Source: http://docplayer.fi/8057567-Eristystyoselostus-ylivieskan-terveyskeskus-sosiaalitilojen-ja-valinehuollon-peruskorjaus.html
Timestamp: 2019-01-21 02:04:57+00:00
Document Index: 21852690

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus - PDF
Download "ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus"
1 INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus
2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ ERISTYSURAKKA KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT URAKKA-ASIAKIRJOISTA POIKKEAVA MENETTELY ERISTYSEDELLYTYKSET; PUTKIEN JA KANAVIEN ASENNUS PALOTURVALLISUUS ERISTYSMATERIAALIT Eristeet Päällysteet Eristysten merkintä asiakirjoissa PUTKIERISTYKSET PUTKIERISTYSKOHTEET, ERISTEET JA ERISTYSPAKSUUDET
3 1. YLEISTÄ 1.1 Eristysurakka Eristysurakkaan kuuluvat putkien, laitteiden ja kanavien eristystyöt tarvikkeineen ja päällysteineen valmiiksi saatettuina tämän työselityksen ja LVI-piirustuksien osoittamassa laajuudessa. Maalaus tai muu pintakäsittely ei kuulu eristysurakkaan ellei asiakirjoissa erikseen toisin määrätä. LVI-piirustuksiin on merkitty alaslasketut katot sekä muut eristyksen peittävät rakenteet siten, että käy ilmi, onko eristys näkyvä vai ei-näkyvä. 1.2 Käsitteet ja määritelmät Tässä työselityksessä käytetään seuraavia käsitteitä ja määritelmiä: Näkyvä eristys = eristys, joka sijaitsee paikassa, jossa se on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä, ja jossa eristyksiä ei ole peitetty rakenteilla. Ei-näkyvä eristys = eristys, joka sijaitsee paikassa, jossa käydään vain poikkeuksellisesti tai jossa eristys on peitetty rakenteilla. Kylmäeristys = kylmäainetta sisältävän putken eristys. Lämmin putki ja lämmin kanava = putki tai kanava, jonka sisällön lämpötila on sen ympäristön lämpötilaa korkeampi. Kylmä putki tai kylmä kanava = putki tai kanava, jonka sisällön lämpötila on sen ympäristön lämpötilaa matalampi. Muutoin käytetään soveltuvin osin standardin SFS 3975 käsitteitä ja määritelmiä. 1.3 Urakka-asiakirjoista poikkeava menettely Mikäli urakoitsija haluaa laadun tai laajuuden suhteen poiketa urakka-asiakirjoista, on hänen hyväksytettävä menettely rakennuttajalla yksilöityine hintatarjouksineen ennen työn aloittamista. Jos työ laskutetaan yksikköhinnoin, suoritetaan mittaus standardin SFS 3979 mukaisesti. 1.4 Eristysedellytykset; putkien ja kanavien asennus Suunnitelman mukaisen eristyksen toteuttamiseksi on putket ja kanavat asennettava taulukoiden 1, 2 ja 3 osoittamalle etäisyydelle toisistaan ja muista rakenteista. Taulukoissa esiintyvät mitat s, a ja b ovat seuraavat: 3
4 s = eristyspaksuus a = kahden eristettävän putken väli b = eristettävän putken ja rakenteen väli Taulukko 1 Putkien eristyspaksuus ja asennusvälit Putken Eristyspaksuus, mm halkaisija Sarja 21 Sarja 22 Sarja 23 Sarja 24 Sarja 25 Sarja 26 D u s a b s a b s a b s a b s a b s a b mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Taulukko 2 Pyöreiden kanavien asennusvälit s, mm a, mm b, mm Taulukko 3 Suorakaide- ja soikiokanavien asennusvälit s, mm a, mm b, mm Paloturvallisuus Eristysten on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusvaatimukset, mm. Eristysten on päällysteineen täytettävä ao. tilan seinämille asetettu pintakerrosvaatimus. Osastoivan seinämän lävistävä putki tai kanava ei saa heikentää lävistyskohdan palonkestävyyttä. Paloeristeinä käytetään tähän tarkoitukseen tyyppihyväksyttyjä eristeitä. 1.6 Eristysmateriaalit Eristeet Eristyksissä käytetään taulukossa 4 esitettyjä, standardien SFS 3976 ja SFS 5454 mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä eristeitä. 4
5 Taulukko 4 Eristeet Tunnus PAROCtuotelyhenne A Eriste Standardin SFS 3976 tunnus Mineraalivillakourut Aa E Päällystämätön vuorivillakouru K5.1 Ac AE Alumiinifoliolla tehtaalla päällystetty vuorivillakouru S2.1 B Mineraalivillamatot Ba LAM Alumiinipaperilla päällystetty vuorivillalamellimatto M1.2 Bb 80VM Vuorivillaverkkomatto (paloeriste) M3.1 Bb 100VM Vuorivillaverkkomatto (paloeriste) M3.2 Bc 80AVM Alumiinifoliolla päällystetty vuorivillaverkkomatto (paloeriste) Bc 100AVM Alumiinifoliolla päällystetty vuorivillaverkkomatto (paloeriste) Bd 35IVM Lasikuituhuovalla päällystetty verkkomatto Be AIM Verkkovahvistetulla alumiinifoliolla päällystetty vuorivillamatto D Mineraalivillalevyt Da SE Vuorivillalevy L5.3 S Vuorivillalevy L6.1 SKL Vuorivillalevy L5.5 Db IPL Vuorivillalevy, paloeriste L8.2 Dc HT-900 Vuorivillalevy L9.1 Dd KAT Alumiinipaperilla päällystetty vuorivillalalevy E Muovieristeet Ea PARATEN Umpisoluinen polyeteenimuovi; putkieriste ja -levy K2.2, L2.2 Eb Vaahdotetusta polystyreenistä valmistettu pontattu kouru ja levy K1.1, L1.1 Ed Vaahdotetusta polystyreenistä valmistettu pontattu kouru ja levy L3.1 Ee Polyuretaanivalu putken tai säiliön ympärille rakennettuun paisuntatilaan S1.2 Ef Umpisoluinen solukumi; putkieriste ja levy K2.1, L2.1 U Eristyselementit Ua Putkeen kiinni vaahdotettu polyuretaanieristeinen elementti Ub Polyuretaanieristeinen reikäelementti S Päällysteet Eristyksissä käytetään taulukossa 5 esitettyjä, standardien SFS 3976 ja SFS 5454 mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä päällysteitä. Päällysteiden paksuudet on esitetty taulukossa 6. Taulukko 5 Päällysteet Tunnus Päällyste 6 PVC-muovilevy ISOGENOPAK SE-1 syttymisherkkyysluokka 1, palonlevittämisluokka 1 P8 10 Kuumasinkitty teräslevy SFS-EN 10142, Z1-275N P1 11 Kuumasinkitty teräspoimulevy SFS 670, Z Alumiinilevy SFS 2585 AIMn1 H16 P2 13 Alumiinipoimulevy SFS 2585 AIMn1 H18 P3 14 Vähintään 100 µm:n PVC-pinnoitteella päällystetty kuumasinkitty teräslevy SFS 670, Z P5 15 Vähintään 100 µm:n PVC-pinnoitteella päällystetty kuumasinkitty teräspoimulevy SFS 670, Z Ruostumaton teräslevy SFS 725 P6 17 Haponkestävä teräslevy SFS 757 P7 Standardin SFS 3976 tunnus 5
6 Taulukko 6 Päällysteiden paksuudet Eristyskohde Päällysteen paksuus, mm Päällysteen tunnus * Putket Eristyksen ulkohalkaisija d u, mm d u < 150 0,35 0,50-0,50-0,50-0,40 0, < d u < 500 0,35 0,50-0,80-0,50-0,50 0,50 d u > 500 0,35 0,70-0,70-0,70-0,50 0,50 Venttiili- ja laippakotelot 0,35 0,70-1,00-0,70-0,50 0,50 Säiliöt ja laitteet Vaipat 0,35 0,70 0,50 1,00 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 Päädyt 0,35 0,70-1,00-0,70-0,50 0,50 Katot - 0,50-0,80-0,50-0,50 *) Levyn paksuus sinkkikerros mukaan luettuna ilman muovipinnoitetta 0, Eristysten merkintä asiakirjoissa Putkieristyksen merkintä Aa6K = putki eristetään PAROC Eristyskourulla E (Aa), päällystetään ISOGENOPAK SE-1 pvc-päällysteellä (6) ja saumataan höyrytiiviiksi (K). Pyöreän paloeristetyn ilmastointikanavan eristyksen merkintä EI30 Aa 10 K = kanava eristetään EI30-paloluokan vaatimalla paksuudella (taulukko 11), eriste on PAROC Eristyskouru E (Aa), päällyste on kuumasinkitty teräslevy (10) ja päällyste saumataan höyrytiiviiksi (K). 2. PUTKIERISTYKSET 2.1 Putkieristyskohteet, eristeet ja eristyspaksuudet Lämpö-, lämminvesi-, kylmävesi-, sadevesi-, jäähdytysvesi- sekä lämmöntalteenottojärjestelmien putket, venttiilit ja laitteet eristetään taulukossa 7 esitetyin eristein ja eristyspaksuuksin. 6
7 Taulukko 7 Eristettävät putket, eristeet ja eristyspaksuudet Putkisto, osa Eriste PAROC- Sarja tai Päällyste Paikka Tunnus tuotelyhenne paksuus 1) Tunnus Huomautuksia Kaukolämpö-, lämpö-, ja lämminvesiputki venttiileineen Aa E 24 6 Kattilahuone ja LJ-huone Ac AE 24 - Lämpö- ja lämmin käyttövesiputki venttiileineen VENTTIILEITÄ Aa E 22 6 Näkyvä eristys EI ERISTETÄ Ac AE 22 - Ac AE 22 - Ei-näkyvä eristys Lattialämmityspiiri Aa E 22 6 Näkyvä eristys Ac AE 22 Ei-näkyväeristys Levylämmönsiirrin Da SE 2x60 mm 12 Dd KAT 2x60 mm - Kylmävesiputki Venttiilit kondenss i- Aa E 22 6K Näkyvä eristys eristetään Ac AE 22 Ei-näkyväeristys Ac AE 22 Ea, Ef PE-X 2) Sadevesiviemäri Aa E 22 6K Näkyvä eristys Ac AE 22 K Kattokaivolta lähtien Ac AE 22 K Ei-näkyvä eristys, ylin krs. kattokaivolta lähtien LTO-putket LTO-putket, kylmä Aa, Ea, Ef AE, PE-X 22 2) 6K, 10K, 12K Näkyvä eristys LTO-putket, lämmin Aa E 22 6, 10, 12 Näkyvä eristys LTO-putket, kylmä Ac, Ea, Ef AE, PE-X 22 2) K Ei-näkyvä eristys LTO-putket, lämmin Ac AE 22 - Ei-näkyvä eristys Jäähdytysvesiputket Aa E 22 6K Näkyvä eristys Ac AE 22 K Ei-näkyvä eristys Ea, Ef PE-X Kierteelliset ja hit- Aa E 22 6K Näkyvä eristys sattavat palloventtiilit Aa E 22 K Ei-näkyvä eristys Ac AE 22 K Ei-näkyvä eristys Ea, Ef AF Sarja AF-1 6K Näkyvä eristys Muut venttiilit ja varusteet Ea, Ef PE-X Sarja AF-1 K Ei näkyvä eristys 1) Lämpimissä tiloissa kulkevien putkien, joiden halkaisija on enintään 22 mm, eristyspaksuus on sarjan 22 mukainen (taulukko 1). Lämmittämättömissä tiloissa (esimerkiksi alusta, ullakko, autotalli), kaikkien putkien eristyspaksuus on sarjan 25 mukainen. 2) 7