Source: http://docplayer.cz/2297036-Kanalizacni-rad-verejne-kanalizace-mesta-mohelnice.html
Timestamp: 2018-05-26 15:49:21+00:00
Document Index: 43101640

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274']

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE - PDF
Download "Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE"
1 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009
2 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 2 1 Obsah 1 Obsah Titulní list kanalizačního řádu Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Cíle kanalizačního řádu Popis území Odpadní vody Popis stokové sítě Stručný popis kanalizační sítě Údaje o čistírně odpadních vod Charakteristika ČOV Technologie čištění odpadních vod Technologie provozu kalového hospodářství Návrhové hodnoty ČOV Mohelnice Stanovené výstupní hodnoty znečištění Recipient hydrologická data Seznam látek které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Odpadní vody ze stomatologických zařízení Měření množství odpadních vod Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace a při mimořádných událostech Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Kontrolní vzorky Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Aktualizace a revize kanalizačního řádu Přílohy Grafická příloha Přílohy kanalizačního řádu pro zvláštní podmínky vypouštění... 24
3 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 3 2 Titulní list kanalizačního řádu Tento kanalizační řád platí pro veřejnou kanalizaci v městě Mohelnice a je závazný pro všechny osoby a organizace, které spravují nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci nebo ji jinak využívají. Pokud dojde v budoucnu k rozšíření stokové sítě, nebo napojení dalších obcí, platí kanalizační řád i pro tyto kanalizace. Uvedená kanalizační síť je zakončena čistírnou odpadních vod Mohelnice. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 Vlastník kanalizace: Provozovatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk IČ: DIČ: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk IČ: DIČ: Ukončení kanalizace: Zpracovatel kanalizačního řádu: Čistírna odpadních vod Mohelnice - mechanicko - biologická čistírna s aerobní stabilizací kalu a vlastním kalovým hospodářstvím. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk Ing. Pavel Paloncý Ing. Mirka Šperlichová aktualizace červen 2009 Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Mohelnici č. j. ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu
4 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 4 3 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) napojeným na kanalizaci povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových a nebyla ohrožena její funkce, aby nebyl ohrožen materiál stokové sítě a nebyly překročeny její kapacitní možnosti. řádu : Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26), ve znění pozdějších předpisů Veřejná kanalizace je určena k hromadnému odvádění odpadních vod. V pochybnostech, zda jde o veřejnou kanalizaci, rozhoduje vodohospodářský orgán. Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace města Mohelnice jsou tvořeny vodami splaškovými, průmyslovými i dešťovými. Značnou část odpadních vod tvoří vody balastní (podzemní). 4 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Provozovatel povoluje připojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci za těchto následujících podmínek: a) Odváděné odpadní vody nepřesáhnou hodnoty jakosti a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvách o odvádění odpadních vod. b) Nemovitost, kde vzniká odpadní voda, je připojena na veřejnou kanalizaci pouze samostatnou kanalizační přípojkou, odvádění odpadních vod z více nemovitostí jednou přípojkou je možné pouze ve vyjímečných případech a po schválení správcem kanalizace, podmínky připojení určuje správce kanalizace ve svých vyjádřeních. c) Kanalizační přípojka je stavebně povolena příslušným stavebním úřadem. d) Kanalizační přípojky, které jsou vybaveny měrnou šachtou umožňující měření průtoků a odběr vzorků musí být trvale přístupné. e) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí předčištění, jsou vypouštěny do veřejné kanalizace jen s platným povolením vodoprávního úřadu.
5 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 5 f) Odváděné odpadní vody nejsou ředěny balastními vodami (trvale tekoucí povrchové, chladící nebo podzemní vody). g) Další konkrétní podmínky napojení a odvádění odpadních vod určuje správce veřejné kanalizace při uzavírání smlouvy o odvádění odpadních vod s velkoodběratelem. Další povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu h) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb.. i) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. j) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. k) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. l) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. m) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. n) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.
6 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 6 5 Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě města Mohelnice tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na veřejné kanalizaci c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě 6 Popis území 6.1 Odpadní vody V uvedené lokalitě - tj. město Mohelnice vznikají odpadní vody : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ) b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ) c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ) d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území - balastní) f) ze stomatologie Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu : - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků) - vody technologické (z vlastního výrobního procesu) Zde lze uvést: HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., Družstevní 16, Mohelnice, tel.: , fax.: , SIEMENS ELEKTROMOTORY s.r.o., Nádražní 25, Mohelnice, tel.: , fax.: , MEZ Mohelnice s.p., Masarykova 33, Mohelnice, tel.: , fax.: , Beta Olomouc - závod Mohelnice, Nádražní 2, Mohelnice tel.: , fax.: , ProTec Mohelnice s.r.o., U Brány 9, Mohelnice, tel.: , fax.: ,
7 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 7 Odpadní vody z městské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod. Zvláštním druhem těchto vod jsou odpadní vody ze stomatologických zařízení, které jsou významným producentem odpadních vod z obsahem rtuti. Pro tato zařízení jsou určena dále zvláštní pravidla.
8 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 8 7 Popis stokové sítě 7.1 Stručný popis kanalizační sítě První kanalizace v Mohelnici je z roku 1909 ve vnitřním městě v oblasti náměstí. Bývalý mlýnský náhon procházející městem do něhož byla většina kanalizace vyústěna, postupem času přestal plnit svoji původní funkci náhonu a byl postupně zatrubňován. S rozvojem bytové zástavby ve městě byla kanalizace budována i v okrajových částech Mohelnice. Nynější bytová výstavba sídlištního charakteru je soustředěna převážně ve třech sídlištích, a to v sídlišti Mohelnice na levém břehu Mírovky, kde v souvislosti s výstavbou kanalizace pro toto sídliště byla vybudována i mechanicko-biologická ČOV, společná i pro SIEMENS. V tomto sídlišti byla budována kanalizace výhradně oddílná Další výstavba v Mohelnici byla soustředěna do sídliště "Zámeček", Příkopy, nám. Kosmonautů, Ztracená, Stanislavova, Nová, Vrchlického, Zámecká, část sídliště na levém břehu Třebůvky: U dálnice, Vodní, Pionýrů, Jánská, Růžová Květná, A.Staška. Zde je vybudována jednotná kanalizace. V současné době je v Mohelnici vybudováno pět páteřních sběračů, kterými jsou splaškové vody odváděny na ČOV Mohelnice. Seznam sběračů: levý břeh - ul. Vodní, směr ČOV pravý břeh Havlíčkovo nám., Sadova, Mlýnská, Kosmonautů, Na příkopech, Stanislavova, v této lokalitě v ul. Vodní se oba sběrače spojí. Za Mírovkou již pokračuje sběrač - RAŽENOU ŠTOLOU, DN 1 600, směr na ČOV. střed města - splašky jsou odváděny sběračem - RAŽENÁ ŠTOLA, který je opět v místě Stanislavova - Vodní, napojen na levobřežní část sběrače. Jižní část Mohelnice - splašky z uvedené lokality jsou odváděny do ČS U Potoka, odtud tlakovou kanalizací do ul. Zámecká a shybkou do kanalizačního sběrače na levém břehu Třebůvky. poslední sběrač vede přes ul. Družstevní, 1.máje, shybkou do RAŽENÉ ŠTOLY. V městě Mohelnice se nacházejí dvě čerpací stanice, jmenovaná ČS U Potoka a druhá ČS "HELLE", která je napojena do sběrače v ul. Družstevní. Na kanalizaci je rozmístěno pět odlehčovacích komor, které vyúsťují do Mírovky: cca 100 m před ČOV ul. Zámecká ul. Stanislavova Na Příkopech Havlíčkovo nám.
9 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 9 Přehled údajů kanalizačního systému Mohelnice IČ majetkové evidence stoková síť /1 ČOV /1 Počet obyvatel celkový připojených Délka kanalizace a profil celková délka menší než DN 300 DN DN 500 DN DN 800 DN 800 a větší 21,19 km 9,022 km 7,757 km 1,732 km 2,679 km Materiál kamenina 2,344 km beton 13,915 km plast 4,931 km jiné 0,0 Poznámky počet přípojek 992 odlehčovací komory 5 čerpací stanice 2
10 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 10 Množství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci Mohelnice je 8 424, z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno a na veřejný vodovod Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím 992 přípojek. Při současném, celkovém množství z vodovodu pro veřejnou potřebu odebírané pitné vody fakturované - tj. průměrně m 3 /d, představuje specifický odběr na 1 připojeného obyvatele 194 l/d včetně průmyslu. Při současném, celkovém množství kanalizací odváděných odpadních vod fakturovaných - tj. průměrně m 3 /d, představuje specifická produkce na 1 připojeného obyvatele 180 l/d včetně průmyslu. 8 Údaje o čistírně odpadních vod Čistírna odpadních vod Mohelnice je mechanicko - biologická čistírna, v níž jsou likvidovány odpadní vody z kanalizační sítě města Mohelnice. Celkové množství odpadních vod z hlediska kvality a množství se dělí na odpadní vody splaškové od obyvatelstva, dešťové, průmyslové, balastní a ostatní. Dále jsou na ČOV dováženy a čištěny externí odpadní vody a kaly, jejichž původ a složení je známo (obsahy žump,,jímek, septiků, splaškové vody atd.), nebo jejichž složení je kontrolováno a doloženo analytickým rozborem. Z příjmu jsou vyloučeny vody a kaly, které obsahují radioaktivní látky, látky toxické pro biologický proces, látky jinak ohrožující proces čištění a těžké kovy v koncentracích převyšující limity uvedené v kanalizačním řádu. Externí odpadní vody a kaly jsou dávkovány do čistícího procesu podle svého typu, nejčastěji do prostoru lapáku štěrku. 8.1 Charakteristika ČOV Mechanická část spočívá v hrubém předčištění na lapáku štěrku, šnekové čerpací stanice, mechanickém předčištění na jemných česlích a lapáku písku. Odpadní vody přitékají gravitačně do areálu ČOV; první stupeň mechanického předčištění se skládá z lapáku štěrku se strojním těžením, dále jednotky strojně stíraných česlí a lapáku písku se strojním těžením zachyceného písku. Mechanicky předčištěná voda z usazovací nádrže poté gravitačně odtéká do aktivačních nádrží, kde probíhá biologické čištění. Tento soubor zahrnuje objekty lapáku štěrku, hrubých česlí, šnekové čerpací stanice, česlovny, lapáku písku a dešťové zdrže. Odpadní voda přitéká kanalizací gravitačně do areálu ČOV přes lapák štěrku a hrubé česle na šnekovou čerpací stanici a dále vstupuje do objektu česlovny.
11 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 11 Lapák štěrku slouží k zachycení nejtěžších vlečených splavenin v odpadních vodách. Lapák štěrku je osazen strojním zařízením pro těžení zachyceného štěrku. Štěrk je těžen do přistaveného kontejneru. Ruční hrubé česle slouží k zachycení plovoucích pevných nečistot větších velikostí. Česlovna slouží k zachycení plovoucích nečistot v odpadních vodách na česlích. Ve 2 kanálech jsou instalovány strojně stírané jemné česle DORR s roztečí průlin 20 mm. Zachycené shrabky na česlích padají do násypky hydraulického lisu, výtlačné potrubí lisu je zaústěno do přistaveného kontejneru. Před a za těmito česlemi jsou osazena stavítka pro možnost odstavení česlí z provozu za účelem opravy či údržby. Nakládání s odpadem z česlí - odvoz na skládku do Medlova ( EKOUNIMED ), jedná se kategorii "O". Na objekt česlovny navazuje objekt dvoukomorového lapáku písku. Lapák písku slouží k zachycení písku z odpadních vod o zrnitosti nad 0,2 mm. Lapák písku je dvoukomorový provzdušňovaný, osazen mamutovým čerpadlem DN 100, které slouží k přečerpávání hydrosměsi vody a písku do akumulační jímky. K pohonu mamutového čerpadla slouží tlakový vzduch z kompresoru, který je umístěný na pojízdném mostě. Z lapáku písku odtéká odpadní voda přes ruční česle do aktivačních nádrží žlabem s přepadovou hranou do dešťová zdrže. Dmychárna slouží pro výrobu tlakového vzduchu, který je určen k aeraci lapáku písku. Výrobu tlakového vzduchu zajišťuje jednotka objemových rotačních dmychadel, umístěná v objektu dmychárny. Je instalováno celkem jedno dmychadlo DITL R 6 T. Dešťová zdrž je navržena jako záchytná. Na ČOV bude tak přivedena první vlna dešťového přítoku, která je nejvíce znečištěná. Biologická část je navržena dle vzorového projektu ČOV EO. Tvoří ji směšovací aktivace se stabilizací kalu v aktivačním procesu Součástí sdruženého objektu biologického čištění je dešťová zdrž s nátokem na boční přepad. Do dešťové zdrže bude za deště odlehčován průtok, který bude převyšovat maximální daný přítok do aktivace. Vlastní aktivace je pak rozdělena na nádrž kontaktoru a regenerátoru. Pro recirkulaci jsou osazena 2 šneková čerpadla YBA 500. Tento soubor zahrnuje objekty regenerátoru vratného kalu, kontaktoru, objektu odstraňování plovoucích nečistot, jímky plovoucích nečistot, dosazovacích nádrží a čerpací stanice vratného kalu. Mechanicky předčištěná voda natéká do kontaktoru kde se mísí s aktivovaným kalem natékajícím z regenerátoru. Dosazovací nádrže slouží k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody. Zachycený aktivovaný kal je vrácen zpět do procesu čištění odpadních vod. Na ČOV Mohelnice jsou celkem dvě dosazovací nádrže DN1 a DN2. Obě nádrže jsou vybaveny otočným mostem, na kterém jsou zavěšeny stírací lišty pro stírání dna nádrže, středovou kalovou jímkou, přepadovým žlabem pro odtok vyčištěné vody, nornou stěnou a pilovou přepadovou hranou. Vyčištěná vody odtéká přes měrný objekt do recipientu, usazený kal je kalovými potrubími odtahován do čerpacích stanice vratného kalu. Čerpací stanice vratného kalu zajišťuje recirkulaci vraceného kalu z dosazovacích nádrží DN1 a DN2 do nádrže regenerátoru kalu. V ČS je instalována dvojice šnekových kalových čerpadel YBA 500.
12 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 12 Kalové hospodářství zahrnuje objekt kalojemu a kalová pole. Přebytečný kal se odebírá ze systému do kalojemu, kde dochází k zahuštění kalu a k aerobnímu dohnívání při teplotě vyšší než 5 o C. Kalová pole jsou vybudována jako provozní rezerva pro likvidaci kalu. Tento soubor zahrnuje objekt kalojemu a kalových polí. Kalojem je kruhová betonová nádrž o průměru 10 m, výšky 17 m a užitečném objemu 1 335,18 m 3, kde dochází k zahuštění kalu a k aerobnímu dohnívání při teplotě vyšší než 5 o C a pro možnost přechodného uskladňování. Kalová pole jsou vybudována jako provozní rezerva pro likvidaci kalu.tvoří ji 5 jednotek kalových polí PK 2-600/2400. Užitný objem jednoho pole je 60m 3. Kal se na kalová pole odpouští z kalojemu. 8.2 Technologie čištění odpadních vod Technologická linka je složena z lapáku štěrku, hrubých česlí, šnekové čerpací stanice, česlovny sjemnými česlemi, lapáku písku, aktivace, kruhových dosazovacích nádrží a kalového hospodářství. Shrabky zachycené na jemných česlích jsou lisovány a odváženy klikvidaci. Písek zachycený v lapáku písku a štěrk v lapáku štěrku se těží a odváží k likvidaci. Mechanicky předčištěná odpadní voda odtéká do aktivačních nádrží, kde se míchá s recirkulovaným kalem z dosazovacích nádrží. Vzduch pro aeraci je dodáván pomocí aerátorů. Z aktivačních nádrží odtéká aktivační směs do rozdělovací šachty, odkud aktivační směs odtéká na soustavu 2 dosazovacích nádrží. Ze soustavy dosazovacích nádrží odtéká vyčištěná voda do odtoku přes měrný objekt a usazený aktivovaný kal je čerpán do regenerační nádrže. 8.3 Technologie provozu kalového hospodářství Kaly produkované na ČOV jsou stabilizovány vaktivaci a v kalojemu. Přebytečný aktivovaný kal je odváděn do kalojemu, kde dochází k aerobní stabilizaci. Část produkce kalu se dále odvodňuje na kalových polích. Zbytek se aplikuje v zemědělství na pozemky - jedná se o firmu PALOMO a.s., Hradská 107, Loštice.
13 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana Návrhové hodnoty ČOV Mohelnice Průtoky: Q 24 75,42 l/s 271,53 m 3 /h 6 616,65 m 3 /d Q max 179,76 l/s 647,15 m 3 /h Zatížení: EO 8.5 Stanovené výstupní hodnoty znečištění Limitní hodnoty znečištění ve vypouštěných odpadních vodách na odtoku, stanovené povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových Voda 2154/R- 246/2001,2002-El-231/2 ze dne : množství m 3 za rok Q prům. 75 l.s -1 bezdeštný stav Q max. 100 l.s -1 bezdeštný stav Q max. 494 l.s -1 deštný stav kvalita Bezdeštný stav Deštný stav Ukazatel mg.l -1 mg.l -1 mg.s -1 mg.s -1 kg.den -1 t.rok -1 mg.l -1 p m p m BSK 5 13, ,1 32,2 27,2 CHSK Cr ,6 165,6 140 NL ,6 47, N-NH ,4 16,6 14 N anorg ,1 50 P celk ,4 11,8 10 NEL ,0 4,7 4 ph 6,0 8,5
14 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana Recipient hydrologická data Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu Morava, prostřednictvím dolní části náhonu spojující Mírovku s Moravou. Název recipientu : Morava Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. :významný vodní tok Číslo hydrologického pořadí : Hydrogeologický rajón: 161 ( Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy ) Identifikační číslo vypouštění odp. vod : Profil : říční km 276,6 Průtok Q 355 3,730 m 3.s -1 Správce toku : Povodí Moravy, s. p., Brno Dřevařská BRNO tel fax:
15 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 15 9 Seznam látek které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 2. Organofosforové sloučeniny 3. Organocínové sloučeniny 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem 5. Rtuť a její sloučeniny 6. Kadmium a jeho sloučeniny 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod B. Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu 7. Fluoridy 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 9. Kyanidy
16 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 16 Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů ( 16) je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypuštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace. V povolení stanoví vodoprávní úřad podmínky vypouštění s ohledem na emisní standardy v souladu s vyjádřením správce kanalizace. Dále není dovoleno do veřejné kanalizace v městě Mohelnice vypouštět následující látky, tyto látky by mohly ohrozit provoz ČOV nebo kanalizace. Vypouštět tyto látky je možné v omezené míře pouze s písemným souhlasem správce kanalizace a v souladu se stanovenými podmínkami. radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach látky narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz ČOV, tzn. i vody jejichž znečištění přesahuje dojednané limity látky, které rychle sedimentují a vytvářejí pevné a soudržné sedimenty hořlavé, výbušné, popřípadě takové, které smísením se vzduchem nebo vodou vytvářejí výbušné, dusivé nebo otravné směsi látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny ropné látky všech typů a organické rozpouštědla uliční nečistoty, podzemní vody odpady zpracovávané v drtičích domovního odpadu (připojování těchto zařízení na veřejnou kanalizaci není přípustné) obsahy žump a septiků, silážní šťávy a jakákoliv průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky (kejda, hnojůvka, močůvka, ), aerobně stabilizované komposty, pokud se nejedná o řízené vypouštění externích odpadních vod, které zajišťuje provozovatel ČOV odpadní vody vypouštěné přes septiky odpadních vod - tyto musí být neprodleně zrušeny, možné likvidovat na ČOV 10 Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Jakost odpadních vod a jejich množství se posuzuje v kanalizační přípojce za posledním připojením vod z objektu a to pro každou přípojku zvlášť, obvykle ve sběrné - kontrolní šachtě. Odpadní vody vypouštěné z jednotlivých objektů, jejich částí a zařízení mohou být do veřejné kanalizace vypouštěny pouze pokud jejich znečištění nepřesáhne uvedené nejvyšší míry znečištění vod. Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod jsou rozděleny do tří následujících skupin. Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.
17 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 17 I Obecné míry znečištění Maximální přípustné míry znečištění standardních odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, na které se vztahují obvyklé smlouvy na vypouštění s obecnou cenou za vypouštění. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Max.hodnota ve 2-hodinovém (směsném) vzorku Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg.l Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg.l Hodnota ph ph 6,0-8,5 Nerozpuštěné látky NL mg.l Rozpuštěné látky RL mg.l Veškeré látky VL mg.l Usaditelné látky (po 30 min.sed.) UL ml.l Tenzidy celkem mg.l Uhlovodíky C 10 -C 40 mg.l Extrahovatelné látky EL mg.l Amoniakální dusík + N-NH 4 mg.l Celkový fosfor P celk. mg.l Dusík celkový N celk. mg.l Látky fenolického charakteru mg.l Kyanidy celkem CN - mg.l -1 0,2 Rtuť Hg mg.l -1 0,003 Měď Cu mg.l -1 0,20 Olovo Pb mg.l -1 0,10 Nikl Ni mg.l -1 0,10 Zinek Zn mg.l -1 1,0 Kadmium Cd mg.l -1 0,03 Chrom celkový Cr mg.l -1 0,10 Crom šestimocný Cr VI mg.l -1 0,05 Arzen As mg.l -1 0,10 Selen Se mg.l -1 0,10 Stříbro Ag mg.l -1 0,10 Vanad V mg.l -1 0,10 Molybden Mo mg.l -1 0,10 Kobalt Co mg.l -1 0,50 Aktivní chlór Cl 2 mg.l Teplota T o C 40 aktualizace: červen 2009
18 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 18 II Další míry znečištění Po dohodě se správcem kanalizace je možné připojit na veřejnou kanalizaci odpadní vody, které nepřesahují následující maximální míry znečištění. Konkrétní limity znečištění a podmínky odvádění budou dohodnuty ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Na tyto vody se již nevztahuje obecná cena za vypouštění do kanalizace. Konkrétní cena je stanovena vzhledem k charakterů odpadních vod ve smlouvě. Tyto limity správce kanalizace dohodne podle kapacitních možností kanalizace a ČOV. Celkové maximální množství odpadních vod a znečištění přitékající kanalizací na ČOV je dáno kapacitou ČOV. Ve smlouvě o odvádění odpadních vod se může sjednat nejvyšší přípustné množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace a režim jejich odtoku. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Max.hodnota ve 2-hodinovém (směsném) vzorku Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg.l Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg.l Hodnota ph ph 6,0-10,0 Nerozpuštěné látky NL mg.l Rozpuštěné látky RL mg.l Veškeré látky VL mg.l Usaditelné látky (po 30 min.sed.) UL ml.l Tenzidy celkem mg.l Uhlovodíky C 10 -C 40 mg.l Extrahovatelné látky EL mg.l Amoniakální dusík + N-NH 4 mg.l Celkový fosfor P celk. mg.l Dusík celkový N celk. mg.l Látky fenolického charakteru mg.l Kyanidy celkem CN - mg.l -1 5,0 Rtuť Hg mg.l -1 0,05 Měď Cu mg.l -1 1,0 Olovo Pb mg.l -1 0,5 Nikl Ni mg.l -1 2,0 Zinek Zn mg.l -1 5,0 Kadmium Cd mg.l -1 0,5 Chrom celkový Cr mg.l -1 1,0 Crom šestimocný Cr VI mg.l -1 0,5 Arzen As mg.l -1 0,5 Selen Se mg.l -1 1,0 Stříbro Ag mg.l -1 1,0 Vanad V mg.l -1 1,0 Molybden Mo mg.l -1 0,5 Kobalt Co mg.l -1 3,0 Aktivní chlór Cl 2 mg.l Teplota T C 50 aktualizace: červen 2009
19 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 19 Některé externí odpadní vody a kaly jsou dávkovány provozovatelem do čistícího procesu ČOV podle svého typu, nejčastěji do prostoru lapáku štěrku nebo přímo do jímky primárního kalu. V případě potřeby snížení nárazového zatížení je možné tyto látky vypustit do určené šachty na vzdálené části kanalizační sítě. Vypouštění do kanalizace lze použít pouze tehdy, jestliže nedochází k odlehčení vod z dešťových oddělovačů při zvýšených dešťových odtocích. V tomto případě se nejedná o vypouštění odpadních vod do kanalizace dle hodnot a pravidel kanalizačního řádu. O tomto vypouštění rozhodne správce kanalizace a ČOV dle aktuální situace. III Zvláštní míry znečištění - přílohy kanalizačního řádu Pro subjekty, vypouštějící odpadní vody, jejichž znečištění přesahuje maximální hodnoty znečištění uvedené pod bodem I - Obecné míry znečištění nebo i hodnoty znečištění z bodu II - Další míry znečištění, se sjednávají zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Tyto zvláštní podmínky jsou uvedeny v přílohách kanalizačního řádu a stávají se jeho nedílnou součástí. U těch ukazatelů, které nejsou dohodnuty z bodu I - Obecné míry znečištění a nejsou součástí přílohy kanalizačního řádu jako zvláštní míry znečištění, platí ukazatele uvedené pod bodem II - Další míry znečištění. Jako maximální hodnota se rozumí hodnota pro směsný dvouhodinový vzorek, získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku. Odlišný způsob odběru kontrolních vzorků je možné vyjímečně dohodnout se spravcem kanalizace ve smlouvě o odvádění odpadních vod (např. 24 hod. směsné vzorky). Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec výše uvedených koncentračních a limitů (maxim), které nejsou dohodnuty ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení ve smlouvě dohodnutých limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat producenta vypouštěných odpadních vod a může na viníkovi uplatnit náhrady škody nebo ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) Odpadní vody ze stomatologických zařízení Vypouštění odpadních vod z objektů stomatologických zařízení do veřejné kanalizace (vod s obsahem zvláště nebezpečné látky) je možné za následujících podmínek: a. všechna stomatologická pracoviště budou vybavena odpovídajícími separátory amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 % b. separátory budou provozovány podle pokynů výrobce a budou pravidelně odborně servisovány, podle životnosti bude prováděna jejich obměna c. manipulace se zachyceným odpadem bude prováděna podle platných předpisů d. bude stanoven kontrolní profil na kanalizační přípojce pro možnost odběrů vzorků e. koncentrace rtuti ve vypouštěných odpadních vodách z těchto objektů nepřesáhne ve dvouhodinovém směsném vzorku hodnotu 0,05 mg/l
20 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana Měření množství odpadních vod Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Povinnost přímého měření vypouštěných odpadních vod a další podrobnosti budou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Objemový přítok na čistírnu odpadních vod bude zjišťován z přímého měření průtoku vypouštěných odpadních vod. Kontinuální měření je umístěno v odtokovém žlabu za dosazovacími nádržemi ČOV. Všechny odpadní vody přiteklé na ČOV jsou tímto měřením zachyceny - měrný objekt nelze obtokovat. Obyvatelstvo - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 12 Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace a při mimořádných událostech Při haváriích se postupuje v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, dle 40, 41, 42. Havárií je mimořádné závažné zhoršení, nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárií způsobenou producentem odpadní vody se považuje vypuštění látek do veřejné kanalizace, uvedených pod bodem 9, mimo látky v množství a kvalitě uvedených v platných rozhodnutích vydaných dle 16., zák. 254/2001 Sb. O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do veřejné kanalizace. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Není-li zacházení s takovými látkami z tohoto hlediska zvláštními přepisy upraveno, je každý, kdo s těmito látkami zachází, povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do veřejné kanalizace a tím následně neohrozily jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod. Původce havárie je povinen činit jednak bezprostřední opatření k zneškodňování havárie, jednak opatření k odstranění jejich škodlivých následků.