Source: http://docplayer.fi/1915507-Tukes-ajankohtaispaiva-20-11-2013-hannu-eromaki-inspecta-tarkastus-oy.html
Timestamp: 2017-01-19 15:20:03+00:00
Document Index: 7606696

Matched Legal Cases: ['kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐TUKES ajankohtaispäivä Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
TUKES ajankohtaispäivä Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
Download "TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy"
1 TUKES ajankohtaispäivä Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy2 NYKYTILANNE Määräys SM :A 60 Paloilmoittimen hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta ja tarkastuksesta on kumoutunut (sammutuslaitteistoasetusta A 65 ei ole kumottu) Nyt olemme tilanteessa, jossa valmiita yleiseurooppalaisia normeja löytyy kaksi: -EN TS (CEN-julkaisu, SFS-käännös suomeksi 2/2008) -CEA 4040 (CEA-julkaisu, Euroopan Vahinkovakuutuskomitea) Asennuksissa käytetään ST Ohjetta 2009: Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito. Päivitettävä ensitilassa vastaamaan paremmin EN 54-14! Uusi yhteinen paloilmoitin- ja sammutusasetus tulisi saada käyttöön pikaisesti. Puute näkyy kentällä, jotkut toimijat käyttävät hyväkseen. Yhtenäinen uusittu toteutuspöytäkirja sitä kautta yhteneväiset käytännöt palo- ja sammutustoimialoille. Sopimusoikeudellinen asiakirja, jonka toteutusosapuolet yhdessä hyväksyvät. 23 Kiinteistölaitteistojen määräaikaistarkastukset TARKASTUSKOHDE Henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit, liukuportaat ja käytävät sekä vammaishissit TARKASTUSVÄLI (vuotta) 2 (2.tarkastus 4v) Viittaus säädökseen KTMp 663/1996 Tavarahissit, hyllystöhissit, pikkuhissit sekä isot nostoovet (korkeus yli 5 m tai paino yli 400 kg) 3 (2.tarkastus 4v) KTMp 663/1996 Tavalliset nosto-ovet 5v (2.tarkastus 4v) KTMp 663/1996 Kiinteistöjen sähkölaitteistot: Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Paloilmoittimet Laitteistot, jotka rakennusluvan ehtona Muut laitteistot Automaattiset sammutuslaitteistot: Sprinklerit Kaasujärjestelmät ja puukerrostaloissa olevat järjestelmät KTMp 517/1996 Sisäasiainministeriön päätös /Tu33 Sisäasiainministeriön asetus /Tu33 Nosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet 1 VNp 856/1998 Paineastiat Autoklaavit ja höyrykattila Muut rekisteröidyt paineastiat (Sammutuslaitteistot!) 2 4 KTMp 953/1999 34 KOSKA TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA TULEE TEHDÄ Uudet kohteet aina, tehtävä ennen töiden aloittamista, rakennuslupavaihe Kun kohteeseen on haettu rakennuslupaa tai toimenpidelupaa Paloviranomainen edellyttää muuten. Kun keskuskoje uusitaan kokonaan uuden tyyppiseksi. Laajennukset: Jos olemassa vanha tot.ptk., niin siihen lisäykset esim. liitesivu tai päivämäärällä erottelu vaatimuksiin, ei uutta TÄSSÄ kohtaa on annettu pelastusviranomaiselle mahdollisuus puuttua ja esittää toiveita paloilmoittimen asentamiseen, ei enää jälkikäteen. 