Source: http://docplayer.fr/2409397-Nugelec-notice-d-utilisation-du-b-a-a-s-du-type-ma-sti-mame-sti-pages-1-introduction-2-2-encombrement-3-fixation.html
Timestamp: 2016-12-11 00:56:10+00:00
Document Index: 46111390

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

⭐NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation
Download "NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation"
1 NOTICE D'UTILISATION DU du type Ma - / MaME - pages 1 introduction 2 2 encombrement 3 fixation 3 installation 3 à 5 raccordement 4 fonctionnement 5 à 6 contrôle, essai 5 caractéristiques 7 techniques 6 maintenance 7 entretien 7 incidents 7 éventuels du type Ma - : réf du type Ma ME - : réf COOPER MENVIER SAS Parc européen d entreprises II Rue Beethoven - BP RIOM Cedex Assistance technique téléphonique N indigo 0,15 / min NUGELEC En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont données à titre indicatif, elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.2 ON OFF 1 INTRODUCTION 1.1 généralités Le Bloc Autonome d'alarme Sonore du type Ma- ou Ma ME- est utilisé dans les systèmes d'alarme incendie pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie. Le Bloc Autonome d'alarme Sonore du type Ma- diffuse le signal d'évacuation NFS ou le son linéaire. Le Bloc Autonome d'alarme Sonore du type MaME- diffuse au choix un message enregistré (16 secondes) suivi du signal d'évacuation NFS , un message enregistré répété indéfiniment, un message enregistré interrompu périodiquement par le signal d évacuation NFS , un signal d'évacuation NFS ou un son linéaire. Il est conforme à la norme NFC N de certification du MaME : Ma89201 N de certification Ma : Ma composition du système Le système comprend : - les BAAS du type Ma- ou MaME- (principal / ). - les déclencheurs manuels raccordés sur un BAAS Ma- ou MaME-. - une télécommande à plusieurs fonctions. 1.3 description Le du type Ma- ou MaME- est constitué d un circuit électronique entièrement équipé, monté dans un boîtier plastique auto-extinguible 960 C, coloris gris clair RAL 7035 Le regroupe aussi les fonctions suivantes : Une fonction essai permettant de tester le fonctionnement de tous les en actionnant les déclencheurs manuels. Un contrôle automatique de l aptitude du diffuseur sonore à émettre le signal d évacuation générale et le son linéaire. Un contrôle automatique de l aptitude des boucles de déclencheurs manuels à transmettre l alarme. Un contrôle automatique du courant de charge de la batterie. Un contrôle automatique de l état de charge de la batterie. Liaison contrôlée entre les par bus de communication. Une commande de mise à l état d arrêt depuis le boîtier de télécommande. Une commande de lancement du test de l autonomie depuis le boîtier de télécommande. Un chargeur avec batterie cadmium nickel étanche. Un diffuseur sonore NFS Les fonctions et gestion d'alarmes. Un contact auxiliaire OF - 3 A/48 V~. Une entrée de commande de son linéaire. alimentation 230 V~ - 50/60 Hz principal fin de ligne 2 x 1,5 mm 2 230V SOUS TENSION SOUS TENSION SOUS TENSION SOUS TENSION blocs type Ma / Ma ME - (maximum 30) B+A- 5 boîtier de télécommande TLU bus de communication possibilité de liaisons vers éclairage de sécurité B.A.E.S. Nota : Pour faciliter le câblage, il est possible de raccorder les déclencheurs manuels sur plusieurs. 23 2 ENCOMBREMENT, FIXATION 2.1 conseil d installation Dans le cadre de la compatibilité électromagnétique, il est conseillé de fixer les B.A.A.S sur un mur intérieur du bâtiment. haut du capot 2.2 dimensions Boîtier saillie de dimensions extérieures : Hauteur : 260 mm Largeur : 170 mm Profondeur : 80 mm fixation Montage en saillie avec fixation par vis. Enlever la vis située sur le bas du boîtier, puis retirer le capot en le démontant par le bas (voir dessin ci-contre). Engager les câbles dans l'ouverture prévue à cet usage. La fixation murale se fait au moyen de 3 trous oblongs permettant le réglage et le rattrapage de la position du boîtier. 3 INSTALLATION, RACCORDEMENT 3.1 borniers de raccordement bas du capot 3.2 conseil d installation Dans le cadre de la compatibilité électromagnétique, il est conseillé de relier les chemins de câbles à la terre du bâtiment. - L installation doit être conforme à la TBTS suivant la norme NFC Les câbles secteurs et TBTS doivent être séparés dans leur cheminement. - L équipement doit posséder en amont, un dispositif de protection contre les surintensités. - Pour toute intervention sur l appareil, couper le dispositif de protection contre les surintensités. - Lors du raccordement des câbles sur l appareil, le câble secteur et les câbles TBTS, ne doivent pas passer par les mêmes alvéoles ou mêmes passe-fils raccordement de l'alimentation secteur Mettre le dispositif de protection contre les surintensités en amont du bornier secteur sur arrêt. Alimentation secteur 230 V~. Le raccordement est réalisé sur le bornier 1 par câble 1,5 mm 2-2 conducteurs description des borniers de raccordement 1 - Bornier de raccordement de l alimentation secteur. 2 - Bornier de raccordement de la boucle de commande. 3 - Bornier de contact auxiliaire. 4 - Bornier de raccordement du boîtier de télécommande. 5 - Bornier de raccordement du son linéaire et de la ligne communication. 7 - Fusible batterie F2 (3,15 A rapide). 8 - Commutateur de configuration. Nota : Les éléments repérés 2 à 5 et 7 sont TBTS 34 SOUS TENSION SOUS TENSION SOUS TENSION SOUS TENSION 3.4 raccordement des déclencheurs manuels Type : Tous les déclenchements manuels standard de la gamme NUGELEC peuvent être raccordés sur le BAAS. - Le raccordement est réalisé sur le bornier 2 par câble téléphonique 1 paire 9/10 ème. - Longueur maximum de la liaison : 1000 m. - Nombre maximum de déclencheur manuel : 30. Résistance de fin de ligne : - Monter la résistance de 3,9 kω (orange, blanc, rouge) livrée avec le sur le dernier déclencheur manuel de la boucle. Nota : Le raccordement de la télécommande s effectue sur n importe quel de l installation. Il n y a pas de polarité.il s effectue sur un seul de l installation. Toutes les informations sont transmises aux autres par le bus de communication. 3.6 raccordement du contact auxiliaire Le contact auxiliaire - bornier 3 est un contact inverseur libre de potentiel 3 A / 48 V~, pouvoir de coupure : 30 VA. Il bascule en cas d alarme. Il ne peut pas être mis hors service. Le raccordement est fonction de l utilisation. boucle bornier 2 3A 3 1A 1 2A 2 Déclencheur manuel 3A 3 1A 1 2A 2 Déclencheur manuel 3,9 kω 3A 3 1A 1 2A 2 Déclencheur manuel Nota : Pour faciliter le câblage, il est possible de raccorder les déclencheurs manuels sur plusieurs Attention : Si on ne raccorde pas de déclencheur manuel, ne pas oublier de connecter la résistance de 3,9 kω sur la borne 2 Ne pas raccorder la résistance de 910Ω sur les déclencheurs manuels. Attention : Ne pas raccorder en étoile Exemple de raccordement de lignes de déclencheurs manuels sur plusieurs 3.7 raccordement du bus de communication - Le raccordement du bus de communication est réalisé sur le bornier 5 par câble 1 paire 9/10 ème. - Longueur maximum de la liaison : 1000 m - Nombre maximum de : 30 com + son lin. Bornier 5 com + son lin. Bornier 5 Attention : Ne pas raccorder en étoile com + son lin. Bornier 5 sur dernier 3,9 kω bus de communication 3.5 raccordement de la télécommande Type : Seul le boîtier de télécommande peut être raccordé sur le BAAS. - Le raccordement de la télécommande est réalisé sur le bornier 4 par câble 1 paire 9/10 ème. - Longueur maximum de la liaison : 1000 m - Raccorder le bornier secteur de la télécommande par câble cuivre 1,5 mm 2-2 conducteurs. 230V 3.8 raccordement de la commande de son linéaire - Le raccordement de la commande de son linéaire est réalisé sur le bornier 5 par câble 1 paire 9/10 ème. - Longueur maximum de la liaison : 1000 m Commande : - Le contact de commande doit être libre de toute tension. - Le contact de commande doit être à fermeture. Ma / MaME com son lin + bornier 5 contact libre de tout potentiel B.A.A.S Ma /Ma Me 230V télécommande ON OFF bornier B+ A- 5 45 SOUS TENSION SOUS TENSION SOUS TENSION SOUS TENSION SOUS TENSION 3.9 configuration La configuration permet de sélectionner : - le mode de diffusion du message enregistré et du signal d évacuation NFS la position du sur le bus de communication. La configuration est effectuée par switchs 1 à 5 du commutateur 8. Les switchs 6 à 8 du commutateur 8 ne sont pas utilisés configuration du mode de diffusion Utilisé uniquement pour le BAAS du type MaME. Il existe 4 modes de diffusions : - un message enregistré (16 secondes) suivi du signal d évacuation NFS un message enregistré répété indéfiniment (mode non normatif). - un message enregistré interrompu périodiquement par le signal d évacuation NFS (mode non normatif). - un signal d évacuation NFS seul. Basculer les switchs 1 et 2 du commutateur 8 selon le tableau ci-après pour sélectionner le mode de fonctionnement. Switch Mode de diffusion 1 2 message enregistré suivi du signal d évacuation NFS ON OFF message enregistré répété indéfiniment ON ON message enregistré interrompu périodiquement par le signal d évacuation NFS OFF ON signal d évacuation NFS OFF OFF configuration de la position du sur le bus de communication cas d une installation comportant plusieurs configuration : alimentation 230 V~ - 50/60 Hz Cas où l installation comporte un seul configuration : alimentation 230 V~ - 50/60 Hz principal principal isolé fin de ligne déclencheurs manuels (maximum : 30) Basculer les switchs 3, 4 et 5 du commutateur 8 selon le tableau ci-après pour sélectionner la position du Switch position du principal OFF ON OFF fin de ligne ON OFF OFF OFF OFF OFF principal isolé ON ON OFF 4 FONCTIONNEMENT, CONTROLE, ESSAI 4.1 recommandation Pour les opérations suivantes, il est impératif de respecter la chronologie de mise sous tension. Lire intégralement chaque paragraphe avant tout contrôle ou essai correspondant à ceux-ci. 4.2 mise sous tension - mettre le fusible batterie 7 (F2-3,15 A rapide). - clipser les 2 parties l une sur l autre. - mettre sur marche le disjoncteur secteur. Nota : il est possible qu à la mise sous tension, les haut-parleurs émettent un son. Il s agit de l initialisation des systèmes installation comportant plusieurs - les voyants vert sous tension et jaune test/drgt clignotent en alternance. - le voyant rouge feu s allume en pulsé. Si ce n est pas le cas, le bus de communication est coupé. - Appuyer sur la touche essai pendant 5 secondes : le voyant vert sous tension s allume en fixe. les voyants jaune test/drgt et rouge feu s éteignent installation comportant un seul - le voyant vert sous tension s allume. 4.3 mise en service de la télécommande Basculer le commutateur sur ON. 4.4 vérification de la ligne de déclencheurs manuels - Appuyer sur la touche essai pendant 5 secondes. Les voyants vert sous tension et jaune test/drgt clignotent en alternance. La fonction essai des est activée. Dans ce mode, l appui sur la membrane d un déclencheur manuel engendre le processus suivant : fonctionnement en son linéaire pendant 3 secondes de tous les allumage du voyant rouge feu pendant 3 secondes sur tous les sauf celui sur lequel le déclencheur manuel est actionné. Sur celui-ci, le voyant rouge feu reste allumé tant que le déclencheur manuel n est pas réarmé. basculement du contact auxiliaire de tous les Ils restent enclenché tant que le déclencheur manuel n est pas réarmé. - Actionner chaque déclencheur manuel de l installation. Vérifier que le processus engendré est celui décrit ci-dessus. - Répéter l opération pour chaque déclencheur manuel de l installation. - Appuyer sur la touche essai pendant 5 secondes. Les retournent à l état de veille. Nota : si aucun déclencheur manuel n est actionné pendant 10 minutes, les retournent automatiquement à l état de veille. 56 4.5 descriptif des touches touche essai Touche permettant de placer tous les de l installation en mode essai. Il est nécessaire d appuyer pendant 5 secondes sur la touche pour que la commande soit prise en compte touche arrêt alarme Touche permettant d arrêter le signal sonore de l évacuation générale. Cette touche est accessible uniquement par le trou de la face avant à l aide d un tournevis. Il est nécessaire d appuyer pendant 5 secondes sur la touche pour que la commande soit prise en compte. 4.6 descriptif des voyants voyant sous tension Normalement allumé lorsque les 2 sources d alimentation (secteur et batterie) sont présentes simultanément. Clignote lorsque le secteur est absent. S éteint lorsque la batterie ou le fusible F2 7 est défaillant. Voir paragraphe 7 page 7 pour plus de précisions concernant la signalisation des défauts voyant feu Normalement éteint ; s allume lorsque : - un déclencheur manuel est actionné. - le bus de communication est coupé ou court-circuité. - la ligne des déclencheurs manuels est coupée. Le processus engendré est : - allumage du voyant feu de tous les - basculement du contact auxiliaire de tous les - diffusion du signal d évacuation ou du message enregistré selon la programmation. Voir paragraphe 3.9 page 5. Nota : La durée de la diffusion de l alarme est de 5 minutes minimum. Pour stopper la diffusion avant l arrêt automatique, appuyer sur la touche arrêt alarme. Voir paragraphe page 6. Les contacts auxiliaires reviennent à leur état initial seulement lorsque le déclencheur manuel ayant provoqué l alarme est réarmé voyant test/dérangement Normalement éteint ; s allume de différentes manières : - allumé en fixe : le haut-parleur a un défaut ou la ligne de déclencheur manuel est court-circuitée. - allumé en clignotant : signale différents défauts ou test en cours. Voir paragraphe 7 page 7 pour plus de précisions concernant la signalisation des défauts. 4.7 fonctionnement de la télécommande La télécommande permet de réaliser les fonctions suivantes : mise à l état d arrêt. retour à l état de veille. test d autonomie. effacement du défaut autonomie retour à l état de veille Permet de passer de l état d arrêt à l état de veille. Retour à l état de veille : appuyer sur la touche allumage de la télécommande pendant quelques secondes. tous les passent à l état de veille. Nota : en cas de retour de l alimentation secteur, les passent automatiquement à l état de veille test d autonomie Permet de tester la charge de la batterie de tous les lorsque l alimentation secteur est présente. Lancement du test d autonomie : appuyer sur la touche select. de la télécommande jusqu à ce que le voyant test autonomie de la télécommande soit allumé. appuyer sur la touche allumage de la télécommande jusqu à ce que le voyant test autonomie de la télécommande clignote. le test d autonomie est lancé. L allumage et le clignotement des voyants sous tension et test/drgt indiquent l état de la batterie. Voyant sous tension test/drgt résultat Allumé Clignote Test en cours Allumé Eteint Autonomie conforme Allumé Pulse Défaut autonomie Voir paragraphe 7 page 7 pour plus de précisions concernant la signalisation des défauts. Nota : si un défaut autonomie est signalé, la batterie ou le système de charge batterie est défaillant. Prévenir le service technique effacement de la signalisation de défaut autonomie Permet d effacer la signalisation défaut autonomie engendré lors du test d autonomie. Effacement du défaut autonomie : appuyer sur la touche select de la télécommande jusqu à ce que le voyant RAZ TIM de la télécommande soit allumé. appuyer sur la touche allumage de la télécommande jusqu à ce que le voyant RAZ TIM de la télécommande clignote. l effacement du défaut autonomie est lancé. Une fois que le défaut autonomie est lancé, un test d autonomie est automatiquement relancé. Nota : le défaut autonomie peut être effacé en mettant les hors tension. 4.8 mise hors tension des - mettre les B.A.A.S; en essai en appuyant sur la touche essai pendant 5 secondes. - retirer le fusible batterie F couper l alimentation secteur mise à l état d arrêt A l état d arrêt, les ne transmettent pas d alarme ni de défaut. Mise à l état d arrêt : les doivent être en veille. couper l alimentation secteur. appuyer sur la touche extinction de la télécommande pendant quelques secondes. tous les passent à l état d arrêt. 67 5 CARACTERIQUES TECHNIQUES - tension d alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz. - consommation secteur : 0,035 A - tension de fonctionnement : 12 Vcc. - protection par fusible 5 x 20 mm. F2 : 3,15 A rapide - alimentation batterie. - indice de protection : IP30 - IK07. - capacité batterie cadmium nickel : 500 mah. - référence batterie : SAFT - 5 VTAA puissance sonore : 90 db à 2 mètres - nombre maximum de : 30 - nombre maximum de déclencheurs manuels par : 30 - charge maximum de la batterie après un temps de 30 heures autonomie : 12 heures en veille 5 min en alarme - durée de la diffusion sonore : supérieure à 5 mn. ATTENTION : Selon le décret du 12 mai 1999, les accumulateurs au Cadmium-Nickel ou au Plomb qui équipent ces produits peuvent être nocifs pour l environnement 6 MAINTENANCE, ENTRETIEN L'installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré : - soit par un technicien qualifié attaché à l'établissement - soit par un professionnel qualifié Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme. L'exploitant doit s'assurer du bon fonctionnement du système d'alarme. 7 INCIDENTS EVENTUELS DE FONCTIONNEMENTS 7.1 incidents éventuels de fonctionnement L'exploitant de l'établissement doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible. L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que : fusibles, vitres de rechange, etc... anomalies causes interventions - aucun voyant allumé - mauvaise alimentation secteur - vérifier le fusible F2 - batterie déchargée - vérifier l'alimentation secteur et fusible F2 - à l état d arrêt - voyant vert clignotant - défaillance secteur - vérifier l alimentation secteur - voyant jaune éteint - voyant jaune allumé - coupure ou court-circuit de la ligne - vérifier la ligne des déclencheurs manuels de déclencheurs manuels. - vérifier la connexion du haut-parleur - défaut haut-parleur - voyant jaune pulsé - défaut autonomie - vérifier la batterie - voyant vert allumé - vérifier le système de charge de la batterie - voyant vert allumé - coupure ou court-circuit du bus de - vérifier le bus de communication - voyant rouge allumé de communication - voyant jaune clignote non régulièrement - évacuation générale en cours ou terminée 7.2 autres signalisations voyants événements - voyant vert allumé - sous tension et en état de veille - voyant jaune éteint - voyant rouge éteint - voyant rouge allumé - alarme - voyant vert indifférent - voyant jaune indifférent - voyant vert allumé - test d autonomie en cours - voyant rouge clignote - voyant vert et voyant - mode essai jaune clignotent en alternance - voyant rouge indifférent - voyant vert et voyant - pendant le mode essai, le voyant rouge permet de visualiser que la communication est établie. jaune clignotent en alternance - voyant rouge pulse Pour la protection de l environnement : Papier 100% recyclé 7 Documents pareils
NOTICE D'UTILISATION DU TABLEAU D ALARMES TECHNIQUES SAT pages 1 introduction 1 encombrement fixation 3 installation 3 à 5 raccordement 4 descriptif des 6 touches et des voyants 5 fonctionnement 7 contrôle, Plus en détail NUGELEC. NOTICE D UTILISATION du B.A.A.S. du type Pr - standard 2 8 boucles. pages. 1 introduction 2 à 3. 2 encombrement 3 fixation
NOTICE D UTILISATION du B.A.A.S. du type Pr - 2 8 boucles pages 1 introduction 2 à 3 2 encombrement 3 fixation 3 installation 4 à 6 raccordement 4 fonctionnement 7 à 10 contrôle, essai 5 caractéristiques Plus en détail Tableaux d alarme sonores
Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles 405 61/62 R Présentation Tableau de type 4 secteur 1 boucle Réf. : 405 61 Tableau de type 4 secteur 2 boucles Réf. : 405 62 Contenu de Plus en détail Notice Technique 01.TYPE4.NT003 rév.a1. Iroise T4 ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 NF S 61-936 NF S 32-001 ÉQUIPEMENT D'ALARME TYPE 4
Notice Technique Le présent document est susceptible d être modifié sans préavis et n engage Finsécur qu après confirmation ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 Iroise T4 NF S 61-936 NF S 32-001 52, rue Paul Plus en détail NOTICE D UTILISATION B.A.A.S. du type Ma / MaME Planète
OTIE D UTILISATI B.A.A.S. du type Ma / MaME lanète A E A S ELETRIITE B.A.A.S lan de câblage générale 2 aractéristiques techniques 3 Introduction 4 Encombrement, fixation 5 Installation, raccordement 6 Plus en détail Blocs Autonomes d Alarme Sonore
Blocs Autonomes d Alarme Sonore Type MA ISD Réf. 320 003 Type MA VIGIE ISD Réf. 320 004 Type MAME VIGIE ISD Réf. 320 005 Type MA VIGIE flash Réf. 320 014 Type MAME VIGIE ISD flash Réf. 320 015 LE03049/AA Plus en détail Tableau d alarme sonore
Tableau d alarme sonore Type T4 CT ISD Réf. 320 000 Type T4 CT ISD flash Réf. 320 010 LE03121/AA Généralités Les tableaux d alarme sonore T4 CT ISD et T4 CT ISD flash sont conformes à la norme NF S 32-001. Plus en détail équipement d alarme type 4
Références Code Modèle AI 1B T4 534 101 1 boucle de détection AI 2B T4 534 102 2 boucles de détection équipement d alarme type 4 Notice Mise en service Paramétrage 1 boucle 2 boucles 1 ou 2 boucles Un Plus en détail Tableau d alarme sonore
Tableau d alarme sonore Type T4 CT ISD Réf. 320 000 Généralités Le tableau d alarme sonore T4 CT ISD est conforme à la norme NF S 32-001. Il est conçu pour répondre aux exigences des SSI de catégorie E Plus en détail Tableau d Alarme Incendie Type 3 type marche/arrêt avec ou sans flash
Notice technique 01_BASMA_NT002 rév A4 CELTIC-BAAS-Ma-Me Bloc autonome d alarme sonore type marche/arrêt à message enregistré avec ou sans flash CELTIC-BAAS-Ma-Me BAAT3002 CELTIC-BAAS-Ma-Me-F BAAT3016. Plus en détail LES INCENDIES. TYPE 2b TYPE 3 TYPE 4 UNE FONCTION DE DÉTECTION UNE FONCTION D ÉVACUATION RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
LES INCENDIES TYPE 2b Les alarmes incendie ont deux fonctions : UNE FONCTION DE DÉTECTION Par déclencheurs manuels (bris de glace) placés à chaque étage, à proximité de chaque escalier et au rez-de-chaussée Plus en détail équipement d alarme incendie type 3 S.S.I. de catégorie D ou E
230 V ± - 50 Hz équipement d alarme incendie type 3 S.S.I. de catégorie D ou E Principe d installation B.A.A.S. type Ma réf. 406 39/47/48/67 Avec mise au repos obligatoire (secteur absent) par coffret Plus en détail Bloc Autonome d Alarme Sonore Pr 2, Pr 4, Pr 8 boucles Réf. 80170, 80171, 80172 (Tableau de synthèse-réf : 80179)
. Généralités : Les Blocs Autonomes d Alarme Sonore () du type Pr sont spécialement étudiés pour la protection des personnes dans des établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie Plus en détail Boitier de télécommande multi-fonctions pour blocs autonomes d éclairage de sécurité réf. : 140 012
NOTICE D EMPLOI ET D ENTRETIEN Boitier de télécommande multi-fonctions pour blocs autonomes d éclairage de sécurité réf. : Caractéristiques techniques Capacité de commande : 300 blocs Fixation... : sur Plus en détail NOTICE D'UTILISATION DU CMSI MT
NOTICE D'UTILISATION DU CMSI MT de Type B ECB 000 G G G G G G G G G pages 1 Introduction 2 à 4 2 Encombrement, 4 fixation Installation, 4 à 11 raccordement 4 Fonctionnement, 2 à 14 contrôle, essai 5 Programmation Plus en détail NOTICE D'UTILISATION ET D'EXPLOITATION
Essai 08.BASPR.NT001 NOTICE D'UTILISATION ET D'EXPLOITATION Révision. A1 Bloc Autonome d'alarme Sonore Principal 1 SOUS TENSION Niveau 2 Niveau 3 5 2 Défaut batterie Essai 6 3 Veille Restreinte Contacts Plus en détail Tableau d Alarme Principal (TA Pr) Type 2b 4 ou 8 entrées Références commerciales: TA21204/ TA21205
NOTICE D UTILISATION ET D EXPLOITATION Tableau d Alarme Principal (TA Pr) Type 2b 4 ou 8 entrées Références commerciales: TA21204/ TA21205 TA21204 (TA Pr 4 entrées) TA21205 (TA Pr 8 entrées) Sommaire Présentation Plus en détail Blocs Autonomes d Alarme Sonore
Blocs Autonomes d Alarme Sonore Type SA Réf. 30 006 Type SA VIGIE Réf. 30 007 Type SAME VIGIE Réf. 30 008 Type SA VIGIE flash Réf. 30 07 Type SAME VIGIE flash Réf. 30 08 LE030/AA Généralités Les BAAS SA, Plus en détail SAVE4-11 et SAVE4-11 MP
Notice d utilisation et MP et MP sont des boîtiers d alarme de type 4 au sens de la norme NF S 61-936. Ils sont destinés aux SSI de catégorie E et gèrent une seule zone de diffusion d alarme (ZA). Leur Plus en détail CELTIC-BAAS-Sa BAAT3003
Notice technique 01_BASSA_NT001 rév A3 Bloc autonome d alarme sonore type Satellite avec ou sans flash BAAT3003 -F BAAT3017. 52, rue Paul Lescop 92000 NANTERRE t. +33 (0)1 41 37 91 91 f. +33 (0)1 41 37 Plus en détail CELTIC-BAAS-Pr8 BAAT2002
Notice technique 01_BASPR_NT001 rév A3 CELTIC-BAAS-Pr Bloc autonome d alarme sonore principal CELTIC-BAAS-Pr8 BAAT2002 CELTIC-BAAS-Pr4 BAAT2001. 52, rue Paul Lescop 92000 NANTERRE t. +33 (0)1 41 37 91 Plus en détail Blocs Autonomes d Alarme Sonore
Blocs Autonomes d Alarme Sonore Type SA Réf. 30 006 Type SA VIGIE Réf. 30 007 Type SAME VIGIE Réf. 30 008 Généralités Les BAAS SA, SA VIGIE et SAME VIGIE sont conformes aux normes NF C 48-50 et NF S 3-00. Plus en détail NOTICE D UTILISATION ET D'EXPLOITATI ET D EXPLOITATION. Bloc Autonome d'alarme Sonore type Sattelite avec ou sans Flash
NOTICE D UTILISATION ET D'EXPLOITATI ET D EXPLOITATION 08 BASSA NT001 Notice B.A.A.S. Sa REV A1 Bloc Autonome d'alarme Sonore type Sattelite avec ou sans Flash Sous Tension Défaut batterie Sous Tension Plus en détail ALARME ET DETECTION INCENDIE
ALARME ET DETECTION INCENDIE une gamme complete 162 160 NUGELEC NUGELEC de SYSTEMES DE SECURITE incendie >> GUIDE DE CHOIX Guide de choix des produits incendie 164 SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE SSI C, Plus en détail BAES + BAEH étanche pour ERP comportant des locaux à sommeil 625 62
Réf. 609 00 BAES + BAEH étanche pour ERP comportant des locaux à sommeil 65 6 Installation 40 mm maxi Coller une étiquette de maintenance réf. 609 00 et y inscrire la date de mise en service du bloc. 0 Plus en détail Centrale de surveillance ALS 04
Centrale de surveillance ALS 04 Notice d'installation et d'utilisation Version 1.0 - B 6 rue Alory 35740 Pacé France Tel : +33 (0) 2 99 60 16 55 Fax : +33 (0) 2 99 60 22 29 www.sodalec.fr - 1 - Notice Plus en détail Centrale adressable URAVISION BAES
URAVISION MANUEL DE MISE EN ŒUVRE Sommaire COMPOSITION DU SYSTEME...3 DESCRIPTIF...4 PRESENTATION DU SYSTEME...5 Règles de câblage Exemple de câblage en étoile Exemple de câblage en série Exemple de câblage Plus en détail Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A
Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A Détection automatique et mise en oeuvre simplifiée Les + produits De 2 à 16 boucles de détection Avec CMSI intégré ou externe Jusqu à 10 tableaux répétiteurs Borniers Plus en détail Télécommande multifonctions non polarisée de sécurité pour blocs autonomes d éclairage de sécurité 039 00
Télécommande multifonctions non polarisée de sécurité pour blocs autonomes de sécurité 039 00 R Caractéristiques techniques Alimentation... : 230 VA 50 Hz 15 ma Capacité des bornes. : 2 X 1,5 mm 2 Fixation.... Plus en détail NOTICE TECHNIQUE S C Y N110D 1/8
NOTICE TECHNIQUE S C Y N110D 1/8 1.- DESCRIPTION Les sources d énergie SCY sont des ensembles compacts destinés à fournir une énergie électrique de 24 Volts continu en absence secteur. Ces sources ont Plus en détail CMSI 8 Réf. : 320 100 Notice exploitant
N O T I C E CMSI 8 Réf. : 320 100 Notice exploitant Fonction Type Zone de sécurité 1 2 3 4 5 6 7 8 Signification des voyants et commandes en face avant Voyant SOUS TENSION Voyant vert. S'allume quand le Plus en détail EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 AI 1B T4 & AI 2B T4 NOTICE MISE EN SERVICE PARAMÉTRAGE
NOICE 4NC09 ind0 AI B 4 &AI B 4 Références Code Modèle AI B 4 34 0 boucle de détection AI B 4 34 0 boucles de détection EQUIPEMEN D ALARME YPE 4 AI B 4 & AI B 4 NOICE MISE EN SERVICE PARAMÉRAGE boucle Plus en détail Type 4. SSI de catégorie D ou E. Le kit : idéal pour les petits établissements. Les + produits
Type 4 SSI de catégorie D ou E Le kit : idéal pour les petits établissements Les + produits d une fonction test pour faciliter l insta la maintenance d une fonction d autocontrôle automatique qui 2 déclencheurs Plus en détail Centrales d alarme incendie - SALVENA
Centrales d alarme incendie - SALVENA Guide d installation et d utilisation Réf. 643 010/011 Mai 2004 N4065491/00 Sommaire Présentation Contenu de l emballage...3 Description de la face avant...4 Organisation Plus en détail Type 1 conventionnelle
Type 1 conventionnelle SSI de catégorie A Détection automatique et mise en oeuvre simplifiée Les + produits De 2 à 16 boucles de détection Avec CMSI intégré ou externe Jusqu à 10 tableaux répétiteurs Borniers Plus en détail notice d utilisation du système d alarme incendie type 1
S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type a MANUEL DE MISE EN ŒUVRE Tableau d extension de mise en sécurité Réf. 0 Module deux lignes de mise en sécurité Réf. 0 90 A V 0 Sommaire Présentation Contenu Plus en détail NOTICE D'UTILISATION DU DETECTEUR IONIQUE DE FUMEE
NOTICE D'UTILISATION DU DETECTEUR IONIQUE DE FUMEE pages 1 introduction 2 2 encombrement 2 fixation 10210 installation à 4 raccordement 4 fonctionnement 5 contrôle, essai 1020 5 caractéristiques 5 techniques Plus en détail CMSI 8 Réf. : 320 100. Notice installateur. Certifié EN 54-4 - NF S 61-934 - NF S 61-935 - NF S 61-936 N4065479/03
CMSI 8 Réf. : 0 00 Notice installateur Certifié EN - - NF S 6-9 - NF S 6-9 - NF S 6-96 N0679/0 Sommaire Descriptif du système URA Généralités p. Composition du système et Association p. Choix du matériel Plus en détail GAMME ECLAIRAGE DE SECURITE PRIMO3
NOTICE D UTILISATION 141NTC226-IND01 GAMME ECLAIRAGE DE SECURITE PRIMO3 1 - PRESENTATION La gamme PRIMO3 répond à l ensemble des applications nécessaires à une installation d éclairage de sécurité pour Plus en détail Type 4 Radio Fréquence Equipement d alarme type 4 à pile Radio
Type 4 Radio Fréquence Equipement d alarme type 4 à pile Radio Modèle : alarme incendie de type 4 à pile radio avec déclencheur manuel intégré Notice 141NTC191 ind 00 Flash lumineux intégré Fonction test Plus en détail Type 1 adressable. SSI de catégorie A. Les + produits. Jusqu à 512 points de détection adressables. Jusqu à 4 BUS rebouclés. 99 zones de détection
Type 1 adressable SSI de catégorie A Les + produits Jusqu à 512 points de détection adressables Jusqu à 4 BUS rebouclés 99 zones de détection De 2 à 4 lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux comprend Plus en détail NUGELEC. ECA 3000 2 à 8 BOUCLES 256 points avec CMSI 4 lignes NOTICE D'UTILISATION. pages. 1 Introduction 2 à 4. 2 Encombrement, 5 fixation
COOPER MENVIER SAS Zone Industrielle OUEST Route de Thil 0700 ST MAURICE DE BEYNOST Téléphone : 0 7 5 85 00 Télécopie : 0 7 5 85 98 NOTICE D'UTILISATION ECA 000 à 8 BOUCLES 56 points avec CMSI lignes G Plus en détail Notice technique TASMAN-V2. 01_ALTCO_NT003 rév A3. Alarme technique 4 ou 8 entrées Option : 4 ou 8 relais
Notice technique 01_ALTCO_NT003 TASMANV2 Alarme technique 4 ou 8 entrées Option : 4 ou 8 relais 8R ALARME TECHNIQUE 8 ENTRÉES 8 RELAIS Références : TasmanV2 8 : ATECO931 TasmanV2 4 : ATECO932 TasmanV2 Plus en détail Scorpio AM/3 Notice d'installation
Scorpio AM/3 Notice d'installation 1) Caractéristiques techniques Alimentation : - Tension : 9 à 16 V- - Consommation : 28 ma repos/35 ma alarme - Ondulation : 2 V c à c à 12 V- - Angle couverture : 85 Plus en détail CDLED NOT-044. Ref.: CDLED TABLEAU DE DESENFUMAGE POUR IMMEU- BLES D HABITATION AVEC AFFICHEUR LCD ET VOYANTS LUMINEUX
Ref.: CDLED TABLEAU DE DESENFUMAGE POUR IMMEU- BLES D HABITATION AVEC AFFICHEUR LCD ET VOYANTS LUMINEUX Conforme au texte règlementaire du Janvier 986 et notemment pour les bâtiments d habitation de la Plus en détail NOTICE D'UTILISATION DE L ECS ECA 2 À 8 BOUCLES
NOTICE D'UTILISATION DE L ECS ECA À 8 BOUCLES 56 points COOPER MENVIER SAS Zone Industrielle OUEST Route de Thil 0700 ST MAURICE DE BEYNOST Téléphone : 0 7 5 85 00 Télécopie : 0 7 5 85 98 G G G G G G G Plus en détail NX-441 CENTRALE D ALARME 4 ZONES FILAIRES NOTICE INSTALLATEUR 020 008D1
NX-441 CENTRALE D ALARME 4 ZONES FILAIRES NOTICE INSTALLATEUR 1 SOMMAIRE 1. INTRODUCTION...3 2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES...3 2.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CENTRALE...3 2.2 PARAMETRES USINE...3 Plus en détail Conformes aux normes de référence NF S 61-936 et NF S 32-001
Actipole de la fonderie, Bâtiment Chrome 470 Route du Tilleul, 69270 Cailloux-sur-Fontaines Tel : 04.78.88.23.37 info@axendis.com / www.axendis.com Conformes aux normes de référence NF S 61-936 et NF S Plus en détail LES ALARMES INCENDIE
1 LES ALARMES INCENDIE 1. Généralités Les systèmes d'alarme sont destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre Plus en détail Astra Elite AM/3 Manuel d'installation
1) Caractéristiques techniques Astra Elite AM/3 Manuel d'installation Alimentation : - Tension : 9 à 16 V- - Consommation : 33 ma repos/40 ma en alarme - Ondulation : 2 V c à c à 12 V- Canal Hyperfréquence Plus en détail ECS 2/4/8/16 Réf. : 310 100 / 310 110 / 310 120 / 310 130 Notice exploitant
N O T I C E ECS 2/4/8/16 Réf. : 310 100 / 310 110 / 310 120 / 310 130 Notice exploitant ATTENTION : CONTRAT D ENTRETIEN Toute installation de détection doit faire l objet d un contrat d entretien par un Plus en détail Communication. Réception Emission. Défaut Puissance Défaut Carte Défaut Bus Défaut Technique Hors Service Essai Alarme Détecteurs.
A CONSERVER TABLEAU DE DESENFUMAGE POUR IMMEUBLES D HABITATION BOÎTIER D ÉTAGE ADRESSABLE QUADRIPOLE INTERMEDIAIRE DECLENCHEUR MANUEL DE DESENFUMAGE BOITIER DE NON-STOP ASCENSEUR BOITIER DE COMMANDE D Plus en détail NOTICE D INSTALLATION CENTRALE 260
NOTICE D INSTALLATION CENTRALE 260 1 - PRÉSENTATION 3 - INSTALLATION La Centrale 2600 est une centrale d'alarme anti intrusion à micro processeur. Elle dispose de 8 entrées intrusion (1 tempo + 6 paramétrables, Plus en détail Centrales d alarme incendie - SALVENA
Centrales d alarme incendie - SALVENA Guide d installation et d utilisation Réf. 643 012/013 Mai 2004 N4065492/00 Sommaire Présentation Contenu de l emballage...3 Description des faces avant.4 Organisation Plus en détail MANUEL D'EXPLOITATION (4)
MANUEL D'EXPLOITATION (4) ME A300010 ÉDITION : 0004 Système de Sécurité Incendie TEN5 - NOTICE D'EXPLOITATION 2/24 4.1 PRESENTATION L'ensemble des commandes et signalisations du tableau de signalisation Plus en détail Sommaire SELECTION INTEGRAL SELECTION INTEGRAL SELECTION INTEGRAL SELECTION INTEGRAL
Sommaire 301 T4P-RF T4B- 1 boucle SELECTION INTEGRAL Voir en page 302 SELECTION INTEGRAL Voir en page 305 ALARME INCENDIE RADIO Alarme Incendie TYPE 4 Radio................302 DM Rouge Alarme Radio.....................303 Plus en détail EQUIPEMENTS DE SECURITE DANS LES BATIMENTS
EQUIPEMENTS DE SECURITE DANS LES BATIMENTS La réglementation : C est la loi Les supports réglementairesr Le règlement de sécurité : C est l ensemble des textes relatifs à la sécurité applicables aux Établissements Plus en détail Notice Technique 01.Type4.NT001.rév.A0 IROISE-T4P+ Equipement d'alarme incendie type 4 autonome à pile. . Conforme selon la norme NFS 61936
Notice Technique 01.Type4.NT001.rév.A0 Equipement d'alarme incendie type 4 autonome à pile Classe B selon la norme NFS 32001. Conforme selon la norme NFS 61936 52, rue Paul Lescop 92000 NANTERRE t. +33 Plus en détail NOTICE D INSTALLATION Sirène d alarme extérieure auto alimentée
NOTINS0FR024025- V1.07 NOTICE D INSTALLATION Sirène d alarme extérieure auto alimentée Fabrication Française SIREX SIREX-F Boîtier en fonte d aluminium avec peinture polyester LEDs Photo non contractuelle Plus en détail Le contenu de ce manuel peut faire l objet de modifications sans préavis et n engage pas la responsabilité de la société BENTEL SECURITY srl.
Le contenu de ce manuel peut faire l objet de modifications sans préavis et n engage pas la responsabilité de la société BENTEL SECUITY srl. BENTEL SECUITY via Florida - Z.I. Valtesino - 63013 GOTTAMMAE Plus en détail Notice d installation et d utilisation. Equipement de Contrôle et de. signalisation. incendie "ECS" B5 B7 B1 B2 B4 B6 B8. TDI et TDI SSI 104, 106, 108
Notice d installation et d utilisation Equipement de Contrôle et de Signalisation incendie "ECS" réarmement 1 2 CODE FEU accès niveau 2? état boucles 1 2 3 4 mise en hors sevice boucles mise test boucles Plus en détail NOTICE DE MONTAGE DE L AUTOMATISME POUR VOLET ROULANT : DOTRON 550 Version: Manivelle 6mN et 10mN
NOTICE DE MONTAGE DE L AUTOMATISME POUR VOLET ROULANT : DOTRON 550 Version: Manivelle 6mN et 10mN Attention : A lire Impérativement! Avant d'utiliser cet appareil, il convient de lire attentivement le Plus en détail ECS 2/4/8/16 Réf. : 310 100 / 310 110 / 310 120 / 310 130. Notice installateur
ECS 2/4/8/6 Réf. : 30 00 / 30 0 / 30 20 / 30 30 Notice installateur Certifié EN 54-2, EN 54-4, NF S 6-934, NF S 6-935, NF S 6-936, NF S 6-940 LE03766AA Sommaire Descriptif du système URA pour les ECS 2/4/8/6 Plus en détail bidirectionnel Ref. 5117430A
récepteur radio bidirectionnel Ref. 57430A . Introduction Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée et nous vous félicitons d avoir choisi l un de nos produits. Ce Récepteur radio Plus en détail Contrôle centralisé de l éclairage de sécurité
Contrôle centralisé de l éclairage de sécurité Toujours plus loin dans le contrôle de la sécurité avec Ura Rapidité de contrôle Autodiag TM, d un simple coup d œil permet de contrôler l état de l installation Plus en détail S.S.I. de catégorie C, D ou E Alarme incendie type 2b
S.S.I. de catégorie C, D ou E Alarme incendie type 2b Bloc autonome d alarme sonore - B.A.A.S. type Pr éf. 406 43 / 44 / 46 MANUEL DE MISE EN OEUVE A4 V 50 Consigne de sécurité L installation des systèmes Plus en détail MANUEL TECHNIQUE CENTRALE D ALARMES MOD.: AE/AX12S
MANUEL TECHNIQUE CENTRALE D ALARMES MOD.: AE/AX12S V 1.0 MARS/2001 TABLE DES MATIÈRES 1 INTRODUCTION 5 2 MONTAGE ET CONNEXIONS 7 2.1 FIXATION DE L ÉQUIPEMENT 7 2.2 CÂBLAGE (VOIR PLAN DE DISTRIBUTION DE Plus en détail Détecteur de fumée. ALIMENTATION par pile 9V Communication. Modèle Ei 605C Optique. Description du produit. Fonctionnement
Détecteur de fumée ALIMENTATION par pile 9V Communication Modèle Ei 605C Optique Haute sensibilité répond à tous les feux standards Esthétique, compact Conception novatrice et robuste de la chambre optique Plus en détail Télécommande multifonctions non polarisée 0 039 00
Télécommande multifonctions non polarisée 0 039 0 Caractéristiques techniques Alimentation...... : 50 Hz Capacité des bornes : 2 X 1,5 mm 2 Fixation...:surrailoméga Encombrement.... : modules (70 mm) Tension Plus en détail HP325P. Manuel d installation. Sirène intérieure auto-alimentée de haute puissance à double fonction. IS2054-AA 1/8 HP325P
F HP325P Sirène intérieure auto-alimentée de haute puissance à double fonction. IS2054-AA Manuel d installation 1/8 HP325P TABLE DES MATIERES CARACTERISTIQUES GENERALES... 7 INSTALLATION... 8 CONNEXIONS... Plus en détail AUTOPORTE III Notice de pose
AUTOPORTE III Notice de pose Vous avez acquis le système AUTOPORTE, nous vous en remercions. Veuillez lire attentivement cette notice, vous serez à même de faire fonctionner correctement ce système. FONCTIONNEMENT Plus en détail Alarme incendie Alarme technique. Neutronic
Alarme incendie Alarme technique Neutronic Détection incendie et accessoires Alarme technique et accessoires SOMMAIRE I. INTRODUCTION 1. REGLEMENTATION ii 2. ABREVIATIONS iii I. ALARME INCENDIE, DETECTEURS, Plus en détail BLOCS AUTONOMES D ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES ET BAEH)
BLOCS AUTONOMES D ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES ET BAEH) PRÉSENTATION La sélection était orientée principalement vers les blocs autonomes d éclairage de sécurité pour bâtiments d habitation (BAEH), les blocs Plus en détail CENTRALE D ALARME 8 ZONES NX 680
R CENTRALE D ALARME 8 ZONES NX 680 NF A2P TYPE 3 Autopro- -tection Alarme Hors service Zone 1 Alarme/mémo Hors service Zone 5 Alarme/mémo Hors service Marche Zone 2 Alarme/mémo Hors service Zone 6 Alarme/mémo Plus en détail Dispositif de Commande avec Signalisation (D.C.S.) Réf. : 337 001 Carte ligne D.A.S. Réf. : 337 002 Elément de surveillance de ligne Réf.
Dispositif de Commande avec Signalisation (D.C.S.) Réf. : 337 001 Carte ligne D.A.S. Réf. : 337 002 Elément de surveillance de ligne Réf. : 337 003 Manuel de mise en œuvre NF-DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR Plus en détail C&K Systems Active 5X Manuel d'installation
C&K Systems Active 5X Manuel d'installation Sommaire 1. Introduction 2. Caractéristiques 3. Montage de l'unité centrale 4. Montage du clavier déporté 5. Câblage du clavier déporté 6. Câblage de l'unité Plus en détail BCA / BCA R BATTERIE ÉLECTRIQUE CIRCULAIRE STANDARD OU RÉGULÉE
Généralités Caractéristiques techniques Caractéristiques aérauliques Courbes de sélection Accessoires Installation Raccordement électrique Réglage BCA R Diagnostic de panne BATTERIE ÉLECTRIQUE CIRCULAIRE Plus en détail JUPITER /20/27/61m. Contact NF, 50mA à 24v max. avec R50 Ohms en série
JUPITER /20/27/61m 1 ) - SPECIFICATIONS TECHNIQUES Tension 12v nominal (8,5 à 16 v dc) Courant 25 ma max à 12vdc Ondulation 2v c/c à 12vdc Sortie alarme Contact NF, 50mA à 24v max. avec R50 Ohms en série Plus en détail Notice technique. Détecteur de niveau Typ: MiniAlarm - MaxiAlarm. MiniAlarm-R Code Article : 265 0073 MaxiAlarm-R Code Article : 265 0074
Equipements et appareils de mesure, régulation et contrôle pour le génie climatique, l industrie et la protection de l environnement 127 Rue du Général Leclerc F 67540 OSTWALD Tél : +33(0)3 88 30 74 80 Plus en détail NOTICE D INSTALLATION
NOTICE D INSTALLATION Pour la protection de l environnement : papier 100% recyclé. COOPER SÉCURITÉ SAS Parc européen d entreprises II Rue Beethoven - BP 10184 63204 RIOM Cedex Assistance Technique Téléphonique Plus en détail HAM841K CENTRALE D'ALARME POUR SYSTEMES DE SECURITE COMMERCIAUX ET D'HABITATION
CENTRALE D'ALARME POUR SYSTEMES DE SECURITE COMMERCIAUX ET D'HABITATION MANUEL D'UTILISATION MANUEL D'UTILISATION CENTRALE D'ALARME POUR SYSTEMES DE SECURITE COMMERCIAUX ET D'HABITATION INTRODUCTION Le Plus en détail Gamme SECURIDYS. Equipements biomédicaux / Surveillance gaz médicaux
Gamme SECURIDYS Equipements biomédicaux / Surveillance gaz médicaux Signalisation & alarmes GAZ MÉDICAUX Gaz Médicaux Gaz Médicaux SIGNALISATION & ALARMES Dotées du marquage CE Dispositif Médical, Dotées Plus en détail L émetteur universel est équipé
Sommaire Présentation Présentation Préparation Paramétrages par défaut Apprentissage Paramétrages avancés Raccordement Fixation Test de fonctionnement Maintenance Caractéristiques 2 4 5 6 8 12 13 16 18 Plus en détail Combine ECS/CR «ALPHA E28" Notice de Mise en Service SOMMAIRE A. MOYENS MATERIELS... 2
Document : 01NMS316 Page : 1/15 SOMMAIRE A MOYENS MATERIELS 2 B VERIFICATIONS PRELIMINAIRES 3 1 RECOMMANDATIONS 3 2 CONTROLE 3 C CONFIGURATION 4 1 GENERALITES 4 2 CONFIGURATION MATERIELLE 4 3 CONNEXION Plus en détail NOTICE D' UTILISATION CENTRALE VOL DM200 ET DM2000. Un Produit Soft
NOTICE D' UTILISATION CENTRALE VOL DM200 ET DM2000 Un Produit Soft PAGE 1 PRESENTATION EN PREMIER LIEU, NOUS TENONS A VOUS FELICITER POUR LA CONFIANCE ET LE DISCERNEMENT, QUE VOUS AVEZ APPORTE AU CHOIX Plus en détail NOTICE SIRENES KRYSTAL 800 SE et 800 SX
NOTICE SIRENES KRYSTAL 800 SE et 800 SX Photo non contractuelle SEPTAM VIVRE EN SECURITE 800SE : attestation N 303 0000 53 sirène sans flash 800SX : attestation N 323 0000 68 sirène avec flash KRYSTAL Plus en détail S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1
EN 54-2 EN 54-4 EN 54-2 EN 54-4 S.S.I. de catégorie A Alarme incendie type 1 SECURITE INCENDIE SECURITE INCENDIE DETECTION DETECTION UNITE DE GESTION D'ALARME UNITE DE GESTION D'ALARME ECS - CMSI ECS - Plus en détail Tableau de commande B
Tableau de commande B Colis FM126 Français Français 05/07/05 25/8/05 Notice Installation Notice Technique Généralités 1 Recommandations importantes Le bon fonctionnement de l appareil est conditionné par Plus en détail Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02
Notice technique Alarme pour séparateur hydrocarbure /graisse Type : WGA 02 WGA 02 (avec sonde WGA-ES4) Code Article : 265 0021 Sonde WGA-R6 (sonde seule) Code Article : 265 0027 Sonde WGA-ES4 (sonde seule) Plus en détail SYSTEME DE DESENFUMAGE 12 NIVEAUX
EGEE SYSTEME DE DESENFUMAGE 12 NIVEAUX POUR IMMEUBLES D'HABITATION 3eme FAMILLEB et 4eme FAMILLE NOTICE TECHNIQUE MISE EN SERVICE NOTICE D'UTILISATION (Indice I) Réf : NT008PT Date : 20/10/05 Ind : I Page Plus en détail Notice de montage et d utilisation
BECK-O-TRONIC 4 Version : Centronic fr Notice de montage et d utilisation Commande de porte Informations importantes pour: l'installateur / l'électricien / l'utilisateur À transmettre à la personne concernée! Plus en détail DA998. CENTRALE D ALARME FILAIRE 4 ZONES Référence : 7857
DA998 CENTRALE D ALARME FILAIRE 4 ZONES Référence : 7857 PRESENTATION La DA 998 est la centrale d alarme idéale pour la surveillance domestique ou commerciale : Elle comporte 4 zones indépendantes, avec Plus en détail AC 5108 TESTEUR DE CONTINUITE
AC 5108 TESTEUR DE CONTINUITE Merci d avoir acheté un produit CLAS et de la confiance que vous nous témoignez Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant toute utilisation de l appareil. Plus en détail LS 9000 2 400 644 - V1
Notice d installation LS 9000 2 400 644 - V1 Sommaire 1 Consignes de sécurité 2 Composition du Kit 3 Description du boîtier électronique 4 Processus de montage 5 Processus de réglage 6 Mémorisation des Plus en détail SECURIDYS. Equipements biomédicaux / Surveillance gaz médicaux
SECURIDYS Equipements biomédicaux / Surveillance gaz médicaux GAZ MÉDICAUX Gaz Médicaux Gaz Médicaux Signalisation & alarmes SIGNALISATION & ALARMES SIGNALISATION & Dotées du marquage CE Dispositif Médical, Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back