Source: http://docplayer.fi/18917759-Asentajan-kasikirja-nibe-vvm-320.html
Timestamp: 2018-01-19 18:01:39+00:00
Document Index: 23828109

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asentajan käsikirja NIBE VVM PDF
Download "Asentajan käsikirja NIBE VVM 320"
2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 36. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 42. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 57.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 6 Luukkujen irrotus 7 3 Sisäyksikön rakenne 8 4 Putkiliitännät 10 Yleiset putkiliitännät 10 Mitat ja putkiliitännät 11 Asennusvaihtoehto 12 5 Sähköliitännät 18 Yleistä 18 Liitännät 21 Asetukset 23 Liitäntämahdollisuudet 26 Lisävarusteiden liitäntä 28 6 Käynnistys ja säädöt 29 Valmistelut 29 Täyttö ja ilmaus 29 Kiertovesipumppujen kytkentä 30 Käynnistys ja tarkastus 30 7 Ohjaus - Johdanto 32 Näyttö 32 Valikkojärjestelmä 33 8 Ohjaus - valikot 36 Valikko 1 - SISÄILMASTO 36 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 42 Valikko 3 - INFO 44 Valikko 4 - MIN LAITTEISTO 45 Valikko 5 - HUOLTO 50 9 Huolto 54 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 57 Info-valikko 57 Hälytysten käsittely 57 Vianetsintä Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 61 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 61 Tekniset tiedot 62 Kytkentäkaavio, 3 x 400V 65 Kytkentäkaavio, 3 x 230V 70 Kytkentäkaavio, 1 x 230V 75 Asiahakemisto 80 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. Sarjanumero Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1). MUISTA! Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä VVM 320 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 2 Luku 1 Tärkeää
5 Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Lämmitysvesi (sivu 15) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kalvopaisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kattilan paine Kytketty periaatekaavion mukaisesti Käyttövesi (sivu 15) Sulkuventtiilit Sekoitusventtiili Varoventtiili Sähkö (sivulla 18) Kytketty tiedonsiirto Ryhmävarokkeet Sisäyksikön varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin Turvakytkin Vikavirtasuoja Varatilatermostaatin asetus Muut Liitetty Luku 1 Tärkeää 3
6 Yhteystiedot AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta 4 Luku 1 Tärkeää
7 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus VVM 320 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisäänkuljetusta varten VVM 320 voidaan kuitenkin kallistaa varovasti selälleen. Asennustila Jätä laitteen eteen 500 mm vapaata tilaa. Kaikki VVM 320:n huoltotyöt voidaan suorittaa etupuolelta. 500 Asennus Aseta VVM 320 vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä laite vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla. HUOM! Jätä mm vapaata tilaa sisäyksikön ja takana olevan seinän väliin kaapeleiden ja putkien asennusta varten mm VVM 320:n asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Luku 2 Toimitus ja käsittely 5
8 LEK LEK LEK Mukana toimitetut komponentit Ulkolämpötilan anturi Huoneanturi Virrantunnistin* *Vain 3x400V Sijoitus Varustesarja on tuotteen päällä. 6 Luku 2 Toimitus ja käsittely
10 3 Sisäyksikön rakenne VVM 320 XL4 XL3 XL9 XL8 XL1 XL2 AA4 W130 SF1 GP6 BP5 QM22 VVM320 AA4-XJ3 AA4-XJ4 QM11 FL1 FL2 QN10 BT7 AA3 BT63 FD1 BT30 AA1 EB1 PF1 AA2 AA1-SF1 BT6 FA1 GP1 QM20 PF1 PF3 8 Luku 3 Sisäyksikön rakenne
11 BT2 QN10 QM11 RM1 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja, menojohto Täyttöventtiili, lämmitysjärjestelmä Yksisuuntaventtiili, kylmävesi BT3 CM1 RM1 UB1 UB2 BF1* XL5 Anturi jne. BP5 Painemittari, lämmitysjärjestelmä BT2 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno BT3 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu BT6 Lämpötila-anturi, käyttövesi, lataus BT7 Lämpötila-anturi, käyttövesi yläosa BT30 Termostaatti, varatila BT63 Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno sähkövastuksen jälkeen Sähkökomponentit AA1 Sähkövastuskortti AA1-SF1 Katkaisin AA2 Peruskortti AA3 Tulokortti AA4 Näyttö AA4-XJ3 USB-liitäntä AA4-XJ4 Huoltoliitäntä BF1* Energiankulutusmittari EB1 Sähkövastus FA1 Automaattivaroke FD1 Lämpötilarajoitin SF1 Katkaisin W130 Verkkokaapeli NIBE Uplink TM Putkiliitännät XL1 Liitäntä, lämmitysveden menojohto Ø22 mm XL2 Liitäntä, lämmitysveden paluujohto Ø22 mm XL3 Liitäntä, kylmävesi Ø22 mm XL4 Liitäntä, lämminvesi Ø22 mm XL5 Liitäntä, käyttövesikierto Ø15 mm (ei kupari) XL8 Liitäntä, lämmitysvesi sisään Ø22 mm XL9 Liitäntä, lämmitysvesi ulos Ø22 mm Muut PF1 PF3 UB1 UB2 Tyyppikilpi Laitekilpi Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. LVI-komponentit CM1 Suljettu paisuntasäiliö, lämmönjakopuoli FL1 Vedenlämmittimen, varoventtiili FL2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä GP1 Kiertovesipumppu GP6 Kiertovesipumppu, lämmönjakopiiri 2 QM20 Ilmanpoisto, lämmitysjärjestelmä QM22 Ilmausventtiili, kierukka *Koskee Saksaa, Sveitsiä ja Itävaltaa. Saatavana lisävarusteena EMK 300 muilla markkinoilla. Luku 3 Sisäyksikön rakenne 9
12 4 Putkiliitännät Yleiset putkiliitännät Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. VVM 320 yhdessä F2030-7/F tai F2040-8/F ilma/vesilämpöpumpun kanssa on täydellinen lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottoon tarkoitettu laitteisto. Järjestelmä edellyttää, että patteripiiri on mitoitettava alhaiselle lämpötilalle. Alimmassa mitoittavassa ulkolämpötilassa (DUT) korkein suositeltu menolämpötila on 55 C ja paluulämpötila 45 C, mutta VVM 320 kestää jopa 65 C. Varoventtiilin poistovesi pitää johtaa lattiakaivoon niin, että kuumavesiroiskeet eivät voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Vedenpoistoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. NIBE suosittelee, että VVM 320 asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Lisätietoa komponenttien sijainnista on luvussa Asennusvaihtoehdot. Järjestelmäperiaate VVM 320 koostuu käyttöveden latauskierukalla varustetusta lämminvesivaraajasta, paisuntasäiliöstä, varoja täyttöventtiilistä, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista, varaajasäiliöstä ja ohjausyksiköstä. VVM 320 liitetään lämmitysjärjestelmään. VVM 320 on sovitettu liitettäväksi F2030/F2040:een. F2030/F2040 ja VVM 320 muodostavat yhdessä täydellisen lämmityslaitteiston. VVM 320 kattaa suurimman osan talon lämmitys- ja käyttövesitarpeesta lämpöpumpun pysäytyslämpötilaan saakka. Kun ulkona on kylmä, F2030/F2040 työskentelee yhdessä VVM 320:n kanssa. Jos ulkolämpötila laskee alle lämpöpumpun pysäytyslämpötilan, kaikki lämmitys tapahtuu VVM 320:lla. -EB15 HUOM! Lämmitysjärjestelmän korkeimpiin kohtiin on asennettava ilmausventtiilit. -EB101 -QM41 HUOM! Putkisto on huuhdeltava ennen sisäyksikön asennusta epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai ennen kuin VVM 320 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. -QM40 -FL10 Symboliavain Symboli Merkitys Sulkuventtiili Tyhjennysventtiili Takaiskuventtiili Kattila- ja lämpöpatteritilavuus VVM 320 on varustettu 10 litran paisuntasäiliöllä. Paisuntasäiliön esipaine pitää mitoittaa säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välisen suurimman korkeuseron mukaan. 0,5 baarin (5 mvp) esipaineella suurin sallittu korkeusero on 5 m. Suurin järjestelmätilavuus ilman kattilaa yllä mainitulla esipaineella on 220 litraa. H T P Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Lämpömittari Säätöventtiili Lämpötilan anturi Kalvopaisuntasäiliö Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Lämmönvaihdin 10 Luku 4 Putkiliitännät
13 Mitat ja putkiliitännät XL4 XL3 XL9 XL8 XL1 XL2 QM Putkiliitännät XL1 Liitäntä, lämmitysveden menojohto Ø22 mm XL2 Liitäntä, lämmitysveden paluujohto Ø22 mm XL3 Liitäntä, kylmävesi Ø22 mm XL4 Liitäntä, lämminvesi Ø22 mm XL5 Liitäntä, käyttövesikierto Ø15 mm XL8 Liitäntä, lämmitysvesi sisään Ø22 mm XL9 Liitäntä, lämmitysvesi ulos Ø22 mm Luku 4 Putkiliitännät 11
14 Asennusvaihtoehto Yhteensopivat NIBE-ilmalämpöpumput Yhteensopivan NIBE-ilma/vesilämpöpumpun täytyy olla varustettu näytöllisellä ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on vähintään seuraavan listan mukainen. Ohjauskortin versio näkyy lämpöpumpun näytössä käynnistyksen aikana. Tuote F F F F Ohjelmistoversio kaikki versiot kaikki versiot kaikki versiot kaikki versiot VVM 320 voidaan liittää ulkoiseen lämminvesivaraajaan, katso alla. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 59 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää VVM 320:n yhteydessä. Jos on tarkoitus asentaa poreamme tai muu suurempi käyttöveden kuluttaja, sisämoduuli on täydennettävä sähkölämmitteisellä lämminvesivaraajalla. Asenna sekoitusventtiili varaajasta lähtevään käyttövesiputkeen. Lämminvesivaraaja sähkövastuksella Jos on mahdollista käyttää sähkövastuksella varustettua lämminvesivaraajaa, voidaan käyttää NIBE COMPACT tai EMINENT-varaajia. Jos varaaja on varustettu 15 mm venttiililiitännällä, se tulisi korvata vastaavalla 22 mm liitännällä. Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil 12 Luku 4 Putkiliitännät
15 Selvitys CL11 Allaspaketti AA25 Kojerasia BT51 Lämpötila-anturi, allas EP5 Lämmönsiirrin, allas GP9 Pumppu, allas HQ4 Mudanerotin QN19 Vaihtoventtiili, allas EB15 BF1* XL1 XL2 XL3 XL4 XL8 XL9 EB101 FL10 QM40 QM41 EM1 AA25 BT52 EP21 AA25 BT2 VVM 320 Energiankulutusmittari Liitäntä, lämmitysvesi meno 1 Liitäntä, lämmitysvesi paluu 1 Liitäntä, kylmävesi Liitäntä, käyttövesi Liitäntä, lämmitysvesi sisään Liitäntä, lämmitysvesi ulos Lämpöpumppu Varoventtiili Sulkuventtiili Sulkuventtiili Ulkoinen lämmönlähde (shuntattu öljy-, kaasu-, pelletti- tai puukattila) Kojerasia Lämpötilan anturi, kattila Lämmitysjärjestelmä 2 Kojerasia Lämpötilan anturi, lämmitysvesi, meno BT3 Lämpötilan anturi, lämmitysvesi, paluu GP20 Kiertovesipumppu, lämmitysvesi, alishuntti QN25 Shunttiventtiili, lisälämpö EQ1 Aktiivinen jäähdytysmoduuli ACS 310 AA25 Kojerasia BT64 Lämpötila-anturi, jäähdytys, menojohto CP10 Yksivaippainen varaajasäiliö, jäähdytys GP12 Latauspumppu GP13 Kiertopumppu, jäähdytys QN12 Vaihtoventtiili, jäähdytys/lämmitys GP30 PumppuasemaSPS 10, SPS 20 FL4 Varoventtiili, aurinko GP4 Pumppu, aurinko QM43 Sulkuventtiili QM44 Sulkuventtiili QM45 Sulkuventtiili RM3 Takaiskuventtiili RM4 Takaiskuventtiili Muuta BF1 EMK 300 CM1 Suljettu paisuntasäiliö, lämpöjohtopuoli EB1 Ulkoinen lisälämpö FL1 Varoventtiili, käyttövesi FL2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä GP14 Kiertovesipumppu allasjäähdytys QM40 Sulkuventtiili RM1 Takaiskuventtiili *Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa sisältyy energiamittari (BF1). Luku 4 Putkiliitännät 13
16 Periaatekaavio -CL11 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -AA25 -EP21 -AA25 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 -CL11-QN19 -EB15 -EB101 -QM41 -QM40 -FL10 14 Luku 4 Putkiliitännät
17 Liitäntä lämpöpumppuun Kaikki ulkona olevat putket pitää lämpöeristää vähintään 20 mm paksuisella putkieristeellä. VVM 320:a ei ole varustettu sulkuventtiileillä, vaan ne on asennettava sisäyksikön ulkopuolelle huollon helpottamiseksi. Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/silmukoihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. -EB15 -EB15 -EB101 -QM41 -QM40 -FL10 Liitäntä sähkökattilana Liitä lämpöpumpusta tuleva liitäntäputki ((XL8)) lämpöpumppuun menevään putkeen (XL9). -EB15 Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS 41. -EP21 -AA25 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 -EB15 Kylmäveden ja käyttöveden liittäminen Järjestelmässä pitää olla sekoitusventtiili, jos asetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi ylittää 60 C. Noudata kansallisia määräyksiä asetuksia muuttaessasi. Asetus tehdään valikossa (Katso sivu 51). -EB15 Luku 4 Putkiliitännät 15
18 Ulkoisen lämmönlähteen kytkentä Kaasu-/öljy-/sähkökattilan kytkentään tarvitaan lisävaruste AXC30, katso Lisävarusteet sivulla 59. -FL2 -CM4 -EM1 -BT52 EMK 300:n kytkentä Energiankulutusmittarisarjan EMK 300 (BF1) liittäminen VVM 320:een. -EM1-KA1 -EM1-AA5 -QN11 -BT25 -RM1 -BF1 -XL8 -EB15 -XL9 -EB101 -QM41 -EB15 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Lisäsähkölämmönlähteen kytkentä Lisäsähkölämmönlähteen kytkentään yhdessä portaassa, kun lämpöpumppu pysähtyy alhaisen ulkolämpötilan vuoksi. Sähkölämmönlähteen teho ei saa olla suurempi kuin lämpöpumpun teho juuri ennen pysähtymistä. Käyttövesikierron kytkentä Käyttövesikierrolla varustettujen järjestelmien bakteerikasvun riskin minimoimiseksi kiertoveden lämpötila ei saa laskea alle 50 C. Järjestelmässä ei myöskään saisi olla käyttövesiputkia, joissa ei kierrä vettä. Säädä käyttövesijärjestelmä niin, että lämpötila ei missään kohdassa järjestelmää ole alle 50 C. -EB15 -GP9 -EB15 -EB1 -EB101 -QM41 -QM40 -FL10 16 Luku 4 Putkiliitännät
19 ACS 310:n kytkentä Aktiivisen jäähdytyksen kytkentään, ACS 310, katso Lisävarusteet sivulla 59. -EQ1 -AA25 -GP13 -BT64 -CP10 -GP12 -QN12 -EB15 -EB101 -QM41 XL1 -QM40 XL2 -FL10 Allaslämmittimen kytkentä Altaan lämmitystä ohjaa allasanturi. Kun altaan lämpötila on alhainen, vaihtoventtiili vaihtaa suuntaa ja ohjaa lämmitysveden altaan lämmönvaihtimeen. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste POOL CL11 -AA25 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -CL11-QN19 -EB15 -EB101 -QM41 -QM40 -FL10 Luku 4 Putkiliitännät 17
20 VVM320 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla. Sisäyksikkö on kytkettävä irti ennen kiinteistön mahdollista eristystestiä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, VVM 320 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Sisäyksikön kytkentäkaavio, katso sivulla 65. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. Kun kaapelit vedetään VVM 320:ssa, täytyy käyttää läpivientejä UB1 ja UB2 (merkitty kuvaan). Läpivienneissä UB1 ja UB2 kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. VVM320 SF1 FD1-SF2 FD1 UB1 UB2 AA1 Etupuoli Takapuoli FA1 HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "" tai " " ennen kuin kattilavesi on täytetty ja patterit on ilmattu. Lämpötilarajoitin, kiertovesipumppu, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. HUOM! Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. Automaattivaroke Sisäyksikkö ja suuri osa sen sisäisistä komponenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille C, ja palautetaan manuaalisesti. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 18 Luku 5 Sähköliitännät
21 VVM320 Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. Paina painiketta kevyesti, maks. 15 N (n. 1,5 kg). Luukun irrotus, sähkövastuskortti VVM320 1 A B FD1 LEK 2 FD1-SF2 Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. HUOM! Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja. Luukun irrotus, tulokortti 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luukun irrotus, peruskortti MUISTA! Peruskortin luukun irrotusta varten pitää tulokortin luukku ensin irrottaa. A VVM320 1 B Paina salpa alas. 2. Kallista luukkua ja ota se pois. 1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luku 5 Sähköliitännät 19
22 Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen sisäyksikön liittimistä LEK Luku 5 Sähköliitännät
23 VVM320 VVM320 VVM320 VVM320 Liitännät HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä VVM 320 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Mukana toimitettu syöttökaapeli (pituus n. 2 m) on kytketty liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). Liitäntäkaapeli on VVM 320n takapuolella. Liitäntä 3x400V Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon. AA3-X N 0 PE L1 1 L2 L3 AA1-X1 PE1 3x230V PE L1 1 L2 2 L3 AA1-X1 PE1 1x230V N PE 0 L1 1 AA1-X1 PE1 Tariffiohjaus Jos sähkövastuksen jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, täytyy samanaikaisesti tapahtua esto AUX-tulon kautta, katso "Liitäntämahdollisuudet - Mahdolliset valinnat AUX-tuloille". Luku 5 Sähköliitännät 21
24 VVM320 VVM320 Huoneanturi VVM 320:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä todellinen huonelämpötila VVM 320:n näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Sisäyksikkö toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila VVM 320:n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta. AA3-X6 RG 05 F MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Tiedonsiirto Jos VVM 320 liitetään lämpöpumppuun, se kytketään liittimiin X4:13, X4:14 ja X4:15 tulokortissa (AA3). F2030/F2040 F20XX VVM AA3-X4 A+ B- GND AA3-X Luku 5 Sähköliitännät
25 VVM320 Asetukset BT30 AA1-X3 AA1-SF1 AA1-X7 AA1-X1 3x230V (maksimiteho, toimitusasetus 9 kw) Sähkövastus (kw) Maks. (A) L1 0,0 0,0 8,7 15,1 15,1 Maks. (A) L2 0,0 8,7 15,1 15,1 27,1 Maks. (A) L3 0,0 8,7 15,1 15,1 27,1 1x230V (maksimiteho, toimitusasetus 7 kw) Sähkövastus (kw) Maks. L1 (A) Sähkövastus -enimmäisteho Sähkövastuksen maksimiteho on 9 kw (3-vaihe) tai 7 kw (1-vaihe). Toimitusasetus on 9 kw (3-vaihe) tai 7 kw (1-vaihe). Sähkövastuksen teho on jaettu 7 portaaseen alla olevan taulukon mukaisesti. Sähkövastuksen maksimiteho asetetaan valikossa Sähkövastuksen tehoportaat 3x400V (maksimiteho, toimitusasetus 9 kw) Sähkövastus (kw) Maks. L1 (A) Maks. L2 (A) Maks. L3 (A) ,0 4,3 8, ,4 21,7 26,1 30,4 Taulukoissa näkyy suurin vaihevirta sisäyksikön eri sähköportailla. Jos virrantunnistimet on kytketty, sisäyksikkö valvoo vaihevirtoja. Jos jokin vaihe ylikuormittuu, teho jaetaan toiselle/muille vaiheille. 0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 8,7 0,0 3 0,0 7,5 7,5 4 0,0 8,7 8,7 5 8,7 7,5 7,5 6 8,7 8,7 8,7 7 8,7 7,5 15,7 9 8,7 15,7 15,7 3x400V (maksimiteho, kytketty 7 kw:ksi) Sähkövastus (kw) Maks. L1 (A) Maks. L2 (A) Maks. L3 (A) 0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 4,3 2 0,0 8,7 0,0 3 0,0 8,7 4,3 4 0,0 8,7 8,7 5 8,7 0, ,7 8,7 8,7 7 8,7 8,7 13 Luku 5 Sähköliitännät 23
26 Varatila Kun sisäyksikkö asetetaan varatilaan (SF1 arvoksi asetetaan ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Käyttövesikapasiteetti on rajoitettu. Valvontakytkintä ei ole kytketty. Kiinteä menolämpötila, katso luku Varatilatermostaatti sivulla 25. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (SF1) alla olevan taulukon mukaan. Tehdasasetus on 6 kw. Teho varatilassa, 3x400V (maksimiteho, kytketty 7 kw:ksi) kw 1 pois pois pois pois pois päällä päällä päällä 2 pois pois pois pois pois pois pois pois 3 pois pois päällä päällä päällä pois päällä päällä 4 pois pois pois pois pois pois pois pois 5 pois pois pois pois päällä päällä päällä päällä 6 pois päällä pois päällä pois päällä pois päällä Teho varatilassa, 3x400V (maksimiteho, toimitusasetus 9 kw) kw pois pois pois pois pois pois 2 pois pois päällä pois pois pois 3 pois pois pois päällä pois päällä 4 pois pois päällä pois päällä pois 5 päällä pois pois päällä pois päällä 6 päällä pois päällä pois päällä pois 7 päällä pois pois päällä päällä päällä 9 päällä pois päällä päällä päällä päällä Teho varatilassa, 3x230V (maksimiteho, toimitusasetus 9 kw) kw pois pois pois pois pois pois 2 pois päällä pois pois pois pois 4 pois päällä pois päällä pois pois 6 päällä päällä pois päällä pois pois 9 päällä päällä päällä päällä pois pois Teho varatilassa, 1x230V (maksimiteho, toimitusasetus 7 kw) kw pois pois pois pois pois pois 1 pois pois pois pois pois päällä 2 pois pois päällä pois pois pois 3 pois pois päällä pois pois päällä 4 päällä pois päällä pois pois pois 5 päällä pois päällä pois pois päällä 6 päällä pois päällä pois päällä pois 7 päällä pois päällä pois päällä päällä ON Kuvassa on dip-kytkin ((AA1-SF1)) tehdasetuksessa, eli 3x400V ts. 6 kw. ON Kuvassa on dip-kytkin ((AA1-SF1)) tehdasetuksessa, eli 3x230V ts. 6 kw. ON Kuvassa on dip-kytkin ((AA1-SF1)) tehdasetuksessa, eli 1x230V ts. 6 kw. 24 Luku 5 Sähköliitännät
27 Varatilatermostaatti Varatilan menojohdon lämpötila asetetaan termostaatilla (FD1-BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiasetus, esim. lattialämmitys) tai 45 C (esim.patterit). LEK Tehon lukitseminen VVM 320 noudattaa voimassa olevia Ruotsin rakentamismääräyksiä (BBR). Tämä tarkoittaa, että suurin tehonkulutus (suurin lämmitykseen käytettävä sähköteho) voidaan lukita valikossa Enimmäissähkötehoa ei sen jälkeen voi muuttaa ilman, että osia vaihdetaan. Luku 5 Sähköliitännät 25
28 VVM320 VVM320 Liitäntämahdollisuudet Valvontakytkin Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Sähkökattila on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Vastukset kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään VVM 320-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 52. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lähtö on AA3:X7. Virtamuuntajan kytkentä Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Käytä kotelon ja sisäyksikön välillä moninapaista kaapelia, jonka ala on vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Sähkönsyöttö Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 B A AA3-X6 Sähkökeskus Elcentral VVM Värmepump 320 -T1 -T2 -T3 Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot AA3-X AA3-X4 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) on VVM 320 ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään johonkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita VVM 320:n ohjelmistossa. Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Kun lisäyksen ja/tai kompressorin ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 52. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin ulkoiselle tariffiestolle Kun lämmityksen ulkoista estoa käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmityskäyttö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla Luku 5 Sähköliitännät
29 VVM320 Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä VVM 320-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 52) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä VVM 320-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 52) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". lämmitysjärjestelmät 2-4 Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmille 2-4 vaatii litätarvikkeen (ECS 40). Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta. Liitin "SG ready":lle HUOM! Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia (Saksa). "SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa. Jos tätä toimintoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sähköntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5, kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon, jotka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B), katso sivulla 52. Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista (A = SG Ready A jab=sgready B ): Esto (A: Suljettu, B: Avoin) "SG Ready" on aktiivinen. Lämpöpumpun kompressori ja lisälämpö estetään päivän tariffiestona. Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin) "SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestelmään. Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmä keskittyy kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää matalaa tariffia sähkötoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmän annetaan käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimittajalla on ylikapasiteettia (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7. Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Jäähdytystilan ilmaisu (vain jos jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu jäähdytystoiminto). Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus. Ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitysvesi). Lisälämpö sarjassa latauspiirissä. Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 52. Summahälytys on aktivoitu tehtaalla. HUOM! Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 59). AA3-X7 Kuvassa rele hälytystilassa. Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on hälytystilassa. Ulkoinen kiertovesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Luku 5 Sähköliitännät 27
30 VVM320 Lisävarusteiden liitäntä Ohjeet lisätarvikkeiden kytkentään ovat lisävarusteen asennusohjeessa. Sivulla 59 on luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää VVM 320:n yhteydessä. AA3-X7 F1X45 Externt L N PE L N PE MUISTA! Relelähdön maksimikuormitus on 2 A (230V AC). 28 Luku 5 Sähköliitännät
31 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että katkaisin (SF1) on asennossa ( ). 2. Varmista, että tyhjennysventtiili on kokonaan kiinni ja että lämpötilarajoitin (FD1) ei ole lauennut. 3. Yhteensopivan NIBE-ilma/vesilämpöpumpun täytyy olla varustettu näytöllisellä ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on vähintään sivulla 12 olevan listan mukainen. Täyttö ja ilmaus VVM 320:n lämminvesivaraajan täyttö 1. Avaa kuumavesihana. 2. Avaa sulkuventtiili. Tämän venttiilin on oltava käytön aikana kokonaan auki. 3. Kun lämminvesihanasta tulee vettä, lämminvesivaraaja on täynnä ja hanan voi sulkea. Ilmausventtiili (QM20) VVM320 SF1 QM11 QM22 LämmitysjärjestelmänVVM 320 täyttö 1. Avaa ilmausventtiili (QM20). 2. Avaa täyttöventtiili (QM11). VVM 320 täyttyy vedellä. 3. Sulje ilmausventtiili, kun ilmausventtiilistä (QM20) virtaavassa vedessä ei ole ilmaa. Painemittarin näyttämän paineen tulisi jonkun ajan kuluttua alkaa nousta. Kun varoventtiilin avautumispaine saavutetaan, varoventtiilistä alkaa tulla vettä. Sulje silloin täyttöventtiili. Ilmaa lämminvesivaraajan kierukka QM22 kautta. 4. Avaa varoventtiiliä, kunnes VVM 320:n paine laskee normaalille käyttöalueelle (n. 1 bar) ja tarkista, että järjestelmässä ei ole ilmaa kiertämällä ilmanpoistoventtiiliä(qm20). Lämmitysjärjestelmän ilmaus 1. Katkaise VVM 320:n jännitteensyöttö. 2. Ilmaa VVM 320 ilmausventtiilin ((QM20) ) avulla ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. 3. Toista täyttö ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea. FD1 FA1 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys 1. Liitä letku alempaan lämmitysveden täyttöventtiiliin (QM11). 2. Avaa venttiili. Ks. myös Lämmitysjärjestelmän tyhjennys sivulla 54. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 29
32 VVM320 Kiertovesipumppujen kytkentä Kun järjestelmä on täytetty ja ilmattu, kytketään kiertovesipumpun (GP1) pistoke. Käynnistys ja tarkastus Aloitusopas HUOM! Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ja ilmattava ennen kuin katkaisin käännetään asentoon "". 1. Käännä sisäyksikön katkaisin (SF1) asentoon. 2. Noudata aloitusoppaan ohjeita sisäyksikön näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät sisäyksikön, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. VIHJE! Katso sivulla 32 laitteiston ohjausjärjestelmän esittely (ohjaus, valikot jne.). Pistoke GP1 Käynistys Aloitusopas käynnistyy, kun laitteisto käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi laitteiston perusasetukset. Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää myöhemmin valikossa 5.7. Käynnistysoppaan aikana vaihtoventtiilejä ja shunttia käytetään edestakaisin VVM 320:n ilmauksen helpottamiseksi. GP1 MUISTA! Kun aloitusopas on käynnissä, yksikään lämpöpumpun toiminnoista ei käynnisty automaattisesti. Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla. 30 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
33 Aloitusoppaassa liikkuminen A. B. Käynnistys ilman lämpöpumppua Sisäyksikkö voidaan käyttää ilman lämpöpumppua niin, että sähkövastuksella tuotetaan käyttövesi ja lämmitysvesi esim. ennen kuin lämpöpumppu on asennettu. Liitä lämpöpumpusta tuleva liitäntäputki (XL8) lämpöpumppuun menevään putkeen (XL9). Mene valikkoon Järjestelmäasetukset ja lämpöpumpun deaktivointi. HUOM! Valitse käyttötila auto tai käsinohjaus kun sisäyksikköä käytetään lämpöpumpun kanssa. C. A. Sivu D. Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa. Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. B. Nimi ja valikkonumero Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikkoon tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valikon numero ohjausjärjestelmässä. Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai asentajan käsikirjasta sivulla 36. C. Vaihtoehto / asetus Näin teet järjestelmän asetukset. D. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Pumpun nopeus Toinen VVM 320:n kiertovesipumpuista on taajuusohjattu ja säätää nopeuden ohjauksen avulla ja lämmöntarpeen perusteella. Valikossa on kaksi käyttötilaa kiertovesipumpuille, käsi ja auto. Jos auto on valittu, kiertovesipumppuja ohjataan automaattisesti lämmitysvesi- ja käyttövesitarpeen mukaan LEK Paine Käytettävissä Tillgängligt oleva tryck paine, cirkulationspump, kiertovesipumppu, GP12 GP1 Käytettävissä oleva paine, kiertovesipumppu, GP1 (kpa) Tillgängligt tryck [kpa] Virtaus (l/h) Jälkisäätö, ilmaus Alkuaikoina lämmitysvedestä vapautuu ilmaa ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta kuuluu lorinaa, koko järjestelmä on ilmattava uudelleen. Ilmaa järjestelmä ilmausventtiilien (QM20) ja (QM22) kautta ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. Ilmauksen aikana VVM 320:n tulee olla pois päältä. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 31
34 7 Ohjaus - Johdanto Näyttö F Katkaisin (SF1) Katkaisin on kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun sisäyksikössä on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Sisäyksikön näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. A B C D E Näyttö Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee sisäyksikön tilan. Se: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikkoon. peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu. Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). 32 Luku 7 Ohjaus - Johdanto
35 Valikkojärjestelmä Kun sisäyksikön ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot. Näytön kuvakkeet Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana. Symboli Kuvaus Tämä kuvake näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tulee huomioida. Nämä kaksi symbolia näkyvät, kun ulkoyksikön kompressori tai VVM 320:n sähkövastus on estetty. Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan. Kompressorin esto. Valikko 1 - SISÄILMASTO Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 36. Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 42. Valikko 3 - INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 44. Valikko 4 - MIN LAITTEISTO Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 45. Valikko 5 - HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset eivät ole loppukäyttäjän käytettävissä. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivu 50. Lisäenergian esto. Tämä kuvake näkyy kun käyttöveden luksustoiminto on aktivoitu. Tämä symboli ilmaisee, että VVM 320:llä on yhteys NIBE Uplink :iin. Tämä kuvake näkyy, jos "loma-asetus" on aktivoitu valikossa 4.7. Luku 7 Ohjaus - Johdanto 33
36 Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty taite. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Aseta arvo aika päiväys päivä kuukausi vuosi aika ja päiväys h 12 h Valitse vaihtoehto Muutettava arvo Yhden arvon asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. 34 Luku 7 Ohjaus - Johdanto
37 Käytä virtuaalinäppäimistöä Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäimistöllä. Valikosta riippuen käytettävissä on erilaisia merkistöjä, jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkistöä, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi merkistö, näppäimistö näytetään suoraan. Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina OK-painiketta. Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Selaa aloitusoppaan ikkunoita 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. Luku 7 Ohjaus - Johdanto 35
38 8 Ohjaus - valikot Valikko 1 - SISÄILMASTO 1 - SISÄILMASTO lämpötila Yleiskuvaus ohjelmointi lisäasetukset lämmitys lämpökäyrä ulkoinen säätö pienin menolämpötila huoneanturiasetukset jäähdytysasetukset * oma käyrä pisteensiirto 36 * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. ohjelmointi Lämmityksen ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos loma-asetus on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään "pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, huoneanturi ja jäähdytystoiminto. Valikko lämpötila Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näytetään näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömittarina. Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu): Säätöalue: 5-30 C Tehdasasetus: 20 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: 0 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Luku 8 Ohjaus - valikot Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. MUISTA! Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet). VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Valikko ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys) kullekin viikonpäivälle. Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos
39 huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on useampia. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. Valikko lisäasetukset Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lämpökäyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. jäähdytysasetukset Jäähdytyksen asetukset. oma käyrä Oman lämpökäyrän määrittäminen. pisteensiirto Lämpökäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. Valikko lämpökäyrä lämpökäyrä Säätöalue: 0-15 Tehdasasetus: 9 Valikossa lämpökäyrä voit nähdä talon lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella sisäyksikön ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. Lämpökäyrän jyrkkyys C Brantare kurvlutning MUISTA! Jos pysäytysaika on ennen aloitusaikaa, ajanjakso jatkuu yli puolenyön. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta C UTETEMPERATUR Lämpökäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta lämpöjohdon menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkempi käyrä tar- Luku 8 Ohjaus - valikot 37
Asentajan käsikirja NIBE F370
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 231473 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1549-3 231438 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen
Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla