Source: http://docplayer.cz/15002766-Kanalizacni-rad-stokove-site-obce-tuchlovice.html
Timestamp: 2018-09-19 06:16:09+00:00
Document Index: 56521180

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 150', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28']

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE"
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015
2 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Cíle kanalizačního řádu POPIS ÚZEMÍ Charakter lokality Odpadní vody TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Popis a hydrotechnické údaje Hydrologické údaje Grafická příloha ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Současné výkonové parametry ČOV ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Zvlášť nebezpečné látky Nebezpečné látky NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Povinnosti producentů odpadních vod Informace o sledovaných producentech Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Grafická příloha Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 18
3 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ: Kanalizační síť obce Tuchlovice IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.): /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.): /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Tuchlovice zakončené čistírnou odpadních vod. Vlastník kanalizace : Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : U Vodojemu 3085, Kladno Provozovatel kanalizace : Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : U Vodojemu 3085, Kladno Zpracovatel kanalizačního řádu : Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. Ing. Jana Plachá Datum zpracování : červen 2014 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu Magistrát města Kladna. 3
4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely. 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 32, 33 a 34 zákona č. 274/2001 Sb. b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. e) je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 4
5 2.2 Cíle kanalizačního řádu vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Tuchlovice tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 3 POPIS ÚZEMÍ 3.1 Charakter lokality Obec Tuchlovice tvoří tři místní části - Tuchlovice, Srby a Dřevěnkov. Místní část Dřevěnkov se nachází jižně od samotné obce Tuchlovice poblíž bývalého dolu Nosek. Srby se nacházejí asi 2 km východně od Tuchlovic na břehu Turyňského rybníka. Místní části Srby a Dřevěnkov mají každá svou vlastní stokovou sít zakončenou ČOV, odvádění odpadních vod je tedy řešeno samostatnými kanalizační řády. Místní část Tuchlovice se nachází zhruba 8 km západně od Kladna poblíž rychlostní silnice R6 (Praha - Karlovy Vary). Tuchlovicemi protéká Tuchlovický potok, který ústí těsně před Turyňským rybníkem do Loděnice (Kačák). Terén je mírně zvlněný, nadmořská výška cca m.n.m. K žilo v místní části Tuchlovice asi 1875 obyvatel. Obec je bohatě občansky vybavena. Nachází se zde jak mateřská škola se školní jídelnou, tak i základní škola se školní jídelnou, dále pak zdravotní středisko, pošta, obchod s potravinami a spotřebním zbožím, čerpací stanice pohonných hmot, ubytovací zařízení. Zásobování pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Území obce je až na výjimky odkanalizováno, stoková síť je zakončená čistírnou odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Tuchlovického potoka. 3.2 Odpadní vody Ve vesnické aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ), c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( obecní vybavenost ), d) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). 5
6 Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 1900 obyvatel bydlících trvale na území obce Tuchlovice napojených přímo na stokovou síť. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu: - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu). Odpadní vody z občanské vybavenosti obce jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry občanské vybavenosti obce zahrnují zejména: Domov se zvláštním režimem Senior Home s.r.o., Karlovarská 603, Tuchlovice, IČ: Základní škola Tuchlovice, Školní 277, Tuchlovice Mateřská škola Tuchlovice, Školní 578, Tuchlovice Restaurace U Marešů, Karlovarská 101, Tuchlovice Tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu a množství odpadních vod ve stokové síti. 4 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1 Popis a hydrotechnické údaje Stávající kanalizační síť je jednotná i oddílná splašková, proudění gravitační, tlakové i podtlakové Přečerpací stanice odpadních vod (PSOV) Na stokové síti jsou 3 přečerpací stanice odpadních vod. Ty jsou osazeny čerpadly Sigma GFZU LU; Q = 4,4l/s. V chodu jsou v sestavě 1+1. Dále je na síti podtlaková stanice, kde jsou dvě vývěvy Robuschi RA 0100F m 3 /hod a dvě čerpadla K+H typ B50 BVGMC; Q = 30 m 3 /hod. Obojí pracuje v režimu 1+1. Stoková síť je zakončena PSOV v areálu ČOV, kde se OV čerpají na česle a další průtok ČOV je gravitační. Zde jsou tři čerpadla Willo. Spínají v režimu podle hladiny v jímce. M1 Willo FA08.41E Q = 6,5l/s spíná jako první a poté se připínají čerpadla M2 a M3 Willo FA08.34E Q = 7,5l/s Odlehčovací komory Na stokové síti nejsou realizovány žádné odlehčovací komory. 6
7 4.1.3 Další objekty na síti Na stokové síti nejsou v provozu k datu zpracování KŘ další objekty Profilní a materiálový přehled Celková délka kanalizační stoky je 12,226 km. Z toho je 0,208 km stoky provedeno z betonu a 12,018 km z plastu. Profily kanalizačních stok: do 300 mm od 301 do 500 mm od 501 do 800 mm větší než 800 mm: 12,018 km 0 km 0,208 km 0 km Na stokové síti je celkem 609 kanalizačních přípojek. 4.2 Hydrologické údaje Roční úhrn srážek v této oblasti je 551 mm. 4.3 Grafická příloha Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci se zakreslením polohy přečerpacích stanic (PSOV) a odběrných míst (OM) sledovaných producentů odpadních vod. 5 ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 2310 EO. Odpadní vody z obce jsou přiváděny do vstupní čerpací stanice v areálu ČOV. Následuje hrubé předčištění (česle a lapák písku), rozdělovací objekt a dvě paralelní linky biologického čištění. Aktivace je v uspořádání D-N, dosazovací nádrže jsou čtvercové. Přebytečný kal je aerobně stabilizován. Platné vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno: dne 7. listopadu 2011 č.j. OŽP/6554/11-2 Pos vydal Magistrát města Kladna - odbor životního prostředí 5.1 Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění Základní projektové kapacitní parametry: Q d [m 3 /d] 544,3 Q 24 [l/s] 4,5 Q max [l/s] 13,2 Počet připojených EO (dle BSK 5 ) 2310 BSK 5 [kg/d] 138,6 7
8 Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v tabulce č Současné výkonové parametry ČOV V průběhu roku 2013 představovalo průměrné znečištění na přítoku do čistírny 1933 EO dle BSK 5 [60 g/(eo d)], což odpovídá zhruba 85 % návrhové kapacity. Znečištění na odtoku reprezentovalo dle stejného parametru 37 EO. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK 5 dosahovala 98,1 %. Vodoprávní rozhodnutí je plněno. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení pro zaústění vyčištěných odpadních vod je Tuchlovický potok. Kvalita vody je vztažena k Loděnici v profilu Dolní Bezděkov, ř. km 30,8. Název recipientu : Tuchlovický potok Číslo hydrologického profilu : IČ vypouštění odpadních vod : Profil : ř. km 1,5 Q 355 : 2,0 l/s Kvalita vody (průměr z dat PVL) : BSK 5 = 4,6 mg/l CHSK (Cr) = 23,9 mg/l + N-NH 4 = 0,47 mg/l N-NO 3 = 3,1 mg/l P celk = 0,17 mg/l Správce toku : Povodí Vltavy 8
9 7 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb., o vodách, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: 7.1 Zvlášť nebezpečné látky s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 7.2 Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. 10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. 9
10 Dále: 1. látky radioaktivní 2. látky infekční a karcinogenní 3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. biologicky nerozložitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizační kaly 8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV 10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 13. silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 8 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 3 (s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v kapitole 11.2 tohoto kanalizačního řádu pro limity uvedené v tabulce č. 5). Producenti odpadních vod, kteří jsou uvedeni v seznamu sledovaných producentů (kapitola 11.2), jsou povinni sledovat kvalitu a množství vypouštěné odpadní vody v souladu s tímto kanalizačním řádem, a to v četnosti a rozsahu uvedeném v kapitole Producenti, kteří vypouštějí nadlimitní znečištění, musí mít toto vypouštění povoleno dodatkem ke smlouvě uzavřené se SVAS, kde je přesně definován způsob, místo a četnost odběru kontrolních vzorků spolu s individuálně stanovenými limity jednotlivých ukazatelů vypouštěného znečištění. Rozbory odpadních vod musí být zaměřeny na stanovení limitovaných znečišťujících látek uvedených v tabulce č. 3, přičemž jejich výčet je možné rozšířit o další relevantní ukazatele. Výsledky rozborů bude producent archivovat po dobu 3 let zpětně. Provozovatel kanalizace je oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod nad limity dle tabulky č. 3, pokud toto znečištění může ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu vyčištěné vody z ČOV Tuchlovice. 10
11 Tabulka č. 3 ukazatel symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) ve dvouhodinovém (směsném) vzorku Maximální koncentrační limit (mg/l) v bodovém (prostém) vzorku Reakce vody ph Teplota C Biochemická spotřeba BSK kyslíku Chemická spotřeba CHSK Cr kyslíku Dusík amoniakální + N-NH Dusík celkový N celk Fosfor celkový P celk Nerozpuštěné látky NL Rozpuštěné RAS anorganické soli Sírany 2- SO Fluoridy F - 2,0 4,0 Kyanidy celkové CN - celk. 0,2 0,4 Kyanidy toxické CN - tox. 0,1 0,2 Uhlovodíky C 10 - C 40 C10-C Celkové tuky a oleje EL Fenoly jednosytné FN Aniontové tenzidy PAL A Kationtové tenzidy PAL - K 2 4 Neiontové tenzidy PAL - N Adsorbovatelné AOX 0,15 0,30 organicky vázané halogeny Arzen As 0,2 0,4 Kadmium Cd 0,1 0,2 Chrom celkový Cr celk. 0,3 0,6 Chrom šestimocný Cr 6+ 0,1 0,2 Kobalt Co 0,01 0,02 Měď Cu 1,0 2,0 Molybden Mo 0,01 0,02 Rtuť Hg 0,05 0,1 Nikl Ni 0,1 0,2 Olovo Pb 0,1 0,2 Selen Se 0,01 0,02 Zinek Zn 2,0 4,0 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. 2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec dále uvedených koncentračních a bilančních limitů (maxim) v tabulce č. 5. To platí pro určené 11
12 odběratele (producenty OV napojené na stokovou síť) uvedené v této tabulce. Pokud v tabulce č. 5 nejsou limity uvedeny, platí limity uvedené v tabulce č. 3. Tabulka č. 4 vymezuje základní zdroje znečištění a v tabulce č. 6 je kontrolní sestava pro průmysl a městskou vybavenost. Stanovená koncentrační maxima v tabulkách jsou určena z dvouhodinových směsných vzorků, průměry vycházejí z bilance znečištění. 3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 9 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30 a 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Objemový přítok do čistírny odpadních vod je zjišťován měřením na odtoku z ČOV (Parshallův žlab). Obyvatelstvo objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 10 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na: Středočeské vodárny tel.: tel.: , Provoz kanalizace, středisko Kladno tel.: Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb., podává hlášení: 12
13 Hasičský záchranný sbor ČR tel.: 150 Policie ČR tel.: 158 Česká inspekce životního prostředí tel.: , Magistrát města Kladna odbor ŽP tel.: Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka tel.: Povodí Vltavy, s.p. hlášení mimořádných událostí dispečink tel.: Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 11 KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4) a 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod Povinnosti producentů odpadních vod Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuku (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště). Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod kat. č jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděné odpady. Z uvedeného důvodu je osazování domácích kuchyňských drtičů zakázané. Použité inkontinenční pomůcky ze sociálních a zdravotnických zařízení ( pleny, vložky, přebalovací podložky a papírové nočníky, mísy, bažanty byť by prošly rozdrcením a následným smícháním s vodou) jsou odpadem kat. čísla jako odpady ze zdravotnictví, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce nebo jako odpady ze zdravotnictví, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce jako kat. číslo *. S odpady se nakládá v režimu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Nejedná se tedy o odpadní vody a z tohoto důvodu je zakázáno výše uvedené pomůcky odvádět do stokové sítě. 13
14 Pro překročení limitů tohoto kanalizačního řádu je průkazný jak směsný tak prostý vzorek (viz tabulka č. 3). Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí vodoprávního rozhodnutí, smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací nebo tohoto kanalizačního řádu. Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové vody. Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace včetně 3 roky zpět vedené evidence ohledně likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbách za likvidaci odpadu). Likvidace odpadu i jiného může být předmětem kontroly (oleje, chemikálie, pevné předměty). Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, určí vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod nebo technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě. Vývoz odpadních vod a odpadních vod ze žump fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě je zakázáno. Vypouštění těchto odpadních vod na ČOV je možné pouze pro vozy provozovatele. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou odpadními vodami. Všechny instalované stomatologické soupravy musí být vybaveny separátorem amalgámu s účinností vyšší než 95%. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle 9 odst. 3) a 4) vyhlášky č. 428/2001 Sb.: odst. 3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot. odst. 4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu. 14
15 Producenti s individuálně stanovenými limity a vývozci žump a obsahu jímek fekálními vozy hradí provozovateli kanalizace příplatek za likvidaci nadměrného znečištění odpadních vod dle smluvních podmínek. Další povinnosti producenta odpadních vod s nadlimitním znečištěním a podmínky pro jejich vypouštění jsou zakotveny v dodatku ke smlouvě mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace, zejména způsob kategorizace odpadních vod a určení příplatku za likvidaci nadměrného znečištění vypouštěného do kanalizačního systému. Podle 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. má provozovatel právo odebírat kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě. Provozovatel je povinen odběratele vyzvat k odběru vzorků, nabídnout odběrateli část vzorku a sepsat s odběratelem protokol. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k oděru vzorků nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti Informace o sledovaných producentech Význačnější producenti splaškových a průmyslových odpadních vod: Domov se zvláštním režimem Senior Home s.r.o., Karlovarská 603 Tuchlovice Základní škola Tuchlovice, Školní 277, Tuchlovice Mateřská škola Tuchlovice, Školní 578, Tuchlovice Restaurace U Marešů, Karlovarská 101, Tuchlovice 11.3 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Odběratelem (tj. producentem odpadních vod) Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti určené vodoprávním úřadem, pokud mají vystaveno povolení k vypouštění odpadních vod. Rozsah stanovení je dle ukazatelů uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod, pokud je toto vystaveno. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin: A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 2x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace a ČOV. Pro účely pravidelného sledování (skupina A) byl vybrán producent č. 1 (Senior Home) 15
16 Ostatní producenti byli zařazeni do skupiny B, tj. do namátkově sledovaných. Tito odběratelé jsou však povinni na výzvu provozovatele (maximálně 1x za kalendářní rok) dokladovat soulad kvality vypouštěných odpadních vod s KŘ. Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti a rozsahu dle následující tabulky: Producent Číslo OM Četnost odběrů za rok Senior Home 1 2 Základní škola Tuchlovice 2 1* Mateřská škola Tuchlovice 3 1* Restaurace U Marešů 4 1* * Na vyžádání provozovatele Rozsah stanovení ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, celkové tuky a oleje ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, celkové tuky a oleje ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, celkové tuky a oleje ph, BSK 5, CHSK Cr, NL, N c, P c, celkové tuky a oleje Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. může kontrolovat množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.2) sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v předchozím textu. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou dvouhodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů úměrných průtoku Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky: Podmínky: 1) Uvedený dvouhodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 16
17 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. Pokud není stanoveno jinak, provádí se odběr vždy na poslední přístupné kanalizační šachtě před napojením kanalizační přípojky producenta do kanalizační sítě SVAS Grafická příloha Detailní údaje o poloze sledovaných producentů a o poloze míst kontroly odpadních vod (uvádí se pro všechny sledované producenty odpadních vod) jsou uvedeny v grafické příloze č Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 17
18 12 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 13 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 7 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 18
Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 -
Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště