Source: http://docplayer.it/2016147-Impianti-fissi-di-estinzione-incendi-ad-alimentazione-idrica-e-gruppi-di-pressurizzazione.html
Timestamp: 2017-03-26 06:19:25+00:00
Document Index: 49413631

Matched Legal Cases: ['art. 13', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 8', 'art. 22', 'art. 22', 'art.10', 'art. 5', 'art. 256', 'art.04920']

IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI AD ALIMENTAZIONE IDRICA E GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - PDF
Download "IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI AD ALIMENTAZIONE IDRICA E GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE"
1 IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI AD ALIMENTAZIONE IDRICA E GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE SEMINARIO TECNICO SCUOLA DI FORMAZIONE OIC CAESAR S HOTEL CAGLIARI 14 OTTOBRE 20142 SICUREZZA ANTINCENDIO DEFINIZIONI3 SICUREZZA ANTINCENDIO La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. art. 13 D.Lgs , n 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n4 SICUREZZA ANTINCENDIO La SICUREZZA ANTINCENDIO è l insieme di misure, provvedimenti, accorgimenti e attenzioni intesi ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze. Allegato I DM 28/10/2005 Sicurezza nelle gallerie ferroviarie 45 Dm 10/03/1998 All. IArt.1.2 PERICOLO D INCENDIO Proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il POTENZIALE di causare un incendio RISCHIO D INCENDIO Probabilità che sia raggiunto il livello POTENZIALE di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell incendio sulle persone presenti VALUTAZIONE DEL RISCHIO D INCENDIO Procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO D INCENDIO R = F x M ALTA MEDIO ALTA PROTEZIONE Area di rischio INACCETTABILE MEDIO BASSA BASSA PREVENZIONE TRASCUR. MODESTA NOTEVOLE INGENTE 67 SICUREZZA ANTINCENDIO La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezzadei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. SICUREZZA ANTINCENDIO PREVENZIONE PROTEZIONE MISURE D ESERCIZIO ATTIVA PASSIVA 78 VALUTAZIONE DEL RISCHIO D INCENDIO COME SI REALIZZA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D INCENDIO? METODO PRESCRITTIVO Decreto Ministeriale 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro APPROCCIO INGEGNERISTICO Decreto del Ministro dell interno 9 maggio 2007 Direttive per l attuazione dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio9 VALUTAZIONE DEL RISCHIO D INCENDIO METODO PRESCRITTIVO Decreto Ministeriale 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Allegato I-Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro Allegato Art.1.4 -Criteri II- Misure per intese procedere a ridurre alla la probabilità valutazione di insorgenza dei rischi degli di incendio. La valutazione Allegato III-Misure dei rischi relative di incendio alle vie di si uscita articola in caso nelle di seguenti incendio fasi: Allegato IV-Misure a)individuazione per la rivelazione di ogni pericolo e l'allarme di in incendio caso incendio b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi Allegato V- Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi di incendio; Allegato VI- Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; Allegato d) valutazione VII- Informazione del rischio e formazione residuo di antincendio incendio; e) verifica Allegato della adeguatezza VIII- Pianificazione delle misure delle procedure di sicurezza da attuare esistenti in caso ovvero di incendio individuazione di Allegato IX-Contenuti minimi dei corsi di eventuali formazione per addetti alla prevenzione incendi, ulteriori lotta provvedimenti antincendio e gestione e misure delle necessarie emergenze, ad eliminare in relazione o al ridurre livello di i rischi rischio residui dell'attività di incendio. Allegato X-Luoghi di lavoro ove si svolgono attività dall'art. 6, comma 310 VALUTAZIONE DEL RISCHIO D INCENDIO APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO Decreto del Ministro dell interno 9 maggio 2007 Direttive per l attuazione dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio Applicazione dei principi Art. 3. ingegneristici, Analisi preliminare di (I regole fase) e di giudizi esperti basati sulla valutazione 3.1 scientifica Definizione del fenomeno progetto della combustione, degli 3.2 effetti Identificazione dell incendio degli obiettivi e del comportamento di sicurezza antincendio umano 3.3. Individuazione dei livelli di prestazione 3.4. Individuazione degli scenari di incendio di progetto Nasce per insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza processo architettonica di progettazione e/o costruttiva, prestazionale. ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia Art. 4. Analisi o ubicati quantitativa in ambiti (II urbanistici fase) di particolare 4.1 Scelta specificità dei modelli schematizzazione degli eventi che possono verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, dell edificio e degli occupanti, svolgono un ruolo fondamentale nell ambito del 4.2 Risultati delle elaborazioni11 DM 09/05/2007 La lettera Circolare n 4921 del 17/07/2007 chiarisce però che La metodologia stabilita dal DM 9/05/2007 è alternativa a quella prevista dal DM 4/05/1998 che il professionista, in accordo con il committente, può liberamente applicare sia per la: individuazione delle misure di sicurezza necessarie ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, che per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell ambito del procedimento di deroga NON VENGONO ASSOLUTAMENTE MESSE IN DISCUSSIONE LE REGOLE TECNICHE DI SETTORE CHE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE CONTINUARE AD ESSERE RISPETTATE.12 REGOLE TECNICHE VERTICALI Misure di prevenzione e protezione incendi per specifiche attività FONTE - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti Depositi di bombole di GPL Depositi di bombole di gas metano Serbatoi di gas GPL Grandi depositi di gas GPL Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi Reti distribuzione gas metano Distributori stradali di gas GPL Distributori in ambito nautico di GPL Distributori stradali di gas metano Oli minerali[ Contenitori rimovibili di carburante Distributori di carburanti Distributori di idrogeno per autotrazione Depositi soluzioni idroalcoliche Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti Fabbriche e depositi di fiammiferi Gruppi elettrogeni Locali di pubblico spettacolo Impianti sportivi Alberghi Edifici scolastici Ospedali e case di riposo Grandi magazzini Uffici Musei e gallerie Biblioteche e archivi Impianti termici a gas Impianti termici a gasolio Autorimesse Edifici di civile abitazione Ascensori e montacarichi 1213 TESTO UNICO DI PREVENZIONE INCENDI TESTO UNICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI Aprile 2014 RIORDINO E AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI BUONA TECNICA PRINCIPI Operare una semplificazione delle regole, garantendo contenuti chiari e stabili: meno prescrittive, maggiormente prestazionali, più flessibili; sostenibili (delega del Parlamento per Scuole e Ospedali); tutela della pubblica e privata incolumità in caso di incendio (con minori investimenti) 1314 TESTO UNICO DI PREVENZIONE INCENDI Che cosa cambia? 14 15 TESTO UNICO DI PREVENZIONE INCENDI Quali saranno i risultati? 1516 TESTO UNICO DI PREVENZIONE INCENDI 1617 SICUREZZA ANTINCENDIO SICUREZZA ANTINCENDIO PREVENZIONE PROTEZIONE MISURE D ESERCIZIO ATTIVA PASSIVA 1718 PROTEZIONE ANTINCENDIO Consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzionedei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi sulla MAGNITUDO dell evento. Gli interventi si suddividono in misure di protezione ATTIVA o PASSIVA in relazione alla necessità o meno dell intervento di un operatore o dell azionamento dell impianto. 1819 PROTEZIONE PASSIVA Distanze di sicurezza Resistenza al fuoco Compartimentazione Sistemi di vie d uscita Segnaletica di sicurezza Reazione al fuoco dei materiali 1920 PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI Impianti di rivelazione automatica incendi e segnalazione e di allarme Impianti estinzione o di controllo dell incendio Impianti di controllo e evacuazione di fumo e calore impianti di spegnimento automatici Impianti di spegnimento manuali 2021 IMPIANTI DI ESTINZIONE E CONTROLLO ELEMENTI COSTITUTIVI Riserva della sostanza estinguente idonea Sistema di erogazione ad azionamento automatico o manuale Centraline di controllo Rete di distribuzione Erogatori 2122 IMPIANTI DI ESTINZIONE E CONTROLLO Agente estinguente SCHIUMA CO2 ACQUA POLVERE ALTRI clean agents 2223 IMPIANTI DI ESTINZIONE E CONTROLLO IMPIANTI DI ESTINZIONE O DI CONTROLLO DELL INCENDIO AD ALIMENTAZIONE IDRICA IMPIANTI MANUALI A RETE DI IDRANTI O NASPI IMPIANTI AUTOMATICI SPRINKLERS 2324 IMPIANTI DI ESTINZIONE E CONTROLLO ELEMENTI COSTITUTIVI Riserva estinguente Gruppo Pressurizzazione Centraline di controllo Rete di distribuzione Erogatori 2425 IMPIANTI SPRINKLER Tipologia d impianto Ad umido A secco Alternativi A pre-allarme A diluvio 2526 IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA Decreto del Ministero dell Interno 20 Dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. IMPIANTI Impianti di rivelazione automatica incendi e segnalazione e di allarme Impianti estinzione o di controllo dell incendio Impianti di controllo e evacuazione di fumo e calore27 DISCIPLINA ANTINCENDIO Decreto Presidente Repubblica 1 Agosto 2011 n 151 Sostituisce il Decreto Min.Int. n 98 del 16/02/1982 Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi ELENCO DI 80 ATTIVITA SOGGETTE A CONTROLLO DEI VV.F. Classificate ciascuna in 3 categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio d incendio 2728 DISCIPLINA ANTINCENDIO Decreto Ministero dell Interno 7 Agosto 2012 disciplina le procedure del DPR 151/2011 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi Allegato I - Documentazione tecnica da allegare all istanza di valutazione del progetto Allegato II Certificazioni e dichiarazioni della SCIA Tabella III - Sottoclassificazione Attività Allegato IV Modifiche attività esistenti Rimodulazione della tabella delle Attività 2829 DISCIPLINA ANTINCENDIO Decreto Presidente Repubblica 1 Agosto 2011 n 151 CATEGORIE CATEGORIA A Attività a BASSO rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a MEDIO rischio CATEGORIA C Attività a ELEVATO rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 gg Avvio dell attivita tramite SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività CONTROLLI CON SOPRALLUOGO A CAMPIONE (entro i 60 gg) Rilascio su richiesta di copia del verbale di visita tecnica CONTROLLO CON SOPRALLUOGO (entro i 60 gg) Rilascio del CPI 2930 DPR 151/ COSA E CAMBIATO? Decreto Min.Int.n 98 del 16/02/1982 ATTIVITA 87 Locali adibiti all esposizione e/o vendita all ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi Allegato III DM 7/8/20012 ATTIVITA 69 Locali adibiti all esposizione e/o vendita all ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi CATEGORIA 1A Fino ai 600 mq CATEGORIA 2B Dai 600 ai 1500 mq CATEGORIA 3C Oltre i 1500 mq 3031 DPR 151/ COSA E CAMBIATO? Decreto Min.Int.n 98 del 16/02/1982 ATTIVITA 85 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone Allegato III DM 7/8/20012 CATEGORIA 1A Fino a 150 persone ATTIVITA 67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo,collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone CATEGORIA 2B Da 150 a 300 persone CATEGORIA 3B Asili nido CATEGORIA 4C Oltre 300 persone 3132 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Con esclusione delle seguenti: Attività a rischio rilevante di cui all All.I del DLgs 17/08/1999 n 334 Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi. Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica. Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto,gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi. Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite. Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica Attività rispondenti a regola tecnica verticale Edifici di interesse Storico destinati a biblioteche, archivi musei, gallerie e mostre (Attività 72) Distributori stradali di GPL (Attività 13) Contenitori fissi di GPL sopra i 5 mc e recipienti mobili sopra i 5000 Kg (Attività 4) Distributori di soluzioni idroalcoliche (Attività 15) Distributori stradali di gas naturale per autotrazione (Attività 13) Depositi gas petrolio liquefatto sopra i 5 mc e sotto i 13 mc (Attività 13)33 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Assume maggior importanza il ruolo del PROFESSIONISTA ANTINCENDIO Art. 1 del DM 7/08/2012 Professionista iscritto in albo professionale, che opera nell ambito delle proprie competenze e che sia scritto negli appositi elenchi del ministero dell Interno di cui all articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 N 13934 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 per gli impianti di protezione attiva disciplina PROGETTAZIONE COSTRUZIONE ESERCIZIO E MANUTENZIONE NUOVI IMPIANTI VECCHI IMPIANTI OGGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL IMPIANTO ORIGINALE O AMPLIAMENTO DELLA SUA DIMENSIONE TIPICA OLTRE IL 50% DELL ORIGINALE, OVE NON DIVERSAMENTE DEFINITO DA SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE O NORMA. 3435 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 PROGETTAZIONE TRASFORMAZIONE AMPLIAMENTO - NUOVO IMPIANTO IN CONFORMITA ALLA REGOLA DELL ARTE IN CONFORMITA A NORME STANDARDIZZATE INTERNAZIONALI RICONOSCIUTE NEL SETTORE ANTINCENDIO PROFESSIONISTA ABILITATO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO Gli impianti (e i progetti) realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell'uni,del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la REGOLA DELL ARTE Comma 1 dell art. 6 e comma 3 dell 5 del DECRETO 22 gennaio 2008, n 36 NORMATIVE STANDARDIZZATE 3637 NORME UNIFICATE UNI/TR Tecnical Report - Febbraio 2012 Installazioni fisse antincendio Gruppi di pompaggio Istruzioni complementari per l applicazione della UNI EN Nessuna variazione solo chiarimenti e integrazioni 3738 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 NORME DI PRODOTTO UNI EN 671/1 Naspi UNI EN 671/2 Idranti a muro UNI EN Tubazioni antincendio DN 45 UNI 9487 Tubazioni antincendio DN 70 UNI 804 Raccordi per tubazioni DN 45 e DN 70 UNI 7422 Norma per legatura tubazioni UNI EN 14384/06 Idranti soprasuolo UNI EN 14339/06 Idranti sottosuolo UNI EN /5 : componenti per impianto sprinkler UNI EN Sistemi a schiuma 3839 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 IMPIANTI AD IDRANTI Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata la normativa UNI EN RETI DIIDRANTI. PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO. LIVELLI DI PERICOLOSITA TIPOLOGIA DI PROTEZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UNI EN LIVELLO 1 BASSO RISCHIO LIVELLO 2 MEDIO RISCHIO LIVELLO 3 ALTO RISCHIO INTERNA ESTERNA SINGOLA SINGOLA SUPERIORE DOPPIA COMBINATA 3940 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 Alla UNI si fa quindi riferimento per la definizione dei REQUISITI MINIMI da soddisfare per un IMPIANTO A RETE DI IDRANTI in funzione della specifica ATTIVITA ATTIVITA con specifica regola tecnica senza specifica regola tecnica TABELLA 1 SCUOLE ABITAZIONI AUTORIMESSE OSPEDALI PUBBLICO SPETTACOLO UFFICI IMPIANTI SPORTIVI ALBERGHI IL PROGETTISTA STABILISCE LA NECESSITA DI INSTALLARE UN IMPIANTO A IDRANTI, LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DIPERICOLOSITA NONCHE LE CARATTERISTICHE DELL ALIMENTAZIONE IDRICA I TECNICI DEL CP VVF POSSONO ESPRIMERE PARERI SULL ANALISI SVILUPPATA (NELL AMBITO DEI PROCEDIMENTI CUI AL DLGS 151/11) 4041 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 IMPIANTI AD IDRANTI LIVELLI DI PERICOLOSITA LIVELLO 1 BASSO RISCHIO Aree che presentano basso rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllodell incendio da parte delle squadre di emergenza Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione di materiali prevalentemente incombustibili ed alcune delle attività di tipo residenziale, di ufficio, ecc., a basso carico d'incendio LIVELLO 2 MEDIO RISCHIO Aree che presentano moderato rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllodell incendio da parte delle squadre di emergenza Rientrano in tale classe tutte le attività di in genere che non prevedono accumuli particolari di merci combustibili e nelle quali sia trascurabile la presenza di sostanze infiammabili LIVELLO 3 ALTO RISCHIO Aree che presentano alto rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllodell incendio da parte delle squadre di emergenza Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzinaggio intensivo, le aree dove sono presenti materie plastiche