Source: http://docplayer.es/6805007-Resumen-del-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-edificios-rite-calefaccion.html
Timestamp: 2018-03-24 14:51:20
Document Index: 170039196

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 14', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 5', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37']

RESUMEN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS - RITE CALEFACCIÓN - PDF
Download "RESUMEN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS - RITE CALEFACCIÓN"
Julio Piñeiro Hidalgo
1 RESUMEN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS - RITE CALEFACCIÓN El RITE... 1 Aplicación del RITE... 1 Estructura del RITE... 2 Empresas Instaladoras y Mantenedoras... 2 Carnés Profesionales... 3 Requisitos para la Obtención del Carné Profesional... 4 Documentación... 5 Preparación ACS... 6 Piscinas Climatizadas... 6 Requisitos Mínimos de Rendimiento Energético... 7 Fraccionamiento de Potencia... 7 Regulación de quemadores... 8 Redes de tuberías y conductos... 8 Eficiencia energética de los motores eléctricos Equilibrado de las Redes de tuberías Control Control de instalaciones centralizadas de ACS Contabilización de consumos Aprovechamiento de energías renovables Limitación de la utilización de energía convencional Limitación de su uso para la producción de calefacción Locales sin climatización Índice
2 Generación de calor Salas de máquinas Características comunes de los locales destinados a sala de máquinas Salas de máquinas con generadores de calor a gas Sala de máquinas de riesgo alto Dimensiones de las salas de máquinas Ventilación de salas de máquinas Medidas Específicas para edificación existente Chimeneas Evacuación de los productos de la combustión Diseño y dimensionado de chimeneas Remate de la Chimenea Diseño de Chimeneas Evacuación por conducto con salida directa al exterior o a patio de ventilación Almacenamiento de biocombustibles sólidos Redes de tuberías y conductos Alimentación Vaciado y purga Expansión Circuitos cerrados Dilatación Golpe de Ariete Filtración Tratamiento del agua Unidades terminales Protección contra incendios Índice
3 Seguridad de utilización Superficies calientes Accesibilidad Señalización Medición Montaje Pruebas Ajuste y equilibrado Eficiencia energética Mantenimiento y uso Programa de mantenimiento preventivo Programa de gestión energética Instrucciones de seguridad Instrucciones de manejo y maniobra Instrucciones de uso Inspección Inspecciones periódicas de eficiencia energética Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética Anexo RD 1027/2007, de 20 julio, por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Índice
5 EL RITE El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, aprobado en el Real Decreto 1027/2007 y publicado en el BOE de 29 de agosto de 2007, es el marco normativo básico que establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. (Artículo 1) APLICACIÓN DEL RITE Será de obligado cumplimiento a partir del día 29 de febrero de (Dispos. Final 2ª) Y podrá optarse por cumplir las exigencias establecidas en las Instrucciones Técnicas de este reglamento o por adoptar soluciones alternativas, siempre que se justifique que se cumplen como mínimo las exigencias obligadas en el RITE. (Artículo 14) Aplicación del RITE APLICACIÓN DEL RITE (según Artículo 2) Sí se aplicará el RITE a las Instalaciones Térmicas de: No será obligatorio aplicar el RITE a: - Los edificios de nueva construcción - Los edificios construidos (en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección) - Los edificios en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras antes del (excepto en su reforma, mantenimiento, uso e inspección). (Según Disposición Transitoria 1ª) - Las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas
6 El Real Decreto define: (Artículo 2) INSTALACIONES TÉRMICAS como aquellas instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. REFORMA como todo cambio que se efectúe en la instalación térmica y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada: La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes; La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor; El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables El cambio de uso previsto del edificio ESTRUCTURA DEL RITE (ARTÍCULO 4) El RITE se ordena en dos partes: Parte I, Disposiciones generales. Parte II, constituida por las Instrucciones técnicas, en adelante IT. Las IT pueden establecer la aplicación obligatoria, voluntaria, o como simple referencia a normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial. Se especificará la versión de la norma; siendo esta la utilizada, aunque exista una nueva versión. (Artículo 5) En el apéndice 2 se recoge un listado de las normas de referencia citadas en el texto del RITE. EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS Se define: Empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios es la persona física o jurídica que realiza el montaje y la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito de este RITE. (Artículo 35) Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios es la persona física o jurídica que realiza el mantenimiento y la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito de este RITE (Artículo 35) - 2 -
7 Las empresas instaladoras o mantenedoras, que deseen establecerse como tal, deberán presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma una declaración responsable (ver apéndices 4 y 5 del RITE) antes de empezar la actividad. La presentación de la declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad desde su presentación. (Artículo 36). Para ejercer la actividad es necesario: (Artículo 37) Incluir en su objeto social las actividades de montaje y reparación o mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas. Estar dados de alta en la seguridad social y al día en las obligaciones. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil de al menos Tener en plantilla como mínimo a un operario con el carné profesional de instalaciones térmicas de edificios. CARNÉS PROFESIONALES. La relación de carnés contemplados en el RITE de 1998 y en el RITE de 2007 se refleja en la siguiente tabla: RITE 1998 (Art. 15) RITE 2007 (Art. 41) CI/A (Carné de Instalador en Calefacción y ACS) CI/B (Carné de Instalador en Climatización) CM/A (Carné de Mantenedor en Calefacción y ACS) Carné Profesional en Instalaciones Térmicas de Edificios CM/B (Carné de Mantenedor en Climatización) El carné profesional en instalaciones térmicas de edificios reconoce la capacidad para desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas en edificios, como instalador o mantenedor, que deben ejercerse en el seno de una empresa instaladora o mantenedora en instalaciones térmicas. Será válido en toda España. (Art. 41) - 3 -
8 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ PROFESIONAL: (ART. 42 Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA 3ª) En la siguiente tabla se recopilan las exigencias establecidas por el RITE para la obtención del Carné Profesional en Instalaciones Térmicas de Edificios (aparte de ser mayor de edad): Situación del Interesado en la obtención del Carné Profesional según RITE del 2007 Tipo de Cursos a Realizar Básico Específico Complementario Realizar Examen Experiencia exigida En posesión de TODOS los carnés: ( CI/A, CI/B, CM/A, CM/B ) En posesión de ALGUNO* de los carnés: (CI/A, CI/B, CM/A, CM/B) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre instalaciones térmicas en edificios ** SIN los Carnés y SIN las Titulaciones No No No No No No No Sí No No No No No No No Sí Sí No Sí 3 años * Los carnés (CI-A, CI-B, CM-A, CM-B) que no se convaliden seguirán siendo válidos a su vencimiento y podrán renovarse. Se pueden convalidar por el nuevo Carné Profesional sólo hasta el ** Se entenderá que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten las siguientes situaciones: a) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento. b) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento. c) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya como mínimo los contenidos de este Reglamento
9 En el Anexo 3 del RITE aparecen detallados los tipos de cursos a realizar tanto en su apartado teórico como práctico. En la tabla siguiente se refleja la duración de estos cursos: NÚMERO DE HORAS DEL CURSO CURSO TEÓRICOS PRÁCTICOS TOTAL Básico Específico Complementario Instalador Mantenedor DOCUMENTACIÓN El tipo de documentación mínima exigida dependerá de la potencia térmica a instalar: (Art. 15) Potencia Térmica a Instalar Tipo de Documento 5 kw P 70 kw Memoria Técnica P > 70 kw Proyecto No será necesaria documentación: Si P < 5 kw En instalaciones de ACS con calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos de P 70 kw. Con Sistemas solares prefabricados en un único elemento. La potencia térmica a instalar en un edificio será la suma de las potencias térmicas de todos los generadores de calor del edificio. En instalaciones solares térmicas la potencia térmica a instalar será: La del generador de apoyo. si no hay generador de apoyo: 0,7 * superficie de apertura de los captadores (en kw)
10 PREPARACIÓN DE ACS (I.T ) Preparación de ACS Obligatoriedad de la Aplicación de la Legislación para Prevención y Control de la Legionelosis La Tª mínima de preparación de ACS será la necesaria para el uso más la pérdidas por tuberías. Instalación Individual Instalaciones Colectivas No, excepto establecimientos públicos Siempre No se permite la preparación de ACS mediante la mezcla directa de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas. PISCINAS CLIMATIZADAS. (I.T ) Piscinas Climatizadas (También I.T ) Fig. 1: Piscina Climatizada En cualquier punto de la piscina la Tª no diferirá más de 1,5ºC de la del Centro. Hay que proteger la piscina contra pérdidas de calor por evaporación durante los periodos de no utilización. Medir la temperatura 20cm por debajo del centro superficial de la piscina. C Tª piscina entre entre 24ºC y 30ºC (excepto uso terapeútico) por ejemplo: manta térmica La distribución de calor para el calentamiento del agua y la climatización del ambiente de piscinas será independiente de otras instalaciones
11 REQUISITOS MÍNIMOS DE RENDIMIENTO ENERGÉTICO. (I.T ) A los generadores de calor se les exigirá un rendimiento mínimo según su potencia y el tipo de combustible que utilicen. Rendimientos mínimos de los generadores de calor General Biocombustibles Biomasa Biocombustibles Sólidos El RITE hace referencia al RD 275/1995 de 24 de febrero pero este marcaje ha sido derogado en el RD 1369/2007 de 19 de Octubre de 2007 relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos que utilizan energía. - No tienen que cumplir los requisitos mínimos del apartado general. - Cumplirán que su rendimiento mínimo instantáneo será el 75% del obtenido a plena potencia. - Se indicará el Rendimiento y la Tª media a plena potencia del conjunto caldera-quemador o caldera-sistema de combustión. - Habrá que indicar sólo el Rendimiento instantáneo, del conjunto calderasistema de combustión al 100% de la Pn, para uno de los combustibles. Queda prohibida la instalación de calderas individuales a gas de menos de 70kW de tipo atmosférico a partir del 1 de enero de Queda prohibida la utilización de combustibles sólidos de origen fósil en las instalaciones térmicas de los edificios en el ámbito de aplicación de este reglamento a partir del 1 de enero de (IT ) FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA (I.T ) Las centrales de calor equipadas con generadores que utilicen combustible líquido o gaseoso cumplirán lo reflejado en la siguiente tabla: Fraccionamiento de potencia Potencia Térmica Nominal a Instalar P > 400 kw P 400 kw y se da servicio de calefacción y ACS Acción Se instalarán dos o más generadores Se podrá emplear un único generador si la Potencia en ACS es Potencia del primer escalón del quemador Quedan excluidos los generadores que usen Biomasa como combustible Los generadores atmosféricos a gas de tipo modular se considerarán como un único generador, salvo cuando dispongan de un sistema automático de independización del circuito hidráulico, de tal forma que se consiga la parcialización del conjunto - 7 -
12 REGULACIÓN DE QUEMADORES (I.T ) La regulación de los quemadores alimentados con combustible líquido o gaseoso será según la potencia nominal del generador: Potencia térmica nominal del generador de calor (kw) Regulación Mínima P 70 una marcha 70 < P 400 dos marchas P > 400 tres marchas o modulante REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. (I.T ) DISPONDRÁN DE AISLAMIENTO TÉRMICO todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos cuando contengan fluidos con: (I.T ) temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran; temperatura mayor que 40 C cuando estén instalados en locales no calefactados. Las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no superarán el 4 % de la potencia máxima que transporta. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA EL CÁLCULO DEL AISLAMIENTO (I.T ) Consiste en aplicar los aislamientos resultantes de las siguientes dos tablas. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios Diámetro exterior (mm) Temperatura máxima del fluido (ºC) > > D < D < D < D < D
13 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios Diámetro exterior (mm) Temperatura máxima del fluido (ºC) > > D < D < D < D < D Deben cumplirse también las indicaciones de la siguiente figura: Espesor aislamiento RETORNO = Espesor aislamiento IDA ACS Recirculación ACS AFS El espesor mínimo del aislante de las tuberías de ACS será el indicado en las tablas de espesores aumentado en 5mm Además, el espesor mínimo del aislamiento será de 10 mm para las tuberías de diámetro exterior menor o igual que 20 mm y de longitud menor que 5 m y que estén empotradas en tabiques y suelos o instaladas en canaletas interiores. PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA EL CÁLCULO DEL AISLAMIENTO (I.T ) Se puede usar un método alternativo de cálculo siempre que se consideren las características de las tuberías y del ambiente
14 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS (I.T ) En instalaciones térmicas en las que se utilicen motores eléctricos de inducción con jaula de ardilla, trifásicos, protección IP 54 o IP 55, de 2 ó 4 polos, de diseño estándar, de 1,1 a 90 kw de potencia, el rendimiento mínimo de dichos motores será: kw 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7, , % 76,2 78,5 81,0 82,6 84,2 85,7 87,0 88,4 89,4 90,0 90,5 91,4 92,0 92,5 93,0 93,6 93,9 Quedan excluidos los siguientes motores: motores directamente acoplados a bombas, para ambientes especiales, encapsulados, no ventilados, sumergibles, de compresores herméticos y otros. EQUILIBRADO DE LAS REDES DE TUBERÍAS (I.T ) Se conseguirá el equilibrado hidráulico de los circuitos de tuberías durante la fase de diseño empleando válvulas de equilibrado, si fuera necesario. CONTROL (I.T ) Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de sistemas de control automático, ajustando el consumo de energía a la variación de la carga térmica. El control mínimo exigido es: CONTROL - EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIDOS Instalación Individual de P 70 kw Instalación Individual de P > 70 kw Instalación Colectiva de P > 70 kw - Termostato Ambiente y - Válvulas termostáticas en cada emisor de un local principal (Sala de estar, comedor, dormitorios, ) - Control temperatura del agua por Sonda Exterior (ver figura a continuación) y - Válvulas termostáticas en cada emisor de un local principal (Sala de estar, comedor, dormitorios, ) - Control temperatura del agua por Sonda Exterior (ver figura a continuación) y - Válvulas termostáticas en cada emisor de un local principal (Sala de estar, comedor, dormitorios, ) y - Contador de energía + sistema de desconexión en cada vivienda
15 Cuando existen varios subsistemas, hay que instalar dispositivos que los desconecten en función de la demanda sin que se vea afectado el resto de la instalación. Fig.- Control Temperatura del Agua en función de la Sonda Exterior Sonda Exterior Sonda de IDA Control de temperatura de agua en circuito secundario Sonda Exterior Central de Regulación Control de temperatura de agua directamente en caldera Caldera Estandar Caldera Baja Temperatura o Caldera Condensación Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al caudal máximo de proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión que se producirá en la válvula esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces la pérdida del elemento controlado. El control de la secuencia de funcionamiento de los generadores de calor se hará siguiendo estos criterios: Cuando la eficiencia del generador disminuye al disminuir la demanda, los generadores trabajarán en secuencia. Al disminuir la demanda se modulará la potencia entregada por cada generador (con continuidad o por escalones) hasta alcanzar el valor mínimo permitido y parar una máquina; a continuación, se actuará de la misma manera sobre los otros generadores. Al aumentar la demanda se actuará de forma inversa. Cuando la eficiencia del generador aumente al disminuir la demanda, los generadores se mantendrán funcionando en paralelo. Al disminuir la demanda se modulará la potencia entregada por los generadores (con continuidad o por escalones) hasta alcanzar la eficiencia máxima; a continuación, se modulará la potencia de un generador hasta llegar a su parada y se actuará de la misma manera sobre los otros generadores. Al aumentar la demanda se actuará de forma inversa
16 CONTROL DE INSTALACIONES CENTRALIZADAS DE ACS (I.T ) El equipamiento mínimo del control de las instalaciones centralizadas de preparación de ACS será el siguiente: Control de la temperatura de acumulación; Control de la temperatura del agua de la red de tuberías en el punto hidráulico más lejano del acumulador; Control para efectuar el tratamiento de choque térmico; Control de funcionamiento de tipo diferencial en la circulación forzada del primario de las instalaciones de energía solar térmica. Alternativamente al control diferencial se podrán emplear sistemas de control accionados en función de la radiación solar; Control de seguridad para los usuarios. CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS (I.T ) Toda instalación que de servicio a más de un usuario dispondrá de algún sistema que permita el reparto de los gastos de cada servicio entre los diferentes usuarios. El sistema se instalará en el tramo de acometida de cada unidad de consumo y permitirá: Regular y medir los consumos. Interrumpir los servicios desde el exterior de los locales. Contabilización de Consumos Potencia Pn > 70kW en calefacción Pn > 400kW en calefacción Pn Generador > 70kW Bombas y ventiladores de Pot. Eléct > 20kW Acción Medir y registrar consumos de combustible y electricidad separadamente a los de otros usos. - Medir energía térmica generada o demandada - El dispositivo usado podrá usarse para modular la producción de energía térmica en función de la demanda. Tendrá un registrador de horas de funcionamiento del generador Tendrá un registrador de horas de funcionamiento del equipo
17 APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (I.T ) Tanto para la producción de ACS como para el calentamiento de piscinas se cumplirá con lo establecido en la HE-4 del Código Técnico de la Edificación. Fig.- Calentamiento Piscinas al aire libre Prohibido calentar piscinas al aire libre con energía convencional Piscina al aire libre Prohibido también calentar espacios abiertos con energía convencional. LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL (I.T ) LIMITACIÓN DE SU USO PARA LA PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN (I.T ) La utilización de energía eléctrica directa por efecto Joule para la producción de calefacción, en instalaciones centralizadas sólo estará permitida en: Las instalaciones con bomba de calor, cuando la relación entre la potencia eléctrica en resistencias de apoyo y la potencia eléctrica en bornes del motor del compresor, sea igual o inferior a 1,2. Los locales servidos por instalaciones que, usando fuentes de energía renovable o energía residual, empleen la energía eléctrica como fuente auxiliar de apoyo, siempre que el grado de cobertura de las necesidades energéticas anuales por parte de la fuente de energía renovable o energía residual sea mayor que dos tercios
18 Los locales servidos con instalaciones de generación de calor mediante sistemas de acumulación térmica, siempre que la capacidad de acumulación sea suficiente para captar y retener durante las horas de suministro eléctrico tipo valle definidas para la tarifa eléctrica regulada, la demanda térmica total diaria prevista en proyecto, debiéndose justificar en su memoria el número de horas al día de cobertura de dicha demanda por el sistema de acumulación sin necesidad de acoplar su generador de calor a la red de suministro eléctrico. LOCALES SIN CLIMATIZACIÓN (I.T ) Los locales no habitables no deben climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de energía renovables o energía residual. GENERACIÓN DE CALOR (I.T ) Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también el funcionamiento de los equipos directamente relacionados con el mismo (excepto seguridades o explotación). Fig.- Instalación en paralelo. El caudal que puede pasar por cada generador lo indicará el fabricante Colector Ida Colector Retorno Con ENERGÍA CONVENCIONAL: Conexión Hidráulica en PARALELO Deben poder independizarse hidráulicamente Los generadores de calor estarán equipados de un interruptor de flujo, salvo que el fabricante especifique que no requieren circulación mínima. Los generadores de calor con combustibles que no sean gases dispondrán de: un dispositivo de interrupción de funcionamiento del quemador en caso de retroceso de los productos de la combustión; un dispositivo de rearme manual que interrumpa el funcionamiento del quemador para impedir que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño
19 Los generadores de calor que utilicen biocombustible sólido tendrán: un dispositivo que pare el sistema de combustión en caso de retroceso de los productos de la combustión o de llama. Deberá incluirse un sistema que evite la propagación del retroceso de la llama hasta el silo de almacenamiento. un dispositivo, de rearme manual, que pare el sistema de combustión para impedir alcancen temperaturas mayores que las de diseño. un sistema de eliminación del calor residual producido en la caldera como consecuencia del biocombustible ya introducido en la misma cuando se interrumpa el funcionamiento del sistema de combustión. Son válidos a estos efectos un recipiente de expansión abierto que pueda liberar el vapor si la temperatura del agua en la caldera alcanza los 100 C o un intercambiador de calor de seguridad; una válvula de seguridad tarada a 1 bar por encima de la presión de trabajo del generador. Esta válvula en su zona de descarga deberá estar conducida hasta sumidero. SALAS DE MÁQUINAS (I.T ) SE CONSIDERA SALA DE MAQUINAS al local técnico donde se alojan equipos de producción de calor con: (I.T ) Pn > 70kW Son parte de la Sala de Máquinas los locales anexos y que comuniquen a través de ella con el resto del edificio o con el exterior. NO SON SALAS DE MÁQUINAS: Si Pn 70 kw Los equipos autónomos de climatización de cualquier potencia los locales con calefacción mediante generadores de aire caliente, tubos radiantes a gas, o sistemas similares; si bien en los mismos se deberán tener en consideración los requisitos de ventilación fijados en la norma UNE EN CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS LOCALES DESTINADOS A SALA DE MÁQUINAS (I.T ) Los locales que tengan la consideración de salas de máquinas deben cumplir las siguientes prescripciones, además de las establecidas en la sección SI-1 del Código Técnico de la Edificación:
20 Fig.- Características comunes a las Salas de Máquinas Techo Local Cerrado Ventilación a local cerrado PROHIBIDA Puerta Apertura Fácil desde el Interior Acceso normal por techo o suelo PROHIBIDO Iluminación 200lux 0,5 uniformidad Accesible Suelo Cuadro eléctrico con interruptor general Cerca de la Puerta y no cortará la Ventilación Forzada desagüe por gravedad o Bombeo SALAS DE MÁQUINAS CON GENERADORES DE CALOR A GAS (I.T ) Se situarán en un nivel igual o superior al semisótano o primer sótano. Fig.- Semisótano o primer sótano Para gases más ligeros que el aire (GN), se ubicaran preferentemente en cubierta
21 DETECCIÓN Y CORTE DE GAS Todas las salas de calderas de gas dispondrán de sistema de detección y corte de gas cumpliendo lo indicado en la figura siguiente. Fig.- Detección y corte de gas Techo d d 0,5m para gases menos densos que el aire Detectores de GAS 1 por cada 25m2 mínimo 2 y cerca de los generadores d d 0,2m para gases mas densos que el aire Los Detectores de GAS deben actuar antes de que se alcance el 50% del límite inferior de explosividad del gas Exterior Válvula automática de corte tipo cerrada todo/nada de rearme manual GAS Suelo El sistema de detección actuará sobre el sistema de corte de gas a la sala y sobre el sistema de extracción si lo hubiese
22 SUPERFICIE DE BAJA RESISTENCIA MECÁNICA Ha de preverse una superficie de baja resistencia mecánica según lo indicado en la figura. Cuando hay una sola Superficie de Baja Resistencia Mecánica que da a patio abierto o al exterior PATIO ABIERTO de más de 2x2 m2 Sin escaleras Sin ascensor Puerta Exterior Podemos usar una de estas aberturas incluyendo la puerta exterior o la ventilación exterior. La superficie será: S V/100 S 1m2 Exterior Ventilación Cuando se Fragmenta la Superficie de Baja Resistencia Mecánica PATIO ABIERTO de más de 2x2 m2 Sin escaleras Sin ascensor Podemos dividir la superficie en varias aberturas incluyendo la puerta exterior o la ventilación exterior. Respetando que la suma de las aberturas Sup.total 1.1V/100 y que la superficie mínima de cada abertura Sup.mín 250cm2 Puerta Exterior Exterior Ventilación Cuando el patio abierto no cumple con las exigencias se puede usar un conducto al exterior Libre de obstaculos Ascendente Estanco en su recorrido Debe Cumplir: S 1.1V/100 Lado mayor/lado menor < 3 PATIO ABIERTO de menos de 2x2 m2 Puerta no exterior S = Superficie Baja Resistencia Mecánica (m2) V = Volumen sala de máquinas (m3)
23 En los demás requisitos exigibles a las salas de maquinas con generadores de calor a gas se estará en lo dispuesto en la norma UNE SALA DE MÁQUINAS DE RIESGO ALTO (I.T ) Sala de máquinas de riesgo alto son aquellas: realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia. las que trabajen con agua a temperatura superior a 110 C. Además de los requisitos exigidos en los apartados anteriores para cualquier sala de máquinas, en una de riesgo alto el cuadro eléctrico de protección y mando o, por lo menos, el interruptor general y el interruptor del sistema de ventilación deben situarse fuera de la misma y en la proximidad de uno de los accesos. DIMENSIONES DE LAS SALAS DE MÁQUINAS (I.T ) Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes y además habrá que respetar las cotas indicadas en la siguiente figura: A C B A H 2,5m LIBRE 2m LIBRE 0,5m LIBRE F Distancia A B C F A CHIMENEA Quemador Tiro Forzado 0,5m (1) 0,5m (1) 0,7m (2) 1m (3) Genérico 0,5m (4) 0,5m (4) 0,5m (4) 1m Calderas Atmosféricas Comb. Sólido 0,5m (4) 0,5m (4) 0,5m (4) (5) Biocombustible Sólido = Tamaño Caldera 0,5m (4) 0,5m (4) 0,5m (4) (5) (1) Debe poder abrirse totalmente la puerta sin desmontar el quemador (2) Hasta la caja de humos de la caldera (3) Igual a la profundidad de la caldera (4) Puede disminuirse según fabricante. (5) Debe ser a 1,5 veces la profundidad de la caldea si es necesario para carga o limpieza
24 VENTILACIÓN DE SALAS DE MÁQUINAS (I.T ) Resumen de las Ventilaciones exigidas en las Salas de Máquinas - Distancia a cualquier abertura 0,5m. Generalidades - Aberturas protegidas. - Recomendada ventilación cruzada cerca de techo y suelo, y en paredes opuestas. - S 5cm2/kW Por Orificios Genérico - Recomendado más de 1 orificio en distinta fachada y diferente altura (Recomenda da) Gas - Entrada aire con parte superior a menos de 0,5m del suelo - Complementado con orificio de S = 10.A (cm2) con lado inferior a menos de 0,3m del techo Ventilación Natural Directa Por Conductos Genérico - Conductos verticales: S 7,5cm2/kW - Conductos Horizontales: S 10cm2/kW Mínimo de 2 aberturas, cerca del suelo y techo y a ser posible en paredes opuestas (long. Horizontal menor de 10m) Gas - Conducto inferior: desembocará a menos de 0,5m del suelo. - Con gas más denso que el aire: el conducto inferior será ascendente - El conducto de ventilación superior será siempre ascendente. Ventilación Forzada - Ventilador de impulsión en zona inferior de la sala con Q 1,8Pn+10A (m3/h) - Conducto de evacuación del exceso de aire a menos de 0,3m del techo, en el lado opuesto a la ventilación con S = 10.A con un mínimo de 250cm2. Extracción para gases más densos que el aire - Si no es posible en conducto inferior de evacuación de fugas de gas, se pondrá extracción activada por el sistema de detección de fugas. - Extractor centrífugo y antichispas con Q 10.A (m3/h) con un mínimo de 100m3/h A = Superficie sala calderas en m2. Pn = Potencia térmica nominal instalada. - Extractor conectado a bocas de aspiración situadas cerca de los detectores de gas
25 Fig.- Ventilación Natural Directa por Orificios Exterior Genéricamente S 5.kW(cm2) Recomendado más de 1 un orificio en diferentes fachadas y diferentes alturas Entrada Aire S 5.kW(cm2) Entrada Aire d Con Combustibles GASEOSOS S 5.kW(cm2) d 0,5m d 0,3m S=10.A (cm2) A = Superficie de la Sala de Máquinas en m2 kw = Kilowatios instalados para gases más densos que el aire: Siempre recorrido ascendente para gases: Siempre ascendente Long. Horizontal < 10m Mínimo 2 orificios Local Cerrado Mínimo 2 orificios S 10 cm2/kw Dividido entre los dos orificios. Local Cerrado S 7,5 cm2/kw Dividido entre los dos orificios. d< 0,5m para gases: Fig.- Ventilación Natural Directa por Conductos VENTILACIÓN FORZADA Fig.- Ventilación Forzada Forzada d 0,3m Local Cerrado Orificios para mantener la sobrepresión 20Pa En la pared opuesta a la ventilación S 10.A y siempre S 250cm2 Entrada Ventilación A = Superficie de la Sala de Máquinas en m2 d 0,5m Con gases más pesados que el aire el borde inferior debe estar a menos de 15cm del suelo
26 Además de lo indicado en la tabla 9, las pautas del funcionamiento del sistema de ventilación forzada serán las siguientes: Encendido: Arrancar el ventilador. Mediante un detector de flujo o un presostato debe activarse un relé temporizado que garantice el funcionamiento del sistema de ventilación antes de dar la señal de encendido a la caldera. Arrancar el generador de calor. Apagado: Parar el generador de calor. Sólo cuando todas las calderas de la sala estén paradas debe desactivarse el relé mencionado anteriormente y parar el ventilador. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIÓN EXISTENTE (I.T ) Para las salas de máquinas en edificios existentes se consideran válidos los mismos criterios detallados en los apartados anteriores, aunque se admiten las siguientes excepciones: DIMENSIONES Las dimensiones indicadas en este reglamento podrán modificarse de manera justificada, siempre que se garantice el mantenimiento de los equipos instalados; en el caso concreto de las calderas se deberá incluir la documentación aportada por el fabricante de las mismas, en la cual se detalle el mencionado aspecto. PATIO DE VENTILACIÓN Superficie mínima en planta de 3 m² lado menor 1 m. S SALAS DE MÁQUINAS CON CALDERAS A GAS EN LAS QUE NO SE LOGRE LA SUPERFICIE NO RESISTENTE En sus reformas se realizará una ventilación forzada y se instalará un sistema de detección y corte de fugas de gas
27 EMPLAZAMIENTO No está permitida la ubicación de salas máquinas con calderas a gas en niveles inferiores a semisótano o primer sótano; en las reformas de salas por debajo de ese nivel se deberá habilitar un nuevo local para las calderas. VENTILACIÓN SUPERIOR En las reformas de salas de calderas con calderas a gas, si existiera un obstáculo constructivo que impidiera la colocación correcta de la rejilla superior de ventilación podría colocarse más baja según la fig. 17. Fig.- Obstáculo en Ventilación superior d 0,5m d 0,3m Viga u obstáculo constructivo Ventilación Superior por Orificios o por Conductos Distancias en obra existente cuando hay un obstaculo constructivo
28 CHIMENEAS (I.T Y UNE ) EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN (I.T ) La evacuación de los productos de la combustión en las instalaciones térmicas se realizará según la tabla adjunta: Evacuación de los productos de la combustión - A cubierta Nueva Construcción Sin Previsión de Instalación Térmica Debe dejarse preinstalación de conductos de evacuación: - Individualizada - Para caldera Estancas (tipo C) - A cubierta Con Previsión de Instalación Térmica Individual Deben ser: - Individualizada - Para caldera Estancas (tipo C) Centralizada Debe ser: - Conducto a Cubierta Reforma cambiando generador Dispone de Conduto de Humos Adecuado NO Dispone de Conduto de Humos Adecuado Debe usarse este conducto Hay que hacer un conducto nuevo - A cubierta Excepciones Se permite salida directa a fachada o patio de ventilación si: - El combustible es gas y Aparato estanco Pn 70kW o Tiro natural para ACS con Pn 24,4kW Y se cumple o: - Es instalación vivienda unifamiliar.- Es edificio existente sin conducto adecuado y se instalan aparatos Clase 5 Nox (menos de 70mg/kWh)
29 DISEÑO Y DIMENSIONADO DE CHIMENEAS (I.T ) Diseño de chimeneas Prohibido Pn generador > 400kW - unificar conductos evacuación Pdc s con otras instalaciones de evacuación - Conectar generadores de diferentes combustibles a un conducto - Tendrán conducto propio Varios generadores de Pn 400kW - Podrán usar un único conducto si: - En generadores atmosféricos en cascada - Válido según:, - Suma de sus potencias Pn 400kW y Son generadores de igual características de evacuación de pdc s. - El tramo vertical conexión al colector común será 0,2m. UNE-EN UNE-EN UNE Dimensionado - Se analizará el comportamiento de la chimenea a diferentes cargas y, si fuese el caso, en condiciones extremas de verano e invierno - El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia el generador de calor, será lo más corto posible. - Se dispondrá un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la eliminación de residuos sólidos y líquidos - Serán resistentes a la acción agresiva de los pdc s y de la Tª. Materiales - Tendrán la estanqueidad adecuada al generador. - Para Chimeneas Metálicas - Designación según: UNE-EN ó UNE-EN Aplicación según: UNE Sección Calderas Con extractor El Fabricante Certificará El sistema de evacuación tendrá Certificado CE junto con la Caldera - Material - Longitud - Podrá ser de pared simple (si está fuera del alcance de las personas) - Podrán ser de Plástico, rígido o flexible (que soporte la Tª de los pdc s y la acción agresiva de los condensados) - Se prestará especial atención a las juntas. En ningún caso el diseño de la terminación de la chimenea obstaculizará la libre difusión en la atmósfera de los pdc s
30 Las normas UNE , UNE-EN y UNE-EN se aplican de acuerdo a la siguiente tabla: Aplicación Normativa para Chimeneas Norma Diseño de Chimeneas Cálculo de Chimeneas UNE Todas las chimeneas modulares metálicas, excepto autoportantes, que evacuen los PdC s a cubierta y que den servicio a una Instalación térmica Edificio Colectivas con conducto secundario. (shunt) UNE-EN Que dan servicio a un único aparato. UNE-EN Que dan servicio a varios aparatos REMATE DE LA CHIMENEA (UNE ) TEJADO PROPIO: CASO TEJADO PLANO (inclinación < 20º) < 20º > 1m TEJADO PROPIO: CASO TEJADO INCLINADO (inclinación 20º). Hay que cumplir una de las dos opciones > 2,5m > 1m 20º 20º o
31 TEJADO PROPIO: DISTANCIA A OBSTÁCULOS. Hay que cumplir una de las dos opciones > 2h > 1m h o DISTANCIA A OBSTÁCULOS EXTERIORES AL EDIFICIO. < 10m > 1m De 10m a 20m > 0m DISTANCIAS A ABERTURAS O VENTANAS EN EL MISMO TEJADO. > 1m > 1m > 1m > 2m
