Source: http://docplayer.fi/29324948-Ymparistoministerion-asetus-rakennusten-paloturvallisuudesta.html
Timestamp: 2019-01-19 22:07:26+00:00
Document Index: 17897697

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

1 E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat määräykset ja ohjeet rakennusten paloturvallisuudesta. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011 ja sillä kumotaan ympäristöministeriön 12 päivänä maaliskuuta 2002 antama päätös rakennusten paloturvallisuudesta ja sen muutokset ja Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia määräyksiä ja ohjeita. Aikaisempien säännösten paloluokituksia sekä kohtia 5.2.3, 8.2.2, ja saa kuitenkin soveltaa rakentamiseen, johon on haettu lupaa ennen 15 päivää huhtikuuta Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Yli-insinööri Jorma Jantunen 1
2 E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten paloturvallisuus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2011 Sisällys MERKKIEN SELITYS MÄÄRITTELYT Sanastoa Paloluokitus Rakennusten käyttötavat 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala 1.2 Olennainen vaatimus 1.3 Vaatimuksen täyttymisen osoittaminen 1.4 Vastavuoroisuuden tunnustaminen 2 PALOKUORMA 2.1 Palokuorman määritys 2.2 Palokuormaryhmät 3 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA 3.1 Paloluokat 3.2 Rakennuksen koon ja henkilömäärän rajoitukset 4 SYTTYMISEN ESTÄMINEN 4.1 Yleiset vaatimukset 5 PALON RAJOITTAMINEN PALO-OSASTOON 5.1 Yleiset vaatimukset 5.2 Osaston pinta-ala 6 RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SÄILYTTÄMINEN 6.1 Yleiset vaatimukset 6.2 Luokitukseen perustuva mitoitus 6.3 Palonkehitykseen perustuva mitoitus 7 PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN OSASTOSTA 7.1 Yleiset vaatimukset 7.2 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset 7.3 Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut 7.4 Läpiviennit 7.5 Ilmanvaihtolaitteet 7.6 Ullakot, ontelot, ulkoseinät ja parvekkeet 8 PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN 8.1 Yleiset vaatimukset 8.2 Sisäpuoliset pinnat 8.3 Ulkoseinät 8.4 Katteet 9 PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN NAAPURIRAKENNUKSIIN 9.1 Yleiset vaatimukset 9.2 Palomuuri 10 POISTUMINEN PALON SATTUESSA 10.1 Yleiset vaatimukset 10.2 Etäisyys uloskäytävään 10.3 Uloskäytävien lukumäärä 10.4 Uloskäytävän mitat 10.5 Uloskäytävän osastointi ja rakenteet 10.6 Ovien aukeaminen sekä poistumisreittien valaistus ja merkintä 10.7 Poistumisaikalaskelma 11 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELY 11.1 Yleiset vaatimukset 11.2 Pääsy sammutuskohteeseen 11.3 Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin 11.4 Savunpoisto 11.5 Sammutuslaitteet 11.6 Rajoitusmerkinnät 11.7 Turvallisuusselvitys LIITE OPASTAVIA TIETOJA MERKKIEN SELITYS Määräykset, jotka on tulostettu leveälle palstalle tällä isolla kirjasinkoolla, ovat velvoittavia. et, jotka ovat kapealla palstalla pienellä kirjasinkoolla, sisältävät hyväksyttäviä ratkaisuja. Selostukset, jotka ovat kapealla palstalla kursivoituna, antavat lisätietoja sekä sisältävät viittauksia säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin. 2
3 MÄÄRITTELYT Sanastoa Alkusammutuskalusto Palonalkujen sammutusvälineistö, joka on kenen tahansa käytettävissä. Esimerkiksi pikapaloposti, käsisammutin ja sammutuspeite. Automaattinen paloilmoitin Laitteisto, joka automaattisesti ja välittömästi ilmoittaa alkavasta palosta. Paloilmoitin antaa myös ilmoituksen sen toimintavarmuutta vaarantavista vioista. Automaattinen sammutuslaitteisto Tulipalon sammuttamiseen tarkoitettu automaattisesti toimiva laitteisto. Automaattinen savunpoistolaitteisto Palossa syntyvän savun ja lämmön poistamiseen tarkoitettu automaattisesti toimiva laitteisto. Huoneistoala - lyhenne h-m 2 Kerrosala - lyhenne k-m 2 Kuivanousujohto Rakennukseen kiinteästi asennettu sammutteen siirtämiseen tarkoitettu johto. Kulkureitti Lattiapinnan kustakin kohdasta uloskäytävään johtava kulkukelpoinen tie. Lieskahdus Äkillinen olosuhdemuutos, jossa suljetussa tilassa olevien palavien tarvikkeiden pinnat kokonaisuudessaan syttyvät. Osastoitu uloskäytävä Osastoitu tila, jonka kautta rakennuksesta voidaan poistua turvallisesti. Osastoiva ovi Asetetun paloluokan vaatimukset täyttävä ovi. Osastoiva rakennusosa Asetetun paloluokan vaatimukset täyttävä, palo-osastoja erottava rakennusosa. Palokuorma Vapautuva kokonaislämpömäärä, kun tilassa oleva aine täydellisesti palaa. Siihen luetaan kantavat, runkoa jäykistävät, osastoivat ja muut rakennusosat sekä irtaimisto. Palokuorman tiheys ilmaistaan määräyksissä megajouleina huoneistoalan neliömetriä kohden (MJ/m 2 ). Palolta ja savulta suojattu uloskäytävä Osastoitu uloskäytävä, johon on yhteys ainoastaan kerrostasolla olevan osastoidun tilan ja tästä edelleen parvekkeen tai muun ulkoilmaan avoimen tilan kautta siten, että palon ja savukaasujen pääsy uloskäytävään estyy. Palolta suojattu uloskäytävä Osastoitu uloskäytävä, johon on yhteys ainoastaan kerrostasolla olevan osastoidun tilan kautta. Palomuuri Seinä, joka määrätyn ajan estää palon leviämisen sen toiselle puolelle ja kestää siihen liittyvän rakennuksen tai sen osan sortumisen ja sortumisesta aiheutuvat iskut. Palonkestävyysaika Minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan on todettu täyttävän sille asetetut vaatimukset. Palosulku Osastoitu tila kahden palo-osaston välillä. Palosulku on varustettu kahdella ovella, jotka erikseen avautuvat kumpaankin rajoittuvaan palo-osastoon niin, ettei ovia ole tarpeen avata samaan aikaan. Palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla. Palovaroitin Laite, joka havaitsee alkavan palon ja hälyttää paikallaolijat. Pelastustie Ajotie tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Pinta Seinän, sisäkaton ja lattian pintaosa, jonka ominaisuuksilla on merkitystä palon syttymiselle ja leviämiselle. Poistumisalue Poistumisen järjestämisen kannalta yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen rakennuksen osa. Poistumisalue on usein samalla myös palo-osasto. Poistumisopasteet Poistumisopasteella tarkoitetaan erityistä kilpeä, jota käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen. Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja. Poistumisreittivalaistus Valaistus, joka tavallisen valaistuksen pettäessä on tarkoitettu takaamaan henkilöturvallisuuden vaatima valaistus. 3
4 Sammutusreitti Sammutushenkilöstölle tarkoitettu ulkoa kellarikerroksiin johtava kerrosten uloskäytävistä erillinen kulkureitti. Savunpoisto Palossa syntyvän savun ja lämmön poistaminen rakennuksesta painovoimaisesti taikka koneellisesti. Sisäinen käytävä Poistumisalueeseen kuuluva ja sen tiloista uloskäytävään johtava käytävä. Suojaverhous Pinnan muodostava verhous, joka määrätyn ajan suojaa sen takana olevan rakenteen syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. Tulisija Rakennukseen kuuluva rakennusosa tai laite, jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia aineita. Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista päästä kulkemaan. Käyttöullakko on asuinrakennuksen irtaimiston säilytystä taikka pyykinkuivatusta varten tarkoitettu ullakko sekä maatalousrakennuksen tarpeiston tai rehujen säilyttämiseen tarkoitettu tila. Ullakkona ei pidetä yläpohjan onteloa, jossa tilan mataluuden, muodon tai muun syyn vuoksi ei pääse kulkemaan. Uloskäytävä Poistumisalueelta suoraan ulos johtava ovi taikka rakennuksessa tai sen ulkopuolella oleva tila, jonka kautta turvallinen poistuminen on palon sattuessa mahdollista maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle. Varatie Uloskäytävää vaikeakulkuisempi reitti, jota pitkin on mahdollisuus päästä turvaan palolta. 4
5 Paloluokitus Rakennukset Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan: P1, P2 ja P3. Rakennusosat ja rakennustarvikkeet Luokituksessa käytetään EN-standardeja. Standardit on kuvattu opastavissa tiedoissa. Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä: R kantavuus, E tiiviys, EI tiiviys ja eristävyys, EI 1 tai EI 2 tiiviys ja eristävyys: - ovet ja - ikkunat, jotka voidaan avata vain työkalulla, avaimella tai vastaavalla. Avattavuus kiintopainikkeella sallitaan, mikäli ikkuna toimii varatienä. Molemmat luokat täyttävät ovelle tai ikkunalle määräyksissä asetetun EIvaatimuksen. Selostus Hissin oveen kohdistuvat vaatimukset voi kuvata seuraavilla merkinnöillä: E tiiviys, EI tiiveys ja eristävyys. Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka. Selostus Seinän paloluokka voi olla esimerkiksi REI 60 ja siinä olevan oven luokka EI 30 tai E 30. Rakennusosa, joka täyttää vain tiiviysvaatimuksen E, voi aiheuttaa lämpösäteilyn takia vaaraa. Tämä on otettava huomioon määrittämällä suojaetäisyys uloskäytävän kulkureittiin sekä syttyviin materiaaleihin. Merkintää voidaan täydentää tunnuksella: M iskunkestävyys palotilanteessa. Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään luokkia: K 2 30, K Näissä määräyksissä suojaverhousluokkaa käytetään yleensä yhdessä rakennustarvikeluokkamerkinnän kanssa. Rakennusosat ja suojaverhoukset on tehtävä sellaisista rakennustarvikkeista, että ne täyttävät kussakin käyttötavassa tarvikkeille asetetut luokkavaatimukset. Rakennustarvikkeet Rakennustarvikkeet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen ja sen leviämiseen sekä savun tuottoon ja palavaan pisarointiin. Opastavissa tiedoissa on taulukko, jossa olevien rakennustarvikkeiden voidaan yleensä katsoa kuuluvan luokkiin A1 ja A1 FL ilman testausta ja erillistä luokitusta. Taulukko perustuu EU:n komission päätöksiin 96/603/EY, 2000/605/EY ja 2003/424/EY. Rakennustarvikkeiden luokat lukuun ottamatta lattiapäällysteitä kuvataan merkinnöillä: A1, A2, B, C, D, E, F. Putkimaisten lämmöneristeiden luokat kuvataan merkinnöillä: A1 L, A2 L, B L, C L, D L, E L, F L. Savun tuotto ja palava pisarointi ilmaistaan lisämääreillä s ja d. Savun tuoton luokitus on s1, s2, s3 ja palavan pisaroinnin d0, d1, d2. Selostus A1 Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon. A2 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. B Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. C Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti. D Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä. E Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä. F Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty. s1 s2 s3 Savuntuotto on erittäin vähäistä. Savuntuotto on vähäistä. Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia. Rakennusosan vaatimustenmukaisuus osoitetaan kokeellisesti tai laskennallisin menetelmin. Suojaverhousten luokat kuvataan merkinnöillä: K 1 10, K 2 10, K 2 30, K d0 d1 d2 Palavia pisaroita tai osia ei esiinny. Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti. Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia. 5
6 Luokat A1 ja F esiintyvät aina ilman lisämääreitä. E ilman lisämäärettä tarkoittaa, että tarvikkeesta ei irtoa palavia pisaroita. Kaikki muut luokat sisältävät myös lisämääreet, esim. A2-s1, d0, B-s1, d0, D-s2, d2, E-d2. Lattianpäällysteiden luokat kuvataan merkinnöillä: A1 FL, A2 FL, B FL, C FL, D FL, E FL, F FL. Savuntuotto ilmaistaan lisämääreellä s1 tai s2. Selostus A1 FL Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon. A2 FL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. B FL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. C FL Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti. D FL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä. E FL Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä. F FL Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty. Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään luokkia A1; A2-s1, d0; B-s1, d0; B-s2, d0; C-s2, d1; D-s2, d2; A2 L -s1, d0; B L -s1, d0; C L -s2, d1; D L -s2, d2; A2 FL -s1 ja D FL -s1. Katteet jaetaan luokkiin sen mukaan, missä määrin niitä voidaan pitää ulkoisen syttymisvaaran suhteen vaikeasti syttyvinä ja hitaasti paloa levittävinä sekä miten ne suojaavat alustaansa syttymiseltä. Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään luokkaa B ROOF (t2). Opastavissa tiedoissa on taulukko, jossa olevien katteiden voidaan yleensä katsoa kuuluvan luokkaan B ROOF ilman testausta ja erillistä luokitusta. Taulukko perustuu komission päätökseen 2000/553/EY. s1 s2 Savuntuotto on rajoitettu. Savuntuotto ei täytä s1 vaatimuksia. 6
7 Rakennusten käyttötavat Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään niiden pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn lähtökohtana on käyttöaika - päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö - sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät pelastautumaan itse tai toisten avustamina palotilanteessa. Esimerkit luettelevat yleisimpiä käyttötapoja; yksittäisessä kohteessa on rakennuksen tai osaston käyttötaparyhmä harkittava toiminnan luonteen mukaan edellä olevin perustein. Asunnot Esimerkiksi - asuinhuoneistot - vapaa-ajan asunnot Majoitustilat Tilat, jotka yleensä ovat ympärivuorokautisessa käytössä ja joissa ei ole hoidettavia tai eristettyjä henkilöitä. Esimerkiksi - hotellit - lomakodit - asuntolat Hoitolaitokset Tilat, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä ja joissa on hoidettavia tai eristettyjä henkilöitä. Esimerkiksi - sairaalat - vanhainkodit - suljetut rangaistuslaitokset Kokoontumis- ja liiketilat Tilat, jotka yleensä ovat päivä- tai iltakäytössä ja joissa on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita. Esimerkiksi - ravintolat - myymälät - koulut - päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilat - urheiluhallit - näyttelyhallit - teatterit - kirkot - kirjastot - päivähoitolaitokset Työpaikkatilat Tilat, jotka yleensä ovat päiväkäytössä ja joissa on pääosin tilat tuntevaa henkilökuntaa. Esimerkiksi - toimistot - virastot - hallintotilat Tuotanto- ja varastotilat Tilat, joissa yleensä on vakinaista, paikallisiin olosuhteisiin perehtynyttä henkilökuntaa. Esimerkiksi - tavanomaiset teollisuustilat - maatalouden tuotantotilat - suurehkot varastot Tuotanto- ja varastotiloissa toiminnat jaetaan kahteen palovaarallisuusluokkaan (1, vaarattomampi ja 2, vaarallisempi). Tuotanto- ja varastotiloista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E2. Tuotanto- ja varastotiloihin voi liittyä palovaarallisia tiloja tai räjähdysvaarallisia tiloja, joissa huomattavassa määrin tai vaarallisella tavalla valmistetaan, käsitellään tai säilytetään palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai tarvikkeita. Palo- tai räjähdysvaarallisia tiloja saattaa olla myös muihin käyttötaparyhmiin kuuluvissa rakennuksissa. Autosuojat Autosuojista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E4. 7
8 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Nämä määräykset ja ohjeet koskevat uuden rakennuksen paloturvallisuutta. 1.2 Olennainen vaatimus Selostus Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 13 :ssä säädetyllä tavalla. Määräysten ja ohjeiden soveltamisesta on ympäristöministeriö julkaissut oppaan "Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa" Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty. Paloturvallisuuden kannalta tämä erityisesti tarkoittaa, että - rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan; - palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; - palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; - rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; - pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. 1.3 Vaatimuksen täyttymisen osoittaminen Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen näiden määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän myös, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. Suunnittelussa käytetään menetelmiä, joiden kelpoisuus on osoitettu. Eurooppalaisten (EN) ja kansainvälisten (ISO) standardien mukaisten koe- ja laskentamenetelmien voidaan olettaa täyttävän kelpoisuusvaatimukset, mikäli sovellus on ko. menetelmän pätevyysalueella. Suunnittelun perusteet, käytetyt mallit ja saadut tulokset on esitettävä rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Asiakirjoista on tällöin ilmettävä ainakin seuraavat seikat: - rakennuksen ja siinä olevien paloturvallisuuslaitteiden kuvaus, - rakennuksen käytöstä koko sen elinkaaren aikana tehdyt oletukset, 8
9 - palokunnan toimintamahdollisuuksista tehdyt oletukset, - perusteet tarkastelun kohteiksi valituille palotilanteille, - vikaantumistarkastelu tarvittavassa laajuudessa perusteluineen, - rakennuksen käytön aikana edellytettävät huolto- ja kunnossapitotoimet, - käytettyjen menetelmien kuvaus, joka sisältää laskenta- ja koemenetelmien soveltuvuuden rajoituksineen sekä lähtötiedot ja tehdyt oletukset perusteluineen, - saadut tulokset herkkyysanalyyseineen (sen selvittämiseksi, aiheuttaako pieni muutos tehdyissä oletuksissa merkittävän muutoksen paloturvallisuudessa), - hyväksymiskriteerit ja saatujen tulosten vertailu niihin sekä - sovellusalueiden yksilöinti ja rajaus, mikäli suunnittelussa on käytetty molempia kohdissa ja mainittuja vaatimusten täyttymisen osoittamistapoja. 1.4 Vastavuoroisuuden tunnustaminen Milloin näissä määräyksissä ja ohjeissa on annettu tietoa käytettävissä olevista SFS-standardeista, niiden ohella ja sijasta voidaan käyttää myös muualla Euroopan talousalueella tai Turkissa voimassa olevaa tasoltaan vastaavaa standardia. 2 PALOKUORMA 2.1 Palokuorman määritys Palokuorma määritetään ensi sijassa palo-osaston käyttötavan perusteella. Palokuorma voidaan myös määrittää luotettavan arvion perusteella tai laskelmalla. Palonkehitystä laskettaessa otetaan huomioon myös palokuorman sijainti, palamisnopeus ja palamisominaisuudet. 2.2 Palokuormaryhmät Palokuorman määrityksen lähtökohtana on tilojen pääkäyttötapa. Rakennuksessa on usein tästä palokuormaltaan poikkeavia palo-osastoja. Tällöin saattaa olla tarpeen määrittää kunkin osaston palokuorma erikseen ja mitoittaa kyseiseen palo-osastoon liittyvät rakenteet tämän mukaan Eri käyttötavat sijoitetaan palokuormaryhmiin palokuorman tiheyden mukaan. Palokuormaryhmät ovat seuraavat: 9
10 Periaatteet eri käyttötapojen sijoittamisesta palokuormaryhmiin: yli 1200 MJ/m 2 ; - Varastot, jotka ovat erillisiä palo-osastoja. Tuotanto- ja varastotilojen palokuorma määritellään tai arvioidaan kohdekohtaisesti. vähintään 600 MJ/m 2 ja enintään 1200 MJ/m 2 ; - Osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten myymälät, näyttelyhallit ja kirjastot; - asuinrakennusten kellariosastot, jotka sisältävät irtaimistovarastoja; - moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotilat. alle 600 MJ/m 2 ; - Asunnot, majoitustilat ja hoitolaitokset; - osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten ravintolat, enintään 300 h-m 2 :n myymälät, toimistot, koulut, urheiluhallit, teatterit, kirkot ja päivähoitolaitokset; - autosuojat. Yleensä tähän ryhmään saa sijoittaa myös muihin palokuormaryhmiin kuuluvia tiloja, mikäli nämä tilat varustetaan tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Tämä ei koske 3 8-kerroksisia P2-luokan rakennuksia Kantavien ja osastoivien rakennusosien palokestävyysvaatimukset perustuvat edellä esitettyyn palokuormaryhmitykseen. 3 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA 3.1 Paloluokat Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3. Selostus Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti edellisen luokan tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille. Lisäksi rakennuksen kokoa ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen. Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen. 10
11 Luokkajaosta voidaan poiketa erityisestä syystä Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviäminen on estetty palomuurilla. Palomuurin erottamien rakennuksen osien uloskäytävät rakennetaan erillisiksi niin, ettei palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ole tarpeen käyttää palotilanteessa. 3.2 Rakennuksen koon ja henkilömäärän rajoitukset Rakennuksen kokoa koskevat rajoitukset on esitetty taulukossa Enimmäiskerrosala voidaan hyväksyä taulukossa esitettyjä arvoja suurempana, mikäli rakennukseen asennetaan automaattinen paloilmoitin, automaattinen savunpoistolaitteisto tai automaattinen sammutuslaitteisto. TAULUKKO RAKENNUKSEN KOKOA KOSKEVAT RAJOITUKSET Rakennuksen ominaisuus Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 KERROSLUKU - yleensä ei rajoitusta enintään 2 enintään 2 - asuinrakennus, työpaikkarakennus ei rajoitusta enintään 8 enintään 2 - tuotanto- tai varastorakennus, autosuoja ei rajoitusta enintään 2 enintään 1 KORKEUS - yleensä ei rajoitusta enintään 9 m enintään 9 m - asuinrakennus, työpaikkarakennus 3 4 krs. ei rajoitusta enintään 14 m ei sallittu - asuinrakennus, työpaikkarakennus 5 8 krs. ei rajoitusta enintään 26 m ei sallittu - yksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus ei rajoitusta ei rajoitusta enintään 14 m KERROSALA Kerrosala yleensä - yksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta enintään 2400 m 2 - kaksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta enintään 1600 m 2 - yli kaksikerroksinen ei rajoitusta enintään m 2 ei sallittu Kerrosala tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä autosuojissa - yksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta - kaksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta ei sallittu Selostus Rakennuksen korkeus on julkisivupinnan ja vesikaton leikkausviivan korkeus maan pinnasta (MRA 58 ). Tarvittaessa lasketaan rakennuksen nurkkapisteiden korkeuksien keskiarvo. 11
12 3.2.2 Enintään kaksikerroksisen rakennuksen henkilömäärää koskevat rajoitukset on esitetty taulukossa TAULUKKO RAKENNUKSEN SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ Käyttötapa Kerroksia Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 Asunnot ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta Majoitustilat 1 ei rajoitusta paikkaluku 150 paikkaluku 50 2 ei rajoitusta paikkaluku 50 paikkaluku 10 Hoitolaitokset 1 ei rajoitusta paikkaluku 100 paikkaluku 10 2 ei rajoitusta paikkaluku 25 ei sallittu Kokoontumis- ja liiketilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta henkilöitä ei rajoitusta henkilöitä 250 henkilöitä 50 Työpaikkatilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta 2 ei rajoitusta ei rajoitusta työntekijöitä 150 Tuotanto- ja varastotilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta 2 ei rajoitusta työntekijöitä 50 ei sallittu Milloin yli kaksikerroksisia rakennuksia saa taulukon mukaan rakentaa, niissä ei ole henkilömäärärajoituksia. Kaksikerroksisen rakennuksen henkilömäärärajoitukset koskevat tapauksia, joissa mainitun käyttötavan mukaiset tilat on sijoitettu kokonaan tai osaksi rakennuksen toiseen kerrokseen. Jos näitä tiloja on vain ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa yksikerroksista rakennusta koskevia rajoituksia. Mikäli rakennuksessa on eri käyttötaparyhmiin kuuluvia tiloja, rakennuksen turvallisuustaso arvioidaan tarkastelemalla rakennusta kokonaisuutena. 4 SYTTYMISEN ESTÄMINEN 4.1 Yleiset vaatimukset Rakennus on suunniteltava, rakennettava ja varustettava niin, että palon syttymisen vaara on mahdollisimman pieni. Tällöin on otettava huomioon myös ulkoisen syttymisen vaara Tekniset asennukset on tehtävä siten, että palon syttymisen sekä palon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa ei olennaisesti niiden johdosta kasva Tulisija, savuhormi ja lämmityslaite on sijoitettava ja rakennettava tai asennettava niin, ettei niiden käytöstä aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa. Selostus Määräykset ja ohjeet pienistä savupiipuista ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E3, ohjeet muuratuista tulisijoista osassa E8 sekä ohjeet kattilahuoneista ja polttoainevarastoista osassa E9. Sähkö- ja lämmityslaitteistoista on annettu määräyksiä erikseen. 12
13 5 PALON RAJOITTAMINEN PALO-OSASTOON 5.1 Yleiset vaatimukset Rakennus tulee yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettava eri palo-osastoiksi (kerrososastointi). Palo-osaston koko tulee rajoittaa siten, että osastossa syttyvä palo ei aiheuta kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja (pinta-alaosastointi). Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettava eri paloosastoiksi, jos se on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi (käyttötapaosastointi). Palo-osasto voi käsittää useampia kerroksia, ei kuitenkaan majoitus- tai potilashuoneita sisältävät osastot. Esimerkkejä tavanomaisista palo-osastoista ovat porrashuone, asuinhuoneisto, autosuoja ja kattilahuone sekä tuotantorakennuksen tuotantotila ja tuotevarasto. Ullakon tasolla oleva hissin konehuone, saunatilat tai muut vastaavat tilat erotetaan yleensä muusta ullakosta kukin omaksi palo-osastokseen. Asuinrakennuksessa lukuun ottamatta 3 8-kerroksisia P2- luokan rakennuksia, saa ullakolle sijoittaa tiloja asukkaiden talousirtaimiston säilytykseen ja pyykinkuivatukseen. Muissa rakennuksissa käyttöullakkoa ei sallita; poikkeuksena maatalouden tuotanto- ja varastorakennukset, joissa ullakkoa voidaan käyttää, mikäli tästä ei aiheudu vaaraa henkilöille ja kotieläimille. Edellä oleva ei koske ullakon tasoon muutoin sallittuja, palo-osaston vaatimukset täyttäviä tiloja Rakennukseen, johon sijoitetaan palo- tai räjähdysvaarallinen tila, ei yleensä saa sijoittaa asuntoja, majoitustiloja, hoitotiloja eikä kokoontumistiloja. Mikäli sijoittaminen erityisestä syystä sallitaan, mainitut tilat eivät välittömästi saa rajoittua toisiinsa, tai tehokkain järjestelyin on varmistettava, ettei tästä aiheudu henkilöille vaaraa. Räjähdysvaaraan nähden edellytetään aina erikoissuunnittelua. 13
14 5.2 Osaston pinta-ala Palo-osaston enimmäisala on esitetty taulukossa TAULUKKO Käyttötapa KERROKSET PALO-OSASTON ENIMMÄISALA Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 Asuinrakennukset osastointi osastointi osastointi huoneistoittain huoneistoittain huoneistoittain Majoitustilat ja hoitolaitokset - yöpymistilat 800 m m m 2 - muut tilat 1600 m m m 2 Kokoontumis- ja liiketilat sekä työpaikkatilat 2400 m m m 2 Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat harkinnan harkinnan harkinnan mukaan 1) mukaan 1) mukaan 1) ULLAKOT JA YLÄPOHJAN ONTELOT 1600 m m 2 alapuolisten osastojen mukaan 2) KELLARIT 800 m m m 2 Taulukon huomautukset 1) 2) Tuotanto- ja varastotilojen ohjeet ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E2 sekä autosuojien ohjeet osassa E4. Asuinrakennuksessa voidaan erityisestä syystä korvata palo-osastoinnilla enintään 200 m 2 osastoihin. Pinta-ala lasketaan niin kuin huoneistoala Poistumisen turvaamiseksi tai pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi palo-osastot jaetaan lisäksi osiin: - majoitustilat ja hoitolaitokset majoitushuoneittain; - ullakot ja yläpohjan ontelot enintään 400 m 2 osiin Palo-osastoa voidaan suurentaa, mikäli osasto varustetaan automaattisella paloilmoittimella, joka on liitetty hätäkeskukseen, automaattisella savunpoistolaitteistolla tai automaattisella sammutuslaitteistolla. 6 RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SÄILYTTÄMINEN 6.1 Yleiset vaatimukset Rakennus ja sen rakennusosat eivät palon vaikutuksesta saa sortumalla aiheuttaa vaaraa määrättynä aikana palon alkamisesta. Mikäli henkilöturvallisuuden takia tai vahinkojen suuruuteen nähden on tarpeellista, rakennuksen on kestettävä sortumatta koko palokuorman palaminen ja jäähtyminen. 14
15 6.1.2 Jos kantavalta rakennusosalta vaaditaan pidempää palonkestävyysaikaa tiiviyden E ja eristävyyden I suhteen kuin kantavuuden R suhteen, käytetään pidempää palonkestävyysaikaa myös kantavuuden osalta Kantavan rakenteen mitoitus voi perustua joko standardoituun lämpötila-aikakäyrään perustuvaan luokitukseen tai oletetun palonkehityksen mukaisiin rasituksiin. 6.2 Luokitukseen perustuva mitoitus Rakenteiden kantavuutta koskevat luokkavaatimukset on esitetty taulukossa Luokkavaatimukset lähtevät siitä, että henkilöturvallisuuden takaamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi P1-luokan yli kaksikerroksiset rakennukset eivät sorru palon ja jäähtymisvaiheen aikana. Niiden runkorakenteen oletetaan kestävän rakennuksessa tai sen osassa olevien kaikkien palamiskykyisten aineiden palamisen ilman sammuttamista. Vahinkoriskin huomattava suuruus voi edellyttää myös enintään kaksikerroksiselta P1-luokan rakennukselta vastaavaa sortumattomuutta Kantava rakennusosa suunnitellaan luokkavaatimuksen mukaiseksi käyttäen standardoitua lämpötilaaikakäyrää. Vaatimuksenmukaisuus osoitetaan: - kokeellisesti, - laskennallisesti, - yhdistämällä koe- ja laskennalliset tulokset tai - käyttämällä hyväksyttävää taulukkomitoitusta. 15
16 TAULUKKO KANTAVIEN RAKENTEIDEN LUOKKAVAATIMUKSET Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 Palokuorma MJ/m 2 Palokuorma MJ/m 2 yli alle 600 yli alle 600 Sarake Enintään 2-kerroksinen rakennus yleensä R 120 * R 90 * R 60 * R 30 R 30 R jos rakennuksen eristeet eivät ole vähintään luokkaa A2-s1, d0 R 120 R 90 R 60 R 30 R 30 R hoitolaitokset, majoitustilat, kellarit R 120 R 90 R 60 R 30 R 30 R kerroksinen rakennus yleensä R 180 R 120 R 60 ei mahd. ei mahd. ei mahd. ei mahd. 3 8-kerroksinen asuin- tai työpaikkarakennus - kerrokset R 180 R 120 R 60 R 180 * R 120 * R 60 * ei mahd. - kellarikerrokset R 180 R 120 R 60 R 180 R 120 R 60 ei mahd. Yli 8-kerroksinen rakennus R 240 R 180 R 120 ei mahd. ei mahd. ei mahd. ei mahd. Ylimmän maanalaisen kellarikerroksen alapuolella sijaitsevat kellarikerrokset R 240 R 180 R 120 R 240 R 180 R 120 R 60 Yläpohjan rakenteiden vaatimukset enintään 2-kerroksisessa rakennuksessa, jossa ei ullakkoa, mikäli yläpohjan eristeet ovat vähintään A2-s1, d0-luokkaa, tai mikäli yläpohjan eristeet on suojattu syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta: - P1-luokan rakennuksissa K 2 60-luokan suojaverhous tai EI 60-luokan rakenne ja - P2-luokan rakennuksissa K 2 30-luokan suojaverhous tai EI 30-luokan rakenne. Läpiviennit ja muut asennukset tulee toteuttaa siten, että eristeiden suojaus ei niiden johdosta heikkene. - rakenteet, jotka ovat rakennuksen kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa 1) R 60 R 60 R 60 R 30 R 30 R rakenteet, jotka eivät ole rakennuksen kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa 1) R 15 R 15 R 15 R 15 R 15 R 15 - Ullakon tai ontelon vesikattorakenteet, jotka eivät ole rakennuksen rungon olennaisia kantavia tai palossa runkoa jäykistäviä rakenteita Taulukon huomautukset: Taulukon merkinnät: Parvekkeiden palonkestävyysaikavaatimus on puolet kerroksen kantavien rakenteiden vaatimuksesta. Tuotanto- ja varastorakennuksessa sallitaan lievennyksiä Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden E2 mukaisesti. 1) : Taulukossa tarkoitettuja kantavan rungon tai jäykisteiden olennaisia osia ovat pääkannattajat, runkoa jäykistävät sekundäärikannattajat ja yläpohjan jäykisteet ja muut sellaiset yksittäiset rakenteet, jotka toimivat yläpohjan stabiliteetin säilyttämiseksi, sekä näiden väliset liitokset. * = rakennuksen eristeiden ja muiden täytteiden tulee olla vähintään A2-s1, d0-luokan tarvikkeista. = kantavat rakenteet on tehtävä vähintään luokan A2-s1, d0 tarvikkeista - = ei luokkavaatimusta (katso kohta 6.1.2) ei mahd. = ei mahdollinen 16
17 6.2.3 Enintään 7-kerroksisen P1-luokan asuinrakennuksen asuinkäyttöön tarkoitetun yhden jälkeenpäin rakennettavan lisäkerroksen, jonka palokuorma on alle 600 MJ/m 2, kantavan rungon saa tehdä D-s2, d2-luokan tarvikkeista. Rakennuksen korkeus lisäkerroksen rakentamisen jälkeen ei saa ylittää 26:ta metriä. Lisäkerroksen kantavien rakenteiden luokkavaatimus on R 60 ja sisäpinnat suojaverhotaan K 2 30-luokan suojaverhouksella. Asuntojen ja uloskäytävän osastoinnin ja osastoivien rakennusosien sekä sisäpintojen luokkavaatimusten osalta noudatetaan P1-luokan vaatimuksia. Lisäkerroksen lämmöneristeiden ja muiden täytteiden tulee olla vähintään A2-s1, d0-luokan tarviketta. Suojaverhous K 2 30 voidaan korvata rakenteella, joka vastaavan ajan suojaa sen takana olevia rakenteita syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta (EI 30-rakenne). 6.3 Palonkehitykseen perustuva mitoitus Kun kantavien rakenteiden mitoitus perustuu oletettuun palonkehitykseen, rakennusta pidetään riittävän paloturvallisena kantavien rakenteiden osalta, mikäli: - yli kaksikerroksinen rakennus ei yleensä sorru palon eikä jäähtymisvaiheen aikana tai - enintään kaksikerroksinen rakennus ei sorru poistumisen turvaamiseen, pelastustoimintaan ja palon hallintaan saamiseen tarvittavana aikana. Palorasituksena käytetään oletetun palonkehityksen mukaisia olosuhteita siten, että palorasitus todennäköisesti kattaa kyseisessä rakennuksessa esiintyvät tilanteet. Selostus Palonkehitykseen perustuvien menetelmien käytön periaatteet on esitetty kohdassa PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN OSASTOSTA 7.1 Yleiset vaatimukset Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. 7.2 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset Osastoivien ja osastoa osiin jakavien rakennusosien luokkavaatimukset kerroksissa ja kellareissa on esitetty taulukossa Ullakon osastoivien rakennusosien luokkavaatimus on EI 30. Osiin jakavien rakennusosien (majoitushuoneiden seinät ja ovet sekä osiin jakavat rakennusosat ullakolla) luokkavaatimus on EI
18 TAULUKKO OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN LUOKKAVAATIMUKSET Rakennuksen paloluokka ja kerrosluku P1 ja P2 3 8 kerrosta P2 1 2 kerrosta P3 Palokuorma MJ/m 2 yli alle 600 Sarake Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 120 EI 90 EI 60 EI 30 EI 30 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 120 EI 90 EI 60 EI 60 EI 30 Taulukon huomautus: Tuotanto- ja varastorakennuksen pinta-alaosastointia toteuttavien rakennusosien luokkavaatimukset Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden E2 mukaan, autosuojan ohjeiden E4 mukaan ja kattilahuoneen sekä polttoainevaraston osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset ohjeiden E9 mukaan Osastoivaksi rakennusosaksi voidaan hyväksyä rakenne, joka kokonaan tai joltain osin täyttää vaatimukset pelkästään tiiviyden E osalta. Tämä edellyttää, että henkilöiden poistuminen ei vaarannu eikä palo leviä toiseen palo-osastoon vaaditun palonkestävyysajan kuluessa. Jos pelkästään tiiviysvaatimuksen täyttävän osan pinta-ala on suurempi kuin 0,1m 2, edellytetään tilanteen vaatimaa suojaetäisyyttä uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin. Osastoiva rakenne ja rakenteen osa, joka täyttää vaatimukset pelkästään tiiviyden E osalta, voi aiheuttaa lämpösäteilyn takia vaaraa. Pinta-alaltaan pienehköjen, vain tiiviysvaatimuksen E täyttävien rakenteiden suojaetäisyys määritetään sellaiseksi, että lämpösäteilyn tiheys ei tällä etäisyydellä ylitä 10 kw/m 2 rakenteelta vaadittuna palonkestävyysaikana. Alle 2 m 2 :n suuruisten E-luokan rakenteiden suojaetäisyys uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin on 1,5 m Osastoivissa rakennusosissa käytettäville rakennustarvikkeille asetetaan luokkavaatimus A2-s1, d0 - yli kaksikerroksisen P1-luokan rakennuksen uloskäytävien osastoivissa seinissä sekä - kellaritilojen osastoinnissa, lukuun ottamatta P3-luokan rakennuksen vain yhdelle asunnolle kuuluvaa kellaria. 7.3 Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta. : Kun kyseessä on E-luokan rakenne, suojaetäisyys on määritettävä kohdan mukaan Osastoivan oven tulee yleensä olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa. Suljinta ei tarvita asuinhuoneistojen kerrostaso-ovissa. 18
19 7.3.3 Majoitusliikkeiden osastoa osiin jakavat ovet on varustettava sulkimella. 7.4 Läpiviennit Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. 7.5 Ilmanvaihtolaitteet Ilmanvaihtolaitteet on tehtävä siten, etteivät ne lisää palon tai savukaasujen leviämisvaaraa. Ilmanvaihtokanavien seinämät on yleensä tehtävä vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Kanavat tulee voida puhdistaa helposti. 7.6 Ullakot, ontelot, ulkoseinät ja parvekkeet Selostus Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuutta koskevia ohjeita on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E Ullakot ja ontelot on tehtävä siten, ettei palon syttymisen eikä palon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa olennaisesti kasva niiden johdosta. Ontelot jaetaan osiin tehokkailla katkoilla palon leviämisen rajoittamiseksi. Katkojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakenteiden tuuletustarve ja muut rakennusfysikaaliset lähtökohdat. Seinämäisten rakennusosien ontelot katkaistaan vähintään kerroksittain tehokkailla palokatkoilla palon leviämisen rajoittamiseksi. Ullakon ja yläpohjan ontelon katkaiseva rakennusosa ulotetaan vesikaterakenteeseen. Räystään ontelo katkaistaan siten, ettei palo pääse helposti kiertämään ulkokautta: voidaan esimerkiksi käyttää riittävän leveää kaistaa B-s1, d0-luokkaista tarviketta Ulkoseinät ja parvekkeet on rakennettava niin, että palo ei leviä niiden kautta vaaraa aiheuttavalla tavalla. Ulkoseinärakenteiden suunnittelussa otetaan huomioon palon leviämisvaara ulkoseinän ulkopintaa pitkin, ulkoseinärakenteen sisällä sekä ulkoseinän ja osastoivan rakennusosan liitoksen kautta. Ikkunoiden suunnittelussa otetaan huomioon palon leviämisvaara osastosta toiseen vastakkaisissa tai nurkikkaisissa ulkoseinissä olevien ikkunoiden kautta. 19
20 Selostus Ulkoseinä ei yleensä ole osastoiva; ulkoseinän käyttö osastoivana seinänä esitetään luvussa 9. 8 PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN 8.1 Yleiset vaatimukset Rakennuksessa on käytettävä rakennustarvikkeita, jotka eivät myötävaikuta palon kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla. Rakennustarvikkeisiin ei saa sisältyä ainetta, joka palaa ilman ilmasta saatavaa happea. Käytettäviin tarvikkeisiin ei myöskään saa sisältyä aineita, jotka palaessaan tuottavat poikkeuksellisella tavalla myrkyllisiä kaasuja tai ympäristölle haitallisia jätteitä. 8.2 Sisäpuoliset pinnat Seinien, sisäkattojen ja lattioiden paloteknisiä ominaisuuksia arvioitaessa otetaan huomioon missä määrin tarvikkeet osallistuvat paloon, lieskahduksen alkamiseen kuluva aika, lämmön vapautuminen ja savun sekä palavien pisaroiden muodostuminen Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset on esitetty taulukossa Luokkavaatimukset eivät koske pinta-alaltaan vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Vaatimukset eivät myöskään koske 1 2-kerroksisen rakennuksen vähintään R 30-luokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka ovat vähintään D-s2, d2 -luokkaa. Pinnat saa päällystää tavanomaisin tasoite-, silote- ja maalikerroksin tai tapetein. Taulukon vaatimuksia sovelletaan myös putkien, ilmanvaihtokanavien tai niiden eristeiden pintoihin, jollei näiden määrä ole vähäinen. Putkimaisten lämmöneristeiden osalta taulukon arvoja sovelletaan siten, että seiniä ja kattoja koskien paloon osallistumista kuvaavan luokan merkintään lisätään alaindeksi L. Savun tuottoa sekä palavaa pisarointia koskevat lisämääreet pysyvät samoina. 20
21 TAULUKKO SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET Käyttötapa Kohde Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3 Asunnot seinät ja katot D-s2, d2 1) B-s1, d0 2) D-s2, d2 1) lattiat Majoitustilat seinät ja katot D-s2, d2 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat Hoitolaitokset seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat D FL -s1 D FL -s1 - Kokoontumis- ja liiketilat - palokuorma alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala on 300 m 2 seinät ja katot D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 lattiat pinta-ala on yli 300 m 2 seinät ja katot C-s2, d1 C-s2, d1 D-s2, d2 lattiat palokuorma 600 MJ/m 2 seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 lattiat D FL -s1 D FL -s1 - Työpaikkatilat seinät ja katot D-s2, d2 1) B-s1, d0 2) D-s2, d2 1) lattiat Tuotanto- ja varastotilat - palovaarallisuusluokka 1 seinät D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 katot D-s2, d2 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat D FL -s1 D FL -s1 - - palovaarallisuusluokka 2 seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 lattiat A2 FL -s1 A2 FL -s1 A2 FL -s1 Autokorjaamot ja -huoltamot, autosuojat (autosuojissa on lie- seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 vennysmahdollisuus RakMK lattiat A2 FL -s1 A2 FL -s1 A2 FL -s1 osan E4 mukaisesti) Ullakot ja kellarit - käyttöullakot lattiat A2 FL -s1 D FL -s1 D FL -s1 - käyttämättömät ullakot sekä matalat ullakkotilat ja ontelot yläpohjan yläpinta B-s1, d0 B-s1, d0 - - kellaritilat yleensä seinät ja katot C-s2, d1 B-s1, d0 D-s2, d2 lattiat D FL -s1 D FL -s1 D FL -s1 - teknisen huollon tilat seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 lattiat D FL -s1 D FL -s1 D FL -s1 kattilahuoneen lattiat A2 FL -s1 A2 FL -s1 A2 FL -s1 Uloskäytävät seinät ja katot A2-s1, d0 3) A2-s1, d0 B-s1, d0 lattiat D FL -s1 D FL -s1 D FL -s1 Sisäiset käytävät majoitus- ja seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 työpaikkatiloissa lattiat D FL -s1 D FL -s1 - Saunat seinät ja katot D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 lattiat Taulukon merkinnät: - = ei vaatimusta Taulukon huomautukset: 1) 2) 3) Vähäisiä osia seinäpinnoista voidaan verhota luokkiin kuulumattomilla tarvikkeilla. Vähäisiä osia seinäpinnoista voidaan verhota D-s2, d2-luokan tarvikkeilla. Koskee myös suojaverhottuja seiniä. Seinä- ja kattopinnat voidaan verhota vähintään D-s2, d2-luokan tarvikkeilla, kun tila on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. Automaattinen sammutuslaitteisto toteutetaan vähintään SFS-EN standardin OH-luokan vaatimustason mukaan. Vähäisiä osia seinä- ja kattopinnoista voidaan verhota B-s1, d0-luokan tarvikkeilla P2-luokan 1 2-kerroksisen rakennuksen sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat tulee varustaa vähintään K 2 10-luokan suojaverhouksella, kun suojaverhouksen takana oleva rakenne on tehty tarvikkeista, jotka eivät ole vähintään B-s1, d0-luokkaa. Vaatimus ei kuitenkaan koske vähintään R 30-luokkaisia palkkeja ja pilareita. 21
22 P2-luokan 1 2-kerroksisen rakennuksen sisäpinnan suojaverhouksen tarvikeluokkavaatimus määräytyy sisäpuolisten pintojen luokkavaatimuksen mukaan. P2-luokan 3 4-kerroksisen rakennuksen sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat tulee varustaa vähintään A2-s1, d0-luokan tarvikkeista tehdyllä vähintään K 2 10-luokan suojaverhouksella, kun rakenne on tehty tarvikkeista, jotka eivät ole vähintään A2-s1, d0-luokkaa. P2-luokan 5 8 -kerroksisen rakennuksen sisäpuoliset pinnat tulee, palo-osaston kantamattomia sisäisiä väliseiniä lukuun ottamatta, varustaa vähintään A2-s1, d0-luokan tarvikkeista tehdyllä vähintään K 2 30-luokan suojaverhouksella, kun rakenne on tehty tarvikkeista, jotka eivät ole vähintään A2-s1, d0 -luokkaa. Suojaverhouksen tehtävänä on suojata sen takana oleva rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta määrätyn ajan. Sisäpuolisiin pintoihin luetaan myös tilassa olevien erillisten kantavien rakenteiden pinnat. Vaadittu suojaverhous K 2 30, A2-s1, d0 voidaan korvata rakenteella, joka vastaavan ajan suojaa rakenteita syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta (EI 30- rakenne, A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista tai EI 30 -rakenne, josta suojattavaa rakennetta vasten oleva rakennekerros täyttää K 2 10, A2-s1, d0 tai EI 15, A2-s1, d0 - vaatimuksen). Suojaverhouksen tai syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta suojaavan muun rakenteen liitokset ja kiinnitykset sekä läpiviennit ja muut asennukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että palolta suojaava vaikutus ei niiden johdosta heikkene. Lattia voidaan verhota siltä edellytetyn pintaluokan mukaan Pinnoille voidaan sallia yhtä pääluokkaa lievemmät vaatimukset, jos osaston käyttötapaan nähden - syttymisen tai palon leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai - poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä ei kuitenkaan koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä sellaisia tiloja, joissa vaatimuksena on luokka D-s2, d2. Lievennyksiä tapauskohtaisesti harkittaessa otetaan huomioon myös rakennustarvikkeen savuntuotto ja palavien pisaroiden tuotto Kun tila on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan koske P2-luokan 3 8-kerroksisia rakennuksia. 22
23 8.3 Ulkoseinät P1-luokan rakennuksessa tulee ulkoseinässä pääosin käyttää vähintään B-s1, d0-luokan rakennustarvikkeita. Lämmöneristys, joka on B-s1, d0-luokkaista huonompaa, tulee suojata ja sijoittaa niin, että palon leviäminen eristykseen, palo-osastosta toiseen ja rakennuksesta toiseen on estetty. Tällöin rappaus tai metallilevy ei yleensä ole riittävä suojaus. Enintään kaksikerroksisen rakennuksen ulkoseinän runko ja yli kaksikerroksisen rakennuksen kantamattoman ulkoseinän runko voidaan tehdä D-s2, d2-luokan rakennustarvikkeesta. Jos runko on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeesta, lämmöneristeenä tulee käyttää vähintään A2-s1, d0 - luokan tarviketta. Yli kaksikerroksisen rakennuksen kantavan ulkoseinän runko tehdään vähintään A2-s1, d0 - luokan rakennustarvikkeesta Enintään kaksikerroksisen P2-luokan rakennuksen ulkoseinän rakennustarvikkeelle asetetaan vaatimuksia vain, kun sitä käytetään seinän sisäpintana, suojaverhouksena, tuuletusraon pintana tai seinän ulkopintana. 3 8-kerroksisen P2-luokan rakennuksen ulkoseinän runko tulee tehdä vähintään D-s2, d2-luokan tarvikkeesta. 3 8-kerroksisten P2-luokan rakennuksen lämmöneristeiden ja muun täytteen tulee olla vähintään luokkaa A2-s1, d P3-luokan rakennuksen ulkoseinän rakennustarvikkeelle asetetaan vaatimuksia vain, kun sitä käytetään seinän sisä- tai ulkopintana Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon pintojen luokkavaatimukset on esitetty taulukossa Parvekkeissa noudatetaan ulkoseinän ulkopinnan vaatimuksia. Pinnat saa päällystää tavanomaisin tasoite-, silote- ja maalikerroksin. Selostus Ulkoseinien sisäpuolisten pintojen vaatimukset on esitetty kohdassa
24 TAULUKKO ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN JA TUULETUSRAON PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET Rakennuksen paloluokka ja käyttötapa P1 P2 P3 P1-luokan Enint. 8-ker- Hoito- 3 8-kerrok- Muut P2- rakennukset roksiset laitokset siset asuin- luokan rayleensä asuin- ja työ- ja työpaikka- kennukset paikkara- rakennukset kennukset Ulkoseinän ulkopinta B-s1, d0 1) B-s2, d0 2) B-s2, d0 B-s2, d0 2) D-s2, d2 D-s2, d2 Tuuletusraon ulkopinta B-s1, d0 1) B-s2, d0 2) B-s2, d0 B-s2, d0 2) D-s2, d2 D-s2, d2 Tuuletusraon sisäpinta B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 D-s2, d2 - Taulukon merkintä: - = ei vaatimusta Taulukon huomautukset: 1) Enintään 8-kerroksisessa P1-luokan rakennuksessa ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla luokkaa D-s2, d2, mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palon leviämiseltä. Julkisivulevyjen kiinnitykseen saa enintään 8- kerroksisessa rakennuksessa käyttää vähäisessä määrin D-s2, d2-luokan rakennustarvikkeita. Enintään kaksikerroksisessa P1-luokan tuotanto- ja varastorakennuksessa sekä enintään kaksikerroksisessa P1-luokan kokoontumis- ja liikerakennuksessa saa ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa käyttää D-s2, d2-luokan rakennustarviketta, kun: - rakennuksen korkeus on enintään 20 metriä, - ulkoseinä ikkunoineen ja muine aukkoineen täyttää EI 30 vaatimuksen, - ulkoisen syttymisen aiheuttaman palon leviäminen seinässä on estetty riittävän tehokkaasti ja - palon leviäminen julkisivulta ullakkoon ja yläpohjaan on estetty EI 30- rakenteella. 2) Enintään 4-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa ja tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla varustetussa enintään 8- kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa saa ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa käyttää D-s2, d2-luokan rakennustarviketta rakennuksen alinta kerrosta sekä uloskäytävien ja varateinä toimivien ikkunoiden tai muiden aukkojen ylä- ja alapuolella olevia pintoja lukuun ottamatta, kun: - palon leviäminen tuuletusraossa on rajoitettu vähintään kerroksittain riittävän tehokkaasti, - palon leviäminen vaakasuunnassa porrashuoneen ulkoseinän tuuletusrakoon on estetty, - palon leviäminen julkisivusta ullakkoon ja yläpohjaan on estetty EI 30- rakenteella, - julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palon sattuessa on riittävästi estetty ja - rakennuksia tai rakennelmia ei sijoiteta alle 8 metrin etäisyydelle julkisivusta, jollei rakenteellisin tai muin keinoin estetä palon leviämistä julkisivuun P2-luokan rakennuksen ulkoseinän ulkopinnalle tai, mikäli ulkoseinärakenteessa on tuuletusrako, tuuletusraon sisäpinnalle asetetut suojaverhousvaatimukset, kun ulkoseinärakenne on tehty tarvikkeista, jotka eivät ole vähintään A2-s1, d0-luokkaa: P2-luokan 3 4-kerroksinen rakennus: - K luokan suojaverhous, A2-s1, d0-luokan tarvikkeista. 24
LAUSUNNON AIHE Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta; ; YM1/6211/2016.
sivu 1/11 Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@ym.fi LAUSUNNON AIHE Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta; 13.12.2016; YM1/6211/2016. LAUSUNNON TAUSTAA