espanse, liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto rischio d'incendio prodotti vernicianti, prodotti elastomerici, ecc. 4142 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 IMPIANTI AD IDRANTI TIPOLOGIA DI PROTEZIONE INTERNA Sistema che permette di affrontare le prime fasi di sviluppo di un incendio direttamente dall interno dell edificio in cui ha origine. Si realizza con mezzi di facile utilizzo (idranti a muro DN 45, naspi DN 25) ESTERNA Sistema di protezione adatto a personale esperto quali squadre di emergenza addestrate all alto rischio o VVF. Si realizza dall esterno dell edificio dove è in corso l incendio con mezzi di estinzione più difficili (Idranti UNI 70) 4243 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 ALIMENTAZIONE IDRICA SECONDO UNI EN SINGOLA SINGOLA SUPERIORE DOPPIA COMBINATA Acquedotto con o senza surpressione Serbatoio in pressione o a gravità Sorgente inesauribile con GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE con UNA o PIU POMPE SERBATOIO DIACCUMULO CON GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE con UNA o PIU POMPE Acquedotto alimentato in due punti Sorgente inesauribile con GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE con DUE o PIU POMPE SERBATOIO DIACCUMULO CON GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE con DUE o PIU POMPE DUE ALIMENTAZIONI SINGOLE INDIPENDENTI L UN L ALTRA ALIMENTAZIONI SINGOLE, SINGOLESUPERIORI O DOPPIE CHE ALIMENTANO IMPIANTI COMBINATI COME PER ESEMPIO IDRANTI+SPRINKLER 4344 ESEMPIO ATTIVITA NORMATA TIPO ATTIVITA SCUOLA 120 PRESENZE ATTIVITA N 69 1 A DM 7/08/2012 NORMATA DM 26/08/ PERSONE - TIPO 1 DA 101 A 300 PERSONE UNI EN PROSPETTO B.1 LIVELLO 1 LIVELLO PERICOLOSITA 1 ALIMENTAZIONE SINGOLA TABELLA 1 DM 20/12/2012 Protezione interna DUE IDRANTI UNI 45 (120 L/MIN 2 BAR) DURATA 30 MIN Caratteristiche impianto ALIMENTAZIONE SINGOLA Riserva idrica V=7200 l Portata GP Q = 240 l/min Pressione residua Pr=2 Bar 4445 ESEMPIO ATTIVITA NON NORMATA TIPO ATTIVITA DEPOSITO DI LEGNAME QUANTITA Kg ATTIVITA n 36 1B DM 7/08/2012 ATTVITA NON NORMATA Analisi del rischio DM 10/03/1998 DM 9/05/2007 UNI EN PROSPETTO B.1 LIVELLO 2 P.INTERNA-TRE UNI 45 P.ESTERNA-QUATTRO UNI 70 DURATA 60 MIN PRESENZA NON TRASCURABILE DI COMBUSTIBILE BASSA PROBABILITA DI INNESCO CONTROLLO DELL EVENTO PROGETTO L INSTALLAZIONE DI CINQUE UNI 45 DUE IDRANTI UNI 70 ALIMENTAZIONE SINGOLA SUPERIORE Caratteristiche impianto ALIMENTAZIONE SING.SUP. Riserva idrica V=36000 l Portata GP Q = 600 l/min Pressione residua Pr=3 Bar 4546 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 IMPIANTI SPRINKLERS Per la progettazione, installazione ed esercizio degli impianti sprinkler può essere utilizzata la normativa UNI EN SISTEMI AUTOMATICI A SPRINKLER. PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO. CLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLO PERICOLO LIEVE LH LIGHT HAZARD PERICOLO ORDINARIO OH ORDINARY HAZARD PERICOLO ALTO HH HIGH HAZARD SINGOLA ALIMENTAZIONE IDRICA SINGOLA SUPERIORE DOPPIA COMBINATA GRUPPI OH1 OH2 OH3 OH4 DEPOSITO S STORAGE GRUPPI I -HHS1 II -HHS2 III -HHS3 IV -HHS4 PROCESSO P PROCESS GRUPPI HHP1 HHP2 HHP3 HHP4 4647 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 Alla UNI EN si fa quindi riferimento per la definizione dei REQUISITI MINIMI da soddisfare per un IMPIANTO SPRINKLER in funzione della specifica ATTIVITA ATTIVITA con specifica regola tecnica senza specifica regola tecnica TABELLA 2 SCUOLE (nei locali interrati) AUTORIMESSE OSPEDALI PUBBLICO SPETTACOLO (nei depositi e laboratori) UFFICI IMPIANTI SPORTIVI (nei depositi) ALBERGHI (sopra i 1000 poti letto) IL PROGETTISTA STABILISCE LA NECESSITA DI INSTALLARE UN IMPIANTO A IDRANTI, LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DIPERICOLOSITA NONCHE LE CARATTERISTICHE DELL ALIMENTAZIONE IDRICA I TECNICI DEL CP VVF POSSONO ESPRIMERE PARERI SULL ANALISI SVILUPPATA (NELL AMBITO DEI PROCEDIMENTI CUI AL DLGS 151/11) 4748 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 IMPIANTI SPRINKLERS Per la progettazione, installazione ed esercizio degli impianti sprinkler può essere utilizzata la normativa CLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLO PERICOLO LIEVE LH LIGHT HAZARD PERICOLO ORDINARIO OH PERICOLO ALTO HH HIGH HAZARD SCUOLE UFFICI ORDINARY HAZARD GRUPPI OH1 OH2 OH3 OH4 DEPOSITO S STORAGE GRUPPI I -HHS1 II -HHS2 III -HHS3 IV -HHS4 PROCESSO P PROCESS GRUPPI HHP1 HHP2 HHP3 HHP4 4849 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 Per la progettazione, installazione ed esercizio DELLE ALTRE TIPOLOGIE DIIMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA si utilizzano UNI 9795 impianti rivelazione e segnalazione allarme incendio UNI EN / UNI estinguenti gassosi UNI 9494 evacuatori fumo e calore UNI EN impianti a schiuma UNI EN impianti a polvere UNI CEN/TS impianti spray ad acqua UNI ISO impianti aerosol condensato 4950 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 ESERCIZIO E MANUTENZIONE Il DM 20/12/2012 dispone anche che, sugli impianti succitati siano eseguite regolari manutenzioni, effettuate in base alla regola dell arte e in accordo con le normative vigenti e con quanto indicato nei libretti d uso e manutenzione delle macchine. La cadenza temporale dipende dagli impianti La manutenzione va eseguita da personale esperto in materia 5051 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO Art 3.1 Allegato I -DM 20/12/2012 Impianti conformi alle REGOLE DELL ARTE Impianti Conformi NORMATIVE STANDARDIZZATE INTERNAZIONALI riconosciute Documentazione di cui all All. I del DECRETO 7 agosto 2012 Documentazione