Source: http://docplayer.fi/3620903-Asennus-ja-kayttoohje.html
Timestamp: 2017-09-22 13:52:50+00:00
Document Index: 598571

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 40
2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys... 4 Ohjauspaneeli... 5 Polttimen toimintaperiaate... 5 Kattilan asennukset... 6 Putkiasennukset... 7 Sähkökaavio... 8 Käynnistys ja pysäytys... 9 Polttimen asetuksia...10 Polttimen osat...10 Valikkorakenne Lämmityspiirin asetukset...15 Lämmönsäätö esimerkit...16 Lämmönsäädön valikkorakenne...16 Säätöyksikön asennus ja käyttö...17 Lambda-anturi...17 Hälytykset ja vianetsintä Käytöstä poistaminen...20 Yleisimmät varaosat...20 Huolto ja kunnossapito Puupelletti polttoaineena...24 Syöttöjärjestelmä...25 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...26 Asennuspöytäkirja...27 Takuukortti Muistiinpanoja...31 Ariterm Biomatic+40 on taloudellinen, kestävä ja ympäristöystävällinen keskuslämmityskattilan ja pellettipolttimen yhdistelmä, joka on tarkoitettu omakotitalojen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottoon vain puupelletillä. Lisä/varalämmön lähteenä on sisään asennettu 3+6 kw sähkövastus. Vakiovarustukseen kuuluu mm. savukaasupuhallin, automaattinen konvektion puhdistus ja lämmityspiirin säätöautomatiikka. Tarkemmat tekniset tiedot on annettu sivulla 3. Kattilan ja polttimen kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseksi on tärkeää noudattaa näitä ohjeita. Säilytä tätä ohjekirjaa niin, että se on helposti saatavilla tarpeen tullen. Lue ohjekirja tarkkaan ennen kuin otat käyttöön Ariterm Biomatic+40 -pellettilämmityskeskuksesi. Pellettipolttimen teho on laskettu sen mukaan kuinka paljon pellettejä voidaan enintään syöttää ja polttaa palopäässä yhden tunnin aikana. (Tarkoittaa tavallisten puupellettien polttamista, jotka ovat keskimäärin polttoainespesifikaation mukaisia.) HUOM! Noudata ohjekirjan neuvoja ja huolla poltinta ja kattilaa suositusten mukaisesti. KULJETUS, VARASTOINTI JA PAKKAUKSEN AVAAMINEN Vastaanotto Kattila toimitetaan lautakehikossa. Alustana on lava, josta kattila voidaan nostaa turvallisesti. Pakkaus on syytä purkaa vasta mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa. Tehdas on vakuuttanut kattilan kuljetusvaurioiden varalta, koskien kuljetusta tehtaalta ensimmäiseen välivarastointipaikkaan. Kattilan vastaanottajan on tärkeä todeta kattilan kunto ennen vastaanottamista. Vauriotapauksissa on otettava viipymättä yhteys myyjään. Varastointi Kattila voidaan varastoida lyhyeksi aikaa ulos sateelta suojattuna, suositeltavinta on säilytys sisätiloissa. Pakkauksen avaaminen Pakkauksen purkamisen jälkeen luukku avataan ja tarkastetaan varusteluettelosta, että kaikki irrallaan toimitettavat varusteet ovat mukana (puhdistusharjojen varret on kiinnitetty pakkaukseen). Pakkauksen hävittäminen Muovihuppu kaatopaikalle, laudat voidaan polttaa. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
3 TEKNISET TIEDOT ARITERM BIOMATIC+40 Vakiotoimitus Nelitiesekoitusventtiili ESBE TM 20 Nuohoustarvikkeet Mudanerotin Muuraustuki Savusolan liitoskappale Shunttimoottori ESBE ARA661 3-point SPDT 230Vac 6Nm 120s Ulkolämpötila-anturi Sisälämpötila-anturi Menoveden lämpötila-anturi Konvektion puhdistus automatiikka Virtausvahti (vain vientimalli) Savukaasupuhallin Lisävaruste Yhdistelmäsavusola Jäännöshappimittaus (Z19014) Lämmityspiiri 2 (sis. menovesianturin ja shunttimoottorin) Sisälämpötilayksikkö (14101) TEKNISET TIEDOT Suorityskyky Teho pelletillä Hyötysuhde kw 93 % Mittatiedot Mitat (leveys x syvyys x korkeus) Paino tyhjänä Vesitilavuus 606 x 1350 x 1618 mm 455 kg 173 l Suunnitelu- ja säätöarvot Käyttöpaine: kattila Käyttöpaine: lämmönvaihdin Käyttölämpötila Suositeltava alipaine tulipesässä Lämpimän käyttöveden tuotto 0,5-2,5 bar max 10 bar max 120 o C 8-15 Pa 1-suihku ( 12 l/min), xxx l/+40 C ) 2-suihkua ( 20 l/min, xxx l/+40 C ) Liitännät Sähköarvot poltinpuoli ja vastukset Lisälämmityspiirin yhde Käyttövesi Paisunta Tyhjennys Hormiliitäntä Savuhormisuositus Sähkösyöttö Syöttökaapeli Sulakekoko Käyttöteho Liitäntäteho DN 25 ulkokierre Cu Ø 22 mm DN 25 ulkokierre DN 15 sisäkierre Ø 140 mm Ø 140 mm teräsputki tai vastaava, korkeus min 4 m 400 V, 3N~, 50 Hz 3+6 kw vastus, MMJ 5x2.5s 3+6 kw vastus, 3x16 A Poltin, sytytys 560 W Poltin, normaali 60 W n. 10 kw (riippuen varuisteista) 1. Tyhjennysventtiili DN 15, sisäkierre 2. Savusola Ø 140 mm 3. Lisälämmityspiirin yhde DN 25, ulkokierre 4. Paisuntayhde DN 25, ulkokierre 5a. Lämmityspiirin nelitiesekoitusventtiilin meno 5b. Lämmityspiirin nelitiesekoitusventtiilin paluu 6. Kylmä käyttövesi 22 mm Cu 7. Lämmin käyttövesi 22 mm Cu 8. Sähköliitännät 9. Puhdistusluukku 10. Tuhkalaatikko 11. Paluu DN 25, sisäkierre 12. Näyttö / näppäimistö 13. Konvektionuohoin 14. Savukaasupuhallin ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
4 TOIMINNAN KUVAUS TURVALLISUUS / HÄLYTYS Ariterm Biomatic+40 -pellettilämmityskeskuksella lämmittäminen muistuttaa monin tavoin öljylämmitystä. Suurin ero on se, että kiinteällä polttoaineella lämmittämisessä muodostuu tietty määrä tuhkaa, joka on poistettava tietyin väliajoin. Muutoin hyöty suhde heikkenee ja polttimen toimintaan voi tulla häiriöitä. BeQuem -pellettipolttimessa on automaattisytytys, mutta se voidaan tarvit taessa sytyttää myös manuaalisesti. Polt timen sähköinen sytytysjärjestelmä aktivoituu ainoastaan kylmäkäynnistyksessä: jos järjestelmä on ollut pidemmän aikaa pysäytettynä ja kattila ehtinyt jäähtyä ainakin 8 C kattilan tavoitelämpötilasta. Lämmitysprosessin aikana tarvittavat sytytykset tapahtuvat palopäässä olevan hiilloksen avulla sähköenergiaa säästäen. Poltin ja siihen kuuluva syöttöjärjestelmä on automatisoitu. Polttimen toiminta ohjautuu kattilan lämpötila-anturin avulla. Polttimen palopäässä on tarkka sekoitus polttoainetta ja ilmaa, mikä saa aikaan täydellisen palamisen kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Poltinruuvi on ylipaineistettu käynnin aikana. Ominaisuuden tarkoituksena on vähentää polttimen vaurioitumisriskiä esimerkiksi jos veto on huono. Turvallisuusnäkökohtien vuoksi pelletti lämmityskeskus ja polttoainevarasto sijoitetaan erilleen. Näin varmistetaan, ettei vahinkoa pääse tapahtumaan. Toimin ta häiriöt tai virheellisestä käsittelystä aiheu tuvat vahingot rajoittuvat polttimeen. Polttoainevarasto on osastoitava omaksi paloluokitelluksi tilaksi. Viat, jotka aiheuttavat käynnin pysähtymisen näkyvät käyntihälytyksen punaisena merkkivalona. Tämän lisäksi näytöllä on ilmoitus siitä, mistä vika johtuu. Pieni määrä pellettejä (150 g) syötetään pellettivarastosta ulkoisen syöttöjärjestelmän kautta polttimen yläliitäntään jokaisella täyttökerralla. Jotta palopäähän voidaan annostella tarkka ja samansuuruinen määrä pellettejä, annostelu tapahtuu erillisen syöttöruuvin avulla sulkusyöttimen ja poltinruuvin kautta palopäähän. Koska poltinruuvi syöttää pellettejä eteenpäin kolme kertaa nopeammin kuin mitä pellettejä tulee ruuville, muodostuu palopään ja yläliitännän väliin turvavyöhyke, jossa on vain yksittäisiä pellettejä. Vaikka laitteeseen tulisi virtakatkos, huolto olisi puutteellista tai laitteen osia rikkoutuisi, tämä turvavyöhyke säilyy. Kuvaus hälytyksistä on otsikon Vianetsintä alla. Polttimessa on suositeltavaa käyttää puupellettejä, joiden halkaisija on kahdeksan millimetriä. Tuhka poistetaan kattilan alaosassa olevasta tuhkalaatikosta. Tuhka voidaan myös imuroida tuhkaerottelijan ja tavallisen imurin avulla erityiseen tuhka-astiaan. Tuhka voi kuitenkin olla vielä kuumaa, joten tuhkaerottelijan tulee kestää kuumuutta. Vakiona mukana lämmönsäätö automatiikka, joka säätää menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan sopivaksi. Syöttöruuvi on asennettava suhteessa polttimen pudotussuppiloon niin että mahdollisen takapalon sattuessa pudotusputki on vapaana roikkuessaan oltava polttimen ulkopuolella. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
5 OHJAUSPANEELI POLTTIMEN TOIMINTAPERIAATE Lämpötila Kattila 80(80) C Savukaasu -40 C Poltin off (on) Ruuvi ulkoinen Käsikäyttö off Valikot 1. Sisäisen kiertovesipumpun katkaisin 2. Sisäisen kiertovesipumpun sulake 3. Näyttö 4. Ylilämpösuoja 5. Päävirtakytkin 6. Käynti ja hälytysten merkkivalo 7. Näppäimistö Annosteluruuvi Yläliitäntä Sulkusyötin Ensiöilmaputki Sytytysvastus Sytytysputki Vihreä: Poltin on käynnissä Punainen: Hälytys (poltin ei ole käynnissä) Vilkkuva valo: Varoitusvalo (ei pysäytä poltinta) Nuolinpainikeet: valikoissa liikkuminen / asetusarvon muuttaminen. C-painike: valikoista palaaminen / varoituksen kuittaaminen / asetusarvon kuittaaminen. Poltinruuvi Takapalon estävä turvavyöhyke Puhallin Pelletti syötetään palopäähän alakautta (alasyöttöperiaate) Enter-painike: asetuksen valinta / alivalikkoon siirtyminen. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
6 KATTILAN ASENNUKSET KATTILAN ASENNUKSET Kattilan asennus kannattaa teettää ammattipätevyyden omaavalla liikkeellä. Asennus tulee suorittaa siten, että se täyttää vähintään standardin SFS 3332 vaatimukset. HUOM! Sähkökytkennät on suoritettava ammattipätyvyyden omaavalla sähköasentajalla. Tilavaatimus Kattilahuoneen tulee täyttää vähintään Suomen rakentamismääräyskokoelman E9:n mukaisen EI 60 paloluokituksen. Kattilan puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä varten on sen eteen varattava tilaa vähintään yksi metri, toiselle sivulle olisi suositeltavaa jäädä n. 80 cm ja yläpuolelle vähintään 50 cm. HUOM! Kattilan etäisyys takaseinästä on oltava min. 180 mm. Savukaasupuhallin on tarvittaessa voitava irroittaa huoltoa varten. Hormiliitäntä ja palamisaukko Liitosten tiivistysaineena voidaan käyttää 350 C:n silikonimassaa. Savuhormivaatimus on teräshormi tai vastaava. Hormin korkeus mitoitetaan rakennuksen vaatimusten mukaisesti. Korvausilma-aukkoa ei saa peittää. Hormivaatimus Hormin korkeus Hormiliitäntä ja korvausilma-aukko Suositeltava alipaine tulipessä Ø 140 mm 4 m 8-15 Pa Korvausilma-aukko 200 cm 2 Putkiasennukset Ennen kattilan asennusta lämmitysverkosto on huuhdeltava ja tarkistettava vesipainekokeella. Liitosten tiiveys on varmistettava asennuksen jälkeen. Tehdas ei vastaa vuotavien liitosten aiheuttamista vahingoista. Mudanerottimen ja painemittarin asennus Kattilan mukana tomitettu mudanerotin on suositeltavaa asentaa kylmävesijohtoon ennen lämmönvaihdinta. Kattilassa ei ole painemittaria, joten se tulee asentaa lämmitysverkoston yhteyteen. Varoventtiilin asennus Venttiilin tulee olla CE-merkitty ja maksimi avautumispaine 2,5 bar, minimikoko DN 15. Varoventtiili tulee valita laiteyhdistelmän korkeimman paineluokan mukaan. Venttiilin ja kattilan väliin ei saa asentaa laitetta, jolla yhteys voidaan sulkea. Ulospuhallusputki on mitoitettava ja asennettava siten, ettei se rajoita venttiilin ulospuhallustehoa eikä aiheuta vaaratilannetta venttiilin toimiessa. Sähköasennukset Kattilassa on käyttövalmiiksi asennettu pellettipoltin, sähkövastus 3+6 kw ja sisäisen kierron pumppu kytkimineen. Kattila sisältää ylilämpösuojan polttimelle ja sähkövastukselle. Kattilaan liittyvät sähköasennukset voi suorittaa vain kyseiset pätevyydet omaava asentaja. Kytkentä suoritetaan liitteenä olevan kytkentäkaavion mukaisesti. Kattilan jännitesyöttöön on asennettava turvakytkin/huoltokytkin. Etupaneelin alla on kytkentärimat ja merkinnät kytkentöjä varten. Kytkentärimoille kytketään jännitesyöttö, mahdollisesti kiertovesipumppu ja virtausvahti sekä hälytyslähtö esim. GSMhälytystä varten. Lisäksi kytkentärimalle kytketään shunttimoottorit. Oma kytkentärima lämmönsäädön antureille (menovesianturi 1 ja 2, sisälämpötila-anturi ja ulkolämpötila-anturi). Ennen käyttöönottoa Ennen kattilan käynnistämistä tarkistetaan seuraavat asiat: lämmitysverkosto ja kattila ovat täynnä vettä, paine vähintään 0,5 bar. sisäinen kiertovesipumppu on ilmattu pumpun päässä olevasta ilmausruuvista. mahdollinen savupelti on auki. kattilan konvektio-osassa oleva kiertopelti on paikoillaan. kiertovesipumppu on käynnissä. verkoston venttiilit ovat auki. korvausilma-aukko on auki. varoventtiili on esteettömästi yhteydessä kattilaan ja on toimintakuntoinen. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
7 PUTKIASENNUKSET VV LV KV TV LKV 1. ARITERM BIOMATIC TIEVENTTIILI, LATTIALÄMMITYS (PATTERILÄMMITYS) 3. LISÄLÄMMITYSPIIRIN KYTKENTÄSARJA (PATTERILÄMMITYS) 4. LÄMPÖJOHTOPUMPPU, LATTIALÄMMITYS 5. LÄMPÖJOHTOPUMPPU, PATTERILÄMMITYS 6. LATTIALÄMMITYSVERKOSTON JAKOTUKIT 7. PATTERILÄMMITYSVERKOSTO 8. PAISUNTA-ASTIA 9. HUOLTOSULKUVENTIILI 10. VAROVENTTIILI 11. TÄYTTÖVENTTIILI 12. SYÖTTÖSEKOITUSVENTTIILI 13. KÄYTTÖVEDEN KIERTOPUMPPU ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
8 SÄHKÖKAAVIO ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
9 KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Polttimen käynnistys ja pysäytys Aseta käyttökytkimistä poltin ja sisäinen pumppu päälle. Mikäli virtausvahti on kytketty ohjaamaan sisäistä pumppua, aseta kytkin off-tilaan. Näyttöön tulee päävalikko, josta nähdään kattilaveden ja savukaasujen lämpötila. Päävalikossa on myös polttimen käynnistys/pysäytys -asetus sekä tilatieto. Jos painikkeita ei paineta 10 s, tulee näyttöön graafinen kuva, josta nähdään lämpötila ja poltintiedot. Ensimmäinen käynnistys poikkeaa normaalista käynnistyksestä siten, että poltin on täysin tyhjä pelletistä. Samoin ulkoinen syöttöjärjestelmä on tyhjä pelletistä. Tee seuraavat toimenpiteet ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä tai jos pelletti on loppunut täysin varastosta: 1. Aseta päävalikosta ulkoinen ruuvi päälle ja odota kunnes polttimen yläliitäntään tulee pellettiä. Ulkoinen ruuvi pysähtyy automaattisesti 15 min kuluttua (asetus muutettavissa). 2. Aseta poltin päälle (ON)-tilaan. Kylmäkäynnistys Poltin tekee kylmäkäynnistyksen sytytysvastuksen avulla, kun kattilaveden lämpötila on yli 8 C:sta alle asetusarvon. Poltin asetus kohtaan tulee teksti Käynnistys 1K, poltinruuvi käynnistyy, punainen merkkivalo palaa. Vähän ajan kuluttua puhallin ja sytytysvastus käynnistyvät. Kylmäkäynnistys koostuu seitsemästä jaksosta 1K-7K. Kun liekinvalvonta havaitsee liekin palopäässä siirtyy poltin suoraan vaiheeseen 5K ja vihreä merkkivalo syttyy. Käynnistys 7K-vaiheessa poltin pysähtyy 10 minuutin ajaksi, jotta paloprosessi tasaantuu palopäässä. Jos liekki ei syty 7K-vaiheen jälkeen, antaa poltin kylmäkäynnistys hälytyksen kts. vianetsintä. Tehokäynti - ylläpito Sytytyksen jälkeen poltin siirtyy käyttämään Max-tehoaluetta. Kun kattilaveden lämpötila nousee 4 C:een päähän asetusarvostaan, siirtyy poltin käyttämään Keskitehoaluetta, kunnes asetusarvo saavutetaan. Kun kattilaveden tavoitelämpötila saavutetaan, käy polttimen puhallin vielä yhden minuutin ennen kuin poltin siirtyy ylläpidolle (lämmitystapa off ). Ylläpidon aikana poltinruuvi tuo välillä pellettiä palopäähän pitäen hiillosta yllä. (Asetus Hiilloksen ylläpito) Pysäytys Poltin voidaan pysäyttää missä vaiheessa polttoa tahansa. Aseta päävalikosta Poltin kohtaan Off. Polttimen puhallin käy yhden minuutin ajan pysäytyksen jälkeen. Varaajakäyttö Kattilaan on kytkettävissä Varaaja-anturi (Lisävaruste), jonka lisäksi latauspumpun ohjaus on mahdollista. Latauspumppu kytketään liittimiin 14 ja 15 (230 Vac) ja varaaja-anturi liittimiin 63 ja 64. Lisävarusteet-valikosta otetaan Load pump-asetus käyttöön. Tällöin Hiilloksen ylläpitoasetus menee automaattisesti Ei-tilaan. Tämän jälkeen voidaan asettaa polttimen käynnistys- ja pysähtyslämpötila, joka siis toimii varaaja-anturin mukaan. Latauspumpulle asetetaan käynnistyslämpötila asetuksella Load pump diff. Kun kattilaveden lämpötila ylittää Kattilan asetuslämpötila - Load pump diff-asetuksen, pumppu käynnistyy. Kun varaaja on lämmin ja poltin pysähtynyt, sammuu pumppu kun kattilaveden lämpötila tippuu kaksi astetta alle asetuslämpötilan. Älä tee asetusmuutoksia kylmäkäynnistyksen aikana. Palopään puhdistuksen jälkeen varmista, että poltin tekee kylmäkäynnistyksen, koska hiillosta ei ole palopäässä. Kylmäkäynnistys voidaan varmistaa nostamalla kattilaveden asetuslämpötilaa riittävästi ja palauttaa se haluttuun arvoon sytytyksen jälkeen. Lämminkäynnistys Poltin tekee lämminkäynnistyksen, kun kattilaveden lämpötila on 8 C:een sisällä asetuslämpötilasta esim. lyhyen sähkökatkon jälkeen. Lämminkäynnistyksessä poltin käyttää sytytykseen palopäässä olevaa hiillosta, säästäen näin energiaa. Normaalissa käytössä polttimen siirtyessä ylläpidolta tehokäynnille, poltin tekee lämminkäynnistyksen. Sähkökatkojen jälkeen poltin käynnistyy automaattisesti, tehden lämmin- tai kylmäkäynnistyksen riippuen kattilaveden lämpötilasta. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
10 POLTTIMEN ASETUKSET POLTTIMEN OSAT Palamiseen ja polttimen toimintaan vaikuttavat asetukset ovat Teho valikossa. Palamisen säätäminen Tehdasasetukset ovat useimmissa tapauksissa sopivat hyvälle ja tehokkaalle palamiselle. Tehdasasetukset soveltuvat, kun alipainetta on kattilan tulipesästä mitattuna noin 8-15 Pa ja käytetään 8 mm pellettiä. Suositeltavaa on käyttöönoton yhteydessä, että ammattitaitoinen asentaja säätää savukaasuanalysaattorin avulla säätöarvot kohdalleen. Häkä (CO) arvon tulisi olla alle 200 ppm ja ylijäämähapen (O 2 ) 6,5-8 % Jos palaminen on huonoa, piipusta tuleva savu on mustaa tai syntyvä tuhka rakeista, voidaan Teho valikosta säätää polttoaineen ja ilman suhdetta. Pelletin syöttöä palopäähän säädetään asetuksilla Max ruuvi. Palamisessa tarvittava ilmamäärä säädetään asetuksilla Max puhallin ka Max puhallin2. Min- ja Keski-tehoasetukset eivät ole käytössä. Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön Säätöesimerkki Ulkoisen ruuvin käyntiaika Polttimen yläliitännässä sijaitsevat tasovahdit mittaavat pelletin määrää polttimessa ja ohjaavat ulkoista varastoruuvia. Kun pelletin pinta laskee alle tasovahtien käynnistyy ulkoinen ruuvi (tehdasasetus 30 s). Ulkoisen ruuvin käyntiajan tulisi olla niin pitkä, että pelletin pinta nousee polttimen yläliitännän tasolle. Aikaa voidaan säätää Teho valikosta kohdasta Ruuvi ulkoinen. Liian pitkä aika nostaa pelletin pinnan pudotusputkeen, jolloin vaarana voi olla pelletin holvaantuminen putkeen ja siitä seuraa Pellettivaje-hälytys. Liian lyhyt aika ei riitä tuomaan pellettiä riittävästi, jolloin seurauksena voi olla sama hälytys Sähkövastuksen toiminta Sähkövastukset otetaan käyttöön Poltinsäädöt-valikosta. Jos käytössä on 9 kw:n vastus, aseta asetus 3:ksi. Tällöin 9 kw menee vaiheittain päälle 3 kw -> 6 kw -> 9 kw. Jos sulakekoko ei riitä 9 kw:lle, aseta asetus 2:ksi, jolloin käytössä on vain 6 kw Käynnistysero-asetuksella määritetään, kuinka paljon kattilaveden täytyy laskea asetetusta lämpötilasta ennen kuin sähkövastukset lähtevät päälle (Lämmitystapa: Pelletti+sähkö). Jos poltin on mennyt häiriöön ja pysähtynyt, toimii sähkövastus tällöin varalämmön lähteenä. Jos lämmitystapa on asetettu pelkälle sähkölle, pyrkii sähkövastus pitämään kattilaveden asetetussa arvossa. Esim. Sähkövastuksen lämpötila-ero on asetettu 20 C, jolloin sähkövastus menee päälle 58 C, mikäli kattilaveden asetuslämpötila on 80 C. Kun sähkövastus on lämmittänyt veden 62 C, menee se pois päältä. Asetukset: Lämmitystapa: Pelletti+sähkö ja Sähkövastukset=3. 1. Palopää 2. Ensiöilmaputki 3. Liekinvalvonta 4. Tasovahti, vastaanotin 5. Yläliitäntä 6. Tasovahti, lähetin 7. Puhallin 8. Poltinruuvi 9. Polttokuppi 10. Käyttömoottori (ei kuvassa) 11. Ketju 12. Liitinpaneeli ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
11 VALIKKORAKENNE Käyntiaika Päävalikko Kokonais Poltinsäädöt Testaus Lämpötila Kattila Savukaasu Max Keski Sähkövastukset Käynnistysero Ruuvi ulkoinen Puhallin Jäännöshappi Min Tasovahti Puhallin 2 Poltin off (on) Sähkövastus 1 Liekinvalvonta Poltinruuvi Lämmitystapa Sähkövastus 2 Testaus Sytytys Ruuvi ulkoinen Käsikäyttö Ulko/Lämpö/Huone Hienosäätö Valikot Valikot Poltinsäädöt Arvioitu aika Pellettivarasto Syöttökerroin Pellettivarasto Kieli Tehdasasetukset Lämpötilaero Lisävarusteet Sähkövastus Load pump Konv.puhdistus Hälytys Käyntiaika Keskikulutus Lämmönsäätö Svk imuri Pellettivarasto Kokonaiskulutus Lämmityskäyrä Kierovesipumppu Teho Lämmönsäätö Lämmönsäätö 2 Huolto Huolto Tuhkanpoisto Puhdistus Ruuvi ulkoinen aika Hälytys varasto min Poltintyyppi Teho Max ruuvi Max puhallin Keski ruuvi Keski puhallin Min ruuvi Min puhallin Max puhallin 2 Keski puhallin 2 Min puhallin 2 Puhd. puhallus Teho Menovesi min Menovesi max Komp.käyrä 5 Komp.käyrä 0 Komp.käyrä -5 Kiertovesip. pysäyt Huonekerroin Pudotus Lämmönsäätö 2 Hienosäätö Lämmityskäyrä Menovesi min Menovesi max Shuntti Shuntti 2 Pudotus Pudotus 2 Pudotus Aloitus Lopetus Pudostus 2 Aloitus Lopetus Lämpötila Aika Pudotus Jäännöshappi Lämmönsäätö Takometri Konv.puhdistus Svk imuri max Svk imuri min Lämpötila Lisävarusteet Load pump Aloitus Lopetus Load pump diff Hiilloksen ylläpito Ruuvi ulkoinen Käsikäyttö Lämminkäynnistykset ABM+40 - v Kylmäkäynnistykset Kylkäkäynnistysasetukset ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
12 VALIKKORAKENNE Seuraavat taulukot antavat yleiskuvan niistä viesteistä, joita ohjausyksikön näytössä voi olla. Ne ilmoittavat myös mitä parametreja käyttäjä itse voi tai saa muuttaa ja mitä on lupa muuttaa vain siinä tapauksessa, että on saanut ohjeet valtuutetulta asentajalta. Huom.! Osa valikkojen vaihtoehdoista näkyy vain, kun ne ovat aktivoituneina. Päävalikko Lämpötila Kattila xx (80) C Valikko Asetus Kuvaus 5-95 C Kattilan lämpötila ja suluissa asetuslämpötila. Savukaasu xx (250) C C Savukaasun lämpötila ja suluissa hälytysraja. Jäännöshappi x.x % - Näyttää jäännöshapen määrän. (Lisävaruste) Poltin on/off On/Off Polttimen käynnistys ja pysäytys. Alla polttimen käyntitila. Esim. Max-teho. Poltinsäädöt - valikko Valikko Asetus Kuvaus Sähkövastukset 0-3 Sähkövastusten käyttöönotto 0 = ei käytössä, 1= 3 kw 2=6 kw 3= 9 kw Käynnistysero C Sähkövastuksien käynnistysmisen lämpötila ero. Tasovahti 99 (50) % % Liekinvalvonta 99 (50) % 1-98 % Testaus - Kieli Suomi Suomi, Svenska, English, German, Italiano, France, Spain, Russia Näyttää pelletin tason polttimen tasovahtien välissä. Varastoruuvi käynnistyy kun arvo alittaa 50%. Näyttää liekin voimakkuuden. Suluissa raja-arvo. Valikossa voidaan testata polttimen toimintoja mm. poltinruuvi, puhallin. Valikkokielen valinta Ruuvi ulkoinen käsikäyttö Off (On) Lämmitys On/Off Pelletti Pelletti + sähkö Sähkö Ulkoisen ruuvin käynnistys (näkyvissä jos poltin Off-tilassa). Suluissa jäljellä oleva käyntiaika). Voidaan pysäyttää manuaalisesti. Lämmitystavan valinta (näkyvissä jos sähkövastukset otettu käyttöön ja poltin On-tilassa. Kts. Polttimen asetukset). Tehdassasetukset v Kyllä / Ei Palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset. Lämpötilaero Ei Ei, 5-60 C Polttimen käyntihystereesi. Poltin siirtyy ylläpidolle tavoitelämpötilassa ja käynnistyy uudelleen kun lämpötila on laskenut hystereesin verran. Ei = 5 C hystereesi 5-60 C = poltin käyttää vain Max-tehoa. Lisävarusteet - Valikossa lisävarusteiden käyttöönotto. Ulko xx C / Lämpö xx(xx) C/ Huone xx(xx) C Huone 0-30 C Hienosäätö 0-20 C Valikot - Lämmönsäätöpiirien lämpötilanäyttö (näkyvissä jos otettu käyttöön Lisävarusteet-valikosta). Lämmityspiiri1 hienosäätö (näkyvissä jos otettu käyttöön Lisävarusteet-valikosta ja sisäanturi ei kytketty) Siirtyminen alivalikoihin: Poltinsäädöt, Käyntiaika, Pellettivarasto, Teho, Lämmönsäätö, Huolto. Käyntiaika - valikko Teksti näytöllä Asetus Kuvaus Kokonais xx h - Polttimen kokonaiskäyntiaika tehokäynnillä. Max xx h - Polttimen käyntiaika Max-teholla. Keski xx h - Polttimen käyntiaika Keski-teholla. Min xx h - Polttimen käyntiaika Min-teholla. Käyntiaika sähkövastus 1 - Sähkövastuksen 6 kw käyntiaika. Käyntiaika sähkövastus 2 - Sähkövastuksen 3 kw käyntiaika ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
13 VALIKKORAKENNE Varasto - valikko pellettivaraston ja kulutuksen seuranta Teksti näytöllä Asetus Kuvaus Arvioitu aika xx vr Pellettivarasto x.x t Näyttää varastossa jäljellä olevan pellettimäärän, voidaan asettaa uusi luku pellettivaraston muutoksen yhteydessä t Ilmoittaa pellettivaraston riittävyyden vrk:ssa. Laskenta keskikulutuksen mukaan. Näyttää varastossa jäljellä olevan pellettimäärän. Voidaan asettaa uusi luku pellettivaraston täytön yhteydessä. Syöttökerroin xx kg/h kg/h Varastoruuvin syöttökapasiteetti. Keskikululutus kg/vrk - Näyttää keskikulutuksen viimeisen 8 päivän ajalta. Kokonaiskulutus x.x t - Näyttää pelletin kokonaiskulutuksen. Ruuvi ulkoinen aika - Näyttää ulkoisen ruuvin käyntiajan Hälytys varasto min x.x t t Varoitus näytölle, kun varastossa on laskennallisesti jäljellä asetetun minimirajan verran pellettiä Varastoruuvin syöttökerroin voidaan määrittää esim. ajamalla varastoruuvia 10 minuutin ajan ja mittaamalla astiaan tulleen pelletin paino. Kun tämä kerrotaan kuudella saadaan kuinka monta kiloa varastoruuvi tuo tunnissa kg/h. Syöttökerroin voi vaihdella pellettilaadun mukaan. Pellettivarasto-asetukseen määritetään varastossa oleva pelletin määrä. Automatiikka laskee ulkoisen ruuvin käyntiajan ja syöttökertoimen perusteella pelletin kulutusta ja arvioi keskikulutuksen perusteella pelletin riittävyyden vrk:ssa. Hälytys varasto min-asetuksella voidaan määrittää varoitusraja, jolloin polttimen näyttöön tulee ilmoitus pelletin loppumisesta. Tehonsäätö - valikko Poltintyyppi 40 kw Teho Max ruuvi 50 % Max puhallin 35 % Keski ruuvi 0 % Keski puhallin 35 % Min ruuvi 0 % Min puhallin 0 % Max puhallin2 65 % Keski puhallin2 65 % Min puhallin2 0 % Valikko Asetus Kuvaus 12/15/20/25/40 kw % % % % % % % % % Puhd. puhallus 2/h Off, 2/h, 1/h, 1/2h, 1/3h Hiilloksen ylläpito 60 min Ruuvi ulkoinen 30 s Käsikäyttö 15 min Ei, min s 0-60 min Poltintyypin valinta. Valitse oma poltintyyppi. HUOM! Palauttaa tehdasarvot myös lämmönsäätöön liittyvät asetukset. Poltinruuvin käyntijakso Max teholla. Puhaltimen teho Max-teholla Poltinruuvin käyntijakso Keski-teholla Puhaltimen teho Keski-teholla Poltinruuvin käyntijakso Min-teholla Puhaltimen teho Min-teholla Puhaltimen2 teho Max-teholla Puhaltimen2 teho Keski-teholla Puhaltimen2 teho Min-teholla Puhallin menee tehokäynnillä 100 % -teholle, pitäen ilmareiät puhtaana. Hiilloksen ylläpitojakson välinen aika. Poltinruuvi tekee 1 minuutin syötön ylläpidolla. Ei = Poltin ei pidä yllä hiillosta, jolloin poltin tekee aina käynnistyessään kylmäkäynnistyksen. Käyttö esim. varaajan kanssa. Ulkoisen ruuvin käyntiaika, kun tasovahdit pyytävät pellettiä. Kts. Säätöesimerkki. Ulkoisen ruuvin käyntiaika manuaaliajolla (polttimen oltava Off-tilassa, käynnistys päävalikosta) Lämminkäynnistystykset 0- Lämminkäynnistysten lukumäärä Kylmäkäynnistystykset 0- Kylmäkäynnistysten lukumäärä Kylmäkäynnisasetukset 0-99 Huolto - valikko Valikko Asetus Kuvaus Hälytys Tuhkanpoisto x (100) h Puhdistus x (100) h h h Hälyttää tuhkalaatikon tyhjennyksestä. Laskee ulkoisen ruuvin käyntiajasta. Määritettävä kokemuksen perusteella. Hälyttää kattilan ja palopään puhdistuksesta. Määritettävä kokemuksen perusteella. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
14 VALIKKORAKENNE Lisävarusteet - valikko Jäännöshappi Lämmönsäätö Valikko Asetus Kuvaus On/Off On/Off Puhaltimen tehonsäätö jäännöshapen mukaan. Happiarvo näkyy päävalikossa ja graafisessa kuvassa. Kahden lämmityspiirin säätö mahdollisuus. Lämmönsäätö 2-valikko tulee esiin kun anturi kytketään. Takometri On/Off Puhaltimen käynninvalvonta. Load pump Aloitus Lopetus Load pump diff Konv.puhdistus Aika On Aika Off On/Off 0-95 C 0-95 C 0-50 C On/Off 3 min (0-10 min) 4 h (0-250 h) Latauspumpun käyttöönotto (Varaajakäyttö) Varaajan lämpötila, missä poltin käynnistyy. Varaajan lämpötila, missä poltin pysähtyy. Latauspumpun käynnistys, kun kattilavesi > asetus - diff. Konvektio puhdistus automatiikan käyttöönotto ja käyntiaikojen määritys. Kts s20. Svk imuri max 40 % (0-100 %) Savukaasuimurin teho tehokäynnillä. Svk imuri min 0 % (0-30 %) Savukaasuimurin teho ylläpidolla. Jäännöshappi (lisävaruste) Jäännöshappimittauksen arvo näkyy päävalikkossa ja graafisessa kuvassa. Säädä ensimmäisenä puhaltimen teho siten, että happi arvo on 7-8 % välissä. Tehokäyntijakson tulisi olla mahdollisimman pitkä, jotta palotapahtuma tasaantuu. Aseta tämän jälkeen Lisävarusteet-valikosta Jäännöshappi On-tilaan. Tämän jälkeen jos jäännöshappi laskee liian alhaiseksi, niin poltin lisää automaattisesti puhaltimen tehoa, jotta palaminen pysyisi hyvänä. Jäännöshappimittaus antaa hälytyksen mikäli arvo tippuu liian alhaiseksi. Pidä happimittauksen virtalähde aina kytkettynä, mikäli poltin on käytössä, muuten anturi saattaa likaantua ja toiminta heikentyä. Takometri Takometri mittaa/tarkkailee puhaltimen kierrosnopeutta, joka näkyy myös graafisessa kuvassa näytöllä. Jos puhallin on jumiutunut/rikkoontunut, havaitsee takometri vian ja pysäyttää polttimen. Savukaasuimuri Kattila on varustettu savukaasuimurilla. Imurille voidaan asettaa teho tehokäynnille ja ylläpidolle. Asetuksen löytyvät Lisävarusteet-valikosta: Svk imuri max ja min. Imurin teho pitää säätää siten että, tulipesässä on 8-15 Pa alipaine. Mittaus voidaan suorittaa polttimen liekinvalvojan putken alla olevasta ruuvilla peitetystä reiästä. Konvektion puhdistus automatiikka Automaattinen konvektion puhdistus vähentää kattilan puhdistustarvetta (HUOM! kts. sivu 20). Puhdistukselle määritetään käyntiaika ja taukoaika tarpeen mukaan ja pitää polttimen hyötysuhteen korkealla. Lämmönsäätö Ariterm Biomatic + pellettikattila sisältää vakiona lämmönsäätimen, jolla voidaan ohjata maksimissaan kahta lämmityspiiriä. Kummallekin voidaan määrittää oma lämpötilakäyrä, jonka mukaan menoveden lämpötilaa säädetään. Lämmityspiiri1:stä voidaan hienosäätää sisälämpötila-anturin avulla. Lisäksi automatiikassa on kiertovesipumpun ohjauslähtö ulkolämpötilan mukaan. Vakiotoimitukseen sisältyy tarvikkeet lämmityspiiri1 ohjaukseen shunttimoottori/ venttiili ja lämpötila-anturit (menovesi, ulko ja sisä). Sähköasennukset Shunttimoottoreille ja lämpötila-antureille on riviliittimet valmiina etupaneelin alla. Samoin kiertovesipumpun ohjaus. Kytkentä kytkentäkaavion mukaisesti. HUOM! Lämpötila-anturien johdot suositellaan pidettävän erillään syöttökaapeleista. Käytä lämpötila-antureille oikean puoleisia läpivientejä kattilan katossa. Lämpötila-antureiden johdot kannattaa pitää mahdollisimman lyhyinä. HUOM! Jos ulkolämpötila-anturi on irti/rikki, niin oletuksena ulkolämpötila on 0 C. Lattialämmitys kohteissa on tärkeää määrittää lämpötilakäyrälle menoveden min- ja maxarvo. Parkettilattiassa menovesi ei saisi nousta yli 45 C:een. Tällaisissa kohteissa suositellaan asennettavaksi termostaatti kiertovesipumpun ohjaukseen, joka katkaisee pumpun ohjauksen mikäli menoveden lämpötila nousee yli 45 C:een. Liian lämmin menovesi saattaa vahingoittaa parkettilattiaa. Yleistä Lämpötilakäyrä määrittää menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan. Mitä kylmempää ulkona, sen lämpimämpää menovesi on. Menoveden lämpötila nousee patterilämmityksessä kuitenkin eksponentiaalisesti, kun ulkolämpötila laskee. Oikeanlainen lämpötilakäyrä tekee huonelämpötilasta miellyttävän kaikissa ulkolämpötiloissa. Kivilattia voi kesäaikaan tuntua kylmältä, jolloin menoveden lämpötila voidaan määrittää minimissää C:een, jolloin lattia pysyy miellyttävän lämpimänä. Huomioi tässä tilanteessa kiertovesipumpun pysäytys-asetus. Lämmityspiiri1 voidaan varustaa myös sisälämpötila-anturilla. Sisälämpötilalle voidaan antaa asetuslämpötila ja se hienosäätää lämpötilakäyrää sen mukaan, jotta asetus saavutetaan. Huonekertoimella voidaan määrittää korjauskerroin menoveteen, jotta sisälämpötila saavuttaa asetuksen. Tehdasasetus on 2 C:tta eli jos sisälämpötila on 19(20) C, niin menoveden lämpötila nousee 2 C:tta, jotta asetettu sisälämpötila saavutetaan. Huonekerroin riippuu asunnosta. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
15 LÄMMITYSPIIRIN ASETUKSET LÄMMITYSPIIRIN ASETUKSET Lämmönsäätö - valikko Valikko Asetus Kuvaus Käyrä C Lämpötilakäyrän määritys (ulkolämpötila 0 C) katso käyrä! Menovesi min 0-30 C Menoveden minimi lämpötila Menovesi max C Menoveden maksimi lämpötila Komp. käyrä +5 C 0-5 C Lämmityspiirin käyrän kompensointi ulkolämpötilassa +5 C Komp. käyrä 0 C 0-5 C Lämmityspiirin käyrän kompensointi ulkolämpötilassa 0 C Komp. käyrä -5 C 0-5 C Lämmityspiirin käyrän kompensointi ulkolämpötilassa -5 C Huonekerroin 0-10 C Sisälämpötilaeron vaikutuskerroin menoveteen. Kiertovesip. pysäytys Off, 0-40 C Ulkolämpötila, missä kiertovesipumppu pysäytetään. Pudotus - Lämmityspiirien pudotus-valikko Lämmityspiiri1 -asetukset Lämmityspiiri1 hienosäätö asetus näkyy päävalikossa, mikäli sisälämpötila-anturia ei ole kytketty. Hienosäädöllä voidaan nostaa tai laskea koko käyrää pystysuunnassa (suuntaissiirto). HUOM! Lämmönsäätö2-valikko tulee esille, kun menovesianturi 2 kytketään kiinni. Lämmityspiiri1:ssä määritetyt kompensoinnit ja pudotukset koskevat myös lämmityspiiri2:sta. Käyrä taipuu nopeammin ulkolämpötila +16 C jälkeen. Menoveden Max- ja Min-asetuksilla voidaan leikata käyrän ylä- ja alapäätä. Jos Käyrä-asetusta kasvatetaan nousee myös käyrän kulmakerroin hieman. Lämpötilakäyrän kompensointi Käyrää voidaan kompensoida ulkolämpötilan pisteissä -5 C, 0 C ja +5 C. Tällöin ilma voi olla tuulinen ja kostea, jolloin lämpötilakäyrää joudutaan muuttamaan. Kompensointi vaikuttaa samoin myös lämmityspiiri2:n lämpötilakäyrään. Kiertovesipumpun Lämpötilakäyrät ohjaus Asetukset Käyrä 40 C Ulko Menovesi min 10 C Menovesi Menovesi max 80 C Kiertovesipumpun pysäytys toiminnolla voidaan määrittää ulkolämpötila, jossa pumppu pysähtyy. Shuntti sulkeutuu ja ohjautuu, kun menovesilämpötila laskee 1 C:een. Pumppu käynnistyy uudelleen, kun ulkolämpötila on laskenut 3 C:tta. Kiertovesipumppu käy kuitenkin 1 minuutin ajan vuorokauden sisällä, jos ulkolämpötila pysyy yli asetuksen. Käyrä 50 C Ulko Menovesi min 10 C Menovesi Menovesi max 80 C Käyrä 28 C Ulko Menovesi min 20 C Menovesi Menovesi max 40 C Lämmityspiiri1 -asetukset Lämpötilakäyrä määritetään Käyrä-asetuksella (aseteltavissa C). Esimerkki 1. Lämmityspiiri 1 -asetukset Käyrä = 40 C, Menovesi min = 10 C, Menovesi Max = 80 C Ulkolämpötila 0 C Menovesi 40 C Ulkolämpötila -20 C Menovesi 55 C Ulkolämpötila +20 C Menovesi 10 C Menovesi/Outgoing water C Ulkolämpötila/Outdoor C 40 C 50 C 28 C ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
16 LÄMMÖNSÄÄTÖ ESIMERKIT LÄMMÖNSÄÄDÖN VALIKKORAKENNE Seuraavassa on esimerkkejä eri lämmitysjärjestelmistä ja niiden asetuksista. Asetukset ovat suuntaa antavia ja mahdollinen hienosäätö on tarpeellista. Valikko Lattialämmitysjärjärjestelmä Patterilämmitysjärjestelmä (hyvin eristetty talo) Käyrä 28 C 40 C 50 C Menovesi min 20 C 17 C 17 C Menovesi max 40 C 70 C 80 C Patterilämmitysjärjestelmä (normaalisti eristetty talo) Komp. käyrä +5 C = 0 C +5 C = 0 C +5 C = 0 C Komp. käyrä 0 C = 0 C 0 C = 0 C 0 C = 0 C Komp. käyrä -5 C = 0 C 5 C = 0 C 5 C = 0 C Huonekerroin 2 C 4 C 4 C Kiertovesip. pysäytys 20 C 20 C 20 C Lattialämmitysjärjestelmä Lämmityspiirin kiertovesipumpun ohjaukseen asennetaan termostaatti, joka katkaisee pumpun ohjauksen mikäli menoveden lämpötila nousee yli 45 C:een. Liian lämmin menovesi saattaa vahingoittaa parkettilattiaa. Säätö Jos pakkasella huonelämpötila on liian alhainen nosta Käyrä-asetusta hieman. Vastaavasti jos huone lämpötila on liian korkea, laskee asetusta. Menovesi min-asetuksella voidaan kesäaikana varmistaa mukava lämpötila lattiassa. Jos huonelämpötila tuntuu liian kylmälle tai kuumalle ulkolämpötilan ollessa -5 C ja +5 C:een välissä, voidaan käyrän muotoa muuttaa asetuksilla Komp.käyrä. Asetuksilla voidaan nostaa/laskea menoveden lämpötilaa. Pudotus - valikko Valikko Asetus Kuvaus Pudotus Off, 1-5, 1-7, 6-7 Pudotettavat päivät. 1-5 = ma-pe, 1-7 = ma-su ja 6-7 = la-su Aloitus Pudotuksen aloitus kellonaika Lopetus Pudotuksen lopetus kellonaika Pudotus 2 Off, 1-5, 1-7, 6-7 Pudotettavat päivät. 1-5 = ma-pe, 1-7 = ma-su ja 6-7 = la-su Aloitus Pudotuksen aloitus kellonaika Lopetus Pudotuksen lopetus kellonaika Lämpötila 0-30 C Pudotuksen lämpötila Aika 0-23 h ja 0-59 min Ajan määritys Pudotus-valikossa voidaan määrittää kaksi kellonaikaa, jolloin menoveden lämpötilaa lasketaan asetetun lämpötilan verran. Aseta ensimmäisenä oikea kellonaika, jotta pudotukset ovat voimassa oikeaan aikaan. Esim. asetus 1-5 tarkoittaa ma-pe välistä aikaa. Pudotukset koskevat kumpaakin piiriä. Lämmönsäätö2 - valikko Valikko Asetus Kuvaus Hienos C Lämpötilakäyrän suuntaissiirto Käyrä C Lämpötilakäyrän määritys (ulkolämpötila 0 C) Menovesi min C Menoveden minimi lämpötila Menovesi max C Menoveden maksimi lämpötila Lämmönsäädön anturit Jos sisälämpötila-anturi on asennettu, korjaa tämä automaattisesti menoveden lämpötilaa, jotta haluttu sisälämpötila saavutetaan. Huonekertoimella määritetään kuinka monta astetta menoveden lämpötila täytyy nousta, jotta huonelämpötila nousee 1 C:lla. Menovesianturi Sisälämpötila-anturi Ulkolämpötila-anturi ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
17 SISÄLÄMPÖTILA YKSIKÖN ASENNUS JA KÄYTTÖ lisävaruste LAMBDA-ANTURI jäännöshappimittaus lisävaruste Ulkolämpötila Sähkövastus symboli Kattilaveden lämpötila Sisälämpötilan asetusarvo Sisälämpötila Kotelon avaus Lisävarusteena saatavalla säätöyksiköllä voidaan korvata kattilan mukana tuleva sisäanturi. Näytöllinen yksikkö asennetaan keskeiselle paikalle huoneeseen. Yksikkö sisältää lämpötilaanturin, jonka avulla lämmönsäätöautomatiikka hienosäätää menoveden lämpötilaa. Lisäksi yksikkö antaa informaatiota lämpötiloista ja kattilan toiminnasta (sähkövastus ja hälytys). Asennus Yksikkö asennetaan kytkentäkaavion mukaisesti, käyttäen suojattu parikierrettyä kaapelia (4x0.22 tai esim. puhelinkaapeli). Kytkentä tehdään suoraan kattilan ohjainkortille. Mikäli näyttöön ei tule mitään tai näytöllä lukee hälytys Com.Err, on kytkentä viallinen. Tarkasta liitokset ja mittaa tarvittaessa kaapelin kunto. HUOM! Kattilan mukana toimitettava sisäanturi on kytkettävä pois toiminnasta, jos sisäyksikkö on kytketty. Sisäyksikkö voidaan asentaa Ariterm Biomatic+ 20/40 kattiloihin. OK-painikkeella voidaan muuttaa haluttua sisälämpötilaa. Arvo muutetaan Plus- ja Miinus painikkeella. Painamalla OK-painiketta 7 s ajan, päästään Service-valikkoon, josta voidaan muuttaa seuraavia asetuksia: Taustavalon teho (Backlight) Sisälämpötila-anturin kalibrointi (Calib.Room): +-3 C Informaation näyttö näytön alalaidassa (Info) Käyttöpainikkeet Hälytysteksti ilmoittaa kattilassa olevasta toimintahäiriöstä. Ariterm Biomatic+ pellettikattilaan on saatavilla lisävarusteena Lambdaanturi, jonka avulla poltin on helppo säätää ja joka tarvittaessa itse säätää palamisilmapuhaltimen tehoa mikäli palaminen on huonoa. Jäännöshapen arvo näkyy näytöllä. Lambda-anturi on helppo liittää kattilaan, vaikka jälkikäteen. Paketti sisältää lambdaanturin, ohjainkortin, virtalähteen ja kytkentään tarvittavan johdotuksen liittimineen. Asennus 1. Irrota kattila savukanavassa oleva pultti ja asenna anturi kierrereikään. 2. Asenna ohjainkortti esim. kattilan kylkeen tai seinälle siten että anturille ja kattilan ohjainkortille menevät kaapelit riittävät. 3. Kytke anturin liitin ja mittausviestikaapeli kattilan takana olevaan liittimeen (Oxygen) 4. Kytke virtalähde. Lambda-anturi Ohjainyksikkö Mittausviestikaapeli kattilan ohjainkortille sis. liittimen. Virtalähde (230Vac/12 Vdc) Käyttö 1. Lambdan virtalähde tulee olla aina päällä, kun poltinta käytetään. Muuten anturi saattaa likaantua, jolloin anturin toiminta huononee. HUOM! anturi on kuuma, kun virta on kytkettynä. 2. Säädä palamisilmapuhaltimen teho siten, että jäännöshappi on 7-8 % välillä. Teho säädetään Teho-valikosta asetuksilla Max puhallin ja Keski puhallin. Arvot kannattaa pitää samoina. Palamisjakson tulisi olla vähintään noin 30 min, jotta palaminen palopäässä tasaantuu. 3. Aseta Lisävarusteet-valikosta Jäännöshappi asetus päälle. Tällöin automatiikka säätää palamisilmapuhaltimen tehoa, mikäli jäännöshappi tippuu liian alhaiseksi ja palaminen on huonoa. Tämä voi tapahtua jos palopää on likainen tai syöttöjännite tippuu. Mikäli jäännöshappi tippuu alle 4 %, antaa kattila viiveen jälkeen hälytyksen ja poltin pysähtyy. Jos Jäännöshappi asetus on pois päältä, näkyy näytöllä jäännöshapen arvo, mutta hälytystä tai säätöä ei tapahdu. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
18 HÄLYTYKSET JA VIANETSINTÄ Poltin ilmoittaa hälytyksestä ohjauspaneelin näytöllä punaisella valolla ja informaatiotekstillä. Tämän avulla vian aiheuttaja on helppo selvittää. Poltin pysähtyy hälytyksessä ja vian syy on etsittävä ennen uudelleen käynnistämistä. Toistuvat hälytykset saattavat johtua vääristä säädöistä/asetuksista. Punaisen valon vilkkuessa, polttimen näytöllä näkyy varoitusteksti esim. tuhkanpoistoajan täyttymisestä, mutta poltin toimii normaalisti. Kuittaus C-painikkeella. Polttimen tarkastusta ja huoltotoimenpiteitä varten on ensin katkaistava jännitesyöttö ja irrotettava polttimen liitäntäjohdot, ennen kuin poltin otetaan pois kattilasta. Tämän jälkeen voidaan irrottaa polttimen suoja, jonka jälkeen voidaan tarkastaa esim. liekinvalvonta-anturi. Hälytysteksti / Syy Tarkista Toimenpide Poltin on pysähtynyt ja näyttö on pimeänä. Jännitesyöttö katkennut polttimelle. Hälytys kylmäkäynnistys Liekinvalvonta-anturi ei ole havainnut liekki kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Hälytys tulee 10 min päästä kylmäkäynnistyksen loppumisesta. 1. Polttimen ylilämpösuoja. 2. Jännitesyötön sulake. 3. Poltinkortin lasiputkisulakkeet ja näyttökaapelin kytkentä. 1. Onko pellettiä palopäässä 2. Liekinvalvonta-anturin toiminta ja puhtaus 3. Sytytysvastus 1. Selvitä ylikuumenemisen syy ja kuittaa ylilämpösuoja. 2. Vaihda sulake. Mikäli sulake palaa toistuvasti, ota yhteys sähköasentajaan. Kytkennät tarkastettava. 3. Tarkistuksen voi tehdä sähköasentaja. Irrota näyttöpaneeli ja tarkista ohjainkortin lasiputki sulakkeet. Tarkista näyttökaapelin kytkentä. 1. Mikäli palopäässä ei ole pellettiä, mutta polttimen yläliitännässä on, yritä sytytystä uudelleen. Tarkkaile, että palopäähän tulee pellettiä. 2. Liekinvalvonta-anturin toiminta voidaan tarkastaa heijastamalla siihen valoa. Poltinsäädöt-valikosta voidaan seurata sen reagointia siihen. Huonon vedon takia liekinvalvonta-anturi on voinut likaantua, eikä näin tunnista liekkiä. Kts. Tarkistus ja huoltotoiminpiteet. 3. Mene Testaus-valikkoon ja aseta sekä puhallin ja sytytysvastus päälle. Tarkasta lämpeneekö vastus ja sytyttääkö se pelletin. Hälytysteksti / Syy Tarkista Toimenpide Hälytys liekinvalvonta Liekinvalvonta-anturi ei ole havainnut liekkiä 10 minuuttiin polttimen ollessa tehokäynnillä. Tasovahdit ovat pyytäneet lisää pellettiä eli palopäähän on tullut pellettiä. Hälytys lämminkäynnistys Liekinvalvonta-anturi ei ole havainnut liekkiä 10 minuuttiin lämminkäynnistyksen jälkeen. Hiillos on palanut loppuun, eikä poltin käytä lämminkäynnistyksessä sytytysvastusta. Palopään puhdistuksen jälkeen kattilaveden lämpötila saattaa olla 8 C sisällä asetetusta, jolloin poltin yrittää lämminkäynnistä. Hiillosta ei tällöin ole, joten hälytys aktivoituu. Hälytys jäännöshappi Jäännöshappi on ollut 2 min. alle 4,5 % jolloin palaminen on ollut huonoa. Puhaltimen automaattinen teholisäys ei ole riittänyt. 1. Liekinvalvonta-anturin toiminta ja puhtaus. 2. Puhaltimen toiminta 1. Liekinvalvonta-anturin toiminta ja puhtaus. 2. Hiilloksen ylläpitoaika Teho-valikosta 1. Ovatko palopään ilmareiät auki 2. Toimiiko puhallin kunnolla ja onko puhallin säädetty oikein. 1. Kts. Hälytys kylmäkäynnistys kohta Mene Testaus-valikkoon ja aseta puhallin päälle. Tarkasta, että puhallin toimii. Jos liekinvalvonta-anturi nokeentuu tai ylikuumenee usein, saattaa se johtua virheellisistä säädöistä tai puutteellisesta alipaineesta tulipesässä. Tällaisissa tapauksissa ota yhteyttä asentajaan. Tulipesän alipainetta voidaan lisätä nostamalla savukaasuimurin tehoa Lisävarusteet-valikosta. Kts. sivu Tarkista liekinvalvonta kuten edellä on mainittu. 2. Tarkkaile ylläpidolla hiillosta. Jos veto on liian suuri, saattaa se polttaa hiilloksen loppuun. Säädä tällöin vetoa pienemmäksi tai hiilloksen ylläpito-asetus aikaa pienemmäksi. Jos hälytys on tullut palopään puhdistuksen jälkeen, nosta kattilaveden asetuslämpötilaa väliaikaisesti ylemmäksi, jotta poltin tekee kylmäkäynnistyksen. 1. Puhdista palopää ja avaa ilmareiät. 2. Tarkasta puhaltimen toiminta ja teho. Säädä puhaltimen tehoa tarvittaessa. Huom! Mikäli jäännöshappi on asetettu off-tilaan, ei hälytystä tule vaikka jäännöshappiarvo näkyy näytöllä ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
19 HÄLYTYKSET JA VIANETSINTÄ Hälytysteksti / Syy Tarkista että Toimenpide Hälytysteksti / Syy Tarkista että Toimenpide Hälytys pellettivaje Tasovahdit eivät ole havainneet pellettiä polttimen yläliitännässä, vaikka ulkoinen ruuvi on käynyt neljä kertaa käyntiajan. 1. pellettiä on varastossa. 2. pelletti ei ole holvaantunut pudotusputkeen. 3. tasovahdit toimivat. 4. pudotusputken kallistus ei ole liian jyrkkä (yli 45 astetta) tai liian loiva. 5. moottorin akseli pyörittää ruuvia ja että ulkoisen ruuvin moottori toimii. 1. Lisää pellettiä ja aja ulkoista ruuvia, kunnes pellettiä tulee polttimen yläliitäntää. Tee käynnistys. 2. Säädä ulkoisen ruuvin käynti aika säätöesimerkin mukaan. Kts. sivu Tarkasta tasovahtien toiminta Poltinsäädöt-valikosta. Arvon pitäisi laskea alle suluissa olevan, jonka jälkeen ulkoisen ruuvin tulee käynnistyä. Kun ruuvi pysähtyy, tulisi arvon olla 99 % Hälytys lämpöanturi Kattilaveden lämpötila-anturi on irti Hälytys max savukaasu Savukaasun lämpötila ylittänyt hälytysrajan. Hälytys ylilämpö Kattilaveden lämpötila-anturi näyttää yli 99 C:tta. Onko kattila-anturi paikoillaan ja johdot ehjät. 1. kattilan ohituspelti on paikoillaan. 2. savukaasuanturi on savukanavassa. 1. kiertovesipumppu on päällä 2. kattilaveden asetuslämpötila Jos kattila-anturin johto ei ole kytketty tai se on katkennut, näyttää anturi lukemaa 0 C:tta, jolloin hälytys aktivoituu. 1. Laita ohituspelti paikoilleen 2. Aseta savukaasuanturi savukanavaan. 1. Laita kiertovesipumppu päälle. 2. Kattilaveden maksimi asetuslämpötila on 95 C:tta, mutta lämpötila saattaa nousta jälkilämmöllä yli tämän rajan. Tällöin pienennä asetusta Ylikuumenemisen syy täytyy selvittää ennen uudelleen käynnistämistä. Hälytys tukkeuma Liekinvalvonta ei ole havainnut liekkiä 10 minuuttiin, eikä tasovahti ole pyytänyt lisää pellettiä. Eli palopäästä on loppunut pelletti ja liekki sammunut. 1. tasovahdin silmät ovat puhtaat (pöly). 2. tasovahti toimii oikein. 3. Polttimen rattaiden kiinnitys ja ketjun kunto. 4. tuleeko polttokuppiin pellettiä. 5. liekinvalvonta-anturi toimii. 6. syöttöruuvi, sulkusyötin ja poltinruuvi pyörivät eivätkä ole jumittuneet esimerkiksi vieraan esineen takia. Jos polttimen yläliitännässä ei ole polttoainetta, tasovahtien kaapeliliitännät on tarkistettava. Ellei tästä ole apua, pyyhi tasovahdit puhtaiksi. Jos polttimen ulkoinen syöttö ei käynnisty tästä huolimatta tai jos tasovahteja täytyy jatkuvasti pyyhkiä, ne voivat olla virheellisiä ja on syytä pyytää asentaja paikalle. Pellettipolttoaineessa oleva vieras esine täytyy poistaa, jos se jää kiinni sulkusyöttimeen tai johonkin syöttöruuveista. Irrota yläliitäntä ja poista mahdollinen vieras esine syöttöruuvista tai sulkusyöttimestä. Hälytys tacho Puhallin ei pyöri Hälytys puhdistus Hälytys tuhkanpoisto 1. pyöriikö puhallin Takometri valvoo puhaltimen toimintaa. Jos se havaitsee että puhallin ei pyöri, tulee hälytys ja poltin pysähtyy. Jos kuitenkin puhallin toimii, voi vika olla takometrissä. Takometrin voi ottaa pois käytöstä Lisävarusteet-valikosta. Poltin varoittaa puhdistus aikavälin täyttymistä. Aika lasketaan varastoruuvin käyntiajasta. Aikaväli aseteltavissa Huolto-valikossa. Asetus 0 tarkoittaa ettei toiminto päällä. Poltin varoittaa tuhkanpoisto aikavälin täyttymisestä. Aika lasketaan varastoruuvin käyntiajasta. Aikaväli aseteltavissa Huolto-valikossa. Asetus 0 tarkoittaa ettei toiminto päällä. ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
20 TAKUU JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN YLEISIMMÄT VARAOSAT Takuu Ariterm Oy myöntää kattilalle kahden vuoden takuun asennuspäivästä lukien. Takuu koskee kattilassa mahdollisesti ilmeneviä työ- ja raaka-ainevirheitä.valmistaja ei ole takuuvastuussa, mikäli vika on aiheutunut asennusvirheestä, kattilan ulkopuolisista vuodoista, virheellisestä käytöstä, jäätymisestä, ylilämmöstä tai ylipaineesta. Mikäli korjaukseen on ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuukorttia ei ole palautettu tehtaalle, takuu ei ole voimassa. Tehdas ei ole vastuussa kattilan aiheuttamista mahdollisista välillisistä vahingoista ja kuluista. Ariterm Oy pidättää oikeuden itsellään päättää tavasta, jolla takuukorjaus suoritetaan. Takuuajan ulkopuolelle jäävistä vaurioista Ariterm Oy ei ole vastuullinen, mutta niistä voidaan sopia tapauskohtaisesti. Käytöstä poistaminen Loppuun käytetty kattila soveltuu romunkeräykseen, muovikuoret ovat kaatopaikkajätettä. Tuotenro Kuvaus 1163 Ylilämpösuoja EGO Silikoonitiiviste 2x239x256, poltin 5660 Grundfos UPS kiertovesipumppu Kattilan lämpötila-anturi Savukaasun lämpötila-anturi BeQuem 40 sisäkoppa Näyttökortti BM+/BQ ESBE ARA661 shunttimoottori Nuohousmoottori SPG TS Ohjainkortti Biomatic Ulkolämpötila-anturi Sisälämpötila-anturi Menovesianturi Napaketjupyörä Z=17, moottori Napaketjupyörä Z=24, annosteluruuvi Napaketjupyörä Z=18, poltinruuvi 1136 Ketjupyörä Z=12, sulkusyötin 1122 Kuulalaakeri, poltinruuvi V10917 Ketju 77 lenkkiä 1139 Ketjulukko Z13693 Syöttömoottori SPG S9I40GXH/98KB100BH Ensiöilmarengas Z13388 Polttokuppi Sulkusyötin Poltinruuvi Puhallin2 SUO78613, 33 W Puhallin1 DSA WIDE, 45 W Öljypronssilaakeri 12/18x8, annostelur + sulkusyötin Sytytysvastus 450W Tasovahdit (sis. lähetin ja vastaanotin) Optinen liekinvahti ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction /32
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys...
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 40 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys...
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm BeQuem 40 ARITERM SWEDEN AB ARITERM OY Asennus ja käyttöohje Installation och driftanvisning Installation and operating instruction - 22.11.2011-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Biomatic+ 20 ja 30
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 2 ja 3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot Biomatic+ 2...3 Tekniset tiedot Biomatic+ 3...4 Toiminnan
ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 23.01.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Bionet+ 12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Bionet+ 12 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Turvallisuus ja hälytys...4 Toiminnan kuvaus...5 Asennus...5
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 20.05.2008-1/20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 2 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 25.6.28-1/2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen
ARIMATIC Anturien asennusohje VAKIOANTURIT. Ariterm Oy PT1- Tulipesän alipainelähetin. PZA2+ Tulipesän ylipainekytkin
ARIMATIC 151 - Anturien asennusohje VAKIOANTURIT PT1- Tulipesän alipainelähetin PZA2+ Tulipesän ylipainekytkin TZA1 Ylilämpösuoja TT1 Kattilaveden lämpötila-anturi 1 TT1 Kattilaveden lämpötila-anturi Anturi
ARITERM OY. Arimatic 151. Käyttöohje
ARITERM OY Arimatic 151 Käyttöohje Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 3 3. Takuu... 3 4. Asennus ja käyttöönotto... 4 5. Järjestelmäkuvaus... 5 6. Järjestelmän