Source: http://slideplayer.it/slide/932966/
Timestamp: 2017-07-21 07:15:44+00:00
Document Index: 129220865

Matched Legal Cases: ['arte 14', 'arte 14', 'arte 4', 'arte 19', 'arte 0', 'arte 29', 'arte 2']

L’EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO DEI SISTEMI FIRE&GAS - ppt scaricare
PubblicatoFilumena Puglisi
Presentazione sul tema: "L’EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO DEI SISTEMI FIRE&GAS"— Transcript della presentazione:
L’EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO DEI SISTEMI FIRE&GASIng. Fabio Massimo Turani FORUM PREVENZIONE INCENDI 2012
GLI STANDARD PROGETTUALISISTEMI DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO (FDAS) SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS (GDS) SISTEMI DI ALLARME VOCALE PER SCOPI DI EMERGENZA (SSEP)
GLI STANDARD PROGETTUALIFDAS UNI 9795:2010: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio UNI CEN/TS 54-14:2004 : Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione NFPA 72:2010: National fire alarm and signaling code
GLI STANDARD PROGETTUALIFDAS UNI 9795 Progettazione TS 54-14 Progettazione EN 54-1 Funzioni EN 54-13 Compatibilità dei componenti
GLI STANDARD PROGETTUALIGDS CEI EN :2009: Rilevatori di gas infiammabili - Scelta, installazione, uso e manutenzione dei rilevatori di gas infiammabili e ossigeno CEI EN :2010: Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici CEI UNI EN :2002: Atmosfere nei luoghi di lavoro - Costruzioni elettriche utilizzate per la rilevazione e misura dirette di concentrazioni di gas e vapori tossici - Parte 4: Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione
GLI STANDARD PROGETTUALISSEP UNI ISO :2010: Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Parte 19: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza
GLI STANDARD PROGETTUALISICUREZZA FUNZIONALE IEC ed.2.0: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems Non sono norme armonizzate (ma normative di base) Largo utilizzo nel settore chimico/petrolchimico Le funzioni antincendio diventano funzioni strumentate di sicurezza
FUNZIONI DI CONTROLLO (AZIONI)STANDARD PROGETTUALI e NORME DI PRODOTTO RIVELAZIONE/ATTIVAZIONE FUNZIONI DI CONTROLLO (AZIONI) FUNZIONI LOCALI FUNZIONI REMOTE EN 54-1:2011
STANDARD PROGETTUALI eNORME DI PRODOTTO EN 54-2, EN 54-13 (CIE) EN 54-4 (PSE) EN 54-16 (VACIE) DATA COMM. INTERFACE EN 54-2, EN 54-18 EN 54-21 (ROUTING)
IL CONTROLLO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIOSTANDARD PROGETTUALI e NORME DI PRODOTTO IL CONTROLLO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO SISTEMI FIRE FIGHTING SISTEMI NON FIRE FIGHTING ESTINZIONE A GAS (EN ) SERRANDE TAGLIAFUOCO (EN 15650) E GLI ALTRI IMPIANTI? FERMI ELETTROMAGNETICI E SISTEMI DI CONTROLLO ELETTRICO (EN 14637) EVACUATORI DI FUMO E CALORE (EN 12101)
IMPIANTI FIRE FIGHTINGSTANDARD PROGETTUALI e NORME DI PRODOTTO IMPIANTI FIRE FIGHTING ESTINZIONE A SCHIUMA (EN ) EN 54, EN IMPIANTI SPRINKLER (EN 12259, EN 12845) EN 54 O “ADEGUATE SPECIFICHE TECNICHE” EN 54 O “APPROPRIATE SPECIFICATIONS VALID IN THE PLACE OF USE” IMPIANTI SPRAY AD ACQUA (TS 14816) EN 54, EN , VINCOLI SULLA RIVELAZIONE INCENDI (25 MQ) IMPIANTI A POLVERE (EN ) IMPIANTI AD AEROSOL (UNI ISO 15779) EN 54, EN
STANDARD PROGETTUALI eNORME DI PRODOTTO LO STANDARD EN 54-13 STANDARD POCO CONOSCIUTO DEFINISCE I REQUISITI PER LA COMPABILITA’ E LA INTERCONNESSIONE DEI COMPONENTI DI UN FDAS SI APPLICA ANCHE AI SISTEMI IN RETE E GERARCHICI DIFFERENZIA COMPONENTI DI TIPO 1 (PREVISTI DA STANDARD EN O NAZIONALI) E TIPO 2 (NON REGOLAMENTATI) I SISTEMI DI BUILDING MANAGEMENT E LE STAZIONI DI TELESORVEGLIANZA NON SONO CONSIDERATE PARTE DEL FDAS! LA VALUTAZIONE E’ A CARICO DEL COSTRUTTORE O DELLA “TESTING AUTHORITY” (?)
COME SI VERIFICA LA CONFORMITÀ?STANDARD PROGETTUALI e NORME DI PRODOTTO “safety devices, controlling devices and regulating devices intended for use outside potentially explosive atmospheres but required for or contributing to the safe functioning of equipment and protective systems with respect to the risks of explosion are also covered by the scope of this Directive” (Direttiva ATEX) COME SI VERIFICA LA CONFORMITÀ? EN : RIVELAZIONE GAS
STANDARD PROGETTUALI e NORME DI PRODOTTOVALUTAZIONE DI CONFORMITÀ SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS DIPENDENZA DALLA CATEGORIA (1, 2, 3, M1, M2) CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 ESAME CE DEL TIPO (ANNEX III) ESAME CE DEL TIPO (ANNEX III) GARANZIA QUALITA’ PRODUZIONE (ANNEX IV) O VERIFICA SU PRODOTTO (ANNEX V) CONFORMITA’ AL TIPO (ANNEX VI) O GARANZIA QUALITA’ PRODOTTO (ANNEX VII) L’ESAME DEL TIPO RICHIEDE UN ENTE NOTIFICATO! SECONDO QUALI STANDARD?
STANDARD PROGETTUALI eNORME DI PRODOTTO CEI EN :2010: Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali CEI EN :2009: Atmosfere esplosive - Parte 29-1: Rilevatori di gas infiammabili - Requisiti generali e di prestazione CEI EN 50104:2011: Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno - Requisiti di funzionamento e metodi di prova CEI EN 50271:2011: Costruzioni elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili, gas tossici od ossigeno - Prescrizioni e prove per le costruzioni che utilizzano software e/o tecnologie digitali
STANDARD PROGETTUALI eNORME DI PRODOTTO CEI UNI EN :2002: Atmosfere nei luoghi di lavoro - Costruzioni elettriche utilizzate per la rilevazione e misura dirette di concentrazioni di gas e vapori tossici Parte 2: Prescrizioni sulle prestazioni per apparecchiature utilizzate per la misura di concentrazioni nella gamma dei valori limite (non ATEX) CEI EN 50270:2007: Compatibilità elettromagnetica Costruzioni elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili, gas tossici o ossigeno (Direttiva EMC)
Scaricare ppt "L’EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO DEI SISTEMI FIRE&GAS"
Sponsor dell’evento: Inquadramento generale della normazione tecnica per l’antincendio. Sul progetto