Source: http://bip.osielsko.pl/index.php?app=przetargi&nid=6490&y=2018&status=1
Timestamp: 2018-07-20 17:50:28+00:00
Document Index: 49458482

Matched Legal Cases: ['art. 93', 'art01', 'art02', 'art03', 'art04', 'art05', 'art06', 'art07', 'art08', 'art09']

﻿	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko. (IiZP.271.B.1.2018) - BIP w JST - Gmina Osielsko
Przetargi aktualne (3) | Przetargi w toku (4) | Przetargi rozstrzygnięte (463) | Przetargi unieważnione (121)
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko.
nr sprawy: IiZP.271.B.1.2018
termin składania ofert: 26 stycznia 2018	10:00
wynik postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu (6529kB)
Zał. 1 formularz ofertowy (62kB)
załącznik nr 7 - wzór umowy.doc (150kB)
1 świetlica Niemcz.part01.rar (10240kB)
1 świetlica Niemcz.part02.rar (10240kB)
1 świetlica Niemcz.part03.rar (10240kB)
1 świetlica Niemcz.part04.rar (10240kB)
1 świetlica Niemcz.part05.rar (10240kB)
1 świetlica Niemcz.part06.rar (10240kB)
1 świetlica Niemcz.part07.rar (10240kB)
1 świetlica Niemcz.part08.rar (10240kB)
1 świetlica Niemcz.part09.rar (5388kB)
Wyjaśnienia Zamawiającego (236kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1393kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (214kB)
Wyjaśnienia zamawiającego (4040kB)
PR_ŚWIETLICA WIEJSKA_OSIELSKO_cz.budynek oś 1-5.ath (201kB)
PR_ŚWIETLICA WIEJSKA_OSIELSKO_cz.budynku oś 6-7.ath (163kB)
PR_ŚWIETLICA WIEJSKA_OSIELSKO_cz. budynek oś 7-9.ath (163kB)
PR_ŚWIETLICA WIEJSKA_OSIELSKO_Zagospodarowanie terenu.ath (62kB)
Wyjaśnienia Zamawiającego (2395kB)
OPINIA GEOTECHNICZNA NIEMCZ.pdf (7959kB)
Rys. 3_Profil_przyłącza_kanalizacji_sanitarnej.pdf (76kB)
Zwracamy się z prośbą o dołączenie aktualnego, kompletnego projektu wykonawczego dotyczącego sieci i przyłączy sanitarnych zewnętrznych. W załączonych materiałach występują rozbieżności pomiędzy lokalizacją włączenia w istniejącą sieć wodociągową jak i uzbrojeniem. W folderze ,,przyłączenie do sieci'' z rysunków wynika konieczność zastosowania studni wodomierzowej oraz włączenie w istniejącą sieć znajduje się na wysokości działki 113/5. Profil obejmuje zakres przyłącza o długości 8,6 m pomiędzy odcinkiem W1, a StW. Brak rzutu i profilu trasy od StW do budynku. Z kolei w folderze ,,Zagospodarowanie terenu'' lokalizacja włączenia przyłącza znajduje się na wysokości wejścia do budynku. Brak profilu, rzędnych, armatury na przyłączu wodociągowym.
ODP. Dołączono Rys. 3_Profil_przyłącza_kanalizacji_sanitarnej. Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego znajduje się w dokumentacji przetargowej. Dobór wodomierza znajduje się w projekcie.
W załączniku profil zewnętrznej instalacji wody oraz jej przebieg.
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowania danych dot. kotła gazowego i podgrzewacza cwu. Z otrzymanych informacji od producenta, brak w ofercie urządzeń (kotłów gazowych hybrydowych) o takiej mocy. Prosimy także o określenie pojemności podgrzewacza cwu, gdyż w dokumentacji brak jakichkolwiek informacji.
ODP. 2 kotły mcr3 plus 24/28 BMR de dietrich lub równoważne. montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Zasobnik CWU - 300l
Po zapoznaniu się z danymi projektowymi oraz danymi technicznymi przedstawianymi przez producenta, tj. Pro-Vent (w załączeniu) występują rozbieżności, które należy przedstawić i wyjaśnić z Inwestorem w trybie pilnym.
1. strumienie powietrza oraz przypisane im spręże dyspozycyjne przedstawione w projekcie nie są zgodne z kartą central Mistral P 400/1600/3000 przedstawioną przez Producenta. Karta dla ErP przewiduje wydatek i spręż inny niż projektowany (w załączeniu punkty zaznaczone kolorem żółtym).
2. Dla wydatków przedstawionych w projekcie producent, tj. Pro-Vent zmuszony jest przedstawić indywidualne karty doboru dla konkretnych punktów pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ekoprojekt dla systemów wentylacji niemieszkalnych
3. Dla podanych w projekcie wydatków żadna z central nie osiąga zakładanego sprężu dyspozycyjnego (w załączeniu).
Dodatkowo proszę o informację dotyczącą nagrzewnic do central wentylacyjnych, ponieważ w pkt. 5.6 projektu podany jest parametr wody dla nagrzewnic central, natomiast w opisie układów wentylacyjnych (pkt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) jest mowa o nagrzewnicach elektrycznych.
Czy wiążące są podane w projekcie wydatki i spręże czy wiążące są dobrane typy central. Bo naszym zdaniem błąd występuje w opisie projektu dot. sprężu.
ODP. Wentylację należy wykonać zgodnie z projektem.
ZAPOSPODAROWANIE - TRASA ZEWNĘTRZNA WODY.pdf (673kB)
PROFIL ZEWNĘTRZNY WODY.pdf (135kB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (368kB)
Opublikował: Danilewicz Anita (9 stycznia 2018, 15:19:45)
Ostatnia zmiana: Danilewicz Anita (5 lutego 2018, 13:26:15)