Source: http://www.slideshare.net/PrdCueramaro/red-de-drenaje-sanitario-la-galera
Timestamp: 2016-09-29 12:54:58
Document Index: 101628612

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 136', 'ARTÍCULO 138', 'ARTÍCULO 139', 'ARTÍCULO 140', 'ARTÍCULO 143', 'ARTÍCULO 148', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 1']

I.- DATOS GENERALESI.1 Nombre del proyectoRed de drenaje Sanitario en la Comunidad “Galera de la Grulla” en el municipio de Cuerámaro,Guanajuato.I.1.1 Ubicación del proyectoEl proyecto pretendido se contempla a realizar en el municipio de Cuerámaro mismo que tiene las siguientescoordenadas geográficas: Al Norte 20° 31’, al Sur 20° 43’ de Latitud Norte, al este 101° 34’, al Oeste 101° 47’de Longitud Oeste. La altura sobre el nivel del mar es de 1,720 metros en la Cabecera Municipal.Límites GeográficosEl municipio de Cuerámaro colinda al Norte con los municipios de Manuel Doblado, Romita y Abasolo ; AlEste con los municipio de Abasolo; Al Sur con los municipios de Abasolo y Pénjamo; Al Oeste con losmunicipios de Pénjamo y Manuel Doblado. - 10 1 Ciudad N Manuel W E Doblado Romita S 21 21 Cuerámaro Pénjamo Abasolo Carretera Libre Carretera de Cuota Area urbana - 10 1 2.
Localización del proyectoLa comunidad que corresponde al objeto de estudio del presente proyecto se denomina como: Galera de laGrulla, ubicada al Este de la Cabecera Municipal. Sitio de Ubicación del RAFAFig. 1 ubicación de la comunidad Galera de la Grulla y del sitio donde se ubicará el RAFA en el municipio de Cuerámaro.Como resultado de la delimitación de la zona de estudio y de la ubicación física de la zona donde se pretendellevar a cabo el presente proyecto, se hace mención de las coordenadas que corresponden a algunos de loscomponentes principales del proyecto, siendo el punto final de la Red de Drenaje Sanitario el de mayorinterés, ya que en dicho punto es donde se pretende ubicar al Sistema de Tratamiento de Aguas ResidualesDomésticas (con capacidad para 1,500 habitantes), así como a las coordenadas de la estructura de descargadel agua tratada.Por lo que a continuación se muestra un cuadro en donde se presentan las coordenadas del proyecto: Coordenadas UTM Sitio X Y Z Ubicación del RAFA 226,279 2,283,941 1,699 Punto de descarga 226,324 2,283,939 1,699 3.
I.1.2 Tiempo de vida útil del proyectoLa vida útil del proyecto se estima en 20 años, la cual incluye todas las etapas del proyecto.I.1.3 Presentación de la documentación legalDado que se trata de un proyecto de Red de Drenaje Sanitario que incluye el Sistema de TratamientoPrimario de las Aguas Residuales que serán conducidas por la Red a construir, y que debido a que el trazo dela Red se encuentra sobre las calles de la comunidad (por razones meramente técnicas, económicas ysociales), no se requiere de documentación que acredite la propiedad de dichas calles, sin embargo, el prediode ubicación del Sistema de Tratamiento debe contar con el documento que demuestre la acreditación legaldel mismo.Así también para el adecuado cumplimiento del proyecto respecto a la legislación ambiental, actualmente seestá en proceso el trámite de Permiso de Descarga de Agua Residual.En el capítulo VIII, en anexo de documentación legal del predio se integra la documentación mencionada.I.2 PromoventeMunicipio de Cuerámaro.Nacionalidad de la Empresa:Mexicana.Actividad principal:1.- Administrar eficaz y eficientemente los recursos municipales a fin de consolidar a una ciudadaníaparticipativa y comprometida para con ello lograr ser un gobierno competitivo que en alianza con la sociedad,impulse y asegure la participación ciudadana, el respeto y la legalidad, la integración social, la innovación y lageneración de riqueza, en beneficio de las familias que conforman el núcleo territorial.2.- Fortalecer a la comunidad como un ámbito natural de desarrollo de las familias y del ser humano.3.- Gestionar políticas sustentables para así dotar de infraestructura básica a cada habitante del núcleoterritorial, buscando siempre el aprovechamiento racional de los recursos. 4.
I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto AmbientalIng. Sergio Rodrigo Guerrero Torres 5.
II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOII.1.- Información general del proyectoII.1.1.- Naturaleza del proyecto:Como parte de los programas municipales para la Atención a Comunidades Rurales en donde intervienerecursos de gobierno tanto federal como municipal, así como de los principales beneficiarios, quienesparticipan con recursos económicos, de terreno (y sus servidumbres de paso) y mano de obra. Se contemplala realización del proyecto de Red de Drenaje Sanitario y Construcción de un Sistema de TratamientoPrimario para las Aguas Residuales, mediante un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) concapacidad para 1,500 habitantes, para con ello dotar del servicio a la colonia Galera de la Grulla,perteneciente al municipio de Cuerámaro, ya que la finalidad del presente proyecto es generar un beneficioprincipalmente social, satisfaciendo así una necesidad básica, misma que se reflejará en un beneficio que setraduce básicamente en el aumento de la calidad de vida de los habitantes de la colonia en estudio.Otro de los beneficios resultantes y que presenta una mejora equivalente en magnitud e importancia alanterior mencionado, es el beneficio ambiental; mismo que genera la reducción de contaminantes dispuestosen el entorno, derivando de ello, el mejoramiento del a calidad ambiental tanto de los recursos hídricoscercanos como del suelo por el que escurren las cargas contaminantes que contienen las aguas residualesgeneradas por los habitantes de la colonia a beneficiar.Un factor a considerar, es el cumplimiento y seguimiento de la normatividad vigente relacionada con elrecurso hídrico, ya que dentro de lineamientos y disposiciones, refiere a la necesidad de sanear las aguasresiduales antes de su vertido a cuerpos de agua ó cualquier otro bien nacional, lo que conlleva a realizar unaselección apropiada desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y social., para sistemas efectivos,económicos y duraderos que puedan solventar la necesidad de tratar las aguas residuales y por ende cumplircon la legislación vigente.De esta manera, tomando como base las disposiciones, consideraciones y beneficios derivados de unproyecto con esta naturaleza, como lo es la implementación del proyecto de la Red de Drenaje Sanitario en lacomunidad Galera de la Grulla, de donde el resultado de llevar a cabo el saneamiento estará reflejado en elbeneficio a los habitantes de dicha colonia en aspectos sociales, ambientales y económicos.Por lo que con el proceso de tratamiento incluido en el proyecto, se facilitará la concientización de lapoblación en aspectos relacionados con el cuidado ambiental del entorno, ya que los resultados a esperarpodrán ser visibles y generarán una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la colonia en estudio ysus áreas aledañas.II.1.2 Selección del sitioLa determinación del sitio de emplazamiento del proyecto se dio atendiendo a criterios técnicos, como lo sonlas características de la zona elegida, de manera específica la pendiente del terreno, ya que la naturaleza deeste tipo de proyectos así lo exige a fin de que sean económicamente viables, así como otros aspectos deinterés como lo son: la disponibilidad para la adquisición del predio (para la ubicación del Sistema deTratamiento) y la selección de un punto de descarga adecuando, en este caso, el canal de riego cercano alpredio de ubicación del Sistema de Tratamiento. 6.
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localizaciónLa colonia en estudio se localiza al Este de la cabecera municipal de Cuerámaro, colinda al Norte con lacolonia La Sarteneja, al Oeste con la cabecera municipal de Cuerámaro, al Sur con la carretera federal 41 y alEste con la Presa El Coyote.Así pues los planos del proyecto se integran en los anexos del capítulo VIII.Vías de accesoComo ya se había hecho mención la comunidad Galera de la Grulla se ubica al Este de la Cabecera municipalde Cuerámaro, Guanajuato a la que se puede llegar por la carretera federal 41 Cuerámaro-Irapuato, por estamisma carretera y antes de llegar a la cabecera municipal se toma el camino municipal revestido a la Galerade la Grulla y también desde la cabecera municipal de Cuerámaro se puede llegar a la Galera de la Grulla porotro camino municipal revestido.Fig. 2. Ubicación de la Cabecera Municipal y la comunidad de Galera de la Grulla en el municipio deCuerámaro, Guanajuato, con las vías de acceso a ambos sitios. 7.
Ubicación Geográfica de la obra:Coordenadas:Como parte de las coordenadas generales del proyecto a continuación se muestra un cuadro en donde sePresenta el valor numérico de las coordenadas de los componentes de interés para el presente proyecto. Coordenadas UTM Sitio X Y Z Ubicación del RAFA 226,279 2,283,941 1,699 Punto de descarga 226,324 2,283,939 1,699La información anterior tiene la finalidad dotar un panorama general del a ubicación y extensión a ocupar porel proyecto, sin embargo es importante mencionar que la única estructura incluida dentro del proyecto Red deDrenaje Sanitario y Construcción de un Sistema de Tratamiento Primario para las Aguas Residuales,mediante un Reactor anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) con capacidad para 1,500 habitantes y algunasde sus estructuras (emisor de agua tratada y obra de descarga), deben sujetarse al proceso de Evaluación deImpacto Ambiental, siendo éste el motivo del presente estudio.Por lo que a continuación se presenta la información de las coordenadas que del predio de ubicación delSistema de Tratamiento dentro de la colonia Galera de la Grulla. Coordenadas UTM Sitio X Y 1 226,279 2,283,941 2 226,277 2,283,951 3 226,299 2,283,961 4 226,303 2,283,951II.1.4. Inversión requeridaA continuación se presenta la inversión requerida para la realización del proyecto: Inversión del Proyecto Concepto Costo (pesos) Total de la Red de Drenaje 3,435,618.60 RAFA y componentes 492,725.07Los montos de inversión no incluyen IVA.Tal cifra cubre el total de las estructuras necesarias para el funcionamiento de la obra, tales estructuras estánconformadas por los componentes de la Red de Drenaje y el Sistema de Tratamiento, mismos que haránposible un desalojo y vertido adecuado para el agua generada en la colonia donde se pretende implementar elproyecto. 8.
Así también se incluye dentro del monto total del proyecto, los costos que se contempla serán generados porla aplicación de las medidas de mitigación propuestas a dicho proyecto, donde es importante mencionarque el monto máximo destinado para tal fin; está dentro de un rango comprendido del 2% hasta un máximodel 4% del costo total de la obra. Las acciones contempladas para las medidas de mitigación propuestas, sedescriben en el capítulo VI del presente documento.II.1.5. Dimensiones del proyecto:En este apartado se realiza una breve descripción de las dimensiones de los principales elementos queforman el proyecto.A continuación se presentan las dimensiones de la Red de Drenaje: Para la línea de conducción de la Red (atarjeas) se tiene contemplado la utilización de 2,413.50 ML de tubería PVC en 20 cm de diámetro. Como parte de la Red (y como continuación de algunas atarjeas existentes) se contempla la utilización de 729.45 ML de tubería PVC en 25 cm de diámetro. Para las descargas domiciliarias se contempla la utilización de 900 ML de tubería PVC en 15 cm de diámetro. Respecto a los pozos de visita se contempla la utilización de 63 piezas, por lo que a continuación se muestra en la tabla un desglose de la cifra anterior. Cantidad Diámetro Profundidad 37 1.20 m 1.25 m 11 1.20 m 1.50 m 8 1.20 m 1.75 m 3 1.20 m 2.0 m 2 1.20 m 2.25 m 1 1.20 m 2.75 m 1 1.20 m 3.0 mDimensiones del Sistema de TratamientoLas dimensiones del predio adquirido para ubicar el Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) son de250 m2 (10m de ancho X 25m de largo).A continuación se presenta un esquema en planta de las estructuras que forman el Sistema de Tratamiento,en el cual se realiza un desglose de cada una de las estructuras que lo forman.Donde se puede observar que la estructura consta de 5 elementos que hacen posible su funcionamiento, delos cuales a continuación se realiza una breve descripción de los componentes principales con que cada unocuenta, así como sus respectivas dimensiones: 9.
PretratamientoLa estructura del pretratamiento esta compuesto por los siguientes elementos: 1. Canal desarenador 2. Rejillas de cribado 3. Registro de llegada 4. Vertedor y canal de salida a Reactor 5. Compuertas de control 3 2 5 1 4Las dimensiones que ocupa el pretratamiento son de: Componente Dimensiones Largo (m) Ancho (m) Registro de llegada 1.5 1.05 Canal desarenador 3.55 1.05 Vertedor y canal de entrada a RAFA 0.95 1.05 Area total (Ʃ de largo X ancho) 9m 2Reactor Anaerobio de Flujo AscendenteLos componentes que conforman la estructura del Reactor son los siguientes: 1. Tubería de entrada de agua residual 2. Canaleta de Efluencia 10.
3. Registro de Gas Metano 4. Superficie del Reactor 5. Purga de Lodos 4 1 3 2 Salida a Canal de Demasías 5 Reactor Anaerobio de Flujo AscendenteLas dimensiones que en conjunto ocupa el Reactor son de: Componente Dimensiones Largo (m) Ancho (m) Registro de entrada de agua 1.70 1.80 residual Reactor Anaerobio de Flujo 5.60 3.60 Ascendente Área total(Ʃ de largo X ancho = 3.06 + 20.16 = 23.22 m2 área 1 + área 2)Canal de demasíasLos componentes que conforman la estructura del canal son las siguientes: 1. Canales de conducción de aguas residuales 2. Registro de salida 11.
1 2 Las dimensiones que en conjunto ocupa el canal de demasías son de: Componente Dimensiones Largo (m) Ancho (m) Canal de demasías(0.25m de 12.76 0.50 ancho) Registro de Salida 0.70 0.70 Área total(Ʃ de largo X ancho = 6.38 + 0.49 = 6.87 m2 área 1 + área 2)Tanque de contacto de cloroLos componentes que conforman la estructura del tanque de contacto de cloro son los siguientes: 1. Canales de conducción 2. Tuberías de influencia 3. Vertedor de Salida 4. Caja de Salida 4 1 2 3 12.
Las dimensiones que en conjunto ocupa el tanque de contacto de cloro son de: Componente Dimensiones Largo (m) Ancho (m) Tanque de contacto de cloro 2.40 3.0 Caja de Salida 0.75 0.75 Área total(Ʃ de largo X ancho = 7.2 + 0.56 = 7.76 m2 área 1 + área 2)Estructura de descargaLos componentes que forman la estructura del tanque de contacto de cloro son los siguientes: 1. Tubería de descarga 2. Estructura de mampostería con mortero cemento 1 2La estructura de descarga propuesta tiene las siguientes dimensiones Componente Dimensiones Ancho (m) Largo (m) Profundidad (m) 1.40 2,0 1.5 Área 2.8 m 2De donde es importante mencionar que dicha estructura estará ubicada sobre la margen izquierdadel canal de riego, de tal manera que a la fecha no se tiene la certeza de que dicho canal formeparte de un bien nacional. 13.
Concluyendo así con el conjunto de estructuras que componen el RAFA, a continuación se presentaun esquema del arreglo final y distribución de dichas estructuras dentro del predio destinado para laubicación del Sistema de Tratamiento:De tal manera que el área ocupada por la estructura del RAFA y el porcentaje de ocupación en elpredio queda de la siguiente manera: Área (m2) %de ocupación en el predio Ʃ de áreas por estructura 49.65 Por estructura individual Arreglo final de estructuras (20.04 88.17 35.26 de largo X 4.40 ancho) Área sin ocupar (maniobras) 161.83 64.74 Área del predio 250.00 100.00De tal manera que para señalar el área de ocupación de la zona federal, misma que será por lainstalación y construcción de algunos de los elementos que constituyen el proyecto, de los cuales acontinuación se hace mención tanto del elemento como de la superficie aproximada de ocupaciónde: 14.
Componente Dimensiones Ancho (m) Largo (m) Profundidad (m) 1.40 2,0 1.5 Área 2.8 m 2II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpo de agua en el sitio del proyecto y en sus colindanciasUso de sueloEn general el municipio de Cuerámaro, el suelo es de estructura bolcosa y angular a blocosasubangular de consistencia firme y muy firme y textura de limosa a arcillo arenosa, con pH de 6.8 a8.9 y origen de inchú colovuial a aluvión colovial.En la colonia el material existente es tipo B en toda la comunidad.El mayor porcentaje de la superficie municipal está destinada a la agricultura (58.55%), en tanto queel resto es de pastizales (13.11%), bosques (14.36%) y matorrales (13.98%).De acuerdo al modelo de Ordenamiento Ecológico del Estado de Guanajuato la colonia Galera de laGrulla se encuentra dentro de un área de aprovechamiento con aptitud agrícola de riego y temporal.La comunidad en estudio presenta un uso habitacional, y en los alrededores, un uso agrícola, siendoeste el caso específico para el predio de ubicación del Sistema de Tratamiento. Esta planta seubicará en las orillas de la colonia.Uso de cuerpos de aguaEl arroyo en el cual se pretende realizar la descarga es usado para riego agrícola de las parcelasque se ubican cercanas al mismo, dicho arroyo es alimentado por el escurrimiento de la zona deestudio y por una bifurcación que hace con el arroyo que proviene de la Presa el Coyote, por lo cualtambién se puede mencionar que el uso de dicho cuerpo de agua es principalmente para riegoagrícola y actualmente se hacen las descargas de agua residual sin tratamiento sobre el mismo.Por otro lado, es importante mencionar qua simple vista es posible observar que la calidad del aguacontenida en el cauce del canal de riego es mala, ya que en la visita de campo se observó que elarroyo está fuerte mente invadido por lirio acuático. También es importante señalar que no albergafauna acuáticaII.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridosEducaciónEn lo general, del total de la población del municipio de Cuerámaro, 16.43% de los habitantespresentan analfabetismo. 15.
En lo particular la colonia Galera de la Grulla se cuenta con los servicios de educación Primaria yKinder, evitando que los habitantes de la colonia recorran distancias mayores para tener acceso adicho servicio. Sin embargo para la educación básica y media superior es necesario trasladarsehasta la cabecera municipal de Cuerámaro.Energía eléctricaEn cuanto a este servicio, la colonia cuenta en su totalidad con el acceso a este servicio, teniendo asu disposición los tipos de energía en alta y baja tensión, con el cual se satisface de las demandasde este servicio.ViviendasLa mayoría de las viviendas que conforman esta colonia, están construidas con muros de tabique,techos tanto de loza de concreto armado, como de lámina (éstas en un mínimo porcentaje). Lamayoría de las viviendas que se encuentran en el medio rural del municipio, siendo éste el caso dela comunidad Galera de la Grulla son construidas por sus propios ocupantes.Agua potable y drenaje sanitarioActualmente la comunidad cuenta con un pozo profundo el cual abastece de agua potable a lacomunidad Galera de la Grulla.En cuanto al servicio de drenaje, es lamentable mencionar que en dicha colonia no cuentan almomento con un servicio eficiente de drenaje sanitario, debido a que la infraestructura existente fueconstruida hace 20 años y no cuentan con sistema de tratamiento.TeléfonoLa colonia en estudio cuenta con este servicio, sin embargo debido al desarrollo de la tecnologíaeste es un servicio al que se puede acceder con mayor facilidad mediante teléfonos móviles.Servicios públicosLa comunidad cuenta con servicios de alumbrado, servicio de telégrafos y correos semanalmente,seguridad pública, transporte público y recolección de residuos, se encuentra bien comunicada yaque existe carretera pavimentada desde la cabecera municipal hasta llegar a la comunidad.El municipio cuenta con una red ferroviaria que cruza en la línea Guadalajara a México en el tramode Irapuato a la Piedad, dentro del municipio hay dos estaciones Abasolo y Joaquín. El punto máscercano por donde pasa la vía del ferrocarril hacia la comunidad Galera de la Grulla es en lacarretera Abasolo-Cuerámaro.II.2 Características particulares del proyectoComo ya se ha hecho referencia, el proyecto pretendido corresponde a la infraestructura para el desalojo ytratamiento de las aguas residuales generadas en la colonia en estudio, de lo cual se puede mencionar que lacaracterística particular y principal del proyecto corresponde a la construcción de Sistema de Tratamiento, elcual se llevará a cabo mediante un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente que tendrá una capacidad detratar el agua residual de 1,500 habitantes.Descripción del proyectoPara la descripción del proyecto se realizará una breve reseña de los componentes principales y aspectosconstructivos del mismo, de manera que con ello pueda reflejarse las características generales de éste 16.
proyecto.La realización del proyecto consiste en la rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario y un Sistema deTratamiento, de donde debido a sus características y a la traza urbana que forma, fue posible proyectar unsistema de drenaje sanitario tipo combinado, el cual será formado por las características que generan lainfraestructura existente con la proyectada (ver en anexos, plano de proyecto).La tubería propuesta dentro del proyecto es de PVC sanitario S-20 en diámetros de 15, 20, 25 y 30 cm loscuales tiene las siguientes características y dimensiones: Para la línea de conducción de la Red (atarjeas) se tiene contemplado la utilización de 2,413.50 ML de tubería PVC en 20 cm de diámetro. Como parte de la Red (y como continuación de algunas atarjeas existentes) se contempla la utilización de 729.45 ML de tubería PVC en 25 cm de diámetro. Para las descargas domiciliarias se contempla la utilización de 900 ML de tubería PVC en 15 cm de diámetro. Respecto a los pozos de visita se contempla la utilización de 63 piezas, por lo que a continuación se muestra en la tabla un desglose de la cifra anterior.Descripción de actividades para la Red de Drenaje SanitarioLa tubería se instalará sobre zanja, la cual tendrá un ancho promedio de 80 cm y una profundidad promediode 1.50 m.La tubería será colocada previamente sobre una cama de arena (plantilla) de un espesor promedio de 10 cm,arreglada con la concavidad necesaria para ajustarse a la superficie externa inferior de la tubería y de unacalidad tal que garantice suavidad y apoyo uniforme a la tubería.Se rellenará con tepetate (material de banco) apisonado hasta en un 90% de su P.V.S.M (peso volumétricoseco máximo) en capas de 20 cm, hasta el nivel de rasante.Los pozos de visita a construirse serán del tipo común, los cuales tendrán una profundidad variable, dado aque en esto será determinado a partir de la pendiente de la zona y de acuerdo la profundidad de lasestructuras componentes de la Red., de tal manera que el total de pozos requeridos para la obra en menciónserá de 63 piezas.La pendiente a manejar en todos los tramos es variable, y se han manejado siguiendo la topografía delterreno.Las descargas domiciliaras se construirán en tubería de PVC de 15 cm de diámetro, las cuales seránconectadas a la Red nueva a través de silletas y codos de 45º también en PVC, estas serán alojadas encepas de profundidades verticales de 1 m en promedio y la zanja será rellenada con material de bancocompactado en capas de 20 cm de espesor.La descripción del proyecto incluye un Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales generadas en lacolonia, mediante un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA).Este Reactor tendrá una capacidad de tratamiento primario de aguas residuales para 1,500 habitantes, endonde será necesario, para estar dentro de la normatividad, un tratamiento complementario (dentro del mismo 17.
tren) el cual se llevará a cabo mediante la desinfección con cloro (suministrado por pastillas).La forma de eliminación de las aguas residuales producto de las aportaciones domiciliaras será por gravedaddesde las descargas de cada predio o lote hacia la atarjea que conduce al emisor que conecta su descargahacia el RAFA.Como ya se mencionó, el sitio de descarga del agua tratada se contempla a realizar en el cauce del arroyoaledaño al predio del RAFA (ubicado a 15m respecto al vértice 4 del predio del RAFA) de donde dicha aguaserá conducida de manara natural, debido a la pendiente de la zona.Teniendo las coordenadas siguientes: Coordenadas (UTM) X Y 226,324 2,283,939 Altitud 1,700 msnmEl vertido del agua tratada se hará por medio de una estructura de descarga denominada Estructura deDescarga Esviajada, la cual tiene las características óptimas para este fin.Descripción del proceso de tratamiento que recibirá el agua.Descripción GeneralPretratamientoLa función principal del Pretratamiento es darle un cribado inicial al agua residual y no permitir la entrada dearenas y lodos al reactor, lográndose esto con la remoción de los materiales gruesos o en suspensión(basuras, plásticos, botellas, etc.), los cuales deberán ser retirados. Adicionalmente se cuenta con undesarenador.El Pretratamiento se localiza en la parte inicial del sistema, evitando de ésta manera que los elementos antesmencionados causen problemas en la operación del proceso, taponeando las tuberías de influencia. Estaunidad está constituida por una estructura que incluye dos canales, los cuales constan de un área de rejillas yun área de desarenadores y su compuerta de control.Las rejillas están formadas por barras separadas con claros libres entre 1 cm, colocadas en ángulo de 60º conhorizontal, los sólidos separados por estos dispositivos se eliminan esterándolos o incinerándolos, o enalgunos casos se reduce su tamaño con trituradoras o desmenuzadoras y se reintegran a las aguasresiduales. 18.