di cui all All. I del DECRETO 7 agosto 2012 A FIRMA DI TECNICO ABILITATO A FIRMA DIPROFESSIONISTA ANTINCENDIO 5152 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 DOCUMENTAZIONE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE Art 3.2 Allegato I -DM 20/12/2012 IMPIANTI CONFORMI ALLA REGOLA DELL ARTE RICADENTI 37/08 NON RICADENTI 37/08 OBBLIGO DI PROGETTO DI TECNICO ABILITATO IMPRESA INSTALLATRICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RESA AI SENSI DELL ART. 7 PROGETTO RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI MANUALE D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO IN CONFORMITA A PROGETTO DI TECNICO ABILITATO IMPRESA INSTALLATRICE MOD. PIN DICH. IMP. DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E CORRETTO FUNZIONAMENTO PROGETTO RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI MANUALE D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO SENZA PROGETTO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MOD. PIN CERT.IMP. CERTIFICAZIONE DIRISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO SCHEMA D IMPIANTO REALIZZATO VERIFICA PRESTAZIONI E FUNZIONAMENTO ISTRUZIONI PER L USO E LA MANUTENZIONE 5253 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 DOCUMENTAZIONE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE Art 3.2 Allegato I -DM 20/12/2012 Art 3.2 Allegato I -DM 20/12/2012 IN ASSENZA DI PROGETTO IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONI PER IMPIANTI PER CUI SI E UTILIZZATO IL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ATTRAVERSO L APPROCCIO INGEGNERISTICO DM 9 MAGGIO 2007 PER IMPIANTI PROGETTATI E REALIZZATI SECONDO NORME INTERNAZIONALI RICONOSCIUTE REDAZIONE INTEGRAZIONE DELA DOCUMENTAZIONE DELL IMPRESA ESECUTRICE PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MOD. PIN CERT.IMP. CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO 5354 Dec.Min. Interno del 20/12/2012 DOCUMENTAZIONE INERENTE L ESERCIZIO Art 3.3 Allegato I -DM 20/12/2012 Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del CPVVF. 54 55 LINK & APP APP ANDROID 55 Documenti analoghi
FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008 La corretta progettazione degli impianti antincendio. Dalla 46/90 al decreto 22 gennaio 2008 n. 37: come cambiano le procedure per il rilascio del CPI nel Dettagli LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM 07.08.2013. Siena, 10 maggio 2013
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del fuoco SIENA "Noctu et Die Vigilantes" LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM Dettagli Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini
FUOCO DEL VIGILI Meno carte più sicurezza Procedure semplificate per la prevenzione incendi C O R P O N A Z I O N A L E Premessa La semplificazione per le procedure di prevenzione incendi entra in vigore Dettagli Risposta esatta. Quesito
1 2 Quesito Si definisce gas compresso: A) un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica; B) un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione; C) un gas conservato Dettagli TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO
TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire : A per la richiesta del parere di conformità B per il rilascio del Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI ALLE OFFICINE E LABORATORI INDIVIDUATI AI PUNTI 8 E 21 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 8) Officine Dettagli RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO
C O M U N E D I R O V E R B E L L A Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918220 Fax 0376/694515 PEC PROTOCOLLO : roverbella.mn@legalmail.it RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AGLI UFFICI INDIVIDUATI AL PUNTO 89 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 89) Aziende ed uffici nei Dettagli Città di Spinea Provincia di Venezia
Città di Spinea Provincia di Venezia APPALTO: servizio di pulizia interna uffici comunali 2013 2014 AFFIDAMENTO: da appaltare REDATTO DA REVISIONE N. DATA APPROVATO DA 1 SOMMARIO 1. SEZIONE DESCRITTIVA... Dettagli D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569
D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569 Preambolo Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno: Vista la legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, Dettagli La nuova prevenzione incendi l'evoluzione del CPI
02/02/12 1 La nuova prevenzione incendi l'evoluzione del CPI Ing. Emanuele Gissi, PhD Direttore, vice dirigente Comando Vigili del Fuoco, Genova emanuele.gissi@vigilfuoco.it 02/02/12 2 Agenda La nuova Dettagli Corso di formazione. Leonardo Lione
Corso di formazione PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Leonardo Lione 1 2 ART. 18 d.lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente designare preventivamente i lavoratori Dettagli LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
Milano lì Ns. Rif.: 13 novembre 2013 820038.309 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. loro sedi K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal Dettagli LIBRETTO DI CENTRALE
1 LIBRETTO DI CENTRALE OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412) Conforme al modello pubblicato Dettagli Ing. Mauro Malizia - Criteri generali di sicurezza antincendio - testo coordinato - Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno
D.M. 10 marzo 1998 (1) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) Il Ministro dell'interno e il Ministro Dettagli RISORSE ENERGETICHE AREA 9 FONTI DI ENERGIA DA DOVE PROVIENE L ENERGIA? 10/12/2013 COME SFRUTTIAMO L ENERGIA DEL SOLE?
RISORSE ENERGETICHE ENERGIA 2 AREA 9 FONTI DI ENERGIA E INDISPENSABILE ALLA VITA SULLA TERRA ELEMENTO INDISPENSABILE PER SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO FINO AD ORA: CONTINUO INCREMENTO DI PRODUZIONE E CONSUMO Dettagli Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili.
REGIONE PIEMONTE BU12 20/03/2014 Codice DB1013 D.D. 12 marzo 2014, n. 52 Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili. Con D.C.R. Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l efficienza energetica, il nucleare CIRCOLARE Alla Conferenza delle regioni e delle province autonome All Dettagli LA NUOVA NORMATIVA DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI PREVENZIONE INCENDI
LA NUOVA NORMATIVA DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DVD PAOLO CICIONE 1 REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI E SEMPLIFICAZIONE DPR 689/ 59 e DPR 37/ 98 e DPR 214/06 e DM 16/02/82 DPR 151/ 11 DVD PAOLO Dettagli AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL INTERNO DI CUI ALL ART. 16 DEL d.lgs. 139/2006
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI Dettagli Progettista(i) degli impianti termici e dell isolamento termico dell'edificio
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA PRESCRIZIONI TECNICHE INTEGRATIVE DELLA CIRCOLARE N. 75 DEL 3.07.67 E DELLA LETTERA CIRCOLARE N. 5210/4118/4 DEL 17.02.75, RELATIVE AI LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE Dettagli 5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio
TABELLA B RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8 1 B1) Disponibilità dei locali B1.1) Scansione del documento di disponibilità esclusiva dei locali della sede operativa per almeno tre Dettagli OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Lettera Rischi Interferenziali Spett.le Ditta Appaltatrice Ditta Subappaltatrice Luogo, Data 2 OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali In relazione alla necessità di una possibile Dettagli LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO
LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO Nel rispetto dei diritti di copyright che tutelano le norme tecniche UNI la presente versione della Linea Guida è stata redatta in forma Dettagli Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA Prot. n P 810 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4 Roma, 2 LUGLIO 2003 Allegati: n 1 -AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI -AI Dettagli COMUNE DI NORMA. Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee. (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007)
COMUNE DI NORMA Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007) Articolo 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO 1. L Amministrazione Comunale, in Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO (ai sensi dell articolo 26 del D.Lgs. 81/2008) Allegato Dettagli ELEMENTII DII TECNIICA DEL CONTROLLO AMBIIENTALE. ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Laboratori di Progettazione Architettonica
NUOVO! NUOVO AF/ARMAFLEX MIGLIORE EFFICIENZA DELL ISOLAMENTO Sempre più semplice da utilizzare L flessibile professionale Nuove prestazioni certificate. Risparmio energetico: miglioramento di oltre il Dettagli RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 1 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDO NORME, LEGGI E DIRETTIVE IN VIGORE 2 1. CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO 2. CERTIFICAZIONE Dettagli DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA
mod. DICH. POSA OPERA-2004 pag. 1 Rif. Pratica VV.F. n. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI), DELLE Dettagli CORSO ANTINCENDIO BASE
Evento formativo Corso di addestramento CORSO ANTINCENDIO BASE 1. Premessa Il D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10.03.98 stabiliscono, tra l altro, i criteri per la valutazione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro Dettagli Opere di urbanizzazione
Opere di urbanizzazione di Catia Carosi Con il termine opere di urbanizzazione si indica l insieme delle attrezzature necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all uso insediativo previsto Dettagli La sicurezza sul lavoro
La sicurezza sul lavoro 1-La storia della sicurezza sul lavoro in Italia 2-I decreti legislativi 626, 81 e i successivi provvedimenti integrativi 3- Il T.U. 81 sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94 Dettagli Guida pratica alla nuova prevenzione incendi
Gioacchino Giomi Guida pratica alla nuova prevenzione incendi Applicazione del D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e del D.M. 7/8/2012 Progettare, realizzare, gestire nel rispetto degli standard antincendio II edizione Dettagli La misurazione del rendimento di Combustione secondo la UNI 10389 del 1994
La misurazione del rendimento di Combustione secondo la UNI 10389 del 1994 Ing. Gennaro Augurio Direttore Operativo ITAGAS AMBIENTE Via R. Paolucci, 3 Pescara gennaro.augurio@itagasambiente.it GSM 347-99.10.915 Dettagli LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27. dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo.
17875 LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni Istituzione del fascicolo del fabbricato. IL CONSIGLIO REGIONALE HA Dettagli Servizio di Pulizia della sede del Comando di Roma Carabinieri per la tutela della Salute, viale dell Aeronautica n. 122
MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE DELL ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO UFFICIO VIII EX DGPOB LOTTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA Dettagli PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI IN LOMBARDIA ESEMPIO DI PIANIFICAZIONE NEL COMUNE DI RHO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI IN LOMBARDIA ESEMPIO DI PIANIFICAZIONE NEL COMUNE DI RHO A.Romano*, C. Gaslini*, L.Fiorentini, S.M. Scalpellini^, Comune di Rho # * T R R S.r.l., Dettagli TESTO COORDINATO E COMMENTATO DEPOSITI BOMBOLE GPL
TESTO COORDINATO E COMMENTATO DEPOSITI BOMBOLE GPL Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali Dettagli Indagine sui consumi degli edifici pubblici (direzionale e scuole) e potenzialità degli interventi di efficienza energetica
ROMA CAPITALE Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici Ufficio Condono Edilizio Ufficio Diritto di Accesso Agli Atti Mod. 10/E (10.06.2013 ) Dettagli (art. 22 comma 5 del D.Lgs. n. 626/94 ed All.VII del D.M.10.03.98) Organizzato e curato dal: Servizio di Prevenzione e Protezione UNIVERSITÁ di PISA
CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI INCARICATI DELL ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 22 comma 5 del D.Lgs. Dettagli ISTRUZIONE OPERATIVA N. 10 MANIPOLAZIONE DI ESPLODENTI
Revisione 01 - Maggio 2013 A cura di: Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza 1 MANIPOLAZIONE ESPLODENTI Premessa Rientrano in questa situazione di rischio tutte le attività che prevedono Dettagli L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI UFFICIO TECNICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL EDIFICIO SITO IN SASSARI IN LARGO PORTA NUOVA DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE Dettagli SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
SICUREZZA SUL LAVORO In-Formare è già prevenire Questo Mini-Manuale è aggiornato alle più recenti disposizioni 2014 sulla salute, l igiene e la sicurezza sul lavoro: Testo Unico, D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, Dettagli Parte II specifica Edificio RM022 - Villino A Via degli Apuli, 1-00185 Roma. Il Responsabile dell Uspp Arch. Simonetta Petrone
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt.18, 43, 46 e del D.M. 10/03/98 art. 5) Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all art. Dettagli SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA INCONTRO - 16 SETTEMBRE 2013 ARCH. VITO ROCCO PANETTA
LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA 2004 INDICE Libretto di impianto pag. 3 Scheda 1 4 Scheda 2 5 Scheda 3 6 Scheda 4 7 Scheda 5 9 Scheda 6 10 Scheda 7 11 Scheda Dettagli COMPANY PROFILE. Facility management Energy services Engineering General Contracting. FSI Servizi Integrati S.r.l. Settembre 13
Facility management Energy services Engineering General Contracting COMPANY PROFILE Settembre 13 20834 Nova Milanese (MB) 1. Storia e mission FSI Servizi Integrati è una società di servizi giovane, di Dettagli Non brucia. Lana di roccia la naturale protezione antincendio. www.flumroc.ch
Non brucia. Lana di roccia la naturale protezione antincendio. www.flumroc.ch Ogni giorno si registrano più di 50 allarmi incendio Pagina 4 Ecco cosa blocca la propagazione di un incendio Pagina 7 Combustibile Dettagli SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO In conformità con il D.L.65/03 e i suoi relativi emendamenti.
1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA PRODUTTRICE Nome commerciale : Società : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgio Dettagli NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO
NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO In base all art. 256 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, i Dettagli BILANCIO ENERGETICO NAZIONALE 2012
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche DIV. VII - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie BILANCIO ENERGETICO NAZIONALE Dettagli www.jabsco.com Nuova autoclave autoaspirante a basso consumo energetico, può servire in contemporanea 2 rubinetti massimo.
Autoclave Autoclave Mod. RFL 122202A Nuova autoclave autoaspirante a basso consumo energetico, può servire in contemporanea 2 rubinetti massimo. Protezione termica interna per i sovracarichi. Gira a secco Dettagli DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 giugno 2010, n. 1309
18120 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 16-06-2010 vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che Dettagli Il Ministro dello Sviluppo Economico
ERETO 11 marzo 2008 coordinato con ecreto 26 gennaio 2010 (modifiche in rosso, in vigore dal 14 marzo 2010; attenzione: le modifiche sono riportate al solo scopo di facilitare la lettura del decreto; in Dettagli ALLEGATO XV. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 1. DISPOSIZIONI GENERALI
ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 1.1. - Definizioni e termini di efficacia 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono Dettagli SERBATOI A SINGOLA PARETE
SERBATOIO DA INTERRO: serbatoi cilindrici ad asse orizzontale, a singola o doppia parete per il deposito nel sottosuolo di liquidi infiammabili e non. Costruiti con lamiere in acciaio al carbonio tipo Dettagli (Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione).
(Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione). CIRCOLARE N 4 del 1 MARZO 2002 OGGETTO: Linee guida per Dettagli ART. 19 - G - SERVIZI GENERALI (vigenti)
ART. 19 - G - SERVIZI GENERALI (vigenti) La zona è destinata ad accogliere attrezzature e servizi pubblici o ad uso pubblico di interesse generale su scala territoriale: uffici pubblici o privati di interesse Dettagli CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI
Corso di laurea in Ingegneria Edile CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI Anno Accademico 2011/2012 Definire: Obbiettivi della lezione Rischi Interferenziali - DUVRI e PSC Rischi Propri - POS Conoscere gli aspetti Dettagli SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI PREVENZIONE DI INCENDI DEPOSITI DI G.P.L.
SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI PREVENZIONE DI INCENDI DEPOSITI DI G.P.L. DPR 12 aprile 2006 n. 214: Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di G.P.L. Dettagli LA LEGGE QUADRO 447/95 E I DECRETI ATTUATIVI
LA LEGGE QUADRO 447/95 E I DECRETI ATTUATIVI Luca Menini, ARPAV Dipartimento di Vicenza via Spalato, 14-36100 VICENZA e-mail: fisica.arpav.vi@altavista.net 1. INTRODUZIONE La legge 447 del 26/10/95 Legge Dettagli Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
DM 13/12/93 APPROVAZIONE DEI MODELLI TIPO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO Dettagli Opere di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo - variante essenziale relative all'immobile sito in via Millelire n 10/c - Milano
Comune di MILANO Provincia di MILANO Regione LOMBARDIA RELAZIONE TECNICA Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008 Dettagli ISTITUTI PROFESSIONALI
ISTITUTI PROFESSIONALI Settore Industria e Artigianato Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica Nell indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono confluiti gli indirizzi del previgente ordinamento Dettagli ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico
ALLEGATO A ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico A) SOPRALLUOGHI, VISITE TECNICHE, VERIFICHE DI IMPIANTI A.1) Sopralluogo ed esame Dettagli La L a c c o o m mb b u u st s i t o i n o ne ne 1
1 La sostanza combustibile può essere: Solida Liquida o Gassosa. I combustibili utilizzati negli impianti di riscaldamento sono quelli visti precedentemente cioè: Biomasse Oli Combustibili di vario tipo Dettagli Guida alla corretta applicazione della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche
Comune di Parma Guida alla corretta applicazione della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche A vent anni dall entrata in vigore della più importante legge sull abbattimento delle barriere Dettagli Il trattamento dell acqua per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici
Il trattamento dell acqua per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici 12 Giugno 2014 Stefano Bonfanti Product Manager - Cillichemie Italiana S.r.l. L azienda n.2 Sedi n.47 Agenti Dettagli LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE
6 PARTE PRIMA LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE Sezione I LEGGI REGIONALI LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 16. Norme in materia di prevenzione delle cadute dall alto. Il Consiglio Dettagli Protezione dal Fuoco. Vetri Resistenti al Fuoco. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear
Protezione dal Fuoco Vetri Resistenti al Fuoco Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear Chicago Art Istitute, Chicago (USA). Chi siamo Produciamo e trasformiamo vetro dal 1826. Questa Dettagli per la durata di seguito indicata: nel periodo dal al nella/e giornata/e:
CARTA SEMPLICE FAC SIMILE PER LA NOTIFICA AI SENSI ART.67 DEL D.LGS.R DEL 09/04/2008 N. 81 ALL A.S.L. N. CN2 ALBA BRA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Via Vida Dettagli COMPORTAMENTO AL FUOCO IL PVC IN EDILIZIA
COMPORTAMENTO AL FUOCO IL PVC IN EDILIZIA Centro di Informazione sul PVC Via M. U. Traiano, 7-20149 Milano www.pvcforum.it infopvc@tin.it 1. Gli edifici ed i comportamento al fuoco: progettazione, prevenzione Dettagli SETTORE TERRITORIO Servizio Urbanistica
DECRETO 11 marzo 2008. Attuazione dell articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza Dettagli Norma CEI 64-8 e aggiornamenti: cavi per energia bassa tensione fino a 0.61 kv. Riccardo Bucci
Norma CEI 64-8 e aggiornamenti: cavi per energia bassa tensione fino a 0.61 kv Riccardo Bucci ANIE - AICE Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici Elementi costituivi i cavi elettrici Dettagli Scheda di dati di sicurezza Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 REACH Stampato il 01/06/08 Denominazione commerciale: EFFE 91 ACC-U-SOL ml.
Pagina: 1/ 6 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA Articolo numero: art.04920 Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: Rivelatore fughe gas Produttore/fornitore: FIMI Dettagli Energie rinnovabili - energie di fonti energetiche inesauribili - sono un importante alternativa rispetto allo sfruttamento delle fonti energetiche
CIRCOLAZIONE NATURALE NATURAL SOL Pacchetti solari a circolazione naturale 1964 2014 Immergas. Una lunga storia alle spalle, insegna a guardare in avanti. Il 5 febbraio del 1964, Immergas nasceva dal Dettagli CODICE FISCALE: DNG LDA 65R17 F205S PARTITA IVA: 12131140159 Corso Matteotti, 56 20081 ABBIATEGRASSO (MI) Tel/Fax: 02.94.60.85.56
Cosa devo fare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro se assumo il primo dipendente/collaboratore? Come datore di lavoro devo: 1. valutare i rischi a cui andrà incontro questa persona compiendo il Dettagli ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI (D.M. 37/08, Delibera 40/04 e succ. mod.)
Foglio n 1 di 6 ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI (D.M. 37/08, Delibera 40/04 e succ. mod.) Intervento su impianto gas portata termica (Q n )= 34,10. kw tot Impresa/Ditta: DATI INSTALLATORE Resp. Tecnico/Titolare: Dettagli SOMMARIO: LEGGI SU CUI SI BASANO LE ATTUALI NORME LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E L AZIONE SISMICA
LEGGI FONDAMENTALI DELLE NORMESISMICHE SOMMARIO: LEGGI SU CUI SI BASANO LE ATTUALI NORME SISMICHE LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E L AZIONE SISMICA Giacomo Di Pasquale, Dipartimento della Protezione Dettagli Risanamento delle tubazioni dall interno