Source: http://docplayer.fi/69940116-Ilmanvaihtojarjestelman-kuntotutkimus.html
Timestamp: 2020-04-09 13:43:50+00:00
Document Index: 13208194

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS - PDF Free Download
1 VARIA TALVIKKITIE SOSIAALIALAN OPPILAITOS ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 30 / 2008 Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni Service Oy Harri Makkonen TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut
2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT Kiinteistön yleistiedot YHTEENVETO Ilmanvaihtojärjestelmät Välittömästi korjattavat puutteet PTS-taulukko (Sosiaalialan oppilaitos) ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS...8 G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT...8 G31 Ilmastointikoneet...8 G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat...12 G33 Kanavistot...12 G34 Pääte-elimet...12 Korjaustoimenpide-ehdotukset KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA...15 LIITTEET: Liite 1: Pohjapiirustus tutkimusalueesta ja mittauksista. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 2(32)
3 JOHDANTO Yleistä Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen ilmastointikoneiden ja järjestelmien tekninen kunto. Tutkimusmenetelminä on käytetty mm. silmämääräistä ja kokemusperäistä arviointia, merkkisavua. Tutkimuksessa tarkastellaan laitosta teknisessä mielessä ja korjaustoimenpide-ehdotuksia määritettäessä on pyritty jatkamaan laitoksen teknistä käyttöikää kustannustehokkaasti. Tekninen PTS-ehdotus PTS-taulukossa esitetään tutkimustuloksiin perustuvat toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen. Kustannusarvioiden tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisimman tarkkaa tietoa kustannusten suuruusluokasta, ne eivät ole kuitenkaan laskettuja tarjoushintoja. Kustannusarviot sisältävät arvonlisäveron ja töihin kiinteästi liittyvät rakennustyöt. Kustannusarviot tulee tarkastaa aina kohde kohtaisesti ennen saneeraustoimenpiteiden aloittamista. Hinnat eivät sisällä suunnittelupalkkioita. Tutkimuksen tekijöinä ovat toimineet Pekka Hoikkala ja Harri Makkonen. Tutkimuksen vastuullisena henkilönä on toiminut Asiantuntijapalveluiden osalta tekninen asiantuntija Harri Makkonen. Helsingissä Harri Makkonen tekninen asiantuntija, Asiantuntijapalvelut TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 3(32)
4 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT 1.1 Kiinteistön yleistiedot Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Juha Vuorenmaa Kielotie VANTAA Tutkimuskohde: Varia Talvikkitie, Sosiaalialan oppilaitos Talvikkitie VANTAA Tyyppi: Sosiaalialan oppilaitos Rakennuksia: 1 kpl Portaita: - Asuntoja: - Liiketiloja: - Tilavuus: - Huoneistoala: - Rakennusvuosi: - Kiinteistön huoltoyhtiö: - Kiinteistön isännöitsijä: - Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ilmastointijärjestelmän tekninen ja toiminnallinen kunto sekä järjestelmien korjaustarve. Tutkimuksen ajankohta: vko 30 / 2008 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 4(32)
5 2 YHTEENVETO 2.1 Ilmanvaihtojärjestelmät Ilmanvaihtokoneet, kanavistot ja pääte-elimet Oppilaitoksen ilmanvaihtokoneet ovat pääosin toimivia ja korjaus- ja huoltotoimenpiteillä koneiden toimintaa saadaan hieman parannettua. Lisäksi raportissa suositellut korjaustoimenpiteet parantavat sisäilman laatua nykyisestä. Ilmanvaihtokanavat ovat rakenteellisesti kunnossa. Kanavat tarkastettiin silmämääräisesti ja tarkastetuissa kanavissa havaittiin hieman pölykertymää ja roskia. Pääte-elimet ovat hieman pölyisiä, mutta kunnossa olevia katto- ja seinähajottajia. Koulun ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa viiden vuoden välein (suositus). Ilman liikkuminen huonetiloissa Tuloilmaelimet ovat luokka- ja työhuoneissa ns. seinä- ja kattohajottajia. Puku- ja pesuhuoneissa tuloilmaelimenä on reikäkanava. Lisäksi muutamassa luokkahuoneessa ja auditoriossa on piennopeuslaitteet syrjäyttävään ilmanvaihtoon. Tuloilmaelimillä ei ole mahdollista muokata heittokuvioita. Luokka- ja työhuoneiden tuloilmaelimien tasauslaatikoissa on villapintaeristettä, joista saattaa päästä villakuituja huoneilmaan. Tasauslaatikot tulee puhdistaa nuohouksen yhteydessä ja villapinnat tulee käsitellä suoja-aineella, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Luokkatiloissa ilman liikkumista tarkasteltiin savutusmittauksen avulla. Mittauksissa havaittiin, että ilman liikkuvuus on osin melko tyydyttävää kautta koko huoneen, mutta heittokuviot ovat osin kapeita ja pitkiä. Lisäksi tutkitut luokka- ja työhuoneet havaittiin olevan osin alipaineisia. Huoneiden ilmamäärät jäävät osin melko paljon suunnitellusta tasosta. Ilmamäärät tulisi tasapainottaa nuohouksen jälkeen ja heittokuviot tulisi tarkastaa. Oppilaitoksen vesikatolla olevat huippuimurit ovat pääosin alkuperäisiä ns. huippuimureita. Koneet ovat teknisen käyttöiän perusteella välttävässä kunnossa. Poistoilmapuhaltimet tulisi tarkastaa ja huoltaa kerran vuodessa, jotta niiden toimintakunto saadaan taattua. Koneiden kokonaisvaltainen uusinta ei ole tarpeellista seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta iän karttuessa niiden huoltoon tulee panostaa jatkossa enemmän. Huollon yhteydessä havaitut puutteet tulee korjata ja yksittäiset laitteet tulee uusia tarpeen mukaan. Lämpötilat huoneissa Mittauksissa havaittiin luokka- ja työhuoneiden lämpötilojen olevan hieman korkeaa tasoa n. 21,0-23,5 astetta (mittauksien aikana ulkolämpötila oli n. 22,0 astetta). Tarkastuskäynnin aikana oppilaitos ei ollut käytössä (kesäloma). TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 5(32)
6 Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta teettää hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset, joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein. 2.2 Välittömästi korjattavat puutteet Tulo- ja poistoilmakoneet tulisi huoltaa / korjata. Kiinteistövalvontajärjestelmä tulisi tarkastaa ja huoltaa. Oppilaitoksen ilmastointikanavat tulee nuohota koneiden korjauksen jälkeen. Ilmamäärien mittaus ja säätö sekä heittokuvioiden tarkastus nuohouksen jälkeen. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 6(32)
7 2.3 PTS-taulukko (Sosiaalialan oppilaitos) Raportin viite G3 Toimenpide-ehdotukset Ilmanvaihtojärjestelmät Kustannusarvio (x 100 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Tulo- ja poistoilmakoneiden perushuolto. 150 Ilmastointikoneen automatiikan tarkastus. 60 Ilmastointikanavien nuohous sekä ilmamäärien tasapainoitus sekä heittokuvioiden säätö. 350 Vesikatolla havaittujen puutteiden korjaus. 10 LVI-työt yhteensä Kustannusjakauma * TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 7(32)
8 3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Oppilaitosta palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanjako on toteutettu pääosin sekoittavana. G31 Ilmastointikoneet Ilmastointikoneet ovat alkuperäisiä Fläktin ja ABX:n valmistamia ns. pakettikoneita (yht. 5 kpl) ja ne sijaitsevat katolla olevissa konehuoneissa (kuva 1 ja kuva 2). Puhaltimet ovat 2-nopeuksiset ja koneet ovat varustettu esisuodattimilla, sulkupellillä, suodatinyksiköllä, lämmöntalteenotolla, vesilämmityspatterilla ja puhallinyksiköllä. Tutkimuksen yhteydessä tarkastetuissa koneissa tehtiin seuraavat havainnot, jotka vaativat toimenpiteitä. 1TK 1 (osa C, kerho ja opetustilat): Luukkujen tiivisteet ovat osin huonossa kunnossa. Luukkujen tiivisteitä tulee uusia seuraavan huollon yhteydessä. Suodattimet ovat asennettu vaaka-asentoon. Suodattimet tulee asentaa pystyasentoon seuraavan huollon yhteydessä. Kammiossa on hieman pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Lämmityspatteri on hieman pölyinen (kuva 3). Lämmityspatteri tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Puhallin on hieman pölyinen (kuva 4). Puhallin tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Tuloilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan pääsee mineraalivillakuituja (kuva 5). Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. 1PK 1 (osa C, kerho ja opetustilat): Suodattimet ovat asennettu vaaka-asentoon ja suodattimet ovat hieman pölyiset (kuva 6). Suodattimet tulee asentaa pystyasentoon seuraavan huollon yhteydessä. Suodattimien paine-eromittari on rikki. Mittari tulee uusia seuraavan huollon yhteydessä. Kammiossa on hieman pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Poistoilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta ilmaan pääsee mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 8(32)
9 2TK 1 (osat B, C ja E, hallinto, ruokala, aula): Suodattimet ovat hieman pölyiset (kuva 7). Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti. Kammiossa on hieman pölyä (kuva 8). Kammio tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. LTO- kiekko ja lämpöpatteri ovat hieman pölyisiä (kuva 9). LTO- kiekko ja lämpöpatteri tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. LTO- kiekko pyörii koko ajan. LTO- kiekon ohjaukset tulee tarkastaa seuraavan huollon yhteydessä. Puhallin on hieman pölyinen (kuva 10). Puhallin tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Tuloilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan pääsee mineraalivillakuituja (kuva 11). Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. 2PK 1 (osat B, C ja E, hallinto, ruokala, aula): Suodattimet ovat hieman pölyiset. Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti. Moottorin ja puhaltimen urapyörät ovat kuluneet ja hihnat ovat melkein poikki. Hihnat ja urapyörät tulee uusia seuraavan huollon yhteydessä. Puhallin on pölyinen ja nokinen (kuva 12). Puhallin tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Kammiossa on hieman pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Poistoilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta ilmaan pääsee mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. 3TK 1 (osa E, luentosali): Suodattimet ovat hieman pölyiset (kuva 13). Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti. Kammiossa on hieman pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. LTO- kiekko ja lämpöpatteri ovat hieman pölyisiä ja kammiossa on hieman öljyn jättämiä jälkiä (kuva 14). LTO- kiekko, lämpöpatteri ja kammio tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Tuloilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan pääsee mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 9(32)
10 3PK 1 (osa E, luentosali): Suodattimet ovat hieman pölyiset. Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti. Puhallin on hieman pölyinen ja nokinen (kuva 15). Puhallin tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Kammiossa on hieman pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Poistoilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta ilmaan pääsee mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. 4TK 1 (osa E, liikuntasali, puku- ja pesutilat): Suodattimet ovat hieman pölyiset (kuva 16). Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti. Kammiossa on pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. LTO- kiekko ja lämpöpatteri ovat hieman pölyisiä. LTO- kiekko ja lämpöpatteri tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Jälkilämmityspatterin kiertovesipumppu on vuotanut (kuva 17). Kiertovesipumppu tulee korjata seuraavan huollon yhteydessä. Puhallin on hieman pölyinen (kuva 18). Puhallin tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Tuloilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan pääsee mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. 4PK 1 (osa E, liikuntasali, puku- ja pesutilat): Suodattimet ovat hieman pölyiset. Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti. Kammiossa on hieman pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Moottorin ja puhaltimen urapyörät ovat kuluneet ja hihnat ovat huonot. Hihnat ja urapyörät tulee uusia seuraavan huollon yhteydessä. Puhallin on hieman pölyinen ja nokinen (kuva 19). Puhallin tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Kammiossa on hieman pölyä. Kammiot tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Poistoilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta ilmaan pääsee mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 10(32)
11 5TK 1 (osa D, keittiö): Esisuodattimet ovat hieman pölyiset ja kammiossa on pölyä (kuva 20). Suodattimet tulee uusia huoltosuunnitelman mukaisesti ja kammio tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Puhallin on hieman pölyinen. Puhallin tulee puhdistaa seuraavan huollon yhteydessä. Moottorin ja puhaltimen urapyörät ovat kuluneet ja hihnat ovat huonot. Hihnat ja urapyörät tulee uusia seuraavan huollon yhteydessä. Tuloilmakoneen äänenvaimennuskammiot ovat eristetty mineraalivillalla, joka on päällystetty reikäpellillä. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan pääsee mineraalivillakuituja. Koneen villapinnat tulee suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Vaihtoehtoisesti nykyiset pinnat tulee puhdistaa ja käsitellä suoja-aineella. Koneen ilmavirrat: Koneen tunnus Palvelualue Kilpiarvo, 1/1-Mitattu, 1/1- nop. [dm3/s] nop. [dm3/s] Poikkeama [%] 1TK 1 Osa C, kerho ja opetustilat % 1PK 1 Osa C, kerho ja opetustilat % 2TK 1 Osa B, C ja E, hallinto, ruokala, aula % 2PK 1 Osa B, C ja E, hallinto, ruokala, aula % 3TK 1 Osa E, luentosali % 3PK 1 Osa E, luentosali % 4TK 1 Osa E, liikuntasali, puku- ja pesutilat % 4PK 1 Osa E, liikuntasali, puku- ja pesutilat % 5TK 1 Osa D, keittiö % Ilmamäärämittaukset suoritettiin osin kanavien säädettävistä mittausyksiköistä ja osin kanava mittauksena. Ilmamäärämittausten perusteella tulo- ja poistoilmakoneiden ilmamäärät jäävät pääosin vain hieman suunnitellusta arvosta. Ainoastaan kahdessa tuloilmakoneessa ilmamäärät jäivät huomattavasti suunnitellusta arvosta. Koneiden ilmamääriä on mahdollista saada hieman parannettua koneiden korjaus- ja huoltotoimenpiteillä. Oppilaitoksen ilmastointikoneet ovat kokonaisuus huomioiden tyydyttävässä kunnossa. Ilmastointikoneissa on hieman puutteita ja vikoja, jotka vaikuttavat hieman sisäilman laatuun. Konepakettien kokonaisvaltainen uusinta ei ole tarpeellista lähivuosien aikana, kunhan niissä havaitut puutteet korjataan. Koneet tulisi tarkastaa ja huoltaa kerran vuodessa, jotta niiden toimintakunto saadaan taattua. Huollon yhteydessä havaitut puutteet tulee korjata ja yksittäiset laitteet tulee uusia tarpeen mukaan. Oppilaitoksen vesikatolla on yleispoistoa ja keittiöitä sekä WC- tiloja palvelevat huippuimurit. Huippuimurit ovat pääosin alkuperäisiä Fläktin valmistamia laiteita. Opetuskeittiön huippuimuri on uusittu Valloxin laite. Huippuimureissa on hieman puutteita ja vikoja, jotka tulee korjata (imurit ovat osin pölyisiä ja muutamassa on kuiva laakeriääni). Huippuimureiden viat sekä puutteet tulee korjata ensitilassa ja koneiden ennakoivaan huoltoon tulee panostaa jatkossa enemmän. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 11(32)
12 G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat Oppilaitoksen tulo- ja poistoilmakoneita ohjataan Atmostech kiinteistövalvontajärjestelmällä. Rakennusautomaatiojärjestelmä on DDC- pohjainen akkuvarmennettu vapaasti ohjelmoitava järjestelmä. Tarkastushetkellä käyntiajat olivat kohtuullista tasoa. Kiinteistövalvontajärjestelmä on pääosin toimiva, mutta käyntiajat ja ohjaukset tulisi vielä tarkastaa ja optimoida ne tilojen käytön kannalta. Peltimoottorit ovat pääosin Belimon valmistamia laitteita. Venttiilimoottorit ovat Honeywellin laitteita. Laitteet ovat teknisen käyttöiän perusteella vielä tyydyttävässä kunnossa ja tarkastushetkellä ne olivat toimintakuntoisia. G33 Kanavistot Oppilaitoksen tulo- ja poistoilmakanavat on rakennettu teräslevykanavista (kierresaumaputkea ja kanttikanavaa). Kanavat ovat rakenteellisesti kunnossa ja havaintojen perusteella tutkimusalueen tulo- ja poistoilmakanavissa on hieman pölykertymää (kuva 21 ja kuva 22). Ilmastointikoneiden korjauksen jälkeen ilmastointikanavat on syytä nuohota. G34 Pääte-elimet Tuloilmaelimet ovat luokka- ja työhuoneissa ns. ritiläsäleikköjä (kuva 23). Luokka- ja työhuoneiden tuloilmaelimien tasauslaatikoissa on villapintaeriste, joista saattaa päästä villakuituja huoneilmaan (kuva 24 ja kuva 25). Tasauslaatikot tulee puhdistaa nuohouksen yhteydessä ja villapinnat tulee käsitellä suoja-aineella, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä. Puku- ja pesuhuoneissa on tuloilmaelimenä reikäkanava (kuva 26). Lisäksi muutamassa luokkahuoneessa ja auditoriossa on piennopeuslaitteet syrjäyttävään ilmanvaihtoon (kuva 27). Tuloilmaelimillä ei ole mahdollista muokata heittokuvioita. Tuloilmaelimien heittokuviot selvitettiin savukokein (kts liitteenä olevasta piirustuksesta). Mittauksissa havaittiin, että ilman liikkuvuus on osin tyydyttävää kautta koko huoneen ja osin melko puutteellista. Heittokuviot ovat osin kapeita ja pitkiä ja osin melko lyhyitä, koska tuloilmasäleikön heittokuvion eteen on asennettu valaisimia (kuva 28). Lisäksi tutkitut luokka- ja työhuoneet havaittiin olevan osin alipaineisia. Huoneiden ilmamäärät jäävät osin melko paljon suunnitellusta tasosta. Ilmamäärät tulisi tasapainottaa nuohouksen jälkeen ja heittokuviot tulisi tarkastaa. Poistoilmaventtiilit ovat pääosin alkuperäisiä kartioventtiileitä (kuva 29). Venttiilit ovat täysin toimivia nykyjärjestelmässä, mutta hieman pölyiset ja ne tuleekin puhdistaa nuohouksen yhteydessä. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 12(32)
13 Oppilaitoksen tilojen ilmamäärämittaukset: Suunniteltu, 1/1-nop. [dm3/s] Mitattu, 1/1- nop. [dm3/s] Poikkeama [%] Mitattu tila Työhuone n:o 006 tulo % poisto % Työhuone n:o 008 tulo % poisto % Opetustila n:o 015 tulo % poisto % Opetustila n:o 062 tulo % poisto % Työhuone n:o 082 tulo % poisto % Työhuone n:o 083 tulo % poisto % Harjoitusluokka n:o 121 tulo % poisto % Opetustila n:o 327 tulo % poisto % Työhuone n:o 334 tulo % poisto % Työhuone n:o 335 tulo % poisto % Opetustila n:o 353 tulo % poisto % Toimistohuone n:o 371 tulo % poisto % Toimistohuone n:o 373 tulo % poisto % TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 13(32)
14 Ilmamäärämittaukset suoritettiin osin huoneiden tuloilmasäleiköistä keskivertomittauksena. Mittausten perusteella huoneiden ilmamäärät poikkeaa suunnitelluista osin huomattavasti, mutta säätötoimenpiteillä ilmamäärät on mahdollista saada lähelle suunniteltua tasoa. Muut havainnot: Liikuntasalin tuloilmaelimet on osin käännetty väärin päin (kuva 30). Tuloilmaelimet tulisi kääntää oikeinpäin. Tuloilmaelimien eteen tulisi harkita suojaverkon asentamista. Vesikatolla tuloilmasäleikön edessä oleva pelti on irti (kuva 31). Vesikatolla olevat puutteet tulee korjata