Source: http://docplayer.fi/3806790-Rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen-loppuseminaari-fadsfsa.html
Timestamp: 2017-03-24 06:31:38+00:00
Document Index: 3712446

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA- KOULUTUKSEN LOPPUSEMINAARI FADSFSA - PDF
RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA- KOULUTUKSEN LOPPUSEMINAARI FADSFSA
Download "RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA- KOULUTUKSEN LOPPUSEMINAARI FADSFSA"
1 HELMI KOKOTTI, JUHA KRANKKA JA MERI HIETALA (TOIM.) RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA- KOULUTUKSEN LOPPUSEMINAARI FADSFSA RATEKOn Rakennusterveysasiantuntija-koulutus RTA Kooste opinnäytetöistä Helsinki2 Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO 13 Tiivistelmä Toimittajat Helmi Kokotti, Juha Krankka ja Meri Hietala Julkaisun nimi Rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen loppuseminaari Ryhmä RTA Sivu- ja liitesivumäärä 96 Tämä julkaisu koostuu RATEKOn Rakennusterveysasiantuntija (RTA) - koulutuksessa opiskelleiden asiantuntijoiden tuottamien lopputöiden tiivistelmistä. Rakennusterveysasiantuntija (RTA) -koulutukseen sisältyvän lopputyön tarkoituksena on soveltaa muiden tekemiä tutkimuksia ja esittää omat tutkimustuloksensa samassa viitekehyksessä käytännön kentän ongelmien aiheista. Aiheina on mm. rakennusten kunto- ja ilmanvaihtotutkimuksia sekä sisäilman laatuun liittyviä tutkimuksia. Lopputyöt esitetään itsenäisenä raporttina, tiivistelmänä tässä seminaarikirjassa, seminaariesitelmänä ja posterina. RATEKOn Rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen ja koulutukseen sisältyvän lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat voivat hakea itselleen Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaattia. Asianmukaisen rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen ja lopputyön lisäksi henkilösertifikaatin saamiseen edellytyksenä ovat soveltuva perustutkinto ja riittävä määrä soveltuvaa työkokemusta. Rakennusterveysasiantuntijan pätevyydestä ja koulutusvaatimuksista säädetään Terveydensuojelulaissa (763/1994) ja Asumisterveysasetuksessa (545/2015). Rakennusterveysasiantuntijoita (RTA) tarvitaan johtamaan sisäilmaongelman selvitysprosessia, laatimaan näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmia, suorittamaan kuntotutkimuksia, tulkitsemaan niiden tuloksia, raportoimaan selvityksistä, sekä tilaamaan, suunnittelemaan ja valvomaan korjauksia. Lisätietoa RATEKOn Rakennusterveysasiantuntija-koulutuksesta sekä muista henkilösertifiointiin ja pätevöitymisiin valmentavista koulutuksista: Avainsanat rakennusterveys, vauriot, kuntotutkimus, korjaus, ilmanvaihto, sisäilma, koulutus, henkilösertifikaatti, pätevyys, asumisterveysasetus, ulkopuolinen asiantuntija Luottamuksellisuus julkinen 24 35 SISÄLLYSLUETTELO YLÄKOULURAKENNUKSEN SISÄILMASELVITYS.8 Henna Kuoppala TOIMISTO- JA OPETUSRAKENNUKSEN SISÄILMASTOSELVITYS..15 Marko Koivisto PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS Tomi Levola BETONIRUNKOISEN LIIKEKIINTEISTÖN KELLARITILOJEN KOSTEUSVAURIOIDEN KORJAUS 26 Esa Kemppainen PERUSTUKSIIN JA ALAPOHJIIN LIITTYVIEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAUSKUSTANNUKSET.. 33 Marit Sivén KIINTEISTÖKAUPAN ASIANTUNTIJATARKASTUKSET. ONGELMAT, VASTUUT JA ESIMERKKI- RAPORTTI KUNTOTARKASTUKSESTA SEKÄ TUTKIMUKSESTA 41 Arto Savinainen PUR ERISTEIDEN MATERIAALIEMISSIOIDEN ESIINTYMINEN 48 Ari Laamanen RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA..54 Timo Turunen ja Kiia Miettunen PALO- JA VESIVAHINKOKOHTEEN KUNTOTTUKIMUS JA RAKENNESUUNNITTELU...64 Olli-Pekka Oksanen ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO- ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA...71 Kimmo Lähdesmäki SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS KUNTATASOLLA JA VIESTINNÄN ONNISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTO-ONGELMIA KOHDANNEIDEN KESKUUDESSA..76 Mari Lehtonen-Najtre KALIBROINTILABORATORION LAATUKÄSIKIRJA.82 Tatu Keinänen MIKROBIVAURION SANEERAUSOPAS...87 Kai Salmi LIITE...93 RATEKOn Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen loppuseminaarin ohjelma 46 57 ESIPUHE RATEKOn ensimmäinen puolitoistavuotinen Rakennusterveysasiantuntija-koulutus on loppumetreillään. Koulutusohjelmaan osallistui noin 30 opiskelijaa, joista useimmilla oli jo entuudestaan kokemusta rakennusterveyteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Tähän julkaisuun olemme koonneet tiivistelmät lopputöistä, jotka opiskelijat esittelevät Vantaan Martintalolla järjestettävässä koulutuksen loppuseminaarissa. Haluamme lämpimästi kiittää itsemme ja opiskelijoidemme puolesta kaikkia koulutuksen toteutuksessa mukana olleita opettajia. Monipuoliset luennot, keskustelut, ryhmätyöt, käytännön harjoitukset, monet harjoitustehtävät ja tentit ovat kartuttaneet tehokkaasti opiskelijoidemme rakennusterveysasiantuntemusta. Kiitämme tässä julkaisussa esiteltävien lopputöiden ohjaajia. Lopputöiden tekeminen on vaatinut opiskelijoilta osaamista sekä sinnikkyyttä ja ohjaajilta asiantuntevaa tukea. Lopputöiden kautta opiskelijat ovat osoittaneet rakennusterveyden eri osa-alueiden merkityksen ymmärtämisen. Esitämme kiitokset myös opiskelijoidemme työnantajille panostuksesta opiskelijoidemme koulutukseen. Voimme vakuuttaa, että koulutuksen kautta syventyneet tiedot ja taidot tulevat jatkossa hyödyttämään organisaatiotanne ja asiakkaitanne. Kiitokset opiskelijoiden perheille ja läheisille, jotka ovat ymmärtäneet opiskelun vievän yhteisiä voimavaroja ja aikaa, sallien sen. Lämmin ja iso Kiitos antoisista yhteisistä hetkistä opiskelijoillemme! Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO Helsingissä8 79 YLÄKOULURAKENNUKSEN SISÄILMASELVITYS Henna Kuoppala Rakennuskatsastus Kuoppala Oy TIIVISTELMÄ 1950 rakennetun ja 1959 laajennetun yläkoulurakennuksen sisäilmastoa ryhdyttiin tutkimaan henkilökunnan ja oppilaiden oireilun vuoksi. Tutkimukset aloitettiin kellarikerroksesta ja niitä laajennettiin ensimmäisten tutkimustulosten valmistuttua. Rakennusta tutkittiin kosteusmittauksin, otettiin materiaalinäytteitä, tehtiin rakenneavauksia sekä tutkittiin sisäilmaston olosuhteita loggerimittauksin. Rakennuksessa havaittiin mikrobivaurioita puurunkoisissa ulkoseinissä, välipohjissa sekä kellarikerroksen alapohjassa ja maanpaineseinissä. 1.- ja 2.-kerroksen rakenteiden vaurioitumisen syynä on sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän virheellinen toiminta ja räystäsrakenteiden toimimattomuus kriittisissä olosuhteissa. Kellarikerroksen lattioiden kosteuslähteenä on maaperästä ja vajovesinä tuleva kosteus ja todennäköisesti kallion halkeamista tuleva vesi. Rakennuksessa on suoritettu vuonna 2000 home- ja peruskorjaus, joka on epäonnistunut kosteus- ja homevaurioihin liittyvän asiantuntijuuden puuttuessa. Rakennuksen ikä, rakenteet, korjausten vaikeusaste sekä korjauskustannukset huomioiden rakennuksen korjaaminen ei ole järkevää. 1 JOHDANTO 1.1 Sisäilmasto-ongelmat Sisäilmasto koostuu sisäilmasta sekä sisäilman lämpöolosuhteista, ilmanvaihdosta ja epäpuhtauslähteistä. Sisäilman laatuun vaikuttavat olennaisesti ilmanvaihto sekä epäpuhtauslähteet. Epäpuhtauslähteitä ovat kosteusvaurioiden aiheuttamat mikrobiperäiset epäpuhtaudet, materiaalipäästöt, mineraalikuidut, ilmanvaihtojärjestelmästä tulevat epäpuhtaudet sekä poikkeavat hajut. Epäpuhtaudet ovat usein kaasumaisia yhdisteitä tai pieniä hiukkasia, jotka liikkuvat ilmavirtojen mukana. Ilmavaihdon avulla on mahdollista laimentaa sisäilman epäpuhtauspitoisuuksia, mutta itse ongelmaa ei saada poistettua. Epäpuhtauslähteet tulee joko poistaa tai estää niiden pääsy 810 sisäilmaan. Ilmanvaihto on merkittävässä osassa epäpuhtauksien liikkumisessa rakennuksessa ja rakenteiden kautta tulevien epäpuhtauksien kulkeutumisessa. Sisäilmasto-ongelmat tulevat esiin yleensä käyttäjien oireilun ja valitusten myötä. Oireet ja valitukset ovat selkeä syy tutkia rakennuksen kuntoa ja olosuhteita. Myös peruskorjausten ja muiden korjausten suunnittelun kannalta rakennuksen tutkiminen on tärkeää, jotta korjaustoimet osataan kohdistaa oikein. (Asikainen (toim) & Peltola (toim.) 2008) 1.2 Kuntotutkimus Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksessa selvitetään rakennuksen kosteus- ja homevaurioiden syyt. Kuntotutkimuksen alussa kerätään kohteen lähtötiedot eli piirustukset ja tiedot korjauksista ja niiden ajankohdista. Piirustuksista selvitetään mahdolliset riskirakenteet. Lähtötietoihin kuuluvat myös käyttäjille tehtävät sisäilmastokyselyt. Lähtötietoihin tutustumisen jälkeen kohteessa suoritetaan arviokäynti. Arviokäynnillä tutustutaan kohteeseen ja suoritetaan alustavaa aistivaraista tarkastelua. Lähtötietovaiheessa haastatellaan kiinteistön huoltohenkilökuntaa, tilojen käyttäjiä, henkilöstöä sekä tilaajan edustajaa. Heiltä saa usein tietoa, joka jää muista lähteistä saamatta. Lähtötietojen ja arviokäynnin perusteella laaditaan tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelma esitellään tilaajalle. Tutkimussuunnitelma laaditaan siten, että riskirakenteiden kunto saadaan riittävässä laajuudessa selville ja sisäilmaongelmien aiheuttajien poistamista voidaan lähteä suunnittelemaan. Toisessa vaiheessa kootaan tarvittavat asiantuntijat tutkimussuunnitelman mukaisten tutkimusten suorittamiseen. Tutkimustulokset raportoidaan ja niiden perusteella laaditaan korjaustapaehdotus sekä korjausten kiireellisyysjärjestys. Tutkimusten jälkeen muodostetaan yhdessä terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa kokonaiskuva sisäilmasto-ongelmasta. (Tähtinen ym. 2010) Tutkimuksia ei aina aloiteta täydessä laajuudessa, sillä tilaaja ei kustannussyistä halua sitoutua mittaviin tutkimuksiin. Tällöin tutkimuksissa edetään vaiheittain jatkaen tutkimuksia 911 edellisten tutkimusten tulosten valmistuttua. Tutkimusta täydennetään tarvittavilla jatkotutkimuksilla. (Ympäristöministeriö 1997) 1.3 Terveydelliset määräykset ja ohjeet Terveydensuojelulain (763/1994) 26 :ssä asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydelliset vaatimukset määritellään siten, että sisätilan sisäilman puhtaudesta, lämpötilasta, kosteudesta, melusta, ilmanvaihdosta, säteilystä tai muista vastaavista olosuhteista ei saa aiheutua tilassa oleskeleville terveyshaittaa. 27 velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin, jos terveyshaittaa aiheutuu. Asumisterveysasetuksessa (2015) määritellään fysikaalisille, kemiallisille ja biologisille altistumistekijöille koskevia vaatimuksia ja toimenpiderajoja. Työturvallisuuslailla (738/2002) pyritään turvaamaan työntekijöille sellainen työympäristö ja työolosuhteet, joissa työkyky on turvattu ja työstä aiheutuvia henkisiä sekä fyysisiä terveyshaittoja torjutaan ja ennaltaehkäistään. 32 :ssä työnantajaa velvoitetaan huolehtimaan, että työpaikan rakenteet, materiaalit, varusteet ja laitteet ovat turvalliset ja terveelliset työntekijöille. 33 :ssa määritellään, että työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 177 c :ssa velvoitetaan, että rakennus rakennetaan ympäristön ja käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioiden. Rakennuksessa on käytettävä materiaaleja, joista ei aiheudu suunnitellun käyttöiän aikana päästöjä, joita ei voida hyväksyä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on lisäksi sovelluttava käyttötarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveydellisiä olosuhteita. 2 TUTKIMUSKOHDE JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Kohde on kaksikerroksinen perusopetuksen koulurakennus, jossa on täyskorkea kellarikerros ja ullakko. Alkuperäinen rakennusosa on rakennettu vuonna 1950 ja rakennusta on laajennettu vuonna Rakennuksen viimeisin peruskorjaus on suoritettu vuonna Rakennus sijoittuu rinteeseen. Kellarikerroksen seinät ovat osittain maan sisässä. Ulkoseinät ovat alkuperäisellä osalla tiiliverhoiltuja puurunkoseiniä ja laajennusosalla betoniseiniä. Julkisivut ovat rapattuja. Rakennus on aumakattoinen ja vesikatteena on betonitiilikate. Rakennuksessa on viimeisen peruskorjauksen yhteydessä rakennettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. IV-konehuone sijaitsee ullakolla. 1012 Rakennuksesta on otettu materiaalinäytteitä ennen vuoden 2000 peruskorjausta. Kellarikerroksesta on otettu ilmanäytteitä vuonna 2009 ja kahden viikon pölylaskeumaan perustuvia näytteitä vuonna Ilma- ja pölylaskeumanäytteissä ei ole todettu poikkeavia mikrobipitoisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sisäilmaoireilujen aiheuttajia ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuutta. Tutkimuksessa otettiin kantaa korjausten kannattavuuteen. Tutkimukset suoritettiin vaiheittain siten, että ensimmäisenä tutkittiin kellarikerros, toisessa vaiheessa tutkittiin 1.- ja 2.-kerrosta näytteenottojen avulla ja kolmannessa vaiheessa suoritettiin rakenneavauksia. Ensimmäisten tutkimusten aikana terveydenhoitajan huone sijaitsi kellarikerroksessa. Näytetulosten valmistuessa kellarikerros poistettiin käytöstä ja alipaineistettiin, jonka seurauksena terveydenhoitajan huone siirtyi toiseen kerrokseen. Tutkimusten alussa tilaajalta saatiin tieto, että vain kellarikerroksessa on koettu oireilua. Tutkimusten edetessä saatiin tietoa myös 1.- ja 2.-kerroksen tiloissa oireilevista, minkä perusteella tutkimuksia laajennettiin. 3 TUTKIMUSMENETELMÄT Rakennusta arvioitiin aistinvaraisesti poikkeavien hajujen sekä kosteusjälkien havaitsemiseksi. Ensimmäisessä sisäilmaryhmän kokouksessa saatiin suullisesti tietoja osalta kellarikerroksen työntekijöistä. Muiden kerrosten työntekijöiden oireiluista saatiin tietoa työterveyshuollolta sekä tutkimusten aikana tehdyissä kiinteistöhuollon ja henkilökunnan haastatteluissa. Kellarikerroksen maanvaraisia lattioita sekä maanvastaista seinää tutkittiin pintakosteudentunnistimella. Pintakosteushavaintojen perusteella suoritettiin viiltomittauksia muovimattolattioihin sekä maanpaineseinän kosteusmittaus. Kosteusmittauksia tehtiin lisäksi alkuperäisen osan välipohjiin ja ulkoseiniin. Kellarikerroksessa suoritettiin loggaavia mittauksia ilmanvaihdon toimivuuden sekä sisäilmaston laadun selvittämiseksi. Olosuhteita mitattiin kahdesta luokkahuoneesta kymmenen vuorokauden ajan. Lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus mitattiin oleskeluvyöhykkeeltä. Paine-ero mitattiin ikkunan tilkerakoon tehdyn reiän kautta. Kellarikerroksen lämpökuvauksella pyrittiin havaitsemaan rakenteissa olevia ilmavuotoja sekä puutteita eristyksissä. Lämpökuvaus suoritettiin vain kellarikerrokseen sillä myöhemmin suoritettujen 1.- ja 2.-kerroksen tutkimusten aikaan ulko- ja sisäilman vaadittava vähintään 15 1113 asteen lämpötilaero ei täyttynyt. Ennen lämpökuvausta mitattiin rakennuksen paine-ero sekä sisäilman lämpötila. Lämpökuvien tulkinnassa käytettiin lämpötilaindeksiä. Rakenteista otetut materiaalien mikrobinäytteet lähetettiin Työterveyslaitoksen Kuopion toimipisteeseen tutkittavaksi. Analyysimenetelmänä käytettiin laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmää. Kellarikerroksen maanpaineseinässä havaitusta bitumisivelystä otettiin näyte PAH- ja asbestianalyysiin. Haitta-ainenäytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteessä. Kellarikerroksesta otettiin yksi pölynäyte pyyhkimällä pintoja minigrip-pussilla. Pölynäytteestä tutkittiin pölyn koostumus. Pölynäyte tutkittiin Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteessä. Rakenteita tutkittiin silmämääräisesti sekä valokuvaamalla. Näytteenottoaukot tehtiin pääasiallisesti 32 mm ja 90 mm reikäsahalla sekä pienempiä näytteenottoaukkoja 16 mm poranterällä. Ensimmäisen kerroksen puurunkoisiin ulkoseiniin tehtiin noin 40x40 cm avauksia kolme kappaletta. Kellarikerroksen maanpaineseinän sisäpuoliseen tiiliverhoukseen piikattiin noin 15x15 cm aukko. 4 YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA Rakennuksen sadevesi- ja salaojajärjestelmien puutteet sekä mahdollisesti kallion halkeamista tuleva vesi aiheuttavat kellarikerroksen rakenteisiin kosteusrasitusta. Tästä on aiheutunut mikrobivaurioita betoni- ja tiilirakenteisiin. Kellarin seinissä on käytetty vedeneristeenä bitumisivelyä, joka sisältää haitallisen määrän PAH-yhdisteitä. Kellarikerroksen lattioissa todettiin laajoilla alueilla kosteutta. Kellarikerroksen lattiarakenne tulee tarkistaa ja kosteuslähde selvittää, jos korjauksia aletaan suunnittelemaan. Kellarikerroksen luokissa 1 ja 2 sisäpuolinen tiilimuuraus on poistettu vuoden 2000 peruskorjauksen yhteydessä. Tilalle suunnitellun 125mm puurungon ja lasivillaeristyksen rakennusfysikaalisessa toimivuudessa on puutteita varsinkin ikkunoiden pielirakenteissa. Rakenteissa todettiin mikrobivaurioita. Kellarikerroksen ikkunoiden asennus on tehty puutteellisesti. Ikkunoiden liittymäkohdissa todettiin selkeitä ilmavuotoja. 1214 Alkuperäisen rakennusosan ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sadevesikourujen ja syöksyjen vuotojen aiheuttamat mikrobivauriot ulottuvat ulkoseinärakenteeseen ja välipohjiin. Ulkoseinissä saattaa olla vauriota myös ikkunoiden alapuolisissa rakenteissa. Ilmanvaihtokanaviston eristyksissä todettiin ullakkotilassa puutteita. Eristykset tulee korjata kondenssiongelmien poistamiseksi. Ilmanvaihtojärjestelmää tulisi myös säätää. 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Rakennuksessa on suoritettu vuonna 2000 homekorjaus, joka on nyt saatujen tutkimustulosten perusteella epäonnistunut. Käytettävistä asiakirjoista ei ilmennyt kaikkien tehtyjen korjausten laajuus ja onko korjaukset suoritettu suunnitellulla tavalla. Korjauksen suunnitteluvaiheessa rakennuksen kuntoa on tutkittu materiaalinäytteillä, mutta tutkimusten laajuus on ollut puutteellinen. Kaikkia mikrobivaurioituneita rakenteita ei korjattu, koska uskottiin, että niistä ei aiheudu haittaa. Sisäilmaongelmia rakennuksessa aiheuttavat mikrobivauriot kellarikerroksessa sekä alkuperäisen osan puurungossa ja välipohjissa. Puurunkoisella osalla ulkoseinärakenteita ja välipohjia tulee uusia syöksytorvien kohdalta sekä rakennuksen ulkonurkista. Ongelmien aiheuttajan poistamiseksi räystäsrakenteita tulee muuttaa. Korjauksen onnistumisen kannalta ongelmaksi muodostuvat mahdolliset paikalliset vauriokohdat, joita ei ole pystytty havaitsemaan (esim. ikkunoiden alapuoliset seinärakenteet). Alkuperäiset rakenteet eivät ole ilmatiiviitä, eikä puurakenteiden tiivistäminen ole luotettavasti mahdollista, joten jää riski epäpuhtauksien kulkeutumisesta rakenteiden kautta sisäilmaan. Korjausten taloudellista kannattavuutta arvioitaessa riskit ja korjausten laajuus suhteessa rakennuksen jäljellä olevaan käyttöikään ja -kustannuksiin nousevat kestämättömälle tasolle. Käytännössä rakennuksen puurunkoinen osa on purettava paljaalle rungolle (myös julkisivuverhouksen poisto), jotta rakenteet voidaan korjata määräysten mukaisiksi (korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset). 6 KIITOKSET Kiitos appivanhemmilleni, jotka ovat johdattaneet minut mielenkiintoiselle alalle, työllistäneet ja mahdollistaneet kouluttautumiseni. Kiitokset myös koulutuksen järjestäjille ja kurssitovereille. 1315 7 KIRJALLISUUSLUETTELO Asikainen, V. (toim) & Peltola, S. (toim). Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen. Vammala Asumisterveysasetus 2015 Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 Terveydensuojelulaki 763/ Työturvallisuuslaki 738/2002. Tähtinen, K., Lappalainen, S., Palomäki, E., Rautio-Laine, S. & Reiman, M. Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen. Työterveyslaitos Ympäristöministeriö. Ympäristöopas 28. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Helsinki16 TOIMISTO- JA OPETUSRAKENNUKSEN SISÄILMASTOSELVITYS Marko Koivisto Sirate Group Oy TIIVISTELMÄ Tutkitussa vuonna 1998 valmistuneessa kaksikerroksisessa betonielementtisessä toimistorakennuksessa oli toisessa kerroksessa oireiltu vuosien ajan. Käyttäjät eivät olleet kokeneet poikkeavia hajuja tai näkyviä vikoja. Rakennukseen oli tehty vuonna 2013 sisäilmastoselvitys sekä mineraalikuituihin liittyviä sisäilmakorjauksia. Tehdyt tutkimukset ja korjaukset koskivat vain toisen kerroksen tiloja. Korjauksista huolimatta oireilu kiinteistössä oli jatkunut ja levinnyt koskemaan myös ensimmäisen kerroksen tiloja. Tässä tutkimuksessa sovellettiin toimintamallia, jossa kiinteistössä havaittua sisäympäristöongelmaa lähestyttiin kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa tarkasteltiin rakennuksen mikrobiologisia olosuhteita, sisäilman VOC- ja PAH-pitoisuuksia, kuitupitoisuuksia (pinnoilta, laskeumista ja IV-kanavista), ilmavuotoreittejä (merkkiaineella ja lämpökuvauksella), sisäilman olosuhteita (lämpö, kosteus, hiilidioksidi) sekä paine-eroja rakenneosien yli. Rakennuksessa todettiin dieselpolttoaineen varastopäästöistä aiheutuva sisäilmaongelma rakennuksen itäpäädyn luokkatiloissa, alapohjarakenteiden liittymien ilmavuodoista johtuva laaja-alainen mikrobiongelma, sekä yhdyssillan liitosrakenteiden voimakas ilmavuoto ja normaalista poikkeava paine-ero käyttäytyminen viereisen rakennuksen ilmanvaihdon aiheuttamana. Auditorion ulkoseinien koteloinnissa ja käytävien alas lasketuissa katoissa todettiin runsaasti rakennusaikaista likaa ja mineraalikuituja. Korjaustoimiksi suositeltiin ilmavuotokohtien tiivistyskorjausta, polttoainevaraston alipaineistamista, epäpuhtauslähteiden puhdistamista ja ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotusta. 1. JOHDANTO Pitkään kestäneen käyttäjien kokeman sisäilmaongelman selvittäminen ulkoisesti hyväkuntoisessa toimistorakennuksessa on usein haasteellinen tehtävä. Kohteessa aikaisemmat, vuonna 2013 tehdyt selvitykset, olivat johtaneet tutkittujen osa-alueiden perusteella selkeään johtopäätökseen, jonka perusteella oli tehty vuonna 2014 sisäilman mineraalikuitupitoisuuden vähentämiseen johtavia korjauksia. Käyttäjien oireilu kuitenkin 1517 jatkui korjauksista huolimatta. Vuonna 2014 myös ensimmäisen kerroksen käyttäjillä oli alkanut ilmaantua terveydellisiä oireita, joiden epäiltiin aiheutuvan sisäilman epäpuhtauksista. Vuoden 2014 aikana toisen kerroksen toimistot oli tyhjennetty käyttäjistä, jotka siirtyivät väistötiloihin. Usein syynä puutteellisiin johtopäätöksiin tutkimusraportissa tai huonosti onnistuneeseen sisäilmakorjaukseen on näytemäärän vähäisyys sekä tutkittavan alueen rajaaminen liian pieneksi tai lähtötietojen vaillinaisuus. Tässä kohteessa ensimmäisen tutkimuksen puutteellisiin löydöksiin ja lopputulokseen oli pääasiassa vaikuttanut alueen rajaaminen tilaajan toimesta ennalta liian pieneksi. Tilaajan toimesta vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen alue oli rajattu koskemaan vain osaa toisesta kerroksesta ja lähtötietoja oli annettu niukasti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennukseen ja sen sisäilmaan liittyvä mahdolliset haittatekijät laaja-alaisella tarkastelulla, sekä huomioida asioita, joita oli ensimmäisessä tutkimuksessa mahdollisesti jäänyt huomaamatta. Tilanteen kriisiytymisen ja käyttäjien oireiden lisääntymisestä johtuen asiaan kiinnitettiin nyt enemmän huomiota kaikkien osapuolien tahoilta. Toisen tutkimuskierroksen onnistumisen varmistamiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi, perustettiin sisäilmatyöryhmä, joka koostui käyttäjien edustajista, omistajien edustajista, sisäilma-asiantuntijasta, työterveyslääkäristä, kiinteistönhuollon henkilöstä ja työsuojelupäälliköstä. 2. TUTKIMUSMENETELMÄT Rakennukseen tehtiin katselmuskierroksella ja tutkimusten yhteydessä aistinvaraisia tarkasteluja. Sisätilojen mikrobiologista olosuhdetta mitattiin sisäilmasta otetuin mikrobiilmanäyttein Andersen-menetelmällä sekä kahden viikon aikaisesta pölylaskeumasta otetuilla pintasivelynäytteillä laimennosviljelymenetelmällä. Näytteet otettiin kahdeksasta eri huonetilasta. Sisäilman VOC-pitoisuuksia mitattiin viidestä huonetilasta, näytteet kerättiin näytteenottopumpuilla Tenax TA-adsorptioputkeen. Sisäilman PAH-pitoisuutta mitattiin kahdesta huonetilasta, näytteet kerättiin näytteenottopumpuilla adsorptioputkeen (Orbo 43). Laskeutuneen pitkäaikaisen pölyn mineraalikuitupitoisuutta mitattiin tasopinnoilta kerätyillä näytteillä kymmenestä eri kohdasta rakennusta. Ilmanvaihtojärjestelmän tuloilman kuitupitoisuutta arvioitiin IV-kanaviston sisäpinnalta kerätyin kuitunäyttein viidestä eri kanavaosasta. Sisäilman kuitupitoisuutta arvioitiin kahden viikon aikaisesta pölylaskeumasta kerätyistä näytteistä viidestä eri huonetilasta. Huoneisiin asennettiin tasopinnoille avoimet petrimaljat 14vrk ajaksi, näytteet kerättiin suoraan maljojen pinnalta. Kaikki kuitunäytteet kerättiin geeliteipille (BM Dustlifters ). Rakennuksen paine-erojen tallentavia mittauksia 1618 tehtiin ulkoseinä- ja sisäpuolisten rakenteiden ylitse jatkuvatoimisilla paine-eroantureilla (Series MA Magnesense, Dwyer). Tulokset tallennettiin 5 minuutin välein dataloggeriin (Tinytag, Gemini). Sisäilman olosuhteiden (lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus) mittaus tehtiin huonetiloista tallentavina mittauksina. Mittauksessa käytettiin hiilidioksidimittaria (SenseAir), lämpötila ja kosteusmittaria (Tinytag Ultra2, Gemini dataloggeri) johon tulokset tallennettiin. Sisäpuolisten rakenteiden ilmatiiviyttä tutkittiin merkkiainelaitteistolla (Adixen 9012 XRS), merkkiaineena kaasuseos, jossa on 95% typpeä ja 5% vetyä (merkkiaineena vety). Merkkiainetta laskettiin rakenteiden sisään tai ulkopuolelle, jonka jälkeen anturilla tarkkailtiin vuotoa rakenneosan toiselta puolelta. Vaipparakenteiden ilmatiiviyttä tarkasteltiin pakkaskaudella lämpökamerakuvauksella rakennuksen sisäpuolelta sisätilojen ollessa alipaineiset ulkoilmaan nähden. Lämpökuvaukseen käytettiin FLIR T420bx lämpökameraa, hetkellinen paine-ero kuvauksen yhteydessä mitattiin Swema 3000 paine-eromittarilla. 3. TULOSTEN YHTEENVETO Otetuista kahdeksasta ilmanäytteestä kahdessa (ensimmäisen kerroksen aula ja huone E129) oli normaalista poikkeavaa mikrobilajistoa sekä viite epätavanomaisesta mikrobilähteestä. Huoneessa E129 (vanha varasto) ei ollut lainkaan tuloilmanvaihtoa. Pintanäytteiden mikrobianalyysivastausten kahdessa näytteessä (ensimmäisen ja toisen kerroksen aulat) vaaleiden hiivojen määrä oli tavanomaista korkeampi, muiden näytteiden mikrobistot olivat tavanomaisia. Sisäilman VOC-näytteitä otettiin viidestä eri tilasta (E150, toisen kerroksen aula, 152L, E225, E252). Polttoainesäiliöhuoneen (152L) sisäilman TVOC-pitoisuus oli suuri. Näytteissä olleiden hiilivetyjen osuus kokonaispitoisuudesta oli suuri. Huonetilojen ja käytävän sisäilman VOC-pitoisuudet olivat matalia. Huoneista E150 ja 152L otettujen sisäilman PAHnäytteiden pitoisuudet olivat vähäisiä eikä poikkeamaa normaalista havaittu. Polttoainevaraston 152L viereisessä luokkatilassa E150L aistittiin tutkimuskäynneillä dieselpolttoaineen hajua. Merkkiaineella tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että rakennuksen ollessa normaalissa käyttötilassa, polttoainehuoneesta 152L virtasi merkkiainetta väliseinän epätiiviyskohtien kautta luokkahuoneen sisäilmaan. Paine-eromittausjakson aikana opetustila E150 oli pysyvästi -4-25Pa alipaineinen polttoainesäiliötilaan 152L nähden. 1719 Pitkäaikaisen pölyn kuitupitoisuus (>100kpl/cm²) toisen kerroksen aulan alas lasketun katon yläpuolelta ylitti harvoin siivottujen pintojen ohjearvon. Lisäksi havaittiin että alas lasketun katon yläpuolisessa tilassa oli runsaasti rakennusaikaista pölyä. Kaikkien pölylaskeumasta otettujen kuitunäytteiden pitoisuudet olivat normaaleja, alittaen toimenpiderajan 0,2kpl/cm². Ilmanvaihdon tuloilmakanavistosta otetuttujen viiden näytteen kuitupitoisuudet olivat matalia. Painesuhteet kaikissa mittauspisteissä ulkoilmaan nähden olivat mittausajankohtana rakennusmääräykset täyttäviä. Yöaikaan sisätilojen alipaine oli -2-5Pa. Alipaineisuus lisääntyi päiväaikaan Pa tasolle, joka viittaa ilmanvaihdon epänormaaliin toimintaan tai säätöjen virheellisyyteen. Normaalista poikkeavan paine-ero käyttäytymisen aiheuttajaksi todettiin viereisen rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä; rakennuksien sisätilat olivat ilmayhteydessä toisiinsa yhdyssillan 242L kautta. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus oli koko mittausjakson ajan hyvällä tasolla, lämpö- ja kosteusolot olivat tilojen käyttötarkoitukselle ja mittausajankohdalle tyypillisiä. Rakenteisiin tehtyjen pintakosteusmittausten ja aistinvaraisten tarkastelujen perusteella ei havaittu poikkeamia normaalista arvoista, viitteitä aktiivisista vesivahingoista tai näkyviä merkkejä kosteusvaurioista. Yhdyssillan (242L) liitoksessa ulkoseinärakenteisiin havaittiin aistinvaraisesti voimakasta ilmavuotoa. Ilmavuoto suuntautui pääasiallisesti käytävän alakaton yläpuoliseen tilaan. Lämpökuvauksessa havaittiin ilmavuotoja yhdyssillan liitoksesta, alapohjan ja ulkoseinän liittymäkohdan rakenteissa toimistoissa ja luokkatiloissa (E120L, E121L, E128L, E129L, E140L, E150L) sekä useita ilmavuotoja ikkunoiden tiivisteiden kautta. Auditorion E240L seinäverhouslevyjen takana olevan tilan havaittiin oleva erittäin likainen ja pölyinen, lisäksi rakenteen koteloinnissa oli näkyvissä pinnoittamatonta villaa. Epäpuhtaudet olivat sisäilman kanssa suorassa yhteydessä, mikä aiheutti riskin sisäilman laadun heikkenemiselle. 4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tutkimuksessa havaittiin paljon uusia erilaisia rakennukseen, ilmanvaihtoon ja sisäilman epäpuhtauksiin liittyviä tekijöitä vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen löydösten lisäksi. Uusien löydösten pääasiallisina tekijöinä oli tutkittavan alueen laajentaminen koskemaan koko rakennusta, rakennusta koskevien tietojen parempi esiin tuominen sekä tilojen käyttäjiltä anonyymisti saadut oirekuvaukset alueittain. 1820 Sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä havaittiin rakennuksen alueella olevan useita erilaisia. Käyttäjien kokemat terveydelliset oireet saattavat olla joko yhden tekijän aiheuttamia tai yhdistelmä useista erilaisista aiheuttajista. Osa käyttäjistä on todennäköisesti herkistynyt eri altisteille, aiheuttajien sijainnista riippuen. Aistinvaraisessa tarkastelussa tiloissa todettiin olevan runsaasti yläpölyjä, joten siivouksen laadun todettiin olevan heikko. Siivottavuutta heikensi tasopinnoilla ollut irtaimisto. Toimenpiteiksi ehdotettiin asian läpikäymistä siivousyrityksen kanssa, sekä siivottavuuden parantamista käyttäjiä ohjeistamalla. Poikkeavien mikrobilöydösten aiheuttajaksi todettiin alapohjan ja ulkoseinän välisistä liittymäkohdista sisätiloihin virrannut mikrobipitoinen vuotoilma. Ilmavuotokohtia oli useita ensimmäisen kerroksen alueella, joista luokan 140L vuotoalue oli laajuudeltaan suurin. Mikrobipitoisesta maaperästä tapahtuva ilmavuoto sisätiloihin heikentää sisäilman laatua ja saattaa aiheuttaa herkistyneille oireita. Tuloilmakanavan puuttuminen huoneesta E129 aiheutti sisäilman mikrobipitoisuuden lisääntymisen. Huoneeseen ei ole päässyt virtaamaan raitista tuloilmaa, joka olisi laimentanut sisäilman mikrobipitoisuutta. Huoneen tiivisteellisen oven ollessa kiinni, korvausilma huoneeseen on otettu suurelta osin alapohjarakenteen alta. Korjaustoimenpiteiksi suositeltiin alapohjarakenteiden korjaamista ilmatiiviiksi ja tuloilmakanaviston asentamista huoneeseen E129. Rakennusten välisen yhdyskäytävän liitoksen voimakas ilmavuoto aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan eristerakenteista ja/tai ulkoilmasta. Voimakas ilmavuoto aiheuttaa myös kasvaneen lämmitysenergian kulutuksen talviaikaan. Korjaukseksi suositeltiin rakennusten välisen yhdyskäytävän ja rakennuksen liitoskohdan rakentamista ilmatiiviiksi ja alakaton yläpuolisten rakenteiden puhdistamista. Auditoriossa havaittiin ilmanlaatua heikentävänä tekijänä kotelorakenteiden sisällä olevat epäpuhtaudet. Toimenpiteiksi ehdotettiin kotelorakenteiden avaamista, epäpuhtauksien poistamista sekä pölynsidontaa jääville rakenneosille. Lämpökuvauksessa havaitut ikkunatiivisteiden ja ulko-ovien tiivisteiden ilmavuodot aiheuttavat ulkoilman epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan sekä talviaikaan vetoisuutta ja kasvanutta energian kulutusta. Korjaukseksi suositeltiin tiivisteiden ja säätölaitteiden järjestelmällistä korjaamista koko rakennuksen alueelta. Dieselpolttoaineesta vapautuvat päästöt pääsevät kulkeutumaan Polttoainevarastosta rakennuksen opetus- ja toimistotiloihin. Polttoaineen päästöt ovat ihmiselle haitallisia ja 1921 saattavat aiheuttaa terveydellisiä oireita myös pieninä määrinä pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Korjaukseksi suositeltiin Polttoainesäiliöhuoneen koneellista alipaineistamista muihin tiloihin nähden ja väliseinärakenteiden tiivistämistä. Rakennuksen paine-ero käyttäytyminen ulkoilmaan nähden oli normaalista poikkeava. Poikkeuksellinen paine-erojen vaihtelu aiheutui viereisen rakennuksen säätämättömästä ilmanvaihdosta. Korjaukseksi suositeltiin viereisen rakennuksen ilmanvaihdon tasapainottamista sekä rakennusten välisen yhdyskäytävän ovien kiinni pitämistä myös päiväaikana. Kaikista suositelluista toimenpiteistä suositeltiin tehtäväksi erillinen korjaussuunnitelma asiantuntevan rakennesuunnittelijan toimesta. Korjausten jälkeen tulee tehdä korjausten onnistumisen tarkasteleminen soveltuvilla menetelmillä. 5. LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO Reiman M, Kujanpää L, Junttila S, Lappalainen S, Lindroos O, Pasanen A-L, Rajala R, Rautilala S, Reijula K, Tuomi T. Rakennusten kosteusvaurioita kuvastava mikrobisto. Ympäristö ja Terveys-lehti 8/2005, s Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2. Ympäristöministeriö Asumisterveysasetus. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, Saatavana: LVI , Sisäilmastoluokitus Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. (2008), s 22. Viitearvoja sisäilmaongelmien tunnistamiseen, Työterveyslaitos 04/2014. Saatavana: Merikallio T, Niemi S, Komonen J. Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen. Suomen Betonitieto Oy, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry. Betonikeskus ry. Suomen Betonitieto Oy, Rakennustieto Oy, Rakennustietosäätiö RTS. RT , Betonin suhteellisen kosteuden mittaus, helmikuu Suomen Betonitieto Oy, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry. betonirakenteiden päällystämisen ohjeet. Betonikeskus ry. Suomen Betonitieto Oy,22 PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS Tomi Levola Insinööritoimisto Levola 1. JOHDANTO Sisäilmaongelmat julkisissa rakennuksissa ovat kasvaneet huomattavasti. Tutkimuksen kohteena on vanha, tiettävästi 1920 rakennettu kivirakenteinen rakennus, joka on myöhemmin muutettu päiväkotikäyttöön. Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkodin tiloja on tutkittu aiemmin ja tiloihin on kesällä 2014 tehty sisäilmakorjaus. Korjauksen jälkeen käyttäjienkokemat oireet ovat pahentuneet. 2. TUTKIMUS TAVOITE JA TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tiloissa epäillyn sisäilmaongelman syyn aiheuttajaa/aiheuttajia ja mahdollisia riskitekijöitä sekä esittää jatkotoimenpide-ehdotukset. Tutkimusmenetelminä käytettiin aistinvaraisten havaintojen lisäksi kosteusmittauksia ja pienimuotoisia rakenneavauksia sekä materiaalinäytteiden laboratorioanalyysejä. Ilmavirtauksia ja ilmanvaihdon toimivuutta tutkittiin aistinvaraisesti ja merkkisavulla. 3. TUTKIMUKSEN KOHDE Tutkimuksen kohteena oleva rakennus on pääosin kivirakenteinen. Rakennus on perustettu betonianturoille ja betoni-/tiiliperusmuureille. Alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta. Välipohjarakenteena on betoniholvin päälle puukoolattu ja puru/-kutterinlastu eristeinen lautalattia. Yläpohja on puurakenteinen. Yläpohjan eristeet ovat purua/ kutterinlastua, eristeiden päällä on betoninen palopermanto. Ensimmäisen kerroksen maanvarainen betonilaatan päällä oleva puukoolattu alapohjarakenne on korjattu kesällä 2014 ja muutettu kivirakenteiseksi. 2. kerroksen välipohjista on poistettu lämmöneristeet ja alkuperäiset pintalattiat. Uudeksi lämmöneristeeksi on asennettu selluvilla. 2123 Kuva 1. Rakennuksen leikkauspiirros. 4. TUTKIMUKSEN TULOKSET Rakennuksessa sisäilmaongelmien aiheuttajaksi ilmeni tässä tutkimuksessa useita eri syitä, joista merkittävimmiksi arvioitiin ilmanvaihtojärjestelmä ja ilmavuodot. 4.1 Ilmanvaihto Tuloilmanotto sijaitsee viemärin tuuletusputken läheisyydessä siten, että viemärikaasujen on mahdollista kulkeutua ilmanvaihtojärjestelmään. Tuloilmakammioon pääsee kulkeutumaan tuiskulunta ja viistosateita, tuloilmakammiossa oli epäpuhtauksia ja kosteutta. Suodattimien kehikko ei ole tiivis, vaan kehikon reunoista tapahtuu reunavuotoja. Äänenvaimentimessa on mineraalivillaa, josta saattaa kulkeutua mineraalikuituja sisätiloihin. Tuloilmakanavasta pistokoeluontoisesti otetussa pölynäytteessä todettiin laboratorioanalyysissä aktiivista Stachybotrys-homesienikasvustoa. Poistoilmakanavasta otetussa näytteessä esiintyi laboratoriossa tehdyssä viljelyssä bakteerien ja Mucorhomesienen ylikasvua sekä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Mucor-homesieni on saattanut peittää alleen Stachybotrys-kasvuston. 2224 4.2 Ilmavuodot ja virtaukset Rakenteissa on useita ilmavuotoreittejä, joiden kautta korvausilmaa kulkeutuu rakenteista sisätiloihin ja kerroksista toisiin. Rakennuksen painesuhteet ja ilmatiiveys vaikuttavat rakennuksen ilmavirtauksiin. Painesuhteisiin vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi ilman lämpötilaerot (ns. savupiippuvaikutus) ja tuuli. Merkittävimmät ilmavuodot johtuvat ilmanvaihdon aiheuttamasta alipaineisuudesta. Rakenteiden liittymissä todettiin ilmavuotoja lämpökameratarkastelussa ja merkkisavun avulla. Ilmavuotojen mukana rakenteissa olevat epäpuhtaudet kulkeutuvat sisäilmaan. Lisäksi ilmavuodot heikentävät asumisterveyttä, viilentävät pintarakenteita ja aiheuttavat kosteuden tiivistymisriskin. Hissikuilu toimii suurena ilmahormina kellarista 2. kerrokseen. Hissikuilusta johtaa ilmanvaihtokanava kellarin kautta ulos. Hissikorin liikkuminen hissikuilussa muodostaa sylinterin, joka siirtää ilmaa kerrosten välillä. Ilmavirtausten mukana kulkeutuu epäpuhtauksia kellarikerroksesta ja hissikuilun pohjalta ylempiin kerroksiin. Ilmavirtauksiin vaikuttavat rakennuksen painesuhteet ja ilmatiiveys, painesuhteisiin vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi ilman lämpötilaerot (ns. savupiippuvaikutus) ja tuuli. Hissikuilun pohjalla on uppopumppu, joka poistaa kuilun pohjalle kulkeutuvat vedet. Kuilun pohjalla havaittiin tehdyssä tarkastuskäynnissä irtovettä. Kuilun pohjan kunnostusta korjaussuunnitelman mukaisesti ei saatujen tietojen mukaan ole tehty. 4.3 Ensimmäinen kerros Rakennuksen päädyssä on porrasaula, jonka kautta on käynti 1. ja 2. kerrokseen. Käyntiovet porrasaulan ja sisätilojen välillä ovat alkuperäisiä puuovia. Puuovet eivät ole tiiviitä karmeihinsa, vaan niiden kautta kulkee ilmavirtauksia sisätiloihin. Porrasaulan ulkoseinien liittymissä on nokimuodostumia, jotka viittaavat tilan voimakkaaseen alipaineisuuteen. Tilassa on aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Portaiden alla on ulkoseinän nurkassa suurehko rako, josta todettiin voimakasta ilmavirtausta sisätiloihin ja ilmavirtauksessa oli aistinvaraisesti arvioiden voimakasta mikrobi-/maaperäistä hajua. 2325 Keittiössä havaittu viemärin haju johtunee erillisen tuloilmalaitteen suodattiminen tukkeutumisesta, minkä vuoksi korvausilmaa on tullut mm. viemäriverkostosta. Kellarissa olevasta huoltokäytävästä on yhteys pystyhormiin, joka johtaa Taaperoiden huoneeseen. Pystyhormiin on useita tarkastusluukkuja, joista merkkisavun perusteella olisi ilmavuotoa sisätiloihin. Taaperoiden tilojen lattian ja ulkoseinän liittymä on epätiivis, minkä vuoksi ilmavirtaukset välipohjarakenteesta sisätiloihin ovat mahdollisia. Välipohjan eristeestä otettiin materiaalinäyte, joka analysoitiin Turun Aerobiologian laitoksella, rakenneavauksen yhteydessä havaittiin voimakasta ilmavirtausta sisätiloihin ja ummehtunutta hajua. Materiaalinäytteen mikroskooppitarkastelussa perusteella näytteessä esiintyy sienikasvua. Materiaalinäytteen viljelyn perusteella näytteessä ei ollut aktiivista mikrobikasvua. 4.4 Toinen kerros Kerroksen tilat ovat voimakkaasti alipaineiset. Alipaineisuus aiheuttaa ilmavuotoja rakenteiden läpi. Tiloissa koettu kylmyys johtuu yläpohjan liittymien kautta sisätiloihin kulkeutuvasta viileästä ilmasta. Välipohjan osalta remontoitujen tilojen myös seinien ja lattian liittymät ovat epätiiviit. Epätiiviiden liittymien kautta pääsee yläpohjasta ja rakenteista sekä välipohjasta ja - rakenteista kulkeutumaan pölyä ja mahdollisia epäpuhtauksia (esim. selluvillassa käytetään palosuoja- ja home-estoaineena booria) sisätiloihin ilmavirtausten mukana. Käytössä olleiden asiakirjojen perusteella betoniholvi on lisäksi käsitelty booria sisältävällä desinfiointiaineella. Pirpanoiden osaston ulkoseinistä otetuissa materiaalinäytteissä (ulkoseinätiili, muurauslaasti ja rappaus) laboratorioanalyysin perusteella esiintyvä aktinomykeettien ja sienten kasvu viittaavat aktiiviseen mikrobikasvustoon. 4.5 Kellarikerros Kellarikerros on alipaineinen. Kellarikerrokseen korvausilmaa tulee epäpuhtauksia sisältävistä lähteistä, kuten putkikanaalista ja viemäriverkostosta. 2426 4.6 Lisätutkimustarpeet Wc tiloihin suositellaan lisätutkimuksia, kuten rakenneavauksia ja viemärien kuvausta poikkeavien hajulähteiden selvittämiseksi. Rakennukseen tulee tehdä haitta-ainekartoitus ennen korjaustöitä. 5. JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET Kohteessa esiintyy laajoja korjaustarpeita sisäilman laadun parantamiseksi. Kiinteistöön suositellaan kuntoarviota, jonka perusteella selvitetään rakennuksen ja sen teknisen järjestelmien kunto, korjausvelka sekä tulevat korjaukset hankesuunnittelua varten. 6. KIITOKSET Haluan kiittää professori Ralf Lindbergiä sekä kollegoja. 7. LÄHDE-/KIRJALLISUUSLUETTELO Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöministeriö, Ympäristöopas 28 Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus 2008 Asumisterveysohje 2003 Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysopas, Ympäristö ja Terveys lehti 2009 Terveydensuojelulaki 763/ 1994 Home ja Terveys, Tuula Putus 2014 RIL Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2527 BETONIRUNKOISEN LIIKEKIINTEISTÖN KELLARITILOJEN KOSTEUSVAURIOIDEN KORJAUS Esa Kemppainen ProLeader Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmastoselvityksessä tutkittiin vuonna 1947 rakennetun ja vuosina 1960 ja 1986 laajennetun liikekiinteistön kellaritiloissa havaittuja sisäilmaongelmia. Kiinteistön kellarissa sijaitsee yrityksen autojen parkkihalli, varastotiloja, pukuhuoneet, arkisto, ruokala ja keittiö. Vuonna 1960 valmistunut laajennus tullaan todennäköisesti purkamaan piakkoin valmistuvan asemakaavamuutoksen johdosta. Tutkimusten alkaessa kellaritiloissa työskentelevät henkilöt olivat sairaslomalla. Kiinteistön omistajalta saadun tiedon mukaan maanpäällisissä kerroksissa työskentelevillä ei ollut sisäilmaan liittyviä oireita. Kellaritiloissa oli aluksi tehty kosteusmittauksia. Kosteusmittaustulosten perusteella kellarin toimistotilan lattiamateriaali oli päätetty uusia. Henkilökunnan oireilun jatkuessa oli päätetty tehdä lisätutkimuksia ottamalla materiaalinäytteitä mikrobimäärityksiä varten. Materiaalinäytteiden tulosten perusteella havaittiin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita muovimattojen alapinnoissa. Kiinteistön omistaja halusi tietää, mitä otettujen materiaalinäytteiden tulokset tarkoittavat, mikä laajuus vaurioilla on ja mikä olisi luotettava ja edullinen korjaustapa - päätettiin tehdä lisätutkimuksia. Lisätutkimukset tehtiin loppuvuoden 2014 ja alkukesän 2015 välisenä aikana. Kohteen korjaustöitä tehtiin 2/2015 ja 8/2015 välisenä aikana. Kiinteistön kellaritilat otettiin käyttöön syyskuussa 2015 ja alustavien tietojen mukaan aiemmin oireilleet henkilöt palasivat takaisin työelämään ilman sisäilmaoireita. 1. JOHDANTO Sisäilmaongelmat voivat koostua useasta samaan aikaan vaikuttavasta syystä. Sisäilmastoselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kiinteistön kellaritilojen sisäilman epäpuhtauksia, koska ne todennäköisesti liittyvät kiinteistön kellaritiloissa esiintyvään henkilökunnan oireiluun. 2628 2. MENETELMÄT Selvitystyön aluksi pidettiin palaveri, minkä jälkeen tehtiin alustava katselmointikierros rakennuksessa sekä etsittiin kohteen liittyviä rakennussuunnitelmia ja tutustuttiin samalla tutkittaviin tiloihin. Palaverin yhteydessä käytiin lävitse aiemmat toimenpiteet ja tutkimukset sekä sovittiin alustavasti tarvittavien tutkimusten ja mittausten tekemisestä. Tiloissa tehtiin silmämääräisiä havaintoja, määritettiin kellarin kosteuslisä, tutkittiin ilmavirtauksia merkkisavulla, mitattiin paine-eroja, tehtiin kosteusmittauksia, otettiin materiaalinäytteitä ja kohdetta kuvattiin lämpökameralla. 3. TULOSTEN KÄSITTELY 3.1 Kosteuslisän mittaustulokset Kellarissa sijaitsevassa ruokalassa sisäilman kosteuslisät olivat seuraavat: Taulukko 1. (2). Kosteuslisän mittaustulokset. ajankohta ulkoilman abs g/m³ sisäilman abs g/m³ sisäilman kosteuslisä g/m³ ,8 3,7 +1, ,5 4,6-0, ,2 5,6 +0, ,3 5,4 +1, ,7 8,3 +0,6 RIL mukaan toimistotilojen sisäilman normaalina kosteuslisänä ulkoilman sisältämään kosteuteen voidaan käyttää arvoa 3,0 g/m³. 2729 3.2 Lämpökamerakuvausten mittaustulokset Pintalämpötilavaatimukset lämpötilaindeksi yli 70 täyttyivät pääosin kaikissa tutkimuskohdissa. Mittaustuloksista voidaan havaita kellaritiloissa tyypillinen maaperän jäähdyttävä vaikutus maan vastaisiin seiniin ja lattiaan. Kuva 1. Maanpaineseinän lämpötila 4,8 C huonetilan lämpötilaa alhaisempi seinän alaosassa Kuva 2. Kellarissa myös seinien yläosissa voi olla kylmempiä / kosteampia kohtia. 3.3 Rakenteiden kosteusmittaustulokset Tutkimuskohteen vuonna 1986 valmistuneen laajennuksen kellarin muovimattopinnat olivat seinien läheisyydessä kosteuden johdosta vaurioituneet, mutta pääosin kunnossa huonetilojen keskialueilla. Kellaritiloissa (v.1986) tiililaattapintaisissa lattioissa ei havaittu merkkejä kosteudesta eikä vaurioista. 2830 Taulukko 2 (5). Viiltomittaustulokset pvm. Mittauskohta Mittauskohta menetelmä Mittapään sarjanumero T ( C) RH (%) Abs (g/m³) Ulkoilma -1,0 95 4, Sisäilma lattian pinnasta K ,1 24,7 5, Varasto mm seinästä viiltomittaus K ,4 76,5 18, Varasto mm seinästä viiltomittaus K ,5 90,4 20, Varasto mm seinästä viiltomittaus K ,9 77,5 17, Varasto mm seinästä viiltomittaus K ,0 89,5 19,5 Taulukko 3 (6). Porareikämittaukset muovimatto ja tiililaattapinnoille pvm. Mittauskohta Mittaussyvyys menetelmä Mittapään sarjanumero T ( C) RH (%) Abs (g/m³) ulkoilma weather pro 9,3 85 7, sisäilma 2 cm. MP7 21,4 44,2 8,26 lattiapinnasta J (175 mm) 70 mm porareikä MP8 20,7 90,3 16,33 J (175 mm) 28 mm porareikä MP5 20,5 80,7 14,36 J (175 mm) 13 mm porareikä MP2 20,8 64,7 11,73 J sisäilma 2 cm. MP4 21,3 46,2 8,55 lattiapinnasta J (55 mm) 22 mm porareikä MP6 21,3 82,5 15,41 (muovimatto) J (55 mm) 9 mm porareikä MP10 21,0 66,3 12,15 (muovimatto) J sisäilma 2 cm. MP1 19,0 43,7 7,15 lattiapinnasta J (76 mm) 31 mm (tiililaatta) porareikä MP9 19,4 63,4 10,59 J (76 mm) 12 mm (tiililaatta) porareikä MP3 J ,2 56,5 9,35 2931 3.4 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit Muovimatoissa oli mikrobivaurioita seinien läheisyydessä sekä vuonna 1960 valmistuneessa rakennuksessa oli silmämääräisesti havaittavaa mikrobikasvustoa seinissä, josta suora sisäilmayhteys työtiloihin. Kuva 3. Mikrobikasvustoa seinien läheisyydessä. Kuva 4. Parkkihallin ja kellaritilojen välisen yhdyskäytävän maanvastainen seinä, joka rakennettu Rakennuksen painesuhteet Parkkihallin tuloilma koostuu 1. kerroksen jäteilmasta, joka ohjataan parkkihalliin palautusilmana. Parkkihallin poistoilmanvaihto ei ole toiminut suunnitellulla tavalla aiheuttaen parkkihalliin ylipaineen. 3032 Kellarin paine-ero ulkoilmaan, kun huuva ei ollut päällä, oli Pa. Keittiön huuvan päällä olo lisäsi alipainetta noin Pa. Mittausten perustella tilat olivat liian alipaineisia. Keittiön huuvan päällä olo lisäsi alipaineisuutta merkittävästi. Kellaritiloihin tuli tutkimushetkellä korvausilmaa ylipaineisesta parkkihallista. 4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 4.1 Kellarin alapohja (v valmistunut laajennus) Kellarin pintabetonilattiaan kohdistuu kapillaarista ja diffuusion aiheuttamaa kosteuskuormaa etenkin seinien, pilareiden, kaivojen ja läpimenojen läheisyydessä. Lattiapinnoitteella on vaikutusta betonin suhteelliseen kosteuteen. Muovimatto pidättää liikaa kosteuden siirtymistä sisäilmaan. Betonin kuivaessa lattian ja seinän väliin muodostuu kutistumisen myötä pieni rako. Seinän ja lattialaatan välisen raon kautta epäpuhtaudet saattavat päästä sisäilmaan, mikäli ko. tila on riittävästi alipaineinen, eikä korvausilmaa ole muualta helpommin saatavilla. Muovimattopinnat täytyy uusia. Keittiön laattalattia ja keittiössä olevat lattiakaivot kannattaa myös uusia. Keittiön lattiapinnoitteeksi kannattaa valita esim. epoksimassapinnoite, joka muodostaa täysin vesitiiviin ja helpommin puhtaana pidettävän lattiapinnan. Viemäreiden ja salaojien tarkastuskaivojen kansistot tulee uusia kaasutiiviiksi. 4.2 Ilmanvaihto Ilmanvaihdon painesuhteet tulee tasapainottaa siten, että parkkihalli tehdään kellariin nähden alipaineiseksi. Tarvittaessa rakennetaan yli-alipaineiset tuulikaapit parkkihallia ja muita kellaritiloja yhdistävälle käytävälle. Ilmanvaihtokanavistoa kannattaa puhdistaa (nuohous) sitä mukaa, kun korjattavien tilojen lattiapinnoitteet on uusittu. 4.3 Vanhan osan mikrobivaurioitunut seinärakenne Koska rakenteeseen kulkeutuvaa kosteutta ei pystytä kohtuullisin kustannuksin estämään, täytyy pintavaurioiden uusiutuminen estää vaihtamalla seinäpintojen rappausmateriaaliksi kosteusrasitusta hyvin kestäviä suolankeräyslaasteja. 3133 5 KIITOKSET Haluan kiittää: Kiinteistön omistajaa, opiskelutovereita, luennoitsijoita ja kurssin järjestäjiä sekä ohjaajaani. 6 LÄHDELUETTELO Asumisterveysasetus. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015 Asumisterveysopas. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, soveltamisopas 3. korjattu painos 2009). Betonikeskus ry. Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet. Suomen Betonitieto Oy Keinänen H. Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi. Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate Itä Suomen yliopisto Kuopio Opinnäytetyö. Merikallio T, Niemi S, Komonen J. Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen. Suomen Betonitieto O)y Paloniitty S. Rakennusfysiikka. Rateko Henkilösertifiointikoulutus. Rakennusten lämpökuvaaja RATU 1213-S. Rakennuksen lämpökuvaus. RATU-suunnitteluohje. Rakenteiden lämpökuvauksen toimintaohjeet. rakennusten kunnon ja laadun arviointiin. Kesäkuu RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus. RT-ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö. Helmikuu RT Rakennuksen lämpökuvaus. RT-ohjetiedosto. Rakenteiden lämpötekinen toimivuus. Elokuu Ympäristöministeriö. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus Ympäristöopas34 PERUSTUKSIIN JA ALAPOHJIIN LIITTYVIEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAUSKUSTANNUKSET Marit Sivén Matti Eklund Oy TIIVISTELMÄ Kosteus- ja hometalkoot projektin yhteydessä on laadittu riskirakennekortteja. Riskirakennekorteissa esitetyt rakenteet ovat useimmiten rakennettu silloisten (rakennusaikaisten) ohjeiden mukaisesti. Ohjeita kortissa esitettyjen riskirakenteiden korjauksiin on olemassa erilaisissa julkaisuissa, joita olen käyttänyt hyväkseni lopputyötä laatiessani. Korjaustöiden ohjeet, joita on laadittu, ovat melko yleisluontoisia. Lopputyössä olen koonnut omat kokemukseni siitä miten perustuksiin liittyviä kosteus- ja homevaurioita voidaan korjata. Haasteellista on arvioida kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjauskustannuksia ja verrata niitä talon nykyiseen arvoon. Mikäli korjauskustannukset ovat yli 70 % kiinteistön arvosta, on jo kyseenalaista kannattako se korjauttaa. Toinen kysymys on, miten paljon kosteus- ja homevauriot vaikuttavat asuinrakennuksiemme arvoon, jotka ovat ns. kansallisvarallisuuttamme. Tavoitteena minulla on ollut laatia yksittäiselle kuluttajalle ja pienille taloyhtiöille korjausten hankesuunnittelua varten ohjeet miten korjauksia voidaan toteuttaa ja mitä korjaukset pääpiirteittäin maksaa. Toki jokainen kohde on yksilö ja korjaustyöt tulee aina suunnitella erikseen tehtyjen tutkimusten perusteella. 1. TAUSTAA KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN SYISTÄ Riskirakenteina nykyisin luokiteltavat rakenteet on useimmiten rakennettu huolellisesti rakennussuunnitelmien ja rakennusajan ohjeiden mukaisesti. Näkemykseni mukaan on väärin väittää, että rakennuskantamme nykyiset kosteus- ja homevauriot olisivat rakentajien vika tai yksinomaan rakennusvirheistä johtuvia. Useimmiten syynä on ollut rakennusaikana laaditut ohjeet, joissa ei ole otettu huomioon mitä rakenteille tapahtuu niiden ikääntyessä. Kysymys siitä, mikä on ollut aikanaan jonkin rakenteen suunniteltu tavoitteellinen ikä, ei ole minulle 3335 selvinnyt. Rakenteiden tavoitteellinen elinkaari ja uusimisvälit ovat määreitä joihin vasta viime vuosikymmenellä on alettu kiinnittää huomiota. Kiinteistöjen kunnossapidolla ja oikeastaan kunnossapidon laiminlyönnillä on myös oleellinen merkitys rakenteiden kuntoon ja kiinteistön arvoon. Kiinteistön kunnolla on nykyisin jo merkitystä, kun pankit lainoittavat vanhojen talojen kauppaa. Vaurioiden korjaamisessa huomioitavia seikkoja ovat: - Rakenteen historian esittely - Riskirakenteet - Vaurioitumismekanismi - Korjaustavat - Jälkityöt ja siivous - Mitä korjaaminen maksaa 2. RAKENNETYYPIN ESITTELY 2.1 Kosteusvaurion syyn poistaminen Perustusten kosteusrasitukset on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Rakennukseen kohdistuva kosteusrasitus. 3436 Pääsääntöisesti perustusten kosteusvaurioiden syyn korjaustapa on rakennuksen ympäryksen kaivaminen auki, salaojitus, sokkelin eristys, perustusten routaeristys, täyttömateriaalin vaihto ja kattovesien johtaminen hallitusti pois rakennuksen vierustoilta. 2.2 Rakenteiden historia Rakenteista, jota nykyisin määritellään ns. riskirakenteiksi, löytyy yleensä RT-kortti jonka ohjeiden mukaan se on aikanaan rakennettu. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee rakentaa ns. hyvän rakennustavan mukaan. Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa Sopimusasiakirjoja ei voida kuitenkaan laatia niin kattaviksi, että niistä löytyisi tyhjentävät ja yksiselitteiset vastaukset kaikkiin rakennustyön suoritustapaa ja laatutasoa koskeviin kysymyksiin. Tällöin rakentajan tulee noudattaa vastaavanlaisissa rakennustöissä noudatettavaa ja viime kädessä ammattialalla vallitsevaa menettelyä. Jälkimmäisessä tapauksessa turvaudutaan paljolti rakennusalan järjestöjen julkaisuihin, joista merkittävimmät ovat Rakennustietosäätiön julkaisema RT -ohjekortisto ja Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset - niminen julkaisu. Koska nämä julkaisut ovat yksityisluonteisia, ei niiden julkaisija voi sitovasti määrätä normeja noudatettaviksi eli ne ovat suosituksia. Näille tahdonvaltaisille ohjeille on ominaista se, että ne muodostavat käytännön rakennusohjeena yleisesti hyväksytyn, ns. hyvän rakennustavan kriteerin. Rakenne on muuttunut riskirakenteeksi sen jälkeen kun rakenteiden vaurioita on todettu käytännössä riittävän usein ja rakenteen kosteusteknistä toimintaa on tutkittu ja todettu vaurioherkäksi. Esimerkkinä, kellarin seinän sisäpuolinen lämmöneristys on esitetty leikkauspiirustuksessa jo -50 luvulla. Sama rakenne esiintyy RT -ohjekortissa vielä Vuonna 1993 oli jo kokemuksia siitä, että kellariseinissä sisäpuolinen lämmöneristys on hyvin herkkä vaurioitumaan. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirjassa no 28 vuodelta 1997 on kellarin seinän sisäpuoleinen lämmöneristys esitetty riskirakenteeksi. 3537 Kuva 2. RT ohjekortti Kellarin seinä betonireikätiilestä,38 Pientalon perustukset ja alapohjan liittymät (RT-ohjekortti , 1993) on esitetty seuraavanlainen ohje (kuva 3.) Kuva 3. RT-ohjekortti , Riskirakennekortti Pertti Heikkinen, Savora Oy:stä laati Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot - projektin yhteydessä ns. riskirakennekortit. Korteissa on esitetty tavanomaisimmat tiedossa olevat vaurioitumisherkät rakenteet. Kuva 4. Kuva 4. Esimerkki riskirakennekortista kellarillisen talon perustuksista (www.hometalkoot.fi) 3739 2.4 Miten korjataan Korjaustapa on perusteltu ensin lähdekirjallisuudesta saatuihin tietoihin, omiin toteutuneiden kohteiden piirustuksiin ja sanalliseen selvitykseen korjaustavasta. Kosteus- ja homevaurioiden korjaustoimenpiteiden luvanvaraisuudesta on vielä kirjava käytäntö eri kuntien ja kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisilla. Korjaustoimenpiteiden luvanvaraisuus tulee aina varmistaa rakennusvalvonnasta. Pääsääntöisesti korjaukset ovat luvanvaraisia. Esimerkiksi kellarillisen talon perustusten kosteusvaurioiden korjauksista on (RT - ohjekortissa , 1999) seuraavat ohjeet korjauksista (kuva 5.): Kuva 5. Kellarin seinän riskirakenteen korjausohje RT- kortissa RT -ohjekortissa ,40 3. KORJAUSKUSTANNUKSET Taulukko 1. Suuntaa-antavia korjauskustannuksia. Korjattava rakenne Hintaan vaikuttavia tekijöitä Korjauskustannus ±20 % Matalaperusteisen talon (noin 120 m²) salaojittaminen ja sokkelin eristykset pääkaupunkiseudulla Kellarillisen talon salaojittaminen ja sokkelin eristykset ( 100 m 2 ) Valesokkelirakenteisen ulkoseinän kengittäminen Kantavan väliseinän alaosan uusiminen Betonilaatan päällä olevan puurakenteisen lattiarakenteen korjaaminen Tuulettuvan alapohjan korjaukset Tontin koko, kaivettavan maan laatu esim. kivisyys, rakennusjätteet, kallio ja kivet. Maanpintojen muotoilu (pihan pintarakenteet), terassit ja pihalaatoitukset. Tontin koko, kaivettavan maan laatu esim. kivisyys, rakennusjätteet, kallio ja kivet. Kellarin seinien kunto, maanpintojen muotoilu, terassit ja pihalaatoitukset. Rakennustapa, säilytettävät rakenteet (tehdäänkö korjaus vain seinän alaosaan vai uusitaanko koko seinän eristykset, höyrynsulku ja levytykset). Sähköasennusten uusiminen ja pintamateriaalit. Alapohjan rakenne (tehdäänkö samaan aikaan alapohjan korjaus vai onko kyse kaksoisbetonilaatasta) Sähköasennukset ja pintamateriaalit. Korjaustapa, pintamateriaalit, LV-tekniikan lisäykset (esim. lattialämmityksen lisääminen), kapillaarisen kosteuden nousu, pohjaveden korkeus ja peruslaatan paksuus sekä mahdollinen pinnoite (esim. kreosootti) Puurunkoisen alapohjan eristeiden vaihto voidaan tehdä yläkautta tai alakautta. Yläpuolelta tehty korjaus on kuitenkin yleensä kalliimpaa kuin alakautta. Tuulettuvan alapohjan korjauskustannuksiin vaikuttavat tuuletustilan korkeus ja alapohjan maamassan koostumus (saven poisto alapohjasta on huomattavasti kalliimpaa kuin hiekan) / talo / jm /jm /m /m 2 3941 Jokainen kustannuserä pitää laskea erikseen riippuen siitä miten korjattava kohde on toteutettu. Taulukossa 1. esitetyt korjauskustannukset perustuvat omaan kokemukseeni toteutuneiden kohteiden korjaamisesta. Hinnat ovat pääkaupunkiseudun hintaluokkaa. Kustannukset sisältävät, työ-, materiaalikustannukset, arvonlisäveron 24 %, urakoitsijan yleiskulut 12 % ja rakennuttamiskustannukset 15 %. Rakennuttamiskustannuksia ovat suunnittelu- ja valvontakustannukset sekä rakennuslupaa liittyvät kustannukset. Taulukossa 1. esitetyt korjauskustannukset ovat suuntaa-antavia ±20 %. Jokainen korjauskohde on yksilöllinen ja vaatii tarkempaa korjauskustannuslaskentaa. Alla olevan taulukon lukemia voidaan käyttää lähinnä hankesuunnittelussa. LÄHDELUETTELO: RT -ohjekortti (1999). RT ohjekortti (1961). RT-ohjekortti (1993). 4042 KIINTEISTÖKAUPAN ASIANTUNTIJATARKASTUKSET: ONGELMAT, VASTUUT JA ESIMERKKIRAPORTTI KUNTOTARKASTUKSESTA SEKÄ - TUTKIMUKSESTA Arto Savinainen AVS Ins.Valvonta Oy 1. JOHDANTO Asuntokaupan kuntotarkastus, kuntoarvio, kosteuskartoitus, kuntotutkimus ja tavarantarkastus ovat asioita, joihin kuluttaja törmää kiinteistön kuntoa käsittelevissä asiantuntijalausunnoissa. Kiinteistökaupassa elämänsä suurinta yksittäistä hankintaa tekevälle kuluttajalle nuo termit ovat usein tuntemattomia. Ikävä kyllä termit ovat usein tuntemattomia myös lausuntoja tekeville tarkastajille. Asiantuntijatarkastuksista huolimatta kiinteistökauppojen jälkeen päädytään kiinteistön kuntoon liittyviin riitoihin. 2. MIKSI KIINTEISTÖKAUPASSA JA NIIDEN RIIDOISSA KÄYTETÄÄN ASIANTUNTIJATARKASTUKSIA? Asiantuntijatarkastukset vastaavat ennen kiinteistökauppaa ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen. Kaupanteon jälkeen asiantuntijatarkastukset liittyvät kohteen mahdollisiin laatuvirheisiin, koska ostajan on ilmoitettava laatuvirheestä myyjälle viiden vuoden kuluessa hallinnan luovutuksesta. Kiinteistössä on laatuvirhe jos kiinteistö ei ole ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu. Myyjä ei vapaudu virhevastuusta vaikka hän ei olisi siitä tietoinen, tulkinnaksi jää olisi pitänyt tietää. Seurauksina laatuvirheen johdosta ovat hinnan alennus ja vahingonkorvaus. Yleisesti hinnanalennuksen määrittelyn periaatteena on, sovitusta kauppahinnasta vähennetään virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Myyjän toimiessa tuottamuksellisesti tulee kyseeseen vahingonkorvaus. Vahingonkorvaus käsittää korvauksen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Myyjälle ei ole vahingonkorvaus velvollisuutta, jos kiinteistön virhe ei johdu hänen huolimattomuudestaan. 4143 Maakaaren mukaan sopimuksella saadaan poiketa myyjälle tai ostajalle kuuluvista oikeuksista ja velvoitteista. Ostajan oikeuksia voidaan rajoittaa vain sopimalla yksilöidysti siitä, millä tavalla hänen asemansa poikkeaa laissa säädetystä. Vastuun rajoittaminen vaatii erittäin laajan ja yksilöidyn kirjauksen. Riitatapauksissa oikeuskäytäntö ei ole vakiintunut ja vastuunrajoitusten tulkita on tapauskohtaisesti vaihtelevaa. 3. KIINTEISTÖTARKASTUSTEN YLEISIMMÄT NIMIKKEET Kiinteistötarkastusten ja tutkimusten tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurioriskeistä, käyttöturvallisuusriskeistä, terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista havaintojen korjaamisen jatkotoimenpiteiksi. Yhteistä kaikille tarkastuksille on toimeksiannon mukaisesti tarkastajatahon pyrkimys kannattavaan liiketoimintaan ja suoritetun toimenpiteen nimityksen vaihtelu: katselmus, kuntoarvio, kosteuskartoitus ja kosteudenmittaus, kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, kuntotutkimukset, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sekä ryhmästä toiminnallisesti poikkeava tavarantarkastus. 4. ASIANTUNTIJALAUSUNTOJEN ONGELMAT Ohessa on artikkeleita kiinteistökauppoihin liittyvistä riitatapauksista, jotta ymmärrys asiantuntijatarkastusten merkityksestä kiinteistökaupoissa välittyy konkreettisemmin. Inhimillinen huolimattomuus kuntoarvion tai -tarkastuksen tekemisessä, epämääräiset kirjaukset tarkastusraporteissa ja liioiteltu kiire saada kauppa tehdyksi, aiheuttavat kiinteistön ostajille vuosittain mittavia, erittäin kalliita ja raskaita riitoja myyjiään vastaan. Vuonna 2013 Suomessa tehtiin kiinteistökauppaa, joista noin oli pientalokauppoja. Samana vuonna omakotitalo- ja rivitalokaupoista riitautettiin arviolta kauppaa, kun talo ei vastannut odotuksia. Oikeuteen saakka niistä eteni noin 400. Riitaoikeudenkäynnin hinta on noussut valtavasti kahden vuosikymmenen aikana. Osapuolten yhteenlasketut oikeudenkäyntikulut olivat alle euroa 2000-luvun alussa. 4244 Arviolta yhden osapuolen kulut ovat nyt keskimäärin euroa ja vaikeissa hometalokauppa-asioissa yhden osapuolen kulut voivat olla kymmeniätuhansia euroja. Käräjillä oikeus määräsi myyjän korvaamaan hinnanalennuksena euroa. Noin sadantuhannen euron talo, josta kaksi lakiasiaintoimistoa on saanut kolmen vuoden prosessin aikana noin euroa per konttori. Seuraavaksi myyjä ja ostaja tapaavat hovioikeudessa. Talo on asumiskelvoton. Lisäksi poliisilla on tutkintapyynnön petoksesta. Käräjäoikeus tuomitsi euron kaupan purettavaksi ja asunnon myyneen pariskunnan maksamaan ostajille korvauksia kuluista ja vahingoista yhteensä euroa. Tarkastaja jätti raportistaan pois olennaisia kosteudenhallintaan liittyviä puutteita ja hyvän rakennustavan vastaisia ratkaisuja, eikä kirjannut raporttiin mittaamiaan kohonneita kosteusarvoja. Itä-Suomen hovioikeuden tuomio nro 441, diaarinumero S 11/712 mukaan kuntotarkastaja tuomittiin suorittamaan yhteisvastuullisesti kiinteistönvälittäjän ja myyjän kanssa kauppahinnan määrää vastaavat euroa sekä muina kaupasta aiheutuneina vahinkoina yhteensä ,93 euroa. Maallikon ajatusleikkinä hovioikeuden päätös tarkoittaa kuntotarkastajalle yhteisvastuullisesti eurosta euroon kokonaiskustannuksia. 5. TIETO JA TIEDON KULKU Asiantuntija lausuntojen tulisi olla selkeitä, yksiselitteisiä ja maallikon ymmärrettävissä. Ongelmia syntyy vapaamuotoisen ohjeistuksen soveltamisesta. Raportointi on riippuvainen tarkastajan henkilökohtaisista ominaisuuksista. Asiantuntijatyössä usein fokusoidaan niin pienelle nippelitasolle, että kokonaisuuksien hallinta unohtuu. Asiantuntijatarkastuksissa tuotetaan priorisoitua tietoa kirjallisella raportilla ja tarkastajan yhteistyötaidoilla toimeksiantajien tietoisuuteen. Asiantuntijatyön onnistumisen edellytys on tiedottamisen onnistuminen. 4345 6. ASIANTUNTIJAN VASTUU TARKASTUSRAPORTISTA JA TARKASTUKSESSA TEHDYISTÄ VIRHEISTÄ Vastuunäkökulmasta asiantuntijalausuntojen tekemiselle olennaisinta on suoriutua tehtävästä sopimuksenmukaisesti, täyttäen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Ammattitaitoisen tarkastajan asiantuntijalausunto ja kirjallinen raportti ovat puolueettomia, käyttötarkoituksen huomioivia ja selkeästi ymmärrettäviä. 7. KEHITYSTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 7.1 Asiantuntijatarkastaja on määräysten mukainen ja hyväksytty toimija Keskeiset kehitystoimenpiteet asiantuntijatoiminnan pätevyydestä, jatkuvasta kouluttautumisesta, vaatimusten mukaisuudesta, tietojen kirjaamisesta ja sen tiedottamisesta ovat selkeitä yleistyksiä ja reagointia alati muuttuvaan toimintaympäristöön. Asiantuntijan jatkuvan oppimisen kohteita ovat oman toiminnan sekä erilaisten ihmisten kanssakäymisen yhteistyötaitojen kehittäminen. Tarkastajan tulee olla suorittamaansa asiantuntijatoimintaan pätevöitynyt ja ylläpidettävä asiantuntemustaan vaaditulla tavalla. Tarkastajan tulee suoriutua tehtävästä puolueettomasti ja sopimuksenmukaisesti, täyttäen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Asiantuntijatarkastuksesta tehdään kirjallinen raportti ja raportin valmistumisen jälkeen varattava tulosten läpikäyntitilaisuus. Kiinteistöjen asiantuntijatarkastajan tulee olla asiantuntijatoimintaansa pätevöitynyt, hänen on suoriuduttava tehtävistään ja ylläpidettävä asiantuntemustaan vaaditulla tavalla. Vaatimusten lisäksi tarvitaan valvontaa. Jos henkilö ei täytä enää pätevyysvaatimuksia tai toistuvasti laiminlyö tehtävissä edellytettävää riippumattomuutta tai asiallista raportointia taikka oikeita mittaus ja tutkimusmenetelmiä seurauksena on oltava sanktioitu menettelytapa. 4446 Kiinteistön asiantuntijatarkastuksissa etsitään viitteitä kosteus- ja homevaurioista, joihin otetaan kantaa uudistuneessa terveydensuojelulaissa. Sosiaali- ja terveysministeriön annetussa asetuksessa on määritetty rakennusten kosteus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin liittyvän terveydensuojelulain 49 :n mukaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden koulutuksen sisällöstä ja osaamisvaatimuksista. Asetuksessa on yksilöity kolme asiantuntijaa; rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija. Terveydensuojelulain mukaan ei ole muita rakennusten kosteus- ja homevaurioihin yksilöityjä asiantuntijoita. 7.2 Kiinteistökaupan epäselvyyksien kirjaaminen kaupanteon yhteydessä Asiantuntijatarkastuksissa tuotetaan priorisoitua tietoa joka tuodaan kirjallisella raportilla ja tarkastajan yhteistyötaidoilla toimeksiantajien tietoisuuteen. Kiinteistökaupan osapuolten eli ostajan ja myyjän tulisi keskustella ja kirjata asiantuntijaraportin keskeiset havainnot osaksi kauppakirjoja. Kiinteistökaupan vastuunrajoitusehdon on oltava yksilöity erittäin tarkasti. Kauppakirjaan voisi kirjata mistä suositelluista huoltotoimista ja korjauksista ostaja ottaa kaupassa vastuulleen sekä minkä suuruisin kustannuksin. Jos asiantuntija-arviota korjauskustannuksista ei ole käytettävissä, suositeltavaa on kustannusten yksilöiminen kohteen hintapyynnin ja toteutuvan kauppahinnan väliseen erotukseen. Lisäksi tulisi sopia miten kaupan osapuolet toimivat arvioitujen kustannusten ylittyessä. 7.3 Kiinteistötarkastuksen asiantuntijalausuntojen luokittelu yleinen kartoitus ja tarkka tutkimus Asioita yksinkertaistamalla ymmärtäminen helpottuu. Tarkastustoiminnan nimikkeissä on vain kaksi tuotetta, kartoitus ja tutkimus, jotka muodostavat omat valikoimansa. Kartoitukseen kuuluvat kaikki aistinvaraiset ja pintakosteuteen liittyvät aineita rikkomattomat tulkinnat ja arviot. Tutkimukseen kuuluvat kaikki rakenteita avaavat ja mittaavat tutkimukset. Nykynimikkeelliset kuntoarviot ja kuntotarkastukset ovat käyntejä kohteessa, jossa määritetään perustiedot suoritusohjeiden mukaisesti ja kartoitetaan mahdollisia lisätutkimustarpeita. Kartoituskäynnin tuloksena saadaan kirjallinen raportti, kuntoarvio- tai kuntotarkastusraportti toimenpidesuosituksineen. Toisinaan kartoitus ja tutkimus tehdään 45 47 yhdellä kohdekäynnillä. Tutkimuksen laajuuden määrittämiseksi kohteessa pidetään tarkastuksen aluksi katselmus, jonka perusteella laaditaan tarkempi tutkimussuunnitelma. Seuraava vaihe on rakenteita avaava tutkimus. Rakenneavauksista otetaan materiaalinäytteitä. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysien avulla selvitetään, esiintyykö rakenteissa kosteusvaurioon viittaavia indikaattoreita. Saatujen tulosten kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella tehdään johtopäätökset, toimenpidesuositukset ja arvio mahdollisesta korjaustarpeesta. Korjaustarpeen arviossa pyritään huomioimaan laajuus, laatu ja kiireellisyys. Tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä tutkimusta täydentämään. Opinnäytetyössä henkilökohtaisena oppimisprosessina paneuduin keskeisiin kiinteistökauppojen asiantuntijatarkastusten ongelma- ja kehityskohtiin. Havaintojen pohjalta kirjasin esimerkkiraportit asuntokaupan kuntotarkastuksesta sekä kuntotutkimuksesta osana julkista opinnäytetyötä. Esimerkkiraportit pohjautuvat todellisiin kohteisiin ja soveltavat Ympäristöopas 28 luonnosta kuntotutkimuksesta. Onnistuessaan asuntokaupan kuntotarkastus ja erillinen kuntotutkimus ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä raportteja. Suositeltava menettelytapa kaikille kiinteistön asiantuntijatarkastuksille on kaksivaiheinen lähestymistapa, pintapuolinen kartoitus ja kartoitukseen perustuva erillinen rakenteita avaava tutkimus. 4648 Kuva 1. Asiantuntijatarkastuksen vaiheet 8. LÄHTEET Hometalkoot Asuntokaupan turvan parantaminen hankkeen loppuraportti. [Verkkodokumentti] Saatavissa KH ja , Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, Tilaajan ohje ja Suoritusohje, Rakennustieto Oy, Rakennustietosäätiö RTS ja LVI - Keskusliitto ry, 2007 Kokotti, Helmi Terveiden talojen erikoisjoukot. Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden sisäilmaongelmien asiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi. Itä-Suomen yliopisto. Kosteus- ja Hometalkoot loppuraportti Koskinen-Tammi Tiina ja Laurila Leena 2010, Asunto- ja kiinteistökauppariidat 2000 luvun Hovioikeuskäytännössä, Talentum Helsinki Ympäristöministeriö Ympäristöopas 28, Lausuntopyyntö luonnoksesta rakennusten kuntotutkimusoppaaksi, ,[Verkkodokumentti] Saatavissa FI/Ajankohtaista/ Lausuntopyynnot ja_lausuntoyhteenvedot/2015 /Lausuntopyynto_luonnoksesta_rakennusten_% %29 4749 PUR ERISTEIDEN MATERIAALIEMISSIOIDEN ESIINTYMINEN Ari Laamanen Rakennusvalvonta Ari Laamanen 1. JOHDANTO PUR eristeiden emissioiden tutkinta on ollut vähäistä ja oletus perustuu, ettei tuote vanhetessaan muodosta merkittäviä materiaaliemissioita. Saatavilla tuloksilla on laajempaa merkitystä arvioitaessa isosyaniittia sisältävien tuotteiden käyttöä rakenteissa pitkällä aikavälillä sekä niiden vaikutusta sisäilmastoon. Vanhenemisen mukana tulleet materiaaliemissiot, ovat tulleet esille etenkin omakotitalojen puuelementeissä, joissa on käytetty eristeenä PUR eristettä puurungon ja levyjen väliin pursutettuna 1980 luvulla. 2. TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää emittoituuko aistinvaraisesti vaurioituneesta ja vaurioitumattomasta sekä vanhentumistilanteessa polyuretaanieristeestä poikkeavia VOC päästöjä sekä vapautuuko vanhasta polyuretaanieristeestä eristeestä isosyanaattia. Isosyanaatit ovat hengitysteitä herkistäviä. Tutkimuksella on merkitystä arvioitaessa PUR eristeiden (puurungon väliin pursotetut, levymäiset eristeet, tiivistysmateriaalina käytettävät pursotetut eristeet) materiaaliemissioiden merkitystä sisäilmastoon ja asumisterveyteen. Tutkimustehtävä rajattiin pientaloissa luvuilla käytettyihin puuelementteihin, joissa on käytetty PUR eristettä. Puuelementtejä valmistettiin useilla eri tuotenimillä eri talotehtailla, näistä Makrotalo on arvioiden mukaan tunnetuin. Tyypillinen ulkoseinän rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 1. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty elementin valmistusta Makro talotehtaalla. 48 50 Kuva 1. Tyypillinen polyuretaanieristeinen ulkoseinäelementti. Kuvat 2 ja 3. Polyuretaanieristeiden valmistusta Makrotalo talotehtaalla. 3. POLYURETAANI 3.1 Polyuretaanin valmistusprosessi Polyuretaani (PUR/PIR) on umpisoluista kertamuovia, jotka pohjautuvat polyuretaaniin (PUR) tai poly-isosyanuraattiin (PIR). PIR eriste on kemiallisesti muunnettu polyuretaanista siten, että siinä on noin kaksinkertainen määrä isosyanaattia. Polyuretaania (PUR/PIR) käytetään tehdasvalmisteisena lämmöneristelevyinä tai tiivistysvaahdon muodossa sekä yhdistettynä erilaisiin rakennuslevyihin tai sandwichelementtinä. Polyuretaanin pääraaka-aineet ovat isosyanaatti, polyoli ja ponneaine. Perusmateriaalit reagoivat heti sekoitettaessa, ja niistä syntyy polymeerimatriisi eli ne muuttuvat polyuretaaniksi. Tässä reaktiossa syntyvä lämpö saa ponneaineen höyrystymään, mikä tekee polymeerimatriisista vaahtomaista. Vaahdot ovat yleensä MDI-isosyanaattiperustaisia. Laajenneen vaahdon tilavuutta ja tiheyttä vaihdellaan muuttamalla lisättävän ponneaineen 4951 määrää. Polyuretaanin (PUR/PIR) eristysominaisuudet perustuvat ponneaineisiin. Yleisin käytössä oleva ponneaine on pentaani, jota käytetään joko puhtaana isomeerina tai vakioisomeerien (iso- tai syklopentaanin) sekoituksena. Polyuretaani (PUR/PIR) sisältää paljon suljettuja soluja (suljettujen solujen määrä on > 90 %), ponneaineet pysyvät eristemateriaalissa pitkään. Diffuusiotiiviit pinnoitteet vähentävät ponneaineen sekoittumista ympäröivään ilmaan. Polyuretaania (PUR/PIR) valmistetaan saamalla aikaan reaktio kahden nestemuodossa olevan peruskomponentin ja kiehumispisteeltään alhaisen ponneaineen, kuten pentaanin tai hiilidioksidin, välillä. Polyuretaani-eristeiset pienelementit on valmistettu ruiskuttamalla uretaanieristettä elementtitehtaalla työmaaoloissa elementin eristetilaan. Kuvassa 4 on esitetty avosoluisen ruiskutetun ja umpisoluisen painevaletun polyuretaanieristeen poikkileikkaukset. Kuva 4. Avosoluisen ruiskutetun ja umpisoluisen painevaletun eristeen poikkileikkaukset. 3.2 CE merkinnän vaatimukset emissioille Nykyisten polyuretaanieristeiden tulee olla CE merkittyjä. CE merkintä edellyttää emissioiden selvittämistä 3 vrk ja 28 vrk vanhennetussa tuotteessa, raja-arvot on määritetty tammikuussa 2013 CEN (European Committee for standardisation) toimesta. 50 52 Taulukko 1. Emissioiden raja-arvot Euroopassa. 3.3 Polyuretaanista aikaisemmin tehdyt tutkimukset Nykyisin valmistettavasta polyuretaanista on Suomen johtava polyuretaanivalmistaja teettänyt tutkimuksia M1 luokitusta sekä CE merkintää varten. Tutkimuksia on tehty materiaalinäytteen VOC yhdisteiden, formaldehydin ja ammoniakin selvittämiseksi VTT:llä vuonna 2009 sekä isosyanaatin esiintymisen selvittämiseksi Ruotsin Teknisen Tutkimuksen Laitoksella vuonna Mittaustulokset on esitetty taulukoissa 2 ja 3. 51 53 Taulukko 2. Emissiomittausten tulokset Taulukko 3. Isosyaniittien esiintyminen 4. TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimus suoritettiin tutkimalla 2 PUR eristettyä omakotitaloa (puurungon väliin pursotetut, levymäiset eristeet, tiivistysmateriaalina käytettävät pursotetut eristeet). Tutkimusmenetelmä on VOC ja isosyanaatti mittaukset kohteista. Näytepalat seinärakenteista vertailunäytteineen tutkitaan VTT Expert Services:n laboratoriossa ja osin analysoidaan Työterveyslaitoksen laboratorioissa. Materiaalin mikrobinäyte tutkittiin qpcr - menetelmällä Mikrobioni Oy:n laboratoriossa. 5. TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkituissa polyuretaanielementtirakenteisten pientalojen sisäilmassa esiintyi poikkeavuutena etikkahappoa. Rakennusaikana ruiskutettavissa uretaanieristeissä käytettiin ponneaineena mm. butaania, joka hapen kanssa reagoidessaan muuttuu hiilidioksidiksi ja etikkahapoksi. On mahdollista, että levyn haurastuminen on vapauttanut umpisoluisesta materiaalista ainesosia, jotka ovat alkaneet reagoida. Isosyaniittia ei todettu vapautuvan vanhenneesta materiaalista. 52 Näytä lisää
PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla Lisätiedot Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.
Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto Lisätiedot Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven Lisätiedot LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO
Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN Lisätiedot JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15
L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen Lisätiedot TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute Lisätiedot Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne Lisätiedot TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA
1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula Lisätiedot KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009
1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta Lisätiedot RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT
Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset Lisätiedot YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS
3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot Lisätiedot Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun
Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä Lisätiedot Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen
Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi], Lisätiedot ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu
Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43: Lisätiedot Suositus nopeista jatkotoimenpiteistä
nopeista jatkotoimenpiteistä Yhteenveto, kesä 2015 Jokivarren koulu, Käkeläntie 24 Tietävälän koulu, Kangasvuokontie 15 Yhteiskoulu, Erkontie 9 2 (6) 1. Yleistä Kohteet Jokivarren koulu, D-osa Käkeläntie Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy
SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston Lisätiedot Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin
VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013
Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN
1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka. Lisätiedot Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013
1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA
TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 Lisätiedot Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu
1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1. Lisätiedot Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594
VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri Lisätiedot RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi
LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio Lisätiedot Finnmap Consulting Oy SSM
52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie Lisätiedot Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa
Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Lisätiedot Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus
Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus- Lisätiedot Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin Lisätiedot MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko
MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija, Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Lisätiedot Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).
Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden Lisätiedot SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN Lisätiedot Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.
Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa Lisätiedot Raportti Työnumero: 051421400493
Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm: Lisätiedot Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET
Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen Lisätiedot MARTTI AHTISAAREN KOULU
MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat: Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko Lisätiedot Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen Lisätiedot LAY A-siipi, korjaukset YTHS
LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012 Lisätiedot Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu
1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys Lisätiedot Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen
Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen Sanna Lappalainen Työterveyslaitos, Työtilat johtaja Ohje saatavilla verkkokirjana Ohje saatavilla: Työterveyslaitoksen verkkosivuilta www.ttl.fi/sisäympäristö Lisätiedot Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo
Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Lisätiedot VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012
VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie 4 PL 71, Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa
Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä Lisätiedot 6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.
Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy
LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa Lisätiedot Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY
Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä Lisätiedot EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA
TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208
TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH. Lisätiedot Raportti Työnumero: 051321701024
Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013 Lisätiedot TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010
TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa Lisätiedot Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU
LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus Lisätiedot MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI
MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Lisätiedot Kartanonkosken koulun tekniset
Kartanonkosken koulun tekniset selvitykset Infotilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Osittainen kuntotutkimus Tekijä: Sisäilmatalo Kärki Oy Ajankohta: Lisätiedot ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.
539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta
SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET Lisätiedot PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)
1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan Lisätiedot Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa
Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston Lisätiedot PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE
PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon Lisätiedot Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE
Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.
LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73 Lisätiedot Hangon kaupunki Hagapuiston koulu
26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Lisätiedot TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA
PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus Lisätiedot ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS
S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA: Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS
Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu Lisätiedot VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012
VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie Lisätiedot T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014
T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT... 2 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA... 3 3 HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET... 4 3.1 Alapohja... 4 Kosteuskartoitus... Lisätiedot L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija
1/11 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C 4 2 0-2 -2,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/11 Lisätiedot Lehtisaaren koulukeskus
Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi Lisätiedot ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA
ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA RTA-lopputyöseminaari 24.9.2015 Kimmo Lähdesmäki Difina Oy OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHTA Opinnäytetyö pohjautuu laajaan Lisätiedot Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy
Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin Lisätiedot MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki
MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013
Asumisterveysasetus ja terveydensuojelulain muutos AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksia terveydensuojelulakiin, asumisterveyttä koskeviin Lisätiedot Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy
Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta Lisätiedot Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?
Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu Lisätiedot Itä-Hakkilan koulu, vanharakennus (isorakennus) ja uusirakennus (pienirakennus)
VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (8) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan koulu, vanharakennus (isorakennus) ja uusirakennus (pienirakennus) Koulutie 8 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 Lisätiedot Hyvinvointia sisäympäristöstä
Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa Lisätiedot Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.
KOIVUKOTI 1, VANTAA LÄMPÖKUVAUSLIITE LÄMPÖKUVAUS Kattovuotojen kuntoselvitys, Koivukoti 1, Vantaa Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin. Lisätiedot RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1
RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS sauli@paloniitty.fi 1 Lämpökuvauksen historia Unkarilainen fyysikko Kálmán Tihanyi keksi lämpökameran 1929 Kameroita käytettiin aluksi sotilastarkoituksiin Suomessa rakennusten Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus
Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1 Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute