Source: http://docplayer.fr/2410411-30ra-ry-30rh-ryh-regulation-pro-dialog.html
Timestamp: 2017-10-18 22:17:13+00:00
Document Index: 14126179

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arte 3', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

30RA/RY - 30RH/RYH Régulation PRO-DIALOG - PDF
30RA/RY - 30RH/RYH Régulation PRO-DIALOG
Download "30RA/RY - 30RH/RYH Régulation PRO-DIALOG"
1 30RA/RY 30RH/RYH Régulation PRODIALOG AQUASNAP Instructions de fonctionnement et d'entretien
2 Table des matières 1 MESURES DE SÉCURITÉ Généralités Protection contre les électrocutions GENERALE Généralités Abréviations utilisées dans ce document DE L EQUIPEMENT Généralités Alimentation électrique des cartes Les diodes électroluminescentes des cartes Les capteurs Les commandes Borniers de raccordement utilisateur Description générale Contact sec /arrêt// avec multiplexage Contact sec /arrêt// sans multiplexage Contact sec de limitation de puissance ou de consigne pour unité à simple circuit Contact sec de limitation de puissance pour unité à double circuits Contact sec de sélection de consigne eau avec multiplexage pour unité à double circuits PRISE EN MAIN DE LA REGULATION PRODIALOG PLUS Caractéristiques générales de l interface utilisateur locale Contrôle /arrêt de l unité Description Arrêter l unité en mode local Démarrer l unité et choisir un type d exploitation Menus Sélection d un menu Sélection d un item de menu Modification de la valeur d un paramètre / accès à un sous menu Affichage étendu Description du menu INFORMATIONS Description du menu TEMPERATURES Description du menu CONSIGNES Description du menu PRESSIONS Description du menu ENTRÉES Description du menu SORTIES /TESTS Description du menu CONFIGURATIONS Description du menu ALARMES Description du menu HISTORIQUE DES ALARMES Description du menu TOTALISATIONS
3 5 FONCTIONNEMENT DE LA RÉGULATION PRODIALOG PLUS Contrôle Marche /Arrêt Fonctionnement / Généralités Sélection / Contrôle des pompes à eau de l'évaporateur Boucle de sécurité Régulation du réchauffeur d'évaporateur Point de contrôle Point de consigne Décalage Limitation de puissance Mode nuit Contrôle de capacité Contrôle de la pression de condensation Fonction de dégivrage Contrôle des étages électriques additionnels Contrôle d une ière Ensemble maître/esclave Contrôle d unités ProDialog Plus par un Système Manager DIAGNOSTIC DÉPANNAGE Généralités Visualisation des alarmes Réarmement des alarmes Codes Alarmes LEGENDE GENERALE Dans tous les textes de ce document, certains graphiques de type technique ou spécifiques au synoptic PRODIALOG PLUS sont interprétés de la façon suivante: Bouton /arrêt Touche de validation Flèche vers le bas ou flèche de déplacement Flèche vers le haut ou flèche de déplacement DELTA. Exemple: différence de température entre les températures d entrée et de sortie d eau Signifie que ce caractère clignote Le(s) photo(s) montrée(s) en page de couverture est (sont) uniquement à titre indicatif et n'est (ne sont) pas contractuelle(s). Le fabricant se réserve le droit de changer le design et la conception des unités à tout moment, sans préavis. 3
4 1 MESURES DE SÉCURITÉ 1.1 Généralités L installation, la mise en service et les opérations d entretien de ce matériel peuvent être dangereuses si l on ne tient pas compte de certains facteurs propres à l installation tels que les pressions de fonctionnement, la présence de composants électriques et de tensions électriques et le lieu de l implantation (terrasses et structures bâties en hauteur). Seuls des installateurs et des techniciens spécialement formés et qualifiés ayant reçu une formation approfondie sur le produit concerné, sont autorisés à procéder à l installation et à la mise en service du matériel. Lors de toute intervention d entretien, toutes les instructions et recommandations qui figurent dans les notices d installation et d entretien du produit, ainsi que sur les étiquettes et les autocollants fixés sur le matériel, les composants et toutes les pièces fournies séparément, doivent être lues, comprises et respectées. Respecter toutes les règles et codes de sécurités courants. Porter des lunettes de sécurité et des gants de travail. Utiliser les instruments adéquats pour manipuler le matériel lourd. Prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manutention et de la pose au sol. 1.2 Protection contre les électrocutions Seul le personnel qualifié conformément aux recommandations de la CEI (Commission Electrique Internationale) doit avoir accès aux composants électriques. Il est en particulier recommandé de couper l ensemble des alimentations électriques de l unité avant toute intervention. Couper l alimentation principale à l aide du disjoncteur ou sectionneur. IMPORTANT Cet équipement utilise et émet des signaux électromagnétiques. Les tests auxquels ce produit a été soumis révèlent qu il est conforme à toutes les réglementations applicables à la compatibilité électromagnétique. RISQUE D ÉLECTROCUTION Même lorsque le disjoncteur ou le sectionneur principal est sur arrêt, certains circuits restent sous tension puisqu ils peuvent être reliés à une alimentation distincte. RISQUES DE BRÛLURE Le courant électrique provoque l échauffement des composants, de manière temporaire ou permanente. Manipuler avec le plus grand soin, les câbles d alimentation, les câbles électriques et les tubes, ainsi que les couvercles de borniers et les châssis de moteur. 2 GENERALE 2.1 Généralités ProDialog est un système qui permet de contrôler les reisseurs de liquide à condensation par air 30RA/RY ou les pompes à chaleurs aireau 30RH/RYH. Ces unités peuvent être à simple ou à double circuits. ProDialog contrôle le démarrage des compresseurs nécessaire au maintien de la température d'entrée ou de départ de l'échangeur. En mode, il contrôle le fonctionnement des ventilateurs de façon à maintenir une pression de condensation adéquate dans chaque circuit. Pour les unités de type pompe à chaleur il régule et optimise les cycles de dégivrage de chaque circuit afin de minimiser la baisse de puissance de chauffage. Les mécanismes de sécurité sont constamment surveillés par ProDialog afin d assurer la protection de l'unité. ProDialog donne également accès à un programme de test rapide des entrées/sorties. Toutes les régulations PRODIALOG Plus peuvent fonctionner suivant trois modes indépendants: Mode Local: la machine est contrôlée à l aide de commandes effectuées depuis l interface utilisateur. Mode à distance: la machine est contrôlée à l aide de contacts (contacts secs). Mode CCN: la machine est contrôlée à l aide de commandes en provenance du réseau CCN (Carrier Comfort Network). Dans ce cas, un câble de communication est utilisé pour connecter l unité au bus de communication CCN. Le choix du mode de fonctionnement doit être effectué à l aide de la touche Marche/Arrêt décrite dans la section Quand le système PRODIALOG Plus fonctionne en mode autonome (mode local ou à distance), il conserve toutes ses capacités de régulation, mais ne propose aucune des fonctions permises par le réseau CCN. 2.2 Abréviations utilisées dans ce document Dans ce manuel, les circuits de reissement sont appelés: Circuit A et circuit B. Les compresseurs sont identifiés par A1, A2, A3 pour le circuit A et B1, B2, B3 pour le circuit B. Les abréviations suivantes sont fréquemment utilisées: CCN : Carrier Comfort Network. C est le réseau de communication Carrier. CCn : Type d'exploitation CCn. LSC : Type d'exploitation: Marche en mode local suivant un programme horaire. LOn : Type d'exploitation: Marche en mode local. LED : Diode électroluminescente. LOFF: Type d'exploitation: Arrêt Local. MASt: Type d'exploitation: unité maître (ensemble maître/ esclave). rem : Type d'exploitation: à distance par contacts. SCT : Température saturée de refoulement. SIO : Bus de communication interne, assurant la liaison entre la carte principale et les cartes esclaves. SST : Température saturée d aspiration. TXV : Vanne de détente. 4
5 3 DE L EQUIPEMENT 3.1 Généralités FIG 1 CARTE DE CONTROLE Alimentation électrique des cartes Toutes les cartes, sauf la carte PCRCPM sont alimentées à l aide d une source 24 V a.c. référencée à la terre. La carte PD RCPM (contrôle des compresseurs A3 et B3) est alimentée à l aide d une source 24 V a.c. flottante. ATTENTION: Respecter les polarités lors de la connexion des alimentations des cartes, faute de quoi cellesci peuvent être définitivement endommagées. En cas de coupure d alimentation de l unité, celleci redémarre automatiquement sans intervention extérieure. Cependant, les défauts s au moment de la coupure sont sauvegardés et peuvent éventuellement empêcher le redémarrage d un circuit ou de l unité Légende 1 Connecteur CCN 2 LED rouge d'état de la carte 3 LED vert de communication SIO 4 LED orange de communication CCN 5 Contacts connecteur client de commande à distance de la carte maître 6 Contacts connecteur client de commande à distance de la carte esclave 7 Sorties relais connecteur client de la carte maître 8 Sorties relais connecteur client de la carte esclave 9 Carte maître de type NRCPBASE 10 Carte esclave de type NRCPBASE 11 Carte "CCN/clock" (option) Le système de régulation est composé d'une carte de type NRCPBASE pour les unités à circuit simple et de deux cartes NRCPBASE (une carte maître et une carte esclave) pour les unités double circuits. Les unités équipées de plus de quatre compresseurs utilisent une carte PD4DI2DO complémentaire permettant le contrôle des compresseurs A3 et B3. Les unités pompes à chaleur équipées de l'option étages électriques additionnels utilisent une carte complémentaire de type PD4DO. L'ensemble de ces cartes communiquent par l'intermédiaire d'un bus interne, appelé bus SIO. Les cartes NRCP BASE gèrent en permanence les informations reçues de divers capteurs de pression et de température. La carte de type NRCP BASE maître contient le programme qui régule la machine. Une carte "CCN/clock" optionnelle permet de gérer les fonctions de communication CCN et d'horloge. La carte "CCN/ clock" doit être enfichée et vissée sur la carte principale de base. Elle permet de communiquer avec les produits Carrier Comfort Network par l intermédiaire du bus CCN. L installation de la carte "CCN/clock" nécessite une configuration de type Service. L interface utilisateur consiste en deux blocs d affichage pouvant avoir 26 diodes électroluminescentes et 16 touches (selon le modèle). Elle est connectée à la carte principale de base et permet d accéder à un grand nombre de paramètres de régulation Les diodes électroluminescentes des cartes Toutes les cartes testent en permanence le bon fonctionnement de leurs circuits électroniques. Une diode électroluminescente est allumée sur chaque carte pour indiquer son bon fonctionnement. La diode électroluminescente rouge clignotant avec une période de 2 secondes sur une carte de type NRCP BASE indique son bon fonctionnement. Un clignotement différent signale un dysfonctionnement de la carte ou du logiciel. Sur les unités à circuit double ou équipée de cartes optionnelles, la diode électroluminescente verte clignote constamment sur l'ensemble des cartes pour indiquer que la carte communique correctement sur son bus interne. L absence de clignotement de la diode électroluminescente, indique un problème d installation du bus SIO. La diode électroluminescente orange de la carte optionnelle "CCN/clock" clignote lors de toute communication sur le bus CCN. 3.4 Les capteurs Les capteurs de pression Deux types de capteurs électroniques (basse et haute pression) sont utilisés pour mesurer la pression d aspiration et de refoulement dans chaque circuit. Les thermistances Les sondes de température d eau sont installées à l'entrée et la sortie de l évaporateur. Le capteur de température extérieure est monté sous le coffret électrique. Un capteur optionnel de température d eau peut être utilisé pour la régulation de l ensemble maître/esclave (dans le cas d un contrôle de sortie d eau). Sur les unités de type pompe à chaleur, une sonde placée sur un tube de distribution de l'échangeur à air permet d'assurer la fonction dégivrage. 5
6 3.5 Les commandes La pompe évaporateur La régulation peut contrôler une ou deux pompes évaporateur et se charge du basculement automatique entre les deux pompes. Le réchauffeur d évaporateur Il protège l évaporateur du gel lorsque l unité est arrêtée. La ière Cette sortie relais permet la mise en fonctionnement ou l'arrêt d une ière. Le réchauffeur de condensats de dégivrage Ce réchauffeur est utilisé sur les unités de type pompe à chaleur et est située au pied de l'échangeur à air de chaque circuit. Il permet d'éviter la formation de glace due aux écoulements d'eau lors de dégivrages effectués par basse température extérieure. 3.6 Borniers de raccordement utilisateur Description générale Les contacts suivants sont disponibles sur les borniers de raccordement utilisateur situés sur les cartes NRCPBASE (voir figure 1). Certains contacts ne peuvent être utilisés que lorsque la machine fonctionne en type d'exploitation à distance (rem). Le tableau suivant récapitule les connexions aux borniers de raccordement utilisateur. UNITE SIMPLE CIRCUIT Description Connecteur/channel Borne Carte Remarque Remarque Sortie relais pour alarme Sortie relais pour ière J3 / CH24 J3 / CH NRCPBASE NRCPBASE Indique les alarmes Sortie de contrôle /arrêt ière. Voir section Contact sec 24V a.c. 48V d.c. max, 20V a.c. ou Vd.c., 3A max, 80 ma min, alimentation extérieure. Raccordement: 4 pin WAGO / pitch 5.08 ; il en faut un par carte. Contact 1: /arrêt// Contact 2: /arrêt// J4 / CH8 J4 / CH NRCPBASE NRCPBASE Ces contacts sont utilisés pour la commande /arrêt et / de l unité. Ils ne sont pris en compte que lorsque l unité est sous contrôle d exploitation à distance (rem). Voir la description de ces contacts en section & VAC 20 ma Raccordement: 8 pin Wago , pitch 3.5 Contact 3: sélection de limitation de puissance ou sélection de consigne J4 / CH NRCPBASE En fonction de la configuration, ce contact sec peut être utilisé pour la sélection à distance du point de consigne ou pour la limitation de puissance (voir Section et 3.6.4). Le contact de sélection de consigne à distance n est pris en compte que lorsque l unité est sous contrôle d exploitation à distance. Le contact de sélection de limitation de puissance reste quel que soit le type d exploitation de l unité. Entrée boucle de sécurité utilisateur J4 / CH11a NRCPBASE Ce contact est monté en série avec le contact de contrôle de débit d eau. Il peut être utilisé pour toute boucle de sécurité client qui nécessite l arrêt de l unité s il est ouvert. Si ce contact est inutilisé, il doit être ponté. Connexion au réseau CCN J CCN/Clock Pour la connexion CCN on utilise un bus RS 485. Le raccordement CCN est situé sur la carte CCN/Clock (enfichée sur la carte NRCPBASE) Broche 1: signal + Broche 2: terre Broche 3: signal 6
7 UNITE DOUBLE CIRCUIT Description Sortie relais pour alarme circuit A Sortie relais pour alarme circuit B Sortie relais pour ière Contact 1: /arrêt// Contact 2: /arrêt// Contact 3: sélection de limitation de puissance Contact 4: sélection de limitation de puissance Contact 5: sélection de consigne Contact de contrôle 6: sélection de consigne Entrée boucle de sécurité utilisateur Connexion au réseau CCN Connecteur/channel J3 / CH24 J3 / CH24 J3 / CH25 J4 / CH8 J4 / CH9 J4 / CH10 J4 / CH10 J4 / CH8 J4 / CH9 J4 / CH11a J12 Borne 30A 31A 30B 31B Carte NRCPBASE maître NRCPBASE esclave NRCPBASE maître NRCPBASE maître NRCPBASE maître NRCPBASE maître NRCPBASE esclave NRCPBASE esclave NRCPBASE esclave NRCPBASE maître CCN/Clock Remarque Indique les alarmes du circuit A Indique les alarmes du circuit B Sortie de contrôle /arrêt ière. Voir section 5.13 Ces contacts sont utilisés pour la commande /arrêt et / de l unité. Ils ne sont pris en compte que lorsque l unité est sous contrôle d exploitation à distance (rem). Voir la description de ces contacts en section & Ces contacts secs sont utilisés pour la sélection de la limitation de puissance. Voir la description de ces contacts en section Le contact de sélection de limitation de puissance reste quel que soit le type d exploitation de l unité. Ces contact secs sont utilisés pour la sélection d un point de consigne. Ils ne sont pris en compte que lorsque l unité est sous contrôle d exploitation à distance (rem). Voir la description de ces contacts en section Ce contact est monté en série avec le contact de contrôle de débit d eau. Il peut être utilisé pour toute boucle de sécurité client qui nécessite l arrêt de l unité s il est ouvert. Si ce contact est inutilisé, il doit être ponté. Pour la connexion CCN on utilise un bus RS485. Le raccordement CCN est situé sur la carte CCN/Clock (enfichée sur la carte NRCPBASE) Broche 1: signal + Broche 2: terre Broche 3: signal Remarque Contact sec 24V a.c. 48V d.c. max, 20V a.c. ou V d.c., 3A max, 80 ma min, alimentation extérieure Raccordement: 4 pin WAGO / pitch 5.08 ; il en faut un par carte. 24VAC 20 ma Raccordement: 8 pin Wago , pitch 3.5 7
8 3.6.2 Contact sec /arrêt// sans multiplexage Lorsque la fonction bascule automatique / n est pas sélectionnée (voir section , 5.1 et 5.2) le fonctionnement des contacts 1 et 2 est le suivant: Arrêt Marche Marche Contact 1 ouvert Fermé Fermé Contact 2 Ouvert Fermé Contact sec de sélection de consigne eau avec multiplexage pour unité à double circuits Sur les unités à double circuits le fonctionnement des contacts de sélection d une consigne eau e ou eau e est multiplexé. Les consignes sont modifiables dans le menu consigne (voir section 4.3.8). Auto signifie que le point de consigne est déterminé par le programme horaire consigne (voir section 5.6.1). Légende Etat du contact sans importance Contact sec /arrêt// avec multiplexage Lorsque la fonction bascule automatique / est sélectionnée (voir section , 5.1 et 5.2) le fonctionnement des contacts 1 et 2 est multiplexé: Arrêt Marche Marche Marche auto Contact 1 ouvert Fermé Fermé ouvert Contact 2 ouvert Ouvert Fermé Fermé Mode Consigne 1 Consigne 2 Consigne 2 Auto Contact 5 Ouvert Ouvert Fermé Fermé Contact 6 Ouvert Fermé Ouvert Fermé Mode Chaud Consigne 1 Consigne 2 Consigne3 Auto Contact 5 Ouvert Ouvert Fermé Fermé Contact 6 Ouvert Fermé Ouvert Fermé NOTE: la fonction bascule automatique ( auto) assure la détermination du mode reissement ou chauffage en fonction de la température extérieure (voir section 5.2) Contact sec de limitation de puissance ou de consigne pour unité à simple circuit Sur les unités à simple circuit le contact 3 permet d assurer, en fonction de la configuration (voir le menu configuration Utilisateur 1), soit la sélection de limitation de puissance, soit la sélection de consigne. Sélection limitation de puissance Sélection consigne 100% limitation 1 consigne 1 consigne 2 (pas de limitation) Contact 3 Ouvert Fermé Ouvert Fermé Contact sec de limitation de puissance pour unité à double circuits Sur les unités à double circuits le fonctionnement des contacts de sélection d une limitation de puissance est multiplexé. Les consignes de limitation de puissance sont modifiables dans le menu consigne (voir section 4.3.8). 100% limitation 1 limitation 2 limitation 3 (pas de limitation) Contact 3 Ouvert Fermé Ouvert Fermé Contact 4 Ouvert Ouvert Fermé Fermé 8
9 4 PRISE EN MAIN DE LA REGULATION PRODIA LOG PLUS 4.1 Caractéristiques générales de l interface utilisateur locale INTERFACE PRINCIPALE SYNOPTIQUE INTERFACE PRINCIPALE SYNOPTIQUE BLOC MENU INTERFACE DE TYPE POMPE À CHALEUR BICIRCUIT BLOC MENU INTERFACE DE TYPE REFROIDISSEUR BICIRCUIT L interface locale permet d afficher et de modifier un certain nombre de paramètres de fonctionnement. Cette interface est composée de deux parties distinctes: l interface principale (partie gauche) et le synoptique (partie droite). Interface principale Elle permet d accéder à l ensemble des données et fonctions ProDialog Plus. Elle est composée de: Un afficheur à deux digits permettant de désigner le numéro de l'item sélectionné. Un afficheur à quatre digits permettant de visualiser le contenu de l'item sélectionné. Des diodes et des touches permettant le contrôle /arrêt de l unité, la sélection d'un menu, la sélection d'un item de menu et l'ajustement d'une valeur. INTERFACE PRINCIPALE TOUCHE NOM Menu Flèche vers le haut Flèche vers le bas Entrée Marche/Arrêt Permet la sélection d'un menu principal. Chaque menu principal est représenté par un icône. Le menu est celui dont l'icône est allumé. Permet de faire défiler les numéros d items de menu (dans l'afficheur à deux digits). Lorsque le mode modification est, cette touche permet d augmenter la valeur d un paramètre Permet de faire défiler les numéros d items de menu (dans l'afficheur à deux digits). Lorsque le mode modification est, cette touche permet de diminuer la valeur d un paramètre Permet, soit d'accéder au mode modification, soit de valider une modification, soit d' afficher le texte descriptif d'un item ou d'une alarme Permet de démarrer ou d'arrêter le reisseur en mode local, ou de modifier son type d'exploitation. MENUS DE L INTERFACE PRINCIPALE LED NOM Menu INFORMATION Affiche les paramètres généraux de fonctionnement de l unité Menu TEMPERATURES Affiche les températures de fonctionnement de l unité kpa Menu PRESSIONS Affiche les pressions de fonctionnement de l unité Menu CONSIGNES Affiche et permet de modifier les points de consigne de l unité Menu ENTREES Affiche l état des entrées digitales et analogiques de l unité Menu SORTIES /TESTS Affiche l état et permet de tester les sorties de l unité Menu CONFIGURATIONS Affiche et permet de modifier la configuration de l unité Menu ALARMES Affiche les alarmes actives Menu HISTORIQUE ALARMES Affiche l historique des alarmes. Menu TOTALISATIONS Affiche les temps de fonctionnement et les nombres de démarrage de l unité et des compresseurs 9
10 Le synoptique (partie de droite) est composé d une représentation schématique de l'unité, de touches et de diodes. Il permet un accès rapide aux principaux paramètres de fonctionnement de la machine. LED DU SYNOPTIQUE LED INDICATION LORSQUE ALLUMEE Diode verte: l unité est autorisée à démarrer ou déjà en Diode rouge: Allumée = circuit A ou unité à l arrêt par alarme Clignotante = circuit A ou unité en fonction mais en alarme Diode rouge: Allumée = circuit B ou unité à l arrêt par alarme Clignotante = circuit B ou unité en fonction mais en alarme Diode rouge: Défaut de débit d'eau ou verrouillage sécurité utilisateur ouvert Diode verte: la pompe évaporateur est en fonction. Diodes jaunes: (de haut en bas) Marche/Arrêt des compresseurs A1, A2 et A3 ou B1, B2 et B3. Une diode clignotante indique que le circuit est en mode protection ou dégivrage concerné (A ou B). Diodes verte: L'unité fonctionne en mode. Diodes verte: L'unité fonctionne en mode. LES TOUCHES DU SYNOPTIQUE TOUCHES AFFICHAGE Bouton bleu: température en C d'entrée ou de sortie d'eau à l évaporateur Bouton gris: température extérieure en C Point de contrôle (consigne + décalage) en C Appui 1: Pression de refoulement circuit A/B en kpa relatif Appui 2: Température saturée de condensation circuit A/B en C Appui 1: Pression d aspiration circuit A/B en kpa relatif Appui 2: Température saturée d aspiration circuit A/B en C Appui 1: Temps de fonctionnement du compresseur A1/B1 en h/10 ou h/100 Appui 2: Temps de fonctionnement du compresseur A2/B2 en h/10 ou h/100 Appui 3: Temps de fonctionnement du compresseur A3/B3 en h/10 ou h/ Contrôle /arrêt de l unité Description La /arrêt de l unité peut être contrôlée de l une des manières suivantes : Localement sur l unité (type d exploitation Local) A distance à l aide des contacts utilisateur (type d exploitation à distance). En contrôle CCN à l aide de commandes CCN (type d exploitation CCN) L interface principale comprend une touche /arrêt permettant soit d'arrêter ou de démarrer l'unité en type d'exploitation local, soit de sélectionner le type d'exploitation à distance ou CCN. Les types d exploitation cidessous peuvent être sélectionnés à l aide de la touche Marche/Arrêt: TYPE D EXPLOITATION AFFICHEUR 4 DIGITS LOFF Lon LSc* CCN* rem MAST* Arrêt Local: L unité est arrêtée en mode local. Marche Locale: L unité est en mode contrôle local et est autorisée à démarrer. Marche Locale Contrôle par horloge: l unité est en mode de contrôle local. Si la période est occupée, elle est autorisée à démarrer. Si le programme horaire de machine est en mode inoccupée, elle est maintenue à l'arrêt jusqu'à la prochaine période occupée. Affiché seulement si l unité est équipée d une carte "CCN/clock" optionnelle. Voir section 3.1. CCN. L unité est contrôlée par les commandes CCN. Affiché seulement si l unité est équipée d une carte "CCN/clock" optionnelle. Voir section 3.1. À distance. L unité est contrôlée par des contacts externes. Unité Maître. L unité fonctionne en tant qu unité maître dans un ensemble maître/esclave. Affiché seulement si l unité est une unité maître configurée pour le contrôle maître/esclave et si elle est équipée d une carte "CCN/clock" optionnelle. Voir section * Affiché suivant la configuration. La section 5.1 donne une description plus détaillée des commandes de / arrêt de l unité, analysée par types d exploitation Arrêter l unité en mode local L unité peut être arrêtée en mode local à tout moment en pressant sur la touche /arrêt de l unité. POUR ARRETER L UNITÉ TOUCHE ACTION AFFICHEUR AFFICHEUR 2 DIGITS 4 DIGITS Presser la touche C LOFF Marche/arrêt pendant moins de 4 secondes (une courte pression suffit) Lorsque la touche est relâchée, l unité t LOFF s arrête sans autre intervention Les types d'exploitation disponibles sont décrits dans le tableau ciaprès. 10
11 4.2.3 Démarrer l unité et choisir un type d exploitation L unité peut être mise en en mode local, ou le type d exploitation peut être modifié à tout moment, à l aide de la touche Marche/Arrêt. Dans l exemple qui suit, l unité est arrêtée en mode local (LOFF) et l utilisateur souhaite la mettre en en mode local. CHOISIR UN ITEM DE MENU OPERATION TOUCHE MENU ACTIF N D ITEM PRESSEE AFFICHEUR 2 DIGITS Presser la touche MENU jusqu à ce que la diode 0 correspondante au menu Pressions s allume kpa 0 POUR CHANGER LE TYPE D EXPLOITATION TOUCHE ACTION AFFICHEUR Appuyer continuellement sur la touche de sélection du type d'exploitation pendant plus de 4 secondes. AFFICHEUR 2 DIGITS 4 DIGITS C LOFF Appuyer sur une des flèches de déplacement jusqu à ce que l'item N 3 soit indiqué sur l afficheur à 2 digits kpa Maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée. Les types d exploitation disponibles s affichent à tour de rôle jusqu à ce que la touche soit relâchée. Relâcher la touche Marche/Arrêt lorsque le type d exploitation désiré est affiché (dans cet exemple LOn). C clignote sur l afficheur à deux digits indiquant que le régulateur est en attente de confirmation. Presser la touche Entrée pour confirmer le type d exploitation choisit (dans cet exemple: LOn) t est affiché sur l afficheur à deux digits indiquant la sélection du type d exploitation. Si la touche Entrée n est pas appuyée dans les temps, le contrôle annulera la modification et continuera à utiliser le précédent type d exploitation. t LOn LSc rem LOn LOn Modification de la valeur d un paramètre / accès à un sous menu Appuyer sur la touche Entrée pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le mode modification ou d'accéder à un sous menu. Ceci permet de modifier la valeur d un item ou de sélectionner un sous menu à l aide des flèches de déplacement (si cet item est accessible en écriture). Lorsque le mode modification est activé, la diode du menu principal auquel appartient l item clignote dans le bloc menu. Une fois la valeur désirée obtenue, appuyer de nouveau sur la touche Entrée pour valider la modification ou l'accès au sous menu. La diode du menu auquel appartient l item cesse alors de clignoter, signifiant ainsi la sortie du mode modification. En mode modification, chaque manœuvre des touches de flèches de déplacement incrémente ou décrémente la valeur à modifier avec un pas de 0.1. Le fait de maintenir une de ces touches appuyée permet d augmenter le pas d incrémentation ou de décrémentation. 4.3 Menus Sélection d un menu La touche MENU permet de sélectionner un menu parmi les 10 menus principaux disponibles. Chaque pression sur cette touche permet d allumer successivement l une des 10 diodes se trouvant en face de chaque icône représentant un menu principal. Le menu est celui dont la diode est allumée. Si un menu est vide, sa diode ne s allume pas. Pour faire défiler rapidement les menus, maintenir la touche MENU appuyée. NOTE: l'accès à un sous menu peut éventuellement nécessiter l'entrée d'un mot de passe. Celuici est demandé automatiquement. Voir section L exemple suivant montre comment modifier la valeur de l item 1 du menu Consigne Sélection d un item de menu Les touches de flèche vers le haut et vers le bas permettent de faire défiler les items de menu. Les numéros d items de menu sont indiqués sur l afficheur à deux digits. Chaque pression sur les touches de flèche vers le haut ou vers le bas incrémente ou décrémente les numéros d item. Les items de menu utilisés ou incompatibles avec la configuration de l unité ne sont pas affichés. La valeur ou l état associé à l item est indiqué sur l afficheur à quatre digits. Pour faire défiler rapidement les items, maintenir la touche, flèche vers le haut ou vers le bas, appuyée. L exemple suivant montre comment accéder à l item 3 du menu Pressions. 11
12 4.3.4 Affichage étendu Une pression sur la touche Entrée provoque l'affichage d un texte de 23 caractères qui défile sur l afficheur à 4 digits. Cet affichage étendu donne une brève description de l'item affiché. Lorsque le texte a fini de défiler, la valeur de l'item est de nouveau indiqué dans l'afficheur à quatre digits. Cette fonction peut être désactivée par configuration dans le menu Configuration Client. MODIFIER LA VALEUR D UN PARAMETRE OPERATION TOUCHE MENU N ITEM N ITEM PRESSÉE ACTIF AFFICHEUR AFFICHEUR 2 DIGITS 4 DIGITS Appuyer sur la touche Menu jusqu à ce que la Diode correspondante au menu 0 Consigne s allume Appuyer sur une des flèches de déplacement jusqu à ce que l afficheur à deux digits Indique 1 (numéro d item 1 Consigne Froid 2). La valeur du point de consigne 2 est affichée sur l'afficheur à quatre digits (6.0 C dans cet exemple) Appuyer sur la touche Entrée pendant plus de 2 secondes afin de permettre la modification de la valeur associée à l item 1. La diode du menu Consigne clignote, indiquant que le mode modification est. Manoeuvrer la touche "flèche vers le bas" jusqu à ce que la valeur 5.7 s affiche sur l'afficheur à quatre digits. La Diode du menu Consigne continue de clignoter Appuyer de nouveau sur la touche Entrée pour valider la modification. Le nouveau point de consigne est 5,7 C. La diode du menu Consigne cesse de clignoter, signifiant la sortie du mode modification
13 ARBORESCENCE DES MENUS MENUS PRINCIPAUX INFORMATIONS TEMPERATURES PRESSIONS CONSIGNES ENTREES SORTIES CONFIGURATIONS ALARMES HISTORIQUE / ALARME ALARMES SERVICE USINE TOTALISATIONS 1 TOTALISATION 2 MAINTENANCE [SErviCE] [FACtorY] [RuntiME 1] [RuntiME 2] [MAintEnAnCE] SERVICE 2 MAITRE/ ESCLAVE HSM [SErviCE 2] [MAStEr SLAvE] [HSM] SOUSMENUS SOUS SOUSMENUS DIFFUSION SERVICE 1 [brodcast] [SErviCE 1] UTILISATEUR [USEr] UTILISATEUR 1 UTILISATEUR 2 HORAIRE 1 HORAIRE 2 JOURS FERIES HEURE & DATE [USEr 1] [USEr 2] [SCHEduLE 1] [SCHEduLE 2] [HoLidAy] [date] PERIODE 1 PERIODE 1 FERIES 1 [PEriod 1] [PEriod 1] [HoLidAy 1] PERIODE 2 PERIODE 2 FERIES 2 [PEriod 2] [PEriod 2] [HoLidAy 2] PERIODE 3 PERIODE 3 FERIES 3 [PEriod 3] [PEriod 3] [HoLidAy 3] SOUSSOUS SOUSMENUS PERIODE 4 PERIODE 4 FERIES 4 [PEriod 4] [PEriod 4] [HoLidAy 4] PERIODE 5 PERIODE 5 FERIES 5 [PEriod 5] [PEriod 5] [HoLidAy 5] PERIODE 6 PERIODE 6 FERIES 6 [PEriod 6] [PEriod 6] [HoLidAy 7] PERIODE 7 PERIODE 7 FERIES 7 [PEriod 7] [PEriod 7] [HoLidAy 7] PERIODE 8 PERIODE 8 FERIES 8 [PEriod 8] [PEriod 8] [HoLidAy 8] FERIES 15 [HoLidAy15] NOTE : Les items entre crochets indiquent ce qui est affiché à l'interface utilisateur. FERIES 16 [HoLidAy16] 13
14 ARBORESCENCE DES MENUS MENU ITEM INFORMATIONS Affichage par défaut Modes s Etat occupé/inoccupé reisseur* Délai avant démarrage Sélection Chaud/Froid* Etat Chaud/Froid* Capacité de l'unité en % Capacité circuit A en %* Capacité circuit B en %* Puissance étages électriques en%* Limitation de puissance en cours en % Limitation de puissance unité suiveuse en %* Sélection Consigne en mode local * Etat occupé/inoccupé consigne* Point de consigne Point de contrôle Température eau régulée TEMPÉRATURES Température entrée eau échangeur Température sortie eau échangeur Température extérieure Température saturée de refoulement circuit A Température saturée d aspiration circuit A Temp. saturée de refoulement circuit B* Temp. saturée d aspiration circuit B* Température dégivrage circuit A* Température dégivrage circuit B* Température eau système* PRESSIONS Pression de refoulement circuit A Pression d'aspiration circuit A Pression de refoulement circuit B* Pression d'aspiration circuit B* CONSIGNE Consigne 1 ENTREES Contact 1: / arrêt/ / Contact 2: / arrêt/ / Contact 3: sélection limitation de puissance/consigne Contact 4: sélection limitation de puissance* Contact 5: sélection de consigne* Contact 6: sélection de consigne* Etat boucle de sécurité Etat contact pompe à eau* Contact défaut compresseur circuit A Contact défaut compresseur circuit B* CONFIGURATION SOUSMENU: Configuration Utilisateur [USEr] SOUSMENU: Configuration Service [SErviCE] SOUSMENU: configuration Usine [FACtorY] ALARMES Nombre d'alarmes actives/ réarmement** Alarme active code 1 ** Alarme active code 2 ** Alarme active code 3 ** Alarme active code 4 ** Alarme active code 5 ** HIST.ALARMES Code historique alarme 1** Code historique alarme 2** Code historique alarme 3** Code historique alarme 4** Code historique alarme 5** Code historique alarme 6** Code historique alarme 7** Code historique alarme 8** SORTIES État compresseurs circuit A État compresseurs circuit B* État ventilateur bivitesse circuit A État ventilateur bivitesse circuit B * État ventilateur monovitesse cicuit A & B* État pompe à eau 1* État pompe à eau 2* Etat réchauffeur échangeur à eau & batterie air circuit A Etat réchauffeur batterie air circuit B* Etat alarme circuit A &B Etat ière* Vitesse ventilateur A en %* Vitesse ventilateur B en %* Vanne inversion circuit A* Vanne inversion circuit B* Etat étage électriques* Test interface utilisateur Code historique alarme 9** Code historique alarme 10** TOTALISATIONS SOUSMENU: Totalisations 1 SOUSMENU: Totalisations 2 SOUSMENU: Maintenance Consigne 2 Consigne 1* Consigne 2* Consigne 3* Seuil de basculement auto mode * Seuil de basculement auto mode * Consigne limitation de puissance 1* Consigne limitation de puissance 2* Consigne limitation de puissance 3* Rampe* Mode Seuil pour décalage nul* Mode Seuil pour décalage maxi* Mode Valeur de décalage maxi* Mode Seuil pour décalage nul* Mode Seuil pour décalage maxi* Mode Valeur de décalage maxi* 14 Légende * Affiché seulement si la configuration le nécessite ** Affiché seulement si l'alarme existe Non utilisé Note: Les items entre crochets indiquent ce qui est affiché à l'interface utilisateur.
15 4.3.5 Description du menu INFORMATIONS MENU INFORMATIONS (3) ITEM FORMAT UNITÉS 0 ±nn.n C LOFF LOn LSc CCn rem MASt OFF ready delay StOPPIng running tripout OvErridE defrost OCCUPPIEd UNOCCUPIEd COOL HEAt StAndbY BotH ALArM ALErt MAStEr SLAvE 1 [1] nn 2 [2] occu unoc Forc 3 nn.n minutes 4 [2] HEAt COOL Auto 5 [2] HEAt COOL StbY both Forc 6 nnn % 7 nnn % 8 [2] nnn % 9[2] nnn % 10 nnn Forc % 11 [2] nnn % 12 [2] SP1 S SP3 AUtO Affichage automatique. Les informations suivantes sont affichées successivement: 1 : Température de l eau régulée: température de l eau que l unité essaie de maintenir au point de contrôle. 2: Type d exploitation de l unité Arrêt local. Marche en mode local Marche en mode local Suivant l'horloge unité. Affiché si la carte "CCN/clock" est installée. Contrôle CCN. Affiché si la carte "CCN/clock" est installée. Contrôle à distance. Unité maître. 3: Etat de l unité Arrêt: l unité est arrêtée et autorisée à démarrer. Prête: l'unité est autorisée à démarrer. Délai: le démarrage de l unité est différé. Ce délai est après la mise en de l unité. Ce délai peut être configuré dans le menu Configuration Client. Arrêt: l'unité est en train de s'arrêter. Marche: l unité est en fonctionnement ou autorisée à démarrer. Arrêt en défaut. Limitation: les conditions de fonctionnement n'autorisent pas le fonctionnement total de l'unité. Dégivrage: un circuit est en dégivrage. 4 : Etat occupé / inoccupé de l unité Occupé: unité en mode occupé Inoccupé: unité en mode inoccupé 5 : Mode de fonctionnement / Froid: l unité fonctionne en Chaud: l'unité fonctionne en Attente: l'unité est en mode bascule / auto et est en attente Chaud + : l'unité fonctionne en (compresseurs) et (ière). Fonctionnement HSM seulement. 6: Alarme Alarme: l unité est complètement arrêtée en raison d un défaut Alerte: L unité a un défaut mais n est pas complètement arrêtée. 7 : Etat Maître/Esclave Maître: Le contrôle maître/esclave est et l unité est le maître Esclave: Le contrôle maître/esclave est et l unité est l esclave. Codes modes s. Tous les modes s sont affichés tour à tour. Cet item est masqué lorsque aucun mode n'est. Une pression sur la touche entrée pendant l'affichage d'un code provoque le défilement d'un texte descriptif du mode correspondant au code sur l'afficheur à 4 digits. Voir la description des modes dans le tableau suivant. Mode occupé/inoccupé, en cours, de l unité. Affiché si la carte "CCN/clock" est installée. Occupé Inoccupé La valeur est affichée alternativement avec «Forc» quand l unité est en contrôle CCN et si cette variable est forcée par CCN. Délai au démarrage. Cet item indique les minutes devant s'écouler avant que l unité soit autorisée à démarrer. Ce délai au démarrage est toujours activé lors d'une demande de mise en route de l unité. Le délai peut être configuré dans le menu configuration utilisateur 1. Sélection /. Ce point est accessible en lecture écriture lorsque l'unité est en mode de contrôle local. Affiché seulement lorsque l'unité est en type d'exploitation LOFF, LOn ou LSC. Affiché pour les pompes à chaleur ou si l'unité contrôle une ière. Sélection mode de fonctionnement Sélection mode de fonctionnement Sélection mode de fonctionnement bascule / automatique. Affiché seulement si la fonction bascule auto est validée (menu configuration Utilisateur 1) Mode Froid/Chaud. Cet item indique si l unité fonctionne en Froid ou en Chaud. Affiché si l unité contrôle une ière. Chaud Froid Attente: l'unité est en mode bascule / auto et est en attente Chaud + : l'unité fonctionne en (compresseurs) et (ière). Fonctionnement HSM seulement. La valeur est affichée alternativement avec «Forc» quand l unité est en mode CCN et si cette variable est forcée par CCN Puissance totale active de l unité. Il s agit du pourcentage de puissance de l'unité utilisée. Puissance totale active du circuit A. Il s agit du pourcentage de puissance du circuit A utilisé. Puissance totale active du circuit B. Il s agit du pourcentage de puissance du circuit B utilisé. Sur les unités à double circuit seulement Puissance étages électriques s. Affiché seulement pour les pompes à chaleur et si l'unité contrôle des étages électriques additionnels. Limitation de puissance en cours. Il s agit de la puissance maximum que l unité est autorisée à exploiter. Voir section 5.7. La valeur est affichée alternativement avec «Forc» quand l unité est en mode CCN et si cette variable est forcée par CCN. Limitation de puissance en cours sur le reisseur suiveur. Affiché lorsque le contrôle maître/esclave est sélectionné. Sélection Consigne en mode Local. Ce point est accessible en lecture/écriture. Affiché seulement lorsque l unité est en type d exploitation LOFF, LOn ou LSc. SP1 = consigne / 1 S = consigne / 2 SP3 = consigne 3 Auto = le point de consigne dépend de programmation horaire 2 (programme horaire de sélection point de consigne). Voir sections et
16 MENU INFORMATIONS (3) (SUITE) ITEM FORMAT UNITES 13 [2] occu unoc Forc 14 ±nn.n C 15 ±nn.n Forc C 16 ±nn.n C Mode occupation point de consigne. Affiché si la carte "CCN/clock" est installée. Occupé: le point de consigne 1 est Inoccupé: le point de consigne 2 est La valeur est affichée tour à tour avec «Forc» lorsque l unité est en mode CCN et si cette variable est forcée par CCN. Point de consigne. Il s agit du point de consigne / en cours: points de consigne / 1,2 ou 3. Point de contrôle. C est le point de consigne utilisé par le contrôle pour le maintien de la température d'entrée ou de sortie d'eau (suivant configuration). Point de contrôle = point de consigne + décalage. Voir section 5.6. La valeur est affichée alternativement avec «Forc» lorsque l unité est en mode CCN et si cette variable est forcée par CCN Température de l eau contrôlée. Température de l eau que l unité essaie de maintenir au point de contrôle. 1 Cet item est masqué lorsqu il est nul 2 Cet item est affiché seulement dans certaines configurations. 3 L accès à ce menu ne se fait qu en lecture sauf pour l item 10 qui peut être forcée lorsque l unité est en mode d exploitation Local. DES MODES DE FONCTIONNEMENT (ITEM 1 DU MENU INFORMATIONS) N MODE NOM 1 Délai au démarrage 2 2 ème point de consigne / 3 3 ème point de consigne 4 Décalage consigne 5 Bascule auto / active 6 Limitation de puissance active 7 Rampe de montée en puissance active 8 Réchauffeur d'échangeur à eau ou de réchauffeur batterie à air 9 Inversion de pompe évaporateur en cours 10 Démarrage périodique de la pompe évaporateur 11 Mode de condensation nuit 12, 13 Protection basse température d aspiration 14, 15 Protection haute pression 16, 17 Dégivrage 18 Protection basse température d entrée d eau en mode 19, 20 Protection gaz en mode 21, 22 Protection basse température d aspiration en mode 23 Chaudière active 24 Etages électriques s 25 Unité en contrôle SM 26 Liaison maître/esclave active Le délai au démarrage est après toute mise en de l unité. Si le délai n est pas écoulé, le mode est. Le délai est configuré dans le menu Configuration Utilisateur 1. Le deuxième point de consigne / est. Voir section Le troisième point de consigne est. Voir section Avec ce mode, l unité utilise la fonction décalage pour ajuster la consigne de température de sortie ou d'entrée d eau. Voir section 5.6. Lorsque l'unité est en mode auto, le basculement / est fait automatiquement en fonction de la température extérieure. Voir section 5.2. Avec ce mode, la puissance à laquelle l unité est autorisée à fonctionner, est limitée. Voir section 5.7 La rampe de montée en puissance est active. Dans ce mode, le taux (en C/min) de baisse ou de hausse (mode ) de la température d'eau contrôlée est limitée à une valeur préétablie afin d éviter toute surcharge des compresseurs. La fonction de rampe doit être configurée (voir menu Configuration Utilisateur 1). Les valeurs des rampes peuvent être modifiées (Voir menu Consigne) Le réchauffeur de l échangeur à eau ou de batterie à air est. Voir section 5.5. Deux pompes à eau de l évaporateur sont installées sur l unité et une inversion entre pompes est en cours. Voir section 5.2. L unité est arrêtée et sa pompe est mise en chaque jour à 14 heures pendant deux secondes. Cette fonction doit être configurée dans le menu Configuration Utilisateur 1. Voir section 5.3 et Le mode nuit est. Les ventilateurs tournent en vitesse lente (si les conditions d exploitation le permettent), et la puissance de l unité peut être limitée. Voir section 5.8 et = circuit A et 13 = circuit B. L'unité est en mode. La protection circuit en basse température d aspiration à l évaporateur est active. Dans ce mode, la puissance du circuit n est pas autorisée à monter, et le circuit peut être éventuellement délesté. 14 = circuit A et 15 = circuit B. L'unité est en mode. Le circuit est en mode de protection haute pression car le seuil de protection HP est dépassé. Le circuit a été délesté et sa puissance n est pas autorisée à augmenter. 16 = circuit A et 17 = circuit B. L unité est en mode et la séquence de dégivrage est active sur le circuit considéré. L unité est en mode et le démarrage des compresseurs n est pas autorisé parce que la température d entrée d eau est inférieure à 10 C. 19 = circuit A et 20 = circuit B. L unité est en mode et la protection gaz au refoulement est active. Dans ce mode, la puissance du circuit n est pas autorisée à augmenter et le circuit peut éventuellement être délesté ou passer en mode dégivrage. 21 = circuit A et 22 = circuit B. L unité est en mode et la protection basse température d'aspiration est active. Dans ce mode, la puissance du circuit n est pas autorisée à augmenter et le circuit peut éventuellement être délesté ou passer en mode dégivrage. L unité contrôle une ière et celle ci est en fonctionnement. Voir section 5.13 L unité contrôle des étages électriques additionnels et ceux ci sont en fonctionnement. Voir section 5.12 L unité est sous contrôle d un System Manager (FSM, CSM III, ou HSM) L unité est connectée à une deuxième unité par une liaison maître/esclave et le mode maître/esclave est. 16
17 4.3.6 Description du menu TEMPERATURES Description du menu PRESSIONS MENU TEMPÉRATURES [2] ITEM FORMAT UNITÉS 0 ±nn.n C Température d entrée d eau à l'échangeur 1 ±nn.n C Température de sortie d eau à l'échangeur 2 ±nn.n C Température extérieure 3 ±nn.n C Température saturée de refoulement, circuit A 4 ±nn.n C Température saturée d aspiration, circuit A 5 [1] ±nn.n C Température saturée de refoulement circuit B 6 [1] ±nn.n C Température saturée d aspiration, circuit B 7 [1] ±nn.n C Température de dégivrage, circuit A 8 [1] ±nn.n C Température de dégivrage, circuit B 9 [1] ±nn.n C Température d'eau système. Utilisée pour le contrôle maître/esclave. MENU PRESSIONS [2] ITEM FORMAT UNITÉS 0 nnnn kpa Pression de refoulement, circuit A. Pression relative. 1 nnn kpa Pression d aspiration, circuit A. Pression relative. 2 [1] nnnn kpa Pression de refoulement, circuit B. Pression relative. 3 [1] nnn kpa Pression d aspiration, circuit B. Pression relative. Notes 1 Cet item n est affiché que dans certaines configurations. 2 L accès à ce menu ne se fait qu en mode lecture. Notes 1 Cet item n est affiché que dans certaines configurations. 2 L accès à ce menu ne se fait qu en mode lecture Description du menu CONSIGNES MENU CONSIGNES [2] ITEM FORMAT UNITÉS ECHELLE 0 ±nn.n C Voir tableau cidessous 1 ±nn.n C Voir tableau cidessous 2 nnn C Voir tableau cidessous 3[1] nnn C Voir tableau cidessous 4[1] nn.n C Voir tableau cidessous 5 [1] +/nn.n C 3.8 à 50 6[1] +/nn.n C 0 à 46 7 nnn % 0 à 100 8[1] nnn % 0 à 100 9[1] nnn % 0 à [1] ±nn.n C/min 0.1 à [1] ±nn.n C Voir tableau cidessous 12 [1] ±nn.n C Voir tableau cidessous 13 [1] ±nn.n C Voir tableau cidessous 14 [1] ±nn.n C Voir tableau cidessous 15[1] ±nn.n C Voir tableau cidessous 16[1] ±nn.n C 16 à 16 Cet item permet d afficher et de modifier le point de Consigne 1* Cet item permet d afficher et de modifier le point de Consigne 2* Cet item permet d afficher et de modifier le point de consigne 1*. Affiché pour les pompes à chaleur seulement. Cet item permet d afficher et de modifier le point de consigne 2*. Affiché pour les pompes à chaleur seulement. Cet item permet d afficher et de modifier le point de consigne 3*. Affiché pour les pompes à chaleur seulement. Seuil de bascule de automatique en mode. Cet item permet d afficher et de modifier le seuil de température extérieure auquel l unité bascule automatiquement en mode. Voir section 5.2. Affiché uniquement lorsque la fonction bascule / auto est validée. Seuil de bascule de automatique en mode. Cet item permet d afficher et de modifier le seuil de température extérieure auquel l unité bascule automatiquement en mode. Affiché uniquement lorsque la fonction bascule / auto est validée. Le seuil doit être 3,8 C inférieur au seuil sans quoi la nouvelle consigne sera rejetée. Point de consigne de limitation de puissance 1. Limitation par contact sec. Cet item est utilisé pour définir la puissance maximale que l unité est autorisée à mettre en fonction lorsque le ou les contacts de limitation de puissance activent la limitation 1. La gestion des contacts dépend du type d unité et de la configuration. Voir section et Point de consigne de limitation de puissance 2. Limitation par contact sec. Cet item est utilisé pour définir la puissance maximale que l unité est autorisée à mettre en fonction lorsque les contacts de limitation de puissance activent la limitation 2. La gestion des contacts dépend du type d unité et de la configuration. Affiché et utilisé pour les unités bicircuits seulement. Voir section la description de la gestion des contacts. Point de consigne de limitation de puissance 3. Limitation par contact sec. Cet item est utilisé pour définir la puissance maximale que l unité est autorisée à mettre en fonction lorsque les contacts de limitation de puissance activent la limitation 2. Affiché et utilisé pour les unités bicircuits seulement. Voir section la description de la gestion des contacts. Valeur de la rampe ou. Ce paramètre est seulement accessible si la fonction rampe est validée dans le menu Configuration Utilisateur 1. Cet item fait référence aux taux maximum de baisse en mode ou de hausse en mode, de température en C dans l échangeur à eau. Lorsque la montée en puissance de l'unité est effectivement limitée par la rampe, le mode 7 est. Seuil pour décalage nul en mode ** Seuil pour décalage maximum en mode ** Valeur du décalage maximum en mode.** Seuil pour décalage nul en mode ** Seuil pour décalage maximum en mode ** Valeur du décalage maximum en mode. ** 1 Cet item n est affiché que dans certaines configurations. 2 Tous les paramètres contenus dans ce tableau peuvent être modifiés. * Ces points de consigne peuvent être utilisés pour le contrôle de la température de l eau de sortie ou d entrée évaporateur. L unité contrôle, par défaut, la température de retour d'eau à l évaporateur. Le contrôle de la température de départ d'eau à l'évaporateur nécessite une modification de paramètres dans le menu Configuration Service. ** Ces paramètres ne sont accessibles que lorsque le décalage basé sur la température extérieure ou le delta T a été validé dans le menu Configuration Utilisateur 1. Voir section et
18 CONTROLE SUR LA TEMPERATURE DE SORTIE DE L ECHANGEUR CONSIGNE en C R22/R407c Minimum Eau 5,0 Medium brine 0,0 Brine 10,0 Maximum 20,0 Consigne par défaut 6,0 Minimum 20,6 Maximum 56,1 Consigne par défaut 48,0 LIMITE DES SEUILS DE DÉCALAGE EN MODE FROID OU CHAUD Seuil pour décalage nul maximum Décalage basé sur la 10 à 51 C 10 à 51 C température extérieure Décalage basé sur le 0 à 11.1 C 0 à 11.1 C Delta T CONTROLE SUR LA TEMPERATURE D ENTREE DE L ECHANGEUR CONSIGNE en C R407c Minimum Eau 11,1 Medium brine 6,1 Brine 3,9 Maximum 26,1 Consigne par défaut 12,0 Minimum 14,4 Maximum 50,0 Consigne par défaut 42, Description du menu ENTRÉES MENU ENTRÉES [2] ITEM FORMAT UNITÉS 0 open/clos 1 [1] open/clos 2 open/clos 3 open/clos 4 [1] open/clos 5[1] open/clos 6[1] open/clos 7 open/clos 8 b 1 b 2 b 3 91] b 1 b 2 b 3 Etat du contact à distance 1. Lorsque la fonction bascule / auto est n est pas validée (Configuration Utilisateur 1) ce contact est utilisé pour mettre en et arrêter l unité. Lorsque la fonction bascule / auto est validée ce contact est multiplexé avec le contact 2 afin de permettre à la fois la mise en arrêt ou de l unité et la sélection du mode de fonctionnement //auto. Ce contact n est pris en compte que lorsque l unité est sous contrôle d exploitation à distance (rem). Voir section 3.6 la description des connexions de ce contact. Etat du contact à distance 2. Lorsque la fonction bascule / auto est n est pas validée (Configuration Utilisateur 1) ce contact est utilisé pour la sélection du mode de fonctionnement ou. Lorsque la fonction bascule / auto est validée ce contact est multiplexé avec le contact 1 afin de permettre à la fois la mise en arrêt/ de l unité et la sélection du mode de fonctionnement //auto. Ce contact n est pris en compte que lorsque l unité est sous contrôle d exploitation à distance (rem). Voir section 3.6 la description des connexions de ce contact. Etat du contact à distance 3. Le fonctionnement de ce contact dépend du type d unité. Unité simple circuit: ce contact peut être utilisée soit, pour limiter la puissance de l unité, soit, pour sélectionner un point de consigne, selon la Configuration Utilisateur. Ce contact, lorsqu il est utilisé pour la sélection d un point de consigne n est que lorsque l unité est en type d exploitation à distance. Par contre, lorsqu il est utilisé pour limiter la puissance de l unité, ce contact est dans tous les types d exploitation. Contact ouvert: la puissance de l unité n est pas limitée ou l unité régule en fonction du point de consigne 1. Contact fermé: la puissance de l unité est limitée à la consigne de limitation 1 ou l unité régule en fonction du point de consigne 2. Voir section , la configuration du contact 3 section 5.6.1, la description de la sélection du point de consigne, section 5.7, la description de la fonction limitation de puissance et section 3.6, la description de la connexion du contact 3 pour les unités monocircuit. Unité à double circuit: ce contact est multiplexé avec le contact 4 afin de permettre la sélection d une limitation de puissance. Ce contact est dans tous les types d exploitation. Voir section la description de ce contact et section 5.7 la description de la fonction limitation de puissance. Etat du contact à distance 4. Ce contact n est utilisé que pour les unités à double circuit: ce contact est multiplexé avec le contact 3 afin de permettre la sélection d une limitation de puissance. Ce contact est dans tous les types d exploitation. Voir section la description de ce contact et section 5.7 la description de la fonction limitation de puissance. Etat du contact à distance 5. Ce contact n est utilisé que pour les unités à double circuit: ce contact est multiplexé avec le contact 6 afin de permettre la sélection d un point de consigne. Ce contact n est que lorsque l unité est en type d exploitation à distance. Voir section la description de ce contact et section la description de la fonction sélection de point de consigne. Etat du contact à distance 6. Ce contact n est utilisé que pour les unités à double circuit: ce contact est multiplexé avec le contact 5 afin de permettre la sélection d un point de consigne. Ce contact n est que lorsque l unité est en type d exploitation à distance. Voir section la description de ce contact et section la description de la fonction sélection de point de consigne. État boucle sécurité. L'ouverture de contact entraîne l'arrêt de l'unité ou empêche son démarrage et génère une alarme. Ce contact est utilisé pour contrôler la circulation d eau. De plus, un dispositif de sécurité client peut être connecté en série à ce contact (Voir section 3.6). État de fonctionnement de la pompe à eau. Si ce contact s ouvre alors qu une pompe d évaporateur a reçu l ordre de, cela déclenche une alarme de défaillance pompe. Contacts de défaut compresseur, circuit A b1 = défaut A1 b2 = défaut A2 b3 = défaut A3 Contacts de défaut compresseur, circuit B b1 = défaut B1 b2 = défaut B2 b3 = défaut B3 1 Cet item n est affiché que dans certaines configurations. 2 L accès à ce menu ne se fait qu en lecture. 18
19 Description du menu SORTIES /TESTS Généralités Ce menu affiche l état des sorties du régulateur. De plus, lorsque la machine est à l arrêt total (LOFF), les sorties peuvent être actionnées pour des tests manuels ou automatiques (l accès aux tests est contrôlé par un mot de passe) Description du menu ETAT DES SORTIES ET MENU TESTS [2] [3] ITEM FORMAT UNITÉS 0 b 1 b 2 b 3 test FAIL Good 1 [1] b 1 b 2 b 3 test FAIL Good 2 [1] StoP LOW HIGH test 3 [1] StoP LOW HIGH test 4 [1] b 1 b 2 5 [1] On Stop test FAIL Good Forc 6 [1] On OFF test FAIL Good Forc 7 On OFF test État des compresseurs, circuit A b1 = compresseur A1 b2 = compresseur A2 b3 = compresseur A3 En mode test, les flèches de déplacement permettent d afficher successivement 001, 010 et 100 de manière à autoriser alternativement le forçage des sorties du compresseur. Pendant la phase de test, la durée de des compresseurs est limitée à 10 secondes. Il n est alors plus possible de redémarrer le compresseur avant 30 secondes. Lorsque le test est terminé l affichage suivant apparaît: Fail: affiché si le test a échoué parce que le compresseur ne s'est pas mis en ou fonctionnait en rotation inverse. Good: affiché si le test a réussi État des compresseurs, circuit B, unité bicircuit seulement b1 = compresseur B1 b2 = compresseur B2 b3 = compresseur B3 En mode test, voir cidessus. État du ventilateur bivitesse, circuit A Stop: le ventilateur est à l arrêt Low: le ventilateur est en vitesse lente High: le ventilateur est en vitesse rapide État du ventilateur bivitesse, circuit B Stop: le ventilateur est à l arrêt Low: le ventilateur est en vitesse lente High: le ventilateur est en vitesse rapide Etat des ventilateurs monovitesse. b1 = ventilateur A2 b2 = ventilateur B2 Seulement pour les unités de type bicircuit. État de la commande de la pompe à eau n 1 de l évaporateur. Non affiché si l unité ne contrôle pas de pompe. On: la pompe fonctionne Stop: la pompe est à l arrêt Forc: Cet item est affiché uniquement si l unité est arrêtée localement (LOFF). La sélection de cet item permet de mettre la pompe en sans retard et pour une durée illimitée. La pompe reste en jusqu à ce qu une touche, quelle qu elle soit, de l interface utilisateur soit pressée: elle est alors immédiatement arrêtée. Si l unité est en contrôle CCN, l état de la pompe est affiché alternativement avec Forc si son état est forcé par CCN. Au cours de la phase de test, l alimentation de la pompe est mise en pendant seulement 10 secondes. Lorsque le test est terminé, l affichage suivant apparaît: Fail: affiché si le test a échoué parce que la pompe ne s'est pas mise en. Good: affiché si le test a réussi État de la commande de la pompe à eau n 2 de l évaporateur. Non affiché si l unité ne contrôle pas une pompe secondaire. On: la pompe fonctionne Stop: la pompe est à l arrêt Forc: Cet item est affiché uniquement si l unité est arrêtée localement (LOFF). La sélection de cet item permet de mettre la pompe en sans retard et pour une durée illimitée. La pompe reste en jusqu à ce qu une touche, quelle qu elle soit, de l interface utilisateur soit pressée.: elle est alors immédiatement arrêtée. Si l unité est en contrôle CCN, l état de la pompe est affiché alternativement avec Forc si son état est forcé par CCN. Au cours de la phase de test, id cidessus. État de la commande réchauffeur d échangeur à eau / réchauffeur batterie à air circuit A. Voir section 5.5 et
20 ETAT DES SORTIES ET MENU TESTS [2] [3] ITEM FORMAT UNITÉS 8[1] On Etat du réchauffeur batterie, circuit B. Cet item est affiché seulement pour les unités de type pompe à chaleur bicircuit. OFF test 9 b 1 b 2 test 10 [1] On OFF test 11[1] nnn % test 12[1] nnn % test 13[1] b 1 b 2 test 14[1] b 1 b 2 b 3 b 4 test 15[1] YES no test % 16 Auto test État de la commande Sorties alarme b1 = alarme circuit A b2 = alarme circuit B En mode test, les touches de flèches de déplacement affichent successivement 01 et 10, afin d'autoriser alternativement le forçage de chaque sortie alarme. État de la commande Chaudière. Affiché si l unité contrôle une ière. Voir section Vitesse ventilateur variable, circuit A. Affiché si l unité contrôle un ventilateur à vitesse variable Vitesse ventilateur variable, circuit B. Dans le cas de circuit double uniquement. Affiché si l unité contrôle un ventilateur à vitesse variable. Etat des vannes 4 voies d inversion de cycle. En mode test, les flèches de déplacement affichent successivement 01 et 10, afin d autoriser alternativement le test de chaque vanne. b1 = vanne circuit A b2 = vanne circuit B Cet item est affiché seulement pour les unités de type pompe à chaleur Etat des étages électriques additionnels. b1 = étage 1 b2 = étage 2 b3 = étage 3 b4 = étage 4 En mode test, les flèches de déplacement affichent successivement 0001, 0010, 0100 et 1000 afin d autoriser alternativement le forçage de chaque étage électrique. Cet item est affiché seulement pour les unités de type pompe à chaleur contrôlant des étages électriques additionnels. Voir section Utilisé uniquement pour l interface locale. Allume ou fait clignoter toutes les diodes et blocs, afin de vérifier qu ils fonctionnent correctement. Test automatique. La sélection de cet item permet d activer la fonction test automatique. 1 Cet item n est affiché que dans certaines configurations. 2 Un test n est possible que si l unité est en Arrêt Local et si tous les compresseurs sont arrêtés. 3 Le mot de passe n est utile que pour faire le test. Test affiché au cours du test, alternativement avec la valeur de l item Tests manuels Cette fonction permet à l utilisateur de tester les sorties individuellement lorsque la machine est en arrêt total (LOFF). Pour effectuer un test manuel, utiliser les touches de flèches de déplacement pour accéder à la sortie à tester et appuyer sur la touche Entrée (plus de 2 secondes) pour activer le mode modification. Le mot de passe est automatiquement demandé s il n a pas été validé précédemment. La diode Sorties/Test de l interface utilisateur se met à clignoter. Entrer la valeur de test désirée et appuyer de nouveau sur la touche Entrée pour démarrer le test. Pendant la phase de test, TESt est affiché en alternance avec la valeur testée sur l afficheur à 4 digits. La diode Sorties/Tests cesse de clignoter. Appuyer sur la touche Entrée ou une flèche de déplacement pour arrêter le test Tests automatiques La fonction test automatique vérifie la cohérence des entrées analogiques et active les sorties en séquence. Pour chaque test, «t XX» est affiché à l interface utilisateur, «xx» indiquant le numéro de test en cours. Lorsque un test est terminé, le test suivant est automatiquement activé. Si un test échoue, un message d erreur ainsi qu un numéro d erreur est affiché. La procédure de test automatique est alors interrompue. Lorsque tous les tests ont été effectués, un message de fin de test est affiché. Le tableau cidessous décrit les messages affichés à l interface pendant la séquence de test automatique. TEXTE Thermistor test failed [XX] Pressure test failed [XX] Output test failed [XX] Input test failed [XX] Press enter if test [XX] correct oat [value] press enter if test [XX] correct Auto test completed Le test numéro XX sur sonde de température a échoué Le test numéro XX sur sonde de pression à échoué Le test numéro XX sur sortie à échoué Le test numéro XX sur entrée à échoué Demande à l opérateur de valider le test XX Demande à l opérateur de valider la valeur affichée de température extérieure. Test numéro XX Test auto terminé Eventuellement, un message est affiché demandant à l opérateur une validation avec la touche Entrée lorsque le contrôle ne peut vérifier automatiquement une valeur de sonde ou l état d une sortie. Dans le cas où la valeur lue ou l état de la sortie est incorrecte, l opérateur doit appuyer sur toute touche différente de la touche Entrée pour annuler la procédure de test automatique. 20
30RA/RH B 30RY/RYH B Régulation PRO-DIALOG
30RA/RH B 30RY/RYH B Régulation PRODIALOG AQUASNAP Instructions de fonctionnement et d'entretien Table des matières 1 MESURES DE SÉCURITÉ... 4 1.1 Généralités... 4 1.2 Protection contre les électrocutions...
30RB / 30RQ. Régulation PRO-DIALOG. Instructions de fonctionnement et d entretien
R 30RB / 30RQ Régulation PRO-DIALOG A B C A B C Instructions de fonctionnement et d entretien Table des matières 1 - MESURES DE SÉCURITÉ...4 1.1 - Généralités...4 1.2 - Protection contre les électrocutions...4
Séries 30GX et 30HXC. Régulation PRO-DIALOG Refroidisseur d'eau à condensation par air / eau. 50 Hz GLOBAL CHILLER
Séries 30GX et 30HXC Régulation PRO-DIALOG Refroidisseur d'eau à condensation par air / eau 50 Hz GLOBAL CHILLER Instructions d'installation, de fonctionnemen et d'entretien Table des matières 1 - CONSIDERATIONS
30RA/RH 005 013. Enfriadores de agua refrigerados por aire. Refroidisseurs de liquide à condensation par air. Interfaz de servicio
30RA/RH 005 013 Refroidisseurs de liquide à condensation par air Enfriadores de agua refrigerados por aire Régulation PRODIALOG Control PRODIALOG Interface de service Interfaz de servicio INTERFACE DE
Séries 30HZ / HZV / GK Régulation PRO-DIALOG. Refroidisseur de liquide à condensation par eau et par air. 50 Hz
Séries 30HZ / HZV / GK Régulation PRODIALOG Refroidisseur de liquide à condensation par eau et par air 50 Hz Instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien Les graphiques montrés en page
GUIDE D UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE
GUIDE D UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE REFROIDISSEUR SCROLL A AIR ET POMPE A CHALEUR RÉGULATEUR MICROTECH III Version de logiciel 3.01.A D-EOMHP00604-14FR Table des matières 1 Introduction... 7 1.1