Source: https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-392-2003-sb-o-bezpecnosti-provozu-technickych-zarizeni-a-o-pozadavcich-na-vyhrazena-technicka-zarizeni-tlakova-zdvihaci-a-plynova-pri-hornicke-cinnosti-a-cinnosti-provadene-hornickym-zpusobem
Timestamp: 2020-08-15 15:54:22+00:00
Document Index: 54263061

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 6', '§\n8', 'zákona č. 61', 'zákona č.\n124', '§ 3', '§\n3', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 14', '§\n14', '§  14', '§ 3', '§  13', '§  8', 'zákona č.\n124', 'zákona č. 206', '§  2', 'zákona č. 61', 'zákona č. 542', 'zákona č. 128', 'zákona č. 206', '§ 3', 'zákona č. 61', 'zákona č. 315', '§  2', '§  2', '§  2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 8', 'zákona č. 61', 'zákona č. 124', '§ 4', '§ 220', '§ 72', '§  38', '§ 85', '§ 3', '§  1', '§  1', '§  1', '§ 150', '§  34', 'zákona č. 44', '§ 12', 'zákona č. 22', '§ 285', '§ 143', '§ 78', '§ 256', '§ 104', '§ 61', '§ 92', '§ 3', '§ 3', '§  13', 'zákona č. 22', 'zákona č.\n30', '§  8', 'zákona č. 61', 'zákona č.\n32', '§  6', 'zákona č. 174', 'zákona č. 124', '§ 8', 'zákona č. 61', 'zákona č. 124', '§  8', 'zákona č. 61', 'zákona č. 124', '§  307', '§ 158', '§ 91', '§ 41', 'zákona č. 61', '§ 2', '§  2']

Vyhláška č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem - TZB-info
TZB-info / Právní předpisy / Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy / Vyhláška č. 392/2003 Sb.
Vyhláška č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená
technická  zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a
Změna: 282/2007 Sb.
Změna: 75/2017 Sb.
Český  báňský  úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a §
8a  odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
státní  báňské  správě,  ve  znění  zákona  č. 542/1991 Sb. a zákona č.
124/2000 Sb.:
a) stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na  technických  zařízeních^1)  a  bezpečnosti jejich provozu (dále jen
"bezpečnost   práce  a  provozu")  při  hornické  činnosti  a  činnosti
prováděné hornickým způsobem,^2)
b) stanoví, která technická zařízení se považují za vyhrazená, a jejich
zařazení do tříd,
c)   stanoví  požadavky  na  výrobu  vyhrazených  technických  zařízení
d)  vymezuje  předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací^3)
provozujících  vyhrazená  technická  zařízení,  na odbornou způsobilost
jejich zaměstnanců a na odbornou způsobilost dalších fyzických osob.
(2) Vyhláška se nevztahuje na ruční nářadí, na vrtačky a vrtací kladiva
s  příslušenstvím,  na  elektrická technická zařízení^4) a na technická
zařízení,  jejichž  provoz  a  kontrola  se  řídí  zvláštními  právními
předpisy.^5)
a)  prací  na technickém zařízení - montáž, demontáž, obsluha, oprava a
údržba^6) technického zařízení,
b)  prohlídkou  -  činnost,  kterou  se ověřuje, zda technické zařízení
odpovídá    provozním    podmínkám,    není-li   viditelně   poškozeno,
nevykazuje-li   zjevnou  závadu  a  zda  jeho  provozem  není  ohrožena
bezpečnost práce a provozu,
c)  provozní  dokumentací  -  soubor dokumentů organizace tvořený řádem
prohlídek,   údržby   a   zkoušek,   místním   provozním  bezpečnostním
předpisem^7)  a  provozní  knihou;  provozní  dokumentace obsahuje také
pracovní postupy a požadavky průvodní dokumentace^8) upravené na místní
d)  provozní  knihou  -  kniha  s  očíslovanými  stránkami, do které se
zapisují  údaje o provozu zařízení, výsledky prohlídek, zjištěné závady
a jejich odstranění a provedení zkoušek a revizí,
e) revizí - ověřování stavu technického zařízení z hlediska bezpečnosti
práce  a  provozu  a  kontrola  shody  skutečného provedení technického
zařízení  s  průvodní,  popřípadě  provozní  dokumentací  a s požadavky
technických předpisů,
f)  strojním  zařízením  ostatním  -  technické  zařízení používané při
hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem, které
není vyhrazeným technickým zařízením,^9)
g) uvedením technického zařízení do provozu - okamžik, kdy po provedení
předepsané  revize  technického  zařízení  nebo  jeho  kontroly^10)  ke
zjištění  jeho  stavu  a  vlivu  na  okolí a na pracovní prostředí a po
zhodnocení  dosažených výsledků bylo technické zařízení uznáno schopným
trvalého používání a bezpečného provozu,
h)  zkouškou  -  ověřování  stavu  technického  zařízení podle průvodní
dokumentace, popřípadě místního provozního bezpečnostního předpisu, zda
zařízení  je  schopno plnit svůj účel a zda jeho stav, popřípadě provoz
neohrožuje bezpečnost práce a provozu.
Požadavky  k  zajištění  bezpečnosti  práce  a  provozu a způsob jejich
a)  soubor  technologicky  propojených  technických zařízení (komplex),
technologickou linku a obdobný celek,
b)  technická  zařízení  provozovaná  v  nebezpečném  prostředí  nebo v
nebezpečných podmínkách,
c)  technická  zařízení  používaná  při  činnostech, pro které zvláštní
právní předpis^11) vyžaduje zpracování provozní dokumentace,
(2)  Pro  technická zařízení neuvedená v odstavci 1 musí mít organizace
průvodní  dokumentaci  a  vést  provozní knihu. Provozní kniha může být
společná pro více těchto zařízení.
a)  jednotlivé  úkony  prohlídek,  údržby  a  zkoušek  s přihlédnutím k
ustanovením  příslušných  technických  předpisů a k provozním podmínkám
technického zařízení, včetně jeho příslušenství,
b)  lhůty  periodického  provádění těchto úkonů a odpovědnost za jejich
c)  způsob  evidence výsledků prohlídek a zkoušek, jakož i zjištěných a
odstraněných závad v provozní knize,
(4)  Technické  zařízení  lze  po opravě provozovat až po ověření, že v
důsledku  opravy nemůže dojít k ohrožení bezpečnosti práce a provozu; o
tom  se  vyhotoví záznam do provozní knihy nebo doklad o zkoušce. Je-li
technické zařízení současně elektrickým technickým zařízením, postupuje
se také podle zvláštního právního předpisu.^4)
(5)  Technické  zařízení musí být chráněno proti korozi. Stanoví-li tak
zvláštní   právní   předpis  nebo  technická  norma,^12)  musí  být  na
technickém  zařízení  ochranné  kryty a výstražné tabulky a jeho povrch
opatřen barevným značením.
(6)  Tlaková  nádoba  k  dopravě  plynů  musí být vyřazena z používání,
není-li  na  ní  vyznačeno  provedení revize ve stanoveném termínu nebo
není-li značení čitelné.
(7)  Kompozitní  tlaková  láhev  musí  být  vyřazena z používání, je-li
poškozena plamenem nebo účinkem tepla nebo má-li poškozenu vrchní krycí
vrstvu tak, že je obnažena spodní vrstva.
(8)  Je  nepřípustné  používat  technické zařízení, u kterého se zjistí
stav   ohrožující  bezpečnost  práce  a  provozu.  Za  stav  ohrožující
bezpečnost práce a provozu se považuje také používání
a)  technického  zařízení,  u  něhož  není  doložena  zpráva  o revizi,
popřípadě o první zkoušce prokazující, že předmětné zařízení je schopno
bezpečného  provozu,  pokud  uvedená revize, popřípadě zkouška měla být
b) technického zařízení, které je provozováno v rozporu s průvodní nebo
provozní dokumentací,
c)  technického  zařízení,  k  němuž nebyla vydána průvodní dokumentace
nebo provozní dokumentace, pokud měla být vydána,
d)  strojního  zařízení  ostatního,  u  něhož  nebyla  před uvedením do
provozu  nebo  do  opětovného  používání provedena prohlídka, popřípadě
e) strojního zařízení ostatního, u něhož není záznamem o prohlídce nebo
dokladem  o  zkoušce  ne starším než 6 měsíců u mobilních zařízení a 12
měsíců  u  ostatních  zařízení  doložen  "dobrý  stav" nebo "vyhovující
stav".
(9)   Nedotčeny   zůstávají  minimální  požadavky  na  bezpečný  provoz
technického zařízení stanovené zvláštním právním předpisem.^13)
(1) Montáž a provoz strojního zařízení uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a)
se  provádí  podle  projektové  nebo  výkresové  dokumentace  zařízení.
Zařízení lze uvést do provozu, jestliže projektová dokumentace zařízení
je v českém jazyce, odpovídá skutečnému stavu a obsahuje zejména
1.   specifikace  jednotlivých  částí  -  výrobků  s  parametry,  které
technologický celek vyžaduje, včetně jejich spojení a návazností,
3.  specifikace  a  umístění  bezpečnostních  krytů, koncových dorazů a
jiných pasivních bezpečnostních zařízení,
4.  specifikace,  umístění  a  hodnot  nastavení  bezpečnostních čidel,
koncových spínačů, měřičů provozních hodnot,
5. technologické návaznosti jednotlivých součástí s uvedením vzájemného
blokování,  zakázaných stavů a mezních hodnot, umístění filtrů, použití
dilatačních spojů,
6.   způsobu   provedení   spojů  jednotlivých  částí,  zejména  vhodné
technologie svařování a způsobu kontroly po svařování,
b)  podpis  projektanta  instalací  strojního zařízení podle odstavce 2
potvrzujícího  jeho  souhlas s projektovou dokumentací, evidenční číslo
jeho osvědčení a datum podpisu,
c)  podpis projektanta instalací strojního zařízení v případě provedení
změn   v   projektové   dokumentaci   odpovídající   skutečnému   stavu
potvrzujícího  souhlas  s  předmětnými  změnami,  evidenční  číslo jeho
osvědčení  a  datum  podpisu.  U změn, které nemají vliv na bezpečnost,
postačí   zakreslení   změny   do   projektové  dokumentace  odpovědným
pracovníkem a schválení technikem odpovědným za řízení montáže, provozu
a údržby strojního zařízení podle odstavce 3.
(2)  Projektovat  instalace  strojního  zařízení může odborně způsobilá
osoba,  která  splňuje  požadavky  na  odbornou kvalifikaci projektanta
instalací strojního zařízení^44).
(3) K řízení montáže, provozu a údržby strojních zařízení uvedených v §
3  odst.  1  organizace  určí  technika  odpovědného za řízení montáže,
provozu  a  údržby  strojního  zařízení. Tento technik musí mít nejméně
střední  vzdělání s maturitní zkouškou s technickým zaměřením a nejméně
dvouletou praxi.
(1)  Způsobilost  technického  zařízení k bezpečnému provozu se ověřuje
prohlídkou,  zkouškou nebo revizí, které jsou vykonávány ve lhůtách a v
rozsahu  stanoveném  touto  vyhláškou,  pokud průvodní dokumentace nebo
místní provozní bezpečnostní předpis neurčí lhůty kratší.
(2)  Provedení  prohlídky  podle  přílohy  č.  1  a zkoušky technického
zařízení  podle  přílohy  č. 2 spolu s jejím výsledkem zaznamená v jeho
provozní knize ten, kdo ji provedl.
(3)  Samostatný  doklad o zkoušce technického zařízení, kromě záznamu v
provozní knize podle odstavce 2, vyhotoví ten, kdo ji provedl.
(4)  Způsobilost  vyhrazeného technického zařízení k bezpečnému provozu
se  v případech stanovených v průvodní dokumentaci nebo v této vyhlášce
ověřuje revizí. Součástí prováděné revize je rovněž prohlídka a zkouška
technického  zařízení  a  kontrola,  jak byly odstraněny dříve zjištěné
(5)  Odpovědný pracovník organizace se v tentýž pracovní den, ve kterém
byla  provedena  prohlídka  nebo zkouška nebo ve kterém mu byla předána
revizní  zpráva,  seznámí  s  jejich výsledkem. Pokud záznam v provozní
knize  o  provedené  prohlídce  nebo  zkoušce, popřípadě revizní zpráva
uvádí,  že  technické zařízení neodpovídá provozním podmínkám, vykazuje
závadu,  popřípadě je viditelně poškozeno, zjedná organizace neprodleně
nápravu,  a to buď opravou technického zařízení nebo, není-li to možné,
jeho  odpojením  od  zdroje  energie  nebo  tlaku  a  zajištěním  proti
nežádoucímu připojení.
(6)  Provozní  knihu  uchovává  organizace  nejméně po dobu dvou let od
posledního  záznamu  v  ní,  doklad  o  provedené zkoušce, která nebyla
součástí revize, po dobu pěti let od provedení zkoušky a revizní zprávy
po dobu dvou let následujících po provedení další revize.
(1)  Pokud  průvodní dokumentace neurčí prohlídky technických zařízení,
jejich  lhůty  a  rozsah,  určí  je organizace, která také určí osoby k
jejich  provedení.  Náplň  prohlídky  a obsah záznamu o jejím provedení
stanoví příloha č. 1.
(2)  Pokud  průvodní  dokumentace neurčí zkoušky technických zařízení a
jejich  rozsah,  určí  je  organizace,  která  také určí osoby k jejich
provedení. Náplň zkoušky technického zařízení a obsah dokladu o zkoušce
stanoví příloha č. 2.
(3)  Náplň  a  rozsah  revizí  vyhrazených technických zařízení a obsah
zprávy  o  revizi stanoví příloha č. 3; pokud průvodní dokumentace určí
náplň  revize  přísnější  nebo  rozsah  větší,  provede se revize podle
(4) Lhůty pro provádění zkoušek technických zařízení podle odstavce 2 a
revizí   podle   odstavce  3  stanoví  příloha  č.  4.  Pokud  průvodní
dokumentace pro provedení revize stanoví lhůty kratší, platí lhůty v ní
(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na vyhrazené technické zařízení
zdvihací  používané  jen  ojediněle.  Před  použitím tohoto zařízení se
provede jeho prohlídka a statická zkouška podle přílohy č. 2. Revize se
u  takového  zařízení  může  provést ve lhůtě až trojnásobně delší, než
stanoví příloha č. 4.
a)  kotle a tlakové nádoby^14) stabilní, pokud jejich nejvyšší pracovní
tlak^15)  přesahuje  0,5  baru^16)  a jejich objem přesahuje 10 litrů a
součin  jejich nejvyššího pracovního tlaku a objemu přesahuje 100 bar .
b)  tlakové nádoby k dopravě plynů, pokud jejich nejvyšší pracovní tlak
přesahuje 0,5 baru.
(2)  Za  vyhrazená  technická  zařízení  zdvihací  se považují zdvihací
zařízení s motorovým pohonem, a to
a)  jeřáby  a zdvihadla včetně kladkostrojů o nosnosti přesahující 3200
c)  stavební  výtahy  s  výškou  zdvihu  přesahující 3 m, pokud se jimi
dopravují také osoby,
d) výtahy o nosnosti přesahující 100 kg a výšce zdvihu přesahující 2 m,
které jsou trvalou součástí staveb,
f) dopravní zařízení ve svislých podzemních dílech.^17)
(3)  Za  vyhrazená  technická  zařízení  plynová  se považují technická
zařízení,  která  pracují s plynem, jehož kritická teplota je nižší než
50  °C,  nebo  s  látkou, u níž je při teplotě 50 °C absolutní tlak par
vyšší než 3 bary, a která jsou využívána
b)  pro  plnění  nádob  plyny,  jakož i pro zvyšování a snižování tlaku
d) pro těžbu a uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových
strukturách  a  v  podzemních  prostorech  (podzemní  zásobníky plynů a
kapalin),^18)  s  výjimkou  přírodních horninových struktur, podzemních
prostor, vrtů a sond a jejich vybavení,
e)  pro  rozvod  plynů,  s výjimkou rozvodů plynů se souhrnným vnitřním
objemem menším nebo rovným 0,01 m3.
(4)  Součástí vyhrazených technických zařízení je jejich bezpečnostní a
tlaková výstroj.
(1)  Vyhrazená technická zařízení se zařazují do tříd podle míry rizika
pro bezpečnost práce a provozu, které svým provozem vyvolávají, přičemž
zařízení s nejvyšší mírou rizika jsou zařazena do třídy I.
(2)  Kotle  uvedené  v § 6 odst. 1 se jako vyhrazená technická zařízení
tlaková zařazují
a)  do  třídy  I, jestliže se jedná o parní kotel se jmenovitým výkonem
vyráběné páry přesahujícím 115 t . h-1,
b)  do  třídy II, jestliže se jedná o parní kotel se jmenovitým výkonem
vyráběné  páry přesahujícím 50 t . h-1 nebo kapalinový kotel s tepelným
výkonem přesahujícím 35 MW,
c)  do třídy III, jestliže se jedná o parní kotel se jmenovitým výkonem
vyráběné  páry  8  t . h-1 nebo vyšším nebo kapalinový kotel s tepelným
výkonem 5,8 MW nebo vyšším,
d)  do  třídy IV, jestliže se jedná o parní kotel se jmenovitým výkonem
vyráběné  páry  nižším  než  8 t . h-1 nebo kapalinový kotel s tepelným
výkonem nižším než 5,8 MW.
(3)  Tlakové  nádoby  stabilní  uvedené v § 6 odst. 1 se jako vyhrazená
technická zařízení tlaková zařazují
a)  do  třídy  I,  pokud jejich pracovní tlak přesahuje 2 bary a součin
jejich nejvyššího pracovního tlaku a objemu přesahuje 1000 bar . litr,
(4)  Tlakové  nádoby  k  dopravě  plynů  uvedené  v § 6 odst. 1 se jako
vyhrazená technická zařízení tlaková zařazují
1.  tlakové  nádoby  typu láhev určené k dopravě plynů uvedené v bodech
1.2.1.1, 1.2.1.2 a 1.2.1.3 přílohy č. 4,
2.  tlakové nádoby typu cisterna, kontejner nebo bateriový vůz určené k
dopravě plynů uvedené v bodě 1.2.2.1 přílohy č. 4,
3.  tlakové nádoby typu sud určené k dopravě plynů uvedené v bodě 1.2.3
přílohy č. 4,
b)  do  třídy  II,  pokud  se  jedná  o tlakové nádoby uvedené v bodech
1.2.1.4, 1.2.2.2 a 1.2.2.3 přílohy č. 4.
a) do třídy I, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 2 písm. a) a f),
b) do třídy II, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) až e).
a)  do třídy I, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 3 písm. a) až d),
s  výjimkou  zařízení pro spotřebu plynů spalováním uvedených v písmenu
b)  do  třídy  II,  jde-li  o zařízení uvedená v § 6 odst. 3 písm. e) a
zařízení  pro  spotřebu  plynů  spalováním,  a  to i plynová turbína se
jmenovitým  výkonem do 70 kW včetně, pokud jsou tato zařízení připojena
na rozvody se souhrnným vnitřním objemem menším nebo rovným 0,01 m3.
Výroba vyhrazených technických zařízení tlakových
(1)  Při  výrobě  vyhrazeného  technického  zařízení tlakového je nutné
dodržet   požadavky   zvláštních   právních   předpisů^19)   a  výrobní
(2)  Materiály  použité při konstrukci a stavbě vyhrazeného technického
zařízení  tlakového  je  nutné volit tak, aby odpovídaly předpokládaným
provozním podmínkám.^20)
(3)  Při  výrobě  vyhrazeného  technického zařízení tlakového zajišťuje
výrobce  plnění opatření, která byla přijata ve stadiu návrhu výrobku a
technologie  pro  jeho výrobu. Jde především o použití vhodných metod a
odpovídajících  postupů,  zejména  se  zřetelem na výrobu konstrukčních
dílů  a  součástí  (např.  při  tváření  a přípravě svarových ploch), o
ověřování,   zda  nedošlo  ke  vzniku  vad  a  trhlin  nebo  ke  změnám
mechanických  vlastností materiálů a zda nerozebiratelné spoje a jejich
přilehlé oblasti jsou prosté jakýchkoli povrchových nebo vnitřních vad,
které  by  mohly  ohrozit  bezpečnost zařízení, o konečné posouzení^21)
výrobku a podle potřeby i o provedení nedestruktivních zkoušek.
(4) Dohotovený kotel a tlakovou nádobu podrobí výrobce stavební zkoušce
a první tlakové zkoušce.
(5)   Pokud  není  možná  prohlídka  vyhrazeného  technického  zařízení
tlakového  po  jeho  dokončení,  musí  být  provedena  stavební zkouška
příslušné  části  vyhrazeného  technického  zařízení  tlakového  již  v
průběhu výroby.
(6)  Výrobní  dokumentaci  uchovává  výrobce  ještě  5  let po ukončení
posledního   roku   předpokládané  životnosti  vyhrazeného  technického
zařízení tlakového.
(1)  Kotel  určený  pro  instalaci  ve stavebním objektu se umísťuje ve
zvlášť  k  tomu  účelu určené místnosti^22) s účinným větráním vybavené
pevnými  svítidly.^23)  Na vstupu do této místnosti se umístí výstražná
tabulka se zákazem vstupu nepovolaných osob.
(2)  Při  umístění  tlakové  nádoby stabilní je nutno dodržet požadavky
bezpečnosti   práce  a  provozu^24)  a  zohlednit  nejvyšší,  popřípadě
nejnižší pracovní teplotu, pro kterou je tlaková nádoba navržena. Pokud
není  zapuštěna  v  zemině,  lze  nádobu  umístit jen tak, aby k ní byl
umožněn bezpečný přístup.^25)
(3)  Tlaková  nádoba  stabilní  může  být  umístěna^26) jen na patkách,
podstavcích nebo podpěrách, avšak vždy jen na základech nebo podlahách,
které  jsou  dimenzovány  i  pro zatížení při tlakové zkoušce. Tlakovou
nádobu stabilní je nutné uzemnit a ukotvit; tlakovou nádobu umístěnou v
zemině  je  nutné  také  chránit před účinky bludných proudů. Při jejím
uložení  v  zemině musí být ukotvena nebo stabilně uchycena i s ohledem
na dilataci nádoby.
(4)  Při  přepravě  nesmí být tlaková nádoba stabilní pod tlakem, pokud
pro takovou přepravu není konstruována a vybavena.
Požadavky  na umístění vyhrazených technických zařízení zdvihacích a na
provozní dokumentaci
(1)  Požadavky  na umístění vyhrazeného technického zařízení zdvihacího
určí provozní dokumentace.
(2)  Provozní  dokumentace  vyhrazeného technického zařízení zdvihacího
musí obsahovat také
b)  podmínky  ustavení a ukotvení zařízení s přihlédnutím k únosnosti a
předpokládanému zatížení podkladu,
c) předvídatelné nebezpečné vlivy v blízkosti provozovaného technického
zařízení  a  opatření  proti  nepříznivému  působení  větru při provozu
zařízení,  jakož i rychlost větru, při které musí být zařízení vyřazeno
d)   podmínky   pro  příjezd,  ukotvení,  montáž,  provoz,  demontáž  a
přemístění vyhrazeného technického zařízení zdvihacího.
(1)  Prostory,  ve  kterých  je  vyhrazené  technické  zařízení plynové
umístěno  trvale,  prostory, v nichž se skladují nebo upravují toxické,
výbušné,  hořlavé nebo hoření podporující plyny, a prostory, v nichž se
s těmito látkami zachází, musí být vybaveny pevnými svítidly.
(2)  Je-li  prostor  uvedený v odstavci 1 uzavřenou místností, musí být
zajištěno  její  účinné  větrání a musí v ní být instalovány indikátory
změn  vlastností prostředí důležitých pro bezpečnost práce a provozu. V
těchto prostorech a v jejich bezprostředním okolí do vzdálenosti určené
provozní dokumentací je zakázána práce s otevřeným ohněm.
(3)  Prostory uvedené v odstavci 1 musí být na vstupu a na přístupových
cestách  k  nim  označeny^27)  výstražnými  tabulkami nebo značkami^28)
"ZÁKAZ  VSTUPU  NEPOVOLANÝM  OSOBÁM!  NEBEZPEČÍ  VÝBUCHU  PLYNU!  ZÁKAZ
KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM!".
(4)  Technické zařízení plynové je nutné chránit proti účinkům statické
elektřiny a bludných proudů.
(1)  Stav  vyhrazených  technických  zařízení  se  ověřuje  zkouškami a
revizemi.
(2)  Výchozí  revize  se  provádí před uvedením vyhrazeného technického
zařízení  do  provozu,  pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Výchozí
revize   se   rovněž   provádí   před  uvedením  souboru  technologicky
propojených  technických  zařízení  (komplexu),  technologické  linky a
obdobných  celků  do  provozu,  pokud je tento celek sestaven teprve na
(3)   U   vyhrazeného  technického  zařízení  uvedeného  na  trh  podle
zvláštního  právního předpisu^29) se výchozí revize nevyžaduje. Provede
se  jen  prohlídka  tohoto zařízení odborně způsobilou osobou z pohledu
splnění  podmínek  pro  instalaci  s  ohledem na vnější vlivy prostředí
podle  průvodní  dokumentace.  Ustanovení  první  věty se nevztahuje na
uvedení  takového  zařízení  po  opravě  nebo  přemístění do opětovného
používání  a  ustanovení  první  a  druhé  věty se nevztahuje na přípoj
zdroje energie nebo tlaku a na navazující technické zařízení.
(4)  U  vyhrazeného  technického zařízení tlakového a plynového se před
jeho  uvedením  do  provozu,  po  provedení vnitřní revize a po údržbě,
která mohla ovlivnit těsnost tlakového celku, provede zkouška těsnosti.
Provede-li  se  však  u  takového  zařízení  tlaková zkouška, nahrazuje
zkoušku těsnosti.
(5)  Revize  se  neprovádí u vyhrazeného technického zařízení plynového
zařazeného do třídy II.
a)  po  provedené  změně na tomto zařízení, nejde-li o změnu uvedenou v
odstavci 7,
b)  po  přemístění zařízení, pokud nelze vyloučit, že přemístěním došlo
ke  změně technických nebo funkčních vlastností zařízení, nejedná-li se
o mobilní zařízení a nejde-li o přemístění uvedené v odstavci 7,
c)  po  opravě  zařízení  svařováním  nebo nýtováním nebo pokud v části
zařízení vystavené tlaku byly při opravě zhotoveny otvory,
d) v případě, že při provozu zařízení nebo v souvislosti s ním došlo ke
smrtelnému úrazu, jiné závažné události nebo nebezpečnému stavu.
(7)  Mimořádná  revize  se  po provedené změně na vyhrazeném technickém
zařízení  nebo  po jeho přemístění nevyžaduje u vyhrazeného technického
a)  u  kterého  od  předchozí revize došlo pouze ke změně jeho umístění
nebo  k  prodloužení, zkrácení nebo výměně vedení pro přívod, popřípadě
rozvod energie nebo tlaku, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu
nastavení  hodnoty  některého z jisticích prvků nebo změnu ochrany před
úrazem v závislosti na příslušném riziku vyplývajícím z dané změny,
b)  určeného  k  dobývání  nerostů nebo k dopravě nerostů, u kterého od
předchozí  revize  došlo  pouze  ke změně jeho umístění v rámci jednoho
pracoviště  nebo  z  jednoho pracoviště na pracoviště navazující, pokud
tato  změna  nevyžaduje  současně i změnu nastavení hodnoty některého z
jisticích  prvků  nebo  změnu  ochrany  před  úrazem  v  závislosti  na
příslušném riziku vytvářeném danou změnou,
c)  u  kterého od předchozí revize byly odpojeny některé části určené k
rozvodu nebo spotřebě energie nebo tlaku,
d)  u  kterého byla provedena změna výkonu některé jeho části, která je
spotřebičem  energie  nebo  tlaku,  a  to  i  v případě, že je současně
provedena  změna  nastavení hodnoty jisticího prvku, pokud však nedošlo
ke změně ochrany před úrazem energií nebo tlakem.
(8)  Ve  výjimečných  případech,  kdy  nelze splnit některý z požadavků
revize  nebo  zkoušky  vyhrazeného  technického  zařízení  uvedených  v
přílohách  č.  2  a  3  nebo jeho splnění není pro ověření stavu tohoto
zařízení  nezbytné,  neprovedou  se  požadované  úkony,  jen  pokud  to
připouští  průvodní  dokumentace.  Neprovedení  těchto úkonů se uvede v
dokladu o zkoušce nebo v revizní zprávě včetně odůvodnění.
(9)  Odborně způsobilou osobou k provádění revizí a zkoušek vyhrazených
technických  zařízení  tlakových, zdvihacích a plynových včetně zkoušek
(kontrol)^30)  vyhrazených  technických  zařízení  plynových  (dále jen
"revize  a  zkouška")  je osoba, která je držitelem osvědčení o odborné
způsobilosti   k   této  činnosti^31)  (dále  jen  "revizní  technik"),
popřípadě  organizace,  která  má k této činnosti oprávnění. Nejde-li o
vyhrazené  technické zařízení umístěné v podzemí nebo dopravní zařízení
ve  svislých  podzemních  dílech^17), pak revizi a zkoušku může provést
také  revizní  technik,  který  je  držitelem  osvědčení vydaného podle
zvláštního právního předpisu,^32) popřípadě organizace, která má k této
činnosti oprávnění vydané podle zvláštního právního předpisu.^32)
(10)  Po  provedené  revizi  vypracuje revizní technik revizní zprávu s
údaji uvedenými v příloze č. 3 a na revidované tlakové nádobě k dopravě
plynů  vyznačí  provedení revize otiskem svého razidla a roku provedení
revize  nebo otisk razítka s uvedením data provedení revize. Nejde-li o
výchozí revizi, musí být v revizní zprávě uveden výsledek kontroly, zda
a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi a zda byla k
provedení  revize  poskytnuta zpráva o předchozí revizi, provozní kniha
se  záznamy  o  provedené  zkoušce  vyhrazeného  technického zařízení a
doklad, který se o zkoušce zařízení vystavuje.
(11) V případech, kdy se podle odstavců 3, 5 a 7 revize nevyžaduje nebo
neprovádí,   lze   vyhrazené   technické  zařízení  provozovat  jen  za
předpokladu splnění těchto podmínek:
a) provedením změn uvedených v odstavci 6 nesmí být ohrožena bezpečnost
práce  a provozu jak předmětným, tak i popřípadě navazujícím technickým
b)  změny  budou  před  jejich  provedením,  v  odůvodněných  případech
neprodleně  po  jejich  provedení  zaznamenány  do provozní dokumentace
předmětného technického zařízení a odsouhlaseny revizním technikem,
c)  před  uvedením  vyhrazeného technického zařízení do provozu nebo do
opětovného  používání  bude  provedena  prohlídka a zkouška předmětného
technického zařízení odborně způsobilou osobou,
d)  o  provedených  změnách a o výsledku prohlídky a zkoušky se provede
záznam  v  provozní  knize;  v  případě zkoušky se podrobnosti uvedou v
dokladu o zkoušce předmětného technického zařízení.
(12)  U strojních zařízení ostatních se před jejich uvedením do provozu
nebo  do  opětovného  používání provede jen prohlídka a zkouška odborně
způsobilou osobou podle příloh č. 1 a 2.
(1)  Odborně  způsobilou  pro  výrobu, montáž, opravy, zkoušky a revize
vyhrazených  technických  zařízení a k plnění nádob plyny je organizace
splňující  předpoklady odborné způsobilosti stanovené zvláštním právním
předpisem,^33)  která  má  k  těmto  činnostem  oprávnění.^34)  Jsou-li
uvedené činnosti prováděny v souvislosti s hornickou činností, činností
prováděnou  hornickým  způsobem  a  činnostmi  souvisejícími, jsou tato
oprávnění  vydávána  obvodním báňským úřadem, v jehož územním obvodu má
organizace  a  podnikající  fyzická  osoba  místo  podnikání, popřípadě
trvalý  pobyt.  Pro  organizace  a  podnikající  fyzické  osoby  jiného
členského státu Evropské unie vydává tato oprávnění obvodní báňský úřad
příslušný  podle  místa  podnikání  organizace na území České republiky
nebo podle místa, kde je umístěna organizační složka této organizace.
(2) V žádosti o vydání oprávnění podle odstavce 1 uvede žadatel
a)  obchodní  firmu  nebo  název,  jde-li o právnickou osobu, popřípadě
jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
b)  místo  podnikání  organizace  nebo umístění organizační složky této
organizace   na   území  České  republiky,  popřípadě  trvalý  pobyt  u
c)  identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u podnikající fyzické osoby
také datum jejího narození,
d)  jméno  a  příjmení osoby odborně způsobilé pro řízení prací, včetně
dokladů   a  osvědčení  prokazujících  její  odbornou  způsobilost  pro
činnosti uvedené v odstavci 1,
e)  jména  dalších  odborně  způsobilých  osob  včetně dokladů, kterými
odbornou způsobilost prokazují,
f)   stručný   popis  technického  vybavení,  prostor  a  organizačního
zajištění činností, pro něž má být oprávnění vydáno.
(3)  Oprávnění  k  činnostem  uvedeným  v  odstavci  1 lze vydat, pokud
žadatel prokáže, že
b)  k  výrobě  a  řízení prací na vyhrazených technických zařízeních má
odborně způsobilou osobu nebo osoby,
c)   je  schopen  vlastní  činností  nebo  smluvním  způsobem  zajistit
provedení  prací,  které jsou nezbytné nebo jsou součástí prací, k nimž
žádá vydání oprávnění.
c) v evidenčním čísle oprávnění rozlišovací znaky rozsahů podle přílohy
d) podmínky, při jejichž neplnění lze oprávnění změnit nebo zrušit nebo
pozastavit jeho platnost,
Požadavky  na  odbornou  způsobilost  fyzických osob k práci a ostatním
činnostem na technických zařízeních s výjimkou revizí a zkoušek
(1) Osobou odborně způsobilou k samostatné práci na technickém zařízení
s  výjimkou  prací  a  činností uvedených v odstavci 2 je fyzická osoba
splňující   odbornou  praxi  a  vzdělání  podle  přílohy  č.  6,  která
absolvovala   zaškolení,   v   němž  pracovala  pod  dohledem  určeného
kvalifikovaného zaměstnance výrobce nebo provozovatele těchto zařízení,
a  která má k této činnosti osvědčení podle přílohy č. 7. Pokud výrobce
zařízení  určil  další  požadavky na odbornou způsobilost, je k získání
odborné způsobilosti třeba splnit i požadavky výrobce.
1.  automatických s jmenovitým výkonem vyráběné páry menším než 0,5 t .
c)  pro obsluhu vyhrazených technických zařízení tlakových, vyhrazených
technických  zařízení  zdvihacích  a  vyhrazených  technických zařízení
(3)  Ověřování  odborné  způsobilosti  osob  pro  práci  na  vyhrazeném
technickém  zařízení s výjimkou prací a činností uvedených v odstavci 2
se  provádí  písemnou  a ústní zkouškou před tříčlennou zkušební komisí
obvodního báňského úřadu. Členem zkušební komise je revizní technik.
(4)  Ověřování  odborné  způsobilosti  osob  pro  práci  na  technickém
zařízení  uvedeném  v  odstavci  2  se provádí zkouškou před tříčlennou
zkušební  komisí  organizace.  Předsedou  zkušební  komise  je  revizní
technik,  u  osob  určených  pro práce na strojním zařízení ostatním je
předsedou  zkušební  komise  technik^35)  pracující  v příslušném oboru
určený  provozovatelem,  popřípadě  dodavatelem technického zařízení. O
místu  a  době  konání  zkoušky  uvědomí  předseda zkušební komise nebo
pořádající organizace obvodní báňský úřad alespoň 15 dnů předem.
(5)  Předmětem  zkoušky  je  ověření znalostí bezpečnostních ustanovení
zvláštních  právních předpisů a příslušných technických norem, průvodní
a  provozní  dokumentace  a  postupů  při  havárii  pro  příslušný druh
technického  zařízení  týkajících  se  požadované  činnosti žadatele. U
technických  zařízení  plynových se při zkoušce ověří také teoretické i
praktické  znalosti  žadatele  v oblasti vlastností a detekce plynů a v
poskytování první pomoci při úrazech nebo otravách plyny.
(6)  O  zkoušce  vyhotoví  předseda komise zkušební protokol. V případě
vyhovujícího   výsledku   zkoušky   zajistí   při   ověřování   odborné
způsobilosti  podle  odstavce 3 vydání osvědčení o odborné způsobilosti
podepsaného předsedou komise, ve kterém uvede
b)  vymezení  rozsahu  osvědčení,  a  to druhem vyhrazeného technického
zařízení,  druhem činnosti, druhem energie, kapacitou, výkonem, tlakem,
nosností apod., se kterým je žadatel odborně způsobilý pracovat,
c) v evidenčním čísle osvědčení rozlišovací znaky rozsahů podle přílohy
(7) Platnost osvědčení lze prodloužit na základě písemné žádosti podané
před  uplynutím  platnosti  osvědčení a na základě následného úspěšného
přezkoušení^36) držitele osvědčení.
Zvláštní  požadavky  na  odbornou  způsobilost  k  obsluze  vyhrazených
technických zařízení tlakových - kotlů
(1)  Držitel osvědčení obsluha^37) kotle (topič) je oprávněn obsluhovat
kotle  příslušné  třídy  a  tříd s vyšším číselným označením, avšak jen
pokud  jde  o  kotle  na  stejný  druh  paliva;  obsluha  kotle (topič)
oprávněný  obsluhovat  jen  kapalinové  kotle  není oprávněn obsluhovat
(2)  Žadatel  o  vydání  osvědčení odborné způsobilosti k obsluze kotlů
absolvuje před ověřením znalostí podle § 14 odst. 3 zaškolení v obsluze
kotlů příslušné třídy a na daný druh paliva pod dohledem topiče v délce
nejméně  2  týdnů a odborný kurz pod vedením revizního technika v délce
technických zařízení plynových
Odborně  způsobilou  osobou  k obsluze vyhrazených technických zařízení
plynových  třídy  I  a  II  je fyzická osoba splňující odbornou praxi a
vzdělání  podle  přílohy  č.  6,  která  byla  organizací  prokazatelně
seznámena  s  návodem  k  používání  a  v  obsluze  tohoto  vyhrazeného
technického zařízení byla prakticky zacvičena. Obsah seznámení a dobu a
způsob  zácviku,  pokud  ji neurčil výrobce zařízení, určí organizace s
ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy tohoto zařízení.
Zvláštní  požadavky  na  odbornou způsobilost osob pro montáže a opravy
(1)  Podmínkou  pro  získání  osvědčení  odborné  způsobilosti provádět
montáž  a  opravy vyhrazených technických zařízení je kromě požadavků §
14  odst.  1  také  zaškolení  u  organizace  provádějící  činnosti  na
příslušném  druhu  vyhrazených  technických  zařízení  nebo  u  výrobce
takových  technických  zařízení v rozsahu alespoň 40 hodin s ohledem na
(2)  Ověřování  odborné  způsobilosti  podle  §  14 odst. 3 pro získání
osvědčení podle odstavce 1 se účastní také zástupce výrobce příslušného
druhu  technických  zařízení nebo jím pověřené organizace nebo zástupce
organizace provádějící revize příslušného druhu technických zařízení.
Požadavky  na  odbornou způsobilost revizního technika a ověřování jeho
(1)  Požadavky na odbornou praxi a vzdělání žadatele o vydání osvědčení
revizního technika stanoví příloha č. 6.
(2)  Podnětem  k  vydání osvědčení revizního technika je písemná žádost
žadatele  o  ověření  odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek
vyhrazených   technických   zařízení.   V  žádosti  o  ověření  odborné
způsobilosti   se   uvede  jméno,  příjmení,  datum  narození,  splnění
požadavků  odborné  praxe  a  vzdělání  a rozsah požadovaného osvědčení
podle  přílohy  č.  7. U zkoušky k ověření odborné způsobilosti žadatel
předloží  originály  nebo  ověřené  kopie  dokladů o dosaženém odborném
vzdělání  a doklady o celkové praxi na technických zařízeních, na nichž
má revize provádět.
(3)  Osvědčení  se vydá na základě žadatelem úspěšně vykonané písemné a
ústní zkoušky.^36)
(5)  Platnost  osvědčení  revizního  technika lze prodloužit na základě
jeho  písemné  žádosti  podané  před uplynutím platnosti osvědčení a na
základě jeho následného úspěšného přezkoušení.^36)
(1)  Stav  technických  zařízení  se při prohlídce, zkoušce a revizi do
doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních předpisů a technických
norem platných v době jejich uvedení do provozu.
(2)  U  vyhrazeného  technického  zařízení,  pro které byl před nabytím
účinnosti  této  vyhlášky stanoven delší interval pro provedení revize,
než  stanovuje  příloha  č. 4, nebo pro které dosavadní právní předpisy
nepožadovaly  provádění revizí, se revize provede do 6 měsíců od nabytí
(3)  Organizace  uvede  provozní  dokumentaci pro provozovaná technická
zařízení  uvedená v § 3 odst. 1 do souladu s touto vyhláškou nejpozději
do  6  měsíců  od  nabytí její účinnosti. Současně určí způsob vedení a
místo uložení této dokumentace.
(4) Osvědčení vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky jsou platná v
rozsahu jejich vymezení.
(5)  Osoby  vykonávající  dosud práce na technickém zařízení, pro které
tato   vyhláška   nevyžaduje  osvědčení,  a  osoby  vykonávající  dosud
prohlídky  technických  zařízení  se  po nabytí účinnosti této vyhlášky
považují  za  osoby  splňující požadavky této vyhlášky. Organizace vede
evidenci těchto osob.
(6)  Osoby  vykonávající dosud práci na technickém zařízení, pro kterou
je  podle  této  vyhlášky  třeba  osvědčení,  mohou  tuto  činnost  bez
osvědčení  vykonávat  nejdéle po dobu 6 měsíců od nabytí účinnosti této
1.  Výnos  Českého báňského úřadu č. 9/1988 Ú.v. ČSR ze dne 16.12.1986,
č.  j. 6365/1986, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
(reg. v částce 7/1987 Sb.).
2.  Výnos  Českého báňského úřadu č. 2/1990 ze dne 12.10.1990 (reg. pod
č. 443/1990 Sb. v částce 74/1990 Sb.).
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou ustanovení
poslední  věty  §  13 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem vstupu České
republiky do Evropské unie.
Část A: Náplň prohlídky technického zařízení
Při prohlídce technického zařízení se ověří:
a)  stav  technického  zařízení  a  jeho jednotlivých částí, zda nejsou
viditelně  poškozeny,  opotřebeny  nebo zkorodovány tak, že by tím byla
snížena bezpečnost provozu technického zařízení,
b) zda jsou zapisovány údaje do provozní knihy,
c)  vybavení,  stav  a  funkčnost bezpečnostních prvků a zařízení, jako
jsou  brzdy, zařízení pro nouzové vypnutí a blokování a hlídače tlaku a
d) zda technické zařízení a pracoviště, ve kterém je zařízení umístěno,
odpovídá požadavkům požární ochrany,
e) přístupnost z hlediska provozu a údržby,
f)  funkčnost  hlásičů a ukazatelů stavu, jako jsou zařízení pro zpětná
hlášení při dálkovém ovládání spínačů a světelné hlásiče.
Část B: Záznam o prohlídce technického zařízení
a) datum prohlídky,
b) výsledek prohlídky (dobrý stav, vyhovující stav, vyžaduje opravu),
c)  zjištěné  závady  a  jejich  závažnost,  popřípadě  návrh na jejich
d) jméno a podpis toho, kdo prohlídku provedl,
e)  pokud je prohlídka provedena dodavatelsky, otisk razítka s uvedením
názvu a sídla organizace, která prohlídku provedla.
Zkoušky technických zařízení
Část A: Náplň zkoušky technického zařízení
1.  Kontrola shody skutečného provedení technického zařízení s průvodní
dokumentací   technického   zařízení   a   kontrola  úplnosti  průvodní
2.  Prohlídka technického zařízení z pohledu dodržení podmínek pro jeho
instalaci  podle  průvodní  dokumentace  a  jeho porovnání se skutečným
stavem a zda je řádně označeno.
3.  Úkony  k  ověření  stavu zkoušeného technického zařízení zahrnující
prohlídku  včetně  funkčních zkoušek ovládání a prvků určených průvodní
dokumentací k zajištění bezpečnosti; přitom se zjišťuje, zda zařízení i
za provozu odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu.
4. Zkouška funkce technického zařízení uvedená v průvodní dokumentaci.
5.  Ověření  vybavení  technického  zařízení  výstražnými  tabulkami  a
6. Ověření splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
7. Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na
technickém zařízení.
U vyhrazeného technického zařízení tlakového se dále provede:
1.  Vizuální  prohlídka  včetně  prohlídky  stavu bezpečnosti výstroje,
prohlídka  průvodní  dokumentace,  popřípadě  řádu  prohlídek, údržby a
zkoušek  vydaného  zaměstnavatelem  a  kontrola dodržení požadavků této
2. Tlaková zkouška hydraulickým tlakem,^40) kterou se ověřuje pevnost a
těsnost tlakového zařízení při zkušebním přetlaku. Pro tlakovou zkoušku
se  použije  kapalina  uvedená v průvodní dokumentaci, jinak se použije
voda.  Pokud  výrobce  neurčí hodnoty zkušebního tlaku vyšší, nesmí být
zkušební tlak menší než větší z níže uvedených hodnot:
a)  tlak  odpovídající  největšímu  zatížení,  kterému  smí být tlakové
zařízení vystaveno za provozu se zřetelem k nejvyššímu pracovnímu tlaku
a  nejvyšší  pracovní teplotě tlakového zařízení, násobený koeficientem
1,25, nebo
V  technicky  zdůvodněných  případech,  kdy  nelze zkoušku hydraulickým
tlakem provést, nebo kdy to určil výrobce v průvodní dokumentaci, mohou
být  provedeny jiné rovnocenné zkoušky, například zkouška těsnosti.^41)
V  případě jiných zkoušek, než je zkouška hydraulickým tlakem, je nutné
před   jejich  provedením  uskutečnit  doplňková  opatření,  jako  jsou
nedestruktivní  zkoušky  nebo jiné rovnocenné metody k ověření pevnosti
doporučené technickým předpisem nebo technickou normou.
U vyhrazeného technického zařízení zdvihacího se dále provede:
1.  Statická zkouška^42) se zkušebním břemenem vycházející z největšího
dovoleného   provozního   zatížení   pro   zkoušené  zdvihací  zařízení
vynásobeného koeficientem statické zkoušky; koeficient statické zkoušky
se  volí  tak,  aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti všech
částí tohoto zařízení, avšak nemůže být menší než:
a)  1,5  pro  ručně ovládaná technická zařízení zdvihací a pro zdvihací
příslušenství,^43)
b) 1,25 pro ostatní technická zařízení zdvihací.
2. Dynamická zkouška^42) se zkušebním břemenem vycházející z největšího
vynásobeného   koeficientem  dynamické  zkoušky;  koeficient  dynamické
zkoušky  se volí tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti
všech částí tohoto zařízení, avšak nemůže být menší než 1,1.
Část B: Doklad o zkoušce technického zařízení
a)  přesné  označení  technického zařízení (název technického zařízení,
jeho výrobce a výrobní, popřípadě inventární číslo, rok výroby),
b) datum zkoušky,
c) výsledek zkoušky (dobrý stav, vyhovující stav, vyžaduje opravu),
e) lhůtu, do kdy musí být provedena další zkouška,
f) jméno a podpis toho, kdo zkoušku provedl,
g)  pokud  je  zkouška provedena dodavatelsky, tak také otisk razítka s
uvedením názvu a sídla organizace, která zkoušku provedla.
Část A: Náplň a rozsah revize vyhrazeného technického zařízení
I. Při revizi se provede:
1.   Posouzení   shody  skutečného  provedení  vyhrazeného  technického
zařízení   s   průvodní   dokumentací   a  kontrola  úplnosti  průvodní
2.  Posouzení  vyhrazeného  technického  zařízení  z  pohledu  dodržení
podmínek pro jeho instalaci podle průvodní dokumentace a jeho porovnání
se skutečným stavem a zda je řádně označeno.
3.  Úkony k ověření stavu revidovaného vyhrazeného technického zařízení
zahrnující  prohlídku  a  zkoušky  včetně  funkčních zkoušek ovládání a
prvků  určených průvodní dokumentací k zajištění bezpečnosti; přitom se
zjišťuje,  zda  zařízení  i  za provozu odpovídá požadavkům bezpečnosti
4.  Zkouška  funkce vyhrazeného technického zařízení uvedená v průvodní
5.   Ověření  vybavení  vyhrazeného  technického  zařízení  výstražnými
tabulkami a značkami.
vyhrazeném technickém zařízení.
II. Při výchozí revizi se dále provede:
A. u vyhrazeného technického zařízení tlakového:
1. Tlaková zkouška a kontrola stavu bezpečnostní výstroje.
1.1  Vizuální  prohlídka  včetně prohlídky stavu bezpečnostní výstroje,
zkoušek  vydaného  zaměstnavatelem  a  ověří se dodržení požadavků této
1.2  Tlaková  zkouška  hydraulickým  tlakem,^40)  při  které se ověřuje
pevnost  a těsnost tlakového zařízení při zkušebním tlaku. Pro tlakovou
zkoušku  se  použije  kapalina uvedená v průvodní dokumentaci, jinak se
použije  voda.  Pokud  výrobce  neurčí  hodnoty zkušebního tlaku vyšší,
nesmí být zkušební tlak menší než větší z níže uvedených hodnot:
být provedeny jiné rovnocenné zkoušky například zkouška těsnosti.^41) V
případě  jiných  zkoušek,  než je zkouška hydraulickým tlakem, je nutné
1.3  Ověření  stavu  kotle  včetně topeniště, výstroje tlakového celku,
pomocných   zařízení   a   příslušenství   a  funkční  schopnost  částí
kontrolního zařízení.
1.4  U tlakové nádoby stabilní ověření jejího stavu, stavu bezpečnostní
výstroje,  regulačních  a  blokovacích  zařízení a měřicích přístrojů a
bezpečného přístupu k nádobě.
2.  Vnitřní  revize  k  ověření  stavu vyhrazeného technického zařízení
tlakového, pokud je pro tyto úkony konstruováno, a to
a)  kotle,  při  které  se  zjišťuje  stav  dostupných stěn vnitřního a
vnějšího povrchu kotle,
b) tlakové nádoby, při které se zjišťuje stav nádob na vnější a vnitřní
straně, včetně hrdel a výstroje.
B. u vyhrazeného technického zařízení zdvihacího:
vynásobené  koeficientem  statické zkoušky; koeficient statické zkoušky
částí tohoto zařízení, avšak nemůže být menší než
vynásobené koeficientem dynamické zkoušky; koeficient dynamické zkoušky
částí tohoto zařízení, avšak nemůže být menší než 1,1.
C. u vyhrazeného technického zařízení plynového:
1.   Tlaková   zkouška   k  ověření  pevnosti  a  těsnosti  vyhrazeného
technického zařízení plynového podle přílohy č. 2 této vyhlášky.
2.  Zkouška funkce a správnosti nastavení zabezpečovacích, kontrolních,
měřicích   a  ovládacích  zařízení,  a  to  včetně  jejich  funkce  při
simulovaných poruchových stavech.
Zkoušku  provedenou  výrobcem  není  nutné při výchozí revizi provádět,
pokud  od provedení zkoušky neuplynula doba stanovená touto vyhláškou k
provedení další revize s takovou zkouškou.
III. Při periodické a mimořádné revizi se s přihlédnutím k druhu revize
dále provede:
1. Při periodické revizi se ověřuje zejména
a)  u  kotle  stav  kotle,  včetně  topeniště, výstroj tlakového celku,
pomocná  zařízení  a příslušenství, funkční schopnost částí kontrolního
zařízení ověřujícího například tlak, teplotu, výšku hladiny nebo výkon,
provádění  prohlídek,  zkoušek  a  údržby  zařízení  a výstroje, vedení
dokumentace, způsob provozu z hlediska nepřekračování přípustných stavů
a bezpečný přístup ke kotli,
b)  u  tlakové  nádoby  stav  tlakové  nádoby,  bezpečnostní  výstroje,
regulačních  a  blokovacích  zařízení,  měřicích  přístrojů,  provádění
prohlídek,  zkoušek  a  údržby zařízení a výstroje, vedení dokumentace,
způsob  provozu  z hlediska nepřekračování přípustných stavů a bezpečný
přístup k nádobě.
2. Při vnitřní revizi
a)  u  kotle  se  zjišťuje  a posuzuje stav dostupných stěn vnitřního a
b) u tlakové nádoby se zjišťuje stav nádoby na vnitřní a vnější straně,
včetně hrdla výstroje.
3. Při tlakové zkoušce nádob na plyny
a) kontrola vnějšího a vnitřního povrchu nádoby,
b) tlaková zkouška podle přílohy č. 2 této vyhlášky.
1. Kontrola příslušenství a používaných prostředků k vázání, k zavěšení
nebo uchopení břemen.
2. Při revizi se zkouškou se zkušebním břemenem se provede také ověření
stavu  technického  zařízení zdvihacího zahrnující měření a statickou a
dynamickou zkoušku se zkušebním břemenem včetně funkčních zkoušek prvků
určených  průvodní  dokumentací  k  zajištění  bezpečnosti revidovaného
zařízení,  rozšířené  podle  třídy  zdvihacího  zařízení,  například  o
provedení  zkoušky  technických  parametrů  (např.  rychlost  zdvihu  a
pojezdu),  zkoušky  stability,  měření průhybů nebo změny tvaru ocelové
1.   Kontrola,   zda   byly   provedeny  revize  ostatních  vyhrazených
technických zařízení včetně plynových, pokud jsou součástí revidovaného
vyhrazeného technického zařízení plynového.
2.  Kontrola,  zda  byly  provedeny  předepsané  zkoušky podle průvodní
dokumentace  (pokud  nejsou  součástí  revize),  popřípadě  podle  řádu
prohlídek, údržby a zkoušky vydaného zaměstnavatelem.
3. Zkouška podle přílohy č. 2 této vyhlášky.
Část B: Obsah zprávy o revizi vyhrazeného technického zařízení
Zpráva o revizi vyhrazeného technického zařízení obsahuje:
a)  obchodní  firmu  nebo  název  firmy  a  místo  podnikání, popřípadě
identifikaci  podnikající  fyzické  osoby,  která  revidované  zařízení
provozuje nebo bude provozovat,
b)  identifikační  údaj  a  vymezení  rozsahu  a  technických parametrů
c)  jméno,  příjmení,  podpis  a  evidenční  číslo  osvědčení revizního
technika, který revizi provedl,
d) určení druhu revize (výchozí, periodická, mimořádná),
e) datum zahájení a ukončení revize, datum vypracování a předání zprávy
o revizi,
f)  soupis  použitých  měřicích  přístroj  s  uvedením jejich výrobních
g)   seznam   dokladů   použitých  k  provedení  revize  včetně  jejich
vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
h) soupis provedených úkonů (prohlídka, měření, zkoušky, vyhodnocení),
i)  výsledek kontroly shody skutečného provedení technického zařízení s
projektovou,  průvodní,  výkresovou  a provozní dokumentací technického
zařízení a výsledek kontroly průvodní dokumentace,
j) výsledek prohlídky technického zařízení z pohledu dodržení původních
se skutečným stavem,
k)  naměřené  hodnoty,  pokud  je jimi dokladováno ohrožení bezpečnosti
práce  a  provozu,  nebo  pokud  jsou  potřebné  pro vyhodnocení změn v
zajištění bezpečnosti práce a provozu,
l)   soupis   zjištěných   závad   s  vymezením  porušených  ustanovení
příslušného právního předpisu, technické normy apod.,
m)   slovní  vyhodnocení  stavu  revidovaného  technického  zařízení  z
hlediska  splnění požadavků na jeho bezpečnost vyjádřené konstatováním,
zda  je  či  není revidované zařízení schopno bezpečného provozu; pokud
revidované  zařízení není schopno bezpečného provozu, pak důvody tohoto
hodnocení s uvedením výslovného zákazu jeho dalšího provozování,
n)  vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a
zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při provozu a při prohlídkách
a  zkouškách  vyhrazeného technického zařízení zaznamenaných v provozní
o) potvrzení o předání a převzetí zprávy o revizi provozovatelem,
p)  otisk  kulatého  razítka  revizního  technika  obsahujícího  jméno,
příjmení,  případně  akademický  titul,  evidenční  číslo  osvědčení  a
zkrácené označení vydavatele osvědčení.
Lhůty pro provádění revizí a zkoušek technických zařízení
1.  Lhůty  pro  provádění  periodických  revizí  a  zkoušek technických
zařízení tlakových
1.1 Lhůty pro provádění periodických revizí a zkoušek kotlů a tlakových
nádob stabilních
Druh a třída technického     Revize      Vnitřní     Revize s tlakovou zkouškou
zařízení tlakového                       revize      --------------------------
u nádoby       u nádoby
s průlezem     bez průlezu
Kotle                        6 měsíců    1 rok       9 let          5 let
Tlakové nádoby stabilní      1 rok       5 let       9 let          5 let
1.2  Lhůty pro provádění periodických zkoušek tlakových nádob k dopravě
1.2.1 Tlakové nádoby k dopravě plynů                 Revize
(typ láhve)                                    tlakovou
1.2.1.1 ze slitin hliníku                             1 rok
1.2.1.2 na bromovodík, fluor, fluorid boritý,         2 roky
fluorovodík, fosgen, chlorovodík, oxid siřičitý,
dusičitý nebo uhelnatý, sirovodík a chlór
1.2.1.3 na vzduch, kyslík a ostatní stlačené          5 let
a zkapalněné plyny, na čpavek rozpuštěný
pod tlakem a acetylen rozpuštěný pod tlakem
v náplni se sypkou porézní hmotou a tlakové
láhve kompozitní
1.2.1.4 na oxid uhličitý včetně těch, které jsou     10 let
součástí stabilních hasicích zařízení,
a na propan-butan
1.2.2 Tlakové nádoby k dopravě plynů
(typ cisterna, kontejner, bateriový vůz)
1.2.2.1 na bromovodík, sirovodík, oxid dusičitý,      4 roky
fosgen, svítiplyn, fluorid boritý, fluorovodík,
chlorovodík, oxid siřičitý a chlór
1.2.2.2 na vzduch, acetylen rozpuštěný pod tlakem    10 let
s náplní pevné porézní hmoty
1.2.2.3 na přepravu ostatních stlačených plynů        8 let
a zkapalněných plynů s kritickou teplou 70 st. C
a vyšší, čpavek rozpuštěný pod tlakem
1.2.3 Tlakové nádoby k dopravě plynů
(typ sud)
1.2.3.1 na bromovodík, fluorovodík, sirovodík,        2 roky
oxid siřičitý nebo dusičitý, fosgen a chlór
1.2.3.2 na vzduch a ostatní zkapalněné plyny          5 let
2.  Lhůty  pro  provádění  periodických  revizí  a  zkoušek technických
zařízení zdvihacích
Třída            Revize                  Revize se zkouškou
se zkušebním břemenem
I                1 rok                   6 roků
II               2 roky                  6 roků
3.  Lhůty  pro  provádění  periodických  revizí  a  zkoušek technických
zařízení plynových
Třída            Revize                  Zkouška
I                3 roky                  1 rok
II               -                       1 rok
4.   Lhůty   pro  provádění  periodických  zkoušek  strojních  zařízení
Druh strojního zařízení ostatního        Zkouška
mobilní strojní zařízení                  6 měsíců
jiné strojní zařízení                    12 měsíců
1. Lhůta periodických revizí a zkoušek se počítá od výchozí revize nebo
od  poslední periodické revize nebo i mimořádné revize, pokud tato byla
provedena  na celém vyhrazeném technickém zařízení v rozsahu periodické
revize,  u vyhrazeného technického zařízení uvedeného do provozu po dni
nabytí  účinnosti  této  vyhlášky  se počítá od roku výroby vyhrazeného
technického zařízení nebo od výchozí revize.
2.  Lhůta  zkoušek  se  počítá  od data uvedení vyhrazeného technického
zařízení  plynového  do  provozu,  popřípadě  od  data  jeho uvedení do
opětovného používání.
3.  Lhůty  se  prodlužují o dobu, kdy vyhrazené technické zařízení bylo
trvale  vyřazeno  z  provozu, pokud tato doba trvala déle než 9 měsíců,
není-li v této vyhlášce stanoveno jinak.
4.  Tlaková  zkouška  hydraulickým  přetlakem  podle  přílohy č. 2 této
vyhlášky  se  kromě  výše  uvedených  lhůt provede také po každé opravě
svařováním  nebo  nýtováním,  nebo  jsou-li do tlakové části při opravě
zhotoveny  otvory.  Tlaková  zkouška  se  rovněž provede při přemístění
kotle  nebo  tlakové  nádoby stabilní, pokud se nejedná o převozný nebo
přenosný  kotel nebo pokud výrobce neurčí jinak, a po provozní odstávce
kotle  delší  než  1 rok, a u tlakové nádoby po provozní odstávce delší
než 3 roky.
5.  Tlaková  zkouška  hydraulickým přetlakem může být u tlakové láhve z
hliníkové  slitiny  nahrazena  zkouškou  volumetrické expanse (zkouškou
odměrného rozpínání).
Rozlišovací znaky rozsahů oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím
a zkouškám vyhrazených technických zařízení
I. Vyhrazená technická zařízení tlaková
1. Technické zařízení tlakové                        TZ
a) k montáži a opravám                            M
b) k revizím a zkouškám                           R
c) k provádění zkoušek                            Z
d) k výrobě                                       V
II. Vyhrazená technická zařízení zdvihací
1. Technické zařízení zdvihací                       ZZ
III. Vyhrazená technická zařízení plynová
Technické zařízení plynové - podle vlastností plynů
a) plyny inertní                                     PZ 0
b) plyny nebezpečné (hořlavé, hoření podporující
a žíravé)                                         PZ 1
c) plyny inertní i nebezpečné                        PZ 2
a) k montáži a opravám                               M
b) k revizím a zkouškám                              R
c) k plnění nádob plyny                              P
K  rozlišovacímu  znaku vyhrazeného technického zařízení (u technických
zařízení  plynových  včetně označení podle vlastností plynů) se připojí
rozlišovací   znak  podle  druhu  oprávnění  k  činnosti  a  k  tomu  u
technických  zařízení  tlakových  zkratka  K  pro  kotle, N pro tlakové
nádoby  stabilní nebo NP pro tlakové nádoby k dopravě plynů, a k tomu u
všech  druhů  technických zařízení s výjimkou tlakových nádob k dopravě
plynů ještě číslo třídy.
Nejkratší  doba  odborné  praxe  požadovaná  pro činnost na technických
zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání žadatele
I. Pro technická zařízení tlaková
Činnost na technickém zařízení           Vzdělání                Praxe
tlakovém                                                         v oboru
Obsluha kotle (topič)  třída I - IV      základní                8 týdnů
Obsluha tlakových      třída I - II      základní                1 měsíc
Montáž, prohlídky, opravy a údržba       vyučen v oboru strojním 1 rok
Revize a zkoušky       kotle třída       úplné střední odborné   3 roky
I - III,          technického směru
tlakové nádoby    ---------------------------------
stabilní          vysokoškolské           2 roky
třída I           technického směru
kotle třída IV,   úplné střední odborné   2 roky
tlakové nádoby    technického směru
Periodické zkoušky tlakových nádob       vyučen v oboru strojním 3 roky
k dopravě plynů                          ---------------------------------
střední odborné         2 roky
II. Pro technická zařízení zdvihací
Činnost na technickém  Třída             Vzdělání                Praxe
zařízení zdvihacím                                               v oboru
Montáž, prohlídky,     I                 vyučen v oboru strojním 2 roky
opravy a údržba                          ---------------------------------
střední odborné         1 rok
II                vyučen v oboru strojním 1 rok
střední odborné         6 měsíců
Revize a zkoušky       I a II            úplné střední odborné   3 roky
vysokoškolské           2 roky
Obsluha jeřábu         I                 základní                2 roky
vyučen v technickém     1 rok
Obsluha zdvihadla      I                 základní                6 měsíců
vyučen v technickém     2 měsíce
střední odborné         1 měsíc
Obsluha zdvihacích     II                základní                1 týden
Obsluha - vazač                          základní                1 týden
III. Pro technická zařízení plynová
plynovém                                                         v oboru
Obsluha                třída I           základní                6 týdnů
-----------------                         ---------
třída II                                  1 týden
Montáž, opravy         třída I           vyučen v oboru strojním 2 roky
a údržba               ---------------------------------------------------
třída II          vyučen v oboru strojním 1 rok
Revize a zkoušky       třída I           úplné střední odborné   2 roky
IV. Pro strojní zařízení ostatní
Činnost na strojním zařízení             Vzdělání                Praxe
ostatním                                                         v oboru
Montáž, opravy a údržba                  vyučen v technickém     2 roky
úplné střední odborné   1 rok
Obsluha                                  základní                1-4 týdny
vyučen v technickém     1-2 týdny
střední                 1 týden
1.  Nestanoví-li  tato příloha nebo výrobce technického zařízení jinak,
požadavek  praxe  v  oboru  se  při  vyšším  než  stanoveném technickém
vzdělání  zkracuje  na  polovinu  doby  stanovené pro vzdělání nejblíže
nižší,  v  případě  netechnického  vzdělání  se  v případě požadovaného
technického vzdělání požadovaná praxe prodlužuje na dvojnásobek.
2.  Délku praxe v oboru pro obsluhu strojního zařízení ostatního určí v
daném  rozmezí  podle náročnosti obsluhy technik pracující v příslušném
oboru   určený   provozovatelem,   popřípadě   dodavatelem  technického
3.  Praxí  v  oboru  se  rozumí  výkon  činnosti  v oblastech praktické
aplikace   technických   znalostí,   zejména   v  oboru  strojnictví  a
4.  Vzděláním technického směru se rozumí absolvování školy poskytující
vzdělání  zejména  v  oboru  konstrukce, výroby a provozu strojů nebo v
oboru elektrotechnickém nebo stavebním.
Rozlišovací  znaky  rozsahů  osvědčení  fyzických  osob  k činnostem na
technických zařízeních
I. Technická zařízení tlaková
2. Osvědčení
d) k obsluze                                      O
II. Technická zařízení zdvihací
III. Technická zařízení plynová
1. Technické zařízení plynové - podle vlastností plynů
a) plyny inertní                                  PZ 0
b) plyny nebezpečné (hořlavé, hoření
podporující a žíravé)                          PZ 1
c) plyny inertní i nebezpečné                     PZ 2
c) k plnění nádob plyny                           P
K  rozlišovacímu  znaku vyhrazeného technického zařízení (u vyhrazeného
technického  zařízení plynového včetně označení podle vlastností plynů)
se připojí rozlišovací znak podle druhu osvědčení k činnosti a k tomu u
1)  §  8  zákona  č.  61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
státní  báňské  správě,  ve  znění  zákona  č.  542/1991 Sb., zákona č.
124/2000 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.
2)  §  2  a  3  zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.,
zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.
3) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb.
4)   Vyhláška  č.  75/2002  Sb.,  o  bezpečnosti  provozu  elektrických
technických  zařízení  používaných  při  hornické  činnosti  a činnosti
prováděné hornickým způsobem.
5)  Například  výnos  č.  12/1982  Ú.v.  ČSR, o bezpečnosti provozu při
svislé  dopravě  a  chůzi  v  organizacích  podléhajících dozoru státní
báňské  správy,  ve  znění výnosů č. 16/1986 Ú.v. ČSR a č. 2/1990 (reg.
pod  č.  443 v částce 74/1990 Sb.) a vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhláška
č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu  při  těžbě  a  úpravě  ropy  a  zemního  plynu a při vrtných a
geofyzikálních  pracích  a  o  změně  některých  předpisů  k  zajištění
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  bezpečnosti provozu při
hornické  činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhláška č.
72/2002 Sb., o důlní degazaci, vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování,
technické  způsobilosti  a  technických  podmínkách  provozu silničních
vozidel  na  pozemních komunikacích, ve znění vyhlášek č. 299/1996 Sb.,
č.  4/1998  Sb.  a  č.  244/1999  Sb.,  příloha  č. 5 nařízení vlády č.
378/2001  Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízení
vlády  č.  42/2003  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na
přepravitelná tlaková zařízení.
6)  §  2  písm.  w)  vyhlášky č. 22/1989 Sb., o požadavcích k zajištění
hornické  činnosti  a  při  činnosti  prováděné  hornickým  způsobem  v
podzemí, ve znění vyhlášky č. 54/1996 Sb.
§  2  odst. 1 písm. r) vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně
zdraví  při  práci  a  bezpečnosti  provozu při hornické činnosti a při
činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.
§  2  písm.  l) vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů.
§ 2 odst. 1 písm. o) vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.
§ 2 písm. g) vyhlášky č. 239/1998 Sb.
7) § 2 písm. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
8) § 2 písm. e) nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
9) § 8a odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.
10) § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
11)  Například  vyhláška  č.  22/1989  Sb.,  vyhláška  č.  26/1989 Sb.,
vyhláška č. 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č. 239/1998
12)  Například  § 220 vyhlášky č. 22/1989 Sb., § 72 vyhlášky č. 26/1989
Sb.,  §  38 vyhlášky č. 51/1989 Sb., § 85 vyhlášky č. 55/1996 Sb. a ČSN
ISO  1089-3;  A1  Láhve  na  přepravu  plynů. Označování láhví; část 3.
13) § 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
14)  §  1 odst. 2 písm. a) bod 1 nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým
se  stanoví  technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení
vlády č. 290/2000 Sb.
15)  §  1  odst.  2  písm.  c) nařízení vlády č. 182/1999 Sb., ve znění
nařízení vlády č. 290/2000 Sb.
16)  §  1  odst.  2  písm.  a) nařízení vlády č. 182/1999 Sb., ve znění
ČSN 07 8304 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla.
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technická pravidla.
17) § 150 vyhlášky č. 55/1996 Sb.
18)  §  34  odst. 1 písm. a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon).
19) Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 290/2000
Nařízení  vlády  č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na  jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a
20) § 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.
21)  Příloha  č.  1  bod  3. 2 nařízení vlády č. 182/1999 Sb., ve znění
22)  Například § 285 vyhlášky č. 22/1989 Sb., § 143 vyhlášky č. 26/1989
Sb. a § 78 vyhlášky č. 51/1989 Sb.
23)  Například § 256 vyhlášky č. 22/1989 Sb., § 104 vyhlášky č. 26/1989
Sb., § 61 vyhlášky č. 51/1989 Sb. a § 92 vyhlášky č. 239/1998 Sb.
24) ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
25) § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
26) Část IV kapitola D ČSN 69 0012.
27) § 3 odst. 1 písm. p) nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
Nařízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů.
28) ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
29)  §  13  odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky  a  o  změně  a  doplnění  některých zákonů, ve znění zákona č.
30) ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.
31)  §  8a  odst.  6 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č.
32)  §  6a  odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.
33) § 8a odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.
34)  §  8a  odst.  3 písm. b) a odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění
zákona č. 124/2000 Sb.
35)  Například  §  307  odst.  2 vyhlášky č. 22/1989 Sb., § 158 odst. 2
vyhlášky č. 26/1989 Sb. a § 91 odst. 2 vyhlášky č. 51/1989 Sb.
36) § 41 odst. 1 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb.
37) § 2 písm. d) nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
38) ČSN ISO 9926-1 Jeřáby. Výcvik jeřábníků.
ČSN ISO 12480-1 Bezpečné používání jeřábů.
39)  ČSN  ISO  8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup
kontroly při používání.
40) Například článek 369 ČSN 07 8305 a článek 117 ČSN 69 0012.
41) Například článek 107 ČSN 69 0012.
42) Příloha č. 1, bod 4.1.2.3 nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na strojní zařízení.
43) Příloha č. 1, bod 4.1.2.5 nařízení vlády č. 170/1997 Sb.
44)  §  2  písm. l) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou
kvalifikaci  a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné  hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve
znění vyhlášky č. 378/2012 Sb.