45 KOSKA TARKASTUS PALOILMOITTIMEEN Asennustarkastus aina (asennusliikkeen/paloilmoitinliikkeen) myös mahdollisista käyttöönotossa/määräaikaistarkastuksessa havaittujen puutteiden korjauksista edellytettävä osoitteen lisäys, ohjelmointia joten paloilmoitinliikkeen asennustodistus Tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastus kun uusi kohde tai oleellinen muutos paloilmoittimeen Keskuskojeen vaihto/uusinta Muutos riittävän iso, kohteeseen tehty muutoksesta toteutuspöytäkirja Oleellisia muutoksia esim. paloryhmiin, ilmaisinlajiin tai paikantamiskaavioihin Paloviranomainen tai asiakas edellyttää Epäselvissä tilanteissa yhteys tarkastuslaitokseen/viranomaiseen, kohteen määräaikaistarkastuksen aikaistaminen! Riittääkö pelkkä paloilmoitinliikkeen asennustodistus? Yksittäisten ilmaisinten lisäys ei edellytä maalipesu kohteet ei välttämättä eli samat ilmaisimet samoille paikoille takaisin 56 Erhemaksun vaikutukset tarkastuslaitoksella Asiakkaat kyselevät havaituista poikkeamisista, positiivista! Korvausvaateita! Kuka vastaa, miksi ei ole puututtu aikaisemmin jne. Vähemmän positiivista! Pelastusviranomaiset kyselevät onko aihetta laskuttaa hälytyksiä ja mitä voisi tehdä. Selkeää koulutustarvetta! Pyydetty pöytäkirjoja edellisistä tarkastuksista, haetaan maksumiestä, mikä on pelastusviranomaisen vastuu jos toteutuspöytäkirjan määrittely lähtökohtaisesti virheellinen tai käyttöönotossa havaittujen puutteiden korjausten valvonta hoitamatta? Tarkastuslaitoksen tulee puuttua havaittuihin epäkohtiin. Puututaan käyttöönottovaiheessa havaittuihin virheellisyyksiin, jos voidaan, ratkaisevaa on käytettävissä olevat suunnitteluperusteet ja tot. ptk., musta tuntuu perusteella ei voida täysin kumota asennusta vaikka kokemusperäisesti toisin onkin, hinta on valinnan ratkaisut. Määräaikaisilla tulee tarkastuslaitoksen puuttua erheellisiin, aiheuttaa kysymyksen miksei ennen puututtu, mitä huolto tehnyt! Toteuttaneen paloilmoitin/sammutusasennusliikkeen vastuuhenkilön vastuu! Tarkastuslaitoksen tarkastajan vastuu! VAARANA ylilyönnit tot.ptk. vaatimuksissa tai ohjeiden vastaisten toteutusten hyväksyminen (ilmaisinmuutokset, erilaiset tekniset/ohjelmalliset estot) 67 KAAPELIEN SUOJAUS TULIPALOLTA EN MUKAAN (E 1 kohta : Asennusten, joiden edellytetään toimivan palon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky säilyy tarvittavan ajan) Kaapelit, joiden tulee toimia kauemmin kuin 1 minuuttia palon havainnoinnin jälkeen pitää olla palonkestäviä vähintään 30 minuutin ajan. Näitä kaapeleita ovat; 1) ilmoitinkeskuksen ja erillisen virtalähteen liitoskaapelit; mukaan lukien kaapelit hälytinlaitteisiin ja niiden teholähteisiin 2) monessa erillisessä osassa olevat ilmoitinkeskuksien väliset liitoskaapelit 3) pääilmoitinkeskuksen ja kaikkien rinnakkaisnäyttölaitteiden väliset liitoskaapelit 4) pääilmoitinkeskuksen ja kaikkien toisto-ohjauslaitteiden paneelien väliset liitoskaapelit 5) kaikki kaapelit, joiden halutaan toimivan viiveen jälkeen palon tutkintaa varten Määriteltävä suunnitteluvaiheessa suunnittelija/pelastusviranomainen, minkä pitää toimia palon aikana. Myöhäistä toteutusvaiheessa tai enää käyttöönottotarkastuksessa 78 Turvajärjestelmien toiminta-aikasuosituksia (ST 51.06). JÄRJESTELMÄ AIKA, minuutteina Paloilmoitinjärjestelmä (2) 30 Painovoimaiset savunpoistojärjestelmät (2) 30 Evakuointikuulutusjärjestelmät (2) 30 Sammutusjärjestelmät, OH, LH (3) 60 Välttämättömät lääkintälaitteet (2) 60 Syöttökaapelit erityiskohteissa, esimerkiksi museot (3) 60 Pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit (3) 60 Muut hälytysjärjestelmät, esimerkiksi häkä (4) 60 Merkki- ja turvavalaistus (1) 60 Koneelliset savunpoistojärjestelmät (3) 90 Paineenkorotuspumput (3) 90 Palopumput, vesilähteet (3) 90 Sammutusjärjestelmät, HHP, HHS, OH (3) 90 Taulukossa sulkeissa oleva numero kertoo kuka tai missä ko. aika on määritelty: 1.Viranomaismääräyksessä 2.Standardissa 3.Suositus, jota käytetään yleisesti EU:n alueella 4.Toiminta-aika määritellään riskikartoituksen perusteella 89 YHTEENSOPIVUUDEN OSOITTAMINEN Tarkastuksella ei saatu näyttöä paloilmoittimen keskuskojeen ja siihen liitettyjen ilmaisinten yhteensopivuuden osoittamisesta Standardin EN mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla (TUKES-tiedote ). Poikkeava menettely yhteensopivuuden osoittamisessa on kirjattava toteutuspöytäkirja menettelyssä yhdessä paloviranomaisen kanssa, jossa tulisi ottaa kantaa myös ko. järjestelyn mahdolliseen väliaikaisuuteen, [Ohje 2009/2010 ; TUKES-tiedote , laitelaki 2007/10..\TARKASTUS.docx10 Erityissammutuslaitteista Aerosolisammutuslaitteistot: Jos liitetty paloilmoittimen tulee tarkastuksen piiriin, edellyttää asennusliikkeeltä erityissammutuslaitteisto tutkintoa. Ongelma nyt asennetut laitteistot jotka liitetään myöhemmin paloilmoittimeen, ei vastuullista henkilöä löydy, ei ohjeita yms. Pönttö seinään ja perävalot häipyy. Eivät korvaa muuta suojausta! Vesisumulaitteistot: Omia laitetoimittajien suunnittelusääntöjä, eivät perustu testeihin, käytetään omista osista koottuja pumppuviritelmiä, asennustyön suorittavat henkilöt joilla ei alalta kokemusta, sähköstä täysin riippuvia, toimivatko kaikki tositilanteessa kuten on tarkoitettu? Toimintamerkinannot paloilmoittimiin osittain pumppujen käynti tiedoista, virheellisiä kytkentöjä. Toteutuksissa käytetään hyväksymättömiä osia, kun ei kerran selkeitä vaatimuksia, kuitenkin vastaavassa normaalissa sprinklerissä tulee käyttää. Voidaanko esim. asunto sprinklauksen mitoitusta käyttää sairaalan yleisten tilojen suojauksessa, erilaisia käytäntöjä eri puolilla maata? Asianmukaisesti toteutettuna hyviä laitteita oikeissa paikoissa. 1011 Hoito- ja majoitusliikkeet Osa majoitusliikkeistä ja myös muutamia sairaaloita (mm. keskussairaala) /hoitolaitoksia edelleen osittain lämpöilmaisun varassa, majoitus- ja potilashuoneiden osaltakin, yleisistä tiloista puhumattakaan. Laki 486/2003 ja lain perusteluosassa edellytetään käytettävän savunilmaisuun perustuvaa ilmaisinta ja hälyttimien kuuluvuuden uudelleen arviointia pelastusviranomaiselta. (SM kiertokirje 1983? Sairaaloiden potilashuoneissa ja yleisesti sähkötiloissa käytettävä savuilmaisua.) Sprinkler tarvitaan, mutta ei yksin riittävä. Savuun perustava palonilmaisu asuintiloissa myös saatettava määräysten mukaiselle tasolle. 1112 Mummolasuojaus Sammutuslaitteisto ei yksinään riittävä, aina lisäksi savunilmaisuun perustuva palovaroitinjärjestelmä/paloilmoitin Jos palovaroitinjärjestelmä: -ei saa liittää hätäkeskukseen -palopainikkeita ei saa olla tai ne on merkittävä tekstein ei ole yhdistetty hätäkeskukseen soita Sammutuslaitteisto kytkettävä hätäkeskukseen tai muuhun jatkuvasti valvottuun paikkaa vikavalvotusti. Ilmoituksensiirtolähettimen tehonsyöttö otettava EN 54-4 mukaisesta virtalähteestä, vikavalvottu, 72 h varakäynti. Kaikkien palovaroitinjärjestelmien virtalähde ei täytä tuota. Yksi ilmoituksensiirtojärjestelmä täyttää EN 54-4 vaatimukset suoraan. - Tulisi käyttää varoitinjärjestelmänä hyväksyttyjä paloilmoitintarvikkeita, josta ei enää iso kustannus tehdä kunnolla paloilmoittimella, joka edes jossain valvonnan piirissä 1213 Paloilmoittimen ja sammutuslaitteistojen asennuksissa huomiotavaa. (EN 5980) 16 Hälytykset ja hälytyslaitteet 16.1 Poistumishälytys Poistumishälytyksen tarve määritellään yleensä kansallisessa lainsäädännössä. 16) (toteutetaan yleensä paloilmoittimella tai palovaroittimella) Jos rakennukseen ei kansallisten määräysten mukaan edellytetä poistumishälytystä, asuntosprinklerilaitteistossa on oltava vastaava toiminto. Veden virtauksen käynnistyessä poistumishälytyksen merkkiäänen on kuuluttava ainakin siinä asuin- ja majoitustilassa, jossa lauenneet sprinklerit sijaitsevat. Hälytyksen äänenvoimakkuuden on oltava vähintään 65 db(a) ja vähintään 10 db(a) voimakkaampi kuin tavallinen taustamelu. Makuutiloissa hälytyksen äänenvoimakkuuden on oltava vähintään 75 db(a) vuoteen kohdalla. Kuulovammaisille tarkoitetuissa tiloissa on käytettävä muita vastaavia hälyttimiä. 1314 Palvelutalo ja rivitalot Palovaroitinj Palovaroitinj Palovaroitinj Palvelutalossa paloilmoitin ja sprinkler. Vanhustenrivitaloissa paloilmoitinlaitteilla toteutettu palovaroitinjärjestelmä Yksi sprinklerin toimintamerkinanto, ei virtausvahteja rivitalon putkistossa Sprinklerin toiminta ei anna hälytystä rivitaloissa, ei selvyyttä mikä hälyttää. Palvelutalossa luullaan hälytyksen tulevan heiltä. Tulee olla omat virtausvahdit/venttiilit eri rakennuksiin, joista hälytykset johdetaan eteenpäin niihin rakennuksiin joissa palo mahdollisesti on. sprinklerkeskus Paloilmoi tin 6115 Palvelutalon määräaikaistarkastuksella havaittu Asuntoja 361 kpl yhteenkytkettyjä kerrostaloja, isot yhteiset tilat. Rakennuksissa sprinkler, pumppaamolla toteutettu SFS 5980 mukaisesti. Paineellinen vesisäiliö sammutusjärjestelmä kiinteistön yhdellä osalla(15 paikkainen hoitokoti), jolla myös täydellinen paloilmoitin. Ei hälyttimiä(kelloja) muualla kuin ulkona ja hoitokodissa Ei painikkeita! Hyväksytty käyttöönottotarkastuksessa! Kts. SFS16 Sammutuslaitteistojen asennusliikkeiden huolehtimisvelvoite Tulee huolehtia muustakin kuin varsinaisesta putkistoasennuksista Sähkönsyöttö tulee toteuttaa siten että järjestelmä toimii myös tarvittavan ajan. Paloilmoittimeen liittäminen oikein tehty ja kokeiltu Onko palohälyttimet kiinteistössä, tuleeko paloilmoitin/palovaroitin! Paloilmoittimen kaaviot ST-ohjeen 2009 mukaisesti päivitetty laajennusten yhteydessä. Ilmoituksensiirto toteutettu vaatimusten mukaisesti, jatkuvasti miehitetty paikkaan /SE EI OLE talonmiehen kännykkä. (SFS 5980 tason 1 laitteisto sallii kännykän) Vesilähteen riittävyys, ei saa mitata miten todennetaan? Myydään ilman vesilähdettä? Sammutuslaitteistotarkastajahan tulisi tarkastaa myös nämä asiat, jos ei osaa niin paloilmoitintarkastaja (sähkötarkastaja? sähkösyöttö/pumput) 1617 Sprinklerin kuntotutkimuksissa havaittua Suuttimissa ei oltu havaittu toimimattomuuksia edes silloinkaan kun suuttimet olivat maalattuja. Suutinotantaan tarvitaan ehdottomasti kohdetta kohti min. 20 suutinta, kuten standardi edellyttääkin. (Tämä on pitkälti koestuslaboratorion näkemys, jotta heidän testituloksiaan voidaan pitää riittävän luotettavina): Putkistoissa on havaittu korroosiovaurioita (kuivien putkistojen osalta) ja putkistoissa on havaittu sakkaa (märkien putkistojen osalta). Ehkäpä olennaisimpana asiana nousi kuitenkin kuntotutkimuksen saavutuksista hitsausvirheiden löytyminen. Nämä ovat toki olleet varmasti jo käyttöönotosta ja/tai saneerauksesta/laajennuksesta lähtien, mutta nykyaikaisella mittausmenetelmällä siis helposti havaittavissa. Vastaavaa menettelyä ei käytetä käyttöönottoon liittyvissä tarkastuksissa 1718 Paineastia-asetuksen mukaiset tarkastukset sammutuslaitteistoissa (KTMp 953/1999) Painesäiliöiden (til. x paine=3000) määräaikaistarkastus pääsääntöisesti tekemättä, 4 vuoden välein, joka toinen kerta sisäpuolinen tarkastus (8v) Erityisesti havaittua paineellisilla sammutevesisäiliöillä varustetuissa järjestelmissä, osassa putkistoja on kemiallisen reaktion aiheuttamia sakkaantumisia ja jatkuvaa paineen nousua yli sallitun käyttöpaineen. Tukkeentuuko putkistot jos sakka liikkeelle kun laukeaminen tapahtuu? Eivät ole spr. kuntotutkimuksen piirissä! Kaasusammutuslaitteistoissa paineellisten osien vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa puutteita ja ihmettelyä Sammutesäiliöiden ja yhteen kytkettyjen kaasupullojen sijoituspaikkasuunnitelmat puuttuu, laadittava myös vanhoihin asennuksiin. Uusia laitteita ei saisi ottaa käyttöön ennen ko. suunnitelman tarkastusta. Yhteenvetona: Kaikille toimijoille asia osittain uusi vaikka asetus ollut pitkään voimassa, muutos vastarintaa ja vastuun siirtelyä. 1819 Mitä odotetaan Uusi hyvä asetus ensitilassa Yhtenäinen toteutuspöytäkirjamalli ja käytäntö sekä palo- että sammutuspuolelle. (kaikki turvajärjestelmät!) Paremmat edellytykset saada aikaan toimiva turvallisuusjärjestelmä koko kiinteistöön. Tarkastetaan koko kiinteistön turvajärjestelmiä kokonaisuutena, mukaanlukien savupoistot yms. Yhteiskäytön huomioiminen. ST ohje 2009 päivitettävä vastaamaan paremmin standardia EN /CEA 4040 Laitetoimittajien tulee päivittää suunnitteluohjeensa esim. palokestoisuuden osalta. Ilmoituksensiirrolle selkeät vaatimukset myös siirtotien/valvomoiden/ operaattoreiden osalta. 1920 marraskuuta 2013 Hannu Eromäki Samankaltaiset tiedostot
Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei Lisätiedot Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta
Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja Lisätiedot Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta Lisätiedot Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 26.2.2010
Korjauslehti ST-ohjeistoon 1 sivu 1 (5) KORJAUSLEHTI Korjaus 1: Johdanto, 2. sarake (4. painoksessa): Edellisten lisäksi paloilmoittimen toteutuksessa noudatetaan laitteiden osalta eurooppalaisia EN 54 Lisätiedot Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Lisätiedot PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8
PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa Lisätiedot Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö Lisätiedot Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.
Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.2008 Selvitysprojektin taustaa Laki pelastustoimen t laitteista Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne Lisätiedot SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA
SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET Lisätiedot Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)
hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3 Lisätiedot Tarkastuskeskuksesta palveluyritykseksi
Tarkastuskeskuksesta palveluyritykseksi Suomi liittyy EU:iin Vapaa kilpailu toimialalla Liikelaitos Valtion omistama osakeyhtiö Yksityinen osakeyhtiö 1995 1998 2002 2007 Teknillinen tarkastuskeskus TTK Lisätiedot AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN
AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON Lisätiedot ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko
ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus Lisätiedot Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit
Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki Lisätiedot Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut Lisätiedot AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS
AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen Lisätiedot Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (6 pvä) 20.9., 18.10., 19.10., 8.11., 9.11. ja 24.11.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel
Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (6 pvä) 20.9., 18.10., 19.10., 8.11., 9.11. ja 24.11.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 2155 6 pv+ alv 23%. 20.9.2011 Sisältö: YLEISTÄ ASIAA/SAMMUTUSLAITTEISTOTUTKINNON Lisätiedot Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena
Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen Lisätiedot Sammutuslaitteiston hankintaprosessi, monikriteeri-ilmaisimet (henkilöturvallisuuskohteet)
Sammutuslaitteiston hankintaprosessi, monikriteeri-ilmaisimet (henkilöturvallisuuskohteet) Tapio Sten Tampereen aluepelastuslaitos palotarkastusinsinööri tapio.sten@tampere.fi Esitys Poistumisturvallisuusselvitysvelvoite Lisätiedot Vuonna 2007 poimittu erheelliset paloilmoitukset
ERHEELLISET PALOILMOITUKSET Tomi-Pekka Olkkonen Palotarkastusinsinööri / erheelliset paloilmoitukset Tampereen aluepelastuslaitos / Tampereen toimialue Satakunnankatu 16 33100 TAMPERE gsm. 040 569 8989 Lisätiedot Sähköpalojen torjunta
Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Määritelmä... 1 4. Vaatimukset sähköpalojen torjumiseksi... 1 4.1 Sähkötöiden tekeminen... 1 4.2 Sähkölaitteiden tarkastukset... Lisätiedot Valvottu ilmoituksensiirto
Valvottu ilmoituksensiirto Hätäkeskusyhteys palveluna Sampo Jokinen 2.9.2009 Hälytyksensiirtojärjestelmät, ilmoituksensiirto -Tapa siirtää automaattisia hälytyksiä Hätäkeskuksiin -Tapa luoda valvotut hälytyksensiirtoyhteydet Lisätiedot Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta
Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset Lisätiedot Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo
Paloilmoittimet Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo 1 Palonilmaisualan yhdistys ry Palonilmaisualan yhdistys ry on perustettu Lisätiedot Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)
Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet Lisätiedot AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI
AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA Lisätiedot Erheelliset paloilmoitukset
Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on Lisätiedot LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat
1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden Lisätiedot Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan
Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista Lisätiedot Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON Lisätiedot Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa
Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Marko Vuorinen VSSHP, TYKS, käyttöpäällikkö 7.2.2013 Esityksen sisältö Esityksen rajaus; lääk.happi & hengitys/instr.ilma Lainsäädännöllistä Lisätiedot ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel
ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Tavoite: Koulutuksessa käydään läpi laitteita Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN Lisätiedot Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen
Paloilmoittimien liittäminen hätäkeskukseen Palopäällystöliitto Syysopintopäivät 28.10.2014 Oulu Paavo Tiitta Riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS Isäntäkuntana Lisätiedot Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel. Ohjelma. Hinta: 1325 + alv 23% 20.9.
Sammutuslaitteistohenkilöiden koulutus (3 pvä) 20.9, 18.10 ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Ohjelma 20.9.2011 Sisältö: YLEISTÄ ASIAA/SAMMUTUSLAITTEISTOTUTKINNON VALMENNUSPÄIVÄ Lisätiedot S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5.
Turvatekniikan keskus S6-2003 23.5. 2003 HISSIEN TARKASTUS 1. YLEISTÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) antaa tämän ohjeen sähköturvallisuuslain, SL (410/1996, 913/2002), 56 :n nojalla. Hissien ja eräiden Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika Lisätiedot FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:
Lausunto () 3.5.03 Julkinen Lehto Raimo Turvallisuus ja Infra Öljyalan Keskusliitto Standardiehdotus SFS 3357 PALAVIEN NESTEIDEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 6/3,.4.03 FK LAUSUNTO Lisätiedot Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko
Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite Lisätiedot Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta
SELVITYS 1 (13) Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta Hannu Nuolivirta Turvatekniikan keskus Joulukuu 2004 SELVITYS 2 (13) Otsikko... 1 1. Johdanto... 3 2. Selvityksen tekotapa Lisätiedot Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus
Sivu 1/13 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Dnro Sm-1999-440/Tu33 Antopäivä 21.7.1999 Voimassaoloaika 1.9.1999-31.8.2004 Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/99 ) 23 ja 31 Laki pelastustoimen laitteiden Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Loimalahden leirikeskus Majalahdentie 1, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 06.09.2013 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 Muokkauspäivä: 17.08.2015 2 (10) Loimalahden Lisätiedot TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 12.1.2012
TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 2 (7) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käsitteet... 3 3 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 4 3.1 Huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto- Lisätiedot Miksi uusitaan? Paavo Hakala PH koulutus 2
Miksi uusitaan? Tämä on vasta lausuntovaiheeseen menevää esitystä, ei siis lopullista. Teksti muuttuu vielä varmasti. Aikaisempi painos yliampui melkoisesti Asennukset alkoivat eriytyä maantieteellisesti Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko Lisätiedot Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne
Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus Lisätiedot Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi
Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi SAVUNHALLINNAN SUUNNITTELUSEMINAARI Messukeskuksen auditorio klo 10-12 Oy +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Engineering & Innovation Electricity & Fire Lisätiedot Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten
Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi Sisällysluettelo: TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteet... 3 3. Erheellisten paloilmoitusten Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo Lisätiedot Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2.
1 TEKNINEN SELOSTUS Rakennuskohde: Rakennushankkeen nimi on Palvelukoti Onnela dementiakodin laajennus ja urakan laajuuteen kuuluu laajennuksen lisäksi nykyisen päärakennuksen sammutusjärjestelmän suunnittelu Lisätiedot SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista
SFS-käsikirja 670-1 Johdanto 1. Yleistä standardoinnista 2. Standardien rooli Tämän SFS-käsikirjan standardien alkuperäistekstit on valmisteltu Eurooppalaisissa CENELEC -järjestön standardointikomiteassa Lisätiedot 2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe
1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat Lisätiedot TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta
TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoiminta Tarkastustoiminta 1. Tarkastustoiminta ja viranomaisvalvonta 2. Tarkastuslaitokset teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistajina 3. Painelaitteiden Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko Lisätiedot YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ
YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot Lisätiedot Perusmaksu (sisältää 2h työtä)
A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus - Lisätiedot Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17
1 Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17 Savunpoisto, savunhallinta vai jotain muuta 2 Non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem (Wilhelm Occamilainen n.1285-1350) Lisätiedot HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA
OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lisätiedot Pelastusviranomaisen kokemus paloilmoittimen. linjavikavalvonnan järjestelyistä ja toiminnasta. Keski-Suomen pelastuslaitos
Pelastusviranomaisen kokemus paloilmoittimen? linjavikavalvonnan järjestelyistä ja toiminnasta Keski-Suomen pelastuslaitos www.keskisuomenpelastuslaitos.fi 11.11.2010 Tapauskertomus 1. Pääsiäisen aikaan Lisätiedot Sisäasiainministeriön asetus
Sivu 1/19 N:o SM-1999-967/Tu-33 Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Annettu Lisätiedot PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET
PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi Lisätiedot Paloilmoituskeskus FC10
Paloilmoituskeskus FC0 Päiväkirja Building Technologies Fire Safety & Security Products Pidätämme kaikki oikeudet tähän dokumenttiin ja siinä esitettyihin asioihin / Pidätämme oikeudet myös muutoksiin. Lisätiedot Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company
Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet Lisätiedot Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi
1 Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Pohjois-Savon pelastuslaitos Varkaus 4-11.2015 Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Miten saadaan turvallinen asumisympäristö? Yhteisellä tiedolla Yhteisellä taidolla Lisätiedot Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013
Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille Lisätiedot Yleisötilaisuuden turvallisuus
2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee Lisätiedot KULJETTAJAN KÄSIKIRJA
KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä. Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko Lisätiedot Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta
Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähkölaitetilojen suojaus Ari Ruohomäki Pohjola Vakuutus Oy Sähkölaitetilojen vahingot Kaikista palovahingoista noin 20-25% aiheutunut sähkölaitteista sähkölaitetilojen Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan Lisätiedot TUKES 10-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista. Arja Rantala Firecon Group Oy
TUKES 10-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista Arja Rantala Firecon Group Oy CEA 4001:2007-06 (fi) Sprinklerilaitteistot, suunnittelu ja asentaminen - perussäännöt Lisätiedot SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET
2013 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2.4.2013 1 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Erityinen palotarkastus on vastaavan Lisätiedot Palovaroitinsäädökset ja niiden tulkintoja
Palovaroitinsäädökset ja niiden tulkintoja Palovaroittimia koskevat säädökset ovat uusiutuneet. Rakentamismääräyskokoelman osaa E1 muutettiin 30.6.2008. Sisäasianministeriö antoi 14.4.2009 asetuksen palovaroittimien Lisätiedot TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto
KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS OHJE 1 (6) 2.9.2013 TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1. Johdanto Tämä ohje on laadittu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asettaman, erheellisten Lisätiedot OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ
OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ Tämä ohje kumoaa aiemmat Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten paloilmoitin- Lisätiedot KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT
KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KUN HÄTÄ ON SUURIN, ON APU CHAMPION DOOR FIRE Champion Door Fire on kotimainen erikoisoviratkaisu kohteisiin, joissa ovilta vaaditaan standardien Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA
POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä Lisätiedot KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT
Kaasuverkosto KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT Sa-Van kaasunjakelujärjestelmiä on toimitettu laajalti Suomen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin jo yli kymmenen vuoden ajan. Lääkkeellisten kaasujen jatkuva saatavuus Lisätiedot Riskienhallinta taloyhtiössä
Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen Lisätiedot ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY
1 (12) ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY Helsingin kaupungin pelastuslaitos Päivitetty 1.7.2011 2 (12) Sisältö Johdanto... 3 1 Käsitteet... 4 2 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 5 2.1 Huolimattomuus Lisätiedot SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT
Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä Lisätiedot Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen
Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim. Lisätiedot FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet)
FDSB221, FDSB229 Hälytinkanta, Yhdistelmähälytinkanta osoitteellinen (FDnet) Sinteso Hälytinkanta FDSB221 ja Yhdistelmähälytinkanta FDBS229 11 valittavaa ääntä, 2 ohjelmoitavaa aktivointitasoa Äänen voimakkuus Lisätiedot Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi
Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi TUKES Koulutuspäivä Pelastuslaitosten nimeämille yhteistyöhenkilöille Palonilmaisualan yhdistys ry Tapani Perttula 1 Palonilmaisualan Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto Lisätiedot Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas
Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas SPEK POHJANMAAN ALUEYKSIKKÖ RAKENTEELLISEN PALOTURVALLISUUDEN KURSSI 26.11.2008 Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos Lisätiedot Pohjoismaiset asuntosprinklausstandardit
Pohjoismaiset asuntosprinklausstandardit 1 INSTA Standardiluonnokset Nämä luonnokset on valmistellut yhteispohjoismainen toimikunta Inter Nordic Standardisation Cooperation (INSTA) Työ aloitettiin Ruotsin Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute