Source: http://docplayer.fi/2868588-Rakennus-ja-lvis-tekniikan-kuntoarvio.html
Timestamp: 2017-02-25 14:21:53+00:00
Document Index: 3834730

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

RAKENNUS- JA LVIS-TEKNIIKAN KUNTOARVIO - PDF
RAKENNUS- JA LVIS-TEKNIIKAN KUNTOARVIO
Download "RAKENNUS- JA LVIS-TEKNIIKAN KUNTOARVIO"
1 RAKENNUS- JA LVIS-TEKNIIKAN KUNTOARVIO Vapaalan terveystalo/ Rajatorpan koulun asuntola A-rakennus Vapaalanpolku VANTAA Delete Tutkimus Oy, Helsinki RA Unto Kovanen, p2 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 2 (26) SISÄLLYS RAKENNUS- JA LVIS -TEKNINEN KUNTOARVIO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...4 Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Tilaaja...6 Kohde...6 Toimeksianto...6 Kartoituskäynti...6 Rajaukset...6 Kartoitusmenetelmät...6 Asiakirjatilanne...6 Käyttäjäkysely...6 Korjaushistoria...7 Huoltokäytännöt...7 Energiakulutustiedot...7 Kiireellisesti tehtävät korjaukset (v aikana)...7 Lisätutkimukset tai muut selvitykset...7 RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO...8 Piha-alueet ja ulkopuoliset rakenteet (KL 3, 4) Perustukset, salaojat, alapohja (KL 3) Rakennusrunko (KL 1) Ulkoseinät, ikkunat ja ulko-ovet (KL 3, 2) Yläpohja ja vesikatto, räystäät (KL 4, 3) Märkätilat ja kastuvat tilat (KL 3) Kuivat huonetilat (KL 3, 2) LVI-TEKNIIKAN KUNTOARVIO...12 Lämmitysjärjestelmä (KL 3) Vesi- ja viemärilaitteet (KL 3) Ilmanvaihtolaitteet (KL 3) ENERGIASELVITYS...14 Lämmönkulutus Vedenkulutus Sähköenergian kulutus Energiaa säästävät toimenpiteet SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO Yleistä Aluesähköistys Sähköpääkeskus, kiinteistön keskus nousu ja mittauskeskus: Johtotiet Johdot ja niiden varusteet Valaisimet Puhelinjärjestelmä: Antennijärjestelmä Turva ja valvontajärjestelmät: Heikkovirta-asennusten uusintatarpeet Suoritetut jännite- ja virtamittaukset Kiinteistön omistajalle tiedoksi Palovaroittimet Pienkorjaukset LIITTEET, PTS-ehdotus ja valokuvasivut...19 RAKENNUS -tekniikan valokuvat selvitysteksteineen LVI -tekniikan valokuvat selvitysteksteineen SÄHKÖ -tekniikan valokuvat selvitysteksteineen3 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 3 (26) RAKENNUS- JA LVIS -TEKNINEN KUNTOARVIO JOHDANTO Tässä rakennus- ja LVIS- tekniikkaa käsittelevässä kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus on esitetty raportin PTS-ehdotuksessa. Kustannusarviot tulee tarkentaa budjetointia varten siinä vaiheessa, kun on päätetty korjaus- ja perusparannustasosta, sekä tehty suunnitelmat. Raportin PTS-osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportissa ei ole otettu kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin. Rakennuttajan tulee itse päättää toimenpiteistä ja niiden ajankohdista. Kustannusarviossa on käytetty soveltuvin osin Rakennusosien kustannuksia 2006 kirjan tietoja sekä kokemusperäisiä kustannustietoja. Esitetyt kustannusarviot ovat kustannustason 2012 mukaisia. Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 24 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset. Tarkemmat kustannukset saadaan selville määrittelemällä korjaustarpeiden laajuus ja teettämällä riittävät suunnitelmat sekä pyytämällä niiden perusteella urakkatarjoukset tai arvio laskutyöstä. Erityisesti tämä koskee tilojen peruskorjausta ja käyttövesiputkien uusimista. Monien töiden osalta voi silti tulla muutoksia lopullisiin kustannuksiin, kun työhön sisältyykin ennalta arvioimattomia lisätöitä tai työ osoittautuu arvioitua helpommaksi. Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle, pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Kiireelliset korjaustyöt on sisällytetty vuoden 2014 kustannuksiin. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Liitteinä olevissa PTS-taulukoissa on esitetty kunkin pääjärjestelmänimikkeen kuntoluokka. Luokittelu on kuntoarvioijien subjektiivinen käsitys nimikkeen yleisestä kunnosta. Käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava Delete Tutkimus Oy, Helsinki/ RA Unto Kovanen GSM Kuntoarvion vastuuhenkilö Pätevöitynyt kuntoarvioija4 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 4 (26) YHTEENVETO Rakennustekniikka Perustukset, alapohja ja runko ovat pääosin kunnossa. Salaojat ja pintavesijärjestelyt ovat huonossa kunnossa. Ulkovaipan eristyskyky on nykytasoon verrattuna heikohko. Vesikate on maalipinnaltaan huonossa kunnossa. Sisätilojen yleiskunto on tyydyttävä, osin välttävä., lisäksi on perusparannustarvetta. Rakennuksen osalta on tehtävä jakson alkupuolella joitain isoja kunnostuksia ja peruskorjauksia, jotka vaativat osin lisätutkimuksia sekä korjaussuunnitelmat. Piha-alueet peruskorjataan kokonaisuudessaan. Salaojat kunnostetaan tai uusitaan ja samalla tehdään maanpaineseiniin kosteuseristykset. Pintavesien ja kattosadevesien poistojärjestelyjä parannetaan. Huonokuntoinen autotallirakennus puretaan. Leikki- ja oleskelualueet voidaan järjestää yhteisesti viereisen B-rakennuksen kanssa. Kellaritiloissa alapohjarakenteita joutunee uusimaan saunaosastossa. Putkikanaali suljetaan rakentein kellaritiloista. Sokkelipinnat kunnostetaan, samoin ulkoseinien paikalliset vauriopaikat. Ulkoseinien lämmöneristystä suositellaan lisättävän päätyhuoneistoissa. Muutoin ulkoseinäpinnat huoltomaalataan, päätyseiniin tehdään kosteussuojauskäsittely, jotta ne eivät kastuisi liiaksi. Ikkunat ja ovet kunnostetaan tai uusitaan, vesipeltejä uusitaan. Käyttämätön huonokuntoinen savupiippu pellitetään tai puretaan. Perusparannustoimena asuntoihin voi lisätä parvekkeet. Vesikate on puhdistettava ruosteesta, tehtävä tiivistyksiä ja maalattava kokonaisuudessaan, vaihtoehtoisesti vesikate uusitaan, jolloin samalla lisätään aluskate. Vesikaton kulkusillat uusitaan ja lisätään turvavarusteita. Yläpohjaan lisätään tuuletusreittejä, lisäksi voidaan perusparannustoimena lisätä lämpöeristystä. Asuntoihin suositellaan lisättävän perusparannustoimena peseytymistilat, keittiökalusteita uusitaan. Saunaosasto peruskorjataan, samalla varataan pesukoneille paikat. Lisäksi kellaritiloihin järjestetään lastenvaunutila. Kellaritiloissa tehdään normaalia pintaremonttia. Sisätilaremontit tehdään samanaikaisesti LVIS -asennusten korjausten ja parannusten yhteydessä. LVI-tekniikka Lämmönsiirrinlaitteisto on vuodelta Laitteiston käyttöikä on vuotta ja siirrinlaitteisto tulisi uusia. Lämpöjohdot kanaalissa ovat vuodelta Siirrintä uusittaessa tulisi varautua asuntolan liittämistä samaan lämpökeskukseen. Huolto- ja käyttökustannukset olisivat alhaisemmat. Huonelämpötilat tarkastushetkellä olivat yleisesti asuin- ja käyttötiloissa hyvällä tasolla kun ulkolämpötila oli +8ºC. Kylmyysongelmat ovat kuitenkin yleisiä pakkaskaudella. Käyttötilojen patteriventtiilit on uusittu ja varustettu termostaateilla. Varastotiloissa lämpötilat olivat samalla tasolla ja tarpeettoman korkeat, johtuen vanhasta varustuksesta, jota ei ole mahdollista säätää. Lämmitysverkoston huoltovarmuutta on parannettu uusimalla linjasäätöventtiilejä. Myös loput vanhat patteri- ja linjasäätöventtiilit tulisi uusia, ja suorittaa verkoston perussäätö. Putkistoa rasittava korkea veden paine on syytä säätää normaalille tasolle asentamalla vakiopaineventtiili ja kuristamalla painetta. Toimenpiteellä säästetään veden ja energian kulutusta. Lisäksi korkea paine rasittaa verkostoa ja kalusteita, lyhentäen niiden käyttöikää. Tämä toimenpide ei enää jatka verkoston käyttöikää, joka on uusittava. Toimenpide on tarpeellinen myös uudessa verkostossa.5 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 5 (26) Ilmanvaihto on asuinhuoneistoissa painovoimainen ja sen toimintaa hallitsee ulkoilmavirtaukset ja ulkolämpötila. Ovirakojen tarkastus ja korjaus tulisi suorittaa kaikissa tiloissa, jotta ilmanvaihdon toiminnalle ei olisi esteitä. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta on vaihteleva ja yleensä heikko, varsinkin kesäaikaan. Poistoilman järjestäminen nykyisiä hormeja hyödyntäen olisi edullisin tapa toteuttaa parannus ilmanvaihtoon. Korvausilman saanti ja tarvittaessa venttiilien asentaminen on joka tilassa tehtävä. Esikoulu- ja toimistotiloissa ilmanvaihdon riittävyys tulee tarkastaa. Osassa tiloja ilmanvaihto on riittämätön, mm. lasten lepohuoneessa. Sähkötekniikka Kiinteistön sähköverkon pää- ja jakokeskuksilla on peruskorjaustarvetta tarkastelujakson aikana. Puhelin- ja antenniverkkojen uudistaminen tekniikan muutosten seurauksena tulee ajankohtaiseksi tarkastelujakson aikana esim. käyttövesiputkien uusimisen yhteydessä. Löylyhuoneen kiuas on uusittava tarkastelujakson aikana. Vialliset vastukset lisäävät kiukaan kuumentumisaikaa ja sitä kautta energian kulutusta. Piha-alueen ja sisäänkäyntien valaistustasoa suositellaan perusparannustoimena nostettavaksi. Uudet valaisimet/ vanhoihin valaisimiin energiansäästölamput. Asuntojen ja yleistilojen asennuksissa havaittiin viallisia valaisimia, puuttuvia sähköpistorasioiden maadoituksia ja heikosti kiinnitettyjä asennuksia. Nämä tulee korjauttaa ja käyttää A-luokan sähköasentajaa, joka tarkastaa ja korjaa asennukset. Lisäksi on huomioitava nykyisten määräysten mukaiset muutosasennukset esim. kylpyhuone- ja keittiöremonttien yhteydessä mm. vikavirtasuojineen. Alueen yhteistä autopaikoitusalueella mahdollisesti olevat autolämmityspistorasiat tulee tarkastuttaa erikseen. Tarkastushetkellä autolämmityspistorasian kotelot olivat avoinna ja ilman vikavirtasuojaa. Pistorasiakotelot on pidettävä lukittuna,( korkeus alle 1.8 m ).6 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 6 (26) Tilaaja Vantaan Tilakeskus Hankepalvelut, Rakennuttaminen Kielotie 13, VANTAA Kohde Vapaalan terveystalo/ Rajatorpan koulun opettajien asuntola A Kohteena on 1 2 -kerroksinen betonirakenteinen toimitila- ja asuinrakennus. Rakennuksessa on koulun oppilaiden terveydenhoitotiloja, päiväkoti/ esikouluryhmätilat ja 5+3 asuntoa, sekä normaaleja kellaritiloja. Kellarissa on talosauna, kattilahuone, varastoja ja tekniset tilat. Rakennus on valmistunut v Kokonaisala on n m², tilavuus arviolta 3500 m³. Talossa on tehty valmistumisen jälkeen erilaista remonttia ja muutettu osin tilojen käyttötarkoitusta. Pihalla on vanha autokatos- varastorakennus. Toimeksianto Toimeksiantona oli tehdä em. rakennuksen rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio tilaajan käyttöön tulevan peruskorjauksen suunnittelua varten. Kartoituskäynti Varsinainen kuntoarviokäynti tehtiin , lisäksi tehtiin muita kartoituskäyntejä alkukesän 2013 aikana. Kuntoarvion tekoon osallistuivat Delete Tutkimus Oy:n rakennusarkkitehti Unto Kovanen, LVI Insinööritoimisto E Leinonen/ LVI-insinööri Esko Leinonen ja Sähkösuunnittelutoimisto V. Huhtala/ sähköteknikko Veijo Huhtala. Tilat olivat käytössä. Paikalla avusti koulun vahtimestari. Rajaukset Kartoitus koskee koko rakennusta, asunnoista tarkastettiin suurin osa (A2, A4, B5, B6, B7). Tarkastushetkellä tilat olivat käytössä. Salaojien tarkastuskaivot ovat piilossa, joten niitä ei päästy tarkastamaan. Rakenteita ei avattu. Suunnitelmia oli niukanlaisesti käytettävissä. Kartoitusmenetelmät Kohteen suunnitelma-asiakirjoja käytiin läpi. Rakenteita ja pintoja havainnoitiin aistinvaraisesti pihalla, sisätiloissa, sekä vesikatolla. Sähkön suojakosketintestauksia sekä jännitemittauksia tehtiin otosmaisesti, ilmanvaihtokoneet tarkastettiin pintapuolisesti ja koekäyttäen, tarkastuskaivojen kansia avattiin, tehtiin käyttövedenveden virtausmittauksia ja ilmamäärämittauksia. Rakenteiden pintakosteuksia havainnoitiin pintakosteuden tunnistimella (Gann Hydromette UNI1). Paikalla ollutta henkilökuntaa ja asukkaita haastateltiin, lisäksi tehtiin kirjallinen asukas-käyttäjäkysely. Kartoitushavaintoja taltioitiin ottamalla valokuvia muistiinpanoja täydentämään. Asiakirjatilanne Kohteesta oli kartoitushetkellä käytettävissä pääpiirustukset. Lisäksi käytössä oli ASB Consult Oy:n v kosteustutkimusraportti, joka on tehty 2. krs:n päätyasunnosta A4. Käyttäjäkysely Käyttäjäkysely tehtiin A-portaan neljän asunnon asukkailta ja henkilökunnalta kyselylomakkeen avulla. Lisäksi asukkaita ja henkilökuntaa haastateltiin tarkastuskäynnin yhteydessä.7 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 7 (26) Kirjallinen vastaus saatiin vain 1. kerroksen esikouluryhmän (eskarit) henkilökunnan edustajalta, joka kertoi vettä tulleen vesikatolta ulkoseinän kautta ikkunan kohdalta kahdesti keväällä Tilojen ilmanvaihto on ollut huono, sitä on yritetty parantaa. Sisällä on ollut kylmä, mutta tilanteen oletettiin parantuvan. Haastattelujen perusteella asukkaat pitivät talosaunaa huonokuntoisena. Korjaushistoria Korjaus- ja huoltohistoriaa, eikä kulutustietoja ei ollut käytettävissä. Lämpölaitteisto on yhteinen B- asuntolarakennuksen kanssa. Jossain vaiheessa Rajatorpan koulurakennus ja asuntola on liitetty kaukolämpöön. Julkisivuja on maalattu. A-portaan 2. kerroksen A4-päätyasunnon kulmahuoneessa on tehty kulmahuoneessa ulkoseinän kastumisen jälkeen kosteusvauriokorjaus keväällä 2012, ks. em. ASB-Consult Oy:n raportti. Terveystalon hoitotiloissa on tehty pintaremonttia ja otettu B-portaasta entisiä asuntoja päiväkotikäyttöön. Asunnoissa on tehty normaalia pintaremonttia, osan keittiökalusteet on uusittu. Huoltokäytännöt Huoltotyön tekee Vantaan kaupungin huoltoyksikkö tai koulun vahtimestari. Pienet korjaustyöt tekee Vantaan kaupungin Korjausrakentamisyksikkö, lisäksi ulkoalueista huolehtii oma osasto. Energiakulutustiedot Lämpö- ja sähköenergia tai veden kulutuksesta ei rakennuskohtaisia tietoja ole saatavilla. Kiireellisesti tehtävät korjaukset (v aikana) Rakennustekniikka -vesikatteen vuotokohtien korjaus -autotallirakennuksen käyttökielto tai purkaminen LVI-tekniikka - Kiireellisiä toimenpiteitä ei ole, mutta osa korjauksista, kuten putkivuodon korjaus sekä wc istuimien huolto on syytä suorittaa mahdollisimman pian tarpeettoman rakennevaurioiden välttämiseksi ja veden hukkakulutuksen poistamiseksi. - Myös veden paineen rajoittaminen normaaliksi olisi tärkeä toimenpide kulutuksen ja putkiston rasituksen pienentämiseksi. - Verkoston uusimisen suunnittelu on jo käynnistettävä, koska uusimin on edessä hyvinkin pian. Sähkötekniikka -yhteispaikoitusalueella olevat autolämmityspistorasiat tarkastettava -asuntojen maadoitettujen pistorasioiden vialliset maadoitukset korjattava -irtonaiset valaisimet, väärät johdotukset yms. vialliset asennukset korjattava. -puuttuvat sulakekannet ja valaisinkuvut ja portaikkojen valaistuspainikkeiden merkkilamput tarkastettava ja vialliset vaihdettava. Lisätutkimukset tai muut selvitykset Viemäreiden kunto on selvitettävä kuvauksin / mittauksin korjaustoimenpiteen ja sen laajuuden selvittämiseksi. Rakenteiden tekotapa on selvitettävä esim. rakenneavauksin, jos suunnitelmia ei löydy.8 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 8 (26) RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO Piha-alueet ja ulkopuoliset rakenteet (KL 3, 4) Kuntoarviokäynti tehtiin, kun vielä oli lunta maassa. Tämän lisäksi muiden kartoituskäyntien yhteydessä alkukesällä tehtiin lisää pihahavaintoja. Rakennuksen ympärillä on pääosin liikennöityjä alueita ja lisäksi on jonkin verran istutusaluetta ja luonnonvaraista pihaa ja metsikköä. Yläpiha on rajattu yleiseltä kevytliikenneväylältä verkkoaidalla. Varsinaista leikkialuetta edustaa hiekkalaatikko. Viereisen B-rakennuksen pihalla on leikkipaikka ja lisäksi on koulun piha-alueella päiväkodin käyttöön tarkoitettu leikkipuisto. Yläpihan paikoitusalueet ja ajotiet ovat asfalttipintaiset, alapihalla on sorapintaista paikoitus-/ liikennealuetta, sisäänkäyntien edustalla on betonilaatoituksia. Yläpihalla on puurakenteinen pulpettikattoinen autotallirakennus-varasto. Jäteastiat ovat vapaasti pihalla. Pihan varusteita ovat pyörätelineet, tomutusteline, kuivausteline, rappurallit ja jäteastiat. Asfalttien kunto on pääosin välttävä, on epätasaisuutta ja halkeamia. Sorapintaiset alueet ovat kuoppaisia. Liikennealueiden pintavedenpoisto vaikutti huonolta, sadevesikaivoja ei ole. Terveystalon päädyssä maasto viettää kohti rakennusta, rakennusvierillä on painumia. Kattosadevesien ohjaus on puutteellista. Puusto on pääosin luonnonvaraista, joitain puita on jo kaadettu lahovikaisina. Seinävierillä olevat istutusalueet ovat hoitamattomia. Nurmien kunto on kohtalainen. Autokatos-varastorakennus on rungon ja perustusten osalta alun perin heikosti rakennettu. Kattotuolit ovat painuneet ja tukipilarien perustukset ovat siirtyneet, on sortumariski. Vesikatteena oleva asbestisementtinen Vartti-kate on huonokuntoinen. Rakennuksen yleiskunto on hyvin huono. Erilaisten telineiden kunto on huono, hiekkalaatikon reunojen painekyllästetyt pylväät ovat osin lahoja, hiekan keskeltä kasvaa koivunvesa. Toimenpide-ehdotukset: Piha-alueet kunnostetaan viimeistään talon peruskorjauksen yhteydessä laadittavan pihasuunnitelman mukaan, samalla pintakallistuksia parannetaan ja lisätään sadevesikaivoja. Pihavarusteet kannattaa pääosin uusia. Huonokuntoinen ulkorakennus puretaan vaarallisena pikaisesti jo ennen peruskorjausta. Jäteastioille tehdään vähintään aitaus. Perustukset, salaojat, alapohja (KL 3) Maaperän laadusta ei saatu asiakirjatietoa, mutta se on todennäköisesti routivaa moreenia. Todennäköisesti rakennus on perustettu maanvaraisesti teräsbetonianturoiden varaan. Anturoiden varaan on valettu teräsbetoniset perusmuurit ja kellariosalla maanpaineseinät, joissa voi olla sokkelihalkaisu. Sokkelit ovat maalattua betonia. Perusmuurien sisäpuolella kellaritiloissa on verhomuurauksia. Rakennusaikana maanpaineseinien kosteussuojaus tehtiin sisäpintaan verhomuurauksen taakse. Bitumia havaittiin olevan kellarikäytävän alla olevan putkikanaalin seinissä. Sokkelipinnat on jossain vaiheessa huoltomaalattu. Perustusten painumiseen viittaavia vaurioita tai rakenteellisia halkeamia ei havaittu. Sokkeleissa ei havaittu hiushalkeamia eikä ruostuvia rakenneteräksiä tv. pintavikoja. Maalipinnat ovat kuitenkin kuluneet ja on ilmeisesti lumirasituksen takia tulleita pintavaurioita.. Alapohjana on teräsbetonilaatta. Rakennusajankohdan perusteella. Saunatilojen tv. kohdalla on pintalaatan alla todennäköisesti lämpöeriste esim. lecasora ja sen alla pohjalaatta, jonka yläpinnassa on bitumisively. Kellarikäytävän alla on matala putkikanaali, jonka päällä on puulattia. Kanaalissa on roinaa ja vesirasitusjälkiä, mutta tarkastushetkellä kanaali vaikutti kuivalta.9 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 9 (26) Salaojista ei saatu havaintoa, mutta arvioidaan niitä olevan. Todennäköisesti ne ovat alkuperäisiä tiiliruukkuputkia, tarkastuskaivot ovat todennäköisesti tb-kaivonrenkaista. Kellaritiloissa on paikoin kantavien tb-seinien pintakosteudet koholla, joten salaojien toimivuus voi olla jo huono. Ne ovat ikänsä perusteella jo käyttöikänsä lopulla, joten toimintahäiriöitä on odotettavissa mm. painumien ja tukkeutumisen takia. Toimenpide-ehdotukset: Salaojien tarkastuskaivot etsitään ja salaojien toimivuus tarkistetaan huuhtelukokeella. Mikäli salaojat todetaan lisätutkimuksissa huonokuntoisiksi, niin ne korjataan tarvittavilta osin tai uusitaan kokonaan, jolloin samalla tehdään perusmuurien ulkopuolinen kosteussuojaus. Perusmuurien osalta tehdään betonipeitemittaus mahdollisten raudoitteiden ruostevaurioiden varalta. Sokkelien pinnat kunnostetaan yhtenäiseksi betoninkorjausmenetelmin. Alapohjan lattian putkikanaalien osalta tehdään kunnostuspäätökset putkien ja viemärien kunnon ja niiden korjauspäätöksen perusteella. Rakennusteknisesti tehdään vähintään lahoavan rakennusjätteen ja muottitavaran poisto, siivotaan kanavat pölystä ja muusta roinasta, sekä suljetaan kanaalit ilmatiiviisti sisätiloista ao. uusin tarkastusluukuin. Lisäksi suositellaan, että kanaaleihin järjestetään erillinen ilmanvaihto, joka on alipaineinen sisätiloihin nähden. Rakennusrunko (KL 1) Pääpiirustusten mukaan asuinkerroksissa on kantavana rakenteena siporex-muuraus ulkoseinissä, välipohjat ja yläpohja ovat teräsbetonia. Portaat ovat mosaiikkibetonia, ei havaittu vikoja. Havaintojen ja aiemmin ASB Consult Oy:n A4-tehdyn rakenneavauksen mukaan ulkoseinät vaikuttavan olevan tiilimuurattu poltetuista kennotiilistä, lisäksi on vaikuttaa olevan kantavia tiiliseiniä ja kantavia tb-seiniä. Välipohjissa pintalaatan alla on kevytsorakerros (A4). Runkorakenteet vaikuttivat olevan kunnossa, sillä niiden vikoihin viittaavia vaurioita ei havaittu. Parvekkeita ei ole. Toimenpide-ehdotukset: Ei runkoon kohdistuvia toimenpiteitä. Asuntoihin voi perusparannustoimena lisätä parvekkeet. Ulkoseinät, ikkunat ja ulko-ovet (KL 3, 2) Kellarin ulkoseinät ovat ulkopinnalta teräsbetonia ja sisäpuolella on ½-kiven tiilimuuraus. Betonin ja tiilimuurauksen välissä voi olla lämmöneriste. Asuinkerrosten ulkoseinät ovat A4-huoneiston päätyulkoseinään tehdyn avauksen perusteella massiivitiiliseiniä, joiden ulko- ja sisäpinnat on rapattu. Läpireikää ei kuitenkaan ole tehty, joten rakenne ei ole varmuudella selvillä, välissä voi olla ohut lämmöneriste. Ikkuna-aukkojen kohdalla on yläpielessä betonipalkki kantamassa muurausta. Ullakolla oleva ulkoseinän osa on tiilimuurausta, jossa seinä on hieman vedetty sisään muusta ulkoseinälinjasta, rajakohtaan on asennettu vesipelti. Maalipintojen kunto on vielä tyydyttävä, normaalia kulumista on. Tiilimuuraus kuvastuu ohuen rappauksen läpi. Räystään alla on paikallisesti rappaus irti vesivuotojen takia. Ikkunaliittymät vaikuttivat hyvin tehdyiltä, vesipellit ovat loivahkot, eikä ole tehty oikeaoppista sivuliittymää rappaukseen. Huoneiston A4 kohdalta päätyulkoseinä oli päässyt kastumaan läpi n. 2 vuotta sitten ilmeisesti syyssateilla epätiiviin muurauksen läpi. Seinän kastumisen takia jo aiemmin oli korjailtu yläpohjan rajalla julkisivun pellityksiä. A4-ulkoeinän sisäpinnassa ilmeisesti lisäeristyksenä ollut rakennuslevy oli poistettu. Tarkastushetkellä A4 ko. huone vaikutti olevan kunnossa. Tiiliulkoseinien lämmöneristyskyky on heikohko. Vanha käytöstä poistettu savupiippu on ulkopinnoiltaan rapautunut.10 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 10 (26) Ikkunat ovat alkuperäisiä 2-lasisia sisään-aukeavia puuikkunoita. Puitteissa on tukikulmaraudat. Ulkopuitteen lasireunoissa on kittilista. Lasit olivat ehjiä ja heloitus kunnossa. Ulkopinnat ovat kuluneet, puuosien alapäät ovat halkeilleet kosteusrasituksen takia, todennäköisesti pääpuuta ei ole maalattu. Tuuletusikkunat vaikuttivat toimivilta, tiivisteiden kunto ja laatu vaihtelevat. 2-lasisten ikkunoiden U-arvo on heikko nykyisiin vaatimuksiin nähden ja niiden pintalämpö on alhainen, mikä voi aiheuttaa vedon tunnetta. Ikkunoiden yläkarmien läpi on asennettu korvausilmaventtiileitä. Ulko-ovet ovat puurakenteisia paneloituja ikkunaovia tai umpiovia. Pääovien puuosat ovat lakattu, muut ovat maalipintaisia. Ovissa on potkulevyt ja pääovissa on uudet lukot. Ovien toimivuus ja pintojen kunto on hyvä tai tyydyttävä. Ovissa ei ole tiivisteitä. Toimenpide-ehdotukset: Ulkoseinien ja sokkelien pinnat kunnostetaan vaurioituneilta osin. Ulkoseinien kunnostuksen yhteydessä on mahdollista tehdä lisäeristys. Lisäeristystapoja on useita, mm. lämpörappaus tai lisäeristys + uusi verhous. Vaihtoehtoisesti myös esim. päätyseinien sisäpintaan voi asentaa lisäeristyksen esim. polyuretaanilevy. Päätyseinien läpikastumista ehkäisemään hengittävä suojakäsittely. Piipun ulkopinnat kunnostetaan ja pellitetään tai piippu puretaan, ellei sille ole käyttöä. Ikkunoiden ulko- ja sisäpinnat kunnostetaan lähivuosina, erityisesti maalataan ulkopystypuuosien alapäät. Vanhat ja kuluneet tiivisteet uusitaan ja voidellaan salvat, tarkistetaan että ikkunat sulkeutuvat tiiviisti. Vesipellit huoltomaalataan, vesipeltien kallistuksia suositellaan parannettavan, peltien liittymiä parannetaan. Ikkunoiden korvausilmareitit, ks. LVI-arvio. Puuovet huoltokäsitellään. Vaihtoehtoisesti ikkunat ja uusitaan nykyisten määräysten mukaan, jolloin samalla parannetaan vesipeltien kallistuksia. Yläpohja ja vesikatto, räystäät (KL 4, 3) Vesikatot ovat eri tasolla olevia harjakattoja, joissa vesikatteena on alkuperäinen rivipelti, jonka alla on harvalaudoitus k 150. Räystäät ovat avoräystäitä, joiden kohdalla on umpilaudotus. Vesikaton kantavana rakenteena ovat paikalla rakennetut kattotuolit, jotka tukeutuvat yläpohjaan. Yläpohjana on kantava tb-rakenne, jonka päällä lämmöneristeenä on kevytsoraa. Vesikatolla on läpivienteinä kh-tiilistä muurattu piippu, ilmanvaihtopiippuja, kulkuluukut yläpohjaan, viemärin tuuletusputki ja TV-antenniputki. Sivuräystäillä on uusitut rännit ja syöksytorvet. Katolle päästään talotikkaita pitkin. Talotikkailta sinkityille lapetikkaille siirtymisreitti on hieman vaarallinen. Räystäiden kunto ja maalipinnat ovat vielä tyydyttävässä kunnossa. Matalalla osalla ei ole kulkusiltoja. Korkean osan kulkusillat ovat puurakenteisia ja ovat vanhoja ja jo huonokuntoisia. Vesikatepellit ovat lyhyitä rivipeltejä joissa on liitossaumauksia lappeella. Tasoerokohdilla on am. peltien juurinostot. Peltien maalipinta erityisesti jatkossaumoissa on ruosteessa ja maali on muutenkin kulunut ja on ruostuneita alueita. Matalan osan vesikatto on vuotanut räystäiden lähellä jään kertymisen ja sen aiheuttaman padotuksen vuoksi. Myös korkean osan vesikaton alla on vanhoja vuoto-/ kondenssijälkiä. Selvä vesivuotoreitti on antenniputken juuresta, ks. sähköarvio, lisäksi korkealla osalla on selvä viiltoreikä kirveen tv. jäljiltä. Tuuletusviemäreitä ei ole lämpöeristetty, ks. LVI-arvio. Yläpohjaontelon tuuletus vaikutti riittämättömältä, sivuräystäiltä ei ole tuuletusreittejä. Toimenpide-ehdotukset: Vesikatteen reiät paikataan pikaisesti. Kulkusillat uusitaan teräsrakenteisina ja lisätään kulkusilta matalalle osalle, lisäksi köysikiinnityspaikkoja. Kate on mahdollista puhdistaa ruosteista, tiivistää saumat, sekä maalata. Vaihtoehtoisesti kate uusitaan. Yläpohjaan lisätään tuuletusreittejä esim. räystäiden alta. Lumen ja jäänpoistosta huolehditaan ajoissa, ettei tule vuotoja. Yläpohjan lämpöeristystä voi perusparannustoimena parantaa, tällöin lisätään kulkusillat.11 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 11 (26) Märkätilat ja kastuvat tilat (KL 3) Varsinaisiin märkätiloihin luetaan saunaosaton löylyhuone ja pesuhuone, jossa on myös pesukoneita. Lisäksi on tiloja, joissa voidaan käyttää hulevettä/ roiskia vettä lattialle, kuten asuntojen wctilat ja päiväkodin sekä terveystalon wc-pesutilat ja lämmönjakohuone. Saunan pesuhuoneen lattia- ja seinälaatoitukset on uusittu ulkonäön perusteella arvioituna joitain vuosia sitten. Vedeneristeiden uusimisesta ei saatu tietoa. Pesuhuoneen katto on maalattu ja siinä on mikrobikasvustoa. Löylyhuoneen lattia on maalattu, seinä- ja kattopaneloinnit ovat jo vanhoja. Pesuhuoneen vieressä pukuhuoneen seinän alaosan pintakosteus vaikutti pintakosteuden tunnistimen mukaan olevan koholla. Asuntojen wc-tilat ovat pääosin alkuperäiskunnossa pinnoiltaan, lattioissa on laatoitus ja seinillä osalaatoitus lavuaaritaustassa, muut pinnat on maalattuja kivipintoja. Tilat ovat jo kuluneet. Asukkaat käyttävät talosaunan pesutiloja peseytymiseen, joten siellä kosteusrasitus on jatkuva. Näiden tilojen ilmanvaihto ja kuivatus on käyttöön nähden riittämätön. Päiväkodin ja terveystalon wc-tiloissa on lattioissa muovimatot, joissa on juurinostot seinille, seinissä on laatoituksia ja maalipintaa. Tilojen kunto on hyvä tai tyydyttävä. Lämmönjakohuoneen lattia on muita kellaritiloja alempana. Lattia on maalattu betonilaatta. Toimenpide-ehdotukset: Asuntoihin rakennetaan perusparannustoimena peseytymistilat. Talosauna peruskorjataan. Pesutupatilat ja kuivaushuone rakennetaan kellaritiloihin tai yhteinen B-talon kanssa.. Kuivat huonetilat (KL 3, 2) Asuntojen huonetiloissa on lattioissa erilaisia muovimattoja, seinäpinnat on maalattu tai tapetoituja. Katot ovat maalattu. Ovet ovat maalattuja laakaovia. Keittiökalusteet ovat osin eri-ikäisiä uudempia tai alkuperäisiä. Tiloja on pintaremontoitu ja niiden kunto vaihtelee hyvästä tyydyttävään. Porrashuoneen lattioissa on kivilaattapintoja, seinät ja katto on maalattu. Kerrostaso-ovet ovat alkuperäisiä lakattuja mäntyviilu-ovia. Tilat kaikuvat. Porrashuoneeseen on varastoitu mm. lastenvaunuja, jotka ovat paloriski. Päiväkodin ja terveystalon huonetiloissa on lattioissa muovimattoa, seinät ja katto on maalattu. Kiintokalusteet on uusittu jossain vaiheessa. Tilojen kunto on tyydyttävä. Kellaritiloissa on maalattuja kivipintoja, ovet ovat vanhoja mäntypeiliovia tai teräspeltiovia. Pinnat ovat kuluneet, lisäksi kellarivarastossa on lastulevyalakatossa kosteus- ja mikrobivaurioita. Tekniset tilat ja varsinkin entinen polttoainevarasto ja lämmönjakohuone ovat pinnoiltaan kuluneet ja niissä on erilaista roinaa ja vanhoja asennuksia purkamatta.. Toimenpide-ehdotukset: Asuintiloissa tehdään normaalia pintaremonttia., keittiökalusteita uusitaan. Wc-tilojen laajennus pesutiloiksi aiheuttaa huonetilajärjestelyjä. Porrashuoneisiin lisätään kattoon akustointilevy. Kellaritilat kunnostetaan, tehdään tilajärjestelyjä mm. lastenvaunuvarasto.12 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 12 (26) LVI-TEKNIIKAN KUNTOARVIO Lämmitysjärjestelmä (KL 3) Lämmityksen pääkeskus ja energiamittaus sijaitsee uudessa koulussa. Keskuksen piiriin kuuluu kuusi rakennusta, joissa on oma alajakokeskus. Rakennuksen siirrinlaitteisto on Parca Oy:n valmistama, vuodelta Merkittäviä ongelmia ei ole esiintynyt (kuva 4). Lämpöjohdot rakennusten välillä kulkevat maan alla kanaalissa. Putket on asennettu vuonna Lähdöt lämmönjakohuoneesta olivat ulkoisesti kunnossa ja kanaali oli kuiva. Ulkopuolisten lämpöjohtojen käyttöikä riippuu kanaalin kunnosta, missä mahdollinen ulkoa vuotava vesi tuhoaa putket nopeasti. Vaakalinjat on sijoitettu käytävän puurakenteisen lattian alle kanaaliin (kuva1). Kanaali oli kuiva. Nousulinjojen linjasäätöventtiilejä on uusittu. Huoneiden lämmitys tapahtuu pattereilla, jotka ovat alkuperäisiä. Patteriventtiilit huoneistoissa on uusittu ja varustettu termostaateilla. Käytävillä ja muissa yhteistiloissa on alkuperäisiä venttiilejä, joissa ei enää ole säätömahdollisuutta. Huonelämpötilat tarkastushetkellä olivat yleisesti hyvällä tasolla ja vaihtelevat ºC välillä, kun ulkolämpötila oli +8ºC. Kylmyys ja veto-ongelmat ovat yleisiä pakkaskaudella. Myös yhteistiloissa ja varastoissa lämpötilat olivat samalla tasolla. Toimenpide-ehdotukset: Siirrinlaitteisto on käyttöikänsä päässä ja uusiminen ajoittuu lähivuosille. Uusimisen yhteydessä voisi varautua myös asuntolan tehontarpeeseen ja yhdistää rakennukset tulevaisuudessa saman laitteiston toiminnan piiriin. Huolto- ja toimintavarmuuden turvaamiseksi kaikki vanhat linjasäätö- ja sulkuventtiilit sekä patteriventtiilit tulisi uusia ja suorittaa verkoston perussäätö. Toimenpiteellä voitaisiin säätää varastojen lämpötilat alemmalle tasolle, mikä tuo myös säästöä energian kulutukseen. Vesi- ja viemärilaitteet (KL 3) Käyttövesiputkistot ovat alkuperäisiä ja niiden käyttöikä on lopussa. Tämän vuoksi vuotoriskit ovat jo merkittäviä. Lisäksi korkea paine rasittaa verkostoa tarpeettomasti. B rapun varastotilassa esiintyi jo vuotoa vesijohdossa. Korkea paine aiheuttaa sen, että kalustevirtaamat ovat korkealla tasolla. Vanha tukkeutuva galvanoitu putkisto aiheuttaa myös vaihtelevia hanavirtaamia. Sekoittajien toimintakunnossa ei muuten ole huomautettavaa. Laitteita on uusittu niiden rikkoonnuttua ja ovat eri aikakausilta, pääosin merkkiä Oras. Wc istuimia on uusittu rikkoontumisen vuoksi. Eri asteisia vuotoja esiintyi jonkin verran joista osa oli jo runsasta ja pikaista korjausta vaativia, kuten 3.krs:en wc:ssä Talon saunaosasto on jatkuvassa käytössä, koska huoneistoissa ei ole suihkutiloja. Samoissa tiloissa toimii myös talopesula. Laitteissa ei ole huomautettavaa. Alkuperäiset viemärit ovat valurautaa. Terveystalossa B rapussa kellarikerroksessa tehdyissä muutos- ja korjaustöissä on käytetty muoviviemäreitä. Osa viemäreistä johti eri kerrokseen, mikä on myös eri paloaluetta. Palomansettien käytöstä ei ole tietoa ja muoviviemäri ei täytä palomääräyksiä, ilman paloeristystä (kuva 2).13 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 13 (26) Tuuletusviemärit ullakolla on eristämättä, mikä voi aiheuttaa jäätymisen talvella ja hajuongelmia huoneistoissa vesilukkojen tyhjentyessä (kuva 3). Ongelmista ei tarkastuksessa ollut tietoa. Toimenpide-ehdotukset: Verkostoon tulee asentaa vakiopaineventtiili ja kuristaa painetta. Näin hanavirtaamat saadaan normaaleiksi ja putkistoa sekä kalusteita rasittava korkea verkostopaine poistettua. Tiloissa on syytä suorittaa säännöllinen kierros vesivuotojen varalta, kunnes putket on uusittu. Vesijohtoverkoston uusimissuunnittelu tulisi käynnistää pikaisesti ja uusiminen lähivuosina. Wc istuimiin tulee tehdä kattava vuototarkastus mahdollisimman pian ja säännöllisesti vuoden välein. Tarkastuksessa ilmeni korjausta vaativia vuotoja. Jos hajuhaittoja esiintyy vesilukkojen tyhjentyessä, on ullakon tuuletusviemärit syytä eristää. Muoviviemäriasennusten paloturvallisuus tulee varmistaa. Ilmanvaihtolaitteet (KL 3) Asuntojen ilmanvaihto on painovoimainen, kanavat ovat muurattuja tiilihormeja, ei ole katettu. Venttiilit ovat pääosin alkuperäisiä painovoimaiseen ilmanvaihtoon tarkoitettuja lautasventtiilejä. Korvausilmaventtiilejä ei juuri ole, mutta ilman laatu tiloissa oli siitä huolimatta yleisesti hyvä. Terveystalossa esikoulun 1. kerros on varustettu tulo- ja poistoilmanvaihdolla, joka on päällä välisen ajan. Osassa tiloja on poistoilmavaihto ja osittain erittäin puutteellinen nykyiseen käyttöön nähden. Tilan korvausilman saanti on myös puutteellinen. Huone toimii lasten päivälepotilana. Poistokojeita on useita, mutta niiden vaikutusalueet jäivät epävarmaksi, piirustusten puuttuessa (kuva 5 ja 6). Wc:n ovista puuttuu yleisesti ovirako, mikä heikentää ilmanvaihdon toimintaa. Saunaosaston ilman laatu oli tilanteeseen nähden hyvä, johtuen tehokkaasta ikkunatuuletuksesta. Toimenpide-ehdotukset: Oviraot tulisi tarkastaa ja korjata tai asentaa siirtoilmaventtiilit, jotta ilmanvaihdossa olisi mahdollisimman vähän toimintaesteitä. Esikoulutilojen ilmanvaihdon teho tulisi tarkastaa ja saattaa käyttöä vastaavalle tasolle. Myös asuntojen ilmanvaihtoon olisi syytä suorittaa perusparannus. Ilmanvaihtohormien ja kanavien likaisuus tulisi tarkastaa ja tarvittaessa nuohota. Piiput kannattaa varustaa katoksella, jotta eivät kastu, jolloin ilmanvaihto voi heikentyä.14 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 14 (26) ENERGIASELVITYS Lämmönkulutus Rakennuskohtaista kulutusmittausta ei ole, eikä energian kulutusta näin ollen pysty arvioimaan. Asuintilojen sisälämpötilat olivat hyvällä tasolla. Energian säästöä toisi varastotilojen lämpötilan alentaminen, mikä edellyttää vanhojen venttiilien uusimisen ja perussäädön. Vedenkulutus Myöskään veden kulutuksessa ei erillisiä mittauksia ole, eikä kulutustasosta näin ollen ole tietoa saatavilla, Verkostopaineen alentaminen pienentäisi hanavirtaamia ja toisi säästöä sekä veden, että energian kulutukseen. Painetaso on syytä tarkastaa päävesimittarilla ja säätää koko verkon paine sopivalle tasolle. Wc -istuimissa oli eriasteisia ja jo runsaita vuotoja joten kattava vuototarkastus onkin syytä suorittaa lähiaikoina ja jatkossa säännöllisesti vuoden välein. Sähköenergian kulutus Myöskään sähkön kulutustietoja ei ollut saatavilla, joten ominaiskulutusta ja ei voitu laskea, eikä kulutusvertailua tehdä. Kiinteistön sähköenergian ominaiskulutuksen vertailussa käytetään vertailuarvona: Vantaalla ja Keski-Uudellamaalla vastaavien kiinteistöjen ominaiskulutuksien keskiarvot ovat: Rivitalot 3.4 kwh /m3 ja kerrostalot 4.5 kwh/m3. Energiaa säästävät toimenpiteet Toimenpide Kustannukset Takaisinmaksuaika - Toimenpiteet lämmitysverkostossa a (säästö- ja huoltotoimi) - Verkostopaineen alentaminen a (säästötoimenpide) - Wc -istuimien vuototarkastukset a (säästö- ja huoltotoimi)15 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 15 (26) SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO 2.0 Yleistä Asuinrakennuksia 1 kpl 2+1 kerrosta. Harjakattoinen kivirakenteinen asuintalo valmistunut Tilavuus 3500m3 ja kerrosala 1250 m2,( pinta-ala ja tilavuus arvioitu) asuinhuoneistoja 5+3 kpl, lisäksi on hoitotiloja ja päiväkoti, sekä kellari. Sähköteknisiä peruskorjauksia ei ole suoritettu 2.1 Aluesähköistys Aluesähköistyksiä ovat autolämmityspistorasiat ja ulkovalaisimet. 2.2 Sähköpääkeskus, kiinteistön keskus nousu ja mittauskeskus: Keskukset sijaitsevat yhteisessä keskuskomerossa Pääkeskus Rakennus A ( opettajien asuinrakennus Vapaalan terveystalo) Pääkeskus on alkuperäinen vuonna 1955 ja kunnoltaan välttävä. Keskus on 4 -johdin järjestelmän mukainen. Valmistajatiedot Hienoteräs Oy. ( virta-arvosta ei saatu varmuutta ) Maadoituskisko ja maadoituselektrodi ovat pääkeskustilassa. Talokaapeli poikkipinta PLKVJ 3 x Cu maakaapeliasennus. Max. kuormitettavuus 70 kw, keskuksen nimellisvirran perusteella 70 kw Huipputeho Rakennuksen laskennallinen huipputeho nykyaikaisella varustelutasolla: Ph = 55 kw Pääkeskuksen laskennallinen kuormitusaste on 79 %. Pääkeskuksen nimellisvirrat ovat riittäviä. Monimittarikeskus sijaitsee rakennuksen teknisissä tiloissa ja kellarikäytävissä. Kiinteistökeskuksen lähtö on 3 x 35 A Kiinteistökeskus: Kiinteistökeskus ja pääkeskus ovat yhteen rakennetut. Kiinteistökeskuksen nimellisvirta on 35 A. Keskuksen nimellisvirta on riittävä. Toimenpide-ehdotus: Pää- ja kiinteistökeskuksilla on peruskorjaustarpeita 5 vuoden kuluessa. keskukset ovat teknisen käyttöikänsä loppupuolella Sähkön mittauskeskukset Kiinteistössä on monimittarikeskukset joissa mitataan huoneistojen sähkön kulutus. Keskuksissa ei ole pääkytkintä ja nimellisvirta-arvoa osoittavaa kilpeä. Huoneistojen lähdöt ovat nykysuosituksiin nähden alimitoitetut. Monimittarikeskusten laskennallinen huipputeho nykyaikaisella varustelutasolla on: MK 1, Ph = 34 kw vastaa virtana 50 A. Monimittarikeskusten nousujohdon kuormitusaste on Max. 63. %. Johto on suunnitelman mukainen Huoneistojen keskukset Huoneistojen keskukset ovat 1-vaiheisia 25 ampeerin keskuksia, jotka on kiinnitetty seinään uppoasennuksella.16 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 16 (26) Tarkastelukierroksella tarkastettujen asuntojen keskuksissa oli maksimissaan viisi sulakelähtöä Muut kiinteistön keskukset: Nimellisvirrat ja nousujohdot ovat suunnitelman mukaiset. Toimenpide-ehdotus: uusimistarpeita tarkastelujaksolla. Jakokeskus JP 1 kaukolämpöpaketti alkuperäisin laittein Nousujohto suunnitelman mukainen LVI-valvontakeskus ESMI HTY Keskus on asennettu muutostöiden yhteydessä. Ei toiminut testattaessa. Hälytyksen jatkoyhteydestä ei saatu varmuutta. Toimenpide-ehdotus: Käyttökunto tutkittava / korjattava. 2.3 Johtotiet Johdot on asennettu pääosin seinän sisälle putkiin. Huoneistojen nousujohdot on asennettu pääosin rakennuksen sisällä putkeen kokoa E 16 tai Pp johto 2x 10 (erillinen suojajohdin puuttuu). Toimenpide-ehdotus: Nousujohdot ovat välttävässä kunnossa. Uusintatarpeita on tarkastelujaksolla. Huomioitava: Rakennuksessa ei ole johtoreittejä varalla muissa kuin kellaritiloissa. 2.4 Johdot ja niiden varusteet Sähkölaitoksen liittymiskaapeli ja päävarokkeet Liittymiskaapeli PLKVJ 3 x Cu maakaapeli asennus. Pienjänniteliittymä on 3 x 80A vastaa tehoa 55 kw, jolloin laskennallinen kuormitusaste on 100 %. Kiinteistöjen huipputehoksi on laskettu rakentamisen aikoihin käytössä olevalla kaavalla Ph= 45 kw = 100 %. Nykykäytöllä liittymiskaapeli on riittävä. Toimenpide- ehdotus: uusimistarve tutkittava tarkastelujaksolla Nousujohdot Johdot ovat kunnoltaan välttäviä. Jakokeskusten nousujohdot ovat tasaisesti kuormitetut. Nousujohdot ja keskukset ovat kuormitusasteeltaan kohtuulliset. Toimenpide-ehdotus: Nousujohdoilla ei ole uusimistarpeita nykyisellä sähköteknisellä varustelutasolla. tarkastelujaksolla ( peruskorjauksen yhteydessä nousujohdot tulisi uusia ) Ryhmäjohtoasennukset Ryhmäjohdot on asennettu pääosin putkiin kaikissa asuin- ja yleisissä tiloissa.17 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 17 (26) Alas lasketuissa katoissa johdotukset ovat putkissa tai kaapelina. Tarkastelukierroksella havaittiin viallisia ryhmäjohtoasennuksia. Katso Kohta 7. Tarkastelukierroksella tarkastettiin maadoitettujen pistorasioiden kunto kiinteistön kaikissa yleisissä tiloissa, asuntojen keittiössä ja pesutiloissa schuko-testerillä pistokoemaisesti. Muita viallisia asennuksia ei huomattu. Keittiön työpöydillä on työvalot ja pistorasiat. Kaikissa pesutiloissa oli pistorasia. Asuntojen kylpyhuoneissa on rakentamisen aikaiset alkuperäiset pistorasiat.. Pistorasioista puutuu tänä päivänä vaadittava vikavirtasuojaus. Osassa kellarin asennuksia on vanhaa mustaa pintakaapelia. Toimenpide-ehdotus: Uusimistarpeita tarkastelujaksolla. Asuntojen kylpyhuoneiden pistorasiat tulee peruskorjausten yhteydessä varustaa vikavirtasuojin ja ao. johdotuksin. 2.5 Valaisimet Huoneistojen, lastentarhan, terveydenhuollon sekä yleisten tilojen hehkulamppu- ja loisteputkivalaisimet ovat alkuperäisiä tai uusittuja ja ehjiä. Toimenpide-ehdotus: Uusimistarpeita on 10 vuoden sisällä. 2.6 Lämmittimet kojeet ja laitteet Löylyhuoneen kiuas on alkuperäinen tai uusittu, sen ohjauskeskus on sijoitettu teknisiin tiloihin. Keskuksessa on toiminta-aikaa rajoittava kello. Kiukaassa massiivikivet. Toimenpide-ehdotus: Kivien kunto ja vastukset tarkastettava v Puhelinjärjestelmä: Yleinen puhelinjärjestelmä: Rakennuksen puhelinverkko on alkuperäinen. Jakoteline sijaitsee kellari tiloissa. Huoneistojen haaroitusrasiat ovat porraskäytävissä tai teknisissä tiloissa. Terveydenhoitotiloissa jatkokset ovat johtokouruissa tai kaapelireiteillä. Toimenpide-ehdotus: Uusimistarve tutkittava vuoden 2015 aikana. Tietoliikenteen uudistumisen seurauksena muutostarpeet ovat todennäköisiä. Tarvittavat kaapelointimuutokset nykyisiin putkituksiin. (rakennuksen sisällä). Maakaapelit vaativat todennäköisesti kaapeliojien avauksen. 3.2 Antennijärjestelmä Antenniverkko on alkueräisestä saneerattu verkko. Verkko on digikelpoinen. Vahvistin sijaitsee teknisissä tai porraskäytävän tiloissa. Toimenpide-ehdotus: Uusimistarve on tutkittava tarkastelujaksolla v. 201518 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 18 (26) 3.5 Turva ja valvontajärjestelmät: Palovaroitinjärjestelmä Kiinteistössä on asukkaitten hankkima huoneistokohtainen varoitusjärjestelmä Toimenpide-ehdotus: Ei uusimistarpeita Ovilukkojärjestelmä Kiinteistössä on ulko-ovissa ovilukkojärjestelmää. Toimenpide-ehdotus: Ei uusimistarpeita. 3.6 Heikkovirta-asennusten uusintatarpeet Pienjänniteasennuksissa uusintatarpeita tarkastelujakson aikana on lähinnä puhelin ja antenniverkoissa. Tekniikan ja tietoliikenteen uudistuessa vaatimukset kasvavat ja nykyiset verkot jäävät pieniksi. 5.1 Suoritetut jännite- ja virtamittaukset Virtamittauksia ei suoritettu Jännitemittaukset: Pääkeskus L1 N = 232 V L 1- L3 = 399 V Kiinteistön jännitetaso oli mittaushetkellä lähes nimellisarvossa. 5.2 Kiinteistön omistajalle tiedoksi Kiinteistön pistorasioilta puuttuu vikavirtasuojaus. Vikavirtasuojien asennus ei ole mahdollista nykyisiin sähkökeskuksiin. Ulkovalaistus: Kohteen ulkovalaistustaso tulee tarkastaa mittaamalla, tarpeen mukaan lisätään valaisimia. Vertailuna kirkas kuutamo on 0.5 luksia. 5.3 Palovaroittimet Asetuksella on määrätty palovaroitin jokaista alkavaa huoneiston 60m2 kohti ja minimissä yksi asuinhuoneiston jokaisessa kerroksessa. Palo ja pelastustoimi suosittelevat palovaroittimen asentamista jokaiseen nukkumiskäytössä olevaan huoneeseen..19 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 19 (26) 5.4 Pienkorjaukset Asunto 1 tiskipöydän työvalosta suojakupu pois, vaihdettava uusi. Asunto 2 olohuoneen valaistuskytkin rikki, vaihdettava uusi. makuuhuoneen kattovalon johdoista puuttui sokerinpala, asennettava uusi. Asunto 4 puhelinpistorasia oli irti seinästä, asennus korjattava. Saunan valaisin liian lähellä puupintaa, laskettava alemmaksi katosta. sauna-pesuhuone valaistuskytkin rikki, asennettava uusi. Tv-antennimaston juuritiiviste väljä, vaihdettava. (vesi valuu katon alustilaan) Talon päädyssä parkkikotelot avoinna, lukittava kun korkeus alle 1.8 metriä. Pääkeskushuone: Sähkölaki kieltää varastoimasta tarpeetonta tavaraa keskustiloissa. Välittömät korjaustarpeet, ks. Yhteenveto RA Unto Kovanen GSM , LIITTEET, PTS-ehdotus ja valokuvasivut PTS-EHDOTUS 4 sivua (PTS-koonti ja rakennustekniikan-, LVI- ja sähköjärjestelmien PTSehdotukset) VALOKUVASIVUT 8 sivua (Rakennus- LVI- ja sähkötekniikan valokuvasivuille on valittu otosmaisesti raportin tekstiosaa havainnollistavia valokuvia selvitysteksteineen)20 Rakennus- ja LVIS -tekninen kuntoarvio/ Rajatorpan koulun asuntola/ A-rakennus -terveystalo Sivu 20 (26) RAKENNUS -tekniikan valokuvat selvitysteksteineen Kuva 1 Yleiskuva yläpihalta, muutama puu on poistettu keväällä Kuva 2 Alapiha/ paikoitusalue Kuva 3 Sokkelivierillä on painumia, kattovedet jäävät talon viereen. Kuva 4 Pohjoissivun vettä keräävä alue. Kuva 5 Jätesäiliöt pihalla, vanha autotallirakennus. Kuva 6 Autotallin runkorakenteet ovat vaarassa sortua. Näytä lisää
25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus... Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009
1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Vesikaton vuotoselvitys
18.1.2007 Vesikaton vuotoalue Vesikaton vuotoselvitys Kiinteistö oy Kielotie 13 Kielotie 13 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Unto Kovanen Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013
1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki
21.8.2006 VESIKATTOSELVITYS Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Projektipäällikkö, insinööri (AMK) VESIKATTOSELVITYS/ Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA
TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1 Lisätiedot Selvitys korjauskustannuksista
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as Lisätiedot Jokivarren koulun asuntola Sorvatie 16 01480 VANTAA
Helsinki 28.5.2008 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Jokivarren koulun asuntola Sorvatie 16 01480 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Unto Kovanen (GSM 040 848 4354) Rakennusarkkitehti, kuntotutkija Lisätiedot RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA
RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat... Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Kaunialan sotavammasairaala
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013
Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo
KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.
. 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com Lisätiedot Tarkastettu omakotitalo
Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden Lisätiedot PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI
9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013
Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus Lisätiedot TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA
31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA
17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/ Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot Kuntoarvio/kuntotodistus
KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU 16.10.2012 ALEKSIS KIVEN TIE 8 Kuntoarvio/kuntotodistus Aleksis Kiven tie 8:n kiinteistö siirtyi kaupungin omistuksesta Nikkarinkruunulle vuoden 2009 alusta. Kohteesta ei ole Lisätiedot AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014
AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2). Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015
AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet Lisätiedot KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere
KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3 Lisätiedot TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta
TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen Lisätiedot Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi
sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen, Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Lisätiedot Kuntoselvitys. Rakennustekniikka
LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus Lisätiedot YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI
Helsinki 25.11.2005 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Kuntopuiston päiväkoti Suunnistajankuja 8 01280 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK), kuntotutkija Lisätiedot KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot Länsisiiven kellarikerroksen tiiviysselvitys
28.4.2009 Länsisiiven kellarikerroksen tiiviysselvitys Vantaan kaupungintalo Asematie 7 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Unto Kovanen Lisätiedot As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi.
As Oy Meriluodon Helmi - Elämää. Omilla ehdoillasi. 15.07.2015 Asemapiirustus ja sijainti Meriluodon Helmi valloittaa varaa uusi kotisi! Meriluodon Helmi tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupunkikoteja, Lisätiedot KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI
Helsinki 30.12.2005 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Länsimäen päiväkoti (Avoin päiväkoti Majakka) Maalinauhantie 7 01280 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Projektipäällikkö, Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5
KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014
AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI
1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3 Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa
01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: Lisätiedot RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS
Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää
Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00 Lisätiedot Itä-Hakkilan päiväkoti
18.6.2008 RAKENNUS- JA LVIS-TEKNIIKAN KUNTOARVIO Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki LVI -Insinööritoimisto E Leinonen, Ypäjä Sähkösuunnittelutoimisto Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014
AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde. Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset
MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan Lisätiedot Havukosken Ässäkodit
Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013 Lisätiedot KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI
15.12.2008 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) PÄÄKONTTORI Konalankuja Lisätiedot YLÄPOHJASELVITYS. Simonmetsän päiväkoti Raatetie 25, VANTAA. Delete Tutkimus Oy, Helsinki
6.5.2013 YLÄPOHJASELVITYS Simonmetsän päiväkoti Raatetie 25, 01350 VANTAA Delete Tutkimus Oy, Helsinki RA Unto Kovanen (GSM 040 848 354) Yläpohjaselvitys Sivu 2 (8) SISÄLLYS YLÄPOHJASELVITYS ------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN
KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku: Lisätiedot TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot Lisätiedot VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA
ASUNTO OY LAURINSATAMA 1(10) 17. marraskuuta 2004 VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA 1. JOHDANTO... 2 2. RAKENTEET... 2 3. OVET... 3 4. IKKUNAT... 4 5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET... 5 6. VESI-, Lisätiedot S I S Ä I L M A T U T K I M U S
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot Rajatorpan koulun asuntola, B-rakennus Vapaalanpolku 11 01650 VANTAA
17.9.2013 KOSTEUSVAURIOKARTOITUS JA PINTAKOSTEUSMITTAUKSET SEKÄ PINTAKALLISTUSSELVITYS Rajatorpan koulun asuntola, B-rakennus Vapaalanpolku 11 01650 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. Lisätiedot As. Oy Naantalin Metsätähti
1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin Lisätiedot KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS
KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9
KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Katriinankuja 4 01760 VANTAA
Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827 Lisätiedot 40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi
1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen Lisätiedot KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely
KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012; Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja Lisätiedot Kaivokselan koulun asuntola
18.3.2011 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI JA KELLARIKERROKSEN LATTIAN PINTAKOSTEUSMITTAUS Kaivokselan koulun asuntola Luolapolku 4 01610 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM Lisätiedot 192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi
1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie Lisätiedot KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI
29.1.2008 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Havukosken nuorisotalo Eteläinen Rastitie 14 01360 Vantaa ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Kosteusvauriokartoitus/ Lisätiedot 2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)
1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku: Lisätiedot Vantaan kaupungintalo Vantaa
Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/ Lisätiedot KORSON ENTINEN LÄÄKÄRITALO Nousutie 1, 01450 VANTAA
30.9.2012 RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO JA LVIS-TARKASTUS KORSON ENTINEN LÄÄKÄRITALO Delete Tutkimus Oy, Helsinki Unto Kovanen 040 848 4354 Riku Hassi (040-773 2822) RA, kuntotutkija Rakennustekninen kuntoarvio/ Lisätiedot SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011
SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1 Lisätiedot Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)
AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute