těsněné elastickým kroužkem a přírubové s plochým těsněním. Přírubové spoje jsou při uložení do země používány pokud možno co nejméně a jsou vždy opatřeny nekorodujícími šrouby a maticemi, lze použít protiskluzných přírub. Použití ostatních druhů mechanických spojek je nutné konzultovat se správcem vodovodu. PE - elektrotvarovky - Použití elektrotvarovek umožňuje provádět svary ve vysoké kvalitě. Při kombinaci trubního materiálu a elektrotvarovek od různého výrobce požadujeme vyjádření obou výrobců o schopnosti kombinovat tyto materiály bez vzájemného ovlivnění jejich mechanických vlastností. Zde je nutné použití svářečky typu předepsaného výrobcem elektrotvarovek. Svažování potrubí na tupo je přijatelné ve výjimečných případech a vždy po předchozím projednání s provozovatelem. PE - protiskluzové spojky - mechanické spojování PE trub je možné za pomoci protiskluzných spojů nebo spojek ISO. PE sváření na tupo tato technologie spojování je nepřípustná s výjimkou případů, kdy je nutné ji použít z technologických důvodů (např. bezvýkopové rekonstrukce Close-Fit technologiemi). V takové případě je nezbytné provést odstranění jak vnějšího, tak vnitřního návarku. Obr. 4: Protiskluzové spojky Chráničky, průchozí kanály, šachty Umisťování vodovodních zařízení do chrániček, podchodů a šachet znamená často provozní komplikace, a proto se navrhuje jen v nejnutnějších případech. Obecně se upřednostňují technická řešení bez chráničky. Stanovisko k osazení chráničky vydá provozovatel. Stránka 16 z 6317 Protlaky (pod komunikací, vodotečí, drážním tělesem, apod.) - chránička se používá nejčastěji železobetonová, sklolaminátová nebo z PE (u řízených protlaků). Vodovodní potrubí je v chráničce uloženo na distančních sponách RACI. Výška palce musí umožnit sunutí části potrubí po stěnách chráničky a měla by zabezpečit co nejlepší vystředění potrubí v chráničce. Konce chrániček jsou uzavřeny speciálními manžetami nebo zaslepeny PUR pěnou s další ochranou např. 6 7 cm betonové malty nebo pryžovou těsnící manžetou. U zvlášť důležitých vodovodních řadů se navrhuje kontrolní vývod z chráničky do hydrantového poklopu, který umožní odhalit případné úniky vody do prostoru chráničky, případně na žádost provozovatele se na konec chráničky umisťuje revizní šachta o rozměrech vznesených dle požadavku provozovatele. Obr. 5: Distanční spony RACI Průchozí kanály - se mohou použít pro umístění vodovodních řadů zejména v těch případech, kdy je nutné zachovat přístup k potrubí z hlediska opravitelnosti. Rozměry průchozího kanálu jsou dány především profilem vodovodního řadu (popř. více vodovodů nebo vedení jiných správců). Minimální průchozí výška je 1,90 m a šířka dle obr. 6. Potrubí se ukládá co nejníže, nejméně však 0,40 m nad dno. Boční vzdálenost potrubí od stěny může být nejméně 0,30 m. Šířka kanálu však musí umožnit nejen drobné opravy ale také výměnu trub zejména větších profilů. Šířka na manipulační rezervu je dána profilem trouby a manipulačním prostorem 0,5m z každé strany vyměňované trouby. Š průchozí min. 0,3m DN min. 0,4m Š kanálu Obr. 6: Průchozí kanály - rozměry Šířka kanálu se tedy určí následně: Stránka 17 z 6318 Š kanálu = DN + 0,3m + Š průchozí Š průchozí = 1,2m pro DN do 200 mm Š průchozí = 2 x 0,5m + DN pro DN větší než 200 mm Trasa potrubí se navrhuje tak, aby bylo možné využít stěn kanálu pro zachycení reakčních sil potrubí v místech změny směru trasy. Situování potrubí ke stropu lze povolit pouze ve výjimečných případech a je bezpodmínečně nutné doložit statický výpočet úchytů včetně posouzení životnosti a návrhu revizí kotev. Průchozí kanály musí být vždy vodotěsné a buďto gravitačně odvodněné (do kanalizace) nebo opatřeny jímkou pro osazení čerpadla poblíž vstupu. Průchozí kanál je vybaven nejméně v jednom místě (poblíž vstupu) rozebíratelným stropem o takových rozměrech, aby bylo možné tímto místem dopravovat vodovodní trouby při opravách poruch. U větších profilů, kde lze předpokládat větší hmotnost jednotlivých komponentů potrubí, vybavují se průchozí kanály vhodným manipulačním zařízením (háky, jeřábové kočky, elektrické vrátky). 3.6 Vodovodní přípojky Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí veřejného vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem ( 3, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje jedna samostatná vodovodní přípojka. Vlastníkem vodovodních přípojek zřízených do účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vlastník pozemku nebo nemovitosti připojené na vodovod, neprokáže-li opak. Vlastníkem vodovodní přípojky po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil. Realizaci oprav a údržby všech vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu na náklady vodovodu, tedy z provozních prostředků. Veřejným prostranstvím (v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. 34) se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Souhlas se zřízením a napojením nové přípojky dává provozovatel. Vodovodní přípojky je možné zřizovat a povolovat (stavební povolení) pouze na zkolaudované vodovody. Zhotovení vodovodní přípojky a připojení nemovitostí zajistí jejímu vlastníku odborná společnost, která je povinna plnit podmínky těchto standardů. Zřízení vlastního napojovacího bodu (navrtávky) provádí vždy provozovatel. Stránka 18 z 6319 Vodovod pro veřejnou potřebu Vodovodní přípojka Vnitřní vodovod Obr. 7: Vodovodní přípojka Navrtávat přípojky lze otvorem menším nebo nanejvýš rovném polovině profilu potrubí hlavního řadu. Přípojky větších dimenzí se vysazují na odbočku, po dohodě s příslušný provozem VS Chrudim, a.s. Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 0,5m. Materiál: PE 80 příp. 100 RC - pro vodovodní přípojky do DN 50 včetně (tj do D = 63 mm) tvárná litina, PE, PVC - pro vodovodní přípojky nad DN 50 Umístění vodoměrů: Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popř. provozovatelem vodovodu ( 17, zákon 274/2001 Sb.). A. U podsklepeného objektu, který lícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do sklepních prostorů. Vodoměry se vždy fixují ke svislé stěně pomocí konzol (vodoměrných sestav). chodník komunikac e Umístění vodoměru maximální vzdálenost od vnějšího zdiva 2 m min. 0,20 m max. 1,20 m nad podlahou Obr. 8: Umístění vodoměru - typ A Stránka 19 z 6320 B. U podsklepeného objektu, který nelícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do sklepních prostorů v případě, že délka domovní části vodovodní přípojky uložené v soukromém pozemku od hranice připojované nemovitosti je max. 20 m. V odůvodněných případech 50 m. max. 20 m veřejné prostranství soukromý pozemek Umístění vodoměru maximální vzdálenost od vnějšího zdiva 2 m min. 0,20 m max. 1,20 m nad podlahou Obr. 9: Umístění vodoměru - typ B Je-li potrubí přípojky při vstupu do budovy uloženo níže než je podlaha suterénu, je třeba těsně za vstupem potrubí do budovy navrhnout montážní šachtu. C. U podsklepeného objektu, který nelícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do vodoměrné šachty v případě, že délka části vodovodní přípojky na soukromém pozemku je delší než 20 m (v odůvodněných případech 50 m). Vodoměrná šachta musí být umístěna do 2 m za hranicí veřejného prostranství. veřejné prostranství soukromý pozemek max. 2 m Více než 20 m Obr. 10: Umístění vodoměru - typ C D. U nepodsklepeného objektu se vodoměr osazuje vždy do vodoměrné šachty, jejíž umístění je shodné s C. U nepodsklepeného objektu, u kterého nelze zřídit vodoměrnou šachtu na soukromém pozemku, se vodoměr umístí v mělké šachtě umístěné v zádveří nebo v chodbě. Umístění vodoměru do jiných místností (chodba, technická místnost, garáž, kotelna apod.) je možné jen v případě dostatečného zabezpečení proti mrazu a dostatečného přístupu k montáži a odečtu vodoměru. Stránka 20 z 6321 Vodoměr se bez souhlasu provozovatele vodovodu neumísťuje do skladů, na parkoviště, veřejné komunikace a do jiných exponovaných veřejných prostranství. Vzorová skladba vodovodní přípojky (do DN 50 včetně): 1. navrtávací pas 2. zemní souprava teleskopická + podkladová deska 3. poklop ventilový 4. spojka (přechod na potrubí PE) 5. ventil bez odvodnění (před vodoměrem) 6. redukce 7. vodoměr (majetek vlastníka resp. provozovatele vodovodu) 8. uklidňovací kus (dl. 5 x DN vodoměru, může nahradit vodoměrná násadka) 9. ventil s odvodněním (za vodoměrem) 10. zpětná klapka (povinně) 11. potrubí vodovodní přípojky Poznámka: položky 1-3 jsou součástí vodovodu, položky 5-11 mohou být sjednoceny do tržních sestav Obr. 11: Sestava vodovodní přípojky Vodoměrná sestava musí být zajištěna proti deformacím podložením nebo upevněním na stěnu. Vodoměrné šachty Vodoměrné šachty jsou navrhované betonové nebo plastové. Šachta musí být vodotěsná a tepelně izolovaná. Rozměry vodoměrných šachet jsou pro jednotlivé profily potrubí následující: do DN 40 včetně 1200 x 900 x 1600 DN x 900 x 1600 DN 80 a vyšší rozměry individuálně projednány s útvarem technické dokumentace provozovatele (liší se v závislosti na vodoměrné soustavě) Stránka 21 z 6322 V odůvodněných případech je možné použít rovněž pro potrubí profilů DN 25 a 32 plastové šachty malých rozměrů po schválení na útvaru TD provozovatele. 3.7 Protikorozní ochrana potrubí Vodovodní potrubí je potřeba chránit proti vnější i vnitřní korozi. Volba ochrany vodovodního potrubí proti korozi musí vycházet z komplexního posouzení podmínek na její vznik, tj. z vlastnosti materiálu potrubí, prostředí, v kterém bude potrubí uložené a z vlastností dopravované vody. V místech, kde je předpoklad výskytu prostředí se zvýšeným rizikem koroze, je projektant povinen doložit projekt s provedeným protikorozním průzkumem a na jeho podkladě navrhnout odpovídající pasivní, popřípadě i aktivní protikorozní ochranu kovového trubního materiálu. Provozovatel vodovodu je oprávněn po projektantovi doložení protikorozního průzkumu vyžadovat. Návrh aktivní protikorozní ochrany potrubí musí být brát ohled na ostatní inženýrské sítě opatřené katodickou ochranou, zejména plynovody nebo na zařízení ČD. 3.8 Označení vodovodních zařízení Vodovodní řady uložené v zemi Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, navrtávek, měřicích vývodů a šachet) budou před uvedením do provozu označeny plastovými nebo hliníkovými orientačními tabulkami podle ČSN , u hydrantů určených k odběru požární vody (odsouhlasené s oddíly HZS) červené barvy, u šoupátek modré. Obr. 12: Orientační tabulka Orientační tabulky umisťuje stavebník před kolaudací stavby nebo provozovatel, pokud potřeba jejich osazení vznikne dodatečně v průběhu provozování, na viditelných místech v zastavěném území na zdi budov nebo na části plotu, v nezastavěném území na sloupky s modrými a bílými pruhy šířky 200 mm. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Největší vzdálenost tabulky od armatury v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s orientačními tabulkami se umisťují co nejblíže označované armatuře, ne blíže však než 1,0 m, u vodovodů DN 500 a větších nejblíže 3,0 m. Na tabulce je uvedeno označení armatury a kolmá a boční vzdálenost armatury od tabulky. Stránka 22 z 6323 Vodovodní řad vedoucí mimo zastavěnou oblast bude mít vyznačeny lomy orientačními sloupky (modré a bílé pruhy), trasa vodovodu v přímém úseku bude označena nejméně každých 200 m. Umístění orientačních tabulek a sloupků na cizí pozemek je umožněno ze zákona (zákon 274/2001 Sb.) Vodovodní řady uložené v průchozích kanálech Pokud je v kanálu vedeno více vodovodních řadů různých tlakových pásem, budou označeny štítkem s uvedením označení tlakového pásma podle provozního řádu vodovodu a kóty hydrostatického tlaku. Umístění značek bude shodné jako u značení rozdílných médií. Veškerá šoupátka, klapky a uzávěry přípojek v kolektoru nebo průchozím kanále budou označeny štítkem s uvedením čísla šoupátka (shodným s číslem v dokumentaci k provoznímu řádu vodovodu), jménem ulice (popř. označením větve vodovodu) a přesnou adresou nemovitosti, jedná-li se o uzávěr přípojky. Viditelně budou označena spojovací šoupátka, na kterých bude uvedeno, že zůstávají TRVALE UZAVŘENY. Provedení všech označovacích pruhů a štítků bude trvanlivé, odolné zejména vůči vysoké vlhkosti prostředí v podzemních prostorách. 3.9 Zkoušky potrubí Tlaková zkouška Tlaková zkouška (ČSN ) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,01 MPa (přesnost 1%). Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot nižších než + 1 o C, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. Potrubí musí být vždy řádně odvzdušněno, a pokud má pověřený technik provozovatele pochybnosti, ověřuje se po skončení tlakování množství výronu podle níže uvedeného vztahu (když je výron větší než vypočtené množství, zkouška nevyhověla a po opětném odvzdušnění se zkouška opakuje; Tabulka úniků A1 je přílohou č. 1 platné ČSN ). Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m. Materiál potrubí Zkušební přetlak [p z] Polyetylen 1,3 p p max Litina 1,5 p p max pro p p max 1,0 MPa Ocel p p max + 1,5 MPa pro p p max 1,0 MPa Sklolaminát V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková zkouška vyhověla, pokud po 30 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku větší než 0,02 MPa (pro trouby železobetonové a z předpjatého betonu je dovolený pokles 0,3 MPa). V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody. Stránka 23 z 6324 3.9.2 Zkouška nezávadnosti vody Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř dle požadavku VS Chrudim, a.s. Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou dezinfekci, proplach a nový rozbor Elektrojiskrová zkouška Zkouška celistvosti nebo pórovitosti izolace ocelového potrubí se provádí podle ČSN jiskrovým defektoskopem. Při ukládání potrubí do výkopu je nutné postupovat tak, aby nedocházelo k mechanickému poškození izolace. Před zásypem potrubí je nutné zkontrolovat stav izolace. U potrubí, které je opatřeno izolací v hutním závodě, se provádí kontrola zaizolování svarů nebo jiných spojů. Zkoušku elektrojiskrovým defektoskopem smí provádět pouze osoba poučená podle ČSN Podle této normy nemusí mít obsluha elektrotechnickou kvalifikaci, avšak musí být prokazatelně poučena a seznámena s obsluhou a prací, kterou má vykonávat. Dále je nutné provést školení o první pomoci Kontrola ovladatelnosti armatur Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a armaturních šachet. Kontrolu ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci příslušného provozu VS Chrudim. Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje: a) před zahájením stavby b) po dokončení stavby Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným postupem provozovatele Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti identifikačního vodiče s kladným výsledkem Závěrečná prohlídka a kolaudace Závěrečná technická prohlídka vodního díla - Po dokončení stavby vodovodu vyzve investor v co nejkratší době provozovatele k závěrečné technické prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce budoucího provozovatele a investor stavby, který připraví: Stránka 24 z 6325 - Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data nového i zrušeného vodovodu, kontakt na zhotovitele, záruční lhůty a další údaje). - Dokumentaci opravenou podle skutečného provedení včetně propojů ve dvou vyhotoveních. - Geodetické zaměření bude dle platného předpisu provozovatele. - Potvrzení VS Chrudim, a.s. o úspěšně provedené tlakové zkoušce, o nezávadnosti vody, přičemž rozbor vody nesmí být starší než 5 dnů, o kontrole ovladatelnosti armatur provedené za účasti provozovatele Objekty Armaturní šachty Rozměry armaturních šachet jsou dány profilem vodovodu (popřípadě více vodovodů). Minimální průchozí výška je 1,8 m, boční vzdálenosti jsou min. 0,3 m od vnějšího líce potrubí a vnitřního líce stěny, manipulační prostor je min. 0,5 m. Přírubový, nebo hrdlový spoj musí být min. 0,3 m od líce stěny pro montáž či demontáž spoje. Počet vstupů se volí tak, aby byla v maximální míře usnadněna manipulace v šachtě. Vstupní otvory se osazují v zelených plochách a nepojízdných chodnících poklopem z litiny nebo nerezového materiálu min. 0,6/0,6 m, nebo kruhových s poklopem kanalizačním nebo čtvercových litinových pro příslušné zatížení (pro poklopy osazené do komunikací). U všech druhů vždy v utěsněném provedení s možností uzamčení (rozumí se kromě poklopů v komunikaci). V případě umístění vstupu v nezpevněných plochách v extravilánu a vhodných místech v intravilánu se vstup vyvede 0,30 m nad terén a obetonuje případně opatří betonovou skruží. Šachty jsou vodotěsné a jsou opatřeny jímkou ve dně pro umístění čerpadla či jsou opatřeny odpadovým odvodňovacím potrubím. Stupadla se používají litinová, ocelová opatřená plastovým opláštěním s protiskluzovou úpravou a nerezovým jádrem. Možné je též užití žebříků z kompozitů nebo z nerezavějící oceli. Technické řešení prostupů potrubí stěnami šachty musí být v rámci zpracování projektové dokumentace konzultováno s příslušným odpovědným pracovníkem VS Chrudim. Šachty musí být označeny v souladu s ČSN orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. V extravilánu se šachty označí podle místních podmínek, nejlépe s umístěním skruže a sloupku s bílými a modrými pruhy. Uzávěry v armaturních šachtách Od profilu DN 300 musí být vyvedena tuhá vřetena stropem šachty do šoupátkového, stabilně osazeného poklopu. Prostup stropem šachty musí být utěsněn Vodojemy Technické řešení vodojemů bude vhledem ke specifickým vlastnostem těchto objektů řešeno individuálně a projednáno s VS Chrudim. U těchto staveb vyžadovat stavební řešení s minimální údržbou: vnější zateplení stěn; vnitřní povrchy stěn bez omítek a štuků; exponované povrchy řešit dlažbou a obklady; plastové dobře izolující otvorové prvky; počet prosklených oken minimalizovat; oddělený akumulační a armaturní prostor; nerezové prvky zábradlí, žebříky, kompozitní pororošty, potrubí; přenosy na centrální dispečink - min. a max. hladiny, průtoky, ovládání čerpadel, vstup do objektu apod., zateplení objektu; dobře izolující dveře a okna; Stránka 25 z 6326 sedlová střecha; instalace odvlhčovacího a ventilačního systému (filtrace vzduchu proti sekundární kontaminaci); oplocení pletivem s ochranným plastovým povrchem, ostnatý drát Automatické tlakové stanice (ATS) Stavební část ATS umístěné v nadzemním nebo v podzemním objektu - Dodržení podmínek viz Armaturní šachty. - Záruka vodotěsnosti. - Zajištění proti zámrazu (možnost vytápění). - Zajištění odvětrání. - Zajištění bezprašného prostředí. - Zajištění dostatečného manipulačního prostoru s ohledem na vybavení technologie a vystrojení elektro. - Zajištění proti vniknutí nežádoucích osob možnost uzamčení vstupu. - Zajištění odkanalizování podzemních objektů, nebo vybavení kalovým čerpadlem s plovákem umístěným v dostatečné sací jímce pod úrovní samotného dna objektu. - Umístění vstupních poklopů (u podzemních objektů) s možností otevírání při použití standardních prostředků a fyzické síly jednoho pracovníka mimo komunikace (silnice, chodníky atd.) do tzv. zeleného pásu. - Zajištění poklopů (u podzemních objektů) osazením ve vhodné výšce k okolnímu terénu s ohledem na zamezení zatékání dešťových vod. Technologie ATS - Trubní rozvody, armatury požadavky viz výše. - Sací a výtlačné potrubí ATS (předlohy) provedení nerez. - Čerpací technika - nutný atest na pitnou vodu (vyhl. 409/2005 Sb.). - ATS nutná kompatibilita v bezobslužném provedení. - Výroba čerpadel řezání a svařování jednotlivých komponentů laserovou technologií (nižší narušení stability materiálu záruka vyšší životnosti). - Vybavení ATS - 2 ks samostatných čerpadel s nezávislým řídicím systémem (100% záloha, souběžný provoz pokrytí odběrných špiček, spínání v kaskádě při dosažení zapínacího tlaku dalšího čerpadla). - Trubní rozvody zajištění přímého propoje sání a výtlaku ATS dostatečné DN přes zpětnou klapku a uzavírací armaturu, (nouzové zásobování spotřebiště při výpadku ATS). - Osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu, případně datového výstupu na výtlačném potrubí ATS. - Zajištění 100%-ní komunikace řídicího systému ATS s ASŘ technologií dispečinku používané u VS Chrudim. - Zajištění přenosů dat (radiový modem, GSM-modem apod.) dle požadavků VS Chrudim. - Elektrické připojení čerpadel ATS, rozvaděče, FM, vstupy a výstupy všech signálů pro SŘTP dle požadavků VS Chrudim. - Při řešení problematiky stavebních částí kontaktovat vždy technické oddělení VS Chrudim. ATS ve vodárenském objektu Vodárenským objektem se rozumí manipulační prostory vodojemu, prostory úpraven vod a prostory čerpacích stanic. Stránka 26 z 6327 Negativní sání - Dvojice anebo trojice vertikálních čerpadel, instalovaných na společném rámu v sérii, výroby VOGEL, případně LOWARA, se zabudovanými řídícími jednotkami s frekvenčními měniči typu HYDROVAR na elektromotorech všech instalovaných čerpadel. Cíl udržení navoleného konstantního tlaku na výstupu ze společného výtlaku stanice. - Společné sací a výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým vakem; integrované zpětné klapky na výtlacích všech instalovaných čerpadel; sonda pro blokaci stanice při chodu na sucho. - Mezipřírubové uzavírací klapky, instalované na společném sání a společném výtlaku; obtok ATS pouze ve výjimečných případech s instalovanými mezipřírubovou uzavírací a zpětnou klapkou. Vodoměr, instalovaný v trase sdruženého výtlačného potrubí. - Osazení stanice ve vhodném prostředí se zabezpečeným odvětráním prostor. Ve vodojemu v armaturní komoře se zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. - Tlak na sání při přímém napojení na akumulaci vodojemu nejméně 1 metr výšky vodní hladiny. - Tlak na sání při přímém napojení sacího potrubí na vodovodní řad (posilovací stanice) měření tlaku na sání sondou DMP (BD Sensors) Pozitivní sání - Dvojice anebo trojice vertikálních čerpadel, instalovaných na společném rámu v sérii, výroby VOGEL, případně LOWARA, se zabudovanými řídícími jednotkami s frekvenčními měniči typu HYDROVAR na elektromotorech všech instalovaných čerpadel. Cíl udržení navoleného konstantního tlaku na výstupu ze společného výtlaku stanice. - Sací potrubí samostatně ke každému čerpadlu. Vtokové koše s mezipřírubovými zpětnými klapkami, instalované na vtoku do sacích potrubí, zanořených do akumulační nádrže. Zavodňovací ventily, instalované v nejvyšších místech sacích potrubí. Materiál sacího potrubí nerez. - Společné výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým vakem; sonda pro blokaci stanice při chodu na sucho. - Mezipřírubová uzavírací klapka, instalovaná na společném výtlaku. Vodoměr, instalovaný v trase sdruženého výtlačného potrubí. - Osazení stanice ve vhodném prostředí se zabezpečeným odvětráním prostor a se zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. Elektrické zařízení pro napájení a řízení chodu ATS - Provoz v místním, automatickém režimu se zabráněním možnosti dálkového řízení výstupního tlaku; přenos dat pomocí telemetrického systému VS Chrudim. - Analogové signály tlak na výtlaku a případně na sání ATS; průtok na výtlaku vodoměr snímaný čidlem se zpracováním ve frekvenčním převodníku. - Binární signály chod (2x až 3x), porucha (2x až 3x), otevření rozvaděče (1x) - Binární a analogové signály mohou být nahrazeny sdruženým datovým výstupem, avšak pouze v objektech, které mají ASŘ s příslušným datovým vstupem - Rozvaděč ATS součást dodávky stanice. Jištění ATS součást elektro výbavy stávajícího rozvaděče vodárenského objektu. - Osvětlení ATS alespoň jedním zářivkovým tělesem vhodným do vlhkého prostředí Stavební část - Prostory vodárenského objektu umístění stanice v objektu tak, aby byl zabezpečen přístup a pracovní prostor pro obsluhu ATS. Stránka 27 z 6328 ATS ve vodárenské šachtě Vodárenskou šachtou se rozumí podzemní prostory zbudované na vodovodním řadu, anebo na odbočce z vodovodního řadu, sloužící pro veškeré funkce zde instalované posilovací stanice tlaku. Negativní sání - Jedno anebo dvojice vertikálních čerpadel, instalovaných na společném rámu v sérii, výroby VOGEL, případně LOWARA, se zabudovanými řídícími jednotkami s frekvenčními měniči typu HYDROVAR na elektromotorech všech instalovaných čerpadel. Cíl udržení navoleného konstantního tlaku na výstupu ze společného výtlaku stanice. - Společné sací a výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým vakem; integrované zpětné klapky na výtlacích všech instalovaných čerpadel; sonda pro blokaci stanice při chodu na sucho. Materiál potrubí nerez. - Mezipřírubové uzavírací klapky, instalované na společném sání a společném výtlaku; obtok ATS pro potřeby dodávky vody v době výpadku elektrické energie s instalovanou mezipřírubovou uzavírací a zpětnou klapou. Vodoměr, instalovaný za ATS v trase sdruženého výtlačného potrubí. - Osazení stanice v prostředí šachty se zabezpečeným odvětráním prostor se zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. - Tlak na sání s přímým napojením sacího potrubí na vodovodní řad (posilovací stanice) měření tlaku na sání sondou DMP (BD Sensors). - Elektrické zařízení pro napájení a řízení chodu ATS. - Provoz v místním, automatickém režimu se zabráněním možnosti dálkového řízení výstupního tlaku; přenos dat pomocí telemetrického systému VS Chrudim anebo systému firmy Fiedler-Magr. - Analogové signály tlak na výtlaku a sání ATS; průtok na výtlaku vodoměr snímaný impulzním čidlem se zpracováním ve frekvenčním převodníku. - Binární signály chod (1x až 2x), porucha (1x až 2x), otevření rozvaděče (1x). - Binární a analogové signály mohou být nahrazeny sdruženým datovým výstupem, avšak pouze v objektech, které mají ASŘ s příslušným datovým vstupem - Rozvaděč pro vodárenskou šachtu zděný o velikosti, která zabezpečí prostorovou instalaci všech elektrických prvků, a to včetně zařízení telemetrického přenosu dat VS Chrudim; umístění rozvaděče vně šachty, na jedné ze stěn této šachty. - Osvětlení šachty dvěma zářivkovými tělesy vhodnými do vlhkého prostředí šachty; zásuvka 230V instalovaná ve venkovním rozvaděči - Rozvaděč ATS součást dodávky stanice. Stavební část - Prostor vodárenské šachty se zabezpečením proti vniku podzemní vody a kondenzaci vody na stěnách; čerpadlo pro odčerpávání kondenzované vody z prostor šachty, anebo napojení na kanalizaci s protiprachovým zabezpečením - Prostor vodárenské šachty o vnitřních rozměrech minimálně 2 m x 3 m x 2 m (š x d x v) s instalovaným nuceným časovým odvětráváním - Materiál šachty prioritně vodostavební beton se stěrkou PCI Kanadicht; zcela výjimečně (v odůvodněných případech) svařovaný plast o tloušťce materiálu min. 25 mm, případně kompozitní materiál. - Betonové stěny vodárenské šachty ošetřené nátěrem Drizoro Maxseal. - Vstup do vodárenské šachty jedním anebo dvěma vstupními otvory, z nichž minimálně jeden bude o rozměrech 600 x 900 mm, opatřené litinovými poklopy; stupadla do šachty litinová, poplastovaná. Stránka 28 z 6329 Čerpací stanice ČS ve vodárenském objektu Vodárenským objektem se rozumí manipulační prostory vodojemu, prostory úpraven vod a prostory čerpacích stanic. Negativní sání - Dvojice anebo trojice vertikálních čerpadel, instalovaných na oddílných rámech, v sérii, výroby VOGEL, s regulovanými otáčkami frekvenčními měniči typu Schneider-Electric, instalovaných v rozvaděči objektu Cíl dodávka pitné vody do koncového objektu sítě (vodojemu). - Společné sací a výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým vakem; zpětné klapky na výtlacích všech instalovaných čerpadel; sonda pro blokaci čerpadel při chodu na sucho. - Mezipřírubové uzavírací klapky, instalované na společném sání a společném výtlaku; obtok ČS pouze ve výjimečných případech s instalovanými mezipřírubovou uzavírací a zpětnou klapkou. Vodoměr, instalovaný v trase sdruženého výtlačného potrubí. - Osazení stanice ve vhodném prostředí se zabezpečeným odvětráním prostor. Ve vodojemu v armaturní komoře se zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. - Tlak na sání při přímém napojení na akumulaci vodojemu nejméně 1 metr výšky vodní hladiny. - Tlak na sání při přímém napojení sacího potrubí na vodovodní řad měření tlaku na sání sondou DMP (BD Sensors) Pozitivní sání - Dvojice anebo trojice vertikálních čerpadel, instalovaných na oddílných rámech v sérii, výroby VOGEL, s regulovanými otáčkami frekvenčními měniči typu Schneider-Electric, instalovaných v rozvaděči objektu Cíl dodávka pitné vody do koncového objektu sítě (vodojemu). - Sací potrubí samostatně ke každému čerpadlu. Vtokové koše s mezipřírubovými zpětnými klapkami, instalované na vtoku do sacích potrubí, zanořených do akumulační nádrže. Zavodňovací ventily, instalované v nejvyšších místech sacích potrubí. Materiál sacího potrubí nerez. - Společné výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým vakem; sonda pro blokaci čerpadel při chodu na sucho. - Mezipřírubová uzavírací klapka, instalovaná na společném výtlaku. Vodoměr, instalovaný v trase sdruženého výtlačného potrubí. - Osazení stanice ve vhodném prostředí se zabezpečeným odvětráním prostor a se zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. Elektrické zařízení pro napájení a řízení chodu ČS - Provoz v místním a automatickém režimu s instalovaným dálkovým řízením; přenos dat a ovládání ČS pomocí telemetrického systému VS Chrudim - Analogové signály tlak na výtlaku a případně na sání ČS; průtok na výtlaku vodoměr snímaný čidlem se zpracováním ve frekvenčním převodníku - Binární signály chod (2x až 3x), porucha (2x až 3x) Stránka 29 z 6330 - Binární a analogové signály mohou být nahrazeny sdruženým datovým výstupem, avšak pouze v objektech, které mají ASŘ s příslušným datovým vstupem - Rozvaděč ČS součást elektro výbavy stávajícího rozvaděče vodárenského objektu, případně podružný, plastový, rozvaděč pro zajištění funkcí ČS - Osvětlení ČS alespoň jedním zářivkovým tělesem vhodným do vlhkého prostředí Stavební část - Prostory vodárenského objektu umístění stanice v objektu tak, aby byl zabezpečen přístup a pracovní prostor pro obsluhu ČS. ČS ve vodárenské šachtě Vodárenskou šachtou se rozumí podzemní prostory zbudované na vodovodním řadu, anebo na odbočce z vodovodního řadu, sloužící pro veškeré funkce zde instalované čerpací stanice. Negativní sání - Jedno anebo dvojice vertikálních čerpadel, instalovaných na oddělených rámech v sérii, výroby VOGEL, s regulovanými otáčkami frekvenčními měniči typu Schneider-Electric, instalovaných v rozvaděči objektu Cíl dodávka pitné vody do koncového objektu sítě (vodojemu). - Společné sací a výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým vakem; zpětné klapky na výtlacích všech instalovaných čerpadel; sonda pro blokaci čerpadel při chodu na sucho. Materiál potrubí nerez. - Mezipřírubové uzavírací klapky, instalované na společném sání a společném výtlaku; obtok ČS pro potřeby dodávky vody v době výpadku elektrické energie s instalovanou mezipřírubovou uzavírací a zpětnou klapou. Vodoměr, instalovaný za ČS v trase sdruženého výtlačného potrubí. - Osazení stanice v prostředí šachty se zabezpečeným odvětráním prostor se zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. - Tlak na sání s přímým napojením sacího potrubí na vodovodní (přívodní) řad měření tlaku na sání sondou DMP (BD Sensors) Elektrické zařízení pro napájení a řízení chodu ATS - Provoz v místním a automatickém režimu s instalovaným dálkovým řízením; přenos dat a ovládání ČS pomocí telemetrického systému VS Chrudim; přenos dat pomocí telemetrického systému VS Chrudim anebo systému firmy Fiedler-Magr. - Analogové signály tlak na výtlaku a sání ČS; průtok na výtlaku vodoměr snímaný impulzním čidlem se zpracováním ve frekvenčním převodníku. - Binární signály chod (1x až 2x), porucha (1x až 2x), otevření rozvaděče (1x) - Binární a analogové signály mohou být nahrazeny sdruženým datovým výstupem, avšak pouze v objektech, které mají ASŘ s příslušným datovým vstupem - Rozvaděč pro vodárenskou šachtu zděný o velikosti, která zabezpečí prostorovou instalaci všech elektrických prvků, a to včetně zařízení telemetrického přenosu dat VS Chrudim; umístění rozvaděče vně šachty, na jedné ze stěn této šachty. - Osvětlení šachty dvěma zářivkovými tělesy vhodnými do vlhkého prostředí šachty; zásuvka 230V instalovaná ve venkovním rozvaděči - Rozvaděč ČS součást elektro výbavy venkovního rozvaděče vodárenské šachty. Stavební část Stránka 30 z 6331 - Prostor vodárenské šachty s maximálním omezením vniku podzemní vody a kondenzaci vody na stěnách; čerpadlo pro odčerpávání kondenzované vody z prostor šachty, anebo napojení na kanalizaci s protipachovým zabezpečením - Prostor vodárenské šachty o vnitřních rozměrech minimálně 2m x 3m x 2m (š x d x v) s instalovaným nuceným časovým odvětráváním - Materiál šachty prioritně vodostavební beton; zcela výjimečně (v odůvodněných případech) kompozitní materiál. - Betonové stěny vodárenské šachty ošetřené nátěrem Drizoro Maxseal. - Vstup do vodárenské šachty jedním anebo dvěma vstupními otvory, z nichž minimálně jeden bude o rozměrech 600 x 900 mm, opatřené litinovými poklopy; stupadla do šachty poplastovaná. Stránka 31 z 6332 4 KANALIZACE 4.1 Zásady situačního vedení trasy kanalizace a) Trasa kanalizace bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území. b) Trasa kanalizace bude navrhována přednostně po veřejně přístupných pozemcích, tj. po pozemcích obce, eventuelně státu. Bude-li nutné uložit kanalizační stoku do soukromého pozemku, budou vztahy mezi vlastníkem pozemku a provozovatelem kanalizace upraveny smlouvou o věcném břemeni s přesnou specifikací podmínek. Od vlastníka pozemku a jakéhokoliv případného stavebníka je nutné v rámci této smlouvy požadovat: - dodržování bezpečnostního (ochranného) pásma kanalizace. Ochranné pásmo je v souladu s ustanovením 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu: 1,5 m u kanalizačních stok DN 500 mm včetně; 2,5 m u kanalizačních stok s DN vyšším než 500 mm. - aby bez předchozího písemného souhlasu neprováděl v ochranném pásmu kanalizace zemní práce, neumísťoval konstrukce nebo jiné podobné zařízení, neprováděl činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování - aby bez předchozího souhlasu v ochranném pásmu nevysazoval trvalé porosty, neprováděl skládky ani terénní úpravy - kanalizační stoka včetně ochranného pásma nesmí být oplocena, pokud to bude z technického a majetkoprávního hlediska možné, a bude k ní zajištěn trvalý přístup (pokud možno včetně příjezdu mechanizace za účelem opravy poruch) pro pracovníky provozovatele. Tito budou oprávněni na soukromý pozemek vstupovat za účelem opravy poruch, provádění údržby a kontroly provozního stavu kanalizačních stok. Toto právo musí být vykonáváno tak, aby co nejméně zasahovalo do práv vlastníka pozemku. Za tímto účelem provozovatel předem vstup na pozemek jeho vlastníkovi oznámí a po skončení prací pozemek uvede do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Ustanovení o předchozím oznámení vstupu na pozemek vlastníkovi neplatí v případě havarijních stavů. c) Při dodržení priority bodu b) této kapitoly bude trasa kanalizace přednostně navrhována v intravilánu města nebo obce do komunikace. Bude dodržovat zejména ČSN , normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN , ochranná pásma kanalizace, vyhlášku o veřejné zeleni, vyjádření provozovatele apod. d) Kanalizační stoky budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak při opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, osazování měřidel, obnovy vnitřních vystýlek apod.). e) U kanalizačních stok je nutné dodržet vzdálenost mezi revizními šachtami nejvýše 50 m. Větší vzdálenosti nejsou povoleny. f) Úseky mezi šachtami se navrhují výlučně v přímé trase. g) U stok průlezných a průchozích může být změna směru řešena obloukem, který musí mít na začátku i na konci revizní šachtu. Poloměr oblouku musí být min. pětinásobek DN navrhované stoky. h) U nově navržených ulic se trasa kanalizace navrhuje tak, aby středy vstupních poklopů byly umístěny v ose jízdního pruhu, tj. mimo jízdní stopu. Stránka 32 z 6333 i) V blokovém typu zástavby se navrhuje stokový systém min. 5 m od vnějšího líce budov. j) Poklopy kanalizačních šachet musí být umístěny v ose jízdního pruhu. k) V území s oddílným systémem kanalizace se navrhují trasy dešťové a splaškové kanalizace souběžně. Osová vzdálenost obou větví je dána možností realizovat vstupní šachty, avšak při dodržení ČSN l) V případě výraznějších rozdílů spádových poměrů obou stok volit pokud možno napojení tangenciální, nebo s rozdílným výškovým zaústěním. m) Zaměření stok musí být provedeno v souřadnicovém systému JTSK, zaměřeny musí být osy kanalizace a osy vstupních poklopů. Při zaměřování je třeba dodržet směrnici provozovatele pro zaměřování sítí č. 02/2002. n) Přímé úseky mezi dvěma šachtami kanalizace mohou mít směrovou odchylku od přímého směru nejvýše 50 mm (při vnitřním průměru potrubí do 500 mm včetně), u větších průměrů nejvýše 80 mm. 4.2 Zásady výškového vedení trasy kanalizace a) Poloha navrhované kanalizace musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a souběhy) splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení ČSN b) Sklon nivelety potrubí hlavních stok musí být pokud možno plynulý, bez výškových stupňů ve vstupních a soutokových šachtách. c) Mezi dvěma sousedními vstupními šachtami musí být navržen jednotný spád nivelety potrubí. d) Minimální tloušťka krytí stoky je 1,5 m. Uložení stok musí zaručovat možnost uložení vodovodu a plynovodu včetně přípojek nad stokovým systémem. e) Menší krytí než 1,5m může být navrženo pouze v odůvodněných případech a po předchozím souhlasu provozovatele. f) Nejvýše přípustná rychlost ve stoce je 5 m/s. Zmírňování sklonů v případech velkých rychlostí (nad 5 m/s) se navrhuje v objektech spadišť. Návrh skluzů je možný pouze ve výjimečných případech, a to pouze po předchozím souhlasu. V mimořádných případech je možné řešit úseky s rychlostmi v rozmezí 8 10 m/s návrhem materiálu odolávajícího daným podmínkám. I toto řešení musí být předem odsouhlaseno. g) Při souběhu splaškové a dešťové kanalizace se splašková stoka umisťuje hlouběji, aby umožňovala napojení všech přípojek kanalizačního systému. h) Trasa bude navržena tak, aby její sklony nebyly menší než hodnoty pro jednotnou a dešťovou kanalizaci uvedené v ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky. i) Profily kanalizační sítě je nutné navrhovat tak, aby byly zajištěny minimální unášecí rychlosti, při kterých nedochází k zanášení potrubí. Je požadováno doložit výpočet tečného napětí. V případě, že tečné napětí nedosáhne hodnot stanovených dle ČSN , je nutné navrhnout hydraulicky výhodnější Stránka 33 z 6334 profil (vejčitý), navržený sklon však nesmí být menší než sklon uvedený v ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky. V tomto případě je nutné určit četnost proplachů a zařadit do sítě proplachovací objekty. j) Pro splaškové stoky platí, že menší sklon než 3 není přípustný ani u stok větších profilů. k) Výškové zaměření stok musí být provedeno zásadně ve výškovém systému Bpv. l) Při sklonu potrubí do 10 může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše plus minus 10 mm, při sklonu nad 10 pak plus minus 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí vzniknout protisklon. Pokud by se tak stalo, společnosti VAK Chrudim a VS Chrudim dílo nepřevezmou do vlastnictví ani do provozování. m) Při připojování většího území na jednotnou kanalizační stokovou síť (nad 0,25 ha), nebo při významné změně odtokových poměrů v území odvodněném jednotnou stokovou sítí je požadováno hydrotechnické posouzení vlivu investice na příslušnou kanalizační síť. Posouzení musí být provedeno matematickým modelem (MOUSE, PCSWMM apod.) 4.3 Trubní materiály pro kanalizace Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožnit bezpečné a účinné čištění stok Požadavky na materiály trubních stok - Statická únosnost stok a jejich flexibilita vůči podloží; - Chemická odolnost proti vlivu protékající látky; - Chemická odolnost proti okolnímu prostředí; - Odolnost proti obrusu; - Těsnost spojů; - Vysoká životnost; - Hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub bez výrazných nerovností; - Vyhovující sortiment tvarovek; - Jednoduchost provádění (minimalizace rizika ohrožení kvality díla během provádění stavebních prací; - Nízká investiční náročnost ekonomická vhodnost. Těmto požadavkům nejvíce vyhovují materiály, které splňují následující specifikaci: V dimenzích mm: - žebrované potrubí z PP nebo potrubí s profilovanou stěnou z PEHD/PP - rozměry dle DIN základní materiál polypropylén (PP b) či kombinace PEHD/PP - profilovaná konstrukce stěny potrubí plné žebro v řezu stěny nebo se jedná o korugovanou dvojitou stěnu, avšak za současného splnění podmínky kap. č a č kruhová tuhost (kn/m 2 dle ISO 9969) min. SN 10 kn/m 2 - spojování pomocí hrdel; masivní pryžové profilované těsnění Stránka 34 z 6335 - výroba hrdel metodou in-line socketing, hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno, nalepeno či jakkoliv jinak dodatečně instalováno - způsob výroby tvarovek pro DN 150 až 300 pouze vstřikováním do formy, pro DN 400 a 500 vstřikováním nebo svařováním, vždy ale originální dodávka výrobce celého trubního systému Alternativa: - třívrstvé hladké plnostěnné kanalizační potrubí z PP, SN 10 či 12 dle ONR 20513, s popisem vně i uvnitř trubky, UV stabilizované, spoj trub integrovaným hrdlem dle ONR Pro dimenze DN (plastová potrubí) - potrubí s profilovanou stěnou z PEHD/PP nebo PP (polypropylén) - základní materiál polyetylén (PEHD) v kombinaci s polypropylénem (PP b) nebo jenom PP (polypropylén); rozměry dle DIN profilovaná konstrukce stěny potrubí: žebro je tvořeno profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubí nebo se jedná o korugovanou dvojitou stěnu, avšak za současného splnění podmínky kap. č a č vícebřité pryžové těsnění - kruhová tuhost (kn/m 2 dle ISO 9969), SN 8 či SN 10 kn/m 2 - spojování pomocí hrdel - výroba hrdel metodou in-line socketing, hrdlo je při výrobě vytlačováno a následně přesně vysoustruženo z trubky samotné, nikoli navařeno, nalepeno či jakkoliv jinak dodatečně instalováno V rozměrech DN je možné použít potrubí z železového betonu, případně sklolaminátu, zejména pokud je to nutné ze statických důvodů, případně z důvodů chemické odolnosti. Požadavky na statickou únosnost trub - je základním požadavkem na jakékoliv trubní systémy. Nově použité plastové potrubí musí u dimenzí do DN 600 být min SN 10, u větších profilů je možné použít i nižších kruhových tuhostí, ale vždy je nutné nižší kruhovou tuhost posoudit statickým výpočtem. Požadavky na projektovou dokumentaci (PD) pro stavební řízení (SŘ) a provádění stavby (PS): - U pružných trub musí být stanoveny hodnoty míry zhutnění lože a bočního obsypu potrubí. Musí být předepsáno hutnění lože, bočního a krycího obsypu po vrstvách (max. 15 cm při profilu menším či rovno DN 600, max. 25 cm při profilu větším než DN 600). - V případě použití pružných trub musí být stanovena maximální hodnota deformace profilu potrubí (k termínu dokončení díla a k termínu před ukončením reklamační lhůty, cca po 4-5 letech). Hodnota deformace by neměla přesáhnout hodnotu 6 % při předání. - Podrobný popis technologie provádění. Požadavky na realizaci: - Výstavba bude probíhat v souladu s podrobným popisem technologie provádění, daným výrobcem a projektovou dokumentací. - Pružné potrubí se pod tlakem zeminy nadloží a přetížení z povrchu terénu či vozovky deformují, nepřenášejí proto zcela zatížení zeminou a přetížením terénu do konstrukce trouby. Stránka 35 z 6336 - Je nezbytné docílit zhutnění lože a bočního obsypu v souladu s hodnotami projektové dokumentace. Musí být prováděno hutnění lože, bočního a krycího obsypu po vrstvách (max. 15 cm při profilu menším či rovno DN 600, max. 25 cm při profilu větším než DN 600). - Zhotovitel je povinen provádět pokládku a kontrolní zkoušky dle ČSN Potom předložit kladné výsledky těchto zkoušek provozovateli. - V případě použití pružných trub má investor kanalizace možnost před uplynutím záruční lhůty (cca po 5-ti letech) zkontrolovat deformaci kruhového profilu potrubí. Nepřijatelná deformace je vyšší než 6 %. Pokud by naměřené hodnoty byly vyšší než tento limit, musí investor reklamovat u zhotovitele stavebních prací překročení této povolené hodnoty. Tato podmínka musí být sjednána ve smlouvě o dílo. Chemická odolnost proti vlivu protékající látky Charakter odpadních vod podle jejich původu: - splaškové (odpadní vody z domácností, z technické občanské vybavenosti a z živností) - průmyslové (odpadní vody z technických provozů, které musí být před zaústěním do kanalizace předčištěny do limitů stanovených kanalizačním řádem nebo musí být čištěny samostatně) - infekční (odpadní vody z infekčních oddělení nemocnic, mikrobiologických laboratoří apod. před vypuštěním do veřejné kanalizace musí být zbaveny choroboplodných zárodků) - dešťové vody znečištěné (ze silnic s vysokou intenzitou provozu, průmyslových areálů apod.) - dešťové vody neznečištěné (z pěších zón, parků, střech a silničních komunikací s malou intenzitou provozu, dešťové vody odtékající ze znečištěných povrchů po skončení oplachového průtoku) - balastní vody (podzemní vody prosakující do kanalizace její netěsností, připojené drenážní vody, čerpané ze stavebních jam do kanalizace, potoční vody zaústěné do kanalizace, atd.) Požadavky na postup při návrhu trubního materiálu: - stoky musí být navrženy v dostatečném sklonu s prouděním o dostatečné unášecí síle - navrhovat větratelné poklopy šachet - u silně agresivních splašků je vhodné požít pro spojování potrubí Ultra Rib 2 svařovacích kroužků společně s gumovým těsněním a zajistit tak absolutní těsnost. V případě použití železobetonového potrubí nutno zajistit dostatečnou chemickou odolnost výstelkou (např. čedič) Metodika pro stanovení povolené odchylky vnitřního povrchu kanalizačních potrubí Důvody pro zpracování metodiky Důvodem pro zpracování této metodiky je skutečnost, že některé plastové kanalizační trouby (zjištěno zejména u trub s korugovanou konstrukcí stěny) vykazují nerovnosti vnitřního povrchu. Tyto nerovnosti pak mají za následek zvýšenou tvorbu usazenin a s tím spojené zvýšené provozní náklady na čištění předmětných úseků potrubí. Cíle této metodiky je definovat hranici, kdy je odchylka ještě přípustná a stanovit způsob měření této odchylky. Stránka 36 z 6337 Velikost povolených odchylek Velikost povolených odchylek bude stanovena dle vztahu: kde je maximální povolená odchylka [mm] D je průměr potrubí [mm] Způsob měření Měření odchylek vnitřního povrchu potrubí bude prováděno následujícím způsobem: Před měřením bude potrubí očištěno od prachu a usazenin. Na vnitřní povrch potrubí bude položena rovná ocelová tyč o průřezu ve tvaru L minimální délky 1,0 m s nástavcem pro upevnění úchylkoměru. Nelze použít profil, kde se v průřezu mění tloušťka stěny. Velikost odchylek pak bude měřena pohybem tyče s úchylkoměrem po vnitřní stěně potrubí. Podrobnosti jsou zřejmé ze schématu na obrázku č. 13. Měření je povinen provádět dodavatel trub u každé trouby před jejím uložením do výkopu, a to nejméně na 2 místech trouby (z obou konců do vzdálenosti, na kterou lze dosáhnout). Pracovník VS Chrudim je oprávněn provádět namátkovou kontrolu. Obr. 13: Schéma měření odchylek povrchu Řešení případů s větší odchylkou V případě, že namátková kontrola prokáže, že odchylka stěny trouby je větší, než povolená mez, je pracovník VS Chrudim oprávněn požadovat demontáž potrubí. Tato skutečnost se nepovažuje za vícepráce, neboť je povinností zhotovitele provést kontrolu všech instalovaných trub Minimální tloušťka stěny plastových potrubí Pro plastové trubní materiály jsou z důvodu vytvoření bezpečnostní rezervy síly stěny pro dodatečný obrus způsobený při hydromechanickém čištění a poškozením zvnějšku působením tlaku obsypu požadovány minimální tloušťky stěny uvedené v níže uvedené tabulce. Stránka 37 z 63 Zobrazit více
Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje Více TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY Více TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY
TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2013 OBSAH ÚVODNÍ LIST... 2 OBSAH... 3 ÚVOD... 6 1 PŘEHLED Vlastnických a provozních vztahů... 7 2 Obecné podmínky výstavby... 8 2.1 Administrativní Více TECHNICKÉ STANDARDY. pro vodovodní a kanalizační zařízení. které provozují Technické služby Rudná a.s. (dále jen TSR")
TECHNICKÉ STANDARDY pro vodovodní a kanalizační zařízení které provozují Technické služby Rudná a.s. (dále jen TSR") OBSAH: 1 ÚVOD... 4 2 SPOLEČNÁ UST ANOVENÍ... 4 2.1 Projektová příprava, požadované doklady....4 Více TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV) Verze: 2016-1 Datum vydání: leden/2016 Více VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307
Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační Více Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2
1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5 Více Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
~ ispolečnost leč, a.s. Dra Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč. a.s. Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené Více a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil
Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova Více ::: VHOS, a.s. ::::::::::: Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová
::: VHOS, a.s. ::::::::::: Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová Standardy pro vodovody, vodovodní přípojky, kanalizace a kanalizační přípojky ve VHOS, a.s. OBSAH: 1. VODOVOD - Úvodní část Úvodní část 1.1. Více Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168, DIČ: CZ49455168 Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované Více POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání Více Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ
PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro Více Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín
Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační Více POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání Více POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání Více , 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE
"SVAZEK VODOVODU A KANAUZACI" měst a obcí okresu Blansko o _, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE.. ~ vooo.,looo A KAllAlIZA::I' Více F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Více POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/02 Více Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.
Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli. Více POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/02 Více 1 Úvod... 3. 2 Vodovody... 6. 3 Kanalizace... 33
TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB v působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Verze: finální III 2013 Datum zpracování: leden 2013 OBSAH: 1 Úvod... 3 1.1 Obsah vodohospodářských Více Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov
Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL Více TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu
TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz Více PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav Více Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace
Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace Více 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub
5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika Více NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona Více B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.
B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou Více STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI
STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při Více PODMÍNKY PRO NAVRHOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ I PROVÁDĚNÍ. VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK v obci Hostěnice
PODMÍNKY PRO NAVRHOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ I PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK v obci Hostěnice A. OBECNÉ INFORMACE PRO STAVEBNÍKY Vodovodní přípojka je dle zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou Více 2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil
Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního Více 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...
OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky... Více DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního Více 1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové Více Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související Více 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...
OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3. Více Technická zpráva zdravotní technika
F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků Více Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Více Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově
Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou Více LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik
LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám? Více TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430
zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu Více 1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7
1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE Více ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč
ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s. Zhotovitel : Sdružení SYNER JSS Vedoucí účastník : SYNER, s.r.o., Liberec Účastník : Ještědská stavební společnost Více Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4.
Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 03 - VODOVODNÍ Více 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ...
1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3. SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... Více OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI
Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské Více Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286
tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000 Více Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa
Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch. Více TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny
Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Více PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov, Více Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody
Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název Více PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení Více TECHNICKÉ STANDARDY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
TECHNICKÉ STANDARDY VODOVODŮ A KANALIZACÍ DATUM: 4/2015 FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s. Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, Praha 4 www.sweco.cz 002591/15/1 2 (74) Obsah strana A Více Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4.
Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 04 - VODOVODNÍ Více Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek
Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na Více D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: Více Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice
Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice I. Obecná ustanovení 1. Instalovaná zařízení : Distribuční bod - soubor Více OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE
ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz Více 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ
Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí Více Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí
Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2007 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101 Více kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru
VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více Více A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích: Více ZÁSADY PRO JEDNOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, PŘÍPOJEK A VYBRANÝCH OBJEKTŮ NA VODOVODNÍ SÍTI
Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS 25.06 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 20.3.2011 1 / 20 ZÁSADY PRO JEDNOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, PŘÍPOJEK A VYBRANÝCH Více VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva
VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 F.1.4.e. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Technická zpráva Dokumentace pro stavební povolení 1. Úvod Záměrem investora je výstavba skladové haly s Více 3.6.101 VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST Více I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška
Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599 Více Zásady organizace výstavby
OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ Více Vodovod Vysoké Chvojno
Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická Více OBSAH: A) KANALIZACE
OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet Více Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové
Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Leden 2016 Technické standardy veřejné kanalizace A TEXTOVÁ ČÁST Ing. Iva Barboriková Leden 2016 Obsah: Více B.Souhrnná technická zpráva
B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní Více Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS
OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje... Více Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově
Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny olověných přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros LEAD, která spočívá: ve vytažení Více Aktualizace OTSKP-SPK 2015
položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI Více Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE
Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U Více KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA INSTRUKCE K JEDNOTNÉMU PROVÁDĚNÍ Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13 IČ: 49454587 ver. 20150115 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1. Výchozí podklady 1. Více Splašková kanalizace a ČOV Mirošov
Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem Více Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků
Voda Odpadní voda Plyn Přehled výrobků HAWLE-Výroba / Zabezpečování jakosti Sériová i kusová výroba na nejmodernějších obráběcích strojích Vysoká jakost výroby je zabezpečována stálou kontrolou každého Více Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice
Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha Více TECHNICKÉ STANDARDY VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY
TECHNICKÉ STANDARDY VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s. Teplého 2014 Zelené předměstí Pardubice 530 02 Zpracoval kolektiv pracovníků pod vedením Ing.Janeby 1 OBSAH: 1. ÚVOD... Více PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY
PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721 Více Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 8
Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 81426 POTRUBÍ Z TRUB BETON DO 80MM M 340 Kč Druh trub s polodrážkou patkové provazcem a MC zabudované 81427 POTRUBÍ Z TRUB BETON DO 100MM M 370 Kč Druh trub Více Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.
Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení Více HODONÍNSKÉ STANDARDY
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO KANALIZAČNÍ SÍŤ - Prosinec Více Vodovod Vysoké Chvojno
Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická Více Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever
Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Více Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3
Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko Více B souhrnná technická zpráva
B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú. Více 17. 10. 2014 Pavel Kraják
ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška Více DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř
DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník: Více V P O B Ě Ž O V I C Í C H
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář