Source: http://docplayer.fi/3298255-Hajajatevesiopas-jatevesijarjestelmien-toteutus-haja-asutusalueella.html
Timestamp: 2017-02-26 10:32:46+00:00
Document Index: 3665490

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen omistajille Putkijaoston julkaisu n:o kolmas painos2 Johdanto Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (ns. hajajätevesiasetus) tuli voimaan Vanhaa, vuonna 2004 voimaan tullutta asetusta tulkittiin hyvin monella eri tavalla ja tämä vaikeutti alan ammattilaisten, kuten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden työtä. Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä on toteuttanut tämän oppaan, jossa käsitellään asetuksen toimeenpanon kannalta keskeisiä asioita sekä eri toimijoiden vastuita. Oppaan tarkoituksena on tukea ja helpottaa alalla toimivien ammattilaisten työtä toimenpiteissä, joita hajajätevesiasetuksen toimeenpano edellyttää päättyvänä siirtymäaikana. Oppaan ensimmäisen painoksen kirjoittamiseen osallistuivat Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän jäsenet; Juha Kainulainen, Oy KWH Pipe Ab, Kari Kohtala, Jita Oy, Aulis Nikkola, Muoviteollisuus ry, Karl-Johan Ström, Muoviteollisuus ry, Jaana Suur-Askola, Uponor Suomi Oy, Niila Tast, Uponor Suomi Oy ja Alpo Vainionpää, Pipelife Finland Oy/Pipelife Ympäristö - Propipe Oy. Merkittävän työn oppaan osalta tekivät ulkopuolisina asiantuntijoina ja kirjoittajina toimineet Markus Tuukkanen, joka aiemmin toimi Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton jätevesikouluttajana sekä Jenni Lehto Oy KWH Pipe Ab:n ympäristötekniikasta ja Tanja Hyttinen Uponor Suomi Oy:stä. Heille suurkiitokset työpanoksestaan oppaan hyväksi. Oppaan toista painosta kirjoitettaessa työhön osallistuivat Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän edellä mainitut jäsenet ja lisäksi: Nina Tyni, Oy KWH Pipe Ab, Marko Heikkinen, Pipelife Finland Oy/Pipelife Ympäristö - Propipe Oy, Timo Sarlin, Wavin Labko Oy ja Tatu Piiparinen, Wavin Labko Oy. Oppaan kolmannen painoksen tekstimuutokset on tehty Muoviteollisuus ry:n toimistossa putkijaoston asiamies Kari Kuivalaisen ohjauksessa. Sisältö 1. Jätevesilainsäädäntö Hajajätevesiasetuksen vaikutusalue Asetus ei koske seuraavia kiinteistöjä Termejä Vaatimukset ja aikataulut 5 2. Asetuksen mukaisia jätevesijärjestelmien toteutusvaihtoehtoja Toteutusvaihtoehdot Tekniset vaihtoehdot Jätevesijärjestelmän käyttö, hoito ja huolto Jätevesijärjestelmien tekniset vaatimukset Jäteveden purkupaikka Luvanvaraisuus Uudisrakentajalle rakennuslupa Vanhan jätevesijärjestelmän uusijalle toimenpidelupa Jätevesijärjestelmä ja muut luvanvaraiset toimenpiteet kiinteistöllä Jätevesijärjestelmän toteuttamisen vastuut Kiinteistön omistaja Viranomaiset Suunnittelija Urakoitsija Yhteenveto 19 Lähteet 19 Liitteet 19 2 Hajajätevesiopas3 1. Jätevesilainsäädäntö Ympäristönsuojelulaki Hajajätevesiasetus Jätevesien käsittelyä koskevia säädöksiä on useassa laissa ja asetuksessa. Merkittävimpiä jätevesienkäsittelyn säädöksiä ovat Ympäristönsuojelulaki (YSL) ja Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (ns. hajajätevesiasetus). Ympäristönsuojelulaissa on määritetty jäteveden puhdistamisen näkökulmasta seuraavat periaatteet: Yleinen kielto maaperän ja pohjavesien pilaamiselle Velvollisuus yleisesti puhdistaa jätevedet Vaatimus jäteveden puhdistukseen soveltuvasta jäteveden puhdistusjärjestelmästä Käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Kiinteistön omistajan on oltava selvillä velvollisuuksistaan jäteveden puhdistamiseen liittyen ja tunnettava vastuunsa, jotta vaaraa ympäristön pilaantumisesta ei syntyisi. Kiinteistöllä on oltava jäteveden puhdistusjärjestelmä, jolla kiinteistön aiheuttama kuormitus eli jätevedet kyetään puhdistamaan vaatimusten mukaisesti. Kiinteistön omistajan on pyrittävä toimillaan pienentämään ympäristön pilaantumisen vaaraa ja käytettävä pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi parhaita mahdollisia teknisiä järjestelmiä. Ympäristönsuojelulain säädöksiä tarkennetaan erillisellä asetuksella, jolla määritetään vaadittava puhdistustaso ja talousjätevesien kuormituksesta ympäristöön sekä jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä ja huollosta ja lietteen poistamisesta. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011 (ns. hajajätevesiasetus) määrittelee tarkemmin haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamisen reunaehdot, joilla tavoitellaan valtakunnallisten vesien suojelun tavoitteita sekä ympäristön pilaantumisen vähentymistä. Hajajätevesiasetus määrittää puhdistustavoitteet, jotka jokaisessa haja-asutusalueen kiinteistössä tulee saavuttaa. Tavoitteiden täyttyminen tulee kiinteistön omistajan kyetä tarvittaessa osoittamaan. Se tapahtuu joko määrämuotoisen jätevesijärjestelmäselvityksen avulla, jos käytetään olemassa olevaa laitteistoa, tai jätevesijärjestelmän suunnitelman avulla, jos saneerataan vanhaa tai rakennetaan uutta järjestelmää. Lisäksi hajajätevesiasetus määrittelee reunaehdot ja velvoitteet ylläpitää kiinteistöllä olevan järjestelmän puhdistustulokset myös tulevaisuudessa Hajajätevesiasetuksen vaikutusalue Hajajätevesiasetus koskee: Viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä, joilla muodostuu talousjätevettä Karjatiloja, joilla muodostuu maitohuoneiden pesuvesiä Elinkeinotoimintaa, leirikeskuksia jne., joilla muodostuu talousjätevesiä ja jotka eivät kuulu ympäristöluvan piiriin 1.2. Asetus ei koske seuraavia kiinteistöjä Asetus ei koske kiinteistöjä, jotka tuottavat vähäisiä jätevesimääriä, harjoittavat ympäristöluvallista toimintaa, ovat sosiaalisin perustein määräajaksi vapautettuja eivätkä ole viemäriverkostoon liittymisvelvollisia kiinteistöjä. Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 34 Vähäisiä jätevesimääriä tuottavat kiinteistöt: Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 103 ) Ne kiinteistöt, joiden jätevedet vastaavat edellistä vähäisen jätevesimäärän -määritelmää, jäävät asetuksen ulkopuolelle, mutta niilläkin tulee olla tehtynä selvitys nykyisestä jätevesien käsittelystä. Vähäisen vesimäärän ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen joko tapauskohtaisesti tai linjaamalla asian yleisesti. Tässä oppaassa vähäinen jätevesimäärä on linjattu seuraavasti: Mikäli kiinteistöllä on rakennusten sisällä kiinteästi asennettuja vesipisteitä, kuten wc, suihku tai kylmä/kuumavesihanoja, ei syntyvää jätevesimäärää enää katsota vähäiseksi. Pelkkä kylmän veden vesipiste voidaan katsoa vähäiseksi. Määräaikainen vapautus sosiaalisin perustein Ympäristönsuojelulain muutoksella on täsmennetty määräaikaisen vapautuksen edellytyksiä. Lakimuutoksella tarkennettiin ns. sosiaalisia perusteita, joiden perusteella voi kunnalta hakea viiden vuoden mittaista vapautusta vaatimusten täyttämisestä. Poikkeuksen perusteena laissa on erikseen mainittu pitkäaikainen sairaus ja työttömyys. Näissä erityisen vaikeassa elämäntilanteessa oleville kiinteistön haltijoille voidaan hakemuksesta myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan vapautus asetuksen vaatimusten täyttämisestä. Ikävapautus Jätevesien puhdistamisen vaatimuksesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Jos kiinteistön jätevesistä kuitenkin jossain erityistapauksessa aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Jos kiinteistön hallinnassa tapahtuu muutos eikä ikäehto toteudu, vapautus raukeaa. Ympäristöluvallinen toiminta Jos kiinteistöllä on ympäristölupa, jossa on määräyksiä jätevesien käsittelystä, ei asetus koske tätä toimintaa. Kiinteistöllä mahdollisesti olevaa ympäristöluvan ulkopuolelle jäävää muuta toimintaa koskee hajajätevesiasetus. Tällainen tilanne voi olla, jos esimerkiksi ympäristöluvitetun toiminnan kanssa samalla kiinteistöllä on luvan ulkopuolelle jääviä asuinrakennuksia, joilla syntyy talousjätevesiä. 4 Hajajätevesiopas5 Viemäriverkostoon liittymisvelvollisuus 1.3. Termejä Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä viemäriverkostoon ja tällöin jätevesiasetuksen määräykset eivät koske näitä kiinteistöjä. Vapautus voidaan myöntää myös niille kiinteistöille, joihin ulotetaan vesihuoltolaitoksen viemäri lähivuosina jälkeen. Asetus koskee niitä toimintaalueella olevia kiinteistöjä, joille kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt vapautuksen liittymisvelvollisuudesta ja jotka eivät kuulu ryhmiin Vähäisiä vesimääriä tuottavat kiinteistöt ja Ympäristöluvallinen toiminta. Seuraavassa on lyhyesti selitettynä asetukseen liittyviä termejä. Talousjätevesi Kiinteistöiltä, karjatiloilta, liikehuoneistoista ja muilta vastaavilta rakennuksilta tuleva jätevesi, johon sisältyvät vessavedet, pesuvedet ja muut ominaisuudeltaan vastaavat vedet. Harmaa vesi Jätevesi, joka sisältää keittiöstä ja pesutiloista syntyvät pesuvedet. Harmaa vesi ei sisällä vessavesiä. Musta vesi Vessavedet ja käymälöistä syntyvät jätevedet. Jätevesien käsittelyjärjestelmä Jätevesien käsittelyyn tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostama kokonaisuus. Jätevesijärjestelmä Rakennuksissa ja rakennusten ulkopuolella olevien talousjätevesiviemäreiden sekä jätevesien käsittelyjärjestelmien muodostama kokonaisuus, joka on tarpeen kiinteistön talousjätevesien johtamiseksi ja käsittelemiseksi (209/2011). Viemärin vuotovesi Viemäriputkien liitoksista, halkeamista tai viemärikaivoista viemäriin vuotavat ulkopuoliset vedet. Biologinen hapenkulutus mitattuna seitsemän vuorokauden jälkeen, BHK 7 Tulos ilmoittaa vesinäytteestä orgaanisen aineen määrän. BOD 7 tarkoittaa samaa asiaa (Biological Oxygen Demand). Kokonaistyppi, N Typpi on ravinne, joten typpipitoinen jätevesikuormitus rehevöittää vesistöjä. Typpeä on jätevedessä muodoissa nitraattityppi (NO 3 -), nitriittityppi (NO 2 -) ja ammoniumtyppi (NH 4 +). Kokonaistyppi on näiden typpimuotojen yhteenlaskettu määrä. Kokonaisfosfori, P Kokonaisfosfori on useiden fosforimuotojen yhteenlaskettu määrä, mutta jätevesissä fosfori esiintyy enimmäkseen fosfaattina (PO 4 3- ). Levät pystyvät käyttämään fosfaattia hyväkseen suoraan, joten fosfori on merkittävä syy vesistöjen rehevöitymiseen Vaatimukset ja aikataulut Puhdistusvaatimukset Vähimmäisvaatimustaso Puhdistusvaatimukset on jaettu kahteen eri tasoon: Vähimmäisvaatimustasoon Korotettuun vaatimustasoon Asetuksen vähimmäisvaatimusten mukaisesti orgaanisen aineen määrää, eli jätevesistä aiheutuvaa biologista hapenkulutusta, tulee vähentää vähintään 80 %. Ravinteista fosforia tulee vähentää vähintään 70 % ja typpeä vähintään 30 %. Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 56 Mikäli käsittelyyn ei johdeta vessavesiä tai käymälän jätevesiä vaan ne johdetaan umpisäiliöön tai niiden synty ehkäistään käyttämällä kuivakäymälää, on virtsan ja ulosteen sisältämä kuormitus jo poistettu. Tällöin tarvittava puhdistusteho on pienempi jäljelle jääville harmaille jätevesille. Esimerkiksi typpeä ja fosforia ei tarvitse poistaa harmaista vesistä ollenkaan, orgaaniselle aineelle vaatimus on 67 %. Taulukossa 1 on puhdistusvaatimukset erilaisille jätevesille vähimmäisvaatimustason alueella. Jätevesityyppi BHK 7 P N Kaikki jätevedet johdetaan jätevesijärjestelmään Harmaat vedet (ei virtsaa ja ulostetta) Harmaat vedet ja ulosteet (ei virtsaa) Harmaat vedet ja virtsa (ei ulostetta) Taulukko 1. Puhdistusvaatimukset (%) erilaisille jätevesille perusvaatimustason alueella (lähde: Suomen ympäristökeskus) Korotettu vaatimustaso herkillä alueilla Kunnalla on mahdollisuus herkillä alueilla korottaa puhdistusvaatimuksia ympäristönsuojelumääräyksissään vähimmäisvaatimustasosta. Tällöin jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta tulee vähentää vähintään seuraavasti: orgaaninen aine 90 %, fosfori 85 % ja typpi 40 %. Korotettua vaatimustasoa voidaan soveltaa perustellusti ainakin sellaisille alueille, jotka ovat vesistöjen ja pohjavesialueiden lähellä, tiheään asuttuja tai asutus tulee merkittävästi tiivistymään. Taulukkoon 2 on koottu ohjeelliset puhdistusvaatimukset erilaisille jätevesille korotetun vaatimustason alueilla. Jätevesityyppi BHK 7 P N Kaikki jätevedet johdetaan jätevesijärjestelmään Harmaat vedet (ei virtsaa ja ulostetta) Harmaat vedet ja ulosteet (ei virtsaa) Harmaat vedet ja virtsa (ei ulostetta) Taulukko 2. Ohjeelliset puhdistusvaatimukset (%) erilaisille jätevesille korotetun vaatimustason alueilla. (lähde: Suomen ympäristökeskus) Kuormituksen määrä ja vähentämistarve Kuormituksen vähentäminen lasketaan asetuksessa annetuista arvoista, eli käsittelemättömän jäteveden laadun määrittäminen ei ole välttämätöntä. Kuormitus vaihtelee vedenkulutuksen mukaan. Vedenkulutuksena käytetään usein keskimääräistä vedenkulutusta (talousjätevesille 110 l/hlö vuorokaudessa ja harmaille jätevesille 80 l/hlö/vrk) tai mittariluentaan perustuvaa kulutusta. Taulukossa 3 on esitetty tulevan jäteveden laskennalliset pitoisuudet käytetyn vesimäärän mukaan sekä puhdistetun lähtevän jäteveden pitoisuudet, joiden alle on päästävä asetuksen vähimmäisvaatimustason alueilla. Vedenkulutus BHK 7, mg/l Fosfori, mg/l l/hlö/vrk Tuleva jätevesi * Lähtevä jätevesi Tuleva jätevesi * Lähtevä jätevesi ,7 4, ,3 5, , , ,4 9,4 Taulukko 3. Vedenkulutuksen vaikutus kuormitukseen * laskennallinen arvo 6 Hajajätevesiopas7 Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje Kiinteistöllä on oltava selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä asemapiirroksineen ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Selvitys tulee olla tehtynä myös kiinteistöillä, joilla on käytössä kuivakäymälä. Selvityksessä tulee olla arvio asetuksen vaatimusten täyttämisestä ja ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta. Useilla kunnilla on omat lomakkeet helpottamassa selvityksen tekemistä, myös verkossa. Selvityksen saa tehdä myös kiinteistön omistaja ja se tulee säilyttää kiinteistöllä. Liitteessä 1 on mallilomake Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Selvitys jätevesijärjestelmästä ja jätevesijärjestelmän suunnitelma ovat kaksi eri asiaa. Suunnitelma tarvitaan siinä vaiheessa, kun kiinteistölle hankitaan uusi jätevesijärjestelmä tai saneerataan vanhaa. Kiinteistölle tehty jätevesijärjestelmän suunnitelma korvaa selvityksen, joten uudisrakennuksilla ei ole selvitystarvetta. Jätevesijärjestelmästä täytyy olla käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät mm. jätevesijärjestelmän perustiedot sekä ohjeet määräaikaistarkastuksiin ja huoltopäiväkirjan pitämiseen. Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään. (209/2011). Käyttö- ja huolto-ohjeista löytyy lisätietoja kohdasta Aikataulu Kuormituksen vähentämisen vaatimukset on uudisrakentamisessa (rakennuslupa myönnetty tai sen jälkeen) saavutettava heti. Vanhoilla kiinteistöillä vaatimukset on saavutettava mennessä. Mikäli kiinteistön jätevesistä aiheutuu haittaa ympäristölle tai terveydelle, on jätevesijärjestelmä laitettava kuntoon välittömästi. Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 78 2. Asetuksen mukaisia jätevesijärjestelmien toteutusvaihtoehtoja 2.1. Toteutusvaihtoehdot Asetuksen vaatimusten mukaiselle kiinteistön jätevesijärjestelmälle on teknisesti useita eri vaihtoehtoja. Valintaa tehtäessä on tärkeää olla selvillä aluekohtaisesti yleisistä vesija viemäriverkoston laajentumissuunnitelmista ja suunnitelmien toteutusaikatauluista kunnassa Vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto Kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Verkostoon voi liittyä myös kauempaa, jos kustannukset ovat kohtuulliset. Käytännössä viemäriverkostoon voi liittyä pumppaamolla useiden satojenkin metrien päästä Alueen yhteinen ratkaisu kyläpuhdistamo Alueen yhteisellä ratkaisulla tarkoitetaan kylän tai seudun yhteistä jätevesijärjestelmää. Siinä alueen jätevedet johdetaan yhteisellä putkistolla olemassa olevalle vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolle tai alueelle hankitaan yhteinen jätevedenpuhdistamo. Alueellinen ratkaisu on verrattavissa vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon Naapureiden yhteinen ratkaisu Yhteistyö naapureiden kanssa voi tuoda kiinteistönomistajille taloudellista säästöä käsittelyjärjestelmän hankinnassa ja ylläpidon ostamisessa ulkopuoliselta ammattilaiselta. Naapureiden yhteistyön ja hankkeen etenemisen perusajatuksena on asioista sopiminen jo hyvissä ajoin (liite 2, jätevesiyhteenliittymän mallilomake). Keskustelu Kirjallinen sopimus Suunnittelijan hankinta ja suunnittelu Rasitteet/rasitesopimus Rakentamisen luvat kunnasta Uusitaan järjestelmä Ylläpito itse/ostopalveluna Kuva 1. Naapureiden yhteisen ratkaisun eteneminen Kiinteistökohtainen ratkaisu Kiinteistökohtainen jätevesiratkaisu on Suomessa hyvin yleinen. Siinä kiinteistön omistaja vastaa jätevesijärjestelmän käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta. 8 Hajajätevesiopas9 2.2. Tekniset vaihtoehdot Teknisiä vaihtoehtoja hajajätevesien puhdistukseen ovat erilaiset maapuhdistamot sekä pienpuhdistamot. Jätevesi voidaan myös kerätä umpisäiliöön ja toimittaa kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Valinta tulee suorittaa kiinteistön erityispiirteet ja kiinteistön elinkaari huomioon ottaen. Vaatimattoman varustetason kesämökeille soveltuvat esimerkiksi kuivakäymälä ja imeytyskaivo (ns. saunakaivo). Kuvassa 2 on esitetty erilaisia vaihtoehtoja kiinteistökohtaiseksi jätevesijärjestelmäksi kohteisiin, joissa järjestelmään johdetaan kaikki talousjätevedet. Kaikki talousjätevedet Umpisäiliö kaikille jätevesille Maahanimeyttämö ja tehostettu fosforinpoisto* Maasuodattamo ja tehostettu fosforinpoisto* Maapuhdistamo harmaille vesille ja umpisäiliö wc-vesille Pienpuhdistamo Kuva 2. Kaikille talousjätevesille soveltuvat ratkaisut *tehostusta ei tarvita vähimmäisvaatimustason alueilla Kuvassa 3 on esitetty vaihtoehtoja kiinteistökohteisiin, joissa järjestelmään johdetaan vain harmaat jätevedet. Kuva 3. Harmaille jätevesille soveltuvat ratkaisut * Vain erityiskohteisiin, joihin muut järjestelmät eivät sovi ** Asetus ei koske vähäisiä jätevesimääriä kuin osin, kts. kohta 1.2 Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 910 Maapuhdistamot Maapuhdistamot jaetaan kahteen eri tyyppiin, eli maasuodattamoon ja maahanimeyttämöön. Käsittelyn ensimmäinen osa molemmissa on saostussäiliö, johon jäteveden sisältämät kiinteät aineet ja rasva saadaan erotettua. Uudet tehdasvalmisteiset saostussäiliöt ovat CE-merkittyjä. Suodattamossa jätevedet puhdistuvat suodattuessaan rakennetun maaperän läpi, jonka jälkeen vedet kootaan yhteen ja johdetaan purkupaikkaan. Imeyttämössä jätevedet puhdistuvat suodattuessaan luontaisen tai rakennetun maaperän läpi, mutta niitä ei koota yhteen, vaan ne kulkeutuvat pohjaveteen saakka. Maapuhdistamon voi toteuttaa erilaisilla ratkaisuilla hyvin erilaisiin olosuhteisiin. Maapuhdistamon rakentamisessa voidaan käyttää myös erilaisia suodatinmoduuleita. Maaperän vedenläpäisevyys tulee selvittää etukäteen. Maapuhdistamon luontainen fosforinpoistokyky heikkenee vuosien saatossa. Korotetun vaatimustason alueilla maapuhdistamoon tarvitaan tehostettu fosforinpoisto, jos järjestelmään johdetaan kaikki jätevedet. Pelkän harmaan veden maapuhdistamoon erillistä fosforinpoistoa ei tarvita. Fosforin poiston tehostaminen voidaan toteuttaa useilla eri vaihtoehdoilla: Fosforinsaostuskemikaalin annostelulaite, joka voidaan asentaa kiinteistön sisälle, saostussäiliöön tai fosforinpoistokaivoon. Fosforinpoistomassa kentän rakenteessa tai fosforinpoistokaivossa Umpisäiliö Umpisäiliö toimii jätevesien välivarastona, kunnes varastoidut jätevedet toimitetaan kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. Umpisäiliössä täyttymistä osoittava hälytyslaite on aina tarpeellinen. Kaksoisviemäröinnissä jo talon sisällä erotetaan putkituksilla harmaat ja mustat vedet toisistaan. Harmaat vedet johdetaan yleensä maahanimeyttämöön ja mustat vedet umpisäiliöön. 10 Hajajätevesiopas11 Pienpuhdistamot Pienpuhdistamot ovat biologiseen ja/tai kemialliseen puhdistukseen perustuvia sähköä vaativia laitteita. Biologisessa puhdistuksessa tärkeitä ovat jätettä hajottavat bakteerit. Pienpuhdistamoita ovat esim. panospuhdistamot, biosuotimet ja jatkuvatoimiset aktiivilietepuhdistamot. Biologis-kemiallisia puhdistamoita käytetään yleensä wc-vesiä sisältävien jätevesien puhdistamiseen. Markkinoilla on paljon erityyppisiä laitteita. CE-merkintä (kuva 4) ja siihen liittyvä suoritustasoilmoitus helpottavat laitteen toimintaedellytysten toteamista. CE-merkinnän vaatimukset eivät edellytä, että ko. merkitty laite puhdistaisi jätevedet suomalaisten vaatimusten mukaisiksi. Tämän takia merkinnän lisäksi laitteen tulee myös täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset. Yrityksen nimi, osoite Vuosiluku Standardin numero Standardin nimi - Tuote Tuotteen nimi - Materiaali Materiaalin nimi Puhdistustehokkuus: Puhdistusteho (orgaanisella kuormalla BOD7 = 0,22 kg/d) Puhdistuskapasiteetti: Orgaaninen nimelliskuorma BOD 7 Hydraulinen nimelliskuorma Vesitiiviys: Murtokestävyys: Pitkäaikaiskestävyys: Kuva 4. Esimerkki pienpuhdistamon CE-merkinnästä *NPD (no performance determined) = ei määritetty COD 95 % BOD 7 88 % SS 91 % Kokonaisfosfori 93 % Kokonaistyppi 44 % 0,3 kg/d 1 m 3 /d Hyväksytty NPD* Hyväksytty Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 1112 Muut ratkaisut Kuivakäymälä tai muu vaihtoehtoinen käymäläratkaisu sopii esimerkiksi kesämökeille. Kuivakäymälän nesteitä ei saa johtaa käsittelemättömänä maahan. Suotonesteitä ja virtsaa voi lisätä kompostiin pieninä määrinä. Virtsaa voi myös käyttää omalla tontilla esimerkiksi pensaiden tai kukkapenkkien lannoitukseen. Virtsaa voidaan käyttää sellaisenaan tai laimennettuna. Perusohjeena lannoitukseen on noin 1 1,5 litraa laimentamatonta virtsaa/1m 2 kasvukauden aikana (lähde: Käymäläseura Huussi ry). Kuivakäymäläjätteen kompostoinnista on käytössä erilaisia kuntakohtaisia ohjeita esimerkiksi kompostin etäisyyksistä. Harmaat vedet tulee käsitellä erikseen esimerkiksi maapuhdistamossa, harmaavesisuodattimessa tai imeytyskaivossa riippuen veden määrästä. Vähäiseksi jätevesien määrä tulkitaan ympäristövaliokunnan perusteluiden mukaan 18/2012 kun kiinteistön vuotuinen käyttöaika on vähäinen ja käytettävä vesi kannetaan tai johdetaan kantamiseen verrattavalla tilapäisellä vesijohdolla tai kiinteistö muutoin on veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton. Imeytyskaivo (ns. saunakaivo) sopii kesämökkien vähäisille jätevesimäärille. Imeytyskaivosta vesi suotautuu maaperään, joten maaperän soveltuvuus imeytykseen on todettava imeytyskokeella Jätevesijärjestelmän käyttö, hoito ja huolto Jätevesijärjestelmät vaativat säännöllistä seurantaa, hoitoa ja erilaisia huoltotoimenpiteitä. Hyvin rakennetun, laadukkaan järjestelmän saa toimimattomaksi laiminlyömällä säännöllisen huollon. Jätevesijärjestelmällä tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti järjestelmää hoidetaan. Käytännön hoitotoimenpiteet voivat olla esimerkiksi kemikaalien annostukseen, lietteen poistoon ja laitteiston puhdistukseen liittyviä tehtäviä. Ohjeet on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Käyttö- ja huolto-ohjeilla varmistetaan järjestelmän turvallinen ja luotettava käyttö myös ympäristön kannalta ja sen varmistamiseksi tarvitaan seuraavat tiedot: Ohjeet normaalille hoidolle, huollolle, tarkistuksille Ohjeet epäsäännöllisessä käytössä olevalle järjestelmälle Ohjeet mahdollisissa yleisimmissä vikatilanteissa Ohjeet määräaikaistarkastuksista (katso liite 3) ja niiden tekijästä Suunnittelijan, rakentajan sekä hoidosta ja huollosta vastaavien yhteystiedot 12 Hajajätevesiopas13 Kiinteistön omistajan tulee pitää kirjaa huoltotoimenpiteistä. Hoito- ja huoltotoimenpiteet sekä muut huomiot järjestelmän toiminnasta merkitään huoltopäiväkirjaan, kuten myös mahdolliset muutostyöt koskien järjestelmää. Käyttö- ja huolto-ohjeet tulee säilyttää kiinteistöllä ja luovuttaa uudelle omistajalle kiinteistön myynnin yhteydessä, jotta uusi omistaja saa tiedot järjestelmästä ja hyvät edellytykset jatkaa sen ylläpitoa. Pienpuhdistamoille suositellaan tehtäväksi huoltosopimus koulutetun ja valtuutetun tai muuten pätevyyden hankkineen huoltohenkilön tai huoltoliikkeen kanssa. Huollot suoritetaan laitteiden valmistajien antamien ohjeiden mukaan. Määräaikaistarkastukset voidaan tehdä huollon yhteydessä hajajätevesiasetuksen määräämän aikavälin puitteissa. Liitteestä 3 löytyy tarkempia ohjeita määräaikaistarkastusten tekemiseen Jätevesijärjestelmien tekniset vaatimukset Jätevesijärjestelmillä on erilaisia teknisiä vaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Myös käsiteltävien jätevesien laatu vaikuttaa järjestelmän valintaan. Käsitellystä jätevedestä pitäisi pystyä ottamaan näyte, jotta voidaan arvioida puhdistamon puhdistustehokkuutta. Käsiteltävien jätevesien laatu Jätevesien käsittelyjärjestelmään saa johtaa vain talousjätevesiä eli tiski-, pesu- ja käymäläjätevesiä. Muiden jätevesien johtaminen käsittelyjärjestelmään on kielletty (esim. öljy, liuottimet jne.). Mikäli jätevesijärjestelmään tulee nykyisin muita kuin talousjätevesiä (esim. tontin kuivatusvesiä, sadevesiä tai viemärin vuotovesiä), ne on jatkossa johdettava omassa putkessa käsittelyjärjestelmän ohi sekä vuotavat viemärit on korjattava tai uusittava. Näitä jätevesiä ei saa sekoittaa jätevesijärjestelmän käsittelemään veteen ennen näytteenottopaikkaa. Vanhojen järjestelmien uusimisessa usein rakennetaan koko viemärilinja uudelleen talon kivijalasta käsittelyjärjestelmälle saakka. Sisäviemäröinnin uusimisiin joudutaan, jos esim. sadevedet tulevat tasakatolta samaan viemäriin talousjätevesien kanssa. Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 1314 Näytteenottomahdollisuus Käsitellyistä jätevesistä on pystyttävä tarvittaessa ottamaan edustava näyte. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käsittelyjärjestelmän jälkeen tai läheisyydessä tulee tarvittaessa olla esim. näytteenottokaivo tai -putki, josta edustavia näytteitä voidaan ottaa, mikäli näytteenotto purkuputkesta ei onnistu. On järjestelmäkohtaisesti mietittävä, riittääkö kertanäyte vai tarvitaanko luotettavan tuloksen saamiseksi kokoomanäyte. Tuloksista voidaan todeta, onko näytteenottohetkellä kyseisellä järjestelmällä päästy hajajätevesiasetuksen mukaisiin kuormituksen vähentämisvaatimuksiin. Käytännössä asetuksen vaatimukset tulee täyttää keskimäärin jatkuvasti. Yhden näytteen perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä laitteen keskimääräisestä puhdistustehosta. Edustava näytteenotto vaatii jätevesijärjestelmän tuntemusta ja alan ammattitaitoa. Järjestelmäkohtaiset tarkistuslistat Eri jätevesijärjestelmillä on myös erilaisia teknisiä vaatimuksia suunnittelun, asennuksen, käytön ja huollon suhteen. Liitteeseen 4 on kerätty huomioonotettavia asioita eri järjestelmiä koskien Jäteveden purkupaikka Oikealla purkujärjestelyllä varmistetaan, etteivät käsitellyt jätevedet aiheuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lisäksi hyvä purkupaikka toimii kaikissa olosuhteissa ja pystyy vastaanottamaan käsittelystä sinne johdetut jätevedet. Purkujärjestelyssä on tärkeää, että: Purkuputki ei pääse jäätymään eli putki tulee eristää tai putkeen tulee asentaa lämmityskaapeli Purkupaikassa tulee olla tarpeeksi tilaa vastaanottaa sinne tulevat käsitellyt jätevedet Putken pää ei saa olla tukittu, mutta eläinten pääsy putkeen on estettävä läpällä tai ritilällä Purkupaikasta ei saa päästä vettä takaisin puhdistamoon Purkupaikan on oltava tarkastettavissa Purkuvettä ei oteta suoraan käyttöön (hygieniasyyt) Käsitellyn jäteveden näyte pitää tarvittaessa voida ottaa ennen purkujärjestelyä, jos purkujärjestelystä ei voida ottaa edustavaa näytettä. Seuraavassa esitetään erilaisia tapoja käsiteltyjen jätevesien purkamiselle. Vaihtoehtoja voi tarvittaessa yhdistellä, jotta saadaan aikaan paras mahdollinen purkujärjestely. Purku ojaan Käsitellyt jätevedet voidaan johtaa suoraan ojaan. Putken päähän suositellaan laitettavaksi pieneläinten putkeen pääsyn estämiseksi esimerkiksi ritilä tai läppä. 14 Hajajätevesiopas15 Imeytysputki Puhdistetut vedet voidaan johtaa maaperään myös tarkastuskaivon, imeytysputken ja sepelistä tehdyn jakokerroksen kautta. Tämä ratkaisu vaatii vettä läpäisevän maaperän. Putken pään voi halutessa sijoittaa ojaan. Putken pää ojassa tai kaivossa mahdollistaa tarvittaessa purkuputken puhdistamisen ja mahdollisen ylivuodon hallitun purkautumisen. Imeytyskaivo Imeytyskaivo vastaanottaa puhdistetut jätevedet. Kaivosta vesi imeytyy maaperään esim. soran läpi. Imeytyskaivo soveltuu ainoastaan pienille jätevesimäärille. Kivipesäimeytys Kaivosta imeyttämisen sijaan puhdistettu jätevesi voidaan imeyttää maaperään kivipesän läpi. Kivipesän tulee olla tarpeeksi iso ja se pitää eristää hyvin, jotta se toimii talvellakin. Purkuputken pään ympärillä ei saa olla kiviä, jotta se ei tukkeudu. Myös kivipesän tulee olla tarkastettavissa. Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 1516 3. Luvanvaraisuus Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista. Järjestelmän rakentamiseen tarvitaan joko rakennus- tai toimenpidelupa käyttökohteesta riippuen Uudisrakentajalle rakennuslupa Uudisrakentamisen yhteydessä jätevesijärjestelmän rakentaminen on osa rakennusprojektia. Jätevesijärjestelmän lupa saadaan osana uudisrakentamisen lupakokonaisuutta. Jätevesijärjestelmän osalta vaatimuksena on osaavan suunnittelijan tekemä suunnitelma, joka täyttää asetuksen, kunnan ja kiinteistön vaatimukset Vanhan jätevesijärjestelmän uusijalle toimenpidelupa Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen tai oleellinen muuttaminen vaatii toimenpideluvan. Toimenpideluvan myöntämisen edellytyksenä on osaavan suunnittelijan tekemä suunnitelma, joka täyttää asetuksen, kunnan ja kiinteistön vaatimukset. Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, ettei toimenpidelupaa tarvita mikäli jätevesijärjestelmän toimenpideluvan tarve katsotaan merkitykseltään vähäiseksi. Tällöin riittää pelkkä ilmoitus jätevesijärjestelmän rakentamisesta (Maankäyttö- ja rakennusasetus [MRA] 63 ). Jätevesijärjestelmästä on kuitenkin tehtävä vaatimukset täyttävä suunnitelma, vaikka toimenpidelupaa ei tarvittaisikaan Jätevesijärjestelmä ja muut luvanvaraiset toimenpiteet kiinteistöllä Mikäli kiinteistöllä tehdään toimenpiteitä, jotka vaativat rakennuslupaa tai lisäävät merkittävästi syntyvien jätevesien määrää ja/tai laatua, on tällöin haettava asianmukaiset luvat. Tällöin usein myös jätevesijärjestelmä edellytetään uusittavaksi. Esimerkkejä merkittävistä rakennustoimista ovat vesikäymälän rakentaminen kiinteistölle, ja talon pinta-alan laajentaminen. Jätevesijärjestelmän luvan osalta vaatimuksena on osaavan suunnittelijan tekemä suunnitelma, joka täyttää asetuksen, kunnan ja kiinteistön vaatimukset. Lisäksi on huomioitava, että käsiteltyjen jätevesien maastoon tai ojaan johtamiseen on saatava ojan käyttäjien ja maanomistajien lupa. Mikäli lupaa ei heiltä saada, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa luvan. Lupaa ei tarvita käytettäessä esim. imeytyskaivoa. 16 Hajajätevesiopas17 4. Jätevesijärjestelmän toteuttamisen vastuut 4.1. Kiinteistön omistaja 4.2. Viranomaiset 4.3. Suunnittelija Vastuu Kiinteistön omistaja on vastuussa siitä, että kiinteistöllä syntyvät jätevedet käsitellään asianmukaisesti, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia siitä, että uusi jätevesijärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sillä oikein käyttäen saavutetaan jätevesien puhdistusvaatimukset. Omistaja huolehtii myös, että rakennettavalle jätevesijärjestelmälle ja jätevesien johtamiselle haetaan tarvittavat luvat (rakennuslupa, toimenpidelupa, lupa jätevesien johtamiseen toisen ojaan). Kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmästä selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Kiinteistönomistajan tulee myös huolehtia, että järjestelmää käytetään ja huolletaan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi kiinteistön omistajan on huolehdittava riittävästä jätevesijärjestelmän kunnossapidosta. Alueellisen ELY-keskuksen vastuulla on ohjata ja edistää hajajätevesihuoltoon liittyvien säännösten toimeenpanoa ja noudattamista yhteistyössä kuntien kanssa sekä valvoa kunnille asetettujen hajajätevesihuollon järjestämiseen liittyvien velvoitteiden toimeenpanoa ja noudattamista. Mikäli jätevesijärjestelmälle vaaditaan ympäristölupa, on käsittelevänä lupaviranomaisena paikallinen aluehallintovirasto (AVI). Kunnan tulee huolehtia vesihuollon kehittämisen suunnittelusta, vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksymisestä ja haja-asutuksen jätevesilietteiden keräyksen järjestämisestä. Kunnan tulee myös antaa tarpeellisia kunnallisia säännöksiä (rakennusjärjestys, ympäristönsuojelumääräykset, terveydensuojelumääräykset ja kaavamääräykset). Kunnan rakennusvalvonnan tehtävänä on varmistua siitä, että rakentajien saatavilla on opastusta ja ohjeistusta jätevesijärjestelmien vaatimuksista ja rakentamisesta. Lisäksi kunnan on varmistuttava jätevesisuunnittelijoiden pätevyydestä. Rakennusvalvonnan tulee käsitellä rakennuslupa, toimenpidelupa tai rakentamista koskeva ilmoitus asianmukaisesti ja hyväksyä vastaava työnjohtaja. Rakennusvalvonta myös valvoo, että rakentamisessa noudatetaan rakennusluvan ehtoja ja kohteessa pidetään loppukatselmus ennen sen hyväksymistä käyttöön. Suunnittelijan tehtävänä on tehdä kiinteistölle asetuksen vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmän suunnitelma, toimia kiinteistönomistajan asiantuntijaneuvonantajana ja varmistaa, että kiinteistölle saadaan käyttötarkoitukseen sopiva järkevä ja toimiva ratkaisu. Suunnittelijan ja kiinteistön omistajan välille tehty sopimus on yksityisoikeudellinen. Suunnittelijaa pidetään oman alansa asiantuntijana, eli suunnittelija on vastuussa suunnitelman sisällöstä. Vastuuseen kuuluvat: Suunnittelijan hankkimat lähtötiedot ja mahdolliset tutkimukset Suunnitteluratkaisut ja suunnitelmat, joiden vaatimusten mukaisuus on esitetty ja tarvittaessa perusteltu Suunnitelman yksityiskohdat, joiden perusteella jätevesijärjestelmä voidaan rakentaa ja rakentamista valvoa Muut toimeksiantoon liittyvät asiakkaan tilaamat tehtävät, kuten esim. työnaikainen valvonta, työnaikaiset tarvikepiirustukset, käyttö- ja hoito-ohjeiden laatiminen Suunnittelija selvittää vesihuollon mahdollisen laajenemisen alueelle, kunnan määräykset ja linjaratkaisut (esim. korotetun vaatimustason alue). Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 1718 Pätevyys Lainsäädännössä ei ole tarkkaan rajattu sitä, kuka on pätevä suunnittelija. Mitään tiettyä koulutuspohjaa, erillisiä lisäkoulutuksia tai sertifiointia suunnittelijan ei ole pakko hankkia, vaan nämä ovat vapaaehtoisia. Esimerkiksi Suomen LVI-liitto järjestää vapaaehtoista FISE-pätevöitymisohjelmaa haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelijoille. Käytännössä kunnan rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee rakennuslupakohtaisesti suunnittelijan pätevyyden ottaen huomioon kohteen vaativuuden. Suunnittelija on tehtävään kelpoinen, jos hänellä on riittävä pätevyys (koulutus ja kokemus) suhteessa kulloisenkin suunnittelutehtävän vaativuuteen (Suomen rakentamismääräyskokoelma, RMk A2, 4.1.1, 4.1.2). Jätevesijärjestelmän suunnitelma 4.4. Urakoitsija Suunnitelman tarkoituksena on toimia urakoitsijalle rakentamisohjeena, jonka perusteella suunniteltu jätevesijärjestelmä voidaan rakentaa. Suunnitelman sisällölle on vaatimuksia hajajätevesiasetuksen lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa (Rakentamismääräyskokoelma A2 ja D1). Suunnittelijoiden käyttöön suositellaan Rakennustieto Oy:n ohjetta RT Haja-asutuksen jätevesien käsittely. Rakentamisesta vastaava mestari ja kunnan viranomainen voivat todeta rakentamisen oikeellisuuden vertaamalla rakennettua ja suunniteltua järjestelmää. Hyvä suunnittelija käsittelee suunnittelun aikana järjestelmän toimintaan ja valintaan liittyviä asioita kiinteistönomistajan kanssa ja näin sitouttaa kiinteistönomistajan tehtyyn ratkaisuun. Hyvä suunnitelma perustuu myös kyseisen kiinteistön tonttiin ja rakennuksiin tutustumiseen. Liitteeseen 5 on koottu runko siitä, mitä suunnitelman tulisi sisältää. Urakoitsija toteuttaa jätevesijärjestelmän hyväksytyn suunnitelman ja laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Urakoitsija ja kiinteistön vesi- ja viemärivastaava (KVV-vastaava) varmistavat, että rakentaminen ja sen dokumentointi ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Kiinteistön omistajan ja urakoitsijan välillä on yleensä yksityisoikeudellinen sopimus, johon perustuen urakoitsijan vastuulla on toteuttaa rakennustyö tilauksen, sen suunnitelmien ja asennettavien laitteiden asennusohjeiden mukaisesti sekä siten, että työsuoritus ja lopputulos täyttävät asetetut vaatimukset. Urakoitsijaa pidetään oman alansa asiantuntijana, eli hän hallitsee rakennustyömaata ja on vastuussa (vastaava työnjohtaja) työmaasta ja rakennustyön suorituksesta. Urakoitsijan vastuu työmaasta loppuu pääsääntöisesti silloin, kun kohde lopputarkastuksessa hyväksytään käyttöön eli hallinta siirtyy käyttäjälle. Jätevesijärjestelmän hyväksytyn lopputarkastuksen edellytyksenä on mm. vaatimusten mukainen järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Urakoitsijan tulee huolehtia takuuaikana ilmenneiden virheiden ja puutteiden korjauksesta. Mikäli rakentamisen aikana huomataan, että suunnitelmaa ei voida toteuttaa, tulee silloin ottaa yhteyttä suunnittelijaan sekä viranomaiseen, joka ratkaisee, miten toimitaan. Pienissä muutoksissa/poikkeamissa riittää usein korjauksen tekeminen esim. asemapiirrokseen, mutta suuret muutokset voivat vaatia suunnitelman uusimisen ja uuden viranomaiskäsittelyn. Vinkki: Kiinteistön omistajan kannattaa myös itse dokumentoida maanpinnan alle piiloon jäävät jätevesijärjestelmän rakenteet huolellisesti esimerkiksi valokuvin. 18 Hajajätevesiopas19 5. Yhteenveto Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien toteutukselle on useita vaihtoehtoja. Osaavan suunnittelijan, urakoitsijan ja vastuullisten laitevalmistajien ratkaisuista löytyy vaihtoehto jokaisen kiinteistön jätevesien puhdistamiseksi. Jätevesijärjestelmän toimivuuden varmistaa säännöllinen huolto. Järjestelmillä on erilaisia vaatimuksia asennuksen, käytön ja huollon osalta, jotka pitäisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää puhdistetun jäteveden purkujärjestelyihin, koska ne ovat useissa tapauksissa tyypillisimpiä ongelmien aiheuttajia. Myös vastuukysymykset nousevat usein esille. Jätevesijärjestelmän toteuttamiseen osallistuu useita eri tahoja, joten vastuita olisi hyvä selkeyttää. Suunnittelijan tehtävänä on laatia jätevesijärjestelmästä suunnitelma, joka täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset sekä soveltuu kohteeseen. Urakoitsija puolestaan rakentaa jätevesijärjestelmän suunnitelman pohjalta. Viranomaiset valvovat prosessia, mutta lopullinen vastuu järjestelmästä on kiinteistön omistajalla. Hyvin suunniteltu, oikein asennettu ja laadukas jätevesijärjestelmä ei toimi kunnolla, jos kiinteistön omistaja laiminlyö järjestelmän hoidon ja huollon. Tämän takia on tärkeää, että jätevesijärjestelmän toteuttaminen hoidetaan hyvin ja omistaja sitoutuu hankkimaansa jätevesijärjestelmään. Lähteet Liitteet Ympäristönsuojelulaki 86/2000 p%c3%a4rist%c3%b6nsuojelulaki (vierailtu ) Hajajätevesiasetus 209/2011 (vierailtu ) Ympäristövaliokunnan mietintö jätevesiasetuksen toimeenpanosta eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ymvm_18_2010_p.shtml Käymäläseura Huussi ry Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely. Suomen ympäristökeskus Jätevesikuormituksen vähentäminen. Liite 1. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä Liite 2. Jätevesiyhteenliittymän mallilomake Liite 3. Ohjeet jätevesijärjestelmien määräaikaistarkastuksista Liite 4. Tarkistuslistat maapuhdistamoille, pienpuhdistamoille ja umpisäiliöille Liite 5. Jätevesijärjestelmän suunnitelman esimerkkisisältö Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 1920 Malli kiinteistön jätevesijärjestelmän selvityksestä Kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmän selvitys, vaikka kiinteistöllä olisi vain kuivakäymälä. Netistä löytyy valmiita malleja täytettäväksi. 20 Hajajätevesiopas21 Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 2122 22 Hajajätevesiopas23 Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 2324 24 Hajajätevesiopas25 Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 2526 26 Hajajätevesiopas27 Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 2728 jatkuu seuraavalle sivulle 28 Hajajätevesiopas29 Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 2930 30 Hajajätevesiopas31 Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella 3132 , 3. painos, 2000, FRAM Samankaltaiset tiedostot
1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee Lisätiedot TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1
TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1. Lisätiedot Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?
Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman Lisätiedot Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset
Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon Lisätiedot Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki Lisätiedot Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien Lisätiedot Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä Lisätiedot haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino
Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4 Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot Jätevesien käsittely kuntoon
Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä Lisätiedot Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella
Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston Lisätiedot haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila
Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien Lisätiedot VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN
VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA Lisätiedot KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet
KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien Lisätiedot SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija Lisätiedot Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.
Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala Lisätiedot OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.
Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, Lisätiedot TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä Lisätiedot Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä
HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa Lisätiedot Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
26.4.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön Lisätiedot CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN
CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Lisätiedot KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön Lisätiedot SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN
Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY
HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen Lisätiedot Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä Lisätiedot SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o
Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite: Lisätiedot Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009
HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003) Lisätiedot TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)
Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä Lisätiedot KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014
Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja Lisätiedot Näytteenotto ja tulosten analysointi
Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä Lisätiedot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.
Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, Lisätiedot Jätevesijärjestelmän suunnitelma
1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta Lisätiedot Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista:
2282 1. JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT Liite I Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 1) saostussäiliö (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai Lisätiedot KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet Lisätiedot Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa Lisätiedot Kesärannan ranta-asemakaavaalueen
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... Lisätiedot JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN
JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 - Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 1.4.2004 mennessä määritellään mm., mille alueilla viemäriverkosto Lisätiedot Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu
Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton Lisätiedot Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa
Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Lisätiedot JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä Lisätiedot Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa
6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien Lisätiedot Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite: Lisätiedot SELVITYS & SUUNNITELMA
Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä) Lisätiedot Ennen hajajätevesiasetusta
8.4.2011 Lauri Tarasti: Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn uudistus Ennen hajajätevesiasetusta Vuonna 1961 annetussa vesilaissa (264/1981) saostuskaivokäsittely säädettiin haja-asutuksen jätevesien Lisätiedot TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA
SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä Lisätiedot WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot
WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2011. 209/2011 Valtioneuvoston asetus
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2011 209/2011 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Annettu Helsingissä 10 päivänä Lisätiedot KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT TURUSSA 20.5.2011
KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT TURUSSA 20.5.2011 Risto Mansikkamäki ympäristökeskuksen johtaja Keski Uudenmaan ympäristökeskus Keski Uudenmaan ympäristökeskus Keski Uudenmaan ympäristökeskus on Järvenpään ja Keravan Lisätiedot Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue
Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen Lisätiedot Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä
1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja Lisätiedot Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia
Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen Lisätiedot Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011
Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi Lisätiedot SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl
Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään Lisätiedot OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?
JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat Lisätiedot HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESISUUNNITELMAT. Vesipäivä 22.3.2013 Vs. johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka
HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESISUUNNITELMAT Vesipäivä 22.3.2013 Vs. johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka Lainsäädäntöä Mikkelin seudun ympäristösuojelumääräykset 11.6.2012 Vna Talousvesien käsittelystä viemäriverkoston Lisätiedot Haja-asutuksen jätevesien käsittely
Haja-asutuksen jätevesien käsittely Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 3 : Talli, navetta, lantasäiliö, käymälä tai muu sellainen laitos on niin tehtävä, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä haittaa. Lisätiedot Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella
Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille Lisätiedot Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)
Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite Lisätiedot Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet
Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts Lisätiedot Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinti ja -käsittely Turku, 28.11.211 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Haja-asutuksen jätevesien koostumus Lisätiedot SELVITYS & SUUNNITELMA
CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla Lisätiedot Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS
1 KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS Sisältö 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin... Lisätiedot Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa Lisätiedot JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI- VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA
1(4) Varkauden kaupunki RAKENNUSVALVONTA Pieksämäen kaupunki Keski-Savon yhtenäiset käytännöt Leppävirran kunta Joroisten kunta Heinäveden kunta 1.2.2016 v 1.0 Käytäntöä koskevat mahdolliset kuntakohtaiset Lisätiedot Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija Lisätiedot TÄMÄ ON SOPIMUSMALLI YHTEISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ.
TÄMÄ ON SOPIMUSMALLI YHTEISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ. JOHDANTO 1.1.2004 tuli voimaan Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen Lisätiedot Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon
Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella Lisätiedot JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA
JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA JOHDANTO Tämän haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan ohjeen tarkoituksena on antaa ohjeita talousjätevesien Lisätiedot Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry
Jätevesisuunnitelma Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Miksi opettaa suunnittelijoita suunnittelemaan? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n suunnitelmaselvitys (Minttu Peuraniemi, 2007) KVVY Lisätiedot Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät
Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön Lisätiedot VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN
VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA Lisätiedot Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.
Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset Lisätiedot Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet
Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Erja Werdi, ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 11.5.2016 Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus ohjelma Teemat 1. Esittely, osallistujat ja lyhyt selostus Lisätiedot Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2003 Ympäristöministerin esittelyn mukaisesti Lisätiedot Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008
Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta Lisätiedot Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen. Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka
Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka MIKÄ ON VALONIA? Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä V-S Lisätiedot SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon Lisätiedot NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke
NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa, Lisätiedot Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet
Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4 Lisätiedot 4) sadevesiä, hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesijärjestelmään ennen jätevesien käsittelyä;
1 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 542/2003) Haja-asutusalueelle rakennettavan Lisätiedot Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen
Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen Lisätiedot Voppe-jätevesikoulutus 13.11.2009 Kankaanpää. Tulkintaopas. Tero Forsman. tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990
Voppe-jätevesikoulutus 13.11.2009 Kankaanpää Tulkintaopas Tero Forsman tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), 20500 Turku www.valonia.fi/jatevesi, tero.forsman@valonia.fi Lisätiedot JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA SIPOON KUNTA Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Lupajaosto
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA SIPOON KUNTA Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Lupajaosto Saapunut PL 7 04131 SIPOO Lupanumero Hakija Nimi Puhelin kotiin / työhön Postiosoite Suunnittelija Nimi Puhelin Lisätiedot RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden Lisätiedot BioBox XL n asennus, hoito, huolto
650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä Lisätiedot TALOUSVESIEN KÄSITTELY
Antti Lammi 18.3.2010 TALOUSVESIEN KÄSITTELY ASETUS ASTUI VOIMAAN 1.1.2004 VUODEN 2005 LOPPUUN MENNESSÄ JOKAISEN PITI TEHDÄ KIINTEISTÖLLE SELVITYS NYKYISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ JA LAATIA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Lisätiedot Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012
Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten Lisätiedot Voppe-jätevesikoulutus 19.10.2009 Eura. Tulkintaopas. Tero Forsman. tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990
Voppe-jätevesikoulutus 19.10.2009 Eura Tulkintaopas Tero Forsman tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), 20500 Turku www.valonia.fi/jatevesi, tero.forsman@valonia.fi Lisätiedot VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN
VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA Lisätiedot Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla
Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute