Source: http://www.slideshare.net/DAVAGOFZ/resolucion-1509-jun-05-2009-inspeccin
Timestamp: 2014-12-20 15:06:56
Document Index: 83764651

Matched Legal Cases: ['Artículo 78', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 78', 'Artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 2']

by Marckus Cruz Cordova
FFS y RBI en Reactor Polimerizador
Acta de recibo (reparado) 2
mjperezvasco
Fernando Casla "Obligaciones y necesidades de las empresas RD 2060/2008 - Regla……
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO 1509 ( 5 JUN 2009 ) Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002. EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en elArtículo 78 de la Constitución Política de Colombia, en Artículo 3º de la Ley 155 de 1959, enlas Decisiones 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 419, 506 y 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en el Numeral 4º del Artículo 2º del Decreto Ley 210 de 2003, y CONSIDERANDO:Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia,serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en lacomercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuadoaprovisionamiento a consumidores y usuarios.Que el Artículo 3º de la Ley 155 de 1959 preceptúa que el Gobierno intervendrá en la fijaciónde normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos,materias primas y artículos o mercancías con miras a defender el interés de losconsumidores.Que el numeral 7º del artículo 28 del decreto 210 de 2003, dispone que es función delMinisterio de Comercio, Industria y Turismo coordinar en el nivel nacional la elaboración delos reglamentos técnicos que se requieran para la defensa de los objetivos legítimos del paísy estudiar y aprobar el programa anual de elaboración de los reglamentos que se requieranen coordinación con los diferentes sectores productivos y entidades interesadas, así comoelaborar aquellos que no correspondan a una entidad o autoridad diferente, verificando quemediante la elaboración y expedición de reglamentos técnicos, no se creen obstáculosinnecesarios al Comercio, de acuerdo con la legislación vigente y los acuerdosinternacionales de los cuales Colombia hace parte.Que en el artículo 3º de la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008, expedida por elMinisterio de Comercio, Industria y Turismo, se dispuso que, en lo no previsto en laResolución 1023 del 25 de mayo de 2004, se aplicará el contenido de la Resolución 14471del 14 de mayo de 2002 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.Que la diversidad de criterios en la aplicación de procedimientos de inspección deinstalaciones en servicio por parte de organismos de certificación e inspección, hangenerado situaciones de conflicto con usuarios del servicio, por lo que se requiere de unprocedimiento único para llevar a cabo este tipo de actividades. 2.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 2 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________Que en mérito de lo expuesto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; RESUELVE:Artículo 1º- Adiciónese a la Resolución 936 del 21 de abril de 2008, el siguiente artículo:Artículo 3-1. Inspección de instalaciones en servicio – Para efectos de la inspección deinstalaciones en servicio de gas combustible gaseoso, se deberán tener en cuenta lasdefiniciones, el procedimiento para la evaluación de conformidad de instalaciones enservicio, y el procedimiento único de Inspección en Colombia de instalaciones en servicioque suministran combustible gaseoso destinado a usos residenciales y comerciales y de suscorrespondientes artefactos a gas, que se detallan en este artículo.Instalaciones en servicio: Son las instalaciones existentes de que trata la Resolución14471 del 14 de mayo de 2002, incorporada a la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008.Comprende la red interna, el medidor, registros de corte y los artefactos conectados a ella,que se haya puesto en servicio antes de la inspección de que trata la presente Resolución.Personal calificado: Son las personas que cuentan con un certificado de competencialaboral expedido por autoridad competente, y están inscritos en el Registro de Fabricantes eImportadores de productos o servicios sujetos al cumplimiento de Reglamentos Técnicos,establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC o la entidad que haga susveces.Defecto crítico: Se entiende por defecto crítico todo hallazgo producto de la inspeccióntécnica por parte de un organismo de inspección acreditado en los términos aquíestipulados, catalogado como tal en el procedimiento único que en esta Resolución sedescribe, cuya valoración conduce a calificar que la instalación en servicio adolece de algúndefecto