Source: http://docplayer.fi/13847930-Selvitys-tehoreservin-tarpeesta-vuosille-2015-2020.html
Timestamp: 2019-01-18 08:18:29+00:00
Document Index: 8924268

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille 2015 2020"
1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille Kirjoittajat: Juha Kiviluoma, Niina Helistö Luottamuksellisuus: julkinen
3 2 (34) Alkusanat Raportin kirjoittajat kiittävät seuraavia henkilöitä erinomaisesta yhteistyöstä ja arvokkaasta avusta lähtötietojen keräämisessä: Anni Mikkonen Suomen tuulivoimayhdistys ry:stä, Taina Wilhelms Energiateollisuus ry:stä, Jonne Jäppinen Fingrid Oyj:stä, Jussi Ikäheimo ja Pekka Koponen VTT:ltä sekä Timo Partanen, Antti Paananen, Jori Säntti, Jarno Lamponen ja Ville Väre Energiavirastosta. Raportti on kirjoitettu kirjoittajien näkökulmasta, ja raporttiin tai laskentaan mahdollisesti jääneistä virheistä on vastuussa raportin ensimmäinen kirjoittaja. Espoo Tekijät
4 3 (34) Sisällysluettelo Alkusanat... 2 Sisällysluettelo... 3 Lyhenteet Johdanto Tehoreservitarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Tehoreservitarpeen arviointi Tehovajeen odotusarvon laskeminen Lähtötiedot Kulutusaikasarja Voimalaitostiedot Kulutusjousto Tuontikapasiteetti Suomen huippukulutuksen aikaan Yhteenveto lähtötiedoista Arvio kapasiteetin riittävyydestä Tehoreservijärjestelmän kustannukset ja vaihtoehtoiskustannukset Arvio tehoreservin tarpeesta Tehoreservin vaikutus sähkön toimitusvarmuuteen Periaatteet, joilla kulutusjousto voi toimia osana tehoreserviä Kulutusjousto ja sähkömarkkinat Kulutusjousto ja tehoreservin käyttösäännöt Pienkuluttajien kulutusjousto Tuulivoiman kapasiteettivaikutus Pohdintaa tehoreservilain ongelmakohdista Sopiva tehoreservin määrä riippuu hinnasta Tehoreservilain ja raportin aikahorisontti Markkinavaikutukset Lainsäädännön vaikutukset erilaisiin tehoreservitoimijoihin Investoinnit uusiin huippuvoimalaitoksiin Huippukulutuksen ulkopuoliset tehovajetilanteet Yhteenveto... 33
5 4 (34) Lyhenteet COPT ENTSO-E EUE IE LCP LOLE MCP TEM Capacity Outage Probability Table (Kapasiteetin epäkäytettävyyden todennäköisyystaulukko) European Network of Transmission System Operators for Electricity Expected unserved energy (Energiavajeen odotusarvo) Industrial Emissions directive (Teollisuuden päästödirektiivi) Large Combustion Plants directive (Suurten polttovoimalaitosten direktiivi) Loss of Load Expectation (Tehovajeen odotusarvo) Medium Combustion Plants directive (Keskisuurten polttovoimalaitosten direktiivi) Työ- ja elinkeinoministeriö
6 5 (34) 1. Johdanto Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (117/2011, jäljempänä tehoreservilaki) on tullut voimaan Lain 4 :n perusteella Energiamarkkinaviraston (nykyään ja tekstissä jäljempänä Energiavirasto) tehtävänä on määrittää tarvittavan tehoreservin määrä vähintään neljän vuoden välein. Ensimmäisen kerran Energiavirasto määritti reservin määrän vuoden 2013 alussa, ja seuraavan kerran Energiavirasto arvioi tehoreservin määrää vuoden 2015 alussa. Lain mukaan tehoreservin määrä tulee mitoittaa siten, että se edistää hyvän sähköntoimitusvarmuuden tason ylläpitämistä sähkönkulutuksen huippujen ja sähköntuonnin häiriöiden aikana. Lisäksi on otettava huomioon tarjolla olevien vaatimukset täyttävän kapasiteetin määrä sekä tehoreservin hankintakustannukset. Tarvittavan tehoreservin määrä sekä sen määrittämisessä käytetyt perusteet on julkaistava. Uutena elementtinä vuoden 2013 joulukuusta alkaen myös sähkönkulutuksen joustoon kykenevät laitokset ovat voineet lain mukaan osallistua tehoreservijärjestelmään. Määrittäessään tehoreservin kokonaismäärän Energiamarkkinavirasto arvioi, paljonko kokonaismäärästä voi olla sähkönkulutuksen joustoon kykeneviä kohteita. Energiavirasto toteutti keväällä 2013 tehoreservikapasiteetin kilpailutuksen ja valitsi kaksi voimalaitosta kuluvalle reservikaudelle. Valitut voimalaitokset ovat Kristiina 1 (210 MW) ja Vaskiluoto 3 (155 MW) 1. Energiaviraston tavoitteena oli hankkia lisäksi noin 40 MW:n edestä sähkönkulutuksen joustoon kykeneviä kohteita, mutta yhtään tarjousta ei jätetty. Kulutusjoustotarjouksia ei jätetty myöskään vuoden 2013 syksyllä järjestetyssä kilpailutuksessa. Kuluva kausi päättyy Tämä selvitystyö toimii taustamateriaalina Energiaviraston päätökselle tehoreservin kokonaismäärästä ja mahdollisesta kulutusjouston osuudesta. Energiavirasto pyrkii antamaan tehoreservin suuruuden määrittävän päätöksen vuoden 2015 alussa. Tässä selvityksessä arvioidaan Suomessa tarvittavan tehoreservikapasiteetin määrää, sekä kulutusjouston enimmäisosuutta tehoreservistä. Lisäksi työssä käsitellään kulutusjouston roolia tehoreservijärjestelmässä sekä arvioidaan nykyisiä tehoreservivoimalaitoksille asetettuja käyttösääntöjä. Reservin määrää ja tyyppiä määritettäessä huomioidaan tehoreservilaissa ja lain perusteluissa asetetut reunaehdot ja kriteerit. Tehoreservilain tarkoituksena on sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi luoda edellytykset sähköntuotannon- ja kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan tehoreservin ylläpitämiselle Suomen sähköjärjestelmässä. Termillä tehoreservi tarkoitetaan koko tehoreservijärjestelyn piirissä olevaa reservikapasiteettia. Siihen voi sisältyä voimalaitosreservejä sekä kulutusjoustoreservejä. Voimalaitosreservit ovat voimalaitoksia, jotka on varattu täysin tehoreservijärjestelyn käyttöön, ne eivät siis voi reservijärjestelyn sääntöjen mukaan osallistua kaupallisille markkinoille. Kulutusjoustoreserveillä tarkoitetaan sähkön kulutuskohteita jotka kykenevät sähkön kulutuksen hetkelliseen vähentämiseen tarvittaessa. Tällaisia kulutusjoustoreservejä voivat olla esimerkiksi paperi- tai metalliteollisuuden suuret sähkön kuluttajat, mutta myös useampi pienempi kuluttaja yhteen liitettynä (ns. aggregoitu kulutusjousto). Tehoreservin suuruutta määritettäessä huomioidaan erityisesti kotimaisen voimalaitoskapasiteetin tehon riittävyys sekä Suomeen naapurimaista tuotavissa oleva teho. Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen yksikön valmistuminen on lähivuosien keskeisin kotimaiseen voimalaitoskapasiteettiin vaikuttava laitoshanke. Tämänhetkisen tiedon mukaan yksikkö on käytettävissä täysimääräisesti aikaisintaan loppuvuodesta 2018, jolloin se tuottaisi huippukulutukseen aikana vasta talvikautena Olkiluoto 3:sen valmistumiseen liittyvää epävarmuutta arvioidaankin herkkyystarkastelun avulla. 1 Energiavirasto, Hankintapäätös, voimalaitokset : Dnro 34/451/2013
7 6 (34) Tämä selvitys pohjautuu VTT:n aiempaan selvitykseen, jossa arvioitiin vuosina tarvittavan tehoreservikapasiteetin määrää Suomessa. Kyseisen selvityksen johtopäätöksissä todettiin, että nykyisen suuruiset tehoreservimaksut ovat sähkön käyttäjille liian kalliita suhteessa saavutettavaan hyötyyn 2. Tässä selvityksessä tarkastellaan talvikausia päivitettyjen lähtötietojen valossa. Tarkastelussa käytetään samaa menetelmää kuin aiemmassa selvityksessä. 2. Tehoreservitarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Suomen tehoreservijärjestelmää on perusteltu epäilyllä, että pohjoismainen energiamaksuihin perustuva sähkömarkkinajärjestelmä ei välttämättä pysty takaamaan kaikissa tilanteissa riittävää tehoa alueellisen kysynnän kattamiseen. Investoinnit huipputuotantoon ovat riskipitoisia, koska huippukulutus ei esiinny joka vuosi ja kun se tapahtuu, niin mahdollisissa tuotoissa on suurta epävarmuutta. Epävarmuutta aiheuttaa tuottajan mahdollisuudet saada omia marginaalisia tuotantokustannuksiaan selkeästi korkeampaa sähkön hintaa, jotta myös investoinnin kustannukset tulisivat katetuiksi. Korkea riski yhdistettynä epävarmaan tuottoon vähentää investointihalukkuutta. Suomen tehoreservi aktivoituu, eli tehoreservilaitoksia käynnistetään tai kulutusjoustoreservejä aletaan käyttää, jos Suomen hinta-alueella ei pystytä muuten kattamaan tuntitehontarvetta. Tehonvajausriski kasvaa tehontarpeen kasvaessa. Suomi on poikkeuksellisen tuontiriippuva sähkötehon tarjonnan suhteen. Pienten kulutuspiikkien talvikautta lukuun ottamatta kulutus on viime vuosina ylittänyt käytettävissä olevan tuotantokapasiteetin n tunnin ajan vuodessa, mutta käytännössä Suomeen tuodaan lähes aina sähköä kaupallisista syistä. Tehoreservitarpeeseen vaikuttuvia virstanpylväitä lähitulevaisuudessa ovat mm seuraavat: Vuoden 2015 loppuosalle edellytetään uutta tehoreservitarpeen mitoitusta. Nykyisen heikon taloudellisen tilanteen vallitessa sähkön kysyntä niin Suomessa kuin naapurimaissakin, Venäjä mukaan lukien, tuskin kasvaa. LCP-direktiivin (2001/80/EY) tarkoituksena on rajoittaa suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauksien määrää. Sitä toteuttava ympäristöministeriön päätös ( ) johtaa joidenkin kattiloiden poistumiseen Osa kattiloista tuottaa höyryä myös sähköntuotantoon, jonka vuoksi päätös poistaa sähköntuotantokapasiteettia vuoden 2016 alusta lähtien. Kattilat voivat olla osa useamman kattilan ja voimalan kokonaisuutta, jonka vuoksi sähköntuotantokapasiteetti ei välttämättä pienene kattilan poistumisen seurauksena. IE-direktiivin (2010/75/EY) mukaiset uudet päästörajat vanhoille voimalaitoksille tulevat voimaan vuoden 2015 lopussa, mutta kansalliset ja muut siirtymä- ja poikkeusajat vaikuttanevat jopa vuoden 2024 alkuun asti. Tiukentuvien päästörajojen arvioidaan kuitenkin edistävän vanhojen fossiilisten voimalaitosten käytöstä poistamista EU-maissa, mutta ei välttämättä Venäjällä. Sekä Suomen että muiden Nord Pool Spot -markkinoiden tehotilanne saattaa tämän vuoksi pidemmällä tähtäimellä heikentyä. Euroopan komission ehdottamalla uudella MCP-direktiivillä 3 rajoitettaisiin puolestaan keskisuurista (1 50 MW) polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauksien määrää. 2 J. Kiviluoma ja V. Kekkonen, Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille , Tutkimusraportti VTT-R , Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta, Bryssel
8 7 (34) Direktiiviehdotuksen mukaan päästörajat tulevat kuitenkin voimaan vanhoille, keskisuurille polttolaitoksille vasta vuodesta 2025 tai 2030 alkaen riippuen laitoksen lämpötehosta. 3. Tehoreservitarpeen arviointi Tehoreservitarpeen arviointi on pohjimmiltaan todennäköisyyspohjainen arvio kapasiteetin riittävyydestä huippukulutuksen aikaan. Kapasiteetin riittävyyteen liittyy aina epävarmuutta, koska useita voimalaitoksia ja/tai siirtoyhteyksiä voi olla vikaantuneina samanaikaisesti. Jos kapasiteettia on kulutukseen nähden runsaasti, tehovaje on kuitenkin erittäin epätodennäköinen. Käytettävissä olevan kapasiteetin määrä on oltava riittävän suuri varmistamaan riittävän alhainen tehovajeen todennäköisyys. Tässä arvioinnissa on luonnollisesti arvioitava myös se, millä luottamustasolla haluttu todennäköisyystaso on saavutettavissa, sekä arvioitava se, millaisia kustannuksia halutun tehovajaustodennäköisyyden saavuttamisesta aiheutuu. Tätä on puolestaan peilattava kapasiteetin riittämättömyyden aiheuttamiin kustannuksiin, kuten järjestelmäoperaattorin häiriöreservien käyttö tehotasapainon ylläpitämiseksi ja/tai kiertävien lyhyehköjen sähkökatkojen kustannuksiin huippukulutuksen aikana. Työn yhtenä tuloksena on tehovajeen odotusarvo, jota mitataan tunteina vuodessa. Tämä ei tarkoita, että tehovajetta esiintyisi välttämättä joka vuosi. Sen sijaan kovina pakkasvuosina kulutus on suurta ja tällöin on todennäköisempää, että satunnaisesti tapahtuvat voimalaitosten tai siirtoyhteyksien vikaantumiset johtavat tehovajeeseen. Tällaisena vuonna tehovajetta voisi kertyä useamman vuoden edestä. Vastaavasti lauhkeina talvina tehovajeen todennäköisyys on kylmiä talvia selvästi pienempi. Tässä luvussa määritetään tehovajeen odotusarvo (menetelmä alaluvussa 3.1 ja tulokset alaluvussa 3.3) tulevina vuosina perustuen lähtötietoihin, jotka esitetään alaluvussa 3.2. Lisäksi tehovajeen todennäköisyyttä arvioidaan suhteessa lisätehon hankinnan kustannuksiin ja lyhyiden sähkökatkojen haittakustannuksiin (alaluku 3.4). Alaluvussa 3.5 esitetään arvio tehoreservin tarpeesta ja alaluvussa 3.6 arvio tehoreservin vaikutuksesta sähkön toimitusvarmuuteen. 