Source: http://docplayer.it/10046190-Sintesi-gennaio-2015-riconoscimenti.html
Timestamp: 2018-05-23 17:02:50+00:00
Document Index: 31314747

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 6', 'art. 8', 'art. 10', 'art. 12', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 6', 'art. 8', 'art. 10', 'art. 12']

Sintesi. (Gennaio 2015) Riconoscimenti - PDF
Download "Sintesi. (Gennaio 2015) Riconoscimenti"
1 Informazioni destinate al personale tecnico e agli utenti di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra Sintesi (Gennaio 2015) Il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra ("il regolamento") stabilisce una serie di requisiti per i tecnici addetti alla manutenzione e gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, quali gli idrofluorocarburi (HFC). I tecnici e gli operatori di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono tenuti a garantire la prevenzione e il contenimento delle emissioni. In particolare, dovranno sapere se e quanto spesso sottoporre l'apparecchiatura a un controllo per rilevare eventuali perdite e tenere registri degli interventi di questo tipo. Per alcune attrezzature possono essere obbligatori sistemi automatici di rilevamento delle perdite. I requisiti specifici dipendono dalle dimensioni del carico di gas fluorurati dell'apparecchiatura, calcolato in CO 2 equivalente, unità di misura che esprime l'impatto potenziale sul riscaldamento globale. In caso di controllo o riparazione del circuito di gas fluorurati di un apparecchiatura, sia le imprese di manutenzione che l'operatore sono tenuti a garantire che il tecnico incaricato del compito sia in possesso del certificato o della formazione pertinenti per il tipo di apparecchiatura in questione. Inoltre gli operatori di tutti i tipi di attrezzature devono predisporre le modalità per un adeguato recupero e/o distruzione dei gas fluorurati prima messa fuori uso dell'attrezzatura. Il regolamento introduce inoltre la cosiddetta "eliminazione graduale degli HFC", un processo che comporterà in futuro una drastica riduzione della fornitura di idrofluorocarburi, in particolare di quelli con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) relativamente elevato. È per tale ragione che gli operatori sono incoraggiati a investire in apparecchiature che utilizzano gas con il minore impatto possibile sul riscaldamento globale, incluse quelle che impiegano gas alternativi, come gli idrocarburi, l'ammoniaca e l'anidride carbonica. Al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, gli operatori dovrebbero inoltre essere a conoscenza dei divieti relativi all'uso di determinati gas fluorurati nelle nuove apparecchiature. Dal 2020, la manutenzione di alcune apparecchiature che utilizzano nuovi gas fluorurati (vergini) che incidono fortemente sul riscaldamento globale non sarà più consentita. Obiettivo di questo documento è fornire indicazioni a utenti e tecnici delle apparecchiature, lasciando impregiudicati gli obblighi contenuti nel regolamento. La presente guida verte su tutte le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che utilizzano gas fluorurati, sia fisse che mobili. Il documento non ha alcun valore giuridico. Riconoscimenti Il presente documento è stato redatto da Barbara Gschrey e Bastian Zeiger della Öko-Recherche GmbH (Germania) per la Commissione europea, DG Azione per il clima.
2 Indice Sintesi...1 Indice Informazioni generali Cosa sono i gas fluorurati? Cos'è il potenziale di riscaldamento globale (GWP)? A chi è destinata la presente guida? Cosa cambia? Quali sono le attrezzature interessate? Tipi di attrezzature Sistemi ermeticamente sigillati Carico delle apparecchiature Obblighi in materia di prevenzione, contenimento e recupero delle emissioni Panoramica degli obblighi generali per operatori e personale tecnico Prevenzione delle emissioni Contenimento mediante i controlli delle perdite Contenimento con i sistemi di rilevamento delle perdite Recupero e rigenerazione dei refrigeranti Tenuta dei registri Etichettatura Obblighi in materia di certificazione del personale tecnico e delle imprese Apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e autocarri e rimorchi frigorifero Impianti mobili di condizionamento d'aria Nuove misure Eliminazione graduale Divieti Gas fluorurati elencati nell'allegato I del regolamento Metodo di calcolo del GWP totale delle miscele Limiti della dimensione del carico di refrigerazione in chilogrammi per refrigeranti e miscele comuni corrispondenti ai limiti di carico in CO 2 equivalente Potenziale di riscaldamento globale dei gas non fluorurati di cui all'allegato IV del regolamento Elenco di atti di esecuzione Per ulteriori informazioni
3 1. Informazioni generali 1.1. Cosa sono i gas fluorurati? I gas fluorurati sono sostanze chimiche artificiali usate in diversi settori e applicazioni. Hanno conosciuto un'ampia diffusione a partire dagli anni '90 come sostituti di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono, utilizzate in quel periodo nella maggior parte delle applicazioni di questo tipo, come ad esempio i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), e gradualmente eliminate a norma del protocollo di Montreal. Sebbene i gas fluorurati non abbiano proprietà di riduzione dello strato di ozono, il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo. L'impatto dei gas fluorurati prodotti da tutte le applicazioni in questo ambito può essere paragonato a quello dell'intero settore dell'aviazione. L'allegato I del regolamento contiene un elenco dei "gas fluorurati a effetto serra". Si tratta di: 1. idrofluorocarburi (HFC); 2. perfluorocarburi (PFC) e 3. altri composti perfluorurati (esafluoruro di zolfo (SF 6 )). Nella sezione 8 del presente documento è riportato un elenco di tali gas e del rispettivo potenziale di riscaldamento globale (GWP), assieme alle applicazioni in cui sono generalmente utilizzati Cos'è il potenziale di riscaldamento globale (GWP)? Il potenziale di riscaldamento globale è utilizzato come parametro per indicare il potenziale di riscaldamento dell'atmosfera di un gas. È calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas fluorurato rispetto a un chilogrammo di CO 2 e, nel caso delle miscele, è calcolato come illustrato nella sezione 9 del presente documento. Il GWP dei gas fluorurati è solitamente espresso in migliaia. Ad esempio, l'r404a (GWP 3 922) è un gas a effetto serra volte più potente del CO 2. Prevenire il rilascio nell'atmosfera di gas fluorurati è quindi un modo estremamente efficace per ridurre le emissioni che incidono sul clima. Tabella 1: Potenziale di riscaldamento globale dei comuni gas a effetto serra rispetto ad alcuni gas fluorurati tipici (in arancione) Gas GWP (Relazione di valutazione AR4, 100 anni) CO 2 1 Metano 25 Ossido di azoto 298 HFC-134a R-404A (miscela di HFC) R-410A (miscela di HFC) HFC PFC SF
4 2. A chi è destinata la presente guida? Questa guida riguarda i requisisti previsti dal regolamento sui gas fluorurati per gli operatori di apparecchiature e il personale tecnico che operano con apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria (RAC - Refrigeration and air conditioning). L'operatore, che è giuridicamente responsabile del rispetto di numerosi obblighi di contenimento, quali i controlli delle perdite e il corretto smantellamento delle apparecchiature è definito come "la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature" 1. In base a questa definizione, il proprietario dell'apparecchiatura non ne è necessariamente l'operatore, a meno che lo Stato membro non attribuisca al proprietario gli obblighi dell'operatore. "L'effettivo controllo sul funzionamento tecnico" di una parte di apparecchiatura o di sistema include, in principio, i seguenti elementi: libero accesso al sistema, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi; controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione o spegnimento); il potere (anche a livello finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nel sistema, e all'esecuzione di controlli e riparazioni. In genere, l'operatore di apparecchiature per uso domestico o di apparecchiature per uso commerciale di piccole dimensioni è un singolo individuo, solitamente il proprietario dell'apparecchiatura, mentre per le applicazioni commerciali e industriali l'operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (in genere un'impresa), responsabile di impartire istruzioni al personale riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura. Talvolta, in particolare in caso di grandi installazioni, si ricorre a imprese di manutenzione per i servizi di manutenzione o assistenza. In questi casi, l'identificazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti. 3. Cosa cambia? La presente sezione elenca per gli operatori che sono già a conoscenza degli obblighi del precedente regolamento (CE) n. 842/2006 sui gas fluorurati i principali cambiamenti apportati dal nuovo regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ("il regolamento") e rilevanti per gli operatori di apparecchiature. Contenimento e recupero: rispetto alle misure del regolamento sui gas fluorurati del 2006, sono stati introdotti requisiti supplementari per la prevenzione delle emissioni, i controlli delle perdite, il trattamento a fine vita e la qualificazione del personale, illustrati in dettaglio qui di seguito. Eliminazione graduale: il regolamento introduce un nuovo meccanismo che ridurrà la fornitura di HFC nel mercato dell'ue. Dal 2017 al 2030 le quantità di HFC (espresse in CO 2 equivalente) immesse sul mercato dovranno essere ridotte del 79%, il che avrà ripercussioni sui produttori di HFC, i fabbricanti di apparecchiature, il personale tecnico che si occupa degli HFC e gli operatori delle apparecchiature. 1 Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 517/
5 Divieti: sono stati introdotti diversi nuovi divieti, riguardanti in particolare le applicazioni di refrigerazione e di condizionamento d'aria. 4. Quali sono le attrezzature interessate? 4.1. Tipi di attrezzature Il regolamento concerne tutti i tipi di attrezzature che contengono gas fluorurati, incluse le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria fisse 2 e mobili Apparecchiature fisse di refrigerazione Le apparecchiature di refrigerazione sono concepite per raffreddare prodotti o locali per lo stoccaggio al di sotto della temperatura ambiente. Si tratta di frigoriferi e congelatori domestici, nonché per uso commerciale 4 e industriale. Le apparecchiature fisse sono pertanto utilizzate in differenti configurazioni e in tutti i tipi di edifici, tra cui abitazioni, uffici, supermercati, negozi al dettaglio, fabbriche, impianti di trasformazione, celle frigorifere, ristoranti, bar, ospedali e scuole. Le dimensioni di queste diverse applicazioni vanno dai frigoriferi domestici a compartimento unico sino alle grandi celle frigorifere Apparecchiature mobili di refrigerazione Per apparecchiature mobili di refrigerazione si intendono i veicoli frigorifero, quali furgoni, autocarri, rimorchi, navi, ecc., alla maggior parte dei quali si applicano soltanto gli obblighi generali in materia di contenimento, come la necessità di evitare le emissioni. Inoltre, è necessario, se tecnicamente fattibile e non proibitivo in termini di costi, recuperare i gas a fine vita delle apparecchiature. Il regolamento prevede tuttavia prescrizioni più rigorose per le unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi 5. Gli autocarri e i rimorchi frigorifero sono destinati al trasporto di merci deperibili a temperature controllate. In base alla definizione del regolamento, un "autocarro frigorifero" è un veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate equipaggiato di cella frigorifero. Per i rimorchi frigorifero non è previsto un limite di peso, ma devono essere progettati per essere trainati da un autocarro o da un veicolo trattore. Gli autocarri e i rimorchi di piccole dimensioni sono utilizzati principalmente per la distribuzione nelle aree urbane e periurbane, mentre quelli più grandi per il trasporto a lungo raggio. Questi ultimi in particolare sono utilizzati come apparecchiature multitemperatura, che permettono di trasportare prodotti a temperature diverse in comparti separati Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore Le apparecchiature di condizionamento d'aria sono utilizzate nei settori edilizio, commerciale, pubblico e industriale. La loro principale funzione è raffreddare e/o controllare sino a un certo livello la temperatura di locali o edifici. La dimensione dell'apparecchiatura va da piccole unità (ad esempio, sistemi mobili di connessione) sino a grandi apparecchiature installate e fisse destinate al 2 Per la definizione, si veda l'articolo 2, paragrafo 23, del regolamento (CE) n. 517/ Per la definizione, si veda l'articolo 2, paragrafo 24, del regolamento (CE) n. 517/ L'articolo 2, paragrafo 32, definisce l'"uso commerciale» come segue: "impiego finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione". 5 Per la definizione, si veda l'articolo 2, paragrafi 26 e 27, del regolamento (CE) n. 517/
6 raffreddamento di interi edifici, quali immobili adibiti a uffici od ospedali. Rientrano in questa categoria di apparecchiature anche i deumidificatori. In base alla configurazione, si possono distinguere i condizionatori d'aria con un'unica unità (tutte le componenti essenziali sono collocate in uno stesso involucro) dai cosiddetti "sistemi split" (le componenti essenziali del processo di raffreddamento/riscaldamento sono collocate in involucri diversi). Gli edifici adibiti a uffici, i negozi al dettaglio o gli ospedali saranno di norma dotati di sistemi diversi, come piccoli sistemi a split e sistemi grandi e centrali, che includono spesso un sistema indiretto con un circuito secondario di acqua di raffreddamento. Le pompe di calore sono impianti che utilizzano un circuito di refrigerazione per ricavare energia da una fonte di calore proveniente da un ambiente o da rifiuti e riscaldare, ad esempio, un edificio. Esistono inoltre anche sistemi reversibili, con una duplice funzione di raffreddamento e di riscaldamento. Le pompe di calore fisse sono utilizzate nelle abitazioni, così come nei settori commerciali e industriali per il riscaldamento e il raffreddamento, per la produzione di acqua di processo, per il recupero del calore e per altre applicazioni Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria Le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria sono utilizzate nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri (tali veicoli sono disciplinati dalla direttiva dell'ue relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore - direttiva MAC 6 ), nei veicoli da strada di più grandi dimensioni, su treni, navi e aeromobili. La loro finalità principale è raffreddare l'abitacolo del veicolo. Nei veicoli più piccoli, l'apparecchiatura è alimentata dal motore del veicolo mediante trasmissione a cinghia, mentre nei veicoli più grandi può essere anche alimentata elettricamente o da un motore a parte Sistemi ermeticamente sigillati Un'"apparecchiatura ermeticamente sigillata" è un sistema assemblato in fabbrica e contenente soltanto connessioni permanenti 7. Ne sono un esempio la maggior parte della apparecchiature "di connessione" ("plug-in"), quali i frigoriferi e i congelatori domestici o apparecchiature commerciali autonome, quali gli espositori refrigerati dei supermercati e i condizionatori d'aria da stanza mobili. Ai sistemi ermeticamente sigillati sono applicati requisiti meno restrittivi, ad esempio per quanto concerne i controlli delle perdite 8, a condizione che sull'etichetta dell'apparecchiatura sia apposta la dicitura "sistema ermeticamente sigillato" Carico delle apparecchiature Il carico delle apparecchiature corrisponde alla quantità di gas fluorurati in esse contenuti. Il primo criterio per determinare il carico è la struttura tecnica (circuito refrigerante) e non l'ubicazione né la funzione. Per "applicazione" si intende un insieme di componenti e tubi che formano una struttura continua per il flusso di gas fluorurati. Quando una molecola di gas fluorurati può passare da una parte all'altra, attraverso la struttura, questo significa che le due parti sono componenti di un'unica applicazione. 6 Direttiva 2006/40/CE. 7 Per la definizione, si veda l'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 517/ Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra non sono soggette a controlli delle perdite (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014). 6
7 Nel caso delle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e delle pompe a calore, se i due circuiti di refrigerazione sono del tutto sconnessi (vale a dire senza una connessione permanente o provvisoria per collegare un circuito refrigerante all'altro), i sistemi saranno considerati come due applicazioni distinte, anche se utilizzate per lo stesso fine (ad esempio, il mantenimento di basse temperature in celle o magazzini frigorifero). È altresì importante ricordare che il nuovo regolamento sui gas fluorurati fa riferimento al carico in termini di CO 2 equivalente e non di chilogrammi di gas fluorurati. Poiché molti requisiti per gli operatori delle apparecchiature dipendono dalle dimensioni del carico di refrigerazione in CO 2 equivalente, è importante che gli operatori conoscano il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati dei loro sistemi e sappiano come calcolarne il carico in CO 2 equivalente. Dal 2017 tali informazioni saranno riportate anche sull'etichetta delle apparecchiature. Determinare il carico dell'apparecchiatura in CO 2 equivalente - Per determinare il carico di gas fluorurati, l'operatore deve controllare l'etichetta e il manuale dell'apparecchiatura o le specifiche tecniche e, in caso di dubbio, rivolgersi al fornitore dell'apparecchiatura, al produttore o all'impresa di manutenzione specializzata. - Una volta noto il carico in chilogrammi, per ottenere il carico in CO 2 equivalente bisogna moltiplicarlo per il GWP del gas fluorurato utilizzato nel sistema. La tabella 2 precisa i carichi in chilogrammi per i limiti di carico in CO 2 equivalente per i gas fluorurati e le miscele più comuni utilizzati come refrigeranti. La sezione 10 contiene un elenco più esaustivo. La necessità di dotarsi di un sistema di rilevamento delle perdite e di effettuare controlli delle perdite dipende dalle dimensioni del carico di refrigerazione, superiori a 5, 50 o 500 tonnellate di CO 2 equivalente. Nella tabella sottostante, detti limiti sono convertiti nel peso in chilogrammi per i refrigeranti e le miscele più comuni. Tabella 2: Conversione in chilogrammi dei limiti di carico in CO 2 equivalente dei refrigeranti e delle miscele più comuni Limiti di carico in tonnellate di CO 2 equivalente Refrigerante GWP Conversione dei limiti di carico in Kg R134a ,5 28,0 35,0 349,7 699,3 R ,4 59,3 74,1 740, ,5 R404A ,3 10,2 12,7 127,5 255,0 R407C ,8 22,5 28,2 281,9 563,7 R410A ,4 19,2 24,0 239,5 479,0 R422D ,8 14,7 18,3 183,2 366,4 R507A ,3 10,0 12,5 125,5 250,9 7
8 5. Obblighi in materia di prevenzione, contenimento e recupero delle emissioni 5.1. Panoramica degli obblighi generali per operatori e personale tecnico Di norma, gli operatori delle apparecchiature e il personale tecnico sono tenuti a evitare le emissioni di gas fluorurati 9, a prendere misure di precauzione per prevenire le perdite 10 e, in caso di rilevamento di una perdita, ad assicurare che l'apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo 11. Diverse disposizioni in materia di formazione e certificazione riguarderanno gli operatori e il personale tecnico per le attrezzature fisse RAC (di refrigerazione e condizionamento d'aria), le pompe di calore, nonché gli autocarri e i rimorchi frigorifero: - il personale tecnico deve essere in possesso dei certificati per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione, la riparazione o la disattivazione delle apparecchiature, nonché per lo svolgimento di controlli delle perdite e per il recupero dei gas a fine vita del prodotto; - gli operatori che affidino a un'altra impresa compiti quali l'installazione, l'assistenza e la manutenzione, la riparazione, la disattivazione delle apparecchiature, nonché lo svolgimento di controlli delle perdite e il recupero dei gas a fine vita del prodotto, sono tenuti ad accertarsi che l'impresa sia certificata; - ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione, i gas fluorurati sono esclusivamente acquistati da imprese certificate. Per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e i veicoli frigorifero diversi da autocarri e rimorchi si applicano le seguenti disposizioni: - il recupero dei gas a fine vita delle unità mobili di condizionamento d'aria delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri è svolto solo da personale in possesso di un attestato di formazione; - il recupero di gas fluorurati delle unità mobili di condizionamento d'aria in altri veicoli, nonché di altri veicoli frigorifero diversi da autocarri e rimorchi, deve essere effettuato da personale qualificato, ma non necessariamente in possesso di specifici attestati o certificati. Il regolamento prevede altresì per gli operatori obblighi più specifici in materia di contenimento, che verranno presentati di seguito 12, quali ad esempio lo svolgimento di regolari controlli delle perdite da parte di personale certificato, l'installazione di sistemi di rilevamento delle perdite, ove opportuno, e un'accurata tenuta dei registri, nonché il recupero di gas a fine vita. Questi obblighi dipendono dal tipo di apparecchiatura, ossia apparecchiatura fissa di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore, sistemi mobili di refrigerazione o sistemi mobili di condizionamento d'aria, e dal carico di gas fluorurati contenuto nell'apparecchiatura. È opportuno osservare che il nuovo regolamento sui gas fluorurati fa riferimento ai carichi in termini di CO 2 equivalente e non di peso del refrigerante come in passato. Si tratta di un incentivo per gli operatori che utilizzano apparecchiature con refrigeranti a basso GWP, che, ad esempio, sono sottoposte a controlli meno frequenti. 9 Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/ Articolo 3, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 517/ Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 517/ Articoli 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 517/
9 Il diagramma relativo al processo decisionale della figura 1 raggruppa in base al carico, apparecchiature fisse in categorie di apparecchiature da A a D. Le apparecchiature mobili di refrigerazione possono essere raggruppate nelle categorie MRX, MRA e MRB, in base al fatto che l'apparecchiatura sia installata o meno su autocarri o rimorchi e alla dimensione del carico (figura 2). Le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria rientrano nelle categorie MAX o MAC, a seconda del fatto che siano disciplinate o meno dalla direttiva 2000/40/CE (direttiva MAC; figura 3). La tabella 3 riassume gli obblighi pertinenti per ciascuna delle nove categorie. Le prescrizioni specifiche stabilite dal regolamento sui gas fluorurati per le diverse categorie di apparecchiature sono descritte in seguito in maggior dettaglio. Per indicare le categorie interessate, sono utilizzati i simboli seguenti. Esempi: - Pertinenti per tutte le categorie di apparecchiature: A B C D MRX MRA MRB MAX MAC - Pertinenti soltanto per le apparecchiature fisse di categoria D ( 500 tonnellate di CO 2 equivalente): A B C D MRX MRA MRB MAX MAC 9
10 Figura 1: Diagramma che illustra il processo decisionale in relazione alle categorie di apparecchiature fisse 10
11 Figura 2: Diagramma che illustra il processo decisionale in relazione alle apparecchiature mobili di refrigerazione Carico contenuto nell apparecchiatura mobile di refrigerazione Apparecchiatura mobile CATEGORIA Installata su autocarro (>3,5t) o rimorchio trainato da autocarro No MRX Yes <5 t. CO 2 eq. Sì MRA No 5 t. CO 2 eq. Sì MRB Figura 3: Diagramma che illustra il processo decisionale in relazione alle apparecchiature mobili di condizionamento d'aria 11
12 Tabella 3: Panoramica delle prescrizioni per categorie di apparecchiature fisse Misura Prevenzione delle perdite e riparazione tempestiva (art. 3) Installazione 13, manutenzione o assistenza delle apparecchiature da parte di personale e imprese certificati (art. 3) Frequenza minima dei controlli delle perdite da parte di personale certificato (art. 4) Installazione del sistema di rilevamento delle perdite, da controllare almeno una volta ogni 12 mesi (art. 3) Tenuta dei registri (art. 6) Recupero dei gas fluorurati da parte di personale certificato, prima della disattivazione definitiva dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la manutenzione e l'assistenza (art. 8 e art. 10) Etichettatura delle apparecchiature (art. 12) Apparecchiatura fissa di refrigerazione e di condizionamento d'aria A B C D 12 mesi (*) 6 mesi (*) 3 mesi (*) (*) Qualora l'apparecchiatura fissa per la refrigerazione o il condizionamento d'aria sia equipaggiata di un sistema di rilevamento delle perdite, la frequenza dei controlli delle perdite raddoppia, passando a 24, 12 e 6 mesi per le classi B, C e D rispettivamente. Tabella 4: Panoramica delle prescrizioni per categorie di apparecchiature mobili Misura Prevenzione delle perdite e riparazione tempestiva (art. 3) Installazione, manutenzione o assistenza delle apparecchiature da parte di personale e imprese certificati (art. 3) Frequenza minima dei controlli delle perdite da parte di personale certificato (art. 4) Installazione del sistema di rilevamento delle perdite, da controllare almeno una volta ogni 12 mesi (art. 3) Tenuta dei registri (art. 6) Recupero dei gas fluorurati prima dello smaltimento definitivo dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la manutenzione e l'assistenza (art. 8 e art. 10)...da parte di personale certificato da parte di personale in possesso di un attestato di formazione da parte di personale adeguatamente qualificato (**) Etichettatura delle apparecchiature (art. 12) Apparecchiatura mobile di refrigerazione Apparecchiatura mobile di condizionamento d'aria MRX MRA MRB MAX MAC (*) (*) 12 mesi (*) Deve essere certificato il personale tecnico, ma non le imprese di manutenzione. (**) Necessario soltanto se fattibile sul piano tecnico e qualora non comporti costi sproporzionati (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014). 13 Se applicabile; non applicabile, per esempio, ai sistemi plug-in. 12
13 Installazione Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere refrigeranti a base di gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato. Tale attività include altresì l'assemblaggio dei condotti del refrigerante di un sistema per completare un circuito di refrigerazione, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio. Manutenzione o assistenza Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite. Si tratta in particolare di attività effettuate per: immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra; rimuovere una o più parti del circuito o dell'apparecchiatura; riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura; riparare le perdite. A B C D MRX MRA MRB MAX MAC 5.2. Prevenzione delle emissioni Tutti gli operatori di applicazioni di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore, tra cui autocarri e rimorchi frigorifero e altri veicoli frigorifero, nonché apparecchiature mobili di condizionamento d'aria, devono, indipendentemente dalla quantità di refrigerante contenuto: prevenire le perdite di gas, adottando tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportino costi sproporzionati; provvedere alla riparazione delle perdite il prima possibile dal momento del rilevamento. L'installazione, l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature devono essere svolte soltanto da personale e imprese in possesso di un certificato o un attestato, come opportuno (si veda la sezione 6). A B C D MRX MRA MRB MAX MAC 5.3. Contenimento mediante i controlli delle perdite Le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e gli autocarri e i rimorchi frigorifero contenenti refrigeranti a base di gas fluorurati, in funzione o momentaneamente fuori servizio, devono essere sottoposti a controlli delle perdite a intervalli periodico (tabella 5) 14. Questa disposizione non si applica laddove il carico sia inferiore a 5 tonnellate di CO 2 equivalente (o a 10 tonnellate di CO 2 equivalente per le apparecchiature ermeticamente sigillate etichettate come 14 Sino al 31 dicembre 2016 sono esentate dai controlli delle perdite le apparecchiature contenenti meno di 3 chili di gas fluorurati (meno di 6 chili, se ermeticamente sigillate). 13
14 tali). Altro aspetto fondamentale per determinare la frequenza dei controlli è l'eventuale presenza di un sistema di rilevamento delle perdite 15. L'operatore dell'apparecchiatura è tenuto a garantire che il controllo sia effettuato soltanto da personale certificato (si veda la sezione 6). Non sono previsti controlli delle perdite periodici per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria che contengono refrigeranti a base di gas fluorurati o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi (ad esempio, contenitori, furgoni ecc.). Tabella 5: panoramica della frequenza minima dei controlli delle perdite Categoria di apparecchiatura Senza un appropriato sistema di rilevamento delle perdite in funzione Con un appropriato sistema di rilevamento delle perdite in funzione Apparecchiatura fissa di refrigerazione e di condizionamento d'aria Apparecchiatura mobile di refrigerazione B C D MRB 12 mesi 6 mesi 3 mesi* 12 mesi 24 mesi 12 mesi 6 mesi 24 mesi (*) Un sistema di rilevamento delle perdite, che avverta l'operatore in caso di perdita, è obbligatorio per le applicazioni con un carico pari o superiore a 500 tonnellate di CO 2 equivalente. Le apparecchiature di nuova installazione sono controllate immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l'assenza di perdite. Qualora sia rilevata una perdita, l'operatore assicura che la riparazione venga eseguita il prima possibile da personale certificato ad effettuare tale specifica attività (si veda la sezione 6). Prima della riparazione, si procede, se necessario, allo svuotamento o al recupero del refrigerante. Inoltre, l'operatore assicura che, dopo la riparazione, venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati (in base al parere del membro del personale certificato). La prova dovrebbe essere seguita dalla rimozione del gas secco utilizzato per la prova di pressione, dalla ricarica del refrigerante e da una nuova prova di tenuta. Prima delle prove di pressione con azoto esente da ossigeno o altro gas adeguato per prove di pressione, i gas fluorurati vengono, se necessario, recuperati da tutto il sistema. La causa della perdita viene, per quanto possibile, individuata, per evitarne il ripetersi. Entro un mese deve essere effettuato un controllo di verifica, a un momento stabilito in base alla situazione e al parere del personale certificato. Questo controllo dovrebbe incentrarsi sulle parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché sulle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione. Poiché il controllo di verifica deve essere eseguito attenendosi alle prescrizioni standard per il controllo delle perdite, l'intervallo di tempo per il successivo controllo periodico delle perdite inizia da quel momento. Le disposizioni per i controlli delle perdite delle apparecchiature fisse sono precisate in un regolamento distinto 16, dove si elencano i requisiti per i controlli sistematici generali, nonché la necessità di introdurre metodi di misurazione indiretta dei controlli delle perdite. 15 Con "sistema di rilevamento delle perdite" si intende un "dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra che avverte l'operatore in caso di perdita" (articolo 2, paragrafo 29, del regolamento n. 517/2014). 14
15 A B C D MRX MRA MRB MAX MAC 5.4. Contenimento con i sistemi di rilevamento delle perdite Con "sistema di rilevamento delle perdite" si intende un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra che avverte l'operatore in caso di perdita 17. Le apparecchiature contenenti gas fluorurati in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente devono essere dotate di un sistema di rilevamento delle perdite di questo tipo. I sistemi di rilevamento delle perdite devono essere controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento 18. I sistemi di rilevamento delle perdite non sono obbligatori per le apparecchiature di refrigerazione installate su impianti mobili, quali gli autocarri e i rimorchi o per i sistemi mobili di condizionamento d'aria. Nel selezionare la tecnologia appropriata e il punto in cui installare il sistema di rilevamento, l'operatore deve tenere conto di tutti i parametri che potrebbero influire sull'efficacia del sistema, al fine di garantire che il sistema installato rilevi le perdite e avverta l'operatore. Tra detti parametri possono rientrare il tipo di apparecchiatura, il punto in cui è installato e l'eventuale presenza di altri agenti contaminanti nel locale. A titolo di orientamento generale è opportuno installare, se del caso, nella sala macchine o, qualora non ve ne sia una, il più vicino possibile al compressore o alle valvole di sicurezza, sistemi di rilevamento delle perdite che verifichino la presenza di gas fluorurati nell'aria e che abbiano una sensibilità tale da permettere un rilevamento efficace delle perdite. Se del caso, possono essere utilizzati anche altri sistemi, tra cui sistemi di rilevamento delle perdite mediante l'analisi elettronica del livello dei liquidi o di altri dati. Si devono prendere in considerazione, in particolare, la norma EN 378, le altre norme cui questa ultima fa riferimento, nonché i regolamenti nazionali. Ogni presunzione di perdita di gas fluorurati indicata dal sistema fisso di rilevamento delle perdite viene verificata con un controllo del sistema (sezione 5.3), al fine di individuare e, se del caso, riparare la perdita. Anche gli operatori di applicazioni che contengono gas fluorurati in quantità inferiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente possono installare un sistema di rilevamento delle perdite. Le apparecchiature dotate di sistemi di rilevamento delle perdite, correttamente in funzione, devono essere sottoposte a controlli delle perdite a una frequenza inferiore (si veda la tabella 5). A B C D MRX MRA MRB MAX MAC 16 Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione. 17 Articolo 2, paragrafo 29, del regolamento (CE) n. 517/ Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 517/
16 5.5. Recupero e rigenerazione dei refrigeranti Gli operatori di tutte le apparecchiature devono definire le modalità per il corretto recupero, ossia, la raccolta e lo stoccaggio dei refrigeranti contenenti gas fluorurati provenienti dai circuiti di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e dalle pompe di calore, al fine di garantire il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati. Tale attività deve essere svolta prima dello smaltimento definitivo dell'apparecchiatura e, se del caso, nel corso delle attività di manutenzione e di assistenza. Per le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e per gli autocarri e i rimorchi frigorifero, è necessario avvalersi di personale certificato. Il recupero di gas fluorurati degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, disciplinato dalla direttiva 2006/40/CE (autovetture, autocarri leggeri, ad esempio la categoria MAC), deve essere effettuato da personale in possesso per lo meno di un valido attestato di formazione. Per il recupero di gas fluorurati degli impianti mobili di condizionamento d'aria esclusivamente negli altri veicoli (MAX), nonché nei veicoli frigorifero diversi da autocarri e rimorchi (MRX) è necessario l'intervento di personale adeguatamente qualificato, ma non in possesso di specifici attestati o certificati. Il recupero è previsto per tutte le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria solo se tecnicamente praticabile o non eccessivamente costoso. A B C D MRX MRA MRB MAX MAC 5.6. Tenuta dei registri Gli operatori di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO 2 equivalente devono conservare registri delle apparecchiature e, su richiesta, metterli a disposizione dell'autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come "apparecchiature ermeticamente sigillate", i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO 2 equivalente. L'operatore è tenuto a conservare i registri per cinque anni, mentre il contraente deve conservarne per cinque anni una copia. I registri delle apparecchiature devono contenere le seguenti informazioni: nome, indirizzo postale, numero telefonico dell'operatore; informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installato (se non indicato nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta, dovrà essere definito da personale certificato); le quantità di gas fluorurati aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite; le quantità di gas fluorurati installati che sono state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se del caso, il numero di certificato; le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; le date e i risultati dei controlli delle perdite, nonché la causa delle eventuali perdite rilevate; qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra; identità dell'impresa/del personale che ha svolto le attività; date e risultati dei controlli del sistema di rilevazione delle perdite (se installato); altre informazioni pertinenti. 16
17 Non è necessario tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi. Ulteriori orientamenti sui registri relativi alle apparecchiature sono precisati in un regolamento distinto 19. A B C D MRX MRA MRB MAX MAC 5.7. Etichettatura Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, incluse le apparecchiature di condizionamento mobili, devono essere correttamente etichettate. L'etichetta deve indicare che l'apparecchiatura contiene gas fluorurati, fornire informazioni sul gas fluorurato contenuto e precisare il carico di refrigerazione. Deve inoltre essere chiaramente leggibile, nonché facilmente accessibile, ad esempio applicata vicino ai punti di accesso per la manutenzione. L'etichetta deve inoltre indicare se l'apparecchiatura è ermeticamente sigillata. Dal 1 gennaio 2017 sull'etichetta dovrà essere riportato il CO 2 equivalente del carico, nonché il potenziale di riscaldamento globale del gas fluorurato contenuto. Le etichette devono essere poste sulle apparecchiature alla prima immissione in commercio, ossia alla prima vendita da parte del fabbricante dell'ue dell'apparecchiatura a un distributore o a un'altra impresa, o qualora un importatore immetta l'apparecchiatura sul mercato libero. 19 Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione. 17
18 6. Obblighi in materia di certificazione del personale tecnico e delle imprese Il regolamento vieta il rilascio intenzionale nell'atmosfera di gas fluorurati 20 e, di conseguenza, il personale tecnico è tenuto a garantire che ciò non si verifichi. È inoltre tenuto ad adottare misure precauzionali per ridurre al minimo le perdite di gas fluorurati 21. È necessaria una certificazione per le diverse attività descritte in seguito. Oltre alle competenze e conoscenze richieste dalla precedente normativa, il nuovo regolamento sui gas fluorurati prevede che i programmi di certificazione e i corsi di formazione forniscano anche informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati o di ridurne l'uso e di manipolarli con sicurezza Apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e autocarri e rimorchi frigorifero Per quanto concerne le apparecchiature fisse per la refrigerazione e il condizionamento d'aria, nonché quelle installate su autocarri e rimorchi frigorifero (ossia, le categorie A, B, C, D, MRA e MRB), le attività indicate nella tabella 6 possono essere intraprese solo da personale e imprese in possesso di un certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato da uno Stato membro. Per gli altri veicoli frigorifero (MRX) non sono previsti requisiti in materia di certificazione. Soltanto il personale certificato che lavora per un'impresa certificata può svolgere attività di installazione, manutenzione o assistenza su questi tipi di apparecchiature. Nello specifico, il personale deve essere in possesso di un certificato per il controllo delle perdite e il recupero di gas fluorurati, mentre non è espressamente richiesta una certificazione dell'impresa. I certificati emessi a norma del precedente regolamento sui gas fluorurati (2006) restano validi. Gli Stati membri possono fissare requisiti specifici di cui si dovrà tenere conto. L'operatore deve garantire che il personale interessato sia in possesso di un certificato valido per l'attività prevista. Tabella 6: Attività relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle apparecchiature mobili di refrigerazione negli autocarri e nei rimorchi frigorifero che devono essere svolte da personale e imprese di manutenzione certificati Installazione Manutenzione o assistenza Attività Personale certificato (*) Impresa certificata Controlli delle perdite per le categorie B, C, D e MRB Recupero di gas fluorurati (*) All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione sono elencate alcune deroghe. 20 Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/ Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 517/
19 I certificati devono contenere le seguenti informazioni: nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero del certificato, data di scadenza (se prevista); categoria del certificato (solo per il personale); attività che possono essere effettuate dal titolare del certificato; data di rilascio e firma della persona che rilascia il certificato. Gli Stati membri possono decidere del contenuto della certificazione, della categoria del personale e della data di scadenza. È pertanto importante che l'operatore sia a conoscenza delle condizioni specifiche previste nello Stato membro (maggiori informazioni presso i punti di contatto nazionali). La tabella 7 presenta una panoramica delle categorie di certificazioni del personale e delle attività corrispondenti che possono essere svolte in base ai requisiti dell'ue. Tabella 7: Categorie di certificazione del personale per tutte le categorie di apparecchiature Categoria I Categorie di apparecchiature A e MRA Categorie di apparecchiature B, C, D e MRB R I M P1 P2 R I M Categoria II Categoria III Categoria IV Nota: P1= controllo delle perdite, inclusi gli interventi sui circuiti di refrigerazione; P2= controllo delle perdite senza intervento sul circuito di refrigerazione; R= recupero; I= installazione; M= manutenzione o assistenza. I certificati delle imprese concernono le attività (non le categorie) di installazione o di manutenzione/assistenza o entrambe. I certificati (eccetto quelli provvisori) sono validi in tutti gli Stati membri, che possono tuttavia richiederne una traduzione. I requisiti in materia di certificazione di personale e imprese sono specificati in un regolamento distinto Impianti mobili di condizionamento d'aria Il recupero di gas fluorurati dai veicoli a motore disciplinati dalla direttiva MAC dell'ue 23 (automobili e autocarri leggeri, ossia, la categoria MAC) deve essere svolto da personale in possesso di un valido attestato di formazione. Il personale deve essere formato per lo meno sui seguenti aspetti: il funzionamento dell'impianto mobile di condizionamento d'aria; l'impatto ambientale del refrigerante a base di gas fluorurati; 22 Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione. 23 Direttiva 2006/40/CE. 19
20 regolamenti in materia di ambiente e recupero del refrigerante. Il recupero di gas fluorurati dai veicoli a motore non inclusi dalla direttiva MAC dell'ue (ossia, la categoria MAX) prevede il ricorso a personale adeguatamente qualificato, ma non necessariamente in possesso di specifici attestati o certificazioni. 7. Nuove misure 7.1. Eliminazione graduale 24 Nella fase di eliminazione graduale, le quantità di HFC (espresse in CO 2 equivalente) immesse sul mercato dell'ue saranno ridotte progressivamente del 79% nel periodo dal 2015 al Questo meccanismo non vieta la vendita di determinati HFC. Ciononostante, poiché sarà disponibile meno CO 2 equivalente in totale, si prevede un aumento dei prezzi con il passare del tempo, in particolare per gli HFC con un elevato GWP (che utilizzano grandi quantità di CO 2 equivalente). L'aumento dei prezzi comincerà ad assumere un ruolo rilevante per gli operatori quando si pianificheranno le future attività di manutenzione e di assistenza delle apparecchiature e dei sistemi che contengono HFC. Gli operatori delle apparecchiature possono continuare a utilizzare i sistemi di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore attualmente in uso, con i gas refrigeranti esistenti, fatta eccezione per il divieto di assistenza (si veda in appresso). Ad ogni modo, l'aumento dei prezzi potrà essere significativo negli anni in cui la fornitura di gas fluorurati si ridurrà ulteriormente (si vedano la figura 3 e la tabella 9). È importante osservare che la pendenza iniziale è piuttosto ripida (ossia, la riduzione della fornitura avverrà rapidamente). Figura 4: Processo di eliminazione graduale dei gas fluorurati a norma del nuovo regolamento 100% % di vendite UE di riferimento 80% 60% 40% 20% 0% Articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 517/
21 Tabella 8: fasi dell'eliminazione graduale sino al Valore di riferimento (100%) 100% 93% 63% 45% 31% 24% 21% È quindi importante che gli operatori che intendono acquistare nuove apparecchiature tengano conto di questi aspetti. Al momento si consiglia di non investire in apparecchiature con HFC a elevato GWP, in particolare quelle cui è applicato il divieto di assistenza (si veda in seguito). Gli operatori dovrebbero richiedere una valida consulenza sulle apparecchiature che usano refrigeranti con un basso potenziale di riscaldamento globale o sulle altre tecnologie disponibili a questo specifico fine Divieti I divieti che interessano gli operatori includono: divieti di prodotti e apparecchiature; divieti di assistenza e manutenzione Divieti su alcuni gas fluorurati nelle nuove apparecchiature L'immissione in commercio di determinati nuovi prodotti e apparecchiature è vietata a decorrere da date stabilite 25. La tabella 9 presenta i nuovi divieti, che integrano quelli previsti dal regolamento del Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/
22 Tabella 9: Nuovi divieti riguardanti le apparecchiature, in aggiunta a quelli previsti dal regolamento n. 842/2006 Descrizione del divieto Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 Frigoriferi e congelatori [ ] per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) Contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a Contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a 50 C Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kw che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a Apparecchiature mobili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 Sistemi di condizionamento d'aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750 Data del divieto 1 gennaio gennaio gennaio gennaio gennaio gennaio gennaio 2025 Sarebbe un errore presumere che tali divieti costituiscano un incentivo ad utilizzare i refrigeranti interessati sino a quando saranno proibiti. Il processo di eliminazione graduale avrà forti ripercussioni sulla fornitura di tali gas e inciderà sull'evoluzione dei prezzi prima del termine previsto per il divieto (si veda sopra). Un uso continuativo potrebbe pertanto non essere praticabile dal punto di vista economico. Al contrario, si consiglia di considerare i divieti come un'indicazione riguardo ai refrigeranti che saranno presto completamente sostituibili con alternative a basso impatto climatico sin da prima della data effettiva del divieto. Per gli impianti mobili di condizionamento d'aria nelle autovetture, la direttiva MAC prevede già, per il periodo , l'introduzione nei nuovi modelli di auto di un refrigerante con GWP inferiore a 150. Dal 2017 tale disposizione sarà applicabile a tutte le nuove autovetture e ai nuovi autocarri leggeri. Il regolamento sui gas fluorurati non introduce ulteriori divieti per gli impianti mobili di condizionamento d'aria Divieti riguardanti l'assistenza e la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione contenenti determinati gas fluorurati Alcuni divieti si applicano all'assistenza e alla manutenzione di apparecchiature. Dal 2020 è vietato l'uso di HFC vergini con potenziale di riscaldamento globale superiore a per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con un carico di 22