severo, que, según los criterios establecidos en la presente Resolución, puedeconllevar a la suspensión inmediata del servicio de suministro del gas combustible gaseosoal usuario por parte del distribuidor.Si como resultado de la inspección se determina que existen defectos críticos, lasreparaciones que se requieran para subsanarlos corresponderán al usuario, sin menoscabode las acciones legales que dicho usuario desee emprender. En cualquier caso, talesreparaciones deberán ser realizadas por personal que cuente con un certificado decompetencia laboral e inscripción en el registro ante la SIC.Si como resultado de la inspección se determina que los defectos críticos se deben amodificaciones de la instalación o adiciones de gasodomésticos no reportados por el usuarioal distribuidor, las reparaciones que se requieren para subsanar estos defectoscorresponderán al usuario y en cualquier caso deberán ser realizadas por personal quecuente con un certificado de competencia laboral e inscripción en el registro ante la SIC.Tales modificaciones se deben certificar en los términos de la Resolución 14471 de 2002.Si en la inspección se encuentran defectos críticos, independientemente de que éstospuedan ser corregidos por personal calificado para ello en el momento de la inspección, elorganismo de inspección que la realizó deberá informar por escrito a la SIC sobre talesdefectos, o los que se corrigieron durante la inspección, dentro de los tres (3) mesessiguientes a la fecha de la inspección, y todos ellos deberán ser explicados al usuario yreportados en el informe de resultados de la inspección.Bajo una condición de defecto crítico, procederá la corrección inmediata de dicho defecto, ode no ser posible esta corrección inmediata, procederá la suspensión inmediata del servicio.Esta suspensión, a cargo del distribuidor del gas combustible, prevalecerá hasta tanto el 3.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 3 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________usuario demuestre ante dicho distribuidor que se realizaron las correccionescorrespondientes.Se considerará corrección inmediata del defecto crítico el conjunto de acciones realizadasdurante la inspección, llevadas a cabo por personal competente para este efecto, bajoresponsabilidad y costo por parte del usuario, cuyo fin es suprimir las causas del defecto.Dichas acciones pueden consistir en reparación, cambios, taponamiento o precintado depuntos de conexión de artefactos.Defecto no crítico: Se entiende por defecto no crítico, todo hallazgo producto de lainspección técnica por parte de un organismo de inspección acreditado en los términos aquíestipulados, catalogado como tal en el procedimiento único, el cual no conllevaincumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolución 14471 del 14 de mayo de2002, pero que requiere ser corregido.Bajo esta situación la instalación puede continuar en servicio, con la condición de que eldefecto no crítico sea corregido por personal competente para este efecto, a cargo delusuario, en un término fijado por el distribuidor que en ningún caso debe superar los dos (2)meses contados a partir de la fecha de la inspección. Si vencido este plazo persiste almenos un defecto no crítico, la empresa distribuidora valorará nuevamente la situación y,según el caso, podrá suspender el servicio hasta tanto se corrija el defecto.Los defectos no críticos que durante la inspección no se puedan corregir, deberán serexplicados al usuario y reportados en el informe de resultados de la inspección para efectosde que se corrijan.Una vez corregidos los defectos críticos, así como los defectos no críticos, y finalizada lainspección o inspecciones de la instalación que se requieran, en algún sitio visible del recintodonde se ubiquen gasodomésticos, sobre una superficie limpia, el inspector debe pegar unaetiqueta permanente que muestre como mínimo la siguiente información:a) Fecha de la inspección.b) Nombre y apellido del inspector.c) Nombre del organismo de inspección.d) Instrucciones para uso seguro de la instalación: No obstrucción de las rejillas de ventilación, deber de informar al distribuidor del gas combustible sobre cualquier modificación a la instalación o la adición de gasodomésticos, no sobrepasar el tiempo de uso del calentador de agua de paso continuo dado por el fabricante, emplear siempre personal calificado para realizar reparaciones o mantenimientos.La etiqueta a que se refiere el presente artículo debe tener propiedades y característicastécnicas de seguridad que conlleven su destrucción al ser removida de la superficie sobre lacual ha sido adherida y debe poder permitir su limpieza. El usuario deberá velar por suconservación y limpieza.Procedimiento para la evaluación de conformidad de instalaciones en servicio – Unavez ejecutado el procedimiento de inspección de que trata este artículo, se deberá generarun informe de resultados de la inspección expedido por un organismo de inspecciónacreditado en Colombia conforme los procedimientos contemplados en la Norma NTC-ISO-IEC 17020, que da cumplimiento al requisito del Literal b) del Numeral 1.2.6.4.2 de laResolución 14471 del 14 de mayo de 2002; en dicho informe, que deberá ser firmado tantopor el inspector como por el usuario, deberá constar que la instalación continúa o no enservicio. Copia de este informe deberá ser entregado al usuario al finalizar la inspección.Los organismos de inspección que a la fecha de entrada en vigencia de la presenteResolución han sido acreditados en Colombia para revisión de las instalaciones en servicio, 4.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 4 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________siempre y cuando tengan su acreditación vigente, podrán continuar expidiendo informes deresultados de inspección en las condiciones bajo las cuales fueron acreditados.Estos organismos acreditados tendrán un plazo de seis (6) meses contados a partir de laentrada en vigencia de la presente Resolución para informar por escrito a la entidad deacreditación los cambios en sus procedimientos de inspección de acuerdo con lo establecidoen esta Resolución. Si el organismo acreditado no presenta esta información dentro delplazo estipulado, no podrá continuar prestando los servicios de inspección contemplados enesta Resolución.Las empresas distribuidoras de gas combustible autorizadas por la SIC para certificacióndirecta de que trata el Numeral 1.2.6.4.3 de la Resolución 14471 de 2002, que cuenten conun sistema de gestión certificado de acuerdo con normas ISO 9001 – 9002, ISO 9000 oequivalentes, solo para los efectos de inspección señalados en este artículo, hasta por unlapso de doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de lapresente Resolución podrán declarar el cumplimiento de las instalaciones en servicio deacuerdo con el procedimiento aquí establecido, y para ello suscribirán la Declaración deConformidad del Proveedor para estas instalaciones, de acuerdo con los requisitos yformatos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17050 (Partes 1 y 2).Una vez vencido el plazo estipulado en el inciso anterior, si estas empresas o suscontratistas desean continuar prestando los servicios de inspección estipulados en estaResolución, para el efecto debieron haberse constituido como organismos de inspecciónacreditados. Si al vencimiento de este plazo la entidad de acreditación de Colombia no haotorgado la acreditación correspondiente, tales empresas o sus contratistas podrán continuardeclarando el cumplimiento de las instalaciones en servicio bajo las condiciones aquíestipuladas, hasta tanto la entidad de acreditación de Colombia les otorgue la acreditaciónpara que puedan ejercer en adelante su actividad como organismos de inspecciónacreditados.Estas empresas autorizadas tendrán un plazo de seis (6) meses contados a partir de laentrada en vigencia de la presente Resolución para adoptar el procedimiento único aquíestablecido y para remitir a la entidad de acreditación de Colombia la solicitud deacreditación como organismo de inspección, junto con la documentación requerida para ello.Si la empresa autorizada no remite la solicitud y documentación pertinente a la entidad deacreditación dentro del plazo estipulado, o esta última niega la acreditación, dicha empresano podrá continuar prestando los servicios de inspección contemplados en esta Resolución.El personal que actualmente presta los servicios técnicos en el campo de instalaciones degas objeto de esta Resolución, que esté inscrito ante la SIC pero que no cuenta concertificado de competencia laboral, tendrá plazo de un (1) año contado a partir de la fecha depublicación de esta Resolución para gestionarlo y obtenerlo. Transcurrido este plazo le seráexigible dicho documento y estar inscrito ante la SIC para efectos de que puedan continuarprestando los servicios técnicos que demande el cumplimiento de la presente Resolución.Teniendo en cuenta lo preceptuado en el Numeral V.5.1 – Revisión a las instalaciones ymedidores del usuario – del Código de Distribución de Gas Combustible por Redes,expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG - mediante Resolución067 del 21 de diciembre de 1995, el distribuidor es quien está obligado a inspeccionar lasinstalaciones del usuario periódicamente y a intervalos no superiores a cinco años, o asolicitud del usuario, consultando las normas técnicas y de seguridad. Para tal efecto, eldistribuidor, como organismo autorizado o como organismo de inspección acreditado, podrárealizar dicha inspección directamente, o a través de organismos de inspección acreditadospara desarrollar este servicio, con los cuales mantenga vínculo contractual vigente. 5.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 5 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________Procedimiento único de inspección en Colombia de instalaciones en servicio quesuministran combustible gaseoso destinado a usos residenciales y comerciales y desus correspondientes artefactos a gas.1. Objeto del procedimiento único de inspección.Proporcionar a los organismos de inspección acreditados en Colombia directrices que sedeben seguir para la inspección en todo el territorio nacional de instalaciones en servicio quesuministran combustible gaseoso destinado a usos residenciales y comerciales y suscorrespondientes artefactos a gas, con el fin de verificar si están operando en condicionesde seguridad, o presentan “defectos” que generen riesgos actuales o potenciales para losusuarios, y que en consecuencia deben ser corregidos.2. Definiciones:2.1. Red interna. De acuerdo con el Numeral 14.16 de la Ley 142 de 1994, es el conjunto deredes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del serviciopúblico al inmueble a partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal ocondominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro decorte general cuando lo hubiere.2.2 Declaración de Conformidad del Proveedor – DCPFormulario diligenciado que está respaldado por una documentación de apoyo, normalizadoscon base en las NTC- ISO/IEC 17050 (Partes 1 y 2), mediante la cual el emisor (organizacióno persona emisora), con el fin de satisfacer la demanda de confianza por parte del mercado ylas autoridades reguladoras, declara y asegura bajo su responsabilidad que el objetoidentificado (que puede ser un producto, servicio, proceso, sistema de gestión, persona uorganismo) cumple aquellos requisitos especificados a los que se refiere la declaración, y dejaen claro quién es el responsable de dicha conformidad y declaración.2.3 Espacio confinado (NTC 3631 del 26 de agosto de 2003 primera actualización)Recinto interior cuyo volumen es menor de 3,4 m3 por cada kilovatio de potencia nominalagregada o conjunta de todos los artefactos a gas instalados.Nota: La potencia nominal agregada o conjunta no contempla los artefactos a gas concircuito de combustión sellados o de cámara estanca.2.4 LIE - Límite inferior de explosividad.Según la NTC 5347 ratificada el 25 de mayo de 2005, norma que es una adopciónmodificada (MOD) por redacción de la norma UNE EN 50194:2001:Límite inferior de explosividad (LIE) es la relación volumétrica de gas o vapor inflamable enel aire por debajo de la cual no se puede formar una atmósfera explosiva gaseosa.3. Información previa a la inspección.Previamente a la realización del procedimiento único de inspección, se debe verificar queexista al menos la siguiente información:a) Fecha de puesta en servicio de la instalación.b) Fecha de la última inspección, cuando aplique.c) Solicitud propia del usuario, cuando aplique. 6.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 6 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________4. Aspectos a verificar durante la inspección4.1 Hermeticidad de la instalaciónUna instalación hermética se considera sin defectos cuando no presenta fugas decombustible gaseoso.Para comprobar la hermeticidad de la instalación se deben inspeccionar las siguientespartes en cada caso:a) Edificaciones unifamiliares: centro de medición y la línea individual.b) Edificaciones multifamiliares: la línea matriz, centro de medición y la línea individual.c) Edificaciones comerciales: la línea matriz cuando existe, centro de medición y la línea individual.Cuando una línea matriz alimenta a más de un usuario, la inspección de dicha línea serealizará por una sola vez en el periodo que le corresponda.4.1.1 Hermeticidad del Centro de Medición.Defecto crítico:El centro de medición se encuentra en esta situación cuando, en las condiciones en que seencuentre funcionando normalmente, la concentración de gas medida en alguno de suspuntos de conexión es mayor a 20% del Límite Inferior de Explosividad - LIE.Defecto no crítico:El centro de medición se encuentra en esta situación cuando la concentración de gasmedida en alguno de sus puntos de conexión es menor o igual a 20% del LIE.4.1.2 Hermeticidad de la instalaciónLos métodos para verificar la hermeticidad son los siguientes:a) Detector de fugas.b) Caudalímetro o Medidor.c) Prueba de presión con aire o gas inerte y manómetro.d) Agua jabonosaPara los métodos a, b y d, la detección de fugas deberá hacerse a la presión de servicio dela instalación.Cuando el procedimiento involucre a los artefactos conectados a la instalación se utilizarásolamente el método a). Para este caso se debe verificar que se haya evacuado el gas quese acumula entre la válvula del artefacto y los inyectores y los gases producto de lacombustión en caso de estar encendido el equipo4.1.2.1 Procedimiento utilizando detector de fugasDefecto crítico:La instalación se encuentra en esta situación cuando la concentración de gas medida cercaa su recorrido que esté a la vista, o en gabinete o recintos por los cuales discurre, es mayora 0,1% en volumen (1000 partes por millón - ppm). 7.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 7 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________Defecto no crítico:La instalación se encuentra en esta situación cuando la concentración de gas medida cercaa su recorrido que esté a la vista, o en gabinete o recintos por los cuales discurre, es menoro igual a 0,1% en volumen (1000 ppm).4.1.2.2 Procedimiento utilizando caudalímetro o medidorPara realizar esta prueba se deben cerrar todas las perillas de control de losgasodomésticos, registrar la lectura del medidor/caudalímetro y esperar un tiempo no inferiora doce (12) minutos, al cabo del cual se registrará la lectura final.Si el caudalímetro o medidor no registran ninguna lectura se puede concluir que lainstalación es hermética. De lo contrario estará registrando alguna fuga, la cual debe tratarsecomo lo especificado en el numeral 4.1.2.1 – Procedimiento utilizando detector de fugas, dela presente Resolución.4.1.2.3 Procedimiento empleando aire o gas inerte y manómetroAntes de utilizar este método se deben desconectar los artefactos conectados a lainstalación.Para realizar esta prueba se instala un manómetro en el punto de inyección de aire o gasinerte, sometiendo a la instalación a la presión y tiempos de prueba definidos deconformidad con la NTC-2505 (tercera actualización).Es necesario eliminar el aire utilizado para la prueba después de haberla realizado.Si el manómetro no registra ninguna lectura se puede concluir que la instalación eshermética, que no tiene escape. Si la presión no se estabiliza después de transcurrido eltiempo mínimo de prueba es porque hay escape, por tanto se estará en presencia de algunafuga, la cual debe tratarse como lo especificado en el numeral 4.1.2.1 – Procedimientoutilizando detector de fugas, de la presente Resolución.4.1.2.4 Procedimiento empleando agua jabonosaEste procedimiento es exclusivamente de uso complementario a alguno de losprocedimientos antes mencionados, y su fin es el de precisar la ubicación de las fugas en lostramos visibles y accesibles de la instalación.4.2 Existencia y operatividad de las válvulas de corte.A lo largo del trazado de la instalación se debe verificar la existencia y operatividad de lasválvulas dispuestas para lograr el seccionamiento de los diferentes tramos.Todas las válvulas existentes en la instalación deben ser verificadas en cuanto a suoperatividad efectuando para ello su accionamiento secuencial, empezando con la válvulade corte del suministro para cada artefacto a gas.En particular se debe proceder a:a) Verificar la existencia y operatividad de las válvulas de corte asociadas a cada uno de los artefactos a gas.b) Verificar que existan válvulas a la entrada de cada medidor cuando se tienen centros de medición colectivos. 8.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 8 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________c) Verificar la operatividad de las válvulas existentes en la instalación accionándolas en forma secuencial.d) Verificar que las válvulas de corte a la entrada de cada medidor no permitan el paso de gas.Defectos críticos:a) Inexistencia de la válvula a la entrada del medidor de la instalación.b) Cuando existe la válvula de corte que controla toda la instalación, pero no suspende totalmente el paso de gas cuando se cierra.Defectos no críticos:a) Inexistencia de válvula que controla el flujo de gas para un artefacto.b) Cuando la válvula que controla el flujo de gas para un artefacto no suspende totalmente el paso de gas.c) Cuando la válvula que controla el flujo de gas para un artefacto no es de fácil acceso.4.3 Trazado general de la instalación.4.3.1 TrazadoSe debe verificar que el trazado de la instalación en sus partes visibles no presente lossiguientes defectos.Defecto crítico:a) Regulador cuyo mecanismo de control de sobrepresión descargue el gas al interior de la vivienda o recinto.Defectos no críticos:Mientras la instalación sea hermética, se podrán considerar como defectos no críticos lossiguientes:a) Presencia de tramos de tubería de polietileno a la vista.b) Paso de tuberías a la vista por dormitorios o cuartos de baño, cuando los tramos respectivos tienen uniones roscadas y no están encamisadas.c) Dispositivos de anclaje que no aseguran el soporte de la instalación, cuando ésta se encuentra a la vista.d) Paso por conductos de aire, chimeneas, fosos de ascensores, sótanos y similares sin ventilación, conductos para instalaciones eléctricas y de basuras, en los cuales un escape de gas se pueda esparcir a través del edificio, o por áreas donde haya transformadores eléctricos o recipientes de combustibles líquidos o sustancias cuyos vapores o ellos mismos sean corrosivos.4.3.2 MaterialesDefecto crítico:Cuando los materiales no cumplen con lo dispuesto en el literal b) del numeral 1.2.6.3.2 de laResolución 14471 del 14 de mayo de 2002.Defecto no crítico:Cuando los materiales de la instalación presentan deterioro como: 9.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 9 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________a) Abolladuras que tengan como consecuencia reducción del diámetro en las tuberías.b) Corrosión.4.4 Condiciones de ventilación.En todos los casos se debe verificar que las condiciones de ventilación del recinto se ajustena lo establecido en la NTC 3631 (primera actualización).Defecto crítico:No se satisfacen las condiciones de ventilación del recinto según lo establecido en la NTC3631 (primera actualización) y la concentración de monóxido de carbono medida en elambiente es mayor a cero (0) ppm en volumen. Se exceptúa la condición de defecto críticocuando la concentración de monóxido de carbono medida en el ambiente es cero (0) ppm envolumen, caso en el cual se clasificará como defecto no crítico.Defectos no críticos:Cuando las condiciones de ventilación del recinto, voluntaria o involuntariamente, hayan sidoobstruidas por parte del usuario.El inspector valorará la severidad de la obstrucción y determinará la criticidad del defecto.4.4.1 Medición de monóxido de carbono (CO)En cada recinto donde están instalados artefactos a gas, independientemente de la potenciainstalada o la ventilación de tales recintos, se debe realizar una medición de monóxido decarbono de acuerdo con el siguiente procedimiento:Se debe realizar una medición de la concentración de monóxido de carbono en tres (3)puntos ubicados a un (1) metro de separación del artefacto a gas de mayor potencia, medidohorizontalmente con respecto al artefacto. Las mediciones se deben efectuar con todos losartefactos a gas operando a su máxima potencia en funcionamiento normal, cinco (5)minutos después de haber sido encendidos, teniendo las puertas y ventanas cerradas. En elcaso de cocinas, la prueba se hará empleando recipientes de cocción que contengan almenos agua.Defecto crítico:Registra una concentración de monóxido de carbono diluido en el ambiente del recinto,mayor o igual a cincuenta (50) ppm en volumen.Defecto no crítico:La concentración de monóxido de carbono (CO) diluido en el ambiente de recinto es mayor a15 ppm y menor a 50 ppm en volumen.4.5 Instalación, modificación y elementos de control de los artefactos a gas.Se debe verificar lo siguiente:Defectos críticos:a) Artefactos a gas de circuito abierto, ubicados en los recintos destinados exclusivamente a dormitorio, baño o ducha. 10.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 10 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________b) La existencia y uso de artefactos eléctricos convertidos a gas.Defectos no críticos:Utilización de artefactos a gas con piloto de llama abierta en operación, que no cuenten conun sistema de seguridad que corte el flujo de gas en caso de que la llama se apague.4.5.1 Artefactos a gas para cocción de alimentos (cocinas y hornos)4.5.1.1 Conectores rígidos y flexiblesDefecto crítico:Conector flexible en contacto con las partes calientes o llamas de un artefacto que puedanafectar la integridad del conector.Defectos no críticos:a) El conector genera obstrucción del flujo normal de gas (estrangulamiento).b) Conector que suministra gas a más de un artefacto.c) El conector o su conexión está sometido a esfuerzos de tracción que pueden deteriorarlo.4.5.1.2 La ubicación de los artefactos a gas para cocciónDefecto crítico:Los artefactos para cocción están instalados en cuartos de baño, o dormitorios, o encompartimientos tales como armarios, closets, ubicados en el interior de la vivienda.Defectos no críticos:a) Cerca de los artefactos se encuentran materiales que por efecto del calor pueden entrar en combustión.b) Los artefactos para cocción están expuestos a corrientes de aire que afectan su normal funcionamiento.c) Los artefactos para cocción diseñados para funcionar con gases de la tercera familia, están instalados en sótanos, semisótanos o construcciones similares bajo nivel, que pueden acumular mezclas explosivas gas-aire.4.5.1.3 Funcionamiento del artefactoEl funcionamiento del artefacto a gas se verifica mediante inspección del aspecto de la llamapresente en los quemadores, que evidencia las condiciones de suministro de aire para lacombustión.Defecto crítico:a) Las llamas del artefacto a gas no son estables (desprendimiento, retroceso, puntas amarillas, presencia de hollín).Defectos no críticos:a) Las válvulas (perillas) del artefacto a gas no controlan correctamente el flujo de gas.4.5.2 Calentadores de agua paso continuo y tipo acumulador 11.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 11 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________Se incluyen en este numeral los artefactos referenciados en las Resoluciones 1023 de 2004y 0936 de 2008 expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo así:a) Calentadores de agua de paso continuob) Calentadores tipo acumuladorc) Calentadores especiales instalados a partir del 28 de abril de 2008.4.5.2.1 Ubicación e instalaciónDefectos críticos:a) Calentadores de circuito abierto ubicados en recintos destinados a dormitorio, baño o ducha.b) Calentadores ubicados en compartimientos fabricados con material combustible.c) Calentadores especiales tipo A definidos por la Resolución 0936 de 2008, instalados a partir del 28 de abril de 2008, excepto si están instalados en un espacio exterior a la edificación.d) Calentadores especiales tipo A definidos por la Resolución 0936 de 2008) facturados y despachados por el productor al importador o al primer distribuidor en Colombia antes del 28 de abril de 2008, que después del 1º de noviembre de 2008 se encuentren sin conducto de evacuación de los productos de la combustión, excepto si están instalados en un espacio exterior a la edificación.e) Calentadores especiales tipo A definidos por la Resolución 0936 de 2008) fabricados o en proceso de fabricación antes del el 31 de octubre de 2008, que después del 1º de noviembre de 2008 se encuentren sin conducto de evacuación de los productos de la combustión, excepto si están instalados en un espacio exterior a la edificación.f) Calentadores tipo B o C instalados en el interior de la vivienda que no posean conducto de evacuación de los productos de la combustión.g) Calentadores que poseen conducto de evacuación pero dicho dispositivo produce revoco o devolución de los productos de la combustión al recinto donde están instalados.4.6 Ubicación de centros de medición.Defectos críticos:a) El centro de medición se encuentra en un área privada de la edificación. Como área privada se entiende la parte de una edificación multifamiliar destinada para fines de habitación (vivienda), y para el caso de edificaciones comerciales, es el área destinada al desarrollo de la actividad comercial.b) El centro de medición permite escape de gases al interior del área privada.Defectos no críticos:a) El centro de medición no está protegido de la acción de agentes externos como impactos o agentes corrosivos.b) El medidor está en contacto con el piso o nivel del suelo.c) El armario dificulta la inspección del centro de medición. 12.
RESOLUCIÓN No. 1509 del 5 JUN 2009 Hoja N°. 12 de 12Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica la Resolución 0936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002”.______________________________________________________________________________________________d) Almacenamiento de materiales combustibles en el centro de medición.e) Equipos eléctricos o electrónicos ubicados dentro de los centros de medición, que por su naturaleza pueden ser afectados por la acción de los gases, o por su operación, pueden afectar la instalación.5. Resultados de la inspección: Resultado AcciónSin defectos En el informe de resultados de la inspección se declarará que la instalación puede continuar operando normalmente.Con defectos no críticos La descrita para defectos no críticos. La instalación puede continuar en servicio pero condicionada a que se corrijan dentro del término de dos (2) meses. Puede conllevar a la suspensión del servicio de suministro de gas.Con defectos críticos. La descrita para defectos críticos. Procede su corrección inmediata o la suspensión inmediata del servicio de suministro de gas.Artículo 2º- Vigencia y derogatorias – La presente Resolución rige a partir de la fecha desu publicación, modifica el Numeral 1.2.6.4.3 – Organismos de Certificación – de laResolución 14471 del 14 de mayo de 2002 en lo pertinente al procedimiento para laevaluación de la conformidad de instalaciones en servicio de que trata esta Resolución, yderoga las disposiciones que le sean contrarias.PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.Dada en Bogotá, D.C., a los LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO English