Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Art_33_BayBO_Notwendige_Treppenraeume_Ausgaenge-d168002,34.html
Timestamp: 2017-01-19 17:10:09
Document Index: 159490090

Matched Legal Cases: ['Art. 33', 'Art. 33', 'Art. 33', 'Art. 34', 'Art. 35', 'Art. 36', 'Art. 37', 'Art. 38', 'Art. 39', 'Art. 40', 'Art. 41', 'Art. 42', 'Art. 43', 'Art. 44', 'Art. 45', 'Art. 46', 'Art. 47', 'Art. 48', 'Art. 49', 'Art. 50', 'Art. 51', 'Art. 52', 'Art. 53', 'Art. 84', 'Art. 33', 'Art. 2', 'Art. 2', 'Art. 32', 'Art. 34']

Art. 33 BayBO, Notwendige Treppenräume, Ausgänge | Gesetze auf anwalt24.de
Art. 33 BayBO, Notwendige Treppenräume, Ausgänge Suche
Bayerische Bauordnung (BayBO) Landesrecht Bayern…Art. 33 BayBO, Notwendige Treppenräume, AusgängeArt. 34 BayBO, Notwendige Flure, offene GängeArt. 35 BayBO, Fenster, Türen, sonstige ÖffnungenArt. 36 BayBO, UmwehrungenArt. 37 BayBO, AufzügeArt. 38 BayBO, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäleArt. 39 BayBO, LüftungsanlagenArt. 40 BayBO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoff...Art. 41 BayBO, Nicht durch Sammelkanalisation erschlossene AnwesenArt. 42 BayBO, Sanitäre AnlagenArt. 43 BayBO, Aufbewahrung fester AbfallstoffeArt. 44 BayBO, BlitzschutzanlagenArt. 45 BayBO, AufenthaltsräumeArt. 46 BayBO, WohnungenArt. 47 BayBO, StellplätzeArt. 48 BayBO, Barrierefreies BauenArt. 49 BayBO, GrundpflichtenArt. 50 BayBO, BauherrArt. 51 BayBO, EntwurfsverfasserArt. 52 BayBO, UnternehmerArt. 53 BayBO, Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden…Art. 84 BayBO, Inkrafttreten
Art. 33 BayBOBayerische Bauordnung (BayBO)Landesrecht BayernDritter Teil – Bauliche Anlagen → Abschnitt V – Rettungswege, Öffnungen, UmwehrungenTitel: Bayerische Bauordnung (BayBO)Normgeber: BayernAmtliche Abkürzung: BayBOGliederungs-Nr.: 2132-1-INormtyp: Gesetz(1) 1Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). 2Notwendige Treppenräume müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang möglich ist. 3Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulässig1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,2.für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m2, wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,3.als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht gefährdet werden kann.(2) 1Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein; das gilt nicht für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude. 2Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume oder ins Freie haben. 3Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind.(3) 1Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. 2Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraums nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,2.Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraums erfüllen,3.rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben und4.ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.(4) 1Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumabschließende Bauteile1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwänden haben,2.in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und3.in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmendsein. 2Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können. 3Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume muss als raumabschließendes Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudes haben; das gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen.(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Abs. 3 Satz 2 müssen1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,2.Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben,3.Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.(6) 1In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m2, ausgenommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,2.zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,3.zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens vollwandige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben. 2Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.(7) 1Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. 2Notwendige Treppenräume ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.(8) 1Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur Unterstützung wirksamer Löscharbeiten entraucht werden können. 2Die Treppenräume müssen 1.in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m2 haben, die geöffnet werden können, oder2.an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung haben. 3Im Fall des Satzes 2 Nr. 1 ist in Gebäuden mit einer Höhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung erforderlich. 4Öffnungen zur Rauchableitung nach Sätzen 2 und 3 müssen in jedem Treppenraum einen freien Querschnitt von mindestens 1 m2 und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden können.
Art. 32 BayBO, TreppenArt. 34 BayBO, Notwendige Flure, offene Gänge