32 DISEÑO DE CHIMENEAS CHIMENEAS QUE PRESTAN SERVICIO A UN SOLO APARATO. (UNE Y ) Conducto de Unión y Vertical Conducto de Unión Lo más corto posible Intentar evitar: - Cambios de dirección - Cambios de Sección (los cambios de direccíón se harán con el menor ángulo posible) Altura 20 cm con caldera atmosférica de gas Pendiente 3% hacia caldera Registro para limpieza Neutralizador de condensados (para calderas de condensación) CHIMENEAS QUE PRESTAN SERVICIO A MÁS DE UN APARATO: CONEXIÓN CASCADA. (UNE ) Conducto Vertical Intentar evitar: - Cambios de dirección - Cambios de Sección (los cambios de direccíón se harán con el menor ángulo posible) Colector sin cambios de sección Regulador de tiro En conexión cascada de calderas atmosféricas Registro para limpieza Neutralizador de condensados (para calderas de condensación) Mismo tipo de aparato (atmosférico o estanco)
33 CHIMENEAS QUE PRESTAN SERVICIO A MÁS DE UN APARATO: ENTRADA MÚLTIPLE. (UNE Y UNE ) 1m Altura 2m Altura 20 cm con caldera atmosférica de gas Unión preferiblemente en T45º Pendiente 3% hacia caldera Conducto de Unión y Vertical Intentar evitar: - Cambios de dirección - Cambios de Sección (los cambios de direccíón se harán con el menor ángulo posible) Conducto secundario Diámetro 120mm Altura = Altura equivalente entre plantas Conducto de Unión Lo más corto posible Regulador de Tiro cuando haya calderas estancas Altura 20 cm con caldera atmosférica de gas Pendiente 3% hacia caldera Con calderas de condensación dejar más de 1m hasta el entronque de la 1ª caldera. Registro para limpieza Neutralizador de condensados (para calderas de condensación) Mismo tipo de aparato (atmosférico o estanco) El número máximo de calderas en configuración de Entrada Múltiple es: Número Máximo Calderas Condición 10 Chimenea Equilibrada Definición en norma UNE-EN Chimenea No Equilibrada Genérico 7 Chimenea No Equilibrada Con calderas atmosféricas y chimenea con conducto secundario 1 conexión por planta como máximo Chimenea equilibrada: aquella en la que el punto de entrada al conducto del aire de combustión está adyacente al punto de descarga de los pdc s procedentes del conducto de humos
34 Además en chimeneas concéntricas la entrada de aire debe estar como mínimo 40cm por debajo de la salida de los productos de la combustión. EVACUACIÓN POR CONDUCTO CON SALIDA DIRECTA AL EXTERIOR O A PATIO DE VENTILACIÓN (I.T ) Sólo es válido en las excepciones expuestas en la tabla de Evacuación de Productos de la Combustión y mostradas de nuevo en la tabla adjunta: Excepciones salidas humos (I.T d) Excepciones Se permite salida directa a fachada o patio de ventilación si: - El combustible es gas y Aparato estanco Pn 70kW o Tiro natural para ACS con Pn 24,4kW Y se cumple o: - Es instalación vivienda unifamiliar.- Es edificio existente sin conducto adecuado y se instalan aparatos Clase 5 Nox (menos de 70mg/kWh) CARACTERÍSTICAS DE LOS PATIOS DE VENTILACIÓN EN OBRA EXISTENTE (PARA EVACUACIÓN DE PRODUCUTOS DE COMBUSTIÓN DE APARATOS CONDUCIDOS) Obra existente: S 0.5 NT (S 4 m 2 ) S NT = nº de locales que pueden contener aparatos conducidos que desemboquen al patio Si el patio está cubierto en su parte superior con un techado, éste debe dejar libre una superficie permanente de comunicación con el exterior del 25% de su sección en planta, con un mínimo de 4m2. APARATOS DE TIPO ESTANCO En el caso de aparatos estancos, el sistema de evacuación de PdCs y admisión de aire, debe ser el diseñado por el fabricante
35 El extremo final estará diseñado para favorecer la salida frontal a la mayor distancia posible delospdc s. Deflector tipo cañón Salida frontal sin obstáculos Deflector desviador Cuando no se puedan cumplir las distancias mínimas a pared frontal. El extremo del conducto (sin contar el deflector), debe guardar las siguientes distancias mínimas: No hay distancia mínima si está por encima de la abertura 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm a aberturas permanentes (de entrada o salida de aire) a ventana o puerta de local Se podrán utilizar desviadores laterales cuando no pueda respetarse la distancia mínima de 40 cm. No necesaria si la salida es por encima de la apertura. Dependiendo del tipo de fachada y del tipo de salida (concéntrica o de conductos independientes) se distinguen los siguientes casos:
36 Salida a través de fachada, celosía o similar: a ventana o puerta de local 3 cm 3 cm Tubos de conductos independientes: Tanto el tubo de salida de PdCs como el de entrada de aire puede sobresalir como máximo 3cm de la superficie de la fachada. Se pueden colocar rejillas en los extremos, diseñadas por el fabricante. A través de la superficie de fachada perteneciente al ámbito de una terraza, balcón o galería techados y abiertos al exterior. 10 cm 30 cm 30 cm 30 cm 10 cm 10 cm
37 30 cm 10 cm 30 cm L L = long. mín. según fabricante Si la terraza, balcón o galería fuese cerrada, con posterioridad a la instalación del aparato, los tubos de salida de los productos de la combustión se deben prolongar para atravesar el cerramiento. H 2.20 m Salidas paralelas: 60 cm
38 Salidas divergentes: empleando deflectores divergentes indicados por el fabricante o cualquier otro método que garantice que las dos salidas sean divergentes. 30 cm 1 m 30 cm 3 m 2 m Además se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 8.5 de la UNE en lo referente a requisitos adicionales de los conductos de evacuación. ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS (I.T ) Las instalaciones alimentadas con biocombustibles sólidos deben incluir un lugar de almacenamiento destinado exclusivamente para este uso. Cuando el almacenamiento esté situado fuera del edificio podrá construirse en superficie o subterráneo. En edificios nuevos: la capacidad mínima de almacenamiento de biocombustible será la suficiente para cubrir el consumo de dos semanas. el almacenamiento de biocombustible sólido y la sala de máquinas deben encontrarse situados en locales distintos
39 En instalaciones térmicas existentes que se reformen, en donde no pueda realizarse una división en dos locales distintos, el depósito de almacenamiento estará situado a una distancia de la caldera superior a 0,7 m y deberá existir entre el generador de calor y el almacenamiento una pared con resistencia ante el fuego de acuerdo con la reglamentación vigente de protección contra incendios. No están permitidas las instalaciones eléctricas dentro del almacén. REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS (I.T ) Los soporte de los tubos serán los indicados por el fabricante. Motor Las conexiones entre tuberías y equipos P Motor 3 kw accionados por motor de potencia mayor que 3 kw se efectuarán mediante elementos flexibles. (I.T ) Motor Tubería P Motor > 3 kw Elemento flexible Tubería Los circuitos hidráulicos de diferentes edificios conectados a una misma central térmica estarán hidráulicamente separados del circuito principal mediante intercambiadores de calor. ALIMENTACIÓN (I.T ) La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para reponer las pérdidas de agua denominado desconector, Fig.- Llenado El llenado será manual, y se instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos. Válvula automática Filtro Contador Desconector Llenado Instalación Válvula de Corte Presión de tarado = 0,3+presión máx. servicio y siempre menor que la presión de prueba
40 El diámetro mínimo de las conexiones en función de la potencia térmica nominal de la instalación se elegirá de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla. Diámetro de la conexión de alimentación Potencia térmica nominal kw Calor DN (mm) P < P < P < P 32 Fig.- Llenado con aditivo Si el agua estuviera mezclada con un aditivo, la solución se preparará en un depósito y se introducirá en el circuito por medio de una bomba, de forma manual o automática. Llenado instalación Depósito para mezcla VACIADO Y PURGA (I.T ) Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de forma parcial y total. Diámetro de la conexión de vaciado Potencia térmica (kw) Calor DN (mm) P < P < P < P
41 Fig.- Vaciado y purga Purgadores en los puntos más altos Diámetro 15mm Vaciado parcial de Diámetro 20mm Vaciado total de Diámetro ver tabla 16 El paso de agua de la descarga debe ser siempre visible Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. El vaciado de agua con aditivos peligrosos para la salud se hará en un depósito de recogida para permitir su posterior tratamiento antes del vertido a la red de alcantarillado público. EXPANSIÓN (I.T ) Fig.- Vaso de expansión cerrado Los circuitos cerrados de agua o soluciones acuosas estarán equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado Es válido el diseño y dimensionado de los sistemas de expansión siguiendo los criterios indicados en el capítulo 9 de la norma UNE
42 CIRCUITOS CERRADOS (I.T ) Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad. El valor de la presión de tarado, mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de instalación y menor que la de prueba, vendrá determinado por la norma específica del producto o, en su defecto, por la reglamentación de equipos y aparatos a presión. Su descarga estará conducida a un lugar seguro y será visible. En el caso de generadores de calor, la válvula de seguridad estará dimensionada por el fabricante del generador. Las válvulas de seguridad deben tener un dispositivo de accionamiento manual para pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de las mismas. Son válidos los criterios de diseño de los dispositivos de seguridad indicados en el apartado 7 de la norma UNE Se dispondrá un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la instalación si el sistema no tiene la presión de ejercicio de proyecto o memoria técnica DILATACIÓN (I.T ) Fig.- Absorción de las dilataciones En las salas de máquinas se pueden aprovechar los frecuentes cambios de dirección, con curvas de radio largo. Tubería Compensador de dilataci ón Tubería Cambio de dirección En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las tuberías se absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de dirección. Los elementos de dilatación se pueden diseñar y calcular según la norma UNE Para las tuberías de materiales plásticos son válidos los criterios indicados en los códigos de buena práctica emitidos por el CTN 53 del AENOR
43 GOLPE DE ARIETE (I.T ) Para prevenir los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del circuito, se instalarán elementos amortiguadores en puntos cercanos a los elementos que los provocan. En diámetros mayores que DN 32 se evitará, en lo posible, el empleo de válvulas de retención de clapeta. En diámetros mayores que DN 100 las válvulas de retención se sustituirán por válvulas motorizadas con tiempo de actuación ajustable. FILTRACIÓN (I.T ) Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como máximo, y se dimensionarán con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la velocidad del fluido en las tuberías contiguas. Fig.- Filtros Válvulas automaticas mayores de DN15 Contadores Aparatos similares Filtro con luz 0,25mm Los filtros se dejarán permanentemente en su sitio Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos similares se protegerán con filtros de 0,25 mm de luz, como máximo. TRATAMIENTO DEL AGUA (I.T ) Al fin de prevenir los fenómenos de corrosión e incrustación calcárea en las instalaciones son válidos los criterios indicados en las normas pren 12502, parte 3, y UNE , así como los indicados por los fabricantes de los equipos. UNIDADES TERMINALES (I.T ) Fig.- Unidades Terminales Todas las unidades terminales por agua y los Válvulas de cierre en entrada y salida equipos autónomos partidos tendrán válvulas de cierre en la entrada y en la salida del fluido portador, así como un dispositivo, manual o automático, para poder modificar las Además deben servir para ajuste térmico aportaciones térmicas. Una de las válvulas de y equilibrado hidráulico las unidades terminales por agua será específicamente destinada para el equilibrado del sistema