Source: https://www.tpa-kks.at/ingenieurbuero/vbf/
Timestamp: 2017-09-20 04:00:58
Document Index: 165336102

Matched Legal Cases: ['§5', '§5', '§65', '§65', '§83', '§8', '§68', '§8', '§81']

VbF | TPA KKS GmbH – Technische Überwachung, Prüftechnik, Arbeitssicherheit, Kesselprüfung, (Kathodischer) Korrosionsschutz
Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten ist in der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF BGBl. 240/1991) geregelt und gilt für die Lagerung oder Abfüllung brennbarer Flüssigkeiten in
bewilligungspflichtigen Betrieben nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (z. B. Krankenanstalten)
Einteilung (§5VbF)
Brennbare Flüssigkeiten im Sinne der Verordnung sind Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von nicht mehr als 100°C und einem Dampfdruck bei 50°C von nicht mehr als 3 bar.
Im Sinne der Verordnung sind
„brennbare Flüssigkeiten der Gruppe A" Flüssigkeiten, die selbst oder deren brennbare Bestandteile bei 15° C nicht oder nicht in jedem beliebigen Verhältnis mit Wasser mischbar sind; von diesen Flüssigkeiten fallen unter die
Gefahrenklasse I: Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21° C (leicht entzündlich)
Gefahrenklasse II: Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 21° C bis einschließlich 55° C (entzündlich)
Gefahrenklasse III: Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von über 55° C bis einschließlich 100° C (schwerentzündlich)
„brennbare Flüssigkeiten der Gruppe B" Flüssigkeiten, die selbst oder deren brennbare Bestandteile bei 15° C in jedem beliebigen Verhältnis mit Wasser mischbar sind; von diesen Flüssigkeiten fallen unter die
Besonders gefährliche Flüssigkeiten (§5VbF)
brennbare Flüssigkeiten, die in der Stoffaufzählung des ADR in den Klassen 3 („Entzündbare flüssige Stoffe"), 6.1 („Giftige Stoffe") und 8 („Ätzende Stoffe") in eine Ziffer unter lit. a oder in eine Ziffer ohne Buchstabenunterteilung fallen
brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter –18° C und einer Zündtemperatur von 200° C oder darunter
Kollodiumlösung
brennbare Flüssigkeiten der ADR-Klassen 4.2 („Selbstentzündliche Stoffe"), 4.3 („Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln") und 5.2 („Organische Peroxide")
Lagerverbote(§65VbF und §65 AAV)
in Kellerräumen oder in Erdgeschossräumen
an allgemein zugänglichen Orten entleerte Behälter, die noch Dämpfe oder Reste brennbarer Flüssigkeiten enthalten mit Flammpunkt < 35° C wenn Nenninhalte die Geringfügigkeitsgrenzen überschreiten
Sicherheitsschränke sind ortsfeste Schränke mit höchstens 1 m3 Inhalt, die
ausschließlich der Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten dienen
bei einem Brand für 90 Minuten sicherstellen, dass vom Schrankinneren keine zusätzliche Gefährdung oder Brandausbreitung ausgeht
(eine zusätzliche thermische Steuerung des Türschließmechanismus zulässig ist, die ein sofortiges Schließen der Türen jedenfalls dann gewährleistet, wenn die Umgebungstemperatur 50° C überschreitet)
mit an ein Lüftungssystem anschließbaren Zu- und Abluftöffnungen versehen sind, die im geschlossenen Schrank einen mindestens zehnfachen Luftwechsel je Stunde ermöglichen und die sich im Brandfalle selbsttätig schließen
im Inneren mit einer unterhalb der untersten Stellfläche angebrachten Auffangwanne ausgestattet sind, die aus nicht brennbarem Material besteht und ein Fassungsvermögen von mindestens 10 Liter aufweist
Zusammenlagerung brennbarer Flüssigkeiten (§83VbF)
Zusammenlagerung geringer Lagermengen (§8 und §68VbF)
Zusammenlagern von Gefahrenklassen I, II und III
Lagerung im Sicherheitsschrank
Zusammenlagerung größerer Lagermengen (§8VbF)
Ausführung der Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten (§§81,82,83 VbF)
Umgebende Bauteile brandbeständig
Türen bei Lagerung von Gefahrenklasse I und II hochbrandhemmend, bei Gefahrenklasse III brandhemmend
flüssigkeitsundurchlässiger Fußboden, fest und nicht brennbar
Umfassungswände fugenlos anschließen
elektrische Anlage bei Lagerung von Gefahrenklassen I und II explosionsgeschützt
im Lagerraum keine Gas- und Wasserinstallation
Kennzeichnung: "Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten", "Feuergefährlich! Rauchen, Hantieren mit offenem Feuer und Licht sowie das Einbringen und Verwenden sonstiger Zündquellen verboten!"
Angabe der gelagerten Gefahrenklassen und höchstzulässige Lagermenge
Im Lagerraum dürfen keine anderen Stoffe gelagert werden
Gewerbeordnung 1973 in der gültigen Fassung
Verordnung über die Lagerung und Abfüllung brennbarer Flüssigkeiten (VbF)
BGBl Nr. 240/1991 idF BGBl II 57/2000
Bauvorschriften der jeweiligen Bundesländer
Wasserrechtsgesetz 1959 in der gültigen Fassung
Verordnung über bewilligungspflichtige wassergefährdende Stoffe BGBl Nr. 257/1
ADR/RID in der jeweils gültigen Fassung