Source: http://docplayer.fi/1237649-Teollisuussahkojarjestelmien-hallinta-keskeiset-tulokset-1998-2002.html
Timestamp: 2017-01-22 12:19:28+00:00
Document Index: 21007231

Matched Legal Cases: ['HD ', 'hD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Teollisuussähköjärjestelmien hallinta Keskeiset tulokset
Teollisuussähköjärjestelmien hallinta Keskeiset tulokset
Download "Teollisuussähköjärjestelmien hallinta Keskeiset tulokset 1998-2002"
1 RAPORTTI NRO 69/2002 Teollisuussähköjärjestelmien hallinta Keskeiset tulokset VTT, LTKK, TTKK 110 kv KÄYTÖNTUKI HALLINNOLLISET JÄRJESTELMÄT SÄHKÖVERKON VALVONTA ENERGIAN HALLINTA G PROSESSI- AUTOMAATIO M TUOTANTO- PROSESSIT KUNNON- VALVONTA M M G VARASTO- JÄRJESTELMÄ2 TESLA-raportti nro 69/2002 Teollisuussähköjärjestelmän hallinta Keskeiset tulokset Raili Alanen, Lauri Kumpulainen, Jussi Manninen VTT Prosessit Jarmo Partanen, Jero Ahola, Tuomo Lindh LTKK PL Lappeenranta Pertti Järventausta, Kirsi Nousiainen, Antti Mäkinen, Markku Kauppinen TTKK PL Tampere Joulukuu, 20023 Prosessit Suorittajaorganisaatio ja osoite VTT Prosessit PL Vaasa Projektipäällikkö Lauri Kumpulainen Diaarinumero Tilaaja Tilaajan yhdyshenkilö Tilaus- tai viitenumero Projektin nimi ja suoritetunnus Raportin numero ja sivumäärä Päiväys Teollisuussähköjärjestelmien hallinta Tesla-raportti nro 69/2002, 49 s. 12/2002 Raportin nimi ja tekijät Teollisuussähköjärjestelmien hallinta, keskeiset tulokset, Tiivistelmä Tässä tutkimusraportissa kuvataan Tekesin teknologiaohjelmaan Informaatiotekniikka sähkönjakelussa (TESLA) sisältyneen projektin Teollisuussähköjärjestelmien hallinta keskeiset tulokset koko hankkeen toteutusajalta Tutkimustyön ovaat toteuttaneet Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen korkeakoulu ja VTT Prosessit (VTT Energia). Raportin päävastuullinen laatija Tarkastanut Lauri Kumpulainen Hyväksynyt Risto Komulainen Julkisuus Ritva Hirvonen Julkinen Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:sta saadun kirjallisen luvan perusteella. 24 ALKUSANAT Tutkimushanke Teollisuussähköjärjestelmien hallinta on toteutettu vuosina Tutkijaosapuolina ovat toimineet Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen korkeakoulu ja VTT Prosessit. Tutkimusta ovat rahoittaneet Tekes, ABB, SVK-pooli, Metso Paper, Metso Automation, StoraEnso, UPM-Kymmene ja CTS Engineering. Asiantuntijoina tai tulosten hyödyntäjinä ovat edellisten lisäksi osallistuneet Rautaruukki, AvestaPolarit ja M-real. Tutkimushanke on liittynyt valtakunnalliseen Tekesin pääasiassa rahoittamaan ja VTT Prosessien koordinoimaan tutkimusohjelmaan Informaatiotekniikka sähkönjakelussa (TESLA). Tutkimushanketta on ohjannut ja valvonut johtoryhmä, jonka jäseninä ovat vuonna 2002 toimineet seuraavat henkilöt: Pekka Ruupunen, StoraEnso Oyj Seppo Kylliäinen, UPM-Kymmene Oyj Risto Tavia, UPM-Kymmene Oyj Erkki Keskinen, ABB Oy Pekka Verho, ABB Oy Erkki Rajala, ABB Oy Juhani Mantere, ABB Oy Jari Kallela, ABB Oy Pekka Niemelä, AvestaPolarit Chrome Oy Juhani Liimatainen, Rautaruukki Steel Oy Antti Suonperä, Metso Paper Oy Pekka Höyssä, Metso Automation Oy Heikki Voima, CTS Engineering Oy Jari Eklund, TEKES Jukka Leskelä, SVK-pooli Jarmo Partanen, LTKK Pertti Järventausta, TTKK Jussi Manninen, VTT Prosessit Lauri Kumpulainen, VTT Prosessit Tässä raportissa kuvataan tutkimushankkeen keskeiset tulokset ja kokemukset. Yksityiskohtaiset kuvaukset hankkeen eri osioiden toteutuksesta ja tuloksista on esitetty lukuisissa hankkeen aikana julkaistuissa raporteissa, opinnäytteissä ja konferenssijulkaisuissa. Joulukuussa 2002 tekijät 35 TIIVISTELMÄ Teollisuussähköjärjestelmien hallinta Tutkimushanke Teollisuussähköjärjestelmien hallinta toteutettiin vuosina Tutkijaosapuolina toimivat Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen korkeakoulu ja VTT Prosessit. Tutkimusta rahoittivat Tekes, ABB, SVKpooli, Metso Paper, Metso Automation, StoraEnso, UPM-Kymmene ja CTS Engineering. Asiantuntijoina tai tulosten hyödyntäjinä osallistuivat edellisten lisäksi Rautaruukki, AvestaPolarit ja M-real. Tutkimushanke liittyi valtakunnalliseen Tekesin pääasiassa rahoittamaan ja VTT Prosessien koordinoimaan tutkimusohjelmaan Informaatiotekniikka sähkönjakelussa (TESLA). Hankkeen tärkeimmät tulokset Teollisuuden sähköjärjestelmien hallinta ja kunnonvalvonta / LTKK Tutkimuksessa osoitettiin, että standardityökaluilla voidaan muodostaa standardirajapinnat tuotannonohjaustason sovelluksille, jotka tarvitsevat tietoa teollisuuslaitoksen eri järjestelmistä, kuten prosessiautomaatiosta. Järjestelmä on laajennettavissa etähallinnan järjestelmäksi myös standardityökaluja käyttäen. Kunnonvalvontatutkimusten perusteella voidaan todeta, että staattorivirtamittaus ei ole yksinään riittävä sähkömoottorikunnonvalvonnassa. Tarvitaan moottorin yhteyteen liitettävä anturi (yl. tärinä), jonka tieto on siirrettävä anturilta kenttäväylään. Anturi voidaan toteuttaa hyödyntäen edullisia mikrotyöstettyjä antureita, joiden ominaisuudet riittävät useimpiin käyttösovelluksiin. Sähköverkkotiedonsiirron edellytykset moottorikaapelissa on selvitetty ja on rakennettu edulliset demonstraatiolaitteet moottorikaapelissa tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Tiedonsiirto voidaan toteuttaa luotettavasti usean sadan metrin pituisessa moottorikaapelissa. Rakennetun modeemin tiedonsiirtokapasiteetti on 1200 b/s. Teollisuuden sähköverkon käytöntuki / TTKK Tutkimuksessa määriteltiin ja kehitettiin sähköverkon hallintaan soveltuvaa sovelluskokonaisuutta, jossa hyödynnettiin toisaalta julkisten jakeluverkkojen hallintaan kehitettyjä sovelluksia sekä kehitettiin teollisuusverkon tarpeisiin liittyvää uutta toiminnallisuutta. Sovelluskokonaisuutta demonstroitiin StoraEnson Varkauden tehtailla ABB Oy:n toimittamassa tietojärjestelmäympäristössä. Käytöntukisovelluksiin liittynyt tutkimustyö keskittyi erityisesti kuormitusmallien määritykseen, laskenta-algoritmien kehitykseen, sähköverkon käyttövarmuustarkasteluihin liittyviin menetelmiin ja tiedonhallintaan. 46 Kuormitusten mallintaminen ja laskenta-algoritmit / TTKK Tutkimusprojektissa määriteltiin toiminnallisuus, jossa prosessiautomaatiojärjestelmän ja sähköverkon mittauksia sekä yksittäisiä erillismittauksia hyödynnetään keskijänniteverkon muuntajien kuormitusten mallintamisessa jatkuvatoimisena muodostettaessa reaaliaikainen kuormitustilanne ja kunkin kohteen tietyllä ajanjaksolla kokema maksimikuormitus. Toiminnallisuudesta on toteutettu tietokantarajapintoja hyödyntävä demonstraatiosovellus. Tutkimuksessa kehitettiin staattisen tilan tarkasteluun soveltuvaa laskenta-ohjelmistoa, joka laskee jakeluverkon tehonjaon ja oikosulkuvirrat myös silloin, kun verkon kytkentätila on silmukoitu tai kun vikavirtalähteitä on useita. Tehonjaon lähtötietoina voidaan käyttää edellä kuvattuja jakelumuuntajien kuormitusmalleja. Käyttövarmuustarkastelut / TTKK Tutkimuksessa kartoitettiin erilaisia käyttövarmuuden hallintaa tukevia toimintoja sekä toteutettiin muutamalle komponenttiryhmälle vika- ja vaikutusanalyysