Source: http://docplayer.fi/6904416-Save-vtr-500-asennus-ja-huolto-systemair-ei-ole-vastuussa-eika-takuu-ole-voimassa-jos-naita-ohjeita-ei-noudateta-asennuksen-ja-huollon-aikana.html
Timestamp: 2019-01-19 11:25:21+00:00
Document Index: 26658967

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ']

2 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Varoitukset Tästä asiakirjasta Tuotteen kuvaus Yleistä Oikea- ja vasenkätiset mallit Kuljetus ja säilytys Tekniset tiedot Asennus Pakkauksesta purkaminen Mihin / miten laite asennetaan Asennus Kondenssivedenpoisto Käyttöönotto Ohjauspaneeli Ohjattu käynnistys Järjestelmäkäyrät Puhaltimen nopeusasetukset Sulatustasoasetukset Viikko-ohjelman ohjelmointi Lisäaikakytkin Lisätoiminnot Sähköliitännät Ulkoiset liitännät koneessa Ennen järjestelmän käynnistämistä Käyttö Lämpötilan asettaminen Manuaalinen puhallinnopeuden asetus Manuaalinen ja automaattinen kesätila Jäähdytyksen talteenotto Huoltovalikon kuvaus Huolto Varoitukset Sisäiset komponentit Komponenttien kuvaus Vianetsintä Roottorin käyttöhihnan vaihtaminen Laitekilpi...41
3 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg RUOTSI Puh Faksi: vakuuttaa, että seuraava tuote: Lämmön talteenottoyksikkö: (Tämä vakuutus koskee tuotetta siinä kunnossa, missä se on toimitettu ja asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Tämä vakuutus ei koske jälkikäteen asennettuja osia tai tuotteelle tehtyjä toimenpiteitä) täyttää seuraavien direktiivien kaikki sovellettavat vaatimukset: Konedirektiivi 2006/42/EY Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY EMC-direktiivi 2004/108/EY Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty: EN ISO Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät EN ISO EN ISO :2007 EN EN EN EN EN Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Tekniset periaatteet Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 1: Periaatteet Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 2-40: Sähköisten lämpöpumppujen, ilmastointilaitteiden ja kosteudenpoistolaitteiden erityisvaatimukset Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi). EN :2003 Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus Sähkömagneettiset kentät Arviointi- ja mittausmenetelmät. EN EN Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Standardien EN ja EN piiriin kuuluville laitteille suoritettavien rutiinitestien erityisohjeet Pyörivät sähkökoneet. Osa 5: Pyörivien sähkökoneiden yhtenäisrakenteen tarjoamat kotelointiluokat (IP-tunnus) EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-2: Yleiset standardit Häiriönsieto teollisuusympäristöissä EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-3: Yleiset standardit Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä Täydellinen tekninen dokumentaatio on saatavana. Skinnskatteberg, Mats Sándor Tekninen johtaja Systemair AB
4 2 Varoitukset Seuraavat varoitukset on esitetty asiakirjan eri jaksoissa: Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmän tulisi olla päällä jatkuvasti ja se tulisi pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten. Yksikön ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Vaikka kone on kytketty irti jännitteensyötöstä, pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturmavaaran. Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu. Tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tällä alalla, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa. Varo Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään. Kanavaliitännät/kanavien päät tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi. 3 Tästä asiakirjasta Tämä asennusohje koskee ilmankäsittelykonetta, jonka on valmistanut Systemair AB. Tämä käsikirja sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa ja käyttöä koskevat perustiedot ja suositukset koneen virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi lue tämän käsikirja huolellisesti, käytä konetta ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. 4 Tuotteen kuvaus 4.1 Yleistä on lämmön talteenottoyksikkö sisäänrakennetulla pyörivällä lämmönsiirtimellä. SAVE VTR 500 sopii taloihin, joiden lämmitetty pinta-ala on n. 400 m 2. syöttää suodatettua ulkoilmaa asuintiloihin ja poistaa ilmaa kylpyhuoneesta, keittiöstä ja märkätiloista. on varustettu 1670 W sähkölämmittimellä Systemair AB
5 4.2 Oikea- ja vasenkätiset mallit Malliversioita on kaksi, oikea- (R) ja vasenkätinen (L). Eri mallit tunnistaa sisäisten komponenttien sijainnista ja tuloilmaliitännästä, joka on yksikön vasemmalla puolella vasenkätisessä (L) mallissa ja yksikön oikealla puolella oikeakätisessä (R) mallissa. Huom! Tässä käsikirjassa on kuvattu vasenkätinen (L) malli. Oikeakätisen (R) mallin sisäpuoli on peilikuva. 4.3 Kuljetus ja säilytys tulee varastoida ja kuljettaa niin, että se on suojattu kolhuilta, jotka voivat vahingoittaa paneeleja jne. Se tulee peittää niin, etteivät pöly, sade ja lumi pääse tunkeutumaan yksikköön ja vahingoittamaan sitä ja sen komponentteja. Koneet toimitetaan koottuna kaikkine komponentteineen ja muovikääreessä kuormalavalle pakattuna kuljetuksen helpottamiseksi Systemair AB
6 4.4 Tekniset tiedot Mitat ja paino, L-malli A C D E G B F I H ø200x4 S T U V X J O R P Z Y K N L M Kuva 1 Mitat ja paino, L-malli Mitat millimetreinä ja paino kilogrammoina. A B C D E F G H I J K L M Luukku mukaan lukien 2. Asennuskannatin mukaan lukien N O P R S T U V X Y Z Paino Systemair AB
7 4.4.2 Mitat ja paino, R-malli A C D E B G F H ø200x4 I X V U T S K J Y Z R P O N L M Kuva 2 Mitat ja paino, R-malli Mitat millimetreinä ja pain kilogrammoina. A B C D E F G H I J K L M Luukku mukaan lukien 2. Asennuskannatin mukaan lukien N O P R S T U V X Y Z Paino Systemair AB
8 4.4.3 Kanavaliitännät L R Kuva 3 Kanavaliitännät Sijainti R L Kuvaus Oikeakätinen malli (tuloilmaliitäntä on yksikön oikealla puolella edestä katsottuna) Vasenkätinen malli (tuloilmaliitäntä on yksikön vasemmalla puolella edestä katsottuna) Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus Tuloilma Ulkoilma Jäteilma Poistoilma Tehonkulutus ja varokekoko Lämmityspatteri Puhaltimet Kokonaistehonkulutus Varoke 1670 W 340 W 2010 W 13 A 5 Asennus Tässä jaksossa selostetaan yksikön oikea asennus. Oikean ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää asentaa yksikkö näiden ohjeiden mukaisesti. 5.1 Pakkauksesta purkaminen Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki tilatut tuotteet on toimitettu. Ilmoita poikkeamista välittömästi Systemairin tuotteiden toimittajalle Systemair AB
9 5.2 Mihin / miten laite asennetaan tulee mieluiten sijoittaa erilliseen tilaan (esim. varasto, kodinhoitohuone tai vastaava). Asennuspaikkaa valittaessa tulisi ottaa huomioon, että yksikkö vaatii säännöllistä kunnossapitoa. Jätä riittävästi tilaa etuluukun avaamiseen sisällä olevien komponenttien huoltoa ja kunnossapitoa varten. -yksikön pohjaan on kytketty noin 1 metrin pituinen kaapeli ja pistotulppa 230 V maadoitettuun pistorasiaan kytkemistä varten. Ulkoilmaventtiili tulisi asentaa rakennuksen pohjois- tai itäpuolelle, riittävän kauas poistoilmaventtiileistä sekä liesituulettimien, keskuspölynimurien ja viemärien poistoaukoista ja muista likaisen ilman lähteistä, kuten liikenne ym. Poistoilma tulee mieluiten johtaa ulos kattohormin kautta, riittävän kaukana ilmanottoaukoista, ikkunoista jne. 5.3 Asennus Huom! On suositeltavaa irrottaa lämmönsiirrin ennen asennusta yksikön keventämiseksi. Lämmönsiirrin painaa noin 16 kg. Lämmönsiirtimen irrotus, katso luku kohdat Valmistele pinta, jolle kone asennetaan. Varmista, että pinta on tasainen, pystysuora ja että se kantaa koneen painon. Suorita asennus paikallisten määräysten mukaisesti. 2. Kiinnitä kannake (1) värinänvaimentimineen (2) seinään mukana toimitetuilla ruuveilla. Käytä sopivia reikiä ja ruuvaa kannake lujasti seinään. Kannakkeen alareunan tulee olla 40 mm (H) yksikön yläreunan alapuolella. Huom! Varmista, että kannake on täsmälleen vaakasuorassa, kun se on kiinnitetty seinään. Tarkista vesivaa'alla. 3. Nosta yksikkö paikalleen. Varoitus Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Ota huomioon yksikön paino asennuksen yhteydessä! Huom! Varmista, että yksikkö on täsmälleen pysty- ja vaakasuorassa, kun se on asennettu seinälle. Tarkista vesivaa'alla Systemair AB
11 6 Käyttöönotto Kytke kone verkkojännitteeseen toimitukseen sisältyvällä pistotulpalla. 6.1 Ohjauspaneeli Ohjauspaneelia käytetään tarvittavien asetusten ohjelmointiin Kuva 4 Ohjauspaneeli Sijainti Kuvaus Selitys 1 Näyttö Näyttää symbolit, valikot ja asetukset 2 VALINTA-nuppi Selaa valikkoluetteloa tai muuta asetuksia ja arvoja kiertämällä nuppia oikealle tai vasemmalle 3 VAHVISTUS-painike Vahvista valinta tai asetus painamalla painiketta 4 PERUUTUS-painike Painikkeella voit askeltaa taaksepäin valikoissa, peruuttaa parametrimuutoksen ja palauttaa alkuperäisen arvon Systemair AB
12 6.1.1 Näytön symbolit Symboli Kuvaus Selitys Lämpö Ilmaisee asetetun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa 6 portaassa (tyhjästä symbolista täyteen). Valitse lämpötila VALINTA-nuppia kiertämällä. Tallenna asetus VAHVISTUS-painiketta painamalla. Puhallin nopeus Ilmaisee asetetun puhallinnopeuden. Puhallinnopeus voidaan asettaa käsin 4 portaassa: Seis, Pieni, Nimellis ja Iso. Valitse puhallinnopeus VALINTA-nuppia kiertämällä. Tallenna asetus VAHVISTUS-painiketta painamalla. Huolto A. Puhallin pois. 1 B. Pieni nopeus: Voidaan käyttää, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä C. Nimel. ilmanvaihto: Tuottaa vaaditun ilmanvaihdon normaaliolosuhteissa. D. Suurin ilmanvaihto: Ilmavirran suurentamiseen tarvittaessa. Avaa huoltovalikko VAHVISTUS-painiketta painamalla. Hälytys Avaa hälytysluettelo VAHVISTUS-painiketta painamalla. 1. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon kuvaus kohdasta toiminnot. Huom! Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa. Jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi yksikön ollessa pysäytettynä Systemair AB
13 6.2 Ohjattu käynnistys Ohjattu käynnistys on märittelytyökalu, joka käynnistyy automaattisesti, kun yksikkö käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun: suoritetaan asetusten palautus uusi piirikortti asennetaan (varaosa) Tässä tapauksessa yksikön tyyppi täytyy syöttää ( ) Puhaltimen nopeus voidaan asettaa Ohjatussa aloituksessa litroina sekunnissa (l/s) tai prosentteina toiminnolla Puhaltimien ohjaus. Jos valitaan Ilmavirta, asetus on l/s ja järjestelmäkäyrät valitaan. Jos valitaan Nopeus, asetus on prosentteina. Järjestelmäkäyriä ei voi valita Menettely 1. Valitse kieli VALINTA-nuppia kiertämällä ja paina VAHVISTUS-painiketta 2. Valitse yksikön tyyppi, tämä valinta näkyy vain, kun uusi piirikortti asennetaan (varaosa) tai kun suoritetaan asetusten palautus. Languages Kieli ENGLISH Tyyppi 3. Aseta päiväys ja kellonaika. Aika/Päivä VV/KK/PP Päivä: 12/09/12 4. Valitse patteri: Ei mitään/sähkö/vesi Aika: 10:00 Viikonpäivät: Lämmitin La Huom! Tämä valinta on käytettävissä vain asetusten palautuksen jälkeen, katso luku 6.2.2, tai kun asennetaan uusi piirikortti. Lämmitin: Ei mitää/sähkö/vesi Systemair AB
14 5. Puhaltimien ohjaus. Valitse VALINTA-nuppia kiertämällä haluamasi puhaltimen ohjaus, Ilmavirta (l/s) tai Nopeus (%) ja paina VAHVISTUS-painiketta. Käyttöönotto % -valinnalla, katso vaihe 7. Huom! Järjestelmäkäyriä ei voi valita, kun Nopeus on valittu. Puhaltimien ohjaus, Ilmavirta Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Huom! Katso ennen järjestelmäkäyrän asettamista tarkemmin luku 6.3. Tämä toiminto on lisätty koneeseen, jotta virtausarvot voitaisiin sovittaa eri järjestelmäpaineille. Tuloilmapuhallin (SF): Kokonaisarvoalue: F7-tyyppiselle suodattimelle: 1-10, G3 -tyypin suodattimelle: Oletuskäyrä: 2 Poistoilmapuhallin (EF): Arvoalue: 1 10 Oletuskäyrä: 2 Huom! Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyyppiä F7 ja poistoilmasuodattimet ovat tyyppiä G3. Ilmansuodattimet ovat lisävarusteita ja niitä saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen päälle. 6. Tässä on mahdollista muuttaa poisto- ja tuloilmapuhaltimien virtausasetuksia Nimel./Korkea/Matala. Ilmavirta l/s. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. 7. Tässä on mahdollista muuttaa poisto- ja tuloilmapuhaltimien nopeusasetuksia Nimellis/Iso/Pieni. Puhaltimen nopeus prosentteina. Järjestelmäkäyriä ei voi valita. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Ilmavirta l/s EF SF Nimellis Iso Pieni Nopeus % EF SF Nimellis Iso Pieni Systemair AB
15 6.2.2 Suorita tehdasasetusten palautus Tehdasasetusten palautus: 1. Avaa huoltovalikko valitsemalla näytön huoltosymboli ja paina vahvistuspainiketta. 2. Mene salasanavalikkoon ja syötä salasana, oletus 1111 Valitse numerot valintanupilla ja vahvista jokainen numero vahvistuspainikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Mene toimintoihin ja valitse Tehdasasetusten palautus 4. Kierrä valintanuppia, kunnes käytössä näkyy Kyllä ja paina sitten vahvistuspainiketta. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto Asetusten palautus Asetusten palautus Palautetaanko? 5. Näytössä näkyy HYVÄKSYTTY HYVÄKSYTTY 6. Ohjattu käynnistys alkaa noin 10 sekunnin kuluttua KYLLÄ/EI 6.3 Järjestelmäkäyrät Järjestelmä vaatii eri paineet erilaisilla ilmavirroilla, jotka voidaan esittää järjestelmäkäyrällä. Järjestelmäkäyrän ja puhallinkäyrän risteyskohta on yksikön toimintapiste. Järjestelmäkäyrä näyttää järjestelmän käyttämän ilmavirran. Jokainen ilmanvaihtojärjestelmän paineen muutos synnyttää uuden järjestelmäkäyrän. K-kerroin on vakio, joka on yhteinen kaikille järjestelmänkäyrille. Jos K-kerroin ja järjestelmäpaine tunnetaan, ilmavirta voidaan laskea. Jos järjestelmän todellinen painehäviö on laskettua pienempi tai suurempi, toimintapiste ja ilmavirta poikkeavat odotetuista Systemair AB
16 6.3.1 Tuloilma, F7-tyypin suodatin V ,7 V 7 Pa ,9 V ,8 V l/s Kuva 5 Tuloilman järjestelmäkäyrät, F7-tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 1 24, , ,00 4 7,79 5 6,22 6 5,03 7 4,01 8 3,14 9 2, , Systemair AB
17 6.3.2 Tuloilma, G3 -tyypin suodatin V ,7 V Pa ,9 V ,8 V l/s Kuva 6 Tuloilman järjestelmäkäyrät, G3 -tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 11 24, , , , , , , , , , Systemair AB
18 6.3.3 Poistoilma, G3 -tyypin suodatin V ,7 V Pa 300 4,9 V ,8 V l/s Kuva 7 Poistoilman järjestelmäkäyrät, G3 -tyypin suodatin Järjestelmäkäyrä K-kerroin [l/s] 1 23, ,43 3 9,79 4 7,54 5 6,07 6 5,01 7 3,99 8 3,12 9 2, , Systemair AB
19 6.4 Puhaltimen nopeusasetukset Puhaltimen nopeus voidaan asettaa joko litroina sekunnissa (l/s), kuutiometreinä tunnissa (m 3 /h) tai prosentteina. Jos valitaan Ilmavirta huoltovalikossa, asetus on l/s ja järjestelmäkäyrät valitaan. Jos valitaan Nopeus huoltovalikossa, asetus on prosentteina. Järjestelmäkäyriä ei voi valita Puhallinnopeus voidaan valita neljästä portaasta: pois, pieni, nimellis ja iso. Nämä asetukset ohjaavat tulo- ja poistoilmapuhaltimien lähtösignaaleja. Kunkin nopeusportaan tehdasasetukset ovat: Pois: 0 l/s Pieni: 82 l/s tai 25 %. Nimellis: 137 l/s tai 50 % (noin 80 Pa paineella). Iso: 168 l/s tai 100 %. Näitä tasoja voidaan muuttaa huoltotasolla. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 8.5) kohdasta toiminnot. Huom! Ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis (kytkeä puhallinta pois päältä) normaalitalouksissa. Jos Käsin puhal. seis aktivoidaan, poisto- ja tuloilmakanavat tulisi varustaa sulkupelleillä vedon ja kondensoitumisen välttämiseksi yksikön ollessa pysäytettynä. Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 8.5) kohdasta toiminnot Systemair AB
20 6.4.1 Puhallinnopeuden asettaminen 1. Avaa huoltovalikko valintanupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Siirry kohtaan: Toiminto Valitse: Puhaltimien ohjaus 4. Valitse VALINTA -nuppia kiertämällä haluamasi puhaltimen ohjaus, Ilmavirta (l/s tai m 3 /h) tai Nopeus (%) ja paina VAHVISTUS-painiketta. Puhaltimien ohjaus valinnalla nopeus, katso vaihe Puhaltimen ohjaus valinnalla Ilmavirta l/s. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Valitse järjestelmäkäyrä 6. Paina PERUUTUS, kun järjestelmäkäyrät on asetettu, ja siirry kohtaan Ilmavirta %. Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. 7. Puhaltimen ohjaus valinnalla Nopeus % Vahvista asetukset painamalla VAHVISTUS-painiketta. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto > Puhaltimien ohjaus Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Nopeus Puhaltimien ohjaus Ilmavirran järjestelmäkäyrä SF:4 EF:4 IlmavirtaEF l/s SF Nimellis Iso Pieni Nopeus % EF SF Nimellis Iso Pieni Systemair AB
21 6.5 Sulatustasoasetukset Yksikkö on varustettu automaattisella sulatustoiminnolla, joka aktivoidaan kun lämmönsiirtimen ympärillä on jäätymisvaara. Asetus 0-5 (taulukko 1) määrittää sulatustehon. Oletusasetus on 0. Huom! Lämmönsiirtimen tulisi kestää alhaisia ulkolämpötiloja, mutta alueilla, joissa lämpötila saattaa laskea alle nollan, on huomattava, että sulatusasetus synnyttää rakennukseen alipaineen. Takkaa käytettäessä savua saattaa imeytyä sisätiloihin sulatuksen synnyttämän alipaineen johdosta. Taulukko 1: Sulatustasot Sulatustila Sisäilman suhteellinen kosteus 1 Kuvaus 0 Sulatus pois päältä 1 Minimi <20 % Kuivat tilat, kuten varastot, joissa on vähän ihmisiä tai teollisuusrakennukset, joissa tuotantoprosessissa ei käytetä vettä. 2 Matala 30% - 40% Toimistorakennukset 3 Keskisuuri 40% - 60% Asuintilat, joissa on normaali kosteustaso 2 4 Korkea 60% - 80% Asuintilat, joissa on korkea kosteustaso 5 Erittäin korkea >80% Rakennukset, joissa on erittäin korkea kosteustaso. 1. Poistoilman suhteellinen kosteus kylmänä vuodenaikana. 2. Uusissa taloissa on ehkä tarpeen käyttää korkeampaa sulatustasoa ensimmäisenä talvena Sulatustasoasetus 1. Avaa huoltovalikko VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. 3. Siirry kohtaan: Toiminto Valitse: Sulatus Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto Sulatus 4. Aseta taso, 0 5 Sulatus Tila Systemair AB
22 6.6 Viikko-ohjelman ohjelmointi Ohjelmoi viikko-ohjelma seuraavasti: 1. Avaa huoltovalikko VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Viikko-ohjelma Huolto Viikko-ohjelma 4. Valitse Viikko-ohjelma uudelleen. Viikko-ohjelma 5. Aseta viikonpäivä ja aikaväli, jolloin haluat yksikön olevan päällä. Jokaiselle päivälle voidaan ohjelmoida kaksi ajanjaksoa. Muun ajan yksikkö on pois päältä. 6. Askella taaksepäin edelliseen valikkoon PERUUTUS-painikkeella ja siirry alaspäin kohtaan Puhallin nopeus. 7. Aseta puhallinnopeus Päällä-tilassa (Pieni, Nimellis tai Iso). Aseta puhallinnopeus Pois-tilassa (Pieni, Nimellis tai Iso). Puhallin nopeus Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak.1: 07:00 16:00 Jak.2: 00:00 00:00 Viikko-ohjelma Puhallin nopeus Puhallin nopeus Päällä taso: pieni/nimellis/iso Pois taso: seis/pieni/nimel/iso Huom! Jos sähkölämmityspatteri on asennettu ja käytössä ja yksikkö kytketään pois päältä ohjauspaneelista esim. valitsemalla POIS. Kun yksikkö kytketään pois päältä viikko-ohjelmalla, puhaltimet pyörivät vielä 3 minuutin ajan, jotta lämmitin ei laukaise ylikuumenemissuojausta. 8. Palaa päävalikkoon PERUUTUSPAINIKETTA painamalla Systemair AB
23 6.7 Lisäaikakytkin Tässä voit ohjelmoida ajan, jolloin haluat koneen toimivan viikko-ohjelmasta poikkeavilla arvoilla. 1. Avaa huoltovalikko VALINTA-nupilla. 2. Avaa huoltovalikko kirjoittamalla salasana, oletus Valitse numerot VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella ja valitse Ei, jotta järjestelmää ei lukita. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Lisäaika kytkin Huolto Lisäaika kytkin 4. Aseta pidennetty käyntiaika minuutteina. Arvoalue: min Aseta pidennetyn käynnin puhallinnopeus. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Lisäaika kytkin Minuutteja: 0 Puhallin nopeus: Nimel. 6.8 Lisätoiminnot Yksikössä on useita lisätoimintoja, jotka voidaan aktivoida ulkoisilla on/off-kytkimillä ja ne kytketään pääpiirikortin digitaalituloihin (katso kytkentäkaavio). Seuraavat ovat käytettävissä: Digital tulot 1-3: Kytkemällä on/off-kytkimen näihin tuloihin voit valita 3 yksilöllistä nopeusasetusta tarpeen mukaan (esim. poistoilmapuhaltimen nopeuden laskemiseksi takan käytön ajaksi). Katso luku 8.5. DI 3 on valmiiksi kytketty ja käyttövalmiina yksikössä. Katso luku Digital tulo 4: Mahdollistaa integroidun sähkölämmittimen kytkemisen pois päältä Tulon aktivoiminen estää sähkölämmittimen toiminnan. Digital tulo 5: Aktivoi lisäaikakytkin palautuskytkimellä. Toiminto ohittaa nykyisen puhallinnopeusasetuksen ja puhallin toimii valikossa Huolto -> Lisäaika kytkin asetetuilla arvoilla. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Tulo lasketaan impulssikytkimen signaalien perusteella. Vakiokytkintä käytettäessä aika käynnistyy, kun kytkin kytketään pois päältä. Digital tulo 7: Kotona/poissa, tulon kytkeminen päälle laskee tuloilman lämpötilan asetusarvoa 10 C. Toimintoa käytetään, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä. Toiminto ei kuitenkaan toimi, jos yksikkö on ohjelmoitu toimimaan käyttövesivaraajan kanssa. On suositeltavaa kytkeä DI1, DI2 tai DI3 DI7:n rinnalle. Jos DI7 on aktivoitu, aseta puhallinnopeus minimiarvoon. Puhallinnopeus asetetaan tulon DI1, DI2 tai DI3 märittelyn yhteydessä. Katso vaihtoehdot kohdasta "Huoltovalikon kuvaus" (luku 8.5) Systemair AB
24 6.9 Sähköliitännät on sisäisesti valmiiksi kytketty. Sähkökytkentärasia on peitelevyn takana yksikön tuloilmaliitännän puolella. Piirikortti on helppo irrottaa koneesta. Kuva 8 Piirikortin sijainti Piirikortin rakenne on varustettu integroidulla säätimellä ja valmiilla johdotuksilla. Kuvassa näkyy piirilevy. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Kuva 9 Piirikortti Sijainti Kuvaus 1 Pääpiirikortti 2 Sähkölämmityspatterin piirikortti 3 Liitäntä ulkoiseen ohjauspaneeliin (kytketty yksikön koteloon) Systemair AB
25 Sijainti Kuvaus 4 Virransyöttöliitäntä pääpiirikortin ja sähkölämmityspatterin piirikortin välille. 5 Liittimet AI 1 5 (lämpötilan anturit) ja moottorin ohjaukselle 6 Liittimet ulkoisille kytkennöille 7 Liittimet jännitteensyötölle 8 Liittimet digitaalituloille (DI 1 7) 9 Liittimet sisäiselle ohjauspaneelille. 10 Liittimet sähkölämmityspatterin teholähteelle 11 Modbus-liitäntä. Katso tarkemmat tiedot "Modbus-käsikirjasta" Ulkoiset liittimet piirilevyllä Liittimet ulkoisille laitteille ovat pääpiirikortilla sähkökytkentäkotelon sisällä. Kuva 10 Ulkoiset liittimet piirilevyllä Sijainti Kuvaus Huomautukset 1 Ulkoilma-/poistoilmapelti Sulkeutuva kosketin, 230 V 1~, maks. 1 A 2 Ulkoilma-/poistoilmapelti Referenssi 3 Ulkoilma-/poistoilmapelti Avautuva kosketin, 230 V 1~, maks. 1 A 4 Summahälytys Sulkeutuva kosketin, 24 V, maks. 1 A 5 Summahälytys Referenssi 6 Summahälytys Avautuva kosketin, 24 V, maks. 1 A 7 GND Referenssi 8 Vesijäähdyttimen ohjaussignaali (AO1) 0 10 V DC 9 GND Referenssi 10 Vesilämmittimen ohjaussignaali (AO2) 0 10 V DC 11 GND Referenssi 12 Säätöpelti (AO3) Ei käytössä Systemair AB
26 6.10 Ulkoiset liitännät koneessa Kaksi pääpiirikortin liittimistä on kytketty yksikön koteloon: liitäntä ulkoiseen ohjauspaneeliin moduuliliittimen kautta. Kaapelin maksimipituus: 50 m Kaapelin tyyppi: 4 johtiminen CEC-puhelinkaapeli tai vastaava. Liitäntä DI3:een mahdollisuudella määritellä puhallinnopeudet yksilöllisesti potentiaalivapaalla on/off-kytkimellä Oletusasetukset: SF=Iso, EF=Pieni Kaapeliläpiviennit 2. Liitäntä DI3:een potentiaalivapaan on/off-kytkimen kautta 3. Liitäntä ohjauspaneeliin 7 Ennen järjestelmän käynnistämistä Tarkista asennuksen valmistuttua, että: Yksikkö on asennettu näiden ohjeiden mukaisesti. Kone on kytketty oikein. Ulkoilma- ja poistoilmapellit ja äänenvaimentimet on asennettu ja kanavajärjestelmä on liitetty oikein koneeseen. Kaikki kanavat on eristetty ja asennettu paikallisten määräysten mukaisesti Ulkoilmanotto on sijoitettu riittävän kauas saastelähteistä (keittiötuulettimen, keskuspölynimurin tai vastaavien poistoaukoista). Kaikki ulkopuoliset laitteet on kytketty. Yksikkö on määritelty ja otettu käyttöön oikein. Viikko-ohjelma ja puhallinnopeus on ohjelmoitu oikein. 8 Käyttö 8.1 Lämpötilan asettaminen Tuloilman lämpötila asetetaan käsin 6 portaassa valitsemalla päävalikossa lämpötilasymboli. Jos sähkö- tai vesilämmitin on asennettu, lämpötila-asetukset ovat: 12.0, 14.5, 17.0, 19.5 ja 22.0 C. Oletusarvo: 12.0 C. Jos lämmitin on sammutettu, lämpötilaportaat ovat: 15.0, 16.0, 17.0, 18.0 tai 19.0 C. Oletusarvo: 15.0 C. Kukin lämpötilaporras osoitetaan lämpötilasymbolin täyttöasteella. Tyhjä lämpötilasymboli osoittaa 6. asetusarvon ja aktivoi manuaalisen kesätilan. Katso luku Systemair AB
27 8.2 Manuaalinen puhallinnopeuden asetus Puhallinnopeus voidaan koska tahansa asettaa käsin päävalikossa. Valitsemalla puhallinsymboli ja painamalla vahvistuspainiketta puhallinnopeutta voidaan suurentaa tai pienentää 4 portaassa: Seis, Pieni, Nimellis ja Iso. Tämä ohittaa viikko-ohjelman asetuksen ohjelmajakson loppuun saakka (luku 6.6). Huom! Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon yleiskatsaus (luku 8.5) kohdasta toiminnot. 8.3 Manuaalinen ja automaattinen kesätila Manuaalinen kesätila aktivoituu, jos lämpötilaporrasta ei ole valittu. Päävalikon lämpötilasymboli on silloin tyhjä. Temp Jos sähkölämmitin on aktivoitu, se kytkeytyy pois manuaalisen kesätilan ajaksi. Manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti portaaseen 1 (asetusarvo 12 C) kahden minuutin kuluttua, jos tuloilman lämpötila on alle +5 C. Jos vesilämmitin on asennettu ja aktivoitu, manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti portaaseen 1 (asetusarvo 12 C) kahden minuutin kuluttua, jos ulko- tai tuloilman lämpötila on alle +5 C. Laite vaihtaa automaattisesti normaalin toiminnon lämmön talteenotolla ja kesätoiminnon ilman lämmön talteenottoa välillä. 8.4 Jäähdytyksen talteenotto Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin poistoilma ja tuloilman lämpötila ylittää asetusarvon, jäähdytyksen talteenotto käynnistyy. Tämä kytkee lämpötilansäätelyn pois päältä Systemair AB
28 8.5 Huoltovalikon kuvaus Avaa huoltovalikko valitsemalla näytön huoltosymboli. Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Salasana Huolto Vaihda salasana Huolto Suodatin jakso Huolto Aika/Päivä Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Vaihda salasana Nykyinen XXXX Uusi XXXX Vahvista XXXX Suodatin jakso Aika vaihtoon: 12 kk Palauta Ei/Kyllä Aika/Päivä VV/KK/PP Päivä: 12/09/12 Avaa huoltovalikko kirjoittamalla Valitse numero VALINTA-nupilla ja vahvista jokainen numero VAHVISTUS-painikkeella. Ei avaa järjestelmän lukituksen ja sallii parametrien muuttamisen. Aseta uusi salasana tarvittaessa. Jos salasana unohtuu, voit edelleen avata huoltovalikon salasanalla Tämä ohittaa aiemmin asetetun salasanan. Näyttää valitun suodatinvaihtovälin. Aseta Suodatin jakson palautus arvoon Kyllä suodattimen vaihdon jälkeen. Aseta suodatinvaihtoväli. Näyttää nykyisen päiväyksen ja kellonajan. Aseta oikea kellonaika ja päiväys. Huolto Lisäaika kytkin Aika: 10:00 Viikonpäivät: La Lisäaika kytkin Minuutteja: 0 Puhallin nopeus: Nimel. Tässä voit ohjelmoida ajan, jolloin haluat koneen toimivan viikko-ohjelmasta poikkeavilla arvoilla. Näyttää pidennetyn käyntiajan. Näyttää asetetun puhallinnopeuden. Aseta pidennetty käyntiaika/pakkokäyntiaika minuutteina. Arvoalue: min Aseta pidennetyn käynnin puhallinnopeus. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Systemair AB
29 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma Huolto Puhallin nopeus loki Viikko-ohjelma Puhallin nopeus Puhallin nopeus loki Taso: 1 5 Palauta: Ei/Kyllä SF: 140 /140 EF: 140 /140 Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak.1: 07:00 16:00 Jak.2: 00:00 00:00 Puhallin nopeus Päällä taso: pieni/nimellis/iso Pois taso: seis/pieni/nimel/iso Tässä voit ohjelmoida koneen viikko-ohjelman. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Aseta viikonpäivä ja aikaväli, jolloin haluat koneen olevan Päällä-tilassa. Tässä voit määritellä puhaltimen Päälläja Pois-toiminnot viikko-ohjelman aikana. Aseta Päällä-taso. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Nimellis Aseta Pois-taso. Vaihtoehdot ovat Pois, Pieni, Nimellis tai Iso. Oletusarvo: Pieni. Tässä voit tarkastella miten puhaltimet ovat toimineet, kun ne ovat olleet aktiivisia (h). Nopeudet näytetään 5 eri tasona: Taso 1: 0% Taso 2: 1 29% Taso 3: 30 44% Taso 4: 45 59% Taso 5: % Kun valitset tason, näet kuinka monta tuntia puhaltimet ovat olleet aktiivisia eri tasoilla. Palauta Kyllä palauttaa kaikilla tasoilla SF- ja EF-ajat vasemmassa sarakkeessa. Oikean sarakkeen laskuri toimii eikä sitä voi palauttaa. Huom! Asetusten palautus (katso Toiminto >Asetusten palautus) ei vaikuta tähän toimintoon Systemair AB
30 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Toiminto Toiminto Lämm/Jäähd Toiminto Jäätymissuoja Toiminto Lämm/Jäähd Lämmitin: Ei mitään/sähkö/vesi Jäähdytys: Ei mitää/vesi Jäätymissuoja Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Toiminto Puhaltimien ohjaus Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Hälytysraja: 7 C Järjestelmäkäyrä Puhaltimien ohjaus Ilmavirta Nopeus IlmavirtaEF l/s SF Nimellis Iso Pieni Puhaltimien Ilmavirtayksikkö ohjaus l/s Ilmavirtayksikkö m 3 /h Puhaltimien ohjaus Nopeus Nopeus % EF SF Nimellis Iso Pieni Tässä voit asettaa koneen lämmitys- ja/tai jäähdytystilaan. Aseta Lämmitin-arvoksi Ei mitään, Sähkö tai Vesi. Aseta Jäähdytys-arvoksi Ei mitään tai Vesi. Näyttää asennetun vesikierukan nykyisen asetetun jäätymissuojan hälytysrajan C. Aseta Hälytysraja C. Oletusarvo: 7 C. Tätä toimintoa käytetään erilaisten järjestelmäpaineiden virtausarvojen kompensoimiseksi. Katso luku 6.3 Valitse haluttu puhaltimen ohjaus. Puhaltimen ohjaus l/s tai % Tässä valikossa asetetaan puhallinnopeus yksikkönä l/s. Nopeus voidaan asettaa yksilöllisesti kullekin puhaltimelle EF: Poistoilmapuhallin, SF: Tuloilmapuhallin Aseta tulo- ja poistoilmapuhaltimien nopeus kullekin portaalle (Pieni, Nimellis ja Iso. Oletusarvo: l/s Tässä voit asettaa puhallinnopeuden prosentteina (%). Nopeus voidaan asettaa yksilöllisesti kullekin puhaltimelle EF: Poistoilmapuhallin, SF: Tuloilmapuhallin Aseta tulo- ja poistoilmapuhaltimien nopeus kullekin portaalle (Pieni, Nimellis ja Iso Systemair AB
31 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Käsin puhal. seis Toiminto Analoginen tulo Toiminto Analoginen lähtö Toiminto Digital tulo Käsin puhal. seis Salli käsin seis Analoginen tulo 1: SS : ETS : Ei käyttö 4: OT/FPS : OS 10.5 Analoginen lähtö K/E A01 auto/käsi/pois 0.0V A02 auto/käsi/pois 7.3V A03 auto/käsi/pois 0.0V Digital tulo DI1 PÄÄLLÄ/POIS DI2 Päällä/Pois DI3 Päällä/Pois DI4 Päällä/Pois DI5 Päällä/Pois DI6 Päällä/Pois DI7 Päällä/Pois Aseta voiko puhaltimet kytkeä pois ohjauspaneelista. Vaihtoehdot ovat K ja E Jos Kon valittu, puhaltimet voidaan pysäyttää kiertämällä VALINTA-nuppi tyhjän puhallinsymbolin kohdalle Näyttää analogiset tulosignaalit aktiivisilta lämpötila-antureilta. SS: Tuloilman lämpötila-anturi. ETS: Poistoilman lämpötila-anturi. OT/FPS: Ylikuumenemissuoja-anturi/ Jäätymissuoja-anturi. OS: Ulkoilman lämpötila-anturi. Näyttää analogisen 0-10 V lähtösignaalin kuuma/kylmävesitoimilaitteelle. Aseta AO1 (analoginen lähtösignaali kuumavesitoimilaitteelle) arvoksi auto, käsi tai seis. Oletusarvo: auto. Aseta AO2 (analoginen lähtösignaali kylmävesitoimilaitteelle) arvoksi auto, käsi tai pois. Oletusarvo: auto. AO3 Ei käytössä. Näyttää digitaalitulojen asetuksen PÄÄLLÄ tai POIS DI1: Puhallinmäärittely DI2: Puhallinmäärittely DI3: Puhallinmäärittely DI4: Lämmitin suljettu DI5: Lisäaikakäyttö/pakkokäyttö DI6: Roottorin anturi DI7: Kotona/poissa Systemair AB
32 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Määrittele DI 1-3 Konfiguroi DI 1 3 Default: 1 SF iso EF iso 2 SF pieni EF pieni 3 SF iso EF pieni Tässä asetetaan miten puhaltimet reagoivat 3 erilaiseen digitaalituloon, kun ne kytketään päälle (vasemman sarakkeen asetukset ovat esimerkkejä). Potentiaalivapaat kytkimet on kytkettävä pääpiirikortin liittimiin eri toimintojen toteuttamiseksi. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Aseta tuloilmapuhaltimen (SF) ja poistoilmapuhaltimen (EF) arvoiksi yksitellen pois, pieni, nimellis tai iso digitaalituloille Systemair AB
33 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto DI 4 7 DI Läm seis 5 Pid käy 6 Roottori 7 Kotona/poissa DI 4 7 on asetettu tehtaalla eikä käyttäjä voi muuttaa niitä. Alla on kunkin toiminnon lyhyt kuvaus. DI4: Mahdollistaa integroidun sähkölämmittimen kytkemisen pois päältä. Tulon aktivoiminen estää sähkölämmittimen toiminnan. DI5: Aktivoi lisäaikakytkintoiminnon. Toiminto ohittaa nykyisen puhallinnopeusasetuksen ja puhallin toimii valikossa Huolto -> Lisäaika kytkin asetetuilla arvoilla. Vaihtoehdot ovat Pieni, Nimellis tai Iso. Tulo lasketaan impulssikytkimen signaalien perusteella. Vakiokytkintä käytettäessä aika käynnistyy, kun kytkin kytketään pois päältä. DI6: Roottorin anturi. DI7: Kun tulo kytketään päälle, tuloilman lämpötilan asetusarvoa pienennetään 10 C. Toimintoa käytetään, kun rakennus on pidemmän aikaa tyhjänä. On suositeltavaa kytkeä DI7 ja DI1 tai DI3 rinnakkain. Jos DI7 on aktivoitu, aseta puhallinnopeus minimiarvoon. Puhallinnopeus asetetaan tulon DI1/DI3 määrittelyn yhteydessä. Huom! "Kotona/poissa" -toiminto ei toimi, jos vesilämmitin on aktivoitu Systemair AB
34 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Toiminto Digital lähtö Toiminto Sulatus Toiminto Modbus Toiminto Asetusten palautus Digital lähtö 1: SF 67% 2: EF 67% 3: Rot Päällä/Pois 4: Hälytys K/E 5: Pelti K/E 6: Jälkiläm K/E Sulatus Tila 0 5 Modbus Address 1 Baud rate 9600/19200 Parity None/Even/Odd Asetusten palautus Palautetaanko? Kyllä/Ei Näyttää digitaalitulojen 1-6 nykyiset asetukset (vasemman sarakkeen asetukset ovat esimerkkejä). 1: SF 67%: Tuloilmapuhaltimen asetettu nopeus (prosentteina maksiminopeudesta). 2: EF 67% Poistoilmapuhaltimen asetettu nopeus (prosentteina maksiminopeudesta). 3: Näyttää onko roottori aktiivinen vai ei. 4: Hälytys K/E: Näyttää onko summahälytys aktiivinen vai ei. 5: Kosteus POIS: Näyttää, onko ulkoilma-/poistoilmapelti päällä tai pois. 6: Jälkiläm K/E: Näyttää onko sähkölämmitin aktiivinen vai ei. Aseta tällä valintaruudulla, kuinka aggressiivisesti haluat sulatustoiminnon toimivan (katso luku 6.5). Tietoa Modbus-tiedonsiirrosta ja muuttujista löytyy Modbus-käsikirjasta osoitteessa Tässä voit palauttaa tehdasasetukset. Aseta Kyllä tai Ei Huom! Palautus poistaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset. Huolto Kieli Languages Kieli ENGLISH Tässä voit valita käyttöliittymän kielen. Aseta kieli VALINTA-nuppia kiertämällä Systemair AB
35 Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Selitys Huolto Versions Versio SAVE VTR 500 CD EC Appl Boot Näyttää ohjelmiston version. Huom! Ohjelmaversiot ovat esimerkkejä ja voivat vaihdella eri yksiköissä. Huolto Hälytys Hälytys Puhallin K EmT/Huurre E Kosteus K Pb-vika E Lämpö E Suodatin K Näyttäähälytyslistan ja lauenneet hälytykset (merkitty kirjaimella K). Katso hälytyslista (luku 9.4.1) 9 Huolto 9.1 Varoitukset Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmän tulisi olla päällä jatkuvasti ja se tulisi pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten. Vaikka koneen verkkoliitäntä onkin irrotettu, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu Tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tällä alalla, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa Systemair AB
36 9.2 Sisäiset komponentit Kuva 11 Sisäiset komponentit Sijainti Kuvaus 1 Asennuskannake 2 Ulkoiset liitännät 3 Tuloilma-anturi 4 Ylikuumenemisanturi 5 Sähkölämmityspatteri 6 Poistoilmasuodatin 7 Pääpiirikortti 8 Tuloilmapuhallin 9 Roottorin moottori ja hihnapyörä 10 Pyörivä lämmönsiirrin 11 Lämmönsiirtimen käyttöhihna 12 Roottorin anturi 13 Tuloilmansuodatin 14 Poistoilmapuhallin 15 Ulkoilma-anturi 16 Poistoilma-anturi Systemair AB
37 9.3 Komponenttien kuvaus Puhaltimet Puhaltimissa on ulkopuolisella roottorilla varustetut EC-moottorit, joiden nopeutta voi säätää yksilöllisesti ja portaattomasti %. Moottorin laakerit on kestovoideltu, joten ne eivät tarvitse huoltoa. Puhaltimet voidaan irrottaa puhdistusta varten, katso lisätietoa käyttöohjeesta Suodattimet Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyyppiä F7 ja poistoilmasuodattimet ovat tyyppiä G3. Suodattimet on vaihdettava, kun ne ovat likaantuneet. Uusia suodatinsarjoja saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Tuloilmasuodattimina voidaan käyttää tyypin G3 suodattimia. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen päälle. Huom! Jos G3 -suodattimia käytetään F7-suodattimien tilalla, tuloilmapuhaltimen (SF) järjestelmäkäyrää pitää muuttaa: G3 -tyyppiselle suodattimelle: 11-20, F7-tyypin suodattimelle: Katso luku Lämmönvaihdin on varustettu pyörivällä lämmönsiirtimellä. Tarvittava tuloilman lämpötila pidetään sen vuoksi normaalisti yllä ilman lisälämmitystä. Lämmönsiirrin voidaan irrottaa puhdistusta ja huoltoa varten, katso lisätietoa käyttöohjeesta Piirikortti Pääpiirikortti ohjaa yksikön toimintoja ja lämpötila-asetuksia. Piirikortin liittimiin voidaan kytkeä ulkoisia lisävarusteita ja myös Modbus-tiedonsiirto kiinteistöautomaatiojärjestelmään (BMS) RS-485-liitännän kautta. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Lämpötila-anturit Yksikössä on valmiina neljä lämpötila-anturia (NTC, 10 kω/25 C) ja ne on asennettu vastaaviin ilmakanaviin. Anturit on kytketty pääpiirikorttiin. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Sähkölämmityspatteri Lämmityspatteri on tuloilmakanavassa. Lämmitin aktivoidaan releellä ja se kytkeytyy päälle, jos tuloilman lämpötila on 2 K asetusarvon alapuolella ja pois päältä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 1. Jos tuloilman lämpötila on yli 2 K korkeampi kuin asetusarvo. 2. Jos ylikuumenemissuoja aktivoituu tai anturiin tulee vika. 3. Jos termostaatti laukeaa tai menee rikki 4. Jos tuloilma-anturi on vikatilassa Systemair AB
38 5. Jos tuloilmapuhallin ei toimi. 6. Jos lämmittimen aktivointi on estetty valikossa Ylikuumenemisanturin palautuspainike Jos tuloilman lämpötila on alhainen, ylikuumenemissuoja on ehkä lauennut. Ylikuumenemissuoja voidaan palauttaa palautuspainikkeella (1). Kuva 12 Ylikuumenemisanturin palautuspainike 1. Pysäytä yksikkö kytkemällä irti verkkojännite. 2. Avaa etuluukku. 3. Avaa sivuluukun ruuvit ja avaa luukku. 4. Paina palautuspainiketta (1). 5. Sulje ja lukitse etu- ja sivuluukku ja kytke jännitteensyöttö Vesilämmityspatteri Lisävarusteena saatavaa vesilämmityspatteria voidaan ohjata analogisella lähdöllä WH (0-10 V DC). Vesilämmityspatteri käyttää tuloa AI 4 jäätymissuojaukseen (OT (ylikuumenemissuoja) muuttuu FPS:ksi (jäätymissuoja)). Jäätymisenestoanturin tulee olla paluuvesiputkeen kiinnitetty pinta-anturi. Anturin tyyppi: TG-A130 Tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Vain sähkö- tai vesilämmitin on sallittu, ts. vesilämmityspatteria käytettäessä sähkölämmityspatteri on sammutettu ja päinvastoin. Huom! Jos vesilämmityspatteri on asennettu, suosittelemme, että asennat jousipalautteisen ulkoilmapellin Systemair AB
39 9.3.9 Vesijäähdytin Lisävarusteena on saatavana vesijäähdytin, jota voidaan ohjata yksiköllä. Vesijäähdytyspatteria käytettäessä tuloon AI 1 kytketty tuloilma-anturi (SS) pitää korvata kanava-anturilla, jonka saa lisävarusteena. Anturin tyyppi: TG-K360. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. 9.4 Vianetsintä Hälytys näytetään näytössä näkyvällä kolmiolla ja tekstillä. Valitse varoituskolmio valintanuppia kiertämällä ja näytä hälytys painamalla kaksi kertaa vahvistuspainiketta. Jos ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Häiriö Puhallin ei käynnisty Pienentynyt ilmavirtaus Yksikköä ei voi ohjata (ohjaustoiminnot eivät toimi) Toimenpide 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkasta päävirransyötön varoke rakennuksen sähkökaapissa ja että kaikki liittimet on kytketty yksikköön (jännitteensyöttö sekä tulo- ja poistoilmapuhaltimien liittimet). 3. Tarkista, että viikko-ohjelma on Päällä-tilassa. Viikko-ohjelma voi olla Pois-tilassa, jossa puhallinnopeudeksi on asetettu Pois (luku 6.6) 4. Tarkista, onko jokin digitaalituloista 1 3 (DI 1 3) aktiivinen ja pois päältä. Tämä pysäyttäisi yhden tai molemmat puhaltimet asetuksista riippuen (luku 8.5). 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkista puhallinnopeuden asetukset ohjauspaneelista (luku 6.1.1). 3. Tarkasta viikko-ohjelma (luku 6.6). 4. Tarkista, onko jokin digitaalituloista 1 3 (DI 1 3) aktiivinen ja pois päältä. Tämä pysäyttäisi yhden tai molemmat puhaltimet asetuksista riippuen (luku 8.5). 5. Tarkista suodattimet. Onko suodattimet vaihdettava? 6. Tarkista hajottimien ja säleikköjen aukot. Onko hajottimet/säleiköt puhdistettava? 7. Tarkasta puhaltimet ja lämmönsiirrin. Onko puhdistus tarpeen? 8. Tarkista, onko ilmanotto- tai ilmanpoistoputki tukossa. 9. Tarkista, onko kanavissa näkyviä vaurioita ja/tai pöly-/likakerrostumia. 1. Palauta toiminnot irrottamalla päävirransyötön pistotulppa sekunniksi. 2. Tarkasta ohjauspaneelin ja pääpiirikortin väliset pistokkeet Systemair AB
40 Matala tuloilman lämpötila Melu/värinät 1. Tarkasta hälytykset näytöstä. 2. Tarkista asetettu tuloilman lämpötila ohjauspaneelista. 3. Tarkasta analogisten tulojen tila huoltovalikosta varmistaaksesi, että lämpötilan anturit ovat kunnossa (luku 8.5). Avaa Toiminto > Analoginen tulo ja tarkasta lämpötilalukemat antureilta. 4. Tarkasta, onko ylikuumenemistermostaatti lauennut. Palauta asetukset tarvittaessa painamalla palautuspainiketta. Katso luku Tarkasta onko digitaalitulo 4 (DI 4) pois päältä. Se kytkisi sähkölämmityspatterin pois päältä (luku 8.5) 6. Tarkista, onko poistoilmansuodatin vaihdettava. 7. Hyvin kylmällä säällä saatetaan tarvita sähkötoimista esilämmityspatteria. Sen voi hankkia lisävarusteena. Hyvin kylmällä säällä saatetaan tarvita sähkötoimista esilämmityspatteria. Sen voi hankkia lisävarusteena. 8. Tarkasta tuloilman ja poistoilman tasapaino 1. Puhdista siipipyörät. 2. Varmista, että puhaltimien kiinnitysruuvit on kiristetty kunnolla. 3. Tarkasta, että värinänvaimentimet ovat paikoillaan yksikön pohjassa Hälytysluettelo Hälytys Selitys Toimi seuraavasti Puhallin Ilmaisee tulo tai poistoilmapuhaltimen toimintahäiriön. EMT/Huurre Osoittaa, että jäätymissuojaus (vesilämmityspatteri) tai ylikuumenemissuoja (sähkölämmityspatteri) on lauennut. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Varmista, että kummankin puhaltimen liittimet on kytketty. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Jäätymissuojahälytys aiheuttaa seuraavat: Molemmat puhaltimet pysähtyvät. Ulkoilma ja poistoilmapellit sulkeutuvat. Vesiventtiili avautuu kokonaan (toimilaite saa 10 V signaalin). Yksikkö käynnistyy uudelleen, kun veden lämpötila on +5 C yli jäätymissuojalämpötilan. Ylikuumenemissuojahälytys laukaisee hälytyksen ohjauspaneelissa. Palauta asetukset painamalla palautuspainiketta. Katso luku Ellei ongelma häviä, ota yhteyttä asentajaan tai myyjään Systemair AB
41 Hälytys Selitys Toimi seuraavasti Roottori Ilmaisee roottorin toimintahäiriön. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Pb-vika Lämpö Vika yhteydessä sähkölämmityspatterin relekorttiin (jos asennettu ja aktivoitu). Korkea lämpötila voi laukaista ylikuumenemisanturin kautta automaattisen asetuksien palautuksen (ET2). Yhden tai useamman lämpötila-anturin toimintahäiriö. Jos pyörivä lämmönsiirrin on pysähtynyt. Tarkasta roottorin hihna. Katso luku 9.5 Jos lämmönsiirrin pyörii edelleen, tarkasta, että anturin liitin on kytketty ja että anturin ja magneetin ilmaväli on 5-10 mm. Säädä ilmaväliä tarvittaessa. Ellei hälytys poistu, roottorin anturi saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Lämmitin ei aktivoidu. Jos ET2 ilmenee, odota minuuttia. Ellei ongelma häviä, ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Suodatin Suodatinvaihtoväli Hälytys näkyy ohjauspaneelissa. Vaihda suodatin käyttöohjeen ohjeiden mukaan Systemair AB
42 9.5 Roottorin käyttöhihnan vaihtaminen Jos roottori-hälytys annetaan, katsoluku 9.4.1, roottorin käyttöhihna saattaa olla vaurioitunut tai poikki. Vaihtohihna (1) on säädettävä ja sen toisessa päässä on nippa. 1. Pysäytä yksikkö kytkemällä irti verkkojännite. 2. Avaa ja irrota etuluukku. 3. Poista vaurioitunut käyttöhihna. 4. Kiinnitä käyttöhihna lämmönsiirtimeen teipillä ja pyöritä lämmönsiirrintä käsin, kunnes saat kiinni käyttöhihnasta. 5. Poista teippi ja aseta tyhjä puoli nipan päälle. Paina päitä vastakkain ja kiristä nippa. 6. Vedä käyttöhihna hihnapyörälle ja pyöritä lämmönsiirrintä käsin. Tarkasta, että hihnapyörä pyörii. Huom! Jos käyttöhihna luistaa, hihna saattaa olla liian pitkä ja sitä pitää lyhentää. Lyhennä käyttöhihnaa 5 mm ja jatka kohdasta Asenna ja lukitse etuluukku ja kytke jännitteensyöttö. 8. Tarkasta, että hälytys on hävinnyt näytöstä. Huom! Jos hälytys näkyy edelleen, tarkasta roottorin anturi Systemair AB