ensitilassa. Käytävien alakatoissa on monin paikoin huonokuntoisia eristevillalevyjä (kuva 32 ja kuva 33). Huonokuntoiset levyt tulisi uusia tai levyt tulisi käsitellä suoja-aineella. Luokka- ja työhuoneiden katoissa olevat akustolevyt ovat vielä hyvässä kunnossa (kuva 34). Mikäli akustolevyt rikkoontuvat tulisi ne käsitellä suoja-aineella, että huonetiloihin ei pääse vuorivillakuituja. Korjaustoimenpide-ehdotukset tulo- ja poistoilmakoneet tulisi huoltaa / korjata vesikatolla olevien puutteiden korjaus kiinteistövalvontajärjestelmä tulisi tarkastaa ja huoltaa ilmastointikanavat tulee nuohota koneiden korjauksen jälkeen ilmamäärien mittaus ja säätö sekä heittokuvioiden tarkastus TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 14(32)
15 4 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA KUVA 1. Yleiskuva opetustiloja palvelevasta tuloilmakoneesta. KUVA 2. Yleiskuva tuloilmakoneesta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 15(32)
16 KUVA 3. Yleiskuva tuloilmakoneen 1TK1 lämpöpatterista. KUVA 4. Yleiskuva tuloilmakoneen 1TK1 tuloilmapuhaltimesta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 16(32)
17 KUVA 5. Yleiskuva tuloilmakoneen 1TK1 tuloilmakammiosta. KUVA 6. Yleiskuva poistoilmakoneen 1PK1 suodattimista. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 17(32)
18 KUVA 7. Yleiskuva tuloilmakoneen 2TK1 suodattimista. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 18(32)
19 KUVA 8. Yleiskuva tuloilmakoneen 2TK1 kammiosta. KUVA 9. Yleiskuva tuloilmakoneen 2TK1 LTO- kiekosta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 19(32)
20 KUVA 10. Yleiskuva tuloilmakoneen 2TK1 tuloilmapuhaltimesta. KUVA 11. Yleiskuva tuloilmakoneen 2TK1 tuloilmakammiosta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 20(32)
21 KUVA 12. Yleiskuva poistoilmakoneen 2PK1 poistopuhaltimesta. KUVA 13. Yleiskuva tuloilmakoneen 3TK1 suodattimista. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 21(32)
22 KUVA 14. Yleiskuva tuloilmakoneen 3TK1 LTO- kammiosta. KUVA 15. Yleiskuva poistoilmakoneen 3PK1 poistopuhaltimesta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 22(32)
23 KUVA 16. Yleiskuva tuloilmakoneen 4TK1 suodattimista. KUVA 17. Yleiskuva tuloilmakoneen 4TK1 jälkilämmityspatterin kiertovesipumpusta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 23(32)
24 KUVA 18. Yleiskuva tuloilmakoneen 4TK1 tuloilmapuhaltimesta. KUVA 19. Yleiskuva poistoilmakoneen 4PK1 poistopuhaltimesta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 24(32)
25 KUVA 20. Yleiskuva tuloilmakoneen 5TK1 esisuodatin kammiosta. KUVA 21. Yleiskuva tuloilmakanavasta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 25(32)
26 KUVA 22. Yleiskuva poistoilmakanavasta. KUVA 23. Yleiskuva tuloilmaelimestä. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 26(32)
27 KUVA 24. Yleiskuva luokkahuoneen tasauslaatikosta. KUVA 25. Yleiskuva työhuoneen tasauslaatikosta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 27(32)
28 KUVA 26. Yleiskuva tuloilmaelimestä. KUVA 27. Yleiskuva tuloilmaelimestä. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 28(32)
29 KUVA 28. Yleiskuva luokkahuoneesta, jossa valaisimet on asennettu tuloilmaelimen eteen. KUVA 29. Yleiskuva poistoilmaventtiilistä. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 29(32)
30 KUVA 30. Yleiskuva liikuntasalin tuloilmaelimestä. KUVA 31. Yleiskuva vesikatolla olevasta tuloilmasäleiköstä. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 30(32)
31 KUVA 32. Yleiskuva käytävän alakatosta. KUVA 33. Yleiskuva käytävän alakatosta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 31(32)
32 KUVA 34. Yleiskuva luokkahuoneen katosta. TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut Sivu 32(32)