3.1 Tehovajeen odotusarvon laskeminen Tehoreservin määrän arviointi toteutetaan soveltaen LOLE (loss of load expectation) laskentaa. LOLE lasketaan käyttäen COPT:n (capacity outage probability table) pohjautuvaa rekursiivista menetelmää. LOLE menetelmässä lasketaan tehon riittämättömyyden odotusarvo (toimitusvarmuus) tunteina vuodessa. LOLEn laskemisesta tarkemmin hieman alempana. Lähtötiedot esitellään alaluvussa 3.2. Haluttua toimitusvarmuuden tasoa verrataan laskettuun LOLEen. Mikäli LOLE on liian suuri, lisätään kapasiteettia ja lasketaan uusi LOLE. Halutun toimitusvarmuuden saavuttamiseksi tarvittava kapasiteetti saadaan selville iteroimalla laskentaa kunnes saavutetaan haluttu laskentatarkkuus. Iterointia ei tarvitse tehdä, jos kapasiteettia on alusta alkaen tarpeeksi. COPT kertoo saatavilla olevan kapasiteetin todennäköisyysjakauman. Menetelmässä lasketaan jokaisen vikaantumisyhdistelmän todennäköisyys ja kyseisen yhdistelmän tuottama kapasiteetti. Erilaisten vikaantumiskombinaatioiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti suhteessa vikatilojen lukumäärään. Suomen järjestelmässä on satoja voimalaitoksia ja useita siirtoyhteyksiä, jolloin vaihtoehtoja on liikaa. Siksi käytetään rekursiivista menetelmää, jossa laitoksia lisätään todennäköisyysjakaumaan yksi kerrallaan. Näin laskenta-aika pysyy kohtuullisena. Menetelmä edellyttää diskreettejä askelmia, minkä vuoksi voimalaitosten kapasiteetti on pyöristetty MW-tasalukuihin. Pyöristyksen vaikutus tuloksiin on hyvin pieni. Laskennan tuloksena saatavassa COPT-taulukossa on käytännössä
9 8 (34) kaikki tasalukuiset MW määrät nollasta aina kaikkien kapasiteettilähteiden yhteenlaskettuun kapasiteettiin asti. Pienet MW määrät ovat äärimmäisen epätodennäköisiä kuten kuvasta 1 näkyy (kuva on laskennan välituloksista, mutta näytetään tässä esimerkin vuoksi). 100% 80% 60% 40% 20% 0% Teho (MW) Kuva 1. Saatavilla olevan kapasiteetin kumulatiivinen todennäköisyysjakauma (esimerkkinä vuosi 2013). LOLE laskennassa käytetään lähtötietoina yllä kerrotulla tavalla laskettua COPT taulukkoa ja kulutusaikasarjaa. Tämän raportin laskennassa on käytetty tuntiaikasarjaa, koska tunnin sisäiset vaihtelut hoidetaan pohjoismaissa järjestelmäreserveillä. Aikasarjan jokaista tuntia verrataan COPT taulukon jokaiseen arvoon. Mikäli kulutus on suurempi kuin COPT taulukon arvo, niin kyseisen kapasiteettiyhdistelmän todennäköisyys lisätään tehovajeen kumulatiiviseen todennäköisyyteen. Kun kulutusaikasarjan kaikki tunnit on laskettu läpi, niin todennäköisyyden kumulatiivinen summa kertoo tehovajeen odotusarvon tunteina. Tämä pitää vielä jakaa aikasarjan pituudella vuosissa mitattuna. Näin saadaan tehovajeen odotusarvo tunteina vuodessa. Tehon odotusarvo laskee voimakkaasti melko lyhyellä tehoalueella (kuva 1), minkä vuoksi LOLE laskennan tuloskin on herkkä muutoksille, jos kulutushuippu on limittäin kyseisen tehoalueen kanssa. Suuret yksikkökoot venyttävät tehoaluetta, jolla tehovajeen odotusarvo näkyvästi muuttuu. Laskentamenetelmä ei huomioi, että voimalaitoksen vikaantuessa vikatunteja on yleensä monta peräkkäin. Esimerkiksi alas ajettua ydinvoimalaitosta ei saada välttämättä pitkään aikaan ylös. Mitä enemmän voimalaitoksia järjestelmässä on, sitä pienemmäksi puutteen vaikutus jää. Kuvassa 2 on esitetty esimerkinomaisesti aikasarjana jokaiselle tunnille erikseen määritetty tehovajeen todennäköisyys. Niinä tunteina, jolloin kulutus on suurta, tehovaje on todennäköisempi kuin muina tunteina. Tehovajeen odotusarvoon vaikuttavat siis ennen kaikkea kulutusjaksot, joissa kulutus nousee lähelle huippukulutusta. Näitä kulutusjaksoja Suomen olosuhteissa esiintyy vain talvella.
10 9 (34) Tehovajeen todennäköisyys (%) % % % % % % 9,5 vuoden tuntiaikasarja Kuva 2. Tehovajeen todennäköisyys 9,5 vuoden aikasarjan tunteina. Yhteenlaskettu LOLE on 0,0027 h/a (laskettu talvikauden arvioidulle tilanteelle). LOLEn lisäksi lasketaan myös EUE (Expected Unserved Energy), joka kertoo energiavajeen odotusarvon megawattitunteina vuodessa (MWh/a). EUEn laskennassa jokaisen tehovajemahdollisuuden todennäköisyys kerrotaan tehovajeen syvyydellä (kulutuksen ja saatavilla olevan kapasiteetin erotus). Kumulatiivinen summa lasketaan vastaavalla tavoin kuin LOLEssa. 3.2 Lähtötiedot Kuva 3 kertoo mitä lähtötietoja laskentaan tarvitaan ja miten tiedot liittyvät laskentaan. LOLEn tulos on varsin herkkä lähtötiedoissa tapahtuville muutoksille, jos kapasiteettitilanne on tiukka. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään laskentaa varten kerättyjä lähtötietoja tarkemmin.
11 10 (34) Kuva 3. LOLE laskennan lähtötiedot ja periaatekaavio. Jos LOLE ei ole riittävän pieni, pitää lisätä joko voimalaitoskapasiteettia tai kulutusjoustoa Kulutusaikasarja Kulutusaikasarja on ensimmäinen tärkeä lähtötieto. Mitä pidempi kulutusaikasarja on käytössä, sitä luotettavampi arvio saavutetaan. Työssä oli käytettävissä kulutuksen tuntiaikasarja vuodesta 2005 vuoden 2014 puoliväliin. Kulutusaikasarjasta poistettiin muun kuin lämpötilan vaikutus hyödyntämällä Energiateollisuuden lämpötilakorjattua kuukausikulutusaikasarjaa 4, jonka avulla voidaan muut vaikutukset erottaa lämpötilan vaikutuksesta. 5 Talouden ja energiankäytön yleiset muutokset eivät saa näkyä käytettävässä kulutusaikasarjassa, koska LOLE lasketaan tuleville vuosille, joiden taloudellinen tilanne ja energiankäyttökohteet eivät ole samanlaisia kuin historiallisessa tilanteessa. Niinpä arvio tulevasta kulutuksesta korvaa kulutusaikasarjassa esiintyvät taloudellisten muutosten aiheuttamat historialliset kulutusvaihtelut. Lämpötilan aiheuttamat kulutusvaihtelut tulevat kuitenkin näkyä ne ovat oletettavasti samankaltaisia myös tulevaisuudessa Koska kyseessä on kuukausiaikasarja, siitä ei saisi erotettua tuntitason lämpötilan aiheuttamia kulutusvaihteluita. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, koska tarkoituksena on erottaa talouden aiheuttamat kulutusvaihtelut, joihin kuukausitason tarkkuus on riittävä.
12 11 (34) Sähkönkulutus (MW) Kuva 4. Kulutuksen päiväkohtaiset huiput alkuperäisessä kulutusaikasarjassa (punaisella) sekä korjatussa kulutusaikasarjassa (sinisellä). Kuvassa näkyy vain korkeimmat kulutukset, joilla on merkitystä tehovajeen todennäköisyydelle. Tämän jälkeen kulutusaikasarjasta vähennettiin tuulivoimatuotannon tuntiaikasarja. Tuulivoiman aikasarja on samalta ajanjaksolta kuin kulutuksen aikasarja, jotta kulutuksen ja tuulivoimatuotannon väliset korrelaatiot säilyvät 6. Aikasarjaa on skaalattu vastaamaan tulevaisuudelle arvioitua tuulivoimakapasiteettia. Tuulivoimatuotannon vähentäminen kulutuksesta on suositeltu menetelmä tuulivoiman tai muun vaihtuvan tuotannon huomioimiseksi 7. Viimeinen askel kulutusaikasarjan muokkauksessa oli skaalata se vastaamaan ennustettuja vuosikulutuksia. Talvikaudella sähkön lämpötilakorjattu kulutus oli 85,1 TWh. TEM:n teettämien skenaarioiden ennuste vuodelle 2020 on puolestaan 93,3 TWh 8. Kun kulutuksen oletetaan kasvavan lineaarisesti näiden kahden välillä, saadaan taulukon 1 mukaiset vuosikulutukset tuleville vuosille. Laskennassa käytettävä 9,5 vuoden kulutusaikasarja ajetaan läpi jokaiselle vuoden pituiselle kaudelle erikseen. Se skaalattiin tuottamaan kunkin kauden ennustettu keskivuosikulutus. Laskenta toistettiin myös 35,5 vuoden kulutusaikasarjalla, joka tuotettiin meteorologisesta aineistosta korrelaatiokertoimien avulla. Korrelaatio laskettiin 9,5 vuoden todelliseen aineistoon verrattuna ja selittävinä tekijöinä käytettiin tuulennopeudella korjattua ulkolämpötilaa, lämpötilan 13 tunnin historiaa 9, vuorokauden aikaa ja viikonpäivää. 6 Tuulivoimatuotannolla ja kulutuksella voi olla korrelaatioita, koska molempien vaihteluun vaikuttaa sään vaihtelut. Lisäksi tuuli lisää lämpöhäviöitä pakkasilla ja siten sähkönkulutusta. Suomessa talvella tuulee keskimäärin enemmän kuin kesällä. Kaikkein kovimmat pakkaset syntyvät usein kun korkeapaine asettuu Suomen päälle. Näissä tilanteissa tuulivoimaloiden napakorkeudella tuulee todennäköisesti keskimääräistä hieman vähemmän (inversion vuoksi maan pinnalla on usein lähes tyyntä) eli korrelaatio kääntyy päinvastaiseksi kaikkein kovimpien pakkasten kohdalla. 7 Keane, A., Milligan, M., Dent, C. J., Hasche, B., Annunzio, C. D., Member, S., Dragoon, K., et al. (2011). Capacity Value of Wind Power. IEEE Transactions on Power Systems, 26(2), Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. päivänä maaliskuuta 2013, VNS 2/2013 vp. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, taustaraportti, Sähkönkulutus kasvaa, kun kova pakkanen kestää kauemmin. 13 tunnin lämpötilahistoria antoi parhaan korrelaation sähkönkulutuksen kanssa, jonka vuoksi sitä käytettiin laskennassa.
13 12 (34) Taulukko 1. Vuosikulutusarvio (heinäkuusta kesäkuuhun) ja talvikauden huippukulutusarvio, joka skaalatussa 9,5 vuoden kulutusaikasarjassa esiintyi Vuosikulutus (TWh) Aikasarjan huippukulutus (MW) Kauden keskiteho * 1,5 (MW) , , , , , , , , Kuva 5 näyttää esimerkin kulutusaikasarjoja koskevista lähtötiedoista. Kuvassa näkyy 9,5 vuoden aineiston osalta 200 suurinta huippukulutustuntia. Kuten yllä selitettiin, alkuperäisen kulutuksen (sininen viiva) aikasarjaa skaalattiin vastaamaan arvioitua huippukulutusta (punainen viiva). Tästä vähennettiin tuulivoimatuotannon aikasarja jolloin saatiin nettokulutus (punainen katkoviiva). Kun käytettiin 35,5 vuoden meteorologista aineistoa (violetti viiva), niin huippukulutus suureni, koska 80-luvulla on ollut kovempia pakkasia kuin viimeisen 9,5 vuoden aineistossa. Myös tästä vähennettiin meteorologisen aineiston avulla arvioitu tuulivoimatuotanto, jotta saatiin nettokulutus (violetti katkoviiva). 10 Tässä on vertailun vuoksi esitetty myös toinen arvio huippukulutuksesta. Arvio on saatu kertomalla kauden keskiteho huipputehokertoimella. Aiemman selvityksen mukaan kerran kymmenessä vuodessa esiintyvä huipputehokerroin on noin 1,50. (V. Kekkonen, Sähköntuotannon tasapainon arvioiminen tulevaisuudessa, Tutkimusraportti VTT-R , 2008)
14 13 (34) Sähkönkulutus (MWh/h) Alkuperäinen kulutus Kulutus 9,5v Nettokulutus 9,5v Kulutus 35,5v Nettokulutus 35,5v Kuva 5. Lähtötietoina käytetyt kulutus- ja nettokulutusaikasarjat. Vaaka-akselilla on esitetty 200 suurinta huippukulutustuntia suuruusjärjestyksessä ja pystyakselilla vastaavat huippukulutukset (MWh/h) Voimalaitostiedot Toisena tärkeänä lähtötietona ovat voimalaitostiedot 11. Lähde kuvaa hyvin olemassa olevan kapasiteetin, mutta erityisesti yhteistuotannon ja vesivoiman osalta huippukulutuksen aikainen tuotanto voi olla merkittävästi kapasiteettia pienempi. Toisaalta muun lauhdetuotannon kapasiteetti on huomattavasti pienempi kuin Energiateollisuuden tuntitilastojen 12 mukaan toteutunut tuotanto. Todennäköisesti osa laitoksista on luokiteltu eri lähteissä eri kategorioihin. Tärkeintä on saada saatavilla oleva kokonaiskapasiteetti realistiselle tasolle. Tämä tehtiin rajoittamalla vesivoima- ja kaukolämmön yhteistuotannon sähköntuotantokapasiteettia sekä olettamalla, että osa lauhdekapasiteetista on luokiteltu teollisuuden yhteistuotannon alle. Kaukolämmön yhteistuotannon osalta poistettiin kaikki vuotta 1977 aiemmin rakennetut voimalaitokset, minkä jälkeen sähköntuotantokapasiteettia jäi 3571 MW. Tuotannon toteutunut maksimi (vuonna 2012) oli 3500 MW. Muun lauhdetuotannon (ei sisällä ydinvoimaa) käytettävissä olevaa kapasiteettia on haastava arvioida, koska sitä ei välttämättä käytetä huippukulutustilanteissakaan, jos naapurimaista on kapasiteettia saatavilla halvemmalla. Toistaiseksi suurimman huippukulutuksen aikaan vuonna 2011 lauhdetuotanto oli lähes 2500 MW. Vuosina huipputuotanto on jäänyt alle 2100 MW, mutta sähkönkulutushuippukin on ollut MW pienempi. Tilastoissa kapasiteettia on vain 1522 MW. Samanaikaisesti teollisuuden yhteistuotanto on tuottanut viime vuosina vain alle 1500 MW:n teholla huippukulutusviikkoina, kun kapasiteettia tilastoissa on n MW. Teollisuuden yhteistuotannon väheneminen lienee osittain seurausta teollisuuden rakennemuutoksesta ja tuotannon vähentyminen on todennäköisesti osittain pysyvää. Näiden tekijöiden seurauksena oletettiin, että muu lauhdetuotanto ja teollisuuden yhteistuotanto voivat tuottaa yhteensä noin 11 Energiaviraston ylläpitämä voimalaitostietokanta 12 Tuntikohtaiset tuotantotilastot tuotantomuodoittain Energiateollisuudelta
15 14 (34) 4000 MW huippukulutuksen aikaan. Voimalaitostilastoista otetaan kaikki lauhdevoimalaitokset ja sen lisäksi 2450 MW teollisuuden yhteistuotantolaitoksia eli laitokset vuodesta 1989 alkaen. Näihin lukuihin sisältyy oletus siitä, että nykyisessä tehoreservissä olevat voimalat eivät tule jatkamaan toimintaansa. Inkoon hiilivoimalaitoksen kolme jäljellä olevaa yksikköä eivät myöskään ole mukana. Fingridin nopeassa häiriöreservissä olevat voimalat eivät ole laskennassa mukana, vaikka nopeata häiriöreserviä voidaan käyttää myös tehovajetilanteissa. Nopean häiriöreservin normaalina tehtävänä on vapauttaa automaattinen häiriöreservi, joka aktivoituu häiriötilanteissa taajuuden laskiessa liikaa. Jos nopeaa häiriöreserviä käytetäänkin tehovajeen paikkaamiseen, joudutaan tällöin käyttämään kiertäviä sähkökatkoja nopean häiriöreservin korvikkeena. Automaattinen häiriöreservi aktivoituu kuitenkin hyvin harvoin. Tiedossa olevat uudet voimalaitokset ja tehonkorotukset on lisätty laskentaan arvioidun aloitusvuoden mukaisesti. Jokaiselle voimalaitokselle arvioidaan vikaantumisista johtuva epäkäytettävyys. Pöyryn selvityksen 13 perusteella otettiin käyttöön taulukon 2 mukaiset vikaantumistodennäköisyydet. Raportin todennäköisyydet saattavat kuvastaa tietyille polttoaineille tyypillisiä laitostyyppejä. Esimerkiksi bioenergiapohjaisia laitoksia ajetaan pitkäjaksoisesti, jolloin vikaantumiset pysyvät todennäköisesti vähäisempinä kuin hiilivoimaloille, joista monia käynnistetään harvakseltaan vastaamaan huippukysyntään. Lähteen mukaan luvuilla tarkoitetaan ennakoimatonta energiaepäkäytettävyyttä 50 % todennäköisyystasolla. Jos vikaantumistodennäköisyys halutaan määrittää 90 %:n varmuudella, on esitetyt vikautuvuusarvot kerrottava 1,5 2:lla. Taulukko 2. Vikaantumistodennäköisyyksien odotusarvo polttoaineen perusteella luokiteltuna (epäkäytettävyys prosentteina vuoden tunneista) Polttoaine Uraani Turve/bio Öljy/kaasu Hiili Vikaantumistodennäköisyys (%) 2,1 2,2 3,2 4,2 Nykyisin käytössä olevat ydinvoimalat ovat tuottaneet huippupakkasilla pääsääntöisesti hieman nimellistehoaan enemmän, joten ydinvoiman voimalaitostilastoihin ei tehty muutoksia. Olkiluoto 3:n vaikutus kapasiteettiin on merkittävä ja sen kaupallisen tuotannon aloittamisajankohta on epäselvä. Nykyisten tietojen valossa voimala on käytettävissä aikaisintaan loppuvuodesta Tässä työssä tarkastellaan vaihtoehtoja, joissa Olkiluoto 3 tulee käyttöön jonain vuonna talvikaudesta alkaen. Olkiluoto 3 tuo lisää kapasiteettia, mutta samalla se lisää reservitarpeita ja vähentää tuontimahdollisuuksia. Fingridin rakentamat Forssan kaasuturbiinilaitokset (2 x 159 MW) ovat tällöin varattu lisääntyneen häiriöreservitarpeen kattamiseen. Taajuusohjattuun häiriöreserviin tarvitaan arviolta 120 MW lisää kapasiteettia, joka tässä oletetaan tulevan kulutusjoustosta. Lisäksi Pohjois-Ruotsin ja Suomen välisen vaihtosähköyhteyksien kapasiteettia lasketaan 300 MW. 14 Tuulivoiman osalta arvioitiin tulevaa kapasiteettia Tuulivoimayhdistyksen rekisterissä olevien kehityshankkeiden tietojen avulla (taulukko 3). Vuoden 2019 jälkeen tuulivoimakapasiteetti rajoitettiin 2250 MW:iin, koska nykyisestä syöttötariffijärjestelmästä tuetaan vain 2500 MVA näennäistehoa. Tuulivoimalaitosten yhteenlasketun nimellispätötehon arvioitiin siis olevan 13 Voimalaitosten käytettävyysselvitys, Pöyry 60K Q C, EMV:n tilauksesta, Olkiluoto 3:n käyttöönottotalvena kapasiteettitilanne saattaa olla oletettua huonompi, jos Olkiluoto 3:n luotettavuus on tuolloin merkittävästi oletettua huonompi ja Olkiluoto 3:n aiheuttamat kapasiteettivaraukset ovat voimassa.
16 15 (34) 90 % niiden yhteenlasketusta nimellisestä näennäistehosta. Tuulivoiman tuotanto vähennettiin laskennassa kulutuksesta. Taulukko 3. Tuulivoiman kapasiteettiskenaariot (kapasiteetti vuoden alussa) Ennakoitu tuulivoimakapasiteetti (MW) Suomessa asennettua vesivoimakapasiteettia oli vuoden 2014 alussa noin 3136 MW. Käytettävissä oleva vesivoimakapasiteetti vaihtelee mm. varastoaltaiden vedenkorkeuden ja tarvittavan huipputehon keston mukaan. Siksi vesivoimalle tehtiin kapasiteetin saatavuudesta todennäköisyysjakauma käyttämällä toteutuneita tuntituotantotietoja viime vuosilta 15. Vesivoimakapasiteetin saatavuus arvioitiin toteutuneen tuotannon avulla käyttäen kaikkein kalleimpia tunteja. Voisi olettaa, että vesivoimalat ovat tuottaneet tuolloin niin paljon sähköä kuin mahdollista, mutta näin ei välttämättä ole aina käynyt. Osa vesivoimakapasiteetista on voitu tarjota toteutunutta markkinahintaa suuremmalla hinnalla tai vesivoimaa on säädetty käyttötunnilla alaspäin. LOLE-laskennassa käytettiin taulukon 4 todennäköisyysjakaumaa. Todennäköisyysjakauma on suhteutettu toteutuneisiin huippuhintojen aikana toteutuneisiin vesivoimatuotantoihin kuvassa 6. Tämän lisäksi on huomioitu suunnitellut vesivoiman tehonkorotukset: MW ja MW. Osa vesivoimakapasiteetista on Fingridin taajuusohjatuissa reserveissä, mikä myös vaikuttaa siihen että toteutunut tuotanto on selvästi pienempi kuin rakennettu kapasiteetti. Taulukko 4. Vesivoimakapasiteetin (MW) todennäköisyysjakauma. Todennäköisyys 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Kapasiteettia vähintään Energiateollisuus
17 16 (34) Vesivoimatuotanto maksimisita (%) 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Säätöhinta Elspot-hinta Valitut todennäköisyydet Sähkön hinta ( /MWh) Kuva 6. Vesivoimantuotanto (% kapasiteetista) korkeimpien sähkönhintojen aikaan, kun Suomen kulutus on ollut yli 14 GWh/h. Vuosilta oli käytettävissä vain Elspothinta ja vuosilta säätösähkömarkkinoiden hinta (sen mukaan kumpaa, ylös- vai alassäätöä, oli kyseisellä tunnilla käytetty). Kuvassa näkyy myös taulukon 4 kapasiteettien mukainen todennäköisyysjakauma vihreinä viivoina. Kuvan tulkinnassa on syytä huomioida, että kuva ei kerro miten paljon vesivoimalla olisi voitu tuottaa, vaan sen miten paljon on tuotettu. Vesivoimatuotantoa on todennäköisesti osassa tunneista säädetty alaspäin tai hinta ei ole ollut riittävän korkea Kulutusjousto Kulutusjoustolle tehtiin niin ikään todennäköisyysjakauma, joka perustui erilliseen arvioon teollisesta kulutusjoustosta ja kotitalouksien kulutusjoustosta. Lähteinä työhön käytettiin VTT:n selvitystä vuodelta , GAIAn selvitystä vuodelta sekä tilastotietoa paperiteollisuuden tuotantomäärien laskusta viime vuosina. Koko arvioitua kulutusjoustokapasiteettia ei voi käyttää suoraan, koska jouston kesto on osalle kulutusjoustosta liian pitkä. Oletuksena oli 5 tunnin jousto, jolloin tätä lyhytkestoisempia joustoja täytyi yhdistää tuottamaan yhteensä 5 tuntia kapasiteettinsa mukaista joustoa. Laskennassa talvikauden osalta kotitalouksien kulutusjoustona käytettiin 0 MW. Optimistisessa skenaariossa se lisääntyi 90 MW:iin kaudella Pessimistisessä skenaariossa päädyttiin 0 MW:sta 10 MW:iin. Kotitalouksien kulutushuippujen aikainen kulutusjoustoarvio perustuu VTT:n asiantuntijanäkemykseen, koska asiasta ei löytynyt varsinaista selvitystä. Taulukossa 5 näkyy kotitalouksien ja teollisuuden yhteenlaskettu arvio eri vuosille. Taulukon luvut eivät sisällä Fingridin reserveissä olevaa kulutusjoustoa. Häiriöreserveihin oletettiin tarvittavan 455 MW kulutusjoustoa. Lisäksi arvioitiin, että Olkiluoto 3 kasvattaa häiriöreserveihin ja uuteen järjestelmäsuojaan varattavaa kulutusjoustomäärää yhteensä 100 MW. 16 H. Pihala, J. Farin ja S. Kärkkäinen, Sähkön kulutusjouston potentiaalikartoitus teollisuudessa, VTT Projektiraportti PRO3/P3017/05, Examining and proposing measures to activate demand flexibility on the Nordic wholesale electricity market, Gaia Consulting Oy, 2011.
18 17 (34) Taulukko 5. Kulutusjouston määrän (MW) todennäköisyysjakauma (kapasiteettia vähintään) Todennäköisyys 100 % 75 % 50 % 25 % Tuontikapasiteetti Suomen huippukulutuksen aikaan Tuontikapasiteetti naapurimaista ei aina ole täysimääräisesti käytettävissä. Tuontitehon pienenemistä aiheuttavia riskejä ovat: Kaupalliset syyt (tuntitasolla). Riskin toteutuminen edellyttäisi, että sähkön hinta olisi naapurimaissa Suomea korkeampi, kun Suomessa on tehovajauksen riski, tai markkinoiden toiminta olisi liian hidasta. Riskiä on yritetty Venäjän osalta huomioida, koska Venäjän sähkömarkkinoiden rakenne on erilainen kuin pohjoismaissa. Sähköverkosta johtuvat syyt. Riski on realisoitunut muutamia kertoja tällä vuosituhannella sekä Keski-Ruotsin että Venäjän tuonnin suhteen. Laskennassa käytettävät vikaantumistodennäköisyydet kuvastavat tätä riskiä. Tehonvajaus naapurissa Suomen tehonvajaustilanteen aikana. Riskin suuruutta arvioidaan alla. Muut syyt, kuten esimerkiksi poliittiset tekijät. Riskin arviointi on hankalaa ja subjektiivista. Naapurimaista saatavilla olevaan kapasiteettiin vaikuttaa naapurimaiden oma huippukulutustilanne Suomen huippukulutuksen aikaan. Naapurimaista oli saatavilla vähintään 4,5 vuoden pituinen tuntikulutusaikasarja ( ). 4,5 -vuoden aikasarja ei ole riittävän pitkä, kun halutaan arvioida huippupakkasten korrelaatioita Suomen ja naapurimaiden välillä, koska huippupakkasia esiintyy vain harvoina vuosina. Tämän vuoksi käytettiin 35,5 vuoden aikasarjoja, jotka saatiin meteorologisen mallin tuottamasta aineistosta 18. Meteorologisesta aineistosta saadaan lämpötila ja tuulennopeus jokaiselle tunnille kohtuullisen tarkalla maantieteellisellä hilalla (1/2 2/3 ). Aineistosta muodostettiin yksi lämpötila-aikasarja jokaiselle maalle, jossa aikasarjaa painotettiin populaatiotiheyden mukaisesti sekä huomioitiin tuulennopeuden vaikutus sähkönkulutukseen kylmillä lämpötiloilla. Todellisia kulutusaikasarjoja käytettiin tuottamaan korrelaatiokertoimet meteorologisten aikasarjojen muuttamiseksi kulutusaikasarjoiksi. Korrelaatioita laskettaessa meteorologisesta aikasarjasta käytettiin todellisen kulutusaikasarjan mukaista ajanjaksoa. Korrelaation laskemisessa huomioitiin tuotettu lämpötila-aikasarja, pakkasjakson kesto, vuorokaudenaika sekä viikonpäivä. Lopuksi saaduilla korrelaatiokertoimilla luotiin 35,5 vuoden kulutusaikasarja jokaiselle maalle meteorologisesta aineistosta. 18 MERRA:
19 18 (34) Aikasarjoista saadaan laskettua kuinka suuri kulutus naapurimaissa on samanaikaisesti Suomen huippukulutustuntien kanssa. LOLE perustuu todennäköisyyksiin, joten on luontevaa laskea todennäköispohjainen korrelaatio Suomen huippukulutustuntien ja naapurimaiden kulutuksen välille. Todennäköisyysjakaumasta tehtiin kolmiportainen. Kuvassa 7 on esitetty kyseiset kolme porrasta, kun mukaan otettiin Suomen 45 korkeinta kulutustuntia. Nämä 45 tuntia valittiin, koska sen jälkeen korrelaatio Suomen ja naapurimaiden kulutuksen välillä laski selvästi. Valinta on siis pidetty pessimistisenä. Ylin porras edustaa kulutustuntien keskiarvoa, kun Suomen 45 korkeimman kulutuksen tunnista valitaan 9 korkeinta (Suomen osalta 9 korkeimman tunnin keskiarvo on hieman yli 99% kaikkein korkeimman tunnin kulutuksesta). Keskimmäinen porras edustaa vastaavasti tunteja ja alin porras tunteja Suomen korkein kulutustunti on siis ylimmän portaan tuntien joukossa. Näiden kaikkein kovimpien kulutustuntien korrelaatio Suomen ja naapurimaiden välillä on pienempi kuin seuraavaksi suurimmilla kulutustunneilla. Korkeapaineen keskus ei tyypillisesti ylety naapurimaiden kulutuskeskuksiin asti yhtä vahvana. Suurin korrelaatio Suomen huippukulutuksen kanssa on Luoteis-Venäjällä ja Virolla. 100% Kulutus maan huippukulutuksesta (%) 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% Ylin 9h Tunnit Tunnit Suomi Viro Latvia Liettua Norja Luoteis-Venäjä Ruotsi Kuva 7. Eri maiden keskimääräinen kulutus Suomen korkeimpien kulutustuntien aikana. Ylin 9h tarkoittaa yhdeksää suurinta kulutustuntia Suomessa. Tunnit seuraaviksi suurimpia 27:ää kulutustuntia. Aineistona on käytetty 4,5 vuoden todellisia kulutusaikasarjoja. Suomeen voitaisiin naapurimaista tuoda kyseisen maan huippukulutuksen ylijäävä kapasiteetti, josta on poistettu ei-käytettävissä oleva kapasiteetti (kuva 8). Tämän lisäksi voidaan tuoda kyseisen maan huippukulutuksen ja Suomen huippukulutuksen aikaan todennäköisesti toteutuvan kulutuksen välinen erotus. Näin laskettua tuontia kuitenkin rajoittaa maiden välinen siirtokapasiteetti, jonka nykytilanne ja arvioitu kehitys on esitetty taulukossa 6. Koska esimerkiksi Latviasta ja Liettuasta ei ole suoria siirtoyhteyksiä Suomeen, mutta sieltä voitaisiin kuitenkin tuoda sähköä Suomeen Viron läpi, huomioitiin tämä yhdistämällä Viron, Latvian ja Liettuan luvut toisiinsa. Samoin tehtiin Ruotsille ja Norjalle. Tässä oletetaan, että matkalla ei synny siirtoja estäviä pullonkauloja. Ennen yhdistämistä Viron sekä Ruotsin tuonnit olisivat huippukulutustilanteessa jääneet siirtoyhteyksien sallimia kapasiteetteja pienemmiksi. Yhdistämisen jälkeen kapasiteettia riitti Ruotsin osalta kaikissa lasketuissa kulutustilanteissa siirtoyhteyksien täydeltä 19. Analyysin mukaan vapaata kapasiteettia Baltian sisällä olisi Suomen 9 suurimman huippukulutustunnin aikaan noin Ruotsin ja Norjan osalta Entso-E:n Scenario Outlook & Adequacy Forecast on epäselvä. Siitä ei käy ilmi miten laskennassa on huomioitu erilaiset vesivuodet. Epäselvyydestä johtuen on mahdollista, että kuivana vuotena kapasiteettia ei olisikaan Ruotsista saatavilla täydellä teholla, kuten työssä on oletettu.
20 19 (34) MW, seuraavaksi suurimpien tunnin aikana noin 460 MW ja sitä seuraavien tuntien aikana noin 690 MW. Siten Baltian oma kapasiteetti ei yksin riittäisi täyteen siirtoon vaan sinne pitäisi tuoda lisää sähköä Venäjältä, Puolasta tai Ruotsista. Puolan ja Ruotsin yhteydet valmistuvat arviolta vuoden 2015 lopussa. Tämän jälkeen Baltiasta oletetaan riittävän tehoa Suomeen siirtoyhteyksien täydeltä, vaikka Baltia ei saisi tuontisähköä Venäjältä. Viron ja Ruotsin (Venäjä arvioidaan alempana erikseen) tasasähkösiirtoyhteyksien osalta käytettiin 6 %:n vikaantumistodennäköisyyttä. Arvio perustuu tilastoihin pohjoismaisten tasasähköyhteyksien häiriöistä johtuvista keskeytyksistä 20. Ruotsin vaihtosähköyhteyksien osalta käytettiin 2 %:n vikaantumistodennäköisyyttä. Luku on asiantuntija-arvio. Mikäli toinen Ruotsin vaihtosähköyhteyksistä vikaantuu, Suomessa joudutaan varautumaan verkon saarekekäyttöön. Jäljelle jäävän vaihtosähköyhteyden siirtokapasiteetiksi oletettiin 400 MW. Vikaantumisten oletettiin olevan jokaiselle siirtoyhteydelle toisistaan riippumattomia. 24 Kapasiteetin riittävyys (GW) Viro Suomi Latvia Liettua Norja Venäjä* Ruotsi Kuva 8. ENTSO-E:n arvio kapasiteettitasapainosta (remaining capacity adequacy reserve margin) eri maissa 21. Otettu skenaariosta B. Luvut linearisoitu vuosien välillä. *Venäjän arvio perustuu Venäjän Federal Grid Companyn sekä järjestelmäoperaattorin dokumenttiin 22, jonka taulukossa 6.6 on esitetty arvio kapasiteettitasapainosta European Balance Zone :lle. Arviot Venäjän ylimääräisestä kapasiteetista ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2012 arvioihin verrattuna, sillä vaikka arviot voimalaitoskapasiteetista ovat pienentyneet aiempiin arvioihin verrattuna noin 5 GW:lla, arviot kulutuksesta ovat pienentyneet vielä enemmän (noin 15 GW). Suomen osalta kuvaajassa näkyy Olkiluoto 3:n kokoinen lisäys jo Suomen lukuja ei laskennassa ole käytetty. Taulukko 6. Käytettävissä oleva siirtokapasiteetti naapurimaista (paitsi Venäjä) talvikausina ilman Olkiluoto 3:n vaikutusta (MW) 23. Estlink-1 Estlink-2 Fennoskan-1 Fennoskan-2 FI-SE AC 1 ja ENTSO-E: Nordic grid disturbance and fault statistics 2010, Nordic grid disturbance statistics 2011, Nordic grid disturbance statistics ENTSO-E Scenario Outlook and Adequacy Forecast The approved scheme and program development UES of Russia for the period , Federal Grid Company ja System Operator of Russia K. Kuusela, Fingrid Oyj, Kansainväliset yhteydet siirtokapasiteetin varmistajina, Kantaverkkopäivä
21 20 (34) Venäjän tuonti on Venäjän uuden kapasiteettimaksujärjestelmän jälkeen pienentynyt merkittävästi aiemmasta. Nykyjärjestelmässä Suomen aluehinnan pitää olla selvästi Venäjän energiahintaa suurempi ennen kuin sähkön tuonti Venäjältä Suomeen kannattaa. Jos Suomea uhkaa tehovaje, niin Suomen aluehinta nousee tällöin erittäin korkeaksi. Koska Venäjällä on viranomaistietojen mukaan ylimääräistä kapasiteettia, niin Suomen huippuhinnat johtavat periaatteessa täysimääräiseen tuontiin Venäjältä. Näin ei kuitenkaan analyysissa oletettu. Vaikka Venäjällä olisikin ylimääräistä kapasiteettia, sitä ei välttämättä saada täysimääräisesti käyttöön, mm. koska tuotannon määrä Venäjällä ratkaistaan ennen Nord Pool Spotin päivittäistä huutokauppaa. Tällöin kapasiteetti pitäisi saada käyttöön järjestelmäoperaattoreiden suoralla yhteistyöllä, koska Venäjällä ei ole käytössä samanlaista päivänsisäistä markkinamekanismia kuin Nord Pool markkinoilla. Lisäksi Venäjän sisäisessä sähköverkossa saattaa olla pullonkauloja, jotka joissain tilanteissa estävät täysimääräisen tuonnin Venäjältä. Muita naapurimaita suuremman epävarmuuden vuoksi Venäjän tuonnin osalta käytettiin taulukon 7 todennäköisyysjakaumaa. Jakauma on subjektiivinen arvio, koska luotettavampaa tietoa ei ollut käytettävissä. Tämän perusoletuksen lisäksi ajettiin skenaario, jossa Venäjältä ei olisi saatavissa kapasiteettia Suomen huippukulutuksen aikaan joko poliittisista tai teknisistä syistä. Tällöin myöskään Baltia ei saisi Venäjältä tehoa. Talvikaudesta alkaen Baltia voisi kuitenkin tuoda Puolasta ja Ruotsista sähköä uusien tasasähköyhteyksien kautta. Sen vuoksi oletettiin, että loppuvuoteen 2015 asti Suomeen voitaisiin tuoda Virosta sähköä maksimissaan 690 MW ja sen jälkeen siirtoyhteyksien täydeltä. Taulukko 7. Venäjän tuonnin (MWh/h) todennäköisyysjakauma 100 % 95 % 90 % Tuonti (MWh/h) Yhteenveto lähtötiedoista Kuva 9 kerää yhteen edellä esitellyt lähtötiedot käyttökelpoiselle kapasiteetille talvikauden osalta. Käyttökelpoinen kapasiteetti ei huomioi vikaantumisia tai muita käyttötilanteessa saatavuutta mahdollisesti vähentäviä tekijöitä.
22 21 (34) Kapasiteetti (MW) Kulutusjousto Venäjä Ruotsi Viro Vesivoima Teol. kombituotanto Teol. kaasuturpiini Teol. vastapaine Lauhdutusvoima Huipputurpiinit ja moottorit Ydinvoima Kaukol. kombituotanto Kaukol. kaasuturpiini Kaukol. vastapaine Kuva 9. Käyttökelpoinen kapasiteetti talvikaudella ilman häiriöreserveissä olevaa kapasiteettia. 3.3 Arvio kapasiteetin riittävyydestä Arvion taustalla on voimalaitoksien, siirtoyhteyksien ja kulutusjouston yhteiskapasiteetti, jolla voidaan vastata kulutuksen huippuihin. COPT-menetelmällä lasketaan jokaiselle mahdolliselle tuotantoyhdistelmälle todennäköisyys, kun huomioidaan laitosten vikaantumistodennäköisyys. Tuotantoyhdistelmien todennäköisyyksistä saadaan saatavilla olevan kapasiteetin määrä todennäköisyyden funktiona. Arviossa tämä laskettiin 1 MW portaissa. Taulukossa 8 on esitetty kuinka usein saatavilla olevassa kapasiteetissa jäädään todennäköisesti alle tietyn kapasiteettimäärän. Tilanne voi sattua vaikka kesällä, jolloin ei tietysti synny tehovajetta eli taulukko ei kerro tehovajeen todennäköisyyttä. Taulukossa näkyvä kapasiteetin kasvu kaudesta kauteen johtuu vesivoiman lisäyksistä, kulutusjouston muutoksista sekä muutamasta uudesta jätevoimalaitoksesta. Olkiluoto 3:n vaikutus on selvästi pienempi kuin sen kapasiteetti, mikä johtuu kolmesta tekijästä (merkittävyysjärjestyksessä): Olkiluoto 3 nostaa selvästi suurimman järjestelmässä olevan yksikön kokoa, jonka vuoksi sen mahdollisella vikaantumisella on selvä merkitys todennäköisesti saatavilla olevaan kapasiteettiin. Olkiluoto 3:n myötä kapasiteettia siirtyy reserveihin. Ruotsin vaihtosähköyhteyden käytettävissä oleva kapasiteetti pienenee Olkiluoto 3:n myötä.
23 22 (34) Taulukko 8. Todennäköisyys, jolla kapasiteettia (MW) saadaan taulukossa olevaa kapasiteettia vähemmän. Taulukko ei kerro tehovajeen odotusarvoa, koska taulukko ei vielä huomioi huippukulutuksen ja kapasiteetin saatavuusvajeiden yhdistettyä todennäköisyyttä. Todennäköisyys Ilman Olkiluoto 3:a Olkiluoto 3 1 h / 10 vuodessa (0,0011 %) h / 10 vuodessa (0,0114 %) h / 10 vuodessa (0,1142 %) Kapasiteetin todennäköisyydestä voidaan johtaa tehon riittävyyden odotusarvo, kun huomioidaan myös kulutusaikasarja. Tällöin huomioidaan muutkin tunnit kuin pelkkä huippukulutustunti. Kun laskennassa käytettiin 9,5 vuoden todelliseen kulutukseen perustunutta tuntiaikasarjaa saatiin kuvan 10 mukaiset tulokset. Kun aineistoksi vaihdettiin 35,5 vuoden meteorologiseen aineistoon perustuneet kulutus- ja tuulivoimatuotantoaikasarjat on tuloksena kuva 11. Tehonvajauksen odotusarvo kasvoi jonkin verran, mutta todennäköisyys pysyi silti lähellä nollaa 24. Kasvu johtuu pidemmän aikasarjan sisältämästä kovemmasta pakkasjaksosta suhteessa 9,5 vuoden aineistoon. On kuitenkin epävarmaa miten hyvin huippukulutusta kuvaava lämpötilariippuvainen malli osaa arvioida sähkönkulutuksen käyttäytymistä lämpötila-alueilla, joista historiallisia kulutustietoja ei ole saatavilla. 24 Jos lähtötietojen epävarmuuksista olisi numeerisia arvioita, niin tulokselle voitaisiin laskea luottamusväli. Tietoja ei kuitenkaan ole saatavilla.
24 23 (34) Tehovajeen odotusarvo (h/a) Ei Olkiluoto 3:a OL alk. Kuva 10. Tehovajauksen odotusarvo (h/a) eri talvikausina perustuen 9,5 vuoden aikasarjaan 0.09 Tehovajeen odotusarvo (h/a) Ei Olkiluoto 3:a OL alk Kuva 11. Tehovajauksen odotusarvo (h/a) eri talvikausina perustuen 35,5 vuoden aikasarjaan Kuvassa 12 on esitetty lisäksi kaksi 9,5 vuoden aikasarjaan perustuvaa skenaariota, joissa Venäjältä ei voida tuoda sähköä. Näiden kahden skenaarion avulla voidaan tarkastella vaihtoehtoja, joissa Olkiluoto 3 valmistuu jonakin vuonna kaudesta alkaen. Ääritapauksessa, jossa Venäjältä ei voida tuoda sähköä, Olkiluoto 3 ei ole valmis ja huippukulutus kasvaa kauden tasolle, tehovajeen odotusarvo on lähellä yhtä tuntia vuodessa.
25 24 (34) Tehovajeen odotusarvo (h/a) Ei Olkiluoto 3:a OL alk. Ei Venäjää, Ei OL3:a Ei Venäjää, OL alk. Kuva 12. Tehovajauksen odotusarvo (h/a) eri talvikausina perustuen 9,5 vuoden aikasarjaan. Perusskenaarioiden lisäksi kuvassa on esitetty kaksi skenaariota, joissa Venäjältä ei voida tuoda sähköä Suomeen suoraan eikä Baltian kautta. Tehovajeen odotusarvoon voi vaikuttaa tekijöitä, jotka voivat toteutua laskelmassa huomioitujen todennäköisyyksien ulkopuolella. Esimerkiksi poliittiset syyt voivat vaikuttaa tehon saatavuuteen naapurimaista ja tällä voisi olla merkitystä Suomen järjestelmälle, jonka huipputehon kattamiseen tuonti naapurimaista on välttämättömyys. Suomen kaltainen riippuvaisuus sähkön tuonnista on Euroopassa ainakin toistaiseksi harvinaista. Ennakoimattomien tekijöiden vuoksi tehtiin kausille ja herkkyystarkastelut, joissa kulutusta lisättiin 100 MW portaissa (kuva 13). Talvikauden huippukulutuksen lähtötaso oli kautta korkeammalla, minkä vuoksi kuvaaja ylettyy 1100 MW pidemmälle. Kauden arviossa on mukana Olkiluoto 3. Kulutuksen lisääminen muuttaa LOLEa ja EUEta suunnilleen samalla suuruudella kuin saatavilla olevan kapasiteetin vähentäminen.
26 25 (34) LOLE (h/a) LOLE LOLE EUE EUE EUE (MWh/a) Huippukulutus (MW) 0 Kuva 13. Tehovajeen (LOLE) ja energiavajeen (EUE) odotusarvot talvikausille ja , kun kulutusta kasvatetaan 100 MW portaissa. Kausien ja huippukulutusarvioiden pitäisi olla noin 1700 MW arvioituja suurempia ennen kuin LOLE lähestyy yhtä tuntia vuodessa. Samaan vaikutukseen päästään, jos voimalaitoskapasiteettia poistuu käytöstä suunnilleen vastaava määrä. Käytettyä suuremman voimalaitosten vikaantumistodennäköisyyden käyttö nostaisi myös LOLE arviota. Muiden kuin vesivoimaloiden vikaantumistodennäköisyyden kaksinkertaistaminen olisi vaikutukseltaan suunnilleen sama kuin kulutuksen lisääminen 400 MW:lla. 3.4 Tehoreservijärjestelmän kustannukset ja vaihtoehtoiskustannukset Työ- ja elinkeinoministeriö ja Energiateollisuus ry ovat teettänet Pöyryllä vuonna 2010 selvityksen tehoreservijärjestelmän kustannuksista 25 ja selvitystä on käytetty TEM:n sähkötehotyöryhmän materiaalina. Työryhmän loppuraportin mukaan tuotantoreservejä olisi edullisinta hankkia vanhoista poistuvista laitoksista, jolloin ylläpitokustannukset jäävät alle 5 milj. /100 MWe vuodessa kuvan 14 mukaisesti. Vastaavasti sähköntuotannon muuttuvat kustannukset ovat välillä /MWh, eli 200 h käyttöajalla ne olisivat 1 5 milj. /100 MWe vuodessa. 25 Pöyry, Kapasiteetin hankinta mahdolliseen tehoreservijärjestelmään, Selvitystä on referoitu TEM:n Sähkötehotyöryhmän loppuraportissa, 2010.