Source: http://docplayer.fi/3620921-Radonturvallinen-rakentaminen-suomessa.html
Timestamp: 2018-02-20 12:37:38+00:00
Document Index: 1519133

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Radonturvallinen rakentaminen Suomessa - PDF
Download "Radonturvallinen rakentaminen Suomessa"
1 TOUKOKUU 1997 Radonturvallinen rakentaminen Suomessa T. Ravea, H. Arvela SATEILYTURVAKE~~JS PL Helsinki Puh. (09)
2 ISB ISS Oy Edita Ab Helsinki 1997 Myynti: Säteilyturvakeskus PL Helsinki Puh. (09)
3 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS RAVEA T. ja ARVELA H. Radonturvallinen rakentaminen Suomessa. STUK-A137, Helsinki 1997, 35 s. + liitteet 15 s. ISB ISS Avainsanat: radon, radonin torjunta, asunnot TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa on tarkasteltu pien- ja rivitalojen rakennusvaiheessa tehtyjä radonin torjuntatoimenpiteitä ja niillä saavutettuja tuloksia. Tavoitteena on ollut myös selvittää, kuinka annettuja ohjeita on noudatettu ja löytää suunnittelun ja toteutuksen keskeisimmät epäkohdat. Tutkimus perustuu pientalorakentajille lähetettyyn kyselyyn ja asunnoissa mitattuihin radonpitoisuuksiin. Aineistona oli 309 asuntoa. Jokaiselle talolle määritettiin myös radonpitoisuuden vertailuarvo paikkakunnalla aikaisemmin tehtyjen radonmittausten perusteella. Vertailuarvo kuvaa radonpitoisuutta asunnoissa, joissa ei ole suoritettu rakennusvaiheen torjuntatoimia ja sen laskennassa on huomioitu perustamistapa ja rakennuspaikan maaperä. Asuntojen radonpitoisuuden vuosikeskiarvon mediaani oli 305 Bq/m 3. Tämä on 32 % alempi kuin vertailuarvojen mediaani. Radonpitoisuus ylitti uusien asuntojen enimmäisarvon 200 Bq/m 3 vielä 40 %:ssa taloista. Maanvaraisella laatalla varustettujen talojen radonturvallisesta rakentamisesta annetut ohjeet sisältävät kaksi toimenpidettä. Ensiksi perustusratkaisu tulee tehdä tiiviiksi. Maaperän radonpitoisen ilman vuotaminen sisäilmaan estetään asentamalla alumiinibitumihuopa kaikkiin vuotokohtiin kuten sokkelin ja lattialaatan sauman tienoille. Toiseksi varaudutaan rakennuspohjan tuuletusjärjestelmään asentamalla rei'itetty putkisto lattialaatan alle salaojasoraan. Putkisto kytketään tuulettimeen, jos tiivistäminen ei ole onnistunut ja radonpitoisuuden enimmäisarvo ylittyy tarkistusmittauksessa. Useimmissa maanvaraisen laatan taloissa torjunta perustui ainoastaan rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon. Tiivistämistoimenpiteitä oli tehty harvoissa taloissa. Imuputkistolla ja toimivalla imurilla varustetuissa taloissa yli 80 %:ssa alitettiin 200 Bq/m 3. Pelkällä imuputkistolla varustetuissa taloissa osuus oli vain 45 %. Radonpitoisuuksien mediaanit olivat näissä kohteissa vastaavasti 55 ja 220 Bq/m 3.
4 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 Painovoimaisesti tuulettuvan imuputkiston ei todettu alentavan radonpitoisuuksia. Myös ryömintätilaisen perustuksen ja reunajäykistetyn laatan käytöllä on saavutettu hyviä tuloksia. Pcrustustaparatkaisulla voidaan merkittävästi vaikuttaa huoneilman radonpitoisuuteen. Perustusrakenteiden tiivistäminen on oleellinen osa radonturvallista rakentamista. Kuitenkin tiivistystöitä oli suoritettu vain kolmasosassa asunnoista ja näistäkin useissa toimenpiteitä ei oltu toteutettu ohjeiden mukaisesti. Huolellisella tiivistämistyöllä oli kuitenkin päästy hyvään tulokseen ilman radonimurin käyttöönottoakin. Tästä syystä kokonaisvaltaisen ja huolellisesti tehdyn tiivistämisen merkitystä tulee painottaa neuvonnassa ja asiaa käsittelevissä oppaissa. Etenkin suurimmissa pientaloissa ja rivitaloissa, radontekniset suunnitelmat pitäisi laatia erityisen huolellisesti ja ammattitaitoisesti, koska suunnitteluvirheiden haittavaikutukset korostuvat näissä talotyypeissä. Tavallisimpia suunnitteluvirheitä ovat imupisteiden vähäisyys ja niiden huonosti valittu sijainti, liian pienitehoiset imurit ja väärä imuputkiston geometrinen muoto. Radonturvallinen rakentaminen on uusi haaste rakentajille, suunnittelijoille ja rakennusvalvonnalle. Tavoitteiden toteutumiseksi radontekniset suunnitelmat on vaadittava kirjallisina ja niiden toteutumista on myös valvottava. Kirjallisia oppaita, neuvontaa ja koulutusta tulee kehittää. Rakennesuunnittelijoiden, pientalovalmistajien ja rakennusyritysten tulisi myös aktiivisesti myötävaikuttaa radonturvallisten rakenneratkaisujen yleistymiseksi.
5 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS RAVEA T. and ARVELA H. Radon-safe building in Finland STUK-A137, Helsinki 1997, 45 p app. ISB ISS Key words: radon, radon-safe building, dwellings ABSTRACT A study was made of radon-safe building in Finnish low-rise residential buildings. The data regarding the preventive measures taken in 300 dwellings was obtained from a questionnaire study. The study also aims at finding the main defects in design and implementation and how the guidance given on radon-safe building has been followed. A reference value was estimated for each of the houses on the basis of former local indoor radon measurements in houses with no preventive measures. Geological and building aspects were considered when estimating the reference values. The median annual average indoor radon concentration in the houses was 305 Bq/m 3. This is 32 % lower than the median of the estimated reference values. The action level of 200 Bq/m 3 was exceeded in 40 % of the houses. The guidance given about the remedial measures for houses with slab-ongrade includes two steps. First, the foundation constructions should be made radon tight. The prevention of the flow of radon-bearing air from the soil into the house is recommended to be carried out through installation of aluminized bitumen felt. The felt seals the joint of the foundation wall and floor slab. Second, as a precaution perforated piping should be installed in the subsoil of the floor slab. This piping will be connected to a fan if the action level is exceeded, providing an active subslab depressurization system for the house. In most houses with slab-on-grade the prevention was based only on the installation of a sub-slab depressurization system. Sealing was performed in a low number of houses. In 80 % of houses with a sub-slab piping connected to an operating fan, radon concentration was below the action level of 200 Bq/m 3. In houses with piping but no fan, the corresponding
6 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 fraction was only 45 %. The corresponding median values of radon concentration in these houses were 55 and 220 Bq/m 3. Sub-slab piping without a fan had no remarkable effect on radon concentration. In nouses with crawl-space and edge-thickened slab, radon concentrations were low. The choice of foundation system thus significantly affects the indoor radon concentration. Performing the sealing work is an essential part of radon-safe building. However, sealing measures were carried out in about 30 % of the houses and in many of these houses the sealing was not carried out along the quideline. However, through performing careful sealing work, good results were achieved without the activation of the sub-slab piping. The importance of complete and careful sealing work should be stressed in advice and guides concerning radon prevention. Especially in large single-family houses and terraced houses, the radontechnical documents should be planned by professionals because the adverse effects of design errors will be emphasized in such cases. The most common design errors were an insufficient number of suction points, low-powered fans and wrong configuration of the sub-slab piping. Radon-safe building is a new challenge to builders, designers and building inspection. In order to get good results, documented plans for radon prevention should be required in writing by the building inspection. Advice, guidance material and education should be improved. Building design companies and factories for single-family house elements should also work actively for the promotion of radon-safe building.
7 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT 5 1 JOHDATO 8 2 RADOTORJUA YLEISPERIAATTEET 10 3 TUTKIMUSAIEISTO JA MEETELMÄT Tutkimusaineisto Radonmittaukset Radonpitoisuuden vertailuarvot 16 4 TULOKSET Osallistuminen Radonpitoisuus ja perustus Radonpitoisuus ja rakennuspohja Radontekniset suunnitelmat Radonpitoisuuden keskiarvo ja enimmäisarvojen alitukset Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä Perustusrakenteiden tiivistäminen Ryöinintätilainen perustusratkaisu Reunajäykistetty laattaperustus JOHTOPÄÄTÖKSET 6 KIITOKSET KJJUALUSUUSVHTTEET 34 LIITE 1 Kyselylomakkeen tietoja 36 LUTE 2 Korjauskertoimet radonpitoisuuden 45 vertailuarvojen laskennassa
8 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 1 JOHDATO Maaperästä asuntoon virtaava radonpitoinen ilma on merkittävin syy asuntojen sisäilman kohonneisiin radonpitoisuuksiin. Sekä radonkorjausten että radonturvallisen uudisrakentamisen tärkein tavoite on näiden radonvuotojen vähentäminen. ykyisin käytettävät perustustavat ja rakenneratkaisut ovat selvästi kasvattaneet pientalojen radonpitoisuuksia. Tämä näkyy asuntokannan radonpitoisuuksien kasvuna 80- ja 90-luvuilla. Säteilyturvakeskuksen vuosina suorittaman otantatutkimuksen perusteella laajoilla alueilla Etelä-Suomessa noin puolessa uusista asunnoista enimmäisarvo 200 Bq/m 3 ylittyy ilman radonpitoisuutta alentavia toimenpiteitä (Arvela, Mäkeläinen ja Castron 1993). Itä-Uudellemaalle ja Kymen läänille tehtyjen alueellisten ennusteiden mukaan korkeimman radonpitoisuuden enimmäisarvo ylittyy 80 %:ssa pientaloista (Voutilainen ja Mäkeläinen 1995, Pennanen, Mäkeläinen ja Voutilainen 1996). Ensimmäiset radonkorjaukset Suomessa suoritettiin 1980-luvun alkupuolella. Samaan aikaan alettiin myös tutkia uudisrakentamisen radonturvallisia perustamistapoja (Liinamaa ja Viljanen 1984). Janakkalassa tutkittiin torjuntamenetelmiä 30 pientalon alueella (Teknillinen korkeakoulu 1987). Teknillisen korkeakoulun talonrakennustekniikan laboratorion tutkimussarjan "Radonin merkitys talonrakennustekniikassa" useat julkaisut (Viljanen et ai. 1987, Kettunen, Bergman ja Viljanen 1990, Kettunen, Rissanen ja Viljanen 1993) antavat perustiedot radonturvallisesta rakentamisesta. äiden julkaisujen lisäksi tarvittiin yksinkertaista opasta, joka palvelisi suunnittelijoita, rakennusyrityksiä ja myös omatoimisia rakentajia. Vuonna 1991 otettiin 50 korkean radonpitoisuuden kunnassa koekäyttöön tällainen radonturvallisen rakentamisen opas (Kettunen et ai. 1991). Saatujen kokemusten perusteella uudistettu opas julkaistiin vuonna 1994 (Ympäristöministeriö 1994). Tämä opas on toimitettu ympäristöministeriöstä kaikkien kuntien käyttöön. Ympäristöministeriön julkaisema opas on ollut tämän tutkimuksen lähtökohtana arvioitaessa radonin torjuntatoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Oppaassa esitetään toimenpiteet, joilla voidaan alentaa huoneilman radonpitoisuutta pien- ja rivitaloissa, joissa on maanvarainen alapohjarakenne. Rakenne voi olla myös kellarillinen. Julkaisu on tarkoitettu avuksi rakentajille sekä rakennusalan suunnittelijoille ja viranomaisille. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pien-ja rivitalojen rakennusvaiheessa tehtyjä radonin torjuntatoimenpiteitä ja niillä saavutettuja tuloksia. Tarkoi- 8
9 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS tuksena on ollut selvittää, mikä on uudisrakennusten radontorjunnan laadullinen taso ja löytää suunnittelun ja toteutuksen keskeisimmät epäkohdat. Tulokset on pyritty esittämään siten, että niistä olisi hyötyä sekä rakentajille että rakennusalan suunnittelijoille ja kuntien viranomaisille. Radonpitoisuuden enimmmäisarvot perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1992 antamaan päätöksen (944/92). Sen mukaan asunnot tulisi suunnitella ja rakentaa siten että huoneilman radonpitoisuus ei ylitä 200 becquerelia kuutiometrissä (Bq/m 3 ). Tämä raja on sama kuin aikaisemmassa vuonna 1986 annetussa Lääkintöhallituksen (1986) ohjekirjeessä. Vastaavasti vanhoille asunnoille enimmäisarvo on vuoden 1992 päätöksessä 400 Bq/m 3. Vuoden 1986 päätöksessä vanhoille asunnoille annettu raja oli 800 Bq/m 3.
10 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 2 RADOTORJUlSfA YLEISPERIAATTEET Maanvaraisella laatalla varustetuissa taloissa huoneilman radonpitoisuuden alentaminen perustuu talon perustusrakenteiden tiivistämiseen sekä rakennuspohjaan tehtävään tuuletusjärjestelmään, joka tarvittaessa otetaan käyttöön. Tavoitteena on tehdä tiivistäminen niin hyvin, ettei tuuletusjäriestelmäa tarvitse ottaa käyttöön. Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän toimintaperiaatteena on salaojasorakerroksen huokosilman radonpitoisuuden alentaminen tuulettamalla, rakennuspohjan alipaineistaminen tai näiden yhdistelmä. Rakennuspohjan alipaineistamisella käännetään virtauksien suuntaa siten, että radonkaasun pääsy huonetilaan estetään. Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä muodostuu salaojasorakerrokseen asennettavasta imukanavasta, siirtokanavasta, poistohormista liitoskappaleineen sekä poistopuhaltimesta (Kuva 1). Rakentamisen yhteydessä rakennuspohjan tuuletusjärjestelmästä toteutetaan imukanavisto, siirtokanava ja mahdollisesti poistohormi. Jos asunnon valmistuttua tehty tarkistusmittaus osoittaa enimmäisarvon ylittävää radonpitoisuutta, kytketään tuuletusjärjestelmään puhallin. Järjestelmä ei toimi painovoimaisesti ilman puhallinta riittävän tehokkaasti. Tiivistäminen Tiivistämisen tavoitteena on rakennuksen alapohjarakenteeseen saatava "ilmasulku", joka katkaisee mahdollisimman tehokkaasti virtaukset rakennuspohjasta huonetilaan. "Ilmasulun" on Kuvan 2 mukaisesti katettava ehdottomasti koko rakennuksen pohjan alue perusmuurin ulkopinnasta vastakkaiseen ulkopintaan. Tiivistämiskohteetovat perusmuuri, betonilattian ja perusmuurin väliset saumat sekä betonilattian läpiviennit. Tyypillisiä läpivientikohtia betonilattiassa ovat LVIS-asennukset ja kantavien väliseinien ja takan perustukset. Harkkoperusmuureissa tai harkoista muuratuissa kellarillisissa rakennuksissa tiivistämisen vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää perusmuurin tai kellarin ulkopintojen slammaamista betonitasoitteella. Myös sisäpinnan slammaaminen on suositeltavaa. 10