SARDINELCANALES DECONDUCCIÓN ACUMULACIÓN DE ARENASCOMPUERTAS DECONTROL REJILLAS DE CRIBADO Imagen de Rejillas, compuertas de control, canales de conducción, desarenadores y vertedor.Registro de distribuciónEste elemento está provisto de tuberías que distribuyen el caudal a lo largo del tanque para descargar sucaudal en su fondo con bajas velocidades y posibilitar un flujo ascendente que propicie una sedimentación desólidos muy alta. Imagen de estructura de registro de distribución permite desalojar el agua residual por las toberas y el caudal excedente será conducido por el canal de demasías. 19.
Reactor Anaerobio de Flujo AscendenteEl R.A.F.A. está integrado por dos cámaras, una de sedimentación y otra de digestión de lodos. Lasedimentación que se lleva a cabo en la parte superior del tanque, genera en su parte inferior un manto delodos con una concentración alta de sólidos.Su alimentación de agua residual será por la parte inferior del tanque y el efluente tratado sale por el deflectorde sólidos (parte superior).El deflector de sólidos tiene la función de recolectar y recuperar el gas metano generado por la digestión dellodo. La pantalla crea una zona de bajo nivel de turbulencia donde aproximadamente el 99.9% del lodo ensuspensión se sedimente en el fondo del reactor. Este tipo de sistemas permite remociones hasta de un 80%,además de mejorar el grado de tratabilidad de las aguas residuales para las etapas subsecuentes. SUPERFICIE DEL REACTOR ESCALERA MARINA TOBERAS El agua residual a tratar es conducida desde la parte superior del reactor hasta el fondo del mismo por medio de las toberas. Además, se aprecia la entrada al mismo y la escalera marina. ACUMULACIÓN DE LODOS Llegada del agua residual por medio de las toberas que distribuye en forma uniforme la generación de lodos. 20.
CANALETA DE INFLUENCIA MAMPARAS DEFLECTORAS Imagen del deflector que selecciona el agua tratada para que se acumule en las canaletas de efluencia y sea enviada al T.C.C. Además, las rejas tipo Irving evitan el contacto humano con el agua residual.Canal de demasíasEste canal cumple la función de conducir el excedente de aguas generadas en el sistema de alcantarillado,que por lo general se presentarán en época de lluvia. El gasto que desalojará será aquel para el cualsobrepase la capacidad de tratamiento del RAFA conduciendo este excedente hasta el sitio de vertido delsistema.Este canal inicia en el registro de distribución de aguas residuales en el cual se ubica justo antes del RAFA ytiene trayectoria paralela al mismo. REGISTRO DE SALIDA CANAL DE CONDUCCIÓN El canal de demasías conducirá el gasto excedente de aguas generadas en el alcantarillado en las épocas de lluvias. 21.
Tanque de contacto de cloroEste tanque se localiza en la parte final del proceso, siendo de concreto armado. Esta unidad recibe las aguasclarificadas procedentes del RAFA, en donde la dosificación de cloro es automática de acuerdo al tirante delflujo, ya que está diseñado con la finalidad de reducir los coliformes totales. El recorrido por medio de loscanales tiene un tiempo de retención hidráulica (30 minutos) que permite que al final del mismo se cumplanlas condiciones particulares de descarga. El cloro será suminstrado a través de tabletas de cloro.La destrucción del organismo potencialmente dañino y común, constituye la etapa final de todo tratamiento delagua. En las plantas de tratamiento debe ponerse especial atención en la selección de esta etapa para evitarla formación de compuestos no deseados. TUBERIA DE SALIDA CAJA DE SALIDA CANAL DE CONDUCCIÓNTUBERIA DEEFLUENCIA Imagen de la estructura del tanque, en el cual se desinfectará el agua tratada por medio de cloro con el objeto de destruir las bacterias contenidas.Estructura de descargaLa obra de alejamiento está integrada por un emisor con longitud hasta el punto de descarga llamadovertedero. 22.
Capacidad de diseño de la plantaEl diseño del Sistema de Tratamiento tiene la capacidad de tratar un gasto mínimo de 1.50 litros por segundo(lps) hasta un gasto máximo (extraordinario) de 13.26 lps.Origen de las aguas recibidasEl origen de las aguas residuales que tratará el RAFA proyectado, provendrán de la colonia Galera de laGrulla, pertenecientes al municipio de Cuerámaro.Calidad esperada del agua después del tratamientoDebido a que la descarga del agua tratada se realizará directamente a un canal de riego ubicado a unosmetros del Sistema de Tratamiento, la calidad del agua debe estar sujeta a la normatividad aplicable, siendopara este caso, la NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual establece los “Límites máximos permisibles decontaminantes en aguas tratadas que descargan en cuerpos de agua”.Destino final del efluente tratado y sitios de descarga o destino de la mismaComo ya se había mencionado, el agua tratada proveniente del RAFA será descargada a un canal de riego elcual actualmente es utilizado para dotar de agua a las parcelas agrícolas cercanas al mismo.Volúmenes estimados de agua tratada y descargadaEl Sistema de Tratamiento tiene un diseño para un gasto mínimo de 2.36 y un máximo de 13.20 lps.Control de oloresEl diseño del RAFA permite minimizar los olores producidos por las aguas residuales, ya que este cuenta conun sistema que atrapa los olores, el cual los libera lentamente y en cantidades mínimas, evitando asímolestias significativas al entorno.Características de los lodos producidos.Los lodos que se llegarán a producir deben cumplir con la NOM-004-SEMARNAT-2002 con el fin degarantizar un manejo adecuado y una disposición final.El programa general del trabajo para la obra en estudio desglosa cada una de sus actividades, en el periodode duración de cada una de las diferentes etapas, el cual se muestra a continuación:Descripción de las actividades para la preparación del sitio y construcción de la obra:Limpieza general de obraEsta actividad considera la limpieza del terreno por donde se tiene definido el trazo de los componentes de laRed de Drenaje Sanitario, consistiendo principalmente en eliminar la vegetación, roca, y obstáculos existentessobre el trazo, sin embargo debido a que el trazo está proyectado por las calles y avenidas de la colonia, nose contempla desmonte.En el predio propuesto para la ubicación del RAFA es posible que se presente el desmonte de la mínimavegetación existente (misma que no se considera con importancia ecológica significativa, ya que se trata deuna parcela agrícola), tal actividad se realizará con maquinaria y herramientas manuales.Para esta actividad se considera en el proyecto una superficie de 3,028.20 m 2 la cual incluye el trazo de laRed de Drenaje Sanitario, el predio de ubicación del Sistema de Tratamiento y la estructura de descarga. 23.
Trazo y nivelaciónTales actividades consisten en el establecimiento de ejes y referencias suficientes a partir del punto de iniciode la Red hasta el final de la misma, dicha actividad se realiza con el auxilio de equipo topográfico, facilitandoasí la obtención del trazo correcto establecido en el proyecto, donde posteriormente será posible realizar elemparejamiento y nivelación del suelo.Para el proyecto se contempla realizar una cantidad aproximada de 3,533.35 m lineales (ML).ZanjeoActividad que consiste en la apertura de zanjas para la construcción de cimientos e introducción deestructuras que constituyen la Red y el Sistema de Tratamiento.Como parte de las recomendaciones se contempla, realizar las zanjas con un ancho variable que esdeterminado por el diámetro del tubo, en este caso se encuentra el ancho de la zanja es de 80 cm, ya que eldiámetro de la tubería de PVC a utilizar es de 20, 25 y 30 cm.Como resultado de esta actividad se contempla que se obtendrá un volumen total de excavacionesproducidas como parte del zanjeo para la Red y de la excavación para la estructura del RAFA y suscomponentes 8como el tanque de contacto con cloro y estructura de descarga), de 3,792.62 m 3 los cualesestán considerados en conceptos diferentes, siendo los principales factores, la dureza del terreno (tipo B ) y laprofundidad del a excavación.Colocación de la plantillaActividad que consiste en la disposición de una pequeña capa de material fino, misma que será colocadasobre el fondo de la zanja que previamente deberá estar arreglada con la concavidad necesaria paraajustarse a la superficie extrema interior de la tubería, en un ancho cuando menos igual al 60% de sudiámetro exterior.Para el proyecto en mención se contempla la utilización de un volumen de 273.50 m3para la colocación de laplantilla.Instalación de tuberíaLas tuberías se instalarán enterradas, comprobando de acuerdo al proyecto, la pendiente del fondo de lazanja para proceder a la colocación de esta sobre la plantilla ya preparada.La instalación de la tubería debe ser iniciada desde la parte baja hacia la parte alta y que de esta manera sefacilita la instalación debiendo tener siempre en cuenta que cuando se interrumpa la instalación, debencolocarse tapones en los extremos ya instalados,, para evitar la entrada de agentes extraños (agua, tierra,ramas, etc.).Para el proyecto se contempla la instalación de 3,533 m (ML) de tubería de PVC en diámetros de 20, 25, y 30cm. De donde se incluye la instalación tanto del emisor que conecta la Red hasta el RAFA y de la descargadel mismo.Relleno de ZanjasEl relleno de zanja se debe colocar tan pronto se haya terminado la instalación y pruebas de la tubería, de talmanera que con ello se disminuya el riesgo de desperfectos en la tubería instalada, así como de posiblesaccidentes en la zanja. 24.
Encofrado de protecciónEsta actividad consiste en formar una sección de 1.0 m de mampostería de tercera con mortero de cemento-arena proporción 1:5, la cual contendrá en su interior 4.0 m de tubería de 30 cm de diámetro, misma que seráprotegida con dicha estructura, generando con ello un área de 4 m2.Una vez colocada la tubería sobre la plantilla de la zanja, se llevará a cabo el correcto apostillado del tubo contepetate colocado a mano. Para esta actividad debe de ser utilizada la herramienta adecuada para que elmaterial quede perfectamente compactado entre la tubería y las paredes de las zanjas. Para el apostillado deltubo se debe usar un pisón con cabeza angosta. El resto de la tubería debe ser cubierto hasta una altura de30 cm arriba de su lomo con el mismo material de tepetate colocado a mano y compactado cuidadosamente,llenando todos los espacios libres abajo y adyacentes a la tubería. Ese relleno se debe hacer en capas que noexcedan de 15 cm de espesor y se apisonará con un pisón de cabeza plana o con un apisonador mecánico.El material mencionado se debe compactar de 90 a 95% de la prueba proctor. En las partes donde laexcavación se realice en terreno natural, el resto del relleno se realizará también apisonando y usado materialcribado producto de la excavación.Para el proyecto se contempla 3,265.41 m3 para relleno de zanjas con material suministrado compactado al90% proctor, mismo que se asegurará que provenga de bancos de material autorizado.Construcción de pozos de visitaLos pozos de visita están formados por una chimenea de tabique en forma cilíndrica en la parte inferior ytroncónica en la parte superior la cimentación de estos pozos puede ser de mampostería o concreto. Encualquier caso, las banquetas del pozo pueden ser de tabique.Todos estos elementos se juntean con mortero cemento-arena. Son suficientemente amplios para darle elpaso a una visita y permitirle maniobrar en su interior. El brocal de concreto o de fierro fundido cubrirá la boca.El piso de los pozos de visita comunes, es una plataforma en la cual se localizan cañales (medias cañas) queprolongan los conductos. Una escalera de peldaños de fierro fundido empotrados en las paredes del pozo,permiten el descenso y ascenso al personal encargado de la operación y mantenimiento del sistema. Lospozos de visita comunes se construirán de acuerdo a las normas y tendrán un diámetro de 1.20 m se tienecontemplada la construcción de 55 pozos de visita con diferentes características, mismas que ya fuerondescritas anteriormente.Construcción de RAFALa descripción de la construcción del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente para 1,500 habitantes se realizaa continuación en el punto II.2.4 de donde fue contemplado en la descripción anterior, los volúmenes deexcavación, relleno, tubería instalada, etc.Construcción de estructura de descargaPara la disposición final o vertido de las aguas residuales es necesario contar con una estructura que puedaencauzar debidamente sobre la corriente o en este caso sobre la margen izquierda del canal de riego que seubica aledaño al sistema de tratamiento, la cual debe ser diseñada de acuerdo al gasto de agua tratadaproducida en el sistema.El vertido del agua tratada se hará directamente sobre el canal de riego que por las características quededeterminarse que estará sobre la franja que determina la zona federal.Para concluir el derivado de la información anterior, a continuación se presenta una tabla resumen de lascantidades de obra resultantes de las actividades proyectadas durante las etapas de preparación del sitio y 25.
construcción de la obra tanto para Red de Drenaje Sanitario como para el Sistema de Tratamiento y su obrade descarga. Actividad Red de Obras en zona Drenaje y federal (tubería y Sistema de descarga) Tratamiento Limpieza general de la obra (m2) 3,028.20 15.60 Trazo (m) 3,533.35 19.50 Zanjeo (m3) 3,792.62 17.55 Colocación de la plantilla (m3) 273.50 1.95 Instalacion de tubería (m) 1,781.00 19.50 Relleno de zanjas (m3) 3,265.41 17.55II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyectoComo obras y servicios de apoyo principal, no se considera necesario el requerimiento de estos, ya que no esnecesario la adecuación de caminos, ni la instalación de campamentos, oficinas, comedores, patios deservicio, ni obras de abastecimiento y almacenamiento de combustibles, ya que por la cercanía del sitio con lacomunidad y las dimensiones de la obra, se pretende contratar mano de obra local para la realización de lostrabajos y actividades no especializadas.Por lo que las obras de apoyo antes citadas pueden ser excluidas del proyecto, teniendo para ello laalternativa de que la empresa constructora adquiera en renta un espacio para la realización de estasactividades, debiendo excluir las áreas de taller mecánico y toda actividad relacionada con este, ya queen caso de requerir el servicio, será indispensable trasladar la unidad a un taller especializado para solucionarla falla ó problema detectado.En caso necesario se deberá establecer un comedor provisional, manejando adecuadamente los residuossólidos domésticos, provenientes de desechos de cocina o los generados del uso y aseo personal.Del mismo modo se deberá instalar sanitarios móviles ubicados en el área próxima a los diferentes frentes detrabajo.En caso de requerir el abastecimiento de combustibles, con su consecuente almacenamiento, losresponsables de las obras deberán de contar con las cantidades mínimas a utilizar diariamente, evitando conesto el almacenamiento de cantidades importantes que se puedan constituir como un riesgo de accidente oderrame.II.2.4 Etapa de construcciónEl proceso constructivo para el proyecto consiste en la aplicación de ciertas actividades, de las cuales para elcaso de la Red de Drenaje Sanitario ya fueron mencionadas en el apartado de descripción del proyecto, dadoa que dicha descripción va relacionada con las actividades a realizar durante el proceso constructivo. 26.
Respecto al Sistema de Tratamiento se tiene lo siguiente:La construcción del Reactor anaerobio de Flujo Ascendente, será de concreto armado, el cual incluye canaldesarenador, con losa de concreto y muros de tabique, unidades de tanque de contacto de cloro de concretoarmado y una estructura de descarga a base de mampostería con mortero cemento.Las actividades para la construcción de dichas obras se realizarán las siguientes actividades:Limpieza, trazo y nivelación.Se procederá a limpiar el terreno de elementos que pudieran causar problemas durante la etapa constructiva.Así mismo se procederá al trazo físico en el terreno designado y a la determinación de los niveles.ExcavaciónSe procederá a realizar la excavación de cada uno de los elementos del sistema de tratamiento, de acuerdo aniveles de trabajo definidos en el proyecto ejecutivo.La excavación se realizará con maquinaria pesada de tal manera que el trabajo sea rápido y con la seguridadrequerida por parte del constructor. El material producto de la excavación será retirado a un sitio que permitala realización de maniobras de trabajo.Estructura, cimbra y coladoSe procederá al armado estructural de cada uno de los elementos del sistema de tratamiento de acuerdo aindicaciones de proyecto ejecutivo, siguiendo las indicaciones y especificaciones de armados indicadas en losplanos estructurales.Esto implica un diseño estructural con base en el método de esfuerzos de trabajo, este método suministra unmejor panorama de distribución de esfuerzos ante la fisura por flexión.Finalmente se procederá a colar cada uno de los elementos del tratamiento, con concreto premezclado ycaracterísticas de resistencia especificadas en proyecto para cada uno de ellos. Concreto premezcladoF’c = 250 Kg/cm2, agregado de ¾” con impermeabilizante integral Festergral dosificado con revenimientoadecuado, vibrado y curado con aditivo Fester.Prueba de elementos (hidrostática)Posterior a la descimbra y resane de cada uno de los elementos se procederá a la prueba hidrostática decada uno de ellos teniendo cuidado de no rellenar su entorno antes de realizar esta prueba de llenado quenos permitirá evaluar físicamente las características de hermeticidad de cada uno de los elementos detratamiento, una vez aprobado este proceso se procederá a rellenar y compactar el entorno de cada uno delos elementos con material de banco tepetate.EquipamientoLa parte final del procedimiento constructivo consiste en equipar cada uno de los elementos del tratamientode acuerdo a características y especificaciones de proyecto constructivo. 27.
El equipamiento consta básicamente de los siguientes elementos:  Canal de rejas  Desarenador  Reactor anaerobio de flujo ascendente  Tanque de contacto de cloro  Canal de demasías  Estructura de descargaPosteriormente iniciará el trabajo de arranque mantenimiento y estabilización del sistema de tratamientoanaerobio, hasta obtener los resultados finales esperados, que este cumplimiento de las condicionesparticulares de descarga y la reutilización o disposición final del agua tratada.Durante la etapa de construcción requerirá del siguiente equipo base:Para la fase de preliminares  Retro excavadora  Camión de volteoPara la fase de cimentación  1 revolvedora para concreto  Excavaciones manuales con pico y palaPara la fase albañilería  Revolvedora para concretoPara la fase de estructura  Maquinas soldadorasPara suministro de materiales  Camioneta tipo pick up  Camión de volteo (para acarreo de materiales pétreos, escombro y basura)Residuos generados en la etapa de construcción1.- consumo de alimentos:Se generarán residuos como consecuencia de la alimentación del personal durante el desarrollo de estaetapa, tanto residuos orgánicos como residuos de plástico, papel, cartón, etc., que genere el mismo personal.2.- Residuos de obra:-Residuos Pétreos-Residuos de concreto-Papel y cartón-Madera residual (padecería de tablas, tarimas, polines)-Residuos de tapas, botes, latas, varilla, alambre, alambrón, clavos, trapos, estopas, plásticos, aceite residual.Emisiones a la atmósfera:1.- Operación de vehículos y maquinaria:Los vehículos y maquinaria que se utilizarán durante la etapa constructiva, emitirán gases a la atmósfera(NOx, Sox), humos y partículas de polvo. 28.
2.- movimiento de tierra:El transporte y movimiento de tierra emitirá polvos al ambiente (atmósfera), ocasionando un impacto negarivosi no se toman las medidas necesarias para mitigar dicho impacto.II.2.5 Etapa de operación y mantenimientoPara la descripción de este apartado se anexa en el capítulo VII el programa de vigilancia en el cual seincluye las actividades para la operación y mantenimiento del sistema, en el cual se realiza una brevedescripción de las actividades que deben de llevarse a cabo para que las estructuras y componentes queconstituyen el proyecto, tengan un óptimo funcionamientoII.2.6 Descripción de obras asociadas al proyectoDe acuerdo a la normatividad vigente, así como a la competencia para la evaluación del presente proyecto,podría hacerse mención que la obra asociada al mismo, corresponde a la Red de Drenaje Sanitario, ya que laimplementación del proyecto tiene una estrecha relación con el Sistema de Tratamiento, sin embargo esimportante mencionar que la evaluación de la Red no se encuentra dentro de la competencia de la Federación(únicamente el tramo que cruza elarroyo) y que su descripción dentro del presente estudio, se debemeramente a un carácter explícito generado por la relación existente entre ambas estructuras, para sucorrecto funcionamiento y su apego a la normatividad.Sin embargo por las características, trazo y ubicación de la obra asociada, no se espera una afectaciónconsiderable de los recursos naturales, ni tampoco una generación de impactos ambientales adversos conalta relevancia que puedan comprometer el desarrollo del proyecto.II.2.7 Etapa de abandono del sitioLa obra se proyectó para tener una vida útil de 20 años, tomando en cuenta los mantenimientos preventivos ycorrectivos del equipamiento requerido para el Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente. Sin embargo, dado altipo de obra, es muy probable que pueda ser adecuado al término de su vida útil para que continúe dando elservicio para el que fue diseñado y con ello contribuyendo al mejoramiento del ambiente.En este caso no existirá abandono del sitio, pues ésta infraestructura forma parte del crecimiento ymodernidad de la colonia.Sin embargo, en el supuesto de que se diera el abandono del sitio se procederá conforme lo establezca elPlan de Ordenamiento Territorial que aplique en su momento para esta región, y demás de que se deberáelaborar un programa en el cual se describan las actividades y medidas compensatorias que se llevarán acabo durante esta etapa.II.2.8 Utilización de explosivosEn el desarrollo del proyecto no se tiene la necesidad de utilizar algún tipo de explosivo, por la naturaleza delmismo, solo se contempla de ser necesaria la remoción de tierras la cual la excavación se realizará en sutotalidad auxiliándose con maquinaria y equipo especializados para dichos trabajos de acuerdo a lasnecesidades constructivas. 29.
II.2.7 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera.Dadas las características y dimensiones del proyecto, los volúmenes generados de residuos durante eldesarrollo del mismo, son poco significativos. Sin embargo, a continuación se hace una descripción detalladadel manejo y disposición de los mismos en cada una de las etapas del proyecto.Generación, manejo y disposición adecuada de residuos I. Los residuos sólidos generados durante la ejecución de la obra (padecería de tubería, papel, cartón, madera, etc.) se separan y depositarán en contenedores con tapa, cuya leyenda indique claramente si son materiales reciclables o no reciclables. II. Los materiales reciclables se depositarán por separado, de acuerdo con sus características de papel, cartón, madera, metales, plástico, etc., a fin de facilitar su aprovechamiento y traslado a los centros de acopio más cercanos al sitio del proyecto. III. Los contendores se ubicarán en un sitio estratégico, dentro de los límites del frente de trabajo, a fin de tener fácil acceso y al mismo tiempo no interfieran con el tránsito vehicular y peatonal. IV. Se colocarán los contenedores necesarios, de acuerdo con la clasificación adoptada, enviados a los centros de acopio correspondientes; en caso de no ser reciclables serán recolectados por el servicio de limpia. V. Los contenedores se colocarán dentro del perímetro de la zona del proyecto VI. Ene l caso de que los materiales reciclables no puedan depositarse en contenedores debido a su tamaño, se ubicarán dentro de los frentes de trabajo, en algún sitio elegido para ese fin y protegidos contra la acción erosiva del agua y viento, éstos materiales se protegerán con plástico, lonas impermeables o mallas asegurando su permanencia.VII. No se almacenarán residuos cerca de cuerpos de agua ni en zonas susceptibles a inundaciones.VIII. Se evitará el almacenamiento de material orgánico por largos periodos, ya que su descomposición provocará malos olores y generación de lixiviados (escurrimientos). IX. Está terminantemente prohibido arrojar desechos sólidos en las áreas aledañas al sitio de la obra de igual manera, no se permitirá la quema de residuos ni su disposición en cualquier cuerpo de agua. X. La limpieza general ser realizará diariamente al finalizar la jornada, se levantarán desperdicios de comida, basura o elementos extraños La empresa constructora reducirá los residuos sólidos al máximo, reciclando y reutilizando los materiales apropiados para dicho fin. XI. , presentes en la zona se realicen las obras, manteniendo limpio el sitio de trabajo. XII. Para evitar molestias a la población y personal de trabajo, la obra permanecerá limpia, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de escombros y desechos sólidos.XIII. Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias y libres de obstrucciones.XIV. El constructor de la obra tendrá una brigada de limpieza que tenga un respectivo distintivo, dedicada a las labores de orden y limpieza en toda el área de la obra y vías aledañas, así como el mantenimiento de la señalización y delimitación de la obra.XV. En el caso de que el servicio de recolección, no proporcione el servicio en la zona del proyecto, el constructor deberá de disponer de los equipos necesarios para trasportar y disponer adecuadamente de los residuos en el sitio autorizado por el municipio.En la construcción y operación del RAFA, los residuos que se podrían generar son los correspondientes a loslodos, y a los provenientes del mantenimiento a las obras, así como a los producidos por el hombre (puestoque requiere de mantenimiento previo y correctivo), de tal manera que los residuos esperados son lossiguientes: 30.
Residuos generados durante las diferentes etapas Actividad Cantidad Tipo de Nombre del CRETIB Disposición Disposición final residuo residuo temporalPreparación 4 kg/mes P Estopas Tóxico y Contenedor Empresadel sitio y impregnadas, Explosivo con tapa y recolectora deconstrucción aceite y rótulo Residuos solventes Peligrosos (RP’s) usados en mantenimiento de maquinaria y equipoPreparación 65 kg/mes NP Papel, cartón N/A Contendor Centros dedel sitio y madera, clavos, con tapa y acopio materialesconstrucción alambre rótulo reciclablesPreparación 0.3 NP Residuos N/A Contenedor Tiraderodel sitio, Kg/persona/día Orgánicos y con rótulo controladoconstrucción y desechos municipaloperación sanitarios 0.5 NP Residuos N/A Conetenedor Tiradero Kg/persona/dia Inorgánicos con rótulo controlado municipal 5 NP Residuos N/A Contenedor Tiradero lt/persona/dia líquidos con tapa y controlado rótulo/letrina municipal/drenaje o sistema de tratamientoOperación A reportar en P Basura A Contenedor Tiradero programa de orgánica determinar con tapa controlado vigilancia municipal o empresa recolectora de RP’sPeligroso PNo Peligroso NPNo Aplica N/A 31.
Emisiones a la atmósferaSe generarán polvos por el movimiento de tierra producto del desmonte y excavación, humos y gases por elescape de vehículos (que transportan la tierra) y maquinaria que utilizan gasolina o diesel como combustible.Para el caso de vehículos automotores en circulación que utilizan gasolina como combustible se vigilará quelas emisiones de aquellos utilizados para la construcción, se apeguen a los niveles máximos permisiblesestipulados en la NOM-041-SEMARNAT-1999, publicada en el DOF el 16 de agosto de 1999, mediante lasverificaciones vehiculares realizadas en centros autorizados. Así mismo, se brindará mantenimientopermanente a la maquinaria utilizada en esta etapa.Los montículos de tierra a almacenar para su posterior utilización de la reforestación y relleno, se cubrirán conlona y así evitar la dispersión de polvos.Los vehículos que transporten material producto de la excavación deberán ir cubiertos por lonas para evitar ladispersión de polvo y partículas a la atmósfera.Durante el desarrollo de esta etapa, en las superficies de terreno sujetas a generar polvo se conservaránhúmedas, se efectuará riego de agua con pipas para disminuir la dispersión de polvos en el área de trabajo ysu entorno, así como en los cambios donde circularán los vehículos y maquinaria.Las emisiones de ruido durante la ejecución del proyecto, son las producidas por la maquinaria y equipo deconstrucción, estas emisiones generarán molestias a los habitantes de las comunidades inmediatas alproyecto, estas serán temporales e intermitentes. Por ello se evitará realizar trabajos durante la ejecución delproyecto.II.2.10 Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuosPor la magnitud y naturaleza del proyecto, que corresponde a infraestructura de saneamiento, no se requierede servicios de infraestructura especializados para el manejo y disposición final de los residuos, quebásicamente serán durante la etapa de preparación y construcción del sitio y que son los característicos delas obras civiles, como son piedra y cubierta vegetal producto de despalme, escombro y material excedente,residuos domésticos (botes de plástico, aluminio, papel, alimenticios y sanitarios), los cuales serán generadosdurante el desarrollo de las obras correspondientes para la Red de Drenaje Sanitario y para el RAFA.Se contará con tambos de 200 litros con tapa debidamente identificados con las siguientes leyendas:  Residuos orgánicos  Residuos inorgánicos reciclables  Residuos inorgánicos no reciclables  Residuos peligrososPor otro lado, los residuos líquidos que serán generados durante las etapas de preparación y construcción delsitio provendrán principalmente de las necesidades propias de los trabajadores, por lo cual se contará conbaños portátiles rentados a una empresa especializada para su manejo adecuado.Para prevenir la contaminación del suelo y agua por el derrame de aceites se evitará el cambio de aceitesgastados en el sitio del proyecto, por considerarse residuos peligrosos y por tanto, merecer un manejoespecial. 32.
III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL YEN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO. LEGISLACIÓN FEDERAL IMPACTO AMBIENTAL LEY GRAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTÍCULOS 27 Y 73 RESIDUOS AGUA LEY GENERAL PARA LEY NACIONAL DE LA PREVENCIÓN Y AGUA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 33.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTESECCION V. Evaluación del impacto ambientalARTÍCULO 28.- la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaríaestablece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causardesequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables paraproteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectosnegativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida,quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente de laautorización en materia de impacto ambiental del Secretaría.Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia deEvaluacion del Impacto Ambiental.ARTÍCULO 5.- Determina que quienes pretendan llevar a cabo alguna obra hidraúlica, requerirán previamentela autorización de la Secretaria en Materia de Impacto Ambiental.Hidráulicas:VI.- “plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o lodos en cuerpos receptoresque constituyan bienes nacionales.”Sobre la base de las características del proyecto, se identificarán y nalizarán los diferentes instrumentos deplaneación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de sujetarse a los instrumentos con validez legal talescomo:Ley de Aguas Nacionalesb) Título Séptimo y control de la contaminación de las Aguas. Capitulo único.ARTÍCULO 136-. En los permisos de descargas de las aguas residuales de los sistemas públicos dealcantarillado y drenaje.ARTÍCULO 138.- Las solicitudes de permisos de descargas de aguas residuales que se presentan anteCONAGUA.ARTÍCULO 139.- Permisos de descargas de aguas residuales.ARTÍCULO 140.- Para determinar las condiciones particulares de descarga, se tomarán en cuenta losparámetros y límites máximos permisibles contenidos en las NOM’s para el tratamiento de agua.ARTÍCULO 143.- La comisión establecerá las condiciones particulares que deberán cumplir las descargas deaguas residuales previo a su posterior explotación uso o aprovechamiento.ARTÍCULO 148.- Los lodos producto del tratamiento de las aguas residuales deberán estabilizarse en lostérminos de las disposiciones legales y reglamentarias de la materia. 34.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SUREGLAMENTOARTÍCULO 1.- La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestiónintegral de residuos, en el territorio nacional.Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de todapersona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de lageneración, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos yde manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, asícomo establecer las bases para:VI.- Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, comerciantes,consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como de los prestadores de serviciosen el manejo integral de los residuos;XI.- Regular la importación y exportación de residuos;ARTÍCULO 2.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestiónintegral de los residuos a que se refiere esta ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actosque de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda. 35.
LEGISLACIÓN ESTATAL LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTAO Y LOS MUNICIPIOS LEY PARA LA PROTECCION Y PRESSERVACIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO ORDENAMIENTO ÁREAS ECOLÓGICO TERRITORIAL NATURALES PROTEGIDAS 36.
LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIETNE DEL ESTADO DE GUANAJUATOARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto proporcionar eldesarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como regular las accionestendientes a proteger el ambiente en el estado de Guanajuato.ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE GUANAJUATODicho ordenamiento establece que cada municipio es una UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGA), dondepara el municipio de Cuerámaro considera políticas de Aprovechamiento, Preservación, Conservación yRestauración.ACUERDO POR EL CUAL SE EXPIDE EL PROCESO DE DESREGULACÓN EN MATERIA DE LAEVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL A OBRA ÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPALQue la Ley Parra la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato contempla ladesregulación de obras y actividades que por su magnitud, ubicación, condiciones de su entorno y calidad ensus procesos de producción, se considere nula o poco significativa la generación de impactos, quedandoexentas de la autorización en materia de impacto ambiental.Siendo la obra pública estatal y municipal a enlistar, obras que al realizarse afectan de manera pocosignificativa al ambiente, dadas las características en que se desarrollan, este instituto establece unprocedimiento especial para su desregulación.PRIMERO.- Se expide el listado de las actividades y obra pública estatal y municipal que no requierensujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS O DENTRO DE LOCALIDADES RURALES:  Construcción de: colector, subcolector.  Construcción y Rehabilitación de drenajes (excluye plantas de tratamiento de agua residuales).Es por ello que la construcción de la Red de Drenaje Sanitario no se contempla para la Evaluación de ImpactoAmbiental, aunque como ya se mencionó debido a que el proyecto forma parte del sistema integral queincluye el Sistema de Tratamiento, se describirá brevemente las características principales de la Red deDrenaje, a fin que con ello sea posible dotar de elementos que coadyuven a la evaluación del proyecto.Por otro lado, la realización del proyecto, está directamente relacionada con otros ordenamientos jurídicos enmateria ambiental, específicamente aquellos que se refieren a las materias de agua, cubierta vegetal, uso delsuelo y atmósfera.Normatividad Técnica establecida por la Comisión Estatal de Agua de GuanajuatoLa normatividad técnica para la elaboración del proyecto ejecutivo para la Rehabilitación de la Red de DrenajeSanitario y construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para la colonia Galerade la Grulla, es establecer por: La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, mediante la Diereccion Técnica,Departamento de Plantas de Tratamiento. 37.
