Source: http://docplayer.fi/137051680-Rekkojen-purkupaikan-sijoittaminen-tampereen-sahkoverkon-110kv-johdon-kangasala-hervanta-laheisyyteen-pylvasvalille-hervannassa.html
Timestamp: 2019-11-15 12:26:06+00:00
Document Index: 5455725

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon 110kV johdon Kangasala Hervanta läheisyyteen pylväsvälille Hervannassa - PDF
Download "Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon 110kV johdon Kangasala Hervanta läheisyyteen pylväsvälille Hervannassa"
1 Lausunto 1 (3) A Tampereen kaupunki Kiinteistötoimi Marjut Malo-Siltanen marjut.malo-siltanen tampere,fi Lausuntopyyntö Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon 110kV johdon Kangasala Hervanta läheisyyteen pylväsvälille Hervannassa Johtoalue Tampereen Sähköverkko Oy:n lausunto Kangasala Hervanta voimajohdon pylväsvälille tehtävään rekkojen purkupaikkaan Hanke voidaan toteuttaa otsikossa mainitun johdon läheisyydessä ottamalla huomioon seuraava: Tampereen Sähköverkko Oy:n Kangasala - Hervanta-voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus. Johtoalue (johtoalueen profiili LIITE 1) muodostuu johtoaukeasta ja johtoaukean reunoissa olevista reunavyöhykkeistä, joissa puuston kasvua on rajoitettu niin, etteivät puut kaatuessaan osu johtimiin. Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta, joten rekkojen purkupaikan rakentamiseen tarvitaan myös maanomistajien luvat. Johtojen omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä. Johtoalueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Kaikenlainen varastointi rakennusrajan johtoaukean puolella on kielletty. Rakennusraja näkyy kartassa (vuokra-alueen kartta LIITE 4) katkoviivalla. Tämä raja tulee merkitä havainnollisesti rekkojen purkupaikalle tonttiin ja aitoihin, jotta voidaan helposti havaita, että varastointia ei tapahdu rakennusrajan johtoaukean puolella. Tämä lausunto koskee Tampereen Sähköverkko Oy:n 110kV johtoa Kangasala - Hervanta Rakenteiden sijainti voimajohtoon nähden Valaisinpylväiden tai muiden rakenteiden sijoittuessa 110kV:n voimajohdon alapuolelle on etäisyys voimajohdon virtajohtimiin oltava vähintään 5 metriä, valaisinpylväiden tai muiden rakenteiden sijoittuessa voimajohdon viereen on etäisyys voimajohdon reunajohtimeen oltava vähintään 10 metriä. Liitteenä profiilikuva ko. pylväsväliltä etäisyys on laskettava maksimiriippumasta (Johdon profiili ko. pylväsväliltä, LIITE 2). Valaisinpylväitä tai muita rakenteita ei tule sijoittaa suoraan virtajohtimien alle, eikä voimajohtopylväiden pylväsalalle. Voimajohdon pylväsala ulottuu kolmen metrin päähän pylvään maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista. Valaisinpylväät tai muut rakenteet eivät saa olla niin korkeita, että ne voi kaatuessaan tai missään tilanteessa osua voimajohdon johtimiin tai pylväsrakenteisiin. Valaisimien ja muiden raken- Tampereen Sähköverkko Oy Postiosoite PL 175,33101 TAMPERE Puhelin (03) Internet Laskutusosoite PL 425, TAMPERE Faksi (03) Sähköposti Käyntiosoite Voimakatu 11, TAMPERE Y-tunnus OVT-tunnus
2 Lausunto 2 (3) A Vaarajännitetarkastelu Maadoitukset Työskentely johtoalueella Muuta teiden sijoittamisessa tulee huomioida myös se, että mahdolliset huolto- ja kunnossapitotoimet pystytään tekemään turvallisia työskentelyetäisyyksiä noudattaen, vaikka voimajohto on jännitteinen. Vaarajännitealue ulottuu 20 metrin päähän voimajohdon harus- ja pylväsrakenteista ja maadoituksista. (Pylväsmaadoituskuvat ko. pylväiltä, LIITE 3) Vaarajännitetarkastelussa ko. pylväsvälille ei ole aihetta erityistoimenpiteisiin. rekkojen purkupaikka voidaan tehdä ottamalla huomioon ainoastaan pylväsalan ja turvaetäisyyksien asettamat vaateet. Voimajohtopylväillä on kuparisia maadoitusjohtimia, jotka on rakennettu 0,5 0,8 metrin syvyyteen maanpinnasta. Työt tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maadoituksia katkea tai vaurioidu. Jos rakennustyön yhteydessä tapahtuu Tampereen Sähköverkon johtoihin tai maadoitusjohtimiin liittyvä vahinko, ottakaa välittömästi yhteyttä TSV:n käyttökeskukseen , josta järjestetään korjaaja paikalle. Korjaus onnistuu parhaiten silloin, kun kaivanto on vielä auki ja kaivinkone paikalla. Räjäytystöistä johdon läheisyydessä on sovittava etukäteen voimajohdon omistajan kanssa. Tarvittaessa sovitaan katselmus paikan päälle. Voimajohtoaluetta ei saa käyttää varastoimiseen tai maan läjitykseen ilman lupaa ja ohjeistusta voimajohdon omistajalta. Työskenneltäessä voimajohdon johtoalueella on noudatettava yleisiä sähköturvallisuusmääräyksiä. Pylväsalalla (3 metriä pylvään näkyvistä rakenteista) ei saa liikkua työkoneilla eikä sillä saa suorittaa maankaivua, läjitystä tai rakennustöitä. Työskentely koneilla 110 kv ilmajohdon läheisyydessä: Mikään koneen, kuorman tai taakan osa ei saa vahingossakaan mennä vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi johtoja. Turvaetäisyydet johdon alla, 3 metriä ja sivulla 5 metriä. Edellä olevat asiat huomioiden risteysalueen työt voidaan tehdä suunnitelmienne mukaisesti. Lausunnon vastaanottajan tulee toimittaa tässä esitetyt työskentelyohjeet työmaalla työskentelevien tietoon. Täytyy varmistaa myös mahdollisten maahan kaivettujen muiden kaapeleiden osalta kartat. Kun hanke on saatu valmiiksi, ottakaa yhteyttä Tampereen Veran kartoittajiin ( ), jotta GPS-koordinaatit uusista valaistuskaapeleista saadaan johtoprofiileihin. Tampereen Sähköverkko Oy Postiosoite PL 175,33101 TAMPERE Puhelin (03) Internet Laskutusosoite PL 425, TAMPERE Faksi (03) Sähköposti Käyntiosoite Voimakatu 11, TAMPERE Y-tunnus OVT-tunnus
3 Lausunto 3 (3) A Lausunnon voimassaolo Tämä lausunto on voimassa viisi vuotta. Jos hanke toteutetaan myöhemmin, tulee Tampereen Sähköverkolta pyytää uusi lausunto. Pyydämme viittamaan uudessa lausuntopyynnössä tämän lausunnon arkistointitunnukseen. Lisätietoja Lisätietoja antaa tarvittaessa Timo Hakkarainen, puhelin tai sähköposti Liitteet Ystävällisin terveisin Tampereen Sähköverkko Oy Timo Hakkarainen Kunnossapitoinsinööri Liite 1 Johtoalueen profiili Liite 2 Johdon profiili Liite 3 Pylväsmaadoituskuva P Liite 4 Vuokra-alueen kartta Tampereen Sähköverkko Oy Postiosoite PL 175,33101 TAMPERE Puhelin (03) Internet Laskutusosoite PL 425, TAMPERE Faksi (03) Sähköposti Käyntiosoite Voimakatu 11, TAMPERE Y-tunnus OVT-tunnus
Sähkökaapelit ja kaivutyöt Helen Sähköverkko Oy
Sähkökaapelit ja kaivutyöt Helen Sähköverkko Oy KOULUTUKSEN TARKOITUS Työturvallisuus Yhteinen turvallinen työmaa https://www.helensahkoverkko.fi/turvaohjeet Verkko-omaisuuden hallinta Suuresta omaisuusmassasta
Jännitteisten johtojen alla ja rinnalla työskentely
Jännitteisten johtojen alla ja rinnalla työskentely 7.2.2018 Jani Rintala / TMV Line Oy Sähkötyöt Kaikilla työtä johtavilla henkilöillä sekä sähkötöitä ja työtä sähkölaitteistojen läheisyydessä tekevillä
Lausuntopyyntö , ympäristönsuojelusuunnittelija Inkeri Neuvonen, Destia Oy:n maa-ainesja ympäristölupahakemus
LAUSUNTO 1 (4) Maankäyttö ja ympäristö / Max Isaksson 22.2.2018 AE-1953-8-13 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen lautakunta Lupajaosto kajaani@kajaani.fi Lausuntopyyntö 31.1.2018, ympäristönsuojelusuunnittelija
TURVALLINEN TYÖSKENTELY SÄHKÖVERKON LÄHEISYYDESSÄ
TURVALLINEN TYÖSKENTELY SÄHKÖVERKON LÄHEISYYDESSÄ 2 3 Pikaohje turvalliseen työskentelyyn 1. Selvitä Elenian kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen osoitteessa www.kaivulupa.fi 2. Ennen puiden kaatoa
KAAVOITTAJAN VASTINE LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN 9.5. 25.5.2018 MYLLYRINTEEN ASEMAKAAVA 10.9.2018 Nro Lausunto Kaavoittajan vastine 1. Keski-Suomen ELY-keskus (6.6.2018) a) Asemakaavassa on mukana valtatietä
SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS - PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä
SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä 14.7. 22.8.2016 A. OAS:sta jätetyt viranomaisten kommentit A1. Fingrid Oyj Fingridillä ei ole huomautettavaa
KANGASALAN KAUPUNGIN TEKNINEN
1 KANGASALAN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENTOLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.11.2018 ASEMAKAAVAN NUMERO 795 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA/29 KORTTELI 844 KAAVA-ALUEEN
Mailleni tulee voimajohto. Kysymyksiä ja vastauksia voimajohdon rakentamisesta
Mailleni tulee voimajohto Kysymyksiä ja vastauksia voimajohdon rakentamisesta Fingridin vastuulla on Suomen sähköjärjestelmän toimivuus. Pidämme kantaverkon kunnossa ja rakennamme uutta verkkoa yhteiskunnan
Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden läheisyydessä
Toimintaohje 1/7 Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden läheisyydessä 1. Kaapelin varominen Kaivutöissä ei kannata koskaan luottaa omaan muistiin tai onneen. Sähkökaapelin vaurioittaminen ei ole mikään
1 KANGASALAN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENTOLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 9.4.2018 ASEMAKAAVAN NUMERO 795 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA/29 KORTTELI 844 KAAVA-ALUEEN
Reijo Mustonen, Jouni Koskenniemi 20.11.2017 TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY Yleisohjeet Sähköurakoitsijoille Ja Suunnittelijoille Sisällys Asiakkaan vastuut sähkönjakeluverkkoon liityttäessä... 3 Liittymissopimus...
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 66 Maalämpöehdon sisällyttäminen ja rasitesopimuksen liittäminen pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin (Vuosaari, Kallahti, tontit 54133/1 ja 3) HEL 2016-001009 T 10
TYÖSKENTELYSTÄ MAAKAAPELEIDEN SEKÄ ILMAJOHTOVERKKOJEN LÄHEISYYDESSÄ TOIMINTAOHJE
TYÖSKENTELYSTÄ MAAKAAPELEIDEN SEKÄ ILMAJOHTOVERKKOJEN LÄHEISYYDESSÄ TOIMINTAOHJE Risto Pirinen 16.3.2017 OULUN SEUDUN SÄHKÖ VERKKOPALVELUT OY TOIMINTAOHJE TEHOPULATILANTEISIIN Sisällys 1. YLEISTÄ... 2
Juha-Matti Huhtanen, ABB Grid Integration, Henkilönostokorin käyttö sähköasemilla Toimittajien työturvallisuusryhmä. ABB November 29, 2018
Juha-Matti Huhtanen, ABB Grid Integration, 31.5.2018 Henkilönostokorin käyttö sähköasemilla Toimittajien työturvallisuusryhmä Slide 1 Sisältö 1. Asetuksia ja ohjeita 2. Henkilönostimen käyttökohteita sähköasematyömailla
Kaivupaikka: Kyröntie 188, Pöytyä, Suomi Kaivaja: Jere Lähteenmäki, Sweco Ympäristö Oy ,
KARTTAOTE KL789801 s. 1/14 Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) Mittakaava 1:8000 TM35FIN: 266645.68 6735146.02 Kaivupaikka: Kyröntie 188, 21800 Pöytyä, Suomi Kaivaja: Jere Lähteenmäki, Sweco
ESISOPIMUS VOIMAJOHTOJÄRJESTELYISTÄ
1 ESISOPIMUS VOIMAJOHTOJÄRJESTELYISTÄ 1. Sopijaosapuolet 1.1 Fingrid Oyj PL 530, 00101 HELSINKI 1.2 Kuopion Sähköverkko Oy 1.3 Kuopion kaupunki 1.4 KYS/Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 1.5 SYK/Suomen yliopistokiinteistöt
Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden sekä ilmajohtoverkon läheisyydessä
Toimintaohje 1/10 Toimintaohje työskentelystä maakaapeleiden sekä ilmajohtoverkon läheisyydessä Tämä ohje on tehty kattamaan työskentelyä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n verkkoalueella. Uuden Oulun