Source: http://www.hasicak.eu/jakym-zpusobem-se-stanovi-stupen-pozarni-bezpecnosti-u-rodinneho-domu/
Timestamp: 2019-01-19 14:43:46+00:00
Document Index: 10115084

Matched Legal Cases: ['§ 12', '§ 4', '§ 4', '§ 15', '§ 12', '§ 15', '§ 9']

Jakým způsobem se stanoví stupeň požární bezpečnosti u rodinného domu s hořlavým konstrukčním systémem podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb? | Hasičák
Jakým způsobem se stanoví stupeň požární bezpečnosti u rodinného domu s hořlavým konstrukčním systémem podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb?
Podle ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti musí nosná, popřípadě požárně dělicí stavební konstrukce při navrhování nové stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, tj. s konstrukčním systémem hořlavým, odpovídat stupni požární bezpečnosti stanovenému podle § 4 této vyhlášky. Při „prokazování stupně požární bezpečnosti“ se postupuje v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. tak, že pro požární úsek rodinného domu se určí požární riziko. V závislosti na tomto požárním riziku, konstrukčním systému stavby a výšce stavby při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží se stanoví stupeň požární bezpečnosti.
Postačí pro rodinný dům s garáží, který je řešen jako jeden požární úsek, jeden hasící přístroj s hasící schopností min.34A/183B nebo musí být v RD s garáží dva hasící přístroje. Dotaz se týká přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Při splnění podmínek ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. lze považovat vybavení stavby rodinného domu s vestavěnou nebo přistavěnou jednotlivou garáží 1 ks přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 34A a současně 183B s universální náplní prášku za vyhovující.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti
hasicí přístroj 34A 183B hasicí přístroj ke kolaudaci podmínky požární bezpečnosti vyhláška 23/2008
← Chceme upřesnit minimální podmínky umístění hlásičů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. Vyrábíme rodinné domy se schodištěm do obyvatelného podkroví. Podle § 15 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. je napsáno „toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu“. Stačí jeden hlásič umístěný v přízemí v části vedoucí k východu a nebo se musí umístit hlásič i do podkroví?
Dotazy k vyhlášce 23/2008 § 9 – technická zařízení →
Společný výcvik absolvovali čeští a polští hasiči – lezci na Vítkovsku
Do obce Řetová na Ústeckoorlicku vyjeli hasiči z pěti jednotek k požáru rodinného domu.
Hasiči ze tří stanic vyjeli na 183. kilometr dálnice D1 ve směru na Brno k nehodě tří osobních…