Source: http://docplayer.fi/13434147-Ignis-cr2-cu2-suorakaiteen-muotoinen-ja-pyorea-palo-palokaasupelti-paloluokka-ei120-ei60.html
Timestamp: 2018-03-17 13:27:54+00:00
Document Index: 10836815

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 - PDF
Download "IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60"
1 IGNIS CR2 & CU2 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen liitäntä. Käytetään estämään palon ja palokaasujen leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI120 tarkoittaa, että pelti estää palon ja palokaasujen leviämiseen palo-osastosta toiseen 120 minuutin ajan normin EN mukaan. Pelti (ja suorakaiteen muotoisissa malleissa myös kuori) on valmistettu Promatech:sta, joka on tulenkestävä materiaali. IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Pellin asennus ei ole riippuvainen ilmavirran suunnasta ja asennus voidaan tehdä tyyppihyväksynnän mukaan. Peltiä voidaan ohjata Swegonin ohjaustuotteilla (katso erillinen tuote-esite TRITON) Lyhyesti Ce-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sovitettavissa suuriin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. 1
2 Tekniset ominaisuudet Toiminto Ilmanvaihtojärjestelmä voi yhdistää useita palo-osastoja ja tulipalon yhteydessä onkin olemassa riski, että palokaasut leviävät osastosta toiseen. Siksi Swegon on kehittänyt palo-/palokaasupellin, joka estää tehokkaasti palokaasujen leviämisen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. IGNIS CR2 & CU2 palo-/palokaasupelti suorakaiteen muotoisella tai pyöreällä liitännällä on vuosien aikana läpäissyt lukuisat huolelliset testit ja arvioinnit useissa eurooppalaisissa maissa. IGNIS CR2 & CU2 on Ce-merkitty ja voidaan käyttää paloluokassa EI120 normin mukaan mikä tarkoittaa, että pelti kestää paloa ja palokaasuja 120 minuutin ajan. Liittyvien kanavien paloeristäminen ei ole tarpeen. IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Lisätietoja on asennusohjeissa ja suoritustasoilmoituksessa. Pellin asennus ei ole riippuvainen ilmavirran suunnasta ja asennus voidaan tehdä tyyppihyväksynnän mukaan. Toimilaite IGNIS-palo-/palokaasupelti voidaan varustaa toimilaitteella. Sähköiset turvatoimilaitteet, Belimo Vakio: Moottoroitu palautus Integroidut ääriasennon ilmaisimet Lämpöanturi (72º) manuaalisella aktivoinnilla Virrattomana suljettu Rakenne IGNIS valmistetaan vakiona tulenkestävästä Promatechmateriaalista. Pelti valmistetaan samasta tulenkestävästä materiaalista. Liitäntäosat ovat galvanoitua teräspeltiä. Hoito Tuote on normaaleissa käyttöolosuhteissa huoltovapaa. Ympäristö Materiaaliselostus löytyy osoitteesta Asennus IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Tuote tulee asentaa rakenteiden paloteknistä luokkaa vastaavilla kiinnikkeillä. Asennuksen tulee lisäksi täyttää kansallisten määräysten vaatimukset. 2
3 Lisävarusteet Triton-KSUA Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palo- ja palokaasupeltien ja puhaltimien ohjaukseen. KSUA-pääyksikköön voidaan kytkeä enintään 32 orjayksikköä. Triton-KSUB Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palo- ja palokaasupeltien ja puhaltimien ohjaukseen. KSUB voidaan kytkeä verkon kautta KSUA-pääyksikön orjayksiköksi, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä yksikkönä. Triton-KSUC Tarkoitettu KSUA-pääyksikön orjayksiköksi verkossa. KSUC hakee hälytyssignaalit ulkoisten palohälytysjärjestelmien savuilmaisimilta. Triton-SUSB Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palo- ja palokaasupeltien ja puhaltimien ohjaukseen. Triton-SUSB-E Laajennusyksikkö, jota käytetään yhdessä ohjaus- ja valvontayksikön SUSB kanssa palo- ja palokaasupeltien valvontaan Triton-KBOX Kytkentärasia, jonka avulla Belimomerkkinen toimilaite voidaan kytkeä 4-johtoiseen ohjaus- ja valvontayksikköön. Tällaisia yksiköitä ovat mm. KSUB ja SUSB. Triton-KD Kanava-anturi savun ja palokaasujen ilmaisuun. Triton-RD Huoneanturi savun ja palokaasujen ilmaisuun. 3
4 Yleistä Ilmoitetut tiedot perustuvat tasaiseen ilmavirtaan tuotteen läpi. Lähellä olevat pellit, käyrät ja muut tuotteet suurentavat pellin painehäviötä ja äänitasoa. Mitat IGNIS CU2 (suorakaiteen muotoinen) P Taulukko 1. Mitat Toimilaite P Q Z (H < 300) Z (H >= 300) BFLT Q Z BFNT Kuva 1. Mittakuva edestä Taulukko 2. Paino (teoreettinen) L + K (m) IGNIS-R (kg) 0,4 10 0,5 12 0,6 15 0,8 20 1,0 26 1,2 31 1,4 40 1,6 46 1,8 54 2,0 61 Kuva 2. Mittakuva, isometrinen 4
6 Äänitaso, yksityiskohtainen selostus Alla olevasta taulukosta nähdään äänitaso (L w tot [db]), pellin läpi virtaavan ilmavirran funktiona pellille IGNIS CU2 (suorakaiteen muotoinen), kun liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeus on 6 m/s. Taulukko 4. IGNIS CU2-pellin äänitaso (Lw tot) suhteessa ilmavirtaan, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. LxK mm Korjaamalla luettu äänitaso L w tot käyrästön 2 korjausvakiolla (K1), saadaan äänitasot muilla kuin 6 m/s virtausnopeuksilla liitetyssä kanavassa (bruttoala). L w tot= L W tot + K1 Korjaamalla luettu äänitaso L w taulukon 4 korjausvakiolla, saadaan äänitasot kullakin oktaavikaistalla. L w = L w tot + Kok Käyrästö 2. Äänitason korjausvakio (K2) muilla liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeuksilla. Esimerkki: Mikä on 600x300 (LxK) IGNIS CU2-palo-/palokaasupellin äänitaso, kun ilmavirta on 900 l/s? 900 l/s vastaa virtausnopeutta 5,0 m/s 600x300 mm kanavassa. Taulukosta 4 luetaan äänitaso L w tot', joka nopeudella 6 m/s on 54 db. Tämä korjataan käyrästön Y2 avulla. Korjausvakio K1 on -4. L w tot= L w tot' + K1 = 54 + (-4) = 50 db Taajuusjakautuma saadaan käyttämällä edellisen sivun taulukkoa 3. 6
7 Painehäviö, yksityiskohtainen selostus Alla olevasta taulukosta nähdään miten painehäviö pellin yli (Ps [Pa]) vaihtelee IGNIS CU2-pellin (suorakaiteen muotoinen) koon mukaan, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. Korjaamalla luettu Ps' käyrästöstä 3 saatavalla korjausvakiolla (K2), saadaan painehäviö muilla kuin 6 m/s virtausnopeuksilla liitetyssä kanavassa (bruttoala). Ps =Ps x K2 Taulukko 5. Painehäviö pellin yli (Ps [Pa]) eri IGNIS CU2-pellin (suorakaiteen muotoinen) koo'illa, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. LxK mm Käyrästö 3. Painehäviön korjausvakio (K2) muilla liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeuksilla. Esimerkki: Mikä on 600x300 (LxK) palo-/palokaasupellin painehäviö, kun ilmavirta on 900 l/s? 900 l/s vastaa virtausnopeutta 5,0 m/s 600x300 mm kanavassa. Taulukosta 5 luetaan painehäviö Ps' pellin yli, joka nopeudella 6 m/s on 18 Pa. Tämä korjataan käyrästön 3 avulla. Korjausvakio K2 on noin 0,7. Ps = Ps' x K2 = 18 x 0,7 = 13 Pa 7
8 Yleistä Ilmoitetut tiedot perustuvat tasaiseen ilmavirtaan tuotteen läpi. Lähellä olevat pellit, käyrät ja muut tuotteet suurentavat pellin painehäviötä ja äänitasoa. Mitat IGNIS CR2 (pyöreä) Taulukko 6. Mitat Toimilaite P Q Z (D < 315) Z (D >= 315) BFLT BFNT Kuva 3. Mittakuva edestä Taulukko 7. Paino (teoreettinen) ØD (mm) IGNIS-C (kg) 200 8, , , , , ,1 Kuva 4. Mittakuva, isometrinen 8
11 Asennus Kaikkia IGNIS CR2 & CU2:n asennuksia koskee: Normaali käyttölämpötila on C. Moottorin vaihdon mahdollistamiseksi minimietäisyys toimilaitteesta seinään (tai muuhun rakenneosaan) on 200 mm. Muilta osin minimietäisyys pellin ja rakenneosan (seinä/lattia) välillä on 75 mm. Kuva 6. IGNIS CU2 1. Betoni- tai kevytbetoniseinä tai -lattia. 2. Tiiviste, jonka paloluokka on sama kuin seinän/palkiston Kuva 5. Toimilaitteen minimietäisyys seinästä. 1 Pelti voidaan asentaa sekä pysty- että vaaka-asentoon (seinän tai palkiston läpi). 2 Pelti ja siihen liittyvät kanavat pitää aina ripustaa erikseen. Kanavat eivät missään tapauksessa saa olla pellin ripustuksen/asennuksen varassa. Peltiä ei saa myöskään asentaa niin, että se on vain ympäröivien kanavien varassa. ØD +50 Asennus betoni- tai kevytbetoniseinään tai -palkistoon, paloluokka enintään EI120. Suljetun peltilevyn pitää asennettaessa olla lattian tai seinän/palkiston keskikohdassa. Merkintä kotelossa ilmaiseen suljetun peltilevyn paikan. Pellin ja seinän/palkiston välinen rako pitää tiivistää rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla menetelmällä. EI120 Kuva 7. IGNIS CR2 1. Betoni- tai kevytbetoniseinä tai -lattia. 2. Tiiviste, jonka paloluokka on sama kuin seinän/palkiston Oikeudet rakennemuutoksiin pidätetään
12 Asennus Asennus väliseinään, paloluokka enintään EI60 Seinän paksuus ei saa olla alle 100 mm. Pellin asennusaukolle on tehtävä kehys metallirangoista. Peltilevyn pitää olla seinän keskikohdassa. Pelti pitää ripustaa erikseen niin, että sen paino ei ole seinän varassa. Pellin ja seinän välinen rako pitää tiivistää rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla tyyppihyväksytyllä menetelmällä. Kuva 9. IGNIS CR2. 1. Väliseinä 2. Metallirangat 3. Mineraalivilla, tiheys vähintään 80 km/m 3 4. Kansi Kuva 8. IGNIS CU2. 1. Väliseinä 2. Metallirangat 3. Mineraalivilla, tiheys vähintään 80 km/m 3 4. Kansi 12
13 Erittely Tuote IGNIS CU2 Palopellit IGNIS CU2 aaaa x bbbb cccc cc d Malli: Mitat: Leveys x korkeus Huom!: L + K < 2000mm Toimilaite: Mekaaninen: CFTH Belimo BF(L/N)T 24V/230V Rajatkytkin (CFTH:in kanssa): Loppu- ja alkukytkin: U Laitekuvaus Swegonin palo-/palokaasupelti nelikulmaiseen liitäntään, tyyppi IGNIS CU2, seuraavin toiminnoin: Paloluokka EI120 Ce-merkitty EN 15650:2010 mukaan Pieni painehäviö Testattu normin EN mukaan 24 VAC turvatoimilaite lämpöanturilla/cfth mekaaninen toimilaite lämpöanturilla/cfth mekaaninen toimilaite, lämpöanturilla ja rajakytkimillä. Valmistettu galvanoidusta teräslevystä Sovitettavissa suuriin ilmanvaihtojärjestelmiin Nimitys IGNIS CU2 aaaaxbbbb-ccc cc-d xx.kpl (Lisätarvike) xx.kpl IGNIS CR2 Palopellit IGNIS CR2 aaa bbbb bb c Malli: Mitat: Ø koko (mm) Toimilaite: Mekaaninen: CFTH Belimo BFN (Ø315-Ø630) Rajatkytkin (CFTH:in kanssa): Loppu- ja alkukytkin: U Mitat IGNIS CU2 (suorakaiteen muotoinen) Suorakaiteen muotoiset pellit tilataan eritellyn kokoisena. Niitä on saatavana kaikissa koo'issa, joissa leveys+korkeus ei ole yli 2000 mm. Leveys voi olla mm. Korkeus voi olla mm. L = 200, 300, 400, 500, mm K = 200, 300,400, 500, mm Swegonin palo-/palokaasupelti pyöreään liitäntään, tyyppi IGNIS CR2, seuraavin toiminnoin: Paloluokka EI120 Ce-merkitty EN 15650:2010 mukaan Pieni painehäviö Testattu normin EN mukaan 24 VAC turvatoimilaite lämpöanturilla/cfth mekaaninen toimilaite lämpöanturilla/cfth mekaaninen toimilaite, lämpöanturilla ja rajakytkimillä. Valmistettu galvanoidusta teräslevystä Nimitys IGNIS CR2 aaa-bbbb-c xx.kpl (Lisätarvike) xx.kpl Tilausesimerkki Esimerkki 1. Suorakaiteen muotoinen palo-/palokaasupelti, koko 600x600 mm, palotekninen luokka EI120. Tilauskoodi: IGNIS CU2-600x600-BFLT 24 Mitat IGNIS CR2 (pyöreä) Pyöreitä peltejä on saatavana seuraavilla halkaisijoilla (mm): 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm Esimerkki 2. Pyöreä palo-/palokaasupelti, halkaisija 250 mm, palotekninen luokka EI120. Tilauskoodi: IGNIS CR2-CFTH-250-U 13