Source: https://fr.readkong.com/page/ups-megaline-5434684
Timestamp: 2020-03-29 16:20:49+00:00
Document Index: 306348301

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

UPS Megaline - Mode d'emploi pour l'utilisateur
La page est créée Laurie Marchal
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur ® Part. LE05745AA-08/12-01 GF
2 FR français 3 UPS Megaline
UPS Megaline 3 Mode d’emploi pour l’utilisateur 1
Introduction 4 1.1 Mises en garde 4 2 Fonctionnement 5 2.1 Principe de fonctionnement 5 2.2 Fonctionnement sur secteur 6 2.3 Fonctionnement sur batterie 6 2.4 Fonctionnement en mode By-pass 6 2.5 Informations affichées 6 2.6 Signalisations visuelles et sonores 7 3
Installation 8 3.1 Préparation pour l’installation 8 3.2 Mise en place de l’onduleur 8 3.3 Façade 9 3.4 Procédure d’installation en bâti unique 9 3.5 Connexion pour l’extension de l’autonomie 11 3.6 Procédure d’installation en bâti double 12 3.7 Guide à l’emploi du logiciel d’autodiagnostic 14 3.8 Procédures 14 4 Personnalisation des modalités de fonctionnement 15 4.1 Fonctions des touches 15 4.2 Fonction“Service Mode” 15 4.3 Accès aux menus 15 4.4 Etat de l’ASI 16 4.5 Configuration de l’ASI 18 4.6 Événements 22 4.7 Programmation 23 4.8 Outils 24 5 Caractéristiques Techniques 24 5.1 Spécifications de construction 24 5.2 Spécifications ambiantes 25 5.3 Caractéristiques électriques d’entrée 25 5.4 Forme d’onde de sortie 26 5.5 Caractéristiques électriques de sortie du fonctionnement sur secteur 26 5.6 Caractéristiques électriques de sortie du fonctionnement sur batterie 27 5.7 Fonctionnement sur batterie 28 5.8 Caractéristiques du By-pass 29 5.9 Réglementations de référence 29 6 Problèmes éventuels et solutions 30 Index
4 ® 1. Introduction Nous vous remercions d’avoir choisi un produit LEGRAND®. Le souci premier de notre société est de toujours fournir des produits à l’avant-garde qui sont le résultat de la recherche et de l’application des technologies les plus innovantes. Nosappareilssontcouvertspardenombreuxbrevetsinternationaux,quireproduisentl ecaractèreexclusifetl’amélioration continue de l’entreprise LEGRAND®. Les onduleurs LEGRAND® ont été conçus pour protéger les appareillages électroniques en les gardant à l’écart des problèmes typiques du secteur électrique : coupures, fluctuations, perturbations.
En particulier, le produit que vous venez d’acheter prévoit un Algorithme de calcul exclusif " State of charge " pour obtenir les meilleures performances d’autonomie. La conformité de notre produit aux standards internationaux est une garantie ultérieure de qualité. Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour toute consultation future 1.1 Mises en garde
Ne branchez pas sur l’onduleur des charges supérieures aux limites indiquées sur l’étiquette d’identification et sur la documentation fournie
N’ouvrez pas l’appareil. L’accès à l’ASI est réservé au personnel technique autorisé.
Ne débranchez jamais l’onduleur du secteur pendant qu’il fonctionne ; cette opération déconnecte la mise à la terre de l’onduleur et des charges qui sont branchées dessus.
Ne jamais remettre le neutre à la terre en sortie de l’onduleur.
N’introduisez pas de tournevis ou d’autres objets dans les orifices d’aération ou dans le ventilateur.
Installez votre onduleur en respectant les indications de ce manuel et les limites prévues.
Ne versez pas de liquides sur l’onduleur.
N’utilisez l’appareillage que pour les emplois indiqués dans ce manuel.
Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas de dommages provoqués par la non-observation des instructions de ce manuel.
Les informations contenues dans ce manuel sont purement indicatives.
Dans le souci d’améliorer son produit, le Constructeur se réserve de les modifier sans préavis.
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 5 2. Fonctionnement Schéma fonctionnel 2.1 Principe de fonctionnement Sur secteur, la tension d'entrée est filtrée et redressée par un étage régulateur du facteur de puissance qui est en mesure d’optimiser l’absorption de courant du secteur, en rendant le facteur de puissance quasiment unitaire, et de compenser les variations éventuelles de tension. Cet étage régulateur alimente l’onduleur de sortie même à des tensions très basses. Cette caractéristique est encore plus accentuée avec des charges basses, si bien qu’avec une charge d’environ 50% de la valeur nominale, le fonctionnement sur secteur est possible jusqu’à environ 100 V du secteur, sans fonctionner sur les batteries.
Cela permet une gestion “intelligente” du passage sur batterie, qui vise à minimiser l’utilisation des accumulateurs. La tension, redressée par le premier étage, est ensuite utilisée par un onduleur à haute fréquence qui génère une tension de sortie sinusoïdale “propre” et à très faible distorsion; un circuit rapide de commutation synchronisée intervient pendant les pics de courant dépassant la capacité de l’inverseur, comme l’allumage de périphériques particulières, la démagnétisation d’écrans couleur de grandes dimensions, etc.
La coupure du courant ou sa diminution excessive activent automatiquement un étage survolteur qui, à travers les batteries, assure l’alimentation ininterrompue à l’onduleur de sortie et, par conséquent, à la charge.
La typologie du circuit est à neutre passant ; par conséquent il ne peut pas altérer le régime de neutre des appareils qui lui sont connectés. Pendant le fonctionnement normal, un capteur vérifie la différence de potentiel entre conducteur de neutre et conducteur de terre et si elle est trop grande il active la protection d'entrée, commute l’onduleur en batterie et signale l’anomalie. En modifiant les paramètres du logiciel, il est possible d’avoir la seule signalisation.
Toutes les fonctions de l’onduleur sont supervisées par un microprocesseur qui peut également contrôler et mémoriser des conditions de fonctionnement particulières et gérer l’interfaçage de l’ASI avec un ordinateur en passant par la ligne série RS 232. Il est possible ainsi de contrôler en temps réel les paramètres de fonctionnement et les anomalies éventuelles. L’onduleur signale à l’opérateur son état de fonctionnement à travers des signalisations optiques et sonores : - afficheur alphanumérique 1 Page 9 - indicateur d’état 7 Page 9 - signal sonore (à l’intérieur de l’onduleur) By-pass Entrée Filtre d’entrée Batteries Batteries Filtre de sortie Inverseur Régulateur du facteur de puissance Survolteur Chargeur de batteries Module de Puissance Module de Puissance Logique a microprocesseur Interfacers RS 232 Commande a distance Sortie
6 ® 2. Fonctionnement L’association de ces signalisations facilite la détermination de l’état de fonctionnement et des problèmes éventuels au secteur, en la rendant rapide et intuitive. Les modes de fonctionnement possibles sont trois - Fonctionnement sur secteur - Fonctionnement sur batterie - Fonctionnement en By-pass 2.2 Fonctionnement sur secteur C’est la condition de fonctionnement normal: - la tension du secteur est convertie par le régulateur du facteur de puissance (PFC) en tension continue - l’onduleur reproduit la tension sinusoïdale à partir de la tension continue - le filtre de sortie assure un " nettoyage " supplémentaire de la tension de sortie - les batteries sont rechargées 2.3 Fonctionnement sur batterie En cas de coupure du secteur, l’onduleur fait automatiquement la commutation en mode de fonctionnement sur batterie.
la tension des batteries est élevée par le circuit“survolteur” - l’onduleur reproduit la tension sinusoïdale à partir de la tension continue - le filtre de sortie assure le " nettoyage " de la tension vers la charge 2.4 Fonctionnement en mode By-pass Le circuit de By-pass exclut l’onduleur et relie directement la sortie à l’entrée. La commutation est synchronisée afin de garantir toujours la tension correcte de sortie, en évitant les coupures ou les surtensions.
L’intervention du circuit de By-pass peut être personnalisée à travers un menu dédié (Config. ASI, Bypass) qui prévoit de nombreuses options (automatique, désactivé, By-pass en attente de charge, etc..) afin de répondre aux exigences spécifiques de l’application. 2.5 Informations affichées Voir ci-dessous les principaux messages qui apparaissent dans l’afficheur alphanumérique pour les trois modes de fonctionnement.
Initialisation UPS... ASI sur secteur UPS sur Batterie Indique l’état de fonctionnement normal, avec secteur présent. sur By pass Indique que le secteur est absent et que l’onduleur est en train de délivrer le courant à travers les batteries.
Secteur présent Indique que le mode by-pass est activé et que la sortie de l’onduleur est reliée directement sur le secteur. IN xxxV Indique la tension d’entrée dans l’ASI et la puissance RMS absorbée sur le secteur. En cas de fonctionnement sur batterie, le message n’est pas affiché. OUT xxxV/x,xKW (xx%) La valeur de la puissance est exprimée même en pour cent de la puissance totale délivrée par l’onduleur.
Batt. xx,x? Indique sous forme graphique l’état de charge des batteries et, sous forme numérique, la durée d’autonomie disponible.
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 7 2.6 Signalisations visuelles et sonores Nota: pour arrêter le signal sonore appuyez sur la touche ; pour arrêter le signal sonore appuyez sur la touche aura l’arrêt ou le déclenchement du signal. Indicateur d’etat Signal sonore Messages affichés Description Vert - Secteur Présent IN xxxV/x.xkW Fonctionnement normal avec secteur présent et charge dans les limites Vert Intermittent rapide - Secteur Présent Non synchronisée xx.xHz L’onduleur signale que la fréquence de la tension de sortie n’est pas synchronisée avec la tension d’entrée.
La cause peut être : - PLL désactivé - Fréquence de la tension d’entrée hors des limites prévues par l’Onduleur Jaune Intermittent bref (tous les 20s.) UPS sur Batterie SECTEUR ABSENT Fonctionnement sur batterie Jaune Intermittent rapide - UPS sur By-pass Fonctionnement en mode By-pass Rouge Intermittent rapide Intermittent bref et rapide - Module en panne ATTENTION!
Éteindre l’onduleur et appeler le s.a.v. Surcharge ATTENTION! Débrancher des utilisations jusqu’a ramener l’absorption de la charge dans les limites prévues Rouge Continu - ASI en erreur ou panne détectée ATTENTION! Éteindre l’onduleur et appeler le s.a.v. Rouge 1 tous les 10 s. - - 90% de la charge MAX a été dépassé Rouge Intermittent alterné bref, long Intermittent alterné bref, long FIN D’AUTONOMIE! Réserve d’autonomie. En fonctionnement sur batterie Connexion erronée sur Batterie. Neutre Rouge Intermittent bref avec pause - PLUS DE REDONDANCE! L’absorption de la charge est plus grande que la redondance programmée.
En cas de panne, la redondance des cartes de puissance n’est pas garantie
8 ® 3.1 Préparation à l’installation Vérifiez que l’emballage est en parfait état et que le produit n’a pas subi de dommages pendant le transport. En cas de problèmes, veuillez contacter le transporteur. Vérifiez le contenu de l’emballage :
1 connecteur d’interface in/out (version bâti unique, avec multiprise de sortie et cordon d’entrée)
Notice d’emploi Nous conseillons de conserver l'emballage de l'appareil ; en cas de réparations vous pourrez l'utiliser pour l'expédition. 3.2 Mise en place de l’onduleur Choisissez une surface horizontale et solide pour la mise en place de l’onduleur. Pour l’installation, procédez de la manière suivante (Fig. 1) : - l’onduleur doit être placé dans des milieux fermés : il n’est pas projeté pour un usage à l’extérieur. - Respectez les conditions ambiantes indiquées dans ce manuel.
Évitez les milieux poussiéreux, humides et soumis au rayonnement direct du soleil. - Évitez les milieux contenant des liquides inflammables et/ou des substances corrosives. - Assurez l’aération en mettant l’appareil à une distance d’au moins 20 cm des parois - Ne couvrez pas les zones de ventilation avant, arrière et latérales. 3. Installation Fig.1 Mise en place de l’onduleur.
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 9 Fig.2 Connexions Électriques. Au secteur électrique Aux utilisations 3.3 Façade 1 Afficheur alphanumérique 2 Touche ESC / quitter les fonctions / arrêter le signal sonore 3 Touche défilement arrière / augmenter la valeur 4 Touche défilement avant / diminuer la valeur 5 Touche envoi / accepter les fonctions / ouvrir le menu 6 Touche marche / arrêt 7 Indicateur d’état de fonctionnement multicolore (vert / jaune / rouge) 3.4 Procédure d’installation en bâti unique 3.4.1 Connexions électriques Bâti unique (fig.
2): 8 Connecteur Entrée/Sortie 9 Fiche Entrée/Sortie 10 Fusible d’entrée 11 Prise Interface série RS232 (9 P femelle) 12 Prises à signaux Logiques ( 9 P mâle ) 13 Connexion pour extension d’autonomie
10 ® 3. Installation 3.4.2 Bâti unique 1. Câblez le connecteur d’entrée-sortie fourni, comme l’indique la figure 2, à l’aide d’un cordon gainé avec conducteurs internes d’une section d’au moins 2,5 mm2 2. Branchez le connecteur sur le couvercle en plastique en le fixant par les vis prévues à cet effet, ensuite fixez les fils sur le couvercle par un serre-câble (voir fig. 3). 3. Déposez le cache de la fiche [9] en enlevant la vis de fixation. 4. Reliez le connecteur d’entrée-sortie à la fiche [9] derrière l’onduleur en le fixant sur le châssis par les vis (voir fig. 2). 5. Branchez les charges sur la prise de sortie; les interrupteurs des utilisations doivent être éteints.
6. Branchez la fiche d’alimentation sur une prise de courant d’une tension adaptée aux courants demandés. Connecteur d’entrée-sortie - Assemblage MISE EN GARDE L’onduleur dispose d’un circuit de protection contre les erreurs de connexion. Une erreur éventuelle est signalée par l’indicateur couleur rouge qui s’allume de manière fixe et par le son continu du buzzer interne. Si cette signalisation se vérifie immédiatement après la mise en marche de l’ASI, arrêtez l’appareil et déconnectez immédiatement la fiche d’alimentation.
3.4.3 Recommandation pour l’installation
Nous conseillons de confier la réalisation des connexions électriques à un technicien qualifié.
Ne pas modifier les fils électriques fournis.
Vérifier que la prise du secteur sur laquelle l’onduleur est branché est connectée de façon sure au circuit de terre.
La prise d’alimentation de secteur ou le dispositif de sectionnement doivent être installés à proximité de l’onduleur et doivent être facilement accessibles.
Les fils d’alimentation entrée/sortie doivent être impérativement en câble souple. ATTENTION (pour les modèles 3 103 42 / 3 103 43 / 3 103 44 / 3 103 45) Les câbles qu’ils sont inclus dans le kit accessoires de l’onduleur, sont équipé avec des prises et une fiche avec une courant maximum de 16A. On se conseille donc d’utilise un câblage direct entre le tableau électrique et le connecteur Entrée/Sortie de l’onduleur (selon les instructions de branchement à page 11, figures 3 et 4 ) dans les installations ou la courante en entrée de l’onduleur est au-dessus de 16A (exemple : MegaLine 3750 ou 5000 avec Vin=184V).
ATTENTION (pour les modèles 3 103 42 / 3 103 43 / 3 103 44 / 3 103 45) Étant donné que les courants de dispersion à terre de toutes les charges s’additionnent dans le conducteur de protection (fil de terre) de l’onduleur, veillez, par mesure de sécurité et conformément à la norme EN 62040-1, à ce que la somme de ces courants ne dépasse pas la valeur de 2,7 mA.
Connecteur Encoche de repère Serre-cable Fil jaune-vert Fil marron Cordon d’entrée (vers le secteur) Cordon de sortie (vers la charge) Fil bleu Fil jaune-vert Fil bleu Fil marron Borne n°1 SORTIE PHASE Borne n°2 SORTIE NEUTRE Borne n°4 SORTIE NEUTRE Borne n°5 SORTIE PHASE Vue côté introduction des fils Couvercleen plastique Fig. 3 Couvercle du bornier.
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 11 Connecteur d’entree-sortie - Vue côté introduction des fils 3.5 Connexion pour extension Autonomie L’ASI dispose d’une connexion pour des modules de batteries additionnelles : pour ajouter un ou plusieurs bâtis supplémentaires à l’unité, procédez de la manière suivante: 1.
Desserrez les vis 1 e 2 de la figure 5 sans les dévisser entièrement 2. Déplacez le couvercle de protection vers la gauche, jusqu’à découvrir les connecteurs situés à l’intérieur de la fenêtre. 3. Serrez de nouveau les vis pour assurer la protection métallique.
4. Connecter le module batteries à l’onduleur par les fils prévus à cet effet. 5. Assurez un bon contact de terre à travers la tresse. ATTENTION Effectuez les connexions avec l’onduleur éteint et débranché du secteur d’alimentation. ATTENTION Les fils fournis avec les modules batteries sont prévus pour la connexion avec les onduleurs version double bâti (3 103 60, 3 103 63, 3 103 66, 3 103 69, 3 103 72) : dans ce cas, branchez les trois fils fournis. Dans le cas de bâti unique (3 103 42, 3 103 43, 3 103 44, 3 103 45) utilisez 2 des 3 fils fournis. Fig. 4 Bornier. Fig. 5. Fil jaune-vert Fil marron Cordon d’entrée (vers le secteur) Cordon de sortie (vers la charge) Fil bleu Fil jaune-vert Fil bleu Fil marron Borne n°1 SORTIE PHASE Borne n°2 SORTIE NEUTRE Borne n°4 SORTIE NEUTRE Borne n°5 SORTIE PHASE Vue côté introduction des fils Onduleur Unité Connexions de la batterie Rondelle en laiton Rondelle en laiton Écrou Tresse de cuivre Batterie Unitè Rondelle Grower
12 ® 3. Installation 3.6 Procédure d’installation du bâti double Bâti double (fig. 6): 8 Connexions de batterie 9 Fiche entrée/sortie 10 Fusibles de secteur 11 Prises interface série RS232 (9 broches Femelle) 12 Prises à signaux logiques (9 broches Mâle) 13 Tresse en cuivre 3.6.1 Bâti double. Derrière l’onduleur il y a les connexions suivantes: Module Onduleur
Fiche d’entrée-sortie [9] : brancher sur cette fiche le connecteur fourni dans la pochettes des accessoires, déjà câblé.
Prise pour brancher l’interface série ordinateur type RS232 (9 broches femelle) [11] : si vous souhaitez utiliser le logiciel d’autodiagnostic ou de shutdown.
Deux prises pour la commande à distance et d’interface ordinateur à signaux logiques (9 broches mâle) [12] : à utiliser avec les dispositifs respectifs (options).
Sortie cordon pour Unité Batteries [8].
Vis de mise à la terre du Unité batteries [14]. Unité Batteries
Connecteur pour le module Onduleur en utilisant les fils fournis [8].
Vis de mise à la terre du châssis [14]. Procéder à l’installation de la manière suivante: 1. En regardant la façade de l’onduleur, placez l’unité Batteries à gauche de l’unité Inverseur ; veillez à ne pas obstruer les fentes de ventilation de l’onduleur.
2. Effectuez la connexion de mise à la terre entre les deux unités en utilisant la tresse en cuivre fournie (voir fig. 6). 3. Branchez l’Unité Batteries au moyen des fils fournis (il ne doit y avoir aucun connecteur de libre, utilisez tous les fils fournis). 4. Câblez le connecteur d’entrée-sortie fourni en suivant les indications de la fig. 8 ; utilisez le cordon gainé à conducteurs internes d’une section d’au moins 6 mm2 . 5. Branchez le connecteur sur le couvercle en plastique en le fixant par les vis prévus à cet effet ; ensuite passez les fils par les orifices et fixez-les au moyen des deux passe-fils (voir fig.
6. Déposez le couvercle de la fiche [9] en enlevant les vis de fixation. 7. Reliez le connecteur d’entrée-sortie à la fiche [9] derrière l’onduleur, en le fixant sur le châssis par les vis prévues à cet effet (voir fig. 6). 8. Branchez les charges sur la prise de sortie; les interrupteurs des utilisations doivent être sur la position OFF. 9. Branchez la fiche d’alimentation sur une prise de courant d’une tension adaptée au courant demandé. MISE EN GARDE N’enlevez jamais la fiche d’alimentation 230V pendant que l’onduleur fonctionne car cette opération déconnecte la mise à la terre de l’onduleur et des charges qui sont branchées dessus.
Les liaisons entrée/sortie doivent être impérativement câbles souples.
ATTENTION (pour les modèles 3 103 60; 3 103 63; 3 103 66; 3 103 69; 3 103 72) Étant donné que les courants de dispersion à terre de toutes les charges s’additionnent dans le conducteur de protection (fil de terre) de l’onduleur, veillez, par mesure de sécurité et conformément à la norme EN 62040-1, à ce que la somme de ces courants ne dépasse pas la valeur de 2,7 mA. IMPORTANT L’onduleur dispose d’un circuit de protection contre les erreurs de connexion. Une erreur éventuelle est signalée par l’indicateur couleur rouge qui s’allume de manière fixe et par le son continu du buzzer interne. Si cette signalisation se vérifie immédiatement après la mise en marche de l’ASI, arrêtez l’appareil et déconnectez immédiatement la fiche d’alimentation.
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 13 Onduleur Unité Connexions de la batterie Rondelle en laiton Rondelle en laiton Écrou Tresse de cuivre Batterie Unitè Puissance d'entrée Connecteur CEE 2P + T Prise CEE 2P + T avec dispositif de sectionnement et Fusibles(32A) Sortie pour les utilisateurs Prise CEE 2P + T Passe-fils Pour maintenir les câbles tendre le Passe-fils en le tournant dans le sens horaire Rondelle Grower Fig. 6. Fig. 7. Couvercle bornier de bâti double. Fig. 8.
Bornier de bâti double. Connecteur Couvercle en plastique Passe-fils Connecteur Couvercle en plastique Passe-fils Fil jaune-vert Fil marron Connexion de terre Borne n°1 SORTIE NEUTRE Borne n°3 SORTIE PHASE Borne n°2 ENTRÉE PHASE Bornen°4 ENTREE NEUTRE Fil bleu Fil jaune-vert Fil marron Fil bleu 11 1 2 3 4 12
14 ® 3. Installation 3.7 Guide à l’utilisation du logiciel d’autodiagnostic 3.7.1 Connexion L’onduleur dispose d’un interface standard RS232 qui lui permet d’accéder, à travers un ordinateur, à une série de données sur le fonctionnement et l’histoire de l’onduleur. Cette fonction est utilisable à travers le programme d’interface pour environnement WINDOWS disponible gratis sur le site www.ups.legrand.com, en reliant un port série du PC à la prise [11] qui se trouve derrière l’onduleur par un cordon RS232.
3.8 Procédures Mise en marche Arrêt Appuyez sur la touche L’affichage sera le suivant L’indicateur d’état signale la séquence d’allumage (rouge, jaune, vert) L’afficheur indique l’état de fonctionnement (exemple) Pendant le fonctionnement (exemple) Appuyez quelques secondes sur la touche L’avertisseur sonore émet quelques sons brefs et puis l’onduleur s’éteint (5 secondes) Initialisation UPS...
ASI sur secteur Secteur présent Secteur présent
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 15 4.1 Fonctions des touches L’accès au menu de l’onduleur est obtenu en utilisant les touches prévues sur la façade. ATTENTION Certains menus contiennent plus de quatre lignes : utilisez les touches pour faire défiler les options de menu qui ne sont pas affichées. 4.2 Fonction“Service Mode” L’onduleur permet d’effectuer tous les paramétrages et les programmations décrites ci-après, même quand il est éteint. Si vous appuyez sur la touche l’onduleur se met en mode “SERVICE” en permettant l’accès au menu Display. Pour quitter ce mode appuyez sur la touch sinon au bout d’une minute sans recevoir de commandes manuelles ou série, l’onduleur quitte automatiquement cette fonction et s’éteint.
4.3 Accès aux menus A la fin de la procédure d’allumage, l’affichage sera le suivant (exemple) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu principal. 4. Personnalisation des modes de fonctionnement Touche Description des fonctions - Quitter une fonction sans la modifier - Passer d’un niveau de menu inférieur à un niveau supérieur - Quitter le menu principal et retourner à l’affichage de l’état - Arrêter le signal sonore - Sélectionner la fonction précédente - Augmenter une valeur à l’intérieur d’une fonction - Sélectionner une nouvelle option pour une fonction (ex. : de DÉSACTIVÉ à ACTIVÉ) - Sélectionner la fonction suivante - Diminuer une valeur à l’intérieur d’une fonction - Sélectionner une nouvelle option pour une fonction (ex.
d’ACTIVÉ à DÉSACTIVÉ) - Confirmer une valeur - Accéder à une option de menu - Passer d’un niveau de menu supérieur à un niveau inférieur Secteur présent
16 ® Menu principal 4.4 Etat ASI 4. Personnalisation des modes de fonctionnement Etat ASI Config. ASI Événements Programmation Instruments Info UPS Sortie Entrée Batteries Historique Divers Sortie Entrée Bypass Senseur du neutre Batteries Réglage de l’heure Réglage Panel Interf. à contacts Visualisation Effacement Plann.programmable Rédemarrage Arrêt Test des voyants Test Afficheur Test Batterie Réglage Batterie Etat UPS Configuration UPS Evénement Programmation Outils Puissance (W) xxxxx Puissance xxxx Tension RMS xxxx Courant RMS xxxx Courant Créte xx Fréquence xx Facteure créte xx Fact.Puissance xx Sortie Info UPS ð Mod Megaline xxxx P Sortie Max xxxx Ver.SW xxxx S/N xxxxxxxxx Modules installés x Modules en panne x ð Mod Megaline Indique le modèle de l’appareillage P Sortie Max Indique la puissance active maxi.
délivrée (W) Ver.SW Version logiciel S/N Numéro de matricule Modules installés Nombre de modules de puissance installés Modules en panne Nombre de modules de puissance éventuellement en panne Puissance (W) Indique la valeur de la puissance active délivrée (W) Puissance Indique la valeur de la puissance apparente délivrée (VA) Tension RMS Indique la valeur de la tension efficace (V RMS) délivrée à la sortie par l’onduleur Courant RMS Indique la valeur de courant efficace (AV RMS) délivré à la sortie par l’onduleur Courant Créte Indique la valeur du courant de pic délivré à la sortie par l’onduleur (A) Fréquence Indique la valeur de la fréquence de la tension de sortie de l’onduleur (Hz) Facteure créte Indique la valeur du facteur de crête calculé comme rapport entre la valeur de pic et la valeur efficace du courant absorbé par la charge Fact.Puissance Indique la valeur du facteur de puissance de la charge admise à l’onduleur
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 17 Puissance (W) xxxx Puissance xxxx Tension RMS xxx Courant RMS xxxx Courant créte x Fréquence x Facteur crête x Fact. Puissance x Entrée ð Puissance (W) Indique la valeur de la puissance absorbée du secteur (W) Puissance Indique la valeur de la puissance apparente absorbée du secteur (VA) Tension RMS Indique la valeur de la tension efficace (V RMS) d’entrée de l’onduleur Courant RMS Indique la valeur du courant efficace (A RMS) absorbée du secteur Courant créte Indique la valeur du courant de pic absorbé du secteur (A) Fréquence Indique la valeur de la fréquence de la tension d’entrée de l’onduleur (Hz) Facteur crête Indique la valeur du facteur de crête calculée comme rapport entre la valeur de pic et la valeur efficace du courant absorbé du secteur Fact.
Puissance Indique la valeur du facteur de puissance appliqué au secteur Tension xx Capacité dispo xxxx Nombre décharge xxxx Tps batterie xxxx Cal.jj/mm/aahh:mm Kit externe xx Chargeur externe xx Batteries ð Tension Indique la tension mesurée sur le kit batteries (V) Capacité dispo Indique en pour cent l’état de charge des batteries Nombre décharge Indique le nombre de cycles de décharge effectués par la batterie Tps batterie Heures de fonctionnement sur batterie Cal.jj/mm/ aahh:mm Indique la date (jour / mois / année) et l’heure (heures / minutes) du dernier calibrage des batteries Kit externe Indique le nombre de Ko qui sont installés à l’extérieur Chargeur externe Indique le nombre de chargeur de batterie extérieurs TPS.
UPS xxxxx TPS. Booster xxxx Décharge Totale xxxx Int.Booster xxxx Int.Bypass xxxx Surchauffe xxxx Historique ð TPS. UPS Indique le nombre d’heures de fonctionnement de l’onduleur en mode booster (fonctionnement sur batterie) TPS. Booster Indique le nombre d’heures de fonctionnement total de l’onduleur Décharge Totale Indique le nombre de fois que l’onduleur a déchargé complètement ses batteries.
Int.Booster Nombre des interventions en mode booster (fonctionnement sur batterie) Int.Bypass Nombre des interventions en mode By-pass (voir le menu Configuration UPS - By pass) Surchauffe Nombre des interventions de la protection thermique (dues par exemple à la charge excessive) Températutre int. xx Températutre ext. xx % ventilation xx Divers ð Températutre int. Indique la température à l’extérieur de l’onduleur, exprimée en degrés centigrades Températutre ext.
Indique la température à l’intérieur de l’onduleur, exprimée en degrés centigrades % ventilation Indique la vitesse des ventilateurs de refroidissement de l’onduleur, exprimée comme valeur pourcentage (100% = vitesse maximum).
18 ® 4.5 Configuration UPS 4. Personnalisation des modes de fonctionnement Sortie Entrée Tension Fréquence Redondance N+x Validation PLL Tolérance PLL etendu ð ð Tension Détermination de la tension de sortie de l’onduleur (V) Fréquence Détermination de la fréquence de sortie de l’onduleur (Hz) Valeur Nominale: permet de déterminer une valeur numérique de la fréquence de sortie (50 ou 60) Auto Sélection: Si activée, l’onduleur détecte la fréquence de la tension d’entrée et synchronise la sortie à la même valeur. Si désactivée, l’onduleur utilise la Valeur Nominale. Redondance N+x Détermination du nombre de cartes redondantes (voir Nota : Détermination de la Redondance) Validation PLL Si activé, l’onduleur synchronise la sinusoïde de sortie avec l’entrée.
Si désactivée, la tension de sortie n’est pas synchronisée avec l’entrée et cela est signalé par le clignotement de l’indicateur d’état (vert) Tolérance PLL etendu Si activé, l’onduleur synchronise la tension de sortie avec l’entrée, pour des variations de la fréquence de +/-14% de la valeur nominale. Si désactivée, le PLL se synchronise pour des variations de la fréquence de +/-2%. Nota: Gestion de la redondance Cette fonction permet de gérer la redondance des modules de puissance. Par exemple, une charge exige N modules de puissance ; X modules de puissance seront ajoutés pour obtenir la redondance N+X.
Si pendant le fonctionnement la charge appliquée dépasse la puissance de N modules, l’onduleur signale le manque de redondance. Ci-dessous un exemple numérique: Nota: Gestion du PLL. La fonction PLL garantit que la fréquence de sortie du groupe est synchronisée avec l’entrée afin que le passage par le zéro soit simultané. En cas d’intervention du By-pass, par ex. pour des charges imprévues, la synchronisation entrée-sortie est garantie.
Charge Carte de puissance Puissance totale (W) Redondance Alarme Redondance (W) Alarme Surcharge (W) 3700 3 3750 0 no 3750 3700 4 5000 1 3750 5000 1500 4 5000 2 2500 5000 1000 4 5000 3 1250 5000
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 19 ATTENTION: En désactivant la fonction PLL, la fonction de By-pass automatique est également désactivée. Si la fréquence d’entrée est plus grande que la valeur paramétrée, l’onduleur exclut la fonction PLL en libérant la sortie de l’entrée. Quand la valeur rentre dans la plage de tolérance programmée, la fonction PLL est réactivée automatiquement ATTENTION!
La programmation suit la priorité suivante: Nota: Attente charge avec secteur absent. Si l’onduleur en mode " Attente charge " a une charge inférieure au seuil programmé, il active le By-pass.
En cas de secteur absent, l’onduleur s’éteint et ne se rallume qu’au retour du courant. Validation bypass Mode forcé Vitesse transfer Mode off-line Mode Attente Charge By-pass ð Validation bypass Si activée, l’onduleur gère l’intervention du By-pass automatiquement.
Si désactivée, l’onduleur ne passera jamais en mode Bypass ; en cas de surcharge prolongée, l’onduleur s’éteint. Mode forcé Si activé, l’onduleur active le By-pass en mode permanent. Vitesse transfer Permet de modifier la sensibilité d’activation automatique du By-pass, (mode forcé désactivé) LENT: charges non sensibles aux baisses de tension ou aux distorsions, mais qui provoquent des décollages fréquents.
STANDARD: usages courants. RAPIDE: charges sensibles aux distorsions. Mode off-line Si activé, le fonctionnement du By-pass est le suivant: - avec secteur présent, le By-pass est actif en mode permanent - avec secteur absent, l’onduleur est en mode batterie.
Mode Attente Charge VALIDATION: active ou désactive la fonction. Si validé, le By-pass est activé lorsque la charge est inférieure à la valeur programmée“ Seuil de charge minimum“. Au-delà de cette limite le By-pass se désactive. Seuil de charge minimum: permet de programmer la valeur de la charge pour la fonction de marche et arrêt (voir Nota : Attente Charge avec secteur absent). X: n’importe quelle programmation (ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ) Fonction active Validation By-pass Mode forcé Mode off-line Attente charge Mode forcé ACTIVÉ ACTIVÉ X X Mode off-line ACTIVÉ DÉSACTIVÉ ACTIVÉ ACTIVÉ Mode off-line ACTIVÉ DÉSACTIVÉ ACTIVÉ DÉSACTIVÉ Mode attente charge ACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ ACTIVÉ Mode automatique ACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ By-pass désactivé DÉSACTIVÉ X X X
20 ® 4. Personnalisation des modes de fonctionnement Validation Ignorez si ON Senseur du Neutre ð Validation Si activé, l’onduleur vérifie à travers le capteur de neutre que la différence de tension entre le neutre et la terre est comprise dans les limites de sécurité. Lorsque le seuil est dépassé, l’onduleur passe automatiquement en mode de fonctionnement sur batterie. Si désactivé, l’onduleur ignore le capteur de neutre. Ignorez si ON Si activé, l’onduleur ne vérifie la tension neutre-terre qu’à l’allumage. Si désactivé, l’onduleur vérifie la tension neutre-terre dans toutes les conditions de fonctionnement.
Gestion capacité Alarm fin autonomie AVANCÉE Batteries ð Gestion capacité Avancé Alarm fin autonomie Définition du préavis de fin d’autonomie des batteries exprimé comme temps restant de fonctionnement (minutes) Réglage capacité Batteries ð Réglage capacité Deux programmations sont possibles : AVANCÉ Le préavis de fin d’autonomie est calculé en détectant la puissance absorbée par la charge reliée à l’onduleur et il est affiché comme temps restant d’autonomie.
SIMPLE Le préavis de fin d’autonomie est calculé en mesurant la tension des batteries. Le préavis de fin d’autonomie est calculé en mesurant la tension des batteries.
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 21 Gestion capacité Seuil Batteries SiMPLE Batteries ð Gestion capacité Simple Seuil Batteries Définition du préavis de fin d’autonomie des batteries exprimé comme valeur de tension de batterie. Deux options sont disponibles dans le menu Mode Si vous sélectionnez Mode - Seuil automatique L’onduleur calcule automatiquement, en fonction de la charge, les seuils de tension au-dessous desquels l’onduleur signale respectivement, RESERVE AUTONOMIE et FIN D’AUTONOMIE. Si vous sélectionnez Mode - Seuil fixe Deux options sont proposées : 1) Seuil batterie basse Définition du seuil de tension batterie audessous duquel l’onduleur signale RESERVE AUTONOMIE 2) Seuil fin autonomie Définition du seuil de tension batterie audessous duquel l’onduleur signale FIN AUTONOMIE.
Temps max. sur Batt.
Temps max. restant Test démarrage ok Redemarrage ok Option externe Batteries ð Temps max. sur Batt. Définition durée maximum de fonctionnement continu en mode BATTERIE exprimée en secondes. Si vous entrez“0” la fonction est désactivée. Temps max. restant Définition durée maximum de fonctionnement en mode BATTERIE exprimée en secondes, une fois le niveau de réserve atteint, exprimée en secondes. Si vous entrez“ 0 “ la fonction est désactivée. Si vous entrez“ 0“ la fonction est désactivée.
Test démarrage ok Si activé, le test des batteries est effectué chaque mise en marche de l’onduleur.
Si désactivé, lors du rallumage le test des batteries n’est pas effectué. Redemarrage ok Si activé, après un arrêt par fine d’autonomie, l’onduleur se rallume dès le retour du courant. Si désactivé, après un arrêt par fin d’autonomie, l’onduleur ne se rallume pas. Option externe N. Chargeur batterie Définition du nombre de charge extérieure. Kit batterie définition du nombre de paquets de trois batteries installés à l’extérieur de l’Unité KB
22 ® 4. Personnalisation des modes de fonctionnement 23/06/03 -19:25:06 Lundi Réglage de l’heure ð Réglage de l’heure Programmation heure et date Pour sélectionner valeur à modifier Pour augmenter/diminuer la valeur Langue Bip clavier Rétro éclairage Contraste Changement mot passe Réglage panel ð Langue Choix de la langue Bip clavier Activation ou désactivation du signal sonore de pression de la touche Rétro éclairage Sélection du rétroéclairage de l’afficheur alphanumérique Fixe : toujours allumé Temporiser : l’éclairage s’éteint au bout de quelques secondes d’inactivité sur le clavier Désactiver : éclairage toujours éteint.
Contraste Sélection du contraste de l’afficheur Changement mot passe Sélection du mot de passe pour l’accès au paramétrage de l’onduleur 4.6 Événement Visualisation Effacement ð Visualisation Permet de visualiser les événements mémorisés par l’onduleur, par exemple FIN AUTONOMIE, ALARMES SURTEMPERATURE etc., avec l’HEURE et la DATE Effacement Permet de supprimer les événements de la mémoire Interf. à contacts Interf. à contacts ð Toutes ces options peuvent être paramétrées normalement ouvert normalement fermé
UPS Megaline Mode d’emploi pour l’utilisateur 23 4.7 Programmation Plann. programmable Validation Visualisation Séquence progr. Annulation ð Validation Active ou désactive les programmes chargés Visualisation Permet de charger et modifier des programmes. Les fonctions disponibles sont les suivantes : Test Batterie (contrôle état batteries) Calibrage Batt.(calibrage des batteries) Démarrage (mise en marche de l’onduleur) Arrét (arrêt de l’onduleur) Absent (désactivation du programme) Les modalités d’exécution de chaque programme sont les suivantes: Journalier“heure-minutes ”: il est exécuté tous les jours à l’heure et aux minutes programmés; Simple“jour-mois-heure-minutes ”: il est exécuté une seule fois par “jour-mois-heure-minutes”programmés Hebdomadaire”nom jour-heure-minutes ” il est exécuté chaque semaine au “nom jour-heure-minutes”programmés Séquence progr.
Permet d’afficher tous les programmes enregistrés par ordre journalier (max. 16) Annulation Permet de supprimer tous les programmes Rédemarrage Retard Autonomie min. ð Retard Durée, en secondes, de la signalisation de préavis rallumage automatique Autonomie min. Pour cent de charge des batteries au-dessous duquel l’ASI ne se rallume pas automatiquement Arrêt Retard ð Retard Durée, en secondes, de la signalisation de préavis rallumage automatique 4.8 Outils Test des voyants Test afficheur Test Batterie Réglage Batterie ð Test des voyants Fait le test des signalisations lumineuses. Appuyez sur la touche ENTER pour faire le test de la signalisation Verte, Jaune, Rouge et de la Signalisation sonore Test afficheur Fait le test de l’afficheur alphanumérique.
Appuyez sur la touche ENTER pour afficher tous les caractères disponibles de l’afficheur alphanumérique Test Batterie Fait le test des batteries. En cas de problèmes, contactez le SAV Réglage Batterie Fait le calibrage des batteries, en détectant la courbe de décharge des batteries. En cas de changement des batteries, nous conseillons d’exécuter ce cycle afin que l’onduleur puisse fournir des informations précises sur l’état de charge.
24 ® 5. Caractéristiques Techniques 5.1 Spécifications de Construction 3 103 42 3 103 43 3 103 44 3 103 45 3 103 60 3 103 63 3 103 66 3 103 69 3 103 72 Poids (Kg.) 23,5 34 43 53 24+50 26,5+ 57,5 29+65 31,5+72,5 34+80 Dimensions (LxHxP) 270 x 475 x 570 mm 270 x 475 x 570 mm x 2 baies Technologie Etage d’entrée et de sortie PWM haute fréquence. Logique de contrôle gérée par microprocesseur Extension possible Possibilité de passer à des configurations de puissance supérieure, en ajoutant un ou plusieurs modules dans la même baie, jusqu’à 4 au maximum. Possibilité d’augmenter l’autonomie en ajoutant des batteries supplémentaires à l’intérieur, jusqu’à 4 séries de 3 batteries de 12V, 9Ah au maximum.
Possibilité de passer à des configurations de puissance supérieure, en ajoutant un ou plusieurs modules dans la même baie, jusqu’à 8 au maximum. Possibilité d’augmenter l’autonomie en ajoutant des batteries supplémentaires à l’intérieur, jusqu’à 10 séries de 3 batteries de 12V, 9Ah au maximum. Extension possible Pour des autonomies plus grandes, possibilité de relier des kits batterie en option, d’une capacité de 10 séries de 3 batteries de 12V, 9Ah au maximum. Interface ordinateur A niveaux logiques, pour la connexion avec des kits en option. Sortie sur connecteur creux à 9 broches mâle, isolé SELV.
Série RS232 Standard pour l'interfaçage avec un PC à travers le logiciel d'autodiagnostic fourni. Sortie sur connecteur creux à 9 broches femelle, isolé SELV. Commande à distance Sortie connecteur creux à 9 broches mâle isolé SELV pour brancher la commande à distance en option. Possibilité de marche et arrêt programmés et d’affichage des principales signalisations de l’onduleur.
Protections Electroniques contre les surcharges, court-circuit et décharge profondes des batteries. Blocage du fonctionnement par fin d'autonomie. Demarrage progressif à la mise en marche. Détecteur de bon raccordement du neutre. Back-feed protection (isolation électrique de sécurité de la fiche d'entrée pendant le fonctionnement sur batterie). Contact EPO de connexion " arrét d’urgence externe " By-pass synchronisé Statique automatique et manuel (en option). Intervention par surcharge ou mauvais fonctionnement.
Régulateur Electronique - MR 44 - Pour la régulation des Vitrines et Chambres Froides →
FICHE TECHNIQUE ST-BOX 300 RTC →
EVP 3160 - ELREHA France, électronique pour le froid →
(re)découvrez - Oney →
Relay C - PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH →
APC Smart-UPSfi RT →
Onduleur APC Smart-UPS →