NORMATIVIDAD APLICABLEFACTOR AMBIETNAL IMPACTO NORMA ATMÓSFERA Generación de NOM-045-SEMARNAT-1996 Indica los niveles máximos emisiones a la permisibles de opacidad del humo atmósfera proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible Generación de NOM-041-SEMART-1999 Establece los límites máximos emisiones a la permisibles de emisión de gases atmósfera contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. RUIDO Generación de NOM-080-SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de Ruido emisión de ruidos provenientes de los escapes de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y método de circulación Generación de NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos Ruido permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. RECURSOS Remoción de NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección ambiental especies NATURALES flora y fauna nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio lista de especies en riesgo. AGUA Descarga de NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos agua tratada permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales SUELO Generación de NOM-004-SEMARNAT 2002 Protección ambiental sólidos y Residuos biosólidos. Especificaciones y límites máx. permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. NOM-052-SEMARNAT-1993 Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites máx. permisibles NTA-IEG-003/2001 Manejo de residuos industriales no peligrosos, que no competen a la Federación 38.
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTALDETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.IV.1 Delimitación del área de estudioLímites GeográficosEl municipio de Cuerámaro colinda al Norte con los municipios de Manuel Doblado, Romita y Abasolo; Al Estecon el municipio de Abasolo; Al Sur con los municipios de Abasolo y Pénjamo; Al Oeste con los municipios dePénjamo y Manuel Doblado. - 10 1 Ciudad N Manuel W E Doblado Romita S 21 21 Cuerámaro Pénjamo Abasolo Carretera Libre Carretera de Cuota Area urbana - 10 1Localización del proyectoLa comunidad que corresponde al objeto de estudio del presente proyecto se denomina como: Galera de laGrulla, ubicada al Este de la Cabecera Municipal. 39.
Sitio de Ubicación del RAFAÁrea de influencia del proyectoEn el área de influencia esta delimitada por la zona que determina las colindancias con las comunidades ycentros de población siguientes, por la trayectoria que sigue el arroyo donde se realizará descarga.IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambientalDefinido el sistema ambiental donde el proyecto tendrá su influencia, se realizará el análisis integral de loselementos del medio físico tales como el biótico, social, económico y cultural, así como de los diferentes usosde suelo y del agua que hay en el área de estudio.Sistema terrestre.De acuerdo con la cartografía de INEGI, el estado de Guanajuato se encuentra ubicado dentro de tresprovincias fisiográficas. En la parte norte central, la provincia fisiográfica de la Mesa Central; en la proporciónnororiental, la Sierra Madre Oriental y en la parte centro sur, el Eje Neovolcánico.El área comprendida por el municipio se ubica dentro de la provincia Eje Neovolcánico, el cual estáconstituido por las subprovincias:  Altos de Jalisco  Bajío Guanajuatense y  Sierras y bajíos Michoacanos 40.
Así pues en las subprovincias mencionadas es posibles diferencias seis conformaciones topográficas, mismasque se mencionan a continuación:  Zona de Llanura aluvial (49%)  Meseta Basáltica con cañadas (28.6%)  Sierra Volcánica de laderas escarpadas (21.6%)  Lomerío de aluvión antiguo (0.8%)IV.2.1 Aspectos abióticosa) ClimaDe acuerdo a la clasificación de Koppen (modificada por Enriqueta García para la República Mexicana en elaño 1964 y con los datos publicados por ella misma en 1980).Dentro del municipio existen diversos climas: Semicálido subhúmedo con lluvias en verano de menorhumedad (72.9%), templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (20.7%) y templadosubhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (6.4%). La precipitación pluvial es de 600 a 800 mm y alsuroeste es mayor de 800 mm. La temperartura promedio anual en el municipio es de 18.9º C, y laprecipitación media anual llega a 724.2 mm, los meses más clurosos se presentan en Abril, Mayo y Junio, contemperatura máxima de 36.2º C, mientras que en los meses más fríos que son Diciembre y Enero, la minimaes de 1.1º C.b) Geología y geomorfologíaLa región dónde se encuentra localizado el municipio forma parte del eje neovolcánico caracterizado porexistir numerosos volcanes. Las sierras se encuentran constituidas por lavas y tobas tanto de composiciónbasáltica y Edad Cuaternaria como riolitas del Terciario. Los valles corresponden a zonas planas donde sepresentan acumulaciones de sedimientos lacustres del terciario y aluviones del Cuaternario.Se encuentran fallas de gran magnitud entre las que destacan aquellas que dan forma a los gravens deNumarán y Penjamo-Abasolo, así como al horst de Tacubaya.Fallas y fracturas de menor magnitud se encuentran afectando a las rocas volcánicas que constituyen a lassierras. 41.
101°5 101°00 100°55 100°50 100°45 100°40 100°35 100°30 -101 Tc Qal 21°10 21°10 Tp l-Q (B- Bv b ) Tv r Tv r 21°5 Tv r CAJA, LA 21°5 VILL AS D E IR APUATO Tp l-Q (B- Bv b ) Tp l-Q (B- Bv b ) Tp l-Q (B- Bv b ) CU CH ICU ATO 21 21°00 21 21°00 SAN CR ISTO BAL CU ERAMARO RAN CH O NU EVO D E L A C R UZ Qal 20°55 20°55 Qal Tm s Tv r Qal 20°50 20°50 Qal 20°45 20°45 Tp l-Q (B- Bv b ) Tp l-Q (B- Bv b ) Ts c ABASOL O 20°40 PEN JAMO Qal 20°40 Tv r 20°35 20°35 -101 101°5 101°00 100°55 100°50 100°45 100°40 100°35 100°30 4 0 4 8 12 Kilometros FUEN TE: C EAG , IN EG I 1 997FisiografíaTopográficamente el Estado de Guanajuato presenta una gran diversidad de sistema de topoformas, comoson: sierras, valles, lomeríos, mesetas y llanuras, constituidas por rocas de origen ígneo, metamórfico ysedimentario. Debido a esta variedad, la entidad se caracteriza por presentar un paisaje accidentado y decontraste que crea un complejo mosaico de climas, suelos y vegetación local.De acuerdo a la clasificación fisiográfica del INEGI, el área de estudio pertenece a la Provincia FisiográficaEje Neovolcánico, Esta provincia, ocupa la mitad del sur del estado de Guanajuato, como ya se mencionóanteriormente.Un rasgo importante de esta provincia, son las amplias cuencas cerradas ocupadas por depósitos de lagosantiguos, como son los diversos llanos del Bajío Guanajuatense, que se han formado por bloqueo del drenajeoriginal debido a eventos volcánicos o por fallamiento que es la característica distintiva de esta provincia. 42.
c) Hidrología superficial y subterráneaHidrografíaLa principal corriente del municipio es el río Turbio, que fija los límites entre Cuerámaro y Abasolo, teniendouna longitud de 30 km al norte está bordeado por el arroyo de la Sauceda que desemboca a la presa LaAlberca, localizada a 5 km al norte y se bifurca ene l poniente y toma el nombre del arroyo Hondo. Al orientese localiza la presa el Coyote que proviene de la presa El aguacate, que sirve de riego a los terrenoslocalizados al oriente, sobre la localidad llamada Galera de la Grulla.Hacia el sur, el arroyo de Barrancas que termina a 1 km de Cuerámaro sobre la carretera Irapuato, y el arroyola Cieneguilla, que llega a la represa del mismo nombre, provienen de la sierra de Pénjamo. Destacantambién los arroyos: las Borrosas, la Yerbabuena y las Palomas, los cuales desembocan en la presa de laAlberca. Cuenta además con las presas el Chayote, San Félix y la Corralejo. Existe la laguna Tres Villas quetiene una superficie de 274 hectáreas y actualmente tiene una ocupación de 500,000 hectáreas cúbicas deagua que riegan aproximadamente 500 hectáreas con un solo riego.Las unidades geológicas se pueden clasificar de acuerdo a su comportamiento para permitir la infiltración,circulación y almacenamiento de aguas subterránea en: rocas permeables y rocas impermeables.Las rocas y materiales cuaternarios correspondientes a los basaltos y los espesores superficiales de gravas,arenas y arcillas que se encuentran sobre los valles, se clasifican como permeables. Se encuentran en laparte superficial generalmente a no más de 50 metros de profundidad. Mediante cortes litológicos de pozos,se observó que en muchos sitios se encuentran sobreyaciendo a una capa de materiales arcillosos queocasionan la formación de un nivel de aguas superficiales. Recommended
Plan de Gobierno 2009-2012
Tercer bimestre2009
Sexto bimestre2010
Segundo bimestre2011
Segundo bimestre2010
Segundo bimestre2009