Source: http://docplayer.cz/18512593-Souhrnna-technicka-zprava.html
Timestamp: 2020-07-10 07:54:57+00:00
Document Index: 14824315

Matched Legal Cases: ['zákona č. 93', 'zákona č. 163', 'zákona č. 186', 'zákona č. 309', 'zákona č.309', 'zákona č. 309']

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - PDF Stažení zdarma
1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP : APOLO CZ s.r.o. Tyršova Polička Ing. Martin Kozáček PROJEKTANT ČÁSTI : PROJEKTANT : ZODP. PROJEKTANT : ČÍSLO ZAKÁZKY : DATUM : PROFESE ČÁST : OZNAČENÍ PŘÍLOHY : APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, Polička Ing. Pavla Netolická Ing. Martin Kozáček P2013 IX.2013 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 1 z 13
2 Obsah 1Popis území stavby Charakteristika stavebního pozemku Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice...4 2Celkový popis stavby Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...5 Urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení...5 Architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Celkové provozní řešení, technologie výroby Bezbariérové užívání stavby Bezpečnost při užívání stavby Základní charakteristika objektu...5 Stavební řešení... 5 Konstrukční a materiálové řešení... 5 Mechanická odolnost a stabilita Základní charakteristika technických a technologických zařízení Požárně bezpečnostní řešení...7 Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků...7 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti...7 Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí...7 Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest...7 Stanovení odstupových vzdáleností...7 Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst... 8 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)...8 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)...8 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními...8 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek Zásady hospodaření s energiemi...8 Kritéria tepelně technického hodnocení... 8 Posouzení využití alternativních zdrojů energií Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí...9 Ochrana před pronikáním radonu z podloží...9 Ochrana před bludnými proudy... 9 Ochrana před technickou seismicitou... 9 Ochrana před hlukem... 9 Protipovodňová opatření... 9 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)...9 3Připojení na technickou infrastrukturu Dopravní řešení Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav...9 6Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana Vliv stavby na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura Návrh zohlednění podmínek zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Ochrana obyvatelstva Zásady organizace výstavby B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 2 z 13
3 8.1Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Odvodnění staveniště Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Ochrana životního prostředí při výstavbě Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Zásady pro dopravní inženýrská opatření Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny...13 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 3 z 13
4 1 Popis území stavby 1.1 Charakteristika stavebního pozemku Stavebním pozemkem je parcela č. 353/1 v k. území Sněžné na Moravě. Jedná se o zatravněný pozemek. Pozemek je svažitý, je zapotřebí provést hrubé terénní úpravy ještě před započetím ostatních prací (mino inženýrských sítí). Pro příjezd ke sběrnému dvoru (dále jen SD) bude vybudována nová příjezdová komunikace. Areál SD bude napojen na inženýrské sítě NN, vodovodu, kanalizace. Záměrem bude dotčeno nejbližší okolí rozsahu stavby. 1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Bylo provedeno geodetické zaměření (Polohopis a výškopis účelová mapa souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv, vypracoval GB-geodezie s.r.o., Smetanova 6, Blansko. Dále bylo provedeno místní šetření. 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Stavba se nenachází v ochranném pásmu CHKO Žďárské Vrchy, při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami. Je možný výskyt archeologických památek, minimálně 1. měsíc před zahájením prací bude záměr stavby oznámen archeologickému oddělení : Archeologický ústav AV ČR v Brně, Královopolská 147, Brno. Rovněž ze zákona vyplývá oznamovací povinnost vůči uvedenému ústavu v případě nálezu historicky cenné věci. Pozemek 353/1 je pod ochranou zemědělského půdního fondu a rozsáhlého chráněného území. 1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Stavba se nenachází v záplavovém, seizmicky aktivním ani poddolovaném území. 1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Záměrem se vliv stavby na okolní stavby a pozemky nezmění. 1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Záměr nevyvolává požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) Trvalý zábor půdy se předpokládá na ploše m Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je možné. Příjezd na stavbu je předpokládán ze zpevněné cesty na p.č. 1074/5 a následně přes pozemek 355/1. Objekt bude napojen do stoky jednotné kanalizace společnou kanalizační přípojkou, na trase vedení bude kanalizace opatřena odlučovačem ropných látek. Dále bude provedena přípojka elektro NN ze stávajícího sloupu s vrchním vedením a vodovodní přípojka s napojením na obecní vodovod. 1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Zahájení stavby je odvislé na získání dotace. Ostatní věcné časové vazby nejsou v době zpracování projektové dokumentace známy. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 4 z 13
5 2 Celkový popis stavby 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Zděný objekt bude sloužit jako obslužná buňka pro zaměstnance a skladovací hala bude sloužit pro skladování nebezpečného i obecného odpadu. Zastavěná plocha zděného objektu je 108 m 2. Manipulační plocha o výměře 693 m 2 slouží pro manipulaci s odpadem a zároveň je zde vymezená plocha pro venkovní kontejnery o výměře cca 170 m 2. Areál SD je oplocen, délka oplocení je 96 m. Nově navržená příjezdová komunikace má plochu 272,5 m 2. Urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení Urbanisticky stavba zapadá do řešeného území, jedná se o jednopodlažní budovu se zpevněnými plochami. Architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Stavba architektonicky a urbanisticky nenarušuje okolí. Jedná se o jednopodlažní obdélníkovou budovu se sedlovou střechou o sklonu 25. Materiály jsou zvolené standardní. Barevné řešení - světlá omítka, plastová okna a dveře v barvě hnědé, střešní krytina betonová taška v barvě červenohnědé, klempířské výrobky jsou navržené titanzinkové. Sloupky oplocení jsou navrženy ocelové s výplní drátěným pletivem. Zpevněné venkovní plochy jsou navrženy jako asfaltové ukončené do prefabrikovaných betonových obrubníků. 2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby Vybudovaný areál sběrného dvoru má sloužit k ukládání tříděného odpadu pro obyvatele městyse Sněžné a blízkého okolí. 2.3 Bezbariérové užívání stavby Areál sběrného dvoru je rámcově řešen jako bezbariérový. 2.4 Bezpečnost při užívání stavby Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna provozovatelem. 2.5 Základní charakteristika objektu Stavební řešení Jedná se o úpravu zemní pláně v celé plánované zastavěné ploše, následné vybudování příjezdové komunikace, zpevněné manipulační plochy s plochou pro uložení velkoobjemových kontejnerů a dále pak výstavbu zděné jednopodlažní budovy obdélníkového tvaru se sedlovou střechou pro obsluhu sběrného dvoru a ukládání nebezpečného i ostatního odpadu. Zároveň bude provedeno oplocení manipulační plochy. Konstrukční a materiálové řešení Objekt obslužné buňky a skladovací haly je navržen jako zděná jednopodlažní stavba z keramických bloků, základy jsou betonové pasy, nosná konstrukce střechy je tvořena soustavou dřevěných příhradových vazníků, střešní krytina je navržena betonová. Okna a vchodové dveře jsou plastové. Manipulační plocha a příjezdová komunikace jsou navrženy jako vozovky asfaltobetonovým povrchem ukončené do silničních betonových prefabrikovaných obrubníků z vnitřní strany lemovaných silniční přídlažbou. Oplocení lemuje obdélníkový půdorys areálu SD, oplocení je napojeno na stěny zděné budovy. Sloupky oplocení jsou navrženy ocelové s výplní drátěným pletivem. Pro vjezd a výjezd ze dvora jsou v oplocení navrženy dvě kovové pojezdové brány. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 5 z 13
6 Mechanická odolnost a stabilita Zděná budova je ztužena železobetonovým věncem probíhajícím nad všemi nosnými stěnami, příčné ztužení budovy zajišťuje příčná nosná stěna. Sbíjené vazníky budou v příčném směru staticky zajištěny ztužením. Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů tak, aby zatížení na něho působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo nedošlo k nepřípustnému přetvoření konstrukcí. 2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení Vytápění objektu je zajištěno elektro kotlem o výkonu 6,0 kw. Topný systém je navržen s nuceným oběhem topného media a tepelným spádem 70/55 C. Pojistné zařízení je tvořeno pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádobou, které je součástí kotle. Otopná tělesa jsou navržena desková tělesa s vestavěným ventilem. Na otopné těleso bude instalováno regulační šroubení pro dvoutrubkovou soustavu rohové. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi. V místnosti s prostorovým termostatem je otopné těleso osazeno ruční hlavicí. Radiátorové rozvody jsou navrženy z měděného potrubí, které je vedeno v podlaze. Potrubí je spojováno lisováním. Průrazy nosnými a stropními konstrukcemi budou opatřeny dilatačními prostupy. Potrubí bude řádně vyspádováno pro možnost odvzdušnění přes tělesa a vypuštění vody přes vypouštěcí kohouty viz. výkr. dokumentace. Na potrubí musí být umístěny kompenzátory. Regulace elektro kotle je navržena prostorovým termostatem. Napájení rozváděče RS1 bude provedeno kabelem CYKY 4B x 10 mm 2 z elektroměrového rozváděče RE umístěného na hranici pozemku v plastovém pilíři typ ER 212 NKP7P. Současně s přívodním kabelem bude ve výkopu uložen ovládací kabel CYKY 3C x 1,5 mm 2 pro blokování spotřebičů v době vysokého tarifu a to z RE do RS1. Rozvody budou provedeny dle předpisů a norem platných pro daný objekt v době realizace. Budou provedeny celoplastovými kabely CYKY, uložené v dutinách cihelného zdiva, v podhledech nebo do podlah. Vně objektu budou uloženy v zemi do pískového lože. V prostoru umývárny bude instalován elektrokotel, který bude ovládán prostorovým termostatem a bude zde instalován bojler pro ohřev TUV. Přípojnice HOP bude osazena pod rozvodnicí RS1 na chodbě v krabici KT 250 ( 0,5 m nad podlahou ), na izolačních podpěrách ( pásek Cu 25/5 mm). Na tuto přípojnici budou připojeny tyto části : základový zemnič kulatina FeZn Ø 8 mm svorkovnice PE v rozv. RS1 vodič CY 10 mm 2 Z/Ž svorkovnice PE v rozv. RS2 vodič CY 10 mm 2 Z/Ž kovová potrubí (topení, voda) vodič CY 10 mm 2 Z/Ž větší ocelové konstrukce procházející objektem vodič CY 16 mm 2 Z/Ž Ve smyslu ČSN , bude provedeno zářivkovými, žárovkovými, stropními a nástěnnými svítidly. Prostory budou osazeny stropními zářivkovými a žárovkovými svítidly v krytí IP40. V skladovací hale budou osazena zářivková svítidla 2 x 36W v krytí IP65. Osvětlení venkovních prostor bude provedeno halogenovými svítidly s krytím min. IP 54. Svítidla nejsou navržena v konkrétních typech. Konkrétní typy svítidel budou navrženy po konzultaci architekta s investorem. Rozvaděč RE nový v typizovaném plastovém pilíři, který je umístěn na hranici pozemku investora, typ ER 212 NKP7P. Rozvaděč RS1 nový plastový zapuštěný rozvaděč, přívody a vývody vrchem. Z tohoto rozvaděče bude napájen rozvaděč RS2 a obvody v obslužné buňce. Rozvaděč RS2 nový plastový zapuštěný rozvaděč, přívod a vývody vrchem, z tohoto rozvaděče budou napájeny obvody ve skladové hale. Objekt bude opatřen ochranou proti atmosférické elektřině (hromosvodem). K hromosvodové soustavě budou připojeny klempířské prvky střechy. Hromosvod bude napojen na strojený základový zemnič. Při jeho budování je třeba dbát na správné provedení samotného zemniče. Při budování základů pro stavbu je nutno do základových pásů a po obvodu stávajících základů položit zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Jednotlivé vývody sloužící pro připojení ochrany proti atmosférickému přepětí a připojení přípojnice hlavního pospojování HOP. Do revizní šachty Š1 umístěné v zelené ploše před oplocením areálu jsou svedeny dešťové vody ze střechy zděné budovy, dále kanalizace splašková ze zděného objektu, přečištěné vody z manipulační B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 6 z 13
7 plochy a zachycené vody z drenážního potrubí. Příjezdová komunikace je opatřena příčným odvodňovacím žlabem napojeným rovněž do šachty Š1, DN 600. Do stoky jednotné kanalizace jsou odpadní vody svedeny společnou kanalizační přípojkou v délce 16m (od revizní šachty Š1 po stávající šachtu v komunikaci), materiál PVC DN 200. Vodovodní přípojka je navržena v délce 32m, materiál lpe 63/5,8. Vodoměrná šachta je navržena v nice ve zdivu objektu obslužné buňky. Připojení bude provedeno navrtávacím pásem se šoupětem a redukcí. Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci u betonového sloupu pod stávající cestou po pravé straně od staveniště. V areálu je navržen bezpečnostní monitorovací systém, 4-kanálový rekordér s kompresí a detekcí pohybu, pozice pro interní disk, sledování ze vzdáleného PC nebo z mobilního telefonu, součástí bude 4x venkovní kamera a dálkový ovladač. V areálu se předpokládá bezdrátové připojení k internetu. Obslužná buňka bude vybavena PC včetně softwaru a tiskárny. 2.7 Požárně bezpečnostní řešení Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků Prostor skladovací haly včetně obslužné buňky tvoří samostatný požární úsek a je řešen dle ČSN N 1.01 : skladovací hala Požární výška objektu h = 0,0 m. Konstrukce objektu smíšené (svislé konstrukce DP1, krov DP3). Skupiny kontejnerů jsou posuzovány dle ČSN jako volné sklady. Volný sklad skupina I. - kontejnery pro skladování kovů, stavebního odpadu, skla, trávy apod. Hustota tepelného toku není určena, podle charakteru volně skladovaných látek se jedná o volný sklad nehořlavých materiálů. Volný sklad skupina II. kontejnery pro skladování nábytku, dřeva, papírů, plastů. Hustota tepelného toku je určena podle charakteru volně skladovaných látek jako střední, kde je vyjádřena ekvivalentní dobou trvání požáru. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti je součástí D Požárně bezpečností řešení stavby. N 1.01 Skladovací hala II. stupeň požární bezpečnosti Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí Požární úsek skladovací haly je posuzován dle pol. 13. Tab. 10 ČSN jako jednopodlažní objekt. Obvodové stěny - obvodové stěny objektu splňují požadavek na požární odolnost REW 30 DP1. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest N 1.01 : skladovací hala Z požárního úseku vede minimálně jedna nechráněná úniková cesta dveřmi nebo vraty přímo na volné prostranství. Délka únikové cesty do 10 m, šířka únikové cesty minimálně 0,6 m. Počet osob v objektu 3 osoby. Stanovení odstupových vzdáleností Požárně nebezpečný prostor zděné stavby N 1.01: Jižní stěna 0,92m Západní stěna 1,38m Severní stěna 5,26m Východní stěna 0 m B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 7 z 13
8 Posuzované prostory pro skladovací haly se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiných stavebních objektů nebo volných skladů hořlavých materiálů. Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu zasahuje na volný sklad I. který je určen pro skladování nehořlavých materiálů a obvodové konstrukce kontejnerů jsou DP1. Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu zasahuje na pozemky ve vlastnictví investora. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst V rámci požárně bezpečnostního řešení byl stanoven požadavek na přenosné hasící přístroje a požadavek na zajištění vnějších odběrných míst. Vnitřní požární voda není požadována. Ve vzdálenosti cca 150 m od posuzovaného skladu a volných skladů se nachází stávající hydrant odpovídajících parametrů. Požární úsek N 1.01 bude vybaven 2ks PHP s hasící schopností 113 B. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) Přístup ke sběrnému středisku odpadů je možný po místní zpevněné komunikaci splňující ČSN čl a Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) Prostory obslužné buňky budou vytápěny el. kotlem o výkonu do 20 kw, umístěným v hyg. zařízení. Skladovací hala bude vybavena záchytnými vanami pro případ zachycení rozlitých kapalných nebezpečných odpadů a bude vybavena větracími mřížkami průměru 200 mm v protilehlých stěnách. Celkové množství skladovaných kapalin nepřekročí 250 l z toho bude maximálně 50 litrů HK 1.třídy. Skladovací hala slouží pro skladování a manipulaci nebezpečných kapalin a pevných látek. Nebezpečné látky musí být v nádobách pro ně určených s označením UN. Technická zařízení mající vliv na vznik a šíření požáru se v daných prostorech nevyskytují. Elektrická instalace bude provedena v souladu s protokolem o stanovení prostředí. Před zahájením provozu bude provedena revize el. instalace. Objekt bude vybaven hromosvodem, před zahájením provozu bude provedena jeho revize. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními Posuzované prostory nebudou vybaveny požárně bezpečnostním zařízením. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek Dveře skladovací haly budou vybaveny tabulkou o zákazu kouření o zákazu výskytu otevřeného ohně, zákazu přístupu nepovolaných osob. Tabulkami budou označeny - hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač el. energie. Tyto udržovat trvale přístupné. V posuzovaných prostorech jsou zřetelně označeny směry úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný nouzovým osvětlením a tabulkami o výšce minimálně 150 mm. Označení bude provedeno tak, aby směr úniku byl zcela jednoznačný a orientace k úniku zcela snadná. 2.8 Zásady hospodaření s energiemi Kritéria tepelně technického hodnocení Zvláštní kritéria tepelně technického hodnocení nejsou stanovena, jedná se o obslužnou buňku a otevřený sklad. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 8 z 13
9 Posouzení využití alternativních zdrojů energií Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Parametry stavby jako větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, řešení odpadů apod. jsou dodrženy. Veškeré místnosti obslužné buňky jsou opatřeny otvíravými okny. Dešťové vody z manipulační plochy jsou svedené přes odlučovač ropných látek. Ostatní požadavky na pracovní a komunální prostředí budou stanoveny provozovatelem Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Ochrana před pronikáním radonu z podloží Jako hydroizolace je navržena folie z mpvc s ochranou geotextilií. Ochrana před bludnými proudy Stavba nemá požadavky na ochranu před bludnými proudy. Ochrana před technickou seismicitou Území není seismicky aktivní. Ochrana před hlukem Stavba nemá požadavky na ochranu před okolním hlukem. Protipovodňová opatření Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření. Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Území není poddolované ani se zde nevyskytuje metan. 3 Připojení na technickou infrastrukturu Do revizní šachty Š1 umístěné v zelené ploše před oplocením areálu jsou svedeny dešťové vody ze střechy zděné budovy, dále kanalizace splašková ze zděného objektu, přečištěné vody z manipulační plochy a zachycené vody z drenážního potrubí. Příjezdová komunikace je opatřena příčným odvodňovacím žlabem napojeným rovněž do šachty Š1, DN 600. Do stoky jednotné kanalizace jsou odpadní vody svedeny společnou kanalizační přípojkou v délce 16m (od revizní šachty Š1 po stávající šachtu v komunikaci), materiál PVC DN 200. Vodovodní přípojka je navržena v délce 32m, materiál lpe 63/5,8. Připojení bude provedeno navrtávacím pásem se šoupětem a redukcí. Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci u betonového sloupu pod stávající cestou po pravé straně od staveniště. Napojení na distribuční síť NN se předpokládá ze stávajícího sloupu vrchní venkovní distribuční sítě a bude ukončen v pojistkové skříni SP 100 A. Od sloupu k elektroměrovému pilíři pak bude položen kabel CYKY 4B x 16mm 2, délka 23m. 4 Dopravní řešení Ze stávající zpevněné cesty bude nově navržena příjezdová komunikace, ta je řešena jako dvouproudová o celkové šířce 5m. Vjezd a výjezd z areálu je zajištěn dvěmi branami. Otevírací doba bude stanovena provozovatelem. Odstavné stání pro obsluhu je vymezeno na manipulační ploše mezi oplocením a zděnou stavbou. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Po dokončení stavby bude kolem objektů provedeno urovnání terénu, s tím že bude zajištěno B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 9 z 13
10 odvodnění povrchových vod od budovy. Zděná budova bude směrem do volného prostranství lemována okapovým chodníčkem, prostor mezi betonovou obrubou manipulační plocha a oplocením bude vysypán štěrkem, plocha za oplocením bude obsypána zeminou a zatravněna. Terén vně příjezdové komunikace bude rovněž upraven ohumusováním a osetím. 6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 6.1 Vliv stavby na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší, hluk je přiměřený provozu areálu sběrného dvoru, odpadní vody jsou odvedeny do obecní kanalizace, dešťové vody z manipulační plochy budou přečištěny v odlučovači ropných látek, půda v okolí objektu není nijak degradována. 6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině. V okolí stavby se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. 6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 Charakter záměru nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura Návrh zohlednění podmínek zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIA (Environmental Impact Assessment]. 6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 7 Ochrana obyvatelstva Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 8 Zásady organizace výstavby 8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Voda a elektřina pro stavbu bude řešena z přípojek inženýrských sítí, které budou provedeny pro vlastní stavbu. Pokud do doby zahájení stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina čerpána z generátoru, pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude voda dovážena v cisterně. Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy na deponie materiálu. Veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 8.2 Odvodnění staveniště Odvodnění staveniště v rozsahu zděné stavby a manipulační plochy je řešeno příčným liniovým odvodňovacím žlabem s napojením na plánovanou areálovou kanalizaci. 8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Staveniště bude na stávající zpevněnou cestu napojeno provizorní komunikací v ploše plánované příjezdové komunikace. Pokud do doby zahájení stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 10 z 13
11 čerpána z generátoru, pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude voda dovážena v cisterně. Napojení na distribuční síť NN se předpokládá ze stávajícího sloupu umístěného pod stávající cestou a dále podzemním vedením do staveništního rozvaděče. Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci zhruba ve stejném místě. 8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a technologickými postupy. 8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Prostor staveniště bude po obvodu oplocen tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob. Jiné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) V rámci zařízení staveniště budou vymezeny plochy pro trvalé umístění stavebních buněk - šatna pro pracovníky, kancelář stavbyvedoucího, chemické WC, sklady přístrojů, nářadí, drobného materiálu, apod. Počet jednotlivých stavebních buněk určí zhotovitel dle svých potřeb, objednatel je oprávněn požadovat zajištění kanceláře pro osoby vykonávající technický a autorský dozor a pro jednání účastníků výstavby (kontrolní dny apod.). Dále budou vymezeny prostory pro skladování stavebního materiálu a suti. Tyto prostory budou oploceny, aby se zamezilo odcizení a neoprávněnému vstupu. Rozsah a umístění prostorů bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem před zahájením stavby. Rozsah staveniště bude na ploše pozemků městyse Sněžné. 8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají, pokud by vznikly, pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci výfukových plynů z dopravy. 8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Bilance zemních prací bude vyrovnaná. V místě stavby budou zřízeny lokální mezideponie pro ornici a odtěženou zeminu, která bude po dokončení stavby použita na zásyp a terénní úpravy. Přebytečná zemina bude rozprostřena na řešeném stavebním pozemku investora. 8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné pro skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 11 z 13
12 Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů. Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou. Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb.. Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší. Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště. Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz. Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení a školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným normám. Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení a signály. Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k 14 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb. Na stavbě nebudou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10m), výška stavby 6,7m. Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se předpokládá překročení limitů rozsahu stavby dle 15 zákona č. 309/2006 Sb.. Na základě výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat Plán BOZP Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 12 z 13
13 8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Předpokládaný popis postupu výstavby: - stržení ornice v rozsahu stavby hrubé terénní úpravy přípojné body na stávající inženýrské sítě hrubá stavba vnitřní instalace a přípojky úpravy povrchů zpevněné plochy terénní a vegetační úpravy kolaudace objektu B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 13 z 13