11 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS Poistohormin pää on tukittava ilmatiiviisti, mikäli se jätetään varautumisvaiheessa yläpohjaan. Poistohormi esim. muovinen viemäriputki tai kierresaumattu ilmastointiputki. Eristettävä tarvittaessa vesihöyryn pitävällä lämmöneristeellä, (katso s.22). Sähköliiläntävaraus puhaltimen ja mahdollisen sähköisen tehonsäätimen asentamista varten. Laatan läpiviennin kohdalla on korroosiovaaran takia suositeltavaa käyttää muovista poistohormia. Läpiviennin tiivistäminen kotso kuvo 4.18 = Imukanavana muovinen salaojaputki. = Siirtokanavana tiivis putki, esim. muovinen viemäriputki. Putki kallistettava imukanavaan päin. Kuva 1. Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä (Ympäristöministeriö 1994) 1 Sokkelin jo olopohjorokenteen «Kos 2 Kontovo vöfiseino 3Tokan perustukset 1 Sokkelin jja alopohjo- -. ^ Muut rolten * een \ BpMenntt Koko rakennuksen pohjan alueella pcrusmuurin ulkopinnasta ufcopintoon on oltovo yhtenäinen 'ihnasuhat, joka katkaisee virtaukset rakennuspohjasta huonettaan. Kuva 2. Rakennuksen perustusrakenteiden "ilmasulun" periaate (Ympäristöministeriö 1994) 11
12 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 Perusmuurin ja betonilattian väliset saumat tulee tiivistää siten, että lattian valuvaiheessa tehdään saumausvaraus, joka täytetään joko elastisella saumausmassalla tai kuumakumibitumilla (Kuva 3). Lisäksi sokkelin ollessa hyvin ilmaa läpäisevä, kuten harkkosokkeli, on estettävä myös sokkelin läpi seinärakenteeseen tapahtuvat pystysuuntaiset virtaukset. Tämä tehdään siten, että asennetaan alumiinibitumihuopa sokkelin yläpinnan päälle ja taitetaan lattialaattaa vasten. Alumiinibitumihuopa kestää murtumatta taittamista toisin kuin tavallinen bitumihuopa. Betonilattian läpiviennit tiivistetään vastaavilla menetelmillä ja materiaaleilla. Alumiini- Sauman tiivistys kuumakumibitumilla tai elastisella saumausmassalla Kuva 3. Sokkelin ja laatan välisen liitoksen tiivistäminen, kun perusmuuri on läpäisevää materiaalia. 12
13 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS Tuuletusjärjestelmä Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän suunnitteluun kuuluu imukanaviston toteutusperiaatteen valinta, sen sijoittaminen vaaka- ja pystysuunnassa, imukanavan koon valinta sekä yksityiskohtien suunnittelu. Ensimmäiseksi valitaan imukanaviston toteutusperiaate kohteen pohjamuodon mukaan (Kuva 4). Pituus/leveyssuhteen ollessa pieni, kuten tavanomaisissa pientaloissa, valitaan yleensä rengasmallinen järjestelmä. Suhteen ollessa vastaavasti suuri, kuten rivitaloissa, valitaan monihaarainen imukanavajärjestelmä. Rakennuksen keskilinjalle sijoitetaan muovisesta viemäriputkesta tehty kokoojakanava, josta päistään tulpatut imukanavat haarautuvat mahdollisimman tasaisesti m välein. Imukanava on sijoitettava salaojakerrokseen siten, että lämmöneristekerroksen ja kanavan väliin jää noin mm kerros salaojasoraa ja etäisyys perusmaasta on vähintään 100 mm. Tuuletusjärjestelmän käyttöönotto Kun rakennus on normaalikäytössä ja radonpitoisuuteen vaikuttavien tekijöiden osalta valmis, tehdään huoneilman radonpitoisuuden mittaus. Mikäli sen perusteella huoneilman radonpitoisuus ylittää eninunäisrarvon 200 Bq/m 3, otetaan rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä käyttöön. Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä otetaan käyttöön asentamalla imuputkiston poistohormiin puhallin. Puhaltimen teho valitaan väliltä W siten, että pientaloissa valitaan pienempitehoiset puhaltimet ja rivitaloissa suurempitehoiset. Puhaltimen asennuksen jälkeen tulee suorittaa järjestelmän rakennuspohjasta imemän ilmamäärän säätö. Sen jälkeen on tehtävä vielä huoneilman radonpitoisuusmittaus, jotta varmistutaan tuuletusjärjestelmän riittävästä tehokkuudesta. Radontorjunnan kannalta on oleellista, että poistopuhallinta pidetään päällä jatkuvasti. Järjestelmän toiminnan parannuskeinona tulee yleensä kysymykseen tiivistysratkaisujen parantaminen ja/tai rakennuspohjan tuuletuksen tilavuusvirran kasvattaminen. Alapohjarakenteiden tiiviyden osalta tulee tarkistaa, onko kaikki varautumisvaiheessa suunnitellut tiivistysratkaisut toteutettu, ja miltä osin mahdolliset puutteet voidaan korjata. 13
14 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 IS 1.5m 1 lj[ 1.5m T 1.5m tim ljr imukonava JLSa imupiste ja siirtokanava kokoojokonav ' knukonovo imupitu jo suftokonovo (\J s Vaihtoehtoisesti järjestelmä voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi osaksi, jolloin rakennuksen osat yhdistävä putki jätetään pois ja kumpaankin erilliseen osaan suunnitellaan oma imupiste. Kuva 4. Imukanaviston toteutusperiaate omakoti- ja rivitalossa (Ympäristöministeriö 1994) 14
15 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS 3 TUTKIMUSAIEISTO JA MEETELMÄT 3.1 Tutkimusaineisto Valtakunnalliseen kyselyyn pientaloasukkaat saatiin Säteilyturvakeskuksen omasta mittaustulosrekisteristä. Siitä tutkimusaineistoksi rajattiin uudet, vuoden 1984 jälkeen valmistuneet pientalot, joissa asukkaan oman ilmoituksen mukaan oli tehty radonin torjuntatoimia radonpitoisuuden alentamiseksi jo rakennusvaiheessa. Asukkaita, joille kyselykaavake lähetettiin oli 612. Tutkimus perustuu pientaloasukkaiden palauttamiin kyselykaavakkeisiin ja asunnoissa mitattuihin radonpitoisuuksiin. Lisäksi haettiin torjuntamenetelmän onnistumisen arvioimiseksi jokaiselle asunnolle radonpitoisuuden vertailuarvo, josta on kerrottu seuraavassa luvussa. iille asukkaille, jotka eivät palauttaneet kyselykaavaketta kuukauden kuluessa, lähetettiin vielä muistutuskirje. Asukkaille postitse lähetetty kyselykaavake oli laaja, pituudeltaan 13 sivua. Mittausajankohdasta riippuen asukkaat saivat kyselyn joko syksyllä 1995 tai kesällä Pääaiheita olivat talon perustiedot, rakennuksen perustus ja sijainti, radonin torjuntatoimenpiteet, radontekniset suunnitelmat, perustusrakenteiden tiivistäminen, rakennuksen tuuletusjärjestelmä ja asunnon koneellinen ilmanvaihto. Koska kyselykaavake oli pitkä ja sen täyttämisessä vaadittiin jonkin verran asiantuntemusta rakentamisesta, eivät kaikki asukkaat ole pystyneet sitä riittävän hyvin täyttämään. Tarkistuksista huolimatta on todennäköistä, että aineistossa on virheellisiä vastauksia. Erityisesti piiloon jäävien perustus- ja tiivistysrakenteiden havaitseminen on rakennuksen valmistuttua hankalaa. Toisaalta suuri osa asukkaista on rakentanut talonsa itse ja tuntevat sen tähden hyvin talonsa rakenteet. Virheillä ei ole kuitenkaan merkittävää vaikutusta keskeisiin tuloksiin. Osan kyselykaavakkeista ovat täyttäneet rakennusliikkeet, rakennuttajat tai isännöitsijät. Kaavakkeen palautti 377 pientaloasukasta, joista tutkimusaineistoksi muodostui 309 asuntoa. Osa kyselyn palauttaneista on jouduttu karsimaan pois. Taloja, joissa ei kuitenkaan oltu lopulta varauduttu radonin torjumiseen lainkaan (31 kpl), ei otettu mukaan tutkimukseen. Myös ne talokohteet, joissa radonin torjuntatoimenpiteet oli aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen tehty korjausrakentamisena, on karsittu pois ja siirretty aihetta 15
16 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 käsittelevän tutkimuksen aineistoksi (18 kpl). Yhdessä poistetussa kohteessa radonmittaus oli tehty siihen soveltumattomassa tilassa. 3.2 Radonmittaukset Mittaukset tehtiin säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkkia käyttämällä. Radonkaasun ja sen hajoamistuotteiden lähettämän alfasäteilyn kulkeutuessa mittauspurkkiin, aiheutuu siitä muutoksia puikin pohjalla olevan muovikalvon rakenteeseen. Kun muovikalvot eli filmit käsitellään sähkökemiallisella etsauksella, muuttuvat radonin aiheuttamat jäljet näkyviksi. Filmillä olevat jäljet lasketaan Quantimet 520 kuva-analyysilaitteistolla ja Säteilyturvakeskuksen tekemällä sovellusohjelmistolla. Radonpitoisuus lasketaan mitatusta jälkitiheydestä. Mittaukset on suoritettu lämmityskautena. Mittauksen kesto on normaalisti 2 kk. Tässä tutkimuksessa on käytetty mittaustuloksen perusteella arvioitua radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa. Vuosikeskiarvo on % pienempi kuin marras-huhtikuussa suoritetun mittauksen antama radonpitoisuus. Vuosikeskiarvon laskenta perustuu Säteilyturvakeskuksen mittaamiin radonpitoisuuden vuodenaikavaihteluihin ja teoreettiseen laskentamalliin (Arvela 1995). 3.3 Radonpitoisuuden vertailuarvot Jotta radonin torjuntamenetelmillä saavutettuja tuloksia voitiin arvioida, määriteltiin tutkimusaineiston jokaiselle asunnolle radonpitoisuuden vertailuarvo. Se on radonpitoisuus, joka kyseiselle rakennuspaikalle rakennetussa pientalossa tulisi todennäköisesti esiintymään, kun mitään torjuntatoimia ei suoriteta. Vertailuarvot laskettiin kaksivaiheisesta Ensin Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemilta maaperä-ja/tai hiekka- ja soravarakartoilta haettiin talon sijainnin perusteella rakennuspohjan maalaji. Maaperäkartta ilmoittaa sen maalajin, joka esiintyy yhden metrin syvyydessä maanpinnasta. Myös asukkaan kyselykaavakkeessa ilmoittama rakennuspohjan maalaji otettiin tarkastelussa huomioon. Radonpitoisuuden vertailuarvot saatiin kunnallisista radonennuste- tai radonprofiilikartoista talon sijainnin ja rakennuspohjan maalajin avulla (Voutilainen ja Mäkeläinen 1995). Kartat on laadittu kuntien tilaamien 16
17 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS radonmittauksien perusteella. Radonennustekartoissa esitetään, mikä on eri alueilla odotettavissa oleva huoneilman radonpitoisuus, kun torjuntatoimia ei suoriteta. Ennusteet on annettu erilaisille rakennuspohjille ja perustamistavoille. Koska radonprofiilit on luokiteltu pelkästään rakennuspohjan mukaan, on vertailuarvoja jouduttu korjaamaan eri perustamistapoja vastaavilla kertoimilla. e on määritelty suhdelukuina Säteilyturvakeskuksen suorittaman valtakunnallisen radontutkimuksen tulosten perusteella (Arvela, Mäkeläinen, Castren 1993). Koriauskertoimet on esitetty liitteessä 2. iistä kunnista, joista ei oltu laadittu radonennuste- tai radonprofiilikarttoja, vertailuarvot määritettiin joko erikseen valitsemalla sopivimmat alueella tehdyistä radonmittauksista tai Säteilyturvakeskuksessa laskettujen kuntakeskiarvojen perusteella. Kuntakeskiarvoja korjattiin sekä perustamistapoja että rakennuspohjan maalajiluokkia vastaavilla kertoimilla. Maalajiluokkien koriauskertoimet on laskettu tapauskohtaisesti käyttämällä hyväksi sellaista naapurikuntaa, jolle radonprofiilit on laadittu. 17
18 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 4 TULOKSET 4.1 Osallistuminen Valtakunnallinen osallistumisprosentti oli 62 %. Suurin osa tutkimuksesta poisjääneistä ei palauttanut lähetettyä kyselylomaketta (37 %). Todennäköisesti vain pienessä osassa tapauksista vastaamattomuuden syynä on ollut virheellinen osoite. 4.2 Radonpitoisuus ja perustus Taulukossa 1 on esitetty sekä radonpitoisuuden aritmeettiset keskiaivot ja mediaanit että lukumäärät eri perustamistavoille tutkimusaineistossa. Mediaani antaa jakauman keskimmäisen havainnon pitoisuuden, joten siihen ei vaikuta yksittäinen korkea tulos. Osa taloista on kellari- tai rinnetaloja, joissa on maanvastaisia seiniä alimmassa kerroksessa. ykyisin pientaloissa perusmuuri ja maanvarainen lattialaatta on vallitseva perustamistapa, tässä tutkimuksessa osuus oli 88 %. Kuitenkin radonin torjunnan kannalta se on selvästi huonoin perustamistavoista, mikä nähdään tuloksista huomattavan korkeana radonpitoisuutena. Rinnetaloissa pitoisuuden keskiarvo oli 310 Bq/m 3 ja mediaani 173 Bq/m 3. Matalaperustaisissa maanvaraisen laatan taloissa keskiarvo oli 284 Bq/m 3 ja mediaani 160 Bq/m 3. Korkeat pitoisuudet johtuvat ensisijaisesti seuraavista tekijöistä: betonilattian ja perusmuurin väliin syntyy betonin kuivuessa kutistumarako, radonpitoinen maaperä ja perustus ovat välittömästi yhteydessä toisiinsa ja siitä, että valtaosassa taloista perusmuuri on tehty ilmaa erittäin hyvin läpäisevistä kevytsoraharkoista. Ryömintätilaisen perustuksen, jota rakennettiin vielä ennen 80-lukua melko paljon, osuus oli tutkimuskohteista vain 6 %. Reunajäykistetyn laattaperustuksen osuus oli 4 %. äiden perustamistapojen on todettu ehkäisevän erittäin tehokkaasti radonin pääsyä maaperästä huoneilmaan. Alapohjan ja maaperän välisellä ryömintätilalla on radonpitoisuuksia laimentava vaikutus. Reunajäykistetyssä laattaperustuksessa ei muodostu kutistumarakoa, koska sekä sokkeli että laatta valetaan betonista yhdellä kertaa. Ryömintätilaisella perustuksella rakennettujen talojen radonpitoisuuden mediaani oli 56 % ja reunajäykistetyilä laattaperustuksella 59 % pienempi kuin taloissa, joissa on perusmuuri ja maanvarainen lattialaatta. Reunajäykistetyn laatan tunnistaminen on vaikeata, ja näin ollen aineisto voi sisältää virheitä. 18
19 STUK-A137 Taulukko 1. Perustamistapa ja radonpitoisuus. SÄTEILYTURVAKESKUS Perustamistapa lukumäärä keskiarvo Bq m" 3 mediaani Peiusmuuri ja maan varainen lattialaatta Reunajäykistetty laatta Ryömintätilainen, betoni- tai harkkosokkeli Muu perustamistapa Ei tiedä Ei täytetty Rakennuksen sokkeli oli tehty 67 %:ssa taloista kevytsoraharkoista ja 30 %:ssa valubetonista. Kevytsoraharkot ovat ilmaa erittäin hyvin läpäiseviä, kun taas halkeilematonta valubetonia pidetään ilmaa heikosti läpäisevänä. Taloissa, joissa on matalaperustainen kevytsoraharkoista muurattu sokkeli ja maanvarainen lattialaatta, radonpitoisuuden aritmeettinen keskiarvo ja mediaani ovat jonkin verran suuremmat, noin 12 %, kuin vastaavasti sokkelin ollessa valettu betonista. Pitoisuusero olisi ollut suurempi, mikäli harkkosokkelit eivät valtaosassa taloista olisi olleet betonitasoitteella tiivistettyjä. 4.3 Radonpitoisuus ja rakennuspohja Tässä tutkimuksessa asuntojen rakennuspohjat on jaettu viiteen eri maalajiluokkaan: hiekka-tai soraharjuihin (H), muihin sora- tai hiekkamuodostumiin (HI), saveen tai silttiin (S), moreeniin (M) ja kallioon (K). Taulukossa 2 on laskettu tutkimusaineistolle maalajiluokituksen mukaiset radonpitoisuuden keskiarvot ja mediaanit. 19
20 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 Taulukko 2. Rakennuspohja ja radonpitoisuus. lukumäärä osuus keskiaivo % mediaani Bq m" 3 Sora- tai hiekkaharjut (H) Muut sorat tai hiekat (HI) Savi tai siltti (S) Moreeni (M) Kallio (K) Sora- tai hiekkaharjujen laelle tai rinteelle perustetuissa taloissa, luokka H, mediaani on selvästi korkein, 298 Bq/m 3. iiden osuus on tutkimusaineistosta 25 %. Harjujen reunamuodostumille ja muille vähäisille sora- ja hickkamuodostumille, luokka HI, rakennetuissa taloissa radonpitoisuus on jo huomattavasti alhaisempi, 36 %, kuin harjuille perustetuissa taloissa, mutta korkeampi kuin muissa luokissa. Moreenille sekä savelle tai siltille perustetuissa taloissa, luokat M ja S, radonpitoisuuden mediaanit ovat kaikkein alhaisimmat. e ovat % pienemmät kuin harjuille perustetuissa taloissa. Tämä johtuu siitä, että moreenin, saven ja siltin ilmanläpäisevyys on huomattavasti alhaisempi kuin soran. Moreenille perustettuja taloja on tutkimusaineistossa eniten, 35 % ja savelle perustettuja vain 6 %. Kalliolle perustetuissa taloissa, luokka K, radonpitoisuudet ovat selvästi pienempiä, 50 %, kuin sora- tai hiekkaharjujen laelle tai rinteelle rakennetuissa taloissa, mutta jonkin verran suurempia kuin luokissa M ja S. Kalliolle perustettujen talojen osuus on tutkimusaineistosta 24 %. Kallion tiiviydestä johtuen radonpitoisuudet ovat yleensä melko alhaisia. Kallioperästä saattaa kulkeutua erittäin radonpitoista ilmaa, jos kallio on rakoillutta tai ruhjeista. Korkea uraanipitoisuus kasvattaa myös ilman radonpitoisuutta. ykyisin rakennetaan kallioiselle paikalle perustus usein kalliolouhoksen ja sitä peittävän sorapatjan päälle. Tällainen rakennuspohja edistää radonpitoisen ilman virtausta asuntoon huomattavasti enemmän kuin kiinteälle kalliolle tehty perustus. 20
21 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS 4.4 Radontekniset suunnitelmat Radontcknisiä suunnitelmia ei mielletä samanarvoisiksi rakennuksen rakennesuunnitelmien kanssa. Tätä osoittaa se, että ainoastaan noin kolmasosassa asunnoista radontekniset suunnitelmat oli tehty ennen rakentamista ja esitetty piirustuksina. Tyypillisin tapa on ollut esittää rakentajalle rakentamisvaiheessa joko suullisia tai kirjallisia ohjeita radonteknisten ratkaisujen tekemiseksi (Liite 1). Vain noin puolessa asunnoista radontekniset suunnitelmat on laatinut pätevä rakennusalan ammattilainen: rakennesuunnittelija, radontekninen suunnittelija, rakennuttaja, urakoitsija tms. äistä radonteknisen suunnittelijan osuus oli ainoastaan 2 % ja rakennesuunnittelijan, joka on ollut selvästi käytetyin radonteknisten suunnitelmien laatija, 27 %. oin puolessa asunnoista radontekniset suunnitelmat on rakentaja tehnyt itse. Tähän lienee syynä ennen kaikkea se, että rakennuslupa-asiakirjoissa ei yleensä vaadita piirustuksina esitettyjä radonteknisiä suunnitelmia. Tässä tutkimuksessa ne oli vaadittu 15 %:ssa rakennuslupa-asiakirjoista. Radonteknisten suunnitelmien nykyistä yleisempi vaatiminen rakennuslupa-asiakirjojen liitteenä vähentäisi varmasti virheiden ja taitamattoman radonteknisen suunnittelun määrää. Selvästi innokkainta torjuntatyö on ollut Itä-Uudellamaalla. Myös Kymen ja Hämeen lääneissä radonin torjuntatoimenpiteitä on tehty tavallista enemmän. ämä ovat läänejä, joissa radonpitoisuuden keskiarvot ovat valtakunnallisesti korkeimmat ja joissa laajoilla alueilla yli puolessa uusista pientaloista enimmäisarvo 200 Bq/m 3 ylittyy. 4.5 Radonpitoisuuden keskiarvo ja enimmäisarvojen alitukset Kaikkien tutkittujen asuntojen, joissa radonin torjuntamenetelmä oli toiminnassa, radonpitoisuuden aritmeettinen keskiarvo oli 290 Bq/m 3 ja mediaani 156 Bq/m 3. Laskennassa on käytetty radonpitoisuuden vuosikeskiarvoja. Tässä tutkimuksessa jokaiselle asunnolle määriteltiin radonpitoisuuden vertailuarvo eli odotettavissa oleva radonpitoisuus asunnossa, kun radonin torjuntaan ei olla varauduttu lainkaan. Vertailuarvojen keskiarvoksi saatiin 305 Bq/m 3 ja mediaaniksi 231 Bq/m 3. Koska tutkimusaineisto on melko pieni, antaa mediaanit vertailussa luotettavamman tuloksen. Asuntojen radonpitoisuuden mediaani on pienentynyt 75 Bq/m 3 eli 32 % vertailuarvojen mediaanista. Tämä osoittaa sen, että toteutettujen radontorjuntatoimenpiteiden ansiosta radonpitoisuudet on saatu jonkin verran alentumaan. 21
22 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 Säteilyturvakeskuksen valtakunnallisessa radontutkimuksessa (Arvela, Mäkeläinen ja Castren 1993) 80-luvulla valmistuneille pientaloille valtakunnalliseksi keskiarvoksi on saatu 191 Bq/m 3 ja mediaaniksi 118 Bq/m 3. äin ollen ne ovat huomattavasti pienempiä kuin nyt saadut arvot. Tämä selittyy suurelta osin sillä, että tämän tutkimuksen kohdeasunnot, joissa on käytetty radonturvallisia rakennustapoja, sijaitsevat keskimääräistä korkeamman radonpitoisuuden alueilla. Taulukossa 3 on esitetty radonpitoisuuksien 200 ja 400 Bq/m 3 alitusten prosentuaaliset osuudet eri torjuntamenetelmillä. Koko aineistossa 59 % alittaa 200 Bq/m 3 ja 82 % 400 Bq/m 3. Pelkän imuputkiston asentamisella ei enimmäisarvon 200 Bq/m 3 alittavia pitoisuuksia saavutettu kuin 45 %:ssa taloista. Perustusrakenteiden tiivistämisellä oli päästy jo huomattavasti parempiin tuloksiin: 70 %:ssa näistä taloista enimmäisarvo alittui. Sekä ryömintätilainen perustusratkaisu että imurilla varustettu imuputkisto osoittautuivat erittäin tehokkaiksi torjunta-menetelmiksi, sillä ainoastaan yhdessä seitsemästätoista ryömintätilalla rakennetussa talossa radonpitoisuus ylitti 200 Bq/m 3. Imurilla varustetuissa taloissa alitusosuus oli 81 %. 22
23 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS Taulukko 3. Radonpitoisuuden keskiarvo alitukset eri torjuntamenetelmillä. Mediaani toarvoa. ja mediaani sekä enimmäisarvojen kuvaa aineiston keskimmäistä havain- Torjuntamenetelmä lukumäärä keski- arvo Bq m" 3 mediaani alle 200 alle 400 Bq m' 3 Bq m' 3 % % Perustusrakenteita tiivistetty Perustusrakenteita tiivistetty ja imuputkisto Perustusrakenteita tiivistetty, imuputkisto ja imuri Imuputkisto Imuputkisto ja imuri Imuputkisto yhdistetty koneel liseen ilmanvaihtojärjestelmään Valittu ryömintätilainen perus tusratkaisu radonin vuoksi Reunajäykistetty laattaperustus Muu torjuntamenetelmä Yhteensä Torjuntamenetelmä ei toiminnassai
24 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä Radonin torjuntamenetelmistä ylivoimaisesti eniten, 85 %:ssa kohteista, on käytetty rakennuspohjan tuuletusjärjestelmää tai siihen varautumista. äissä kohteissa on perustusrakenteita tiivistetty ainoastaan 28 %:ssa. Suurimmassa osassa asunnoista imuputkistoon ei oltu vielä asennettu imuria, vaikka 200 Bq/m 3 ylittyi lähes puolessa asuntoja. Asunnoista, joissa radonpitoisuus ylitti 200 Bq/m 3, vain yhteen kymmenestä oli asennettu imuri. 400 Bq/m 3 ylittävissä asunnoissa osuus oli myös vain 10 %. Painovoimanien tuuletusjärjestelmä Ilman puhallinta rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä toimii painovoimaisesti silloin, kun poistohormin päätä ei ole suljettu tulpalla. Painovoimaisesti toimivan tuuletusjärjestelmän tuuletusteho on erittäin pieni verrattuna koneelliseen järjestelmään. Verrattaessa mittaustuloksia vertailuarvoihin nähdään, että pelkällä imuputkistolla ei ole saavutettu merkittävää radonpitoisuuden alenemista (Taulukko 4). Painovoimaiselle tuuletusjärjestehnälle laskettu keskiarvo oli 364 Bq/m 3 ja mediaani 220 Bq/m 3 (Taulukko 3). Radonpitoisuuden enimmäisarvo 200 Bq/m 3 alittui näistä vain 45 %:ssa asunnossa. Asuntoja, joissa imuputkiston poistohormin pää on tulpattu, ei ole otettu mukaan tarkasteluun. Myöskään vertailuarvojen alitukset eivät osoita merkittävää radonpitoisuuden laskua. Voidaankin todeta, että pelkällä imuputkiston asennuksella ei ole merkitystä huoneilman radonpitoisuuden alentamisessa. Koneellinen tuuletusjärjestelmä Imurilla varustettu imuputkisto osoittautui erittäin tehokkaaksi radonin torjuntamenetelmäksi: sallittu enimmäisarvo 200 Bq/m 3 alittuu peräti 81 %:ssa asunnoista, ja mediaani on vain 55 Bq/m 3. Se on 75 % pienempi kuin pelkällä imuputkistolla varustetuille asunnoille laskettu mediaani. iissä asunnoissa, joihin oli asennettu poistopuhallin ensimmäisen, ns. välimittauksen jälkeen, radonpitoisuudet ovat alentuneet huomattavasti, keskimäärin 84 %, edellisestä arvosta. Alenemien keskiarvo on 457 Bq/m 3. Tarkastelussa ei otettu huomioon asuntoja, joissa imuri oli asennettu, mutta se oli joko epäkunnossa tai se ei ollut ollut päällä koko mittauksen ajan. oin puolessa asunnoista, joihin imuri oli asennettu, se ei ollut ollut päällä 24
25 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS kuin osan aikaa vuorokaudesta tai vuodesta, yleensä asunnon lämmityskauden ajan. Omakotitaloissa, joissa imurilla varustetulla rakennuspohjan tuuletusjärjestelmällä oli päästy alle 100 Bq/m 3 radonpitoisuuteen, imurien tehot olivat keskimäärin 34 W. Rivitaloista erittäin alhaisia pitoisuuksia esiintyi yhdessä viiden asunnon talossa, jossa imurin teho oli 75 W ja yhdessä kolmen asunnon talossa, jossa imurin teho oli vain 25 W. Mitä suurempi talo on, sitä suurempitehoinen imuri yleensä vaaditaan. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa myös useita pienitehoisia imurcita. Asunnoista 3 %:ssa imuputkisto oli yhdistetty koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään. Ympäristöministeriön oppaassa sitä ei kuitenkaan suositella, koska menetelmään liittyy useita ongelmia. Kyseisellä torjuntamenetelmällä varustettuja asuntoja oli liian vähän, jotta menetelmän tehokkuutta olisi voitu luotettavasti arvioida. äyttää kuitenkin siltä, että sillä on ollut vaikutusta radonpitoisuuden alentumiseen. 83 %:ssa tapauksista sallittu 200 Bq/m 3 enimmäisarvo alittui, ja mediaani oli melko alhainen, 118 Bq/m 3. Imukanaviston syainti Imukanaviston sijoitukseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Monimutkainen, tarkoituksettomasti kiemurteleva ja siitä syystä pitkä imukanavisto synnyttää rakennuspohjaan helposti katvealueita, joissa tuuletuksen tehokkuus jää vähäiseksi. Pohjamuodoltaan mutkikkaissa taloissa tehokas ja imuteholtaan tasaisesti jakautuva tuuletusjärjestelmä saadaan tavallisesti aikaan suhteellisen yksinkertaisella haaroitetulla ratkaisulla, joka sisältää muovisesta viemäriputkesta tehdyn kokoojakanavan. Monihaarainen imukanavisto voidaan suunnitella joustavasti erilaisille pohjan muodoille. Monesti jopa pohjapinta-alaltaan pienissä ja muodoltaan yksinkertaisissa omakotitaloissa imuputkisto on tehty liian monimutkaiseksi. äissä taloissa rengasmallinen imuputkisto on yleensä suositeltavin ja tuuletusteholtaan paras ratkaisu. Virheelliseen suunnittelukäytäntöön vaikuttaa todennäköisesti sekin, että oppaat eivät ole kyllin yksinkertaisia ja selkeitä omatoimisille rakentajille. Asiaan perehtyneiden neuvojien puutteessa esim. putkiston muodon valinnat ovat olleet puutteellisia. 25
26 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 Taulukko 4. Radonpitoisuuden alenema vertailuarvoon nähden eri torjuntamenetelmillä. Taulukko osoittaa myös, kuinka monessa prosentissa asuntoja vertailuarvo on alitettu. Tehokasta torjuntamenetelmää kuvaa alitusosuus, joka on huomattavasti korkeampi kuin 50 %. Alitusosuuden ollessa lähellä 50 %:ia ei ole saavutettu merkittävää radonpitoisuuden alenemista. = havaintojen lukumäärä mediaani = alenemien mediaani (aineiston keskimmäinen havaintoarvo) ero-% = alenema prosentteina vertailuarvosta, mediaani Torjuntamenetelmä Ero vertailuarvoon mediaani % Bq m" 3 Alitusosuus Perustusrakenteita tiivistetty Perustusrakenteita tiivistetty ja imuputkisto Perustusrakenteita tiivistetty, imuputkisto ja imuri Imuputkisto Imuputkisto ja imuri Imuputkisto yhdistetty koneel liseen ilmanvaihtojärjestelmään Valittu ryömintätilainen perus rusratkaisu radonin vuoksi Reunajäykistetty laattaperustus Muu torjuntamenetelmä Yhteensä TnrjuntamcnfttainiÄ M toiminnassa
27 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS imuputkisto oli sijoitettu pystysuunnassa salaojasorakerrokseen sen sijaan hyvin. Vain muutamassa asunnossa imuputkisto oli asennettu ohjeiden vastaisesti liian lähelle alapohjarakennetta. Tällöin on vaarana, että imuputkistoon ei saada syntymään riittävää alipainetta ja radonpitoista ilmaa imetään lämmöneristekerroksen kautta imuputkistoon. Erityisongelmat rivitaloissa Kaikista asunnoista 88 %:ssa oli valittu yhden ja 12 %:ssa kahden imupisteen tuuletusjärjestelmä. Monet kahden imupisteen painovoimaisesti tuulettuvista järjestelmistä voidaan muuttaa yhdellä imupisteellä toimiviksi, kun tuuletus samalla vaihdetaan koneelliseksi. Pohjapinta-alaltaan suurissa rakennuksissa, etenkin rivitaloissa, ongelmana on monesti imupisteiden vähäisyys ja niiden huonosti valittu sijainti. Tällöin korostuu myös imurien tehon ja perustusrakenteiden tiivistämisen merkitys. äissä taloissa imurit olivat keskimäärin liian pienitehoisia, 44 W, kun niiden tehon tulisi olla kaksinkertainen. Toisaalta melko suuressakin pien- tai rivitalossa saattaa radonpitoisuus alentua huomattavasti jopa 25 W puhaltimella, kun radontekninen ratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan hyvin. Putkiston hyvän suunnittelun ja toteutuksen merkitys korostuu rivitaloissa. Tästä esimerkkinä on harjulla sijaitseva kahdeksan asunnon rivitalo, jossa oli yksi talon päätyyn asennettu imuri ja poistohormi. Imuputkisto oli koottu yksin salaojaputkesta, eikä näin ollen alipainetta oltu jaettu umpinaisella kokoojaputkella. Lisäksi poistopuhaltimen teho oli liian pieni, vain 27 W. Vastakkaisen päädyn asunnossa mitattu radonpitoisuus, 377 Bq/m 3, olikin huomattavasti korkeampi kuin poistohormia lähinnä olevassa asunnossa, jossa pitoisuus oli 61 Bq/m 3. Vain ohjeen mukainen umpinainen kokoojaputki pystyy jakamaan paineen suuressa kohteessa koko alueelle riittävän tasaisesti. Tutkimustuloksissa ilmiö näkyy selvästi pari-ja rivitalojen kohonneina radonpitoisuuksina verrattaessa niitä omakotitalojen pitoisuuksiin. Pohjapinta-alaltaan suurien talojen radontekninen suunnittelu tulisikin antaa miltei poikkeuksetta siihen hyvin perehtyneelle suunnittelijalle. 4.7 Perustusrakenteiden tiivistäminen Kyselyyn vastanneista 32 % ilmoitti tehneensä perustusrakenteiden tiivistämistoimenpiteitä radonin torjumiseksi. Osuus on varsin pieni, sillä huolellisesti suoritettu alapohjarakenteen tiivistäminen on tehokas torjunta- 27
28 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 menetelmä. Tuloksissa virhettä saattaa aiheuttaa se, että asukkaat eivät aina tiedä toteutetusta tiivistämisestä, koska tiivistystyöt jäävät piiloon asunnon sisäpintamateriaalien alle. Taulukossa 3 esitetyistä tuloksista nähdään, että perustusrakenteiden tiivistämisellä on asuntojen huoneilman radonpitoisuus saatu alentumaan huomattavasti. Asunnoissa, joissa ainoastaan perustusrakenteita oli tiivistetty, radonpitoisuuden mediaani oli alentunut noin 40 % verrattuna taloihin, joissa radonin torjuntamenetelmänä on alapohjalaatan alle asennettu imuputkisto. Tämä on valittu vertailuarvoksi, koska kyseisellä torjuntamenetelmällä ei ole todettu olevan suurta vaikutusta radonpitoisuuden alentumiseen. Imuputkistolla ja imurilla on kuitenkin saavutettu selvästi alhaisempia radonpitoisuuksia kuin tiivistämisellä. Tiivistäminen oli toteutettu monesti puutteellisesti. Joko tiivistämiseen oli käytetty tarkoitukseen sopimattomia materiaaleja tai menetelmiä, tai tiivistysrakenteita ei oltu tehty ohjeissa tai suunnitelmissa edellytetyn laajuisesti niin, että tiivästäminen kohdistuisi kaikkiin vuotoreitteihin. Uudisrakennuksille sallittu radonpitoisuuden enimmäisarvo 200 Bq/m 3 alittuu 70 %:ssa niistä asunnoista, joissa perustusrakenteiden tiivistäminen on ollut ainoa torjuntamenetelmä (Taulukko 3). Tulos on selvästi parempi kuin pelkällä imuputkistolla varustetulla ratkaisulla, mutta jonkin verran huonompi kuin esim. rakennuspohjan koneellistetulla tuuletusjärjestelmällä. Myös asunnoissa, joissa radonpitoisuus oli poikkeuksellisen alhainen, alle 50 Bq/m 3, oli huomattavan paljon niitä, joiden radontorjunta perustui tiivistämiseen; lisäksi huoneilmanvaihto oli koneellistettu. iinpä miltei pelkällä perustusrakenteiden tiivistämisellä on parhaimmillaan päästy radonpitoisuuteen 23 Bq/m 3, kun tiivistäminen on tehty huolellisesti, kaikilta osin ja ohjeiden mukaisilla materiaaleilla. Kun perustusrakenteet tiivistetään ohjeiden mukaan, tulisi sen riittää alentamaan radonpitoisuuden suositellulle tasolle. Kun tiivistämisen lisäksi on ohjeiden mukaisesti asennettu imuputkisto, radonpitoisuudet eivät ole alentuneet imuputkiston vaikutuksesta. Sen sijaan imurin kytkeminen putkistoon alentaisi pitoisuuksia niissä kohteissa, joissa tiivistämistyö ei ole täysin onnistunut. Tärkeimpiä perustusrakenteiden tiivistämistoimenpiteitä ovat maanvastaisten kevytsoraharkkorakenteiden pintakäsittelyt, lattian ja sokkelin välisten saumojen sekä erilaisten lattian läpivientien tiivistäminen. Kyselyyn vastan- 28
29 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS neista 33 % ilmoitti tiivistäneensä lattian ja sokkelin välisen sauman. äistä 55 % oli asentanut valuvaiheessa riman saumaan ja tiivistänyt sitten valun kuivuttua raon. Loput 45 % oli tiivistänyt sauman jälkeenpäin, koska eivät olleet valuvaiheessa varautuneet siihen. Asukkaista, joiden rakennuksen kellarissa tai alimmassa kerroksessa oli maanvastaisia harkkoseiniä, 38 % ilmoitti pintakäsitelleensä harkkoseinät ulkopuolelta, 55 % sisäpuolelta ja 26 % molemmilta puolilta. Vähintään toinen pinta oli käsitelty 67 %:ssa kohteista. Asunnoista, joissa on kevytsoraharkoista rakennettu sokkeli, 17 %:ssa sokkelin yläpinnan päälle oli asennettu alumiinibitumihuopakaistale, joka oli ohjeiden mukaisesti taitettu lisäksi lattialaattaa vasten. 16 %:ssa huopakaistale oli asennettu, mutta sen taittaminen oli jätetty tekemättä. Kun matalaan perustettujen talojen kevytsoraharkkosokkeli on tiivistetty sekä slammaamalla että asentamalla alumiinibitumihuopa ohjeiden mukaisesti, on radonpitoisuuden mediaani alentunut keskimäärin 57 Bq/m 3 tii vistämättömällä sokkelilla saadusta arvosta, 170 Bq/m 3. Alenema on keskimäärin 34 %. Kun alumiinibitumihuopaa ei ole taitettu lattialaattaa vasten, on alentuma enää 25 Bq/m 3. Vertailussa oli mukana talot, joiden perustus koostuu sokkelista ja maanvaraisesta alapohjalaatasta ja joissa ei ole koneellistettua rakennuspohjan tuuletusjärjestelmää. Tiivistämisen merkitys korostuu erityisesti siinä tapauksessa, kun talon kantavat rakenteet ovat betonista ja asunnossa on koneellinen poistoilmanvaihto, eikä radonin torjuntaan ole varauduttu imurilla varustetulla imuputkistolla. Koska betonirunkoisen talon vaipasta muodostuu suhteellisen tiivis, syntyy asuntoon alipaine, jonka seurauksena radonpitoista ilmaa imeytyy lattian rakojen kautta huoneisiin. Tutkimusaineiston näin rakennetuissa, yhdessä rivitalossa ja kahdessa omakotitalossa radonpitoisuudet olivat huomattavan korkeat. Sen sijaan yhdessä tällaisista taloista perustusrakenteiden tiivistämisellä oli radonpitoisuus saatu alentumaan selvästi. 4.8 Ryömintätilainen perustusratkaisu Ryömintätilainen perustusratkaisu on erittäni tehokas menetelmä radonpitoisuuden alentamiseksi. Se valitaan useimmiten muista syistä perustamistavaksi. Kuitenkin tässä tutkimusaineistossa kaikki ryömintätilan rakentaneet asukkaat ilmoittivat valinneensa sen radonin torjumisen takia. Jokaisessa tällä menetelmällä rakennetussa asunnossa radonpitoisuus on alentunut vertailuarvosta (Taulukko 4). Alenemat ovat keskimäärin 61 %. Vertai- 29
30 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137 luarvot on laskettu sokkelilla ja maanvastaisella alapohjalaatalla varustetulle perustusratkaisulle, jossa radonin torjuntaan ei olla varauduttu millään tavalla. Myös radonpitoisuuden mediaani on erittäin alhainen 70 Bq/m 3 (Taulukko 3). Mediaani on 70 % pienempi kuin pelkällä imuputkistolla varustetulla torjuntamenetelmällä. Vain yhdessä tapauksessa uusille rakennuksille sallittu radonpitoisuuden enimmäisarvo 200 Bq/m 3 ylittyi. Siitä huolimatta, että ryömintätilaisen perustusratkaisun on jo pitkään tiedetty olevan erittäin tehokas ratkaisu radonin torjumiseksi, ei sen suosio ole kasvanut 80-luvusta, jolloin sen käyttö perustamistapana voimakkaasti väheni. Tämän tutkimuksen aineistossa sitä oli käytetty perustamistapana vain 6 %:ssa asunnoista. 4.9 Reunajäykistetty laattaperustus Myös reunajäykistetty laattaperustus on erittäin hyvä radonin torjuntamenetelmä. Kuitenkin vain neljässä tutkimusaineiston asunnossa sitä oli ilmoitettu käytetyn varsinaisena radonin torjuntamenetelmänä. äiden asuntojen radonpitoisuuden keskiarvo oli erittäin alhainen, 72 Bq/m 3. Tulosta parantaa jonkin verran se, että yhdessä näistä asunnoista oli lisäksi asennettu radonkaivo. Mutta niiden asuntojen, joissa perustamistapana on reunajäykistetty laatta ja joissa ei oltu käytetty muita tehokkaita torjuntatoimenpiteitä, radonpitoisuuden keskiarvo on ainoastaan 93 Bq/m 3. Vastaavan suuruisiin alentumiin päästään ainoastaan ryömintätilaiseua perustusratkaisulla tai imurilla ja imuputkistolla varustetulla torjuntamenetelmällä. 30
31 STUK-A137 SÄTEILYTURVAKESKUS 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Suurin osa, 70 %, kyselyyn osallistuneista oli suorittanut torjuntatoimenpiteet vain osittain, kun vertailukohtana on uusimmat ohjeet. Merkittävimmät puutteet olivat pohjarakenteiden tiivistämisen laiminlyönti ja alapohjan tuuletusjäriestelmän käyttämättä jättäminen. 40 %:ssa asunnoista enimmäisarvo 200 Bq/m 3 ylittyi toimenpiteiden jälkeen. 48 % asukkaista oli toteuttanut oppaassa esitetyn järjestelmän vain osittain, jättänyt radoniin varautumisen pelkästään imuputkiston asentamisen varaan. Koneellisesti tuuletettu rakennuspohjan tuuletusjärjestehnä oli otettu käyttöön vain 10 %:ssa asunnoista, joissa enimmäisarvo ylittyi. Syitä tilanteeseen lienee useita. Julkaistut oppaat eivät ole olleet vielä laajasti käytössä kohteiden rakennusaikana. Radonturvallinen rakentaminen on uusi haaste rakentajille, suunnittelijoille ja rakennusvalvonnalle. Tavoitteiden toteutumiseksi radontekniset suunnitelmat on vaadittava kirjallisina ja niiden toteutumista on myös valvottava. euvontaa ja koulutusta tulee kehittää. Tässä ennen kaikkea kunnan viranomaisten tiedotus- ja ohjaustoiminnalla on keskeinen rooli. Rakennesuunnittelijoiden, pientalovalmistajien ja rakennusyritysten tulisi myös aktiivisesti myötävaikuttaa radonturvallisten rakenneratkaisujen yleistymiseksi. Käytössä olevat oppaat soveltuvat erityisesti suunnittelijoiden käyttöön, osalle omatoimisista rakentajista ne voivat olla liian vaikeaselkoisia. Perustustaparatkaisulla on suuri merkitys radonpitoisuuden alentamisessa, asia, jota ei korosteta tarpeeksi. Valitsemalla perustamistavaksi ryömintätilainen perustus tai reunajäykistetty laattaperustus saadaan useimmiten aikaan ratkaisu, jossa ei tarvita tiivistämistä lukuunottamatta muita torjuntatoimenpiteitä ja radonpitoisuudet saadaan pysymään erittäin alhaisina. Tutkimusaineistossa huomiota herätti perustusrakenteiden tiivistämistoimenpiteiden vähäisyys. Ainoastaan 32 % asukkaista ilmoitti käyttäneensä perustusrakenteiden tiivistämistä radonin torjunnassa. Ja näistäkin useissa asunnoissa oppaan ohjeiden mukaiset tiivistämistoimenpiteet on toteutettu vain osittain. Tavallisesti alapohjalaatan ja sokkelin välinen sauma on tiivistetty, mutta esim. kevytsoraharkkorakenteiden pintakäsittelyt ja alumiinibitumihuovan asentaminen sokkelin yläpinnan päälle tai alapohjalaatan läpivientien tiivistämistoimenpiteet on usein jätetty tekemättä joltain osin. Huolellisesti suunnitellun ja toteutetun tiivistyksen merkitystä ei selvästikään tunneta riittävän hyvin. Tästä syystä neuvonnassa ja asiaa käsittelevissä oppaissa tulee painottaa kokonaisvaltaisen ja huolellisesti tehdyn tiivis- 31