Source: https://www.sawuh.cz/prehled-lhut-revizi-a-kontrol-zarizeni/
Timestamp: 2019-03-18 19:50:18+00:00
Document Index: 23060987

Matched Legal Cases: ['čl. 90', 'čl. 91', 'čl. 91', 'čl. 93', 'čl. 107', 'čl.117', '§7', '§7', 'čl. 45', 'čl. 45', 'čl. 45', 'čl. 45', 'čl. 47', 'čl. 47', 'čl. 47', 'čl. 50', 'čl. 51', 'čl. 54', 'čl. 54', 'čl. 54', 'čl. 54', 'čl. 54', 'čl. 55', 'čl. 64', 'čl. 66', 'čl. 67', 'čl. 68', 'čl. 96', 'čl. 98', 'čl. 117', 'čl. 124', '§ 16', '§ 4', '§ 17', '§ 78']

Přehled lhůt revizí a kontrol zařízení z pohledu bezpečnosti práce | SAW
Vít Hofman | Led 6, 2018 | Bezpečnost práce, Požární ochrana | 6 Komentáře(ů)
Také často tápete, v jaké že periodě je nutno opakovat ten který preventivní úkol? Nyní již nemusíte. Stačí využít velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení SAW.
Přehled bude postupně doplňován a aktualizován. Pokud Vám zde nějaké konkrétní zařízení nebo skupina zařízení schází, klidně dejte vědět do komentářů pod článkem. Rád doplním.
Tlakové nádoby stabilní (TNS)
Spalinové cesty (komíny a kouřovody)
Kontroly ostatních prvků pracovišť
Elektrickými Zařízeními jsou zařízení
Elektrickými instalacemi se rozumí zejména pevné rozvody v objektech. Od hlavního rozváděče po spotřebiče, osvětlení, zásuvky apod.
Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení podle ČSN 33 0300
Druh prostředí Lhůty revizí
(1 x ...)
Normální základní 5 let
Studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci 3 roky
Mokré, s extrémní korozní agresivitou 1 rok
Pasivní s nebezpečí požáru, s otřesy, 2 roky
Pasivní s nebezpečí výbuchu 2 roky
Venkovní pod přístřeškem 4 roky
Umístění elektrického zařízení Lhůty revizí
Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy, apod.) 2 roky
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení 3 roky
Zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy) 5 let
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823) 2 roky
Pojízdné a přenosné prostředky 1 rok
Prozatímní zařízení stanoviště 6 měsíců
Revize hromosvodů (zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)
Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, dle dříve platné ČSN 341390
Druh objektu Lhůty revizí
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2 roky
Ostatní 5 let
Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem a přepětím dle ČSN 62305-03
Ochranná úroveň Vizuální kontrola Celková revize Kritické systémy - úplná revize
I, II velké budovy 1 x za rok 1 x za 2 roky 1 x za rok
III, IV malé budovy 1 x za 2 roky 1 x za 4 roky 1 x za rok
Skupina elektrických spotřebičů
Lhůta: nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce
Lhůta: ostatní nepřipevněné spotřebiče
A - spotř. poskytované formou pronájmu Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupin jejich užívání Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupin jejich užívání
B - spotř. používané ve venkovním prostoru. Třída I Třída II a III 1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců 1 x za 6 měsíců
C - spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I Třída II a III 1 x za 6 měsíce 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
D - spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách Třída I Třída II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
E - spotř. používané při administrativní činnosti Třída I Třída II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
Vyhrazená tlaková zařízení jsou:
parní a kapalinové kotle (dále jen “kotle”), jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku,
tlakové nádoby stabilní (dále jen “tlakové nádoby”), jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa,
kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (dále jen “nádoby na plyny”), jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa.
Výchozí revize ČSN 69 0012, čl. 90 Před uvedením do provozu
První provozní revize ČSN 69 0012, čl. 91 Do 2 týdnů od uvedení do provozu
Provozní revize ČSN 69 0012, čl. 91 1 x rok
Vnitřní revize ČSN 69 0012, čl. 93,94 1 x 5 let
Zkouška těsnosti ČSN 69 0012, čl. 107 1 x 5 let
Tlaková zkouška ČSN 69 0012, čl.117+ Tlaková zkouška
+ Vyhláška č. 18/1979 Sb., §7 1 x 9 let + Vyhláška č. 18/1979 Sb., §7
Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny - dálkový ukazatel stavu hladiny, regulátor, registrační přístroj stavu hladiny ČSN 69 0012, čl. 45a 1 x 6 měsíců
Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny - signalizační zařízení mezních stavů ČSN 69 0012, čl. 45b 1 x měsíc
Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny – nádoby s pracovní tekutinou působící agresivně a tekutiny způsobující nánosy vnitřního povrchu nádob ČSN 69 0012, čl. 45c 1 x týden
Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny – přímé stavoznaky ČSN 69 0012, čl. 45d 1 x rok
Kontrola: tlakoměr umístěný přímo na nádobě ČSN 69 0012, čl. 47a 1 x 3 měsíce
Kontrola: tlakoměr umístěný přímo na nádobě, která je vybavena dálkovým přenosem tlaku do panelu ČSN 69 0012, čl. 47b 1 x 6 měsíců
Kontrola: tlakoměr umístěný na nádobě, která je součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve které není v pohotovostním stavu přetlak ČSN 69 0012, čl. 47c 1 x 6 měsíců
Kontrola: kontrolní tlakoměr ČSN 69 0012, čl. 50 1 x 2 roky
Kontrola: činnost dálkových tlakoměrů, signalizačních tlakoměrů, automatických regulátorů a dálkových registračních přístrojů ČSN 69 0012, čl. 51 1 x měsíc
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby s pracovním přetlakem do 4 Mpa nebo s teplotou pracovní tekutiny do 300°C ČSN 69 0012, čl. 54a 1 x měsíc
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, které obsahují jedovaté, žíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny a u nádob s pracovním přetlakem nad 10 MPa ČSN 69 0012, čl. 54b 1 x rok
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – ostatní nádoby ČSN 69 0012, čl. 54c 1 x 4 měsíce
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, kde je před pojistným ventilem osazena průtržná membrána (náhradní pojistné zařízení) ČSN 69 0012, čl. 54d 1 x rok; po každém protržení membrány
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, které jsou součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve kterých není v pohotovostním stavu přetlak ČSN 69 0012, čl. 54 1 x 6 měsíců; Po každém použití přístroje
Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce neumožní nadlehčení kuželky ČSN 69 0012, čl. 55 1 x rok
Kontrola: provozní teploměry ČSN 69 0012, čl. 64 1 x 2 roky; při každém podezření na nesprávnou funkci teploměru
Kontrola: kontrolní teploměr ČSN 69 0012, čl. 66 1 x 2 roky
Kontrola: signalizační teploměry ČSN 69 0012, čl. 67 1 x měsíc
Kontrola: dálkové teploměry ČSN 69 0012, čl. 68 1 x měsíc
Revize kotlů a kotelen
První provozní revize kotle ČSN 07 0710 Do 14ti dnů ode dne zahájení provozu kotle
Provozní revize ČSN 07 0710, čl. 96 Nejpozději po 3 měsících provozu kotle
Vnitřní revize ČSN 07 0710, čl. 98 Provádí se nejpozději po jednom roce provozu
Zkouška těsnosti ČSN 07 0710, čl. 117 Provádí se po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 07 0710, čl. 124 + vyhl. č. 18/1979 Sb., úz Minimálně 1 x 9 let od předchozí tl. zkoušky
Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny Vyhl. č. 91/1993 Sb., úz, § 16 1 x ročně
Vyhrazená zdvihací zařízení jsou tato zařízení s motorickým pohonem:
Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou:
Skupina jeřábu
Revize (1 x ...)
Revizní zkouška (1 x ...)
J1, J2 I 4 roky 8 let
J3 II 3 roky 6 let
J4 III 2 roky 4 roky
J5, J6 IV 1 rok 2 roky
Všechny jeřáby provozované v nebezpečných prostorách bez ohledu na zařazení do skupin. 1 rok 2 roky
Jeřáby stohovací se svislým pohybem stanoviště spolu s břemenem 1 rok 2 roky
Označení inspekce Lhůta
Denní inspekce Denně před zahájením provozu
Běžná inspekce Nejméně 1 x 3 měsíce
Periodická inspekce Minimálně 1 x ročně
Důkladná periodická inspekce Nejdéle 1 x 5 let
Mimořádná inspekce Po mimořádných událostech
Velká inspekce -
Výtahy určené pro dopravu osob nebo nákladů
Provozní prohlídka (PP)*
Odborná prohlídka (OP)*
Odborná zkouška (OZ)*
První inspekční prohlídka*
Perioda inspekčních prohlídek*
Výtahy v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 1 x 2 týdny 1 x 2 měsíce 1 x 3 roky
Výtahy v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 1 x 2 týdny 1 x 3 měsíce 1 x 3 roky
Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992
Výtahy v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 1 x 2 týdny 1 x 3 měsíce 1 x 3 roky
Výtahy v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 1 x 2 týdny 1 x 4 měsíce 1 x 3 roky
Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy
Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy 1 x 6 měsíců 1 x 6 let
Rozdělení výtahů dle uvedení do provozu
Výtah uvedený do provozu před 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993) 3 roky od poslední OZ 1 x 6 let
Výtah uvedený do provozu před 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999) 6 let od poslední OZ 1 x 6 let
Výtah uvedený do provozu po 1.5.1999 (po účinnosti ČSN EN 81-1,2:1993) 9 let od poslední OZ 1 x 6 let
Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen “zařízení”) jsou zařízení pro
Druh revize / kontroly
Kontrola 1 x ročně
Provozní revize 1 x 3 roky
Servisní prohlídka spotřebičů 1 x ročně
Revize komínů (spalinových cest)
Do 50 kW včetně Čištění komína (spalinové cesty) 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Do 50 kW včetně Kontrola komína (spalinové cesty) 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Nad 50 kW Čištění a kontrola komína (spalinové cesty) 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Technické kontroly motorových vozidel
STK (první | periodická) v letech*
Uživatelská kontrola před jízdou
Osobní automobil 4 | 2 Jako STK 1 x rok ANO
Osobní automobil - dovezený, registrovaný v zahraničí 2 | 2 Jako STK 1 x rok ANO
Nákladní automobil (do 3 500 kg) 4 | 2 Jako STK 1 x rok ANO
Nákladní automobil (do 3 500 kg) - dovezený, registrovaný v zahraničí 2 | 2 Jako STK 1 x rok ANO
Nákladní automobil (nad 3 500 kg) 1 | 1 Jako STK 1 x rok ANO
*První STK se provádí po X letech od registrace vozidla, následná ve stanovené periodě od předešlé STK
Revize přenosných hasících přístrojů
Druh hasicího přístroje
Práškový 1 x rok 1 x 5 let Po 20 letech
Sněhový CO2 1 x rok 1 x 5 let Po 40 letech
Vodní 1 x rok 1 x 3 roky Po 20 letech
Pěnový 1 x rok 1 x 3 roky Po 20 letech
Ostatní věcné prostředky
U ostatních věcných prostředků požární ochrany, níže uvedených, se kontrola provozuschopnosti provádí 1 x ročně. Vyřazení po ztrátě jejich funkčnosti.
Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádí v periodách 1 x ročně.
Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí
Kontrola (1 x ...)*
Lékárničky první pomoci 1 rok
Stromy (zeleň) 1 rok
Osobní ochranné pracovní prostředky 1 rok
Regály 1 rok
Žebříky 1 rok
*Pokud z průvodní či provozní dokumentace anebo z hodnocení rizik zaměstnavatele nevyplývají lhůty kratší.
5 Odpovědí na vlákno
4 Autor komentáře
Pěkný den, znamená to, že i v běžných bytech by měla být prováděna každoročně kontrola vstupních dveří v případě, že jsou protipožární?
Dobrý den, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se co se týče kontrol, týká právnických osob a podnikajících fyzických osob. Čili na běžný byt v osobním vlastnictví se povinnost kontrol nevztahuje. Ale pozor, u bytových domů jsou často společné prostory ve vlastnictví např. společenství vlastníků – což je vlastně právnická osoba. V tomto případě tedy společenství musí provádění kontrol provozuschopnosti požárních dveří provádět, stejně jako plnit i další povinnosti na úseku požární ochrany.
Dobrý den ,chtěl jsem se zeptat kdo by měl správně dělat kontrolu lékárničky a kontrolu stomů,děkuji
Dobrý den. Právní předpisy tyto osoby neurčují. Je tedy čistě na zvážení zaměstnavatele, koho kontrolami pověří. V zájmu své vlastní odpovědnosti, by měl kontrolou ale vždy pověřit osobu, která tuto kontrolu dokáže udělat svědomitě a řádně. V případě lékárniček to není přílišný problém. Zaměstnavatel musí ve spolupráci se svým firemním lékařem stanovit obsah jednotlivých lékárniček. Ideální je, pokud je tento obsah zveřejněn přímo v lékárničce. Osoba, která provádí kontrolu, potom jen prověří, že vybavení lékárničky odpovídá obsahu (popř. doplní) a že jednotlivé prostředky nepřekročili dobu své expirace. Na to stačí kratší zaškolení.
Naopak posoudit bezpečnost vzrostlého stromu již vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. V případě mladších, menších stromů věřím, že k posouzení stačí každý trochu schopný “zahradník.” V případě těch velkých, starších a zejména těch, které rostou na místech, pod nimiž se pohybují osoby, bych volil odbornou firmu, která se tímto zabývá a která poskytne určité garance kvality provedení práce.
S pozdravem, V. Hofman
Dobrý den, ráda bych doplnil a odpověď pana Hofmana… povinnosti provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (např. požární dveře, vnitřní hydranty, detektory kouře nebo plynů, apod.) a také hasicích přístrojů ukládá i nepodnikajícím FYZICKÝM OSOBÁM zákon o požární ochraně v § 17 písm. e) a jsou stanoveny i sankce za nedodržování – přestupek pro fyzické osoby v § 78 písm. e) které se tímto zabývá.
Jinak děkuji panu Hofmanovi za skvělé stránky!
Dobrý den. Samozřejmě souhlasím a děkuji nejen za upřesnění, ale i poděkování.
Školení BOZP brigádníků - vzor dokumentace
349 Kč s DPH / 288 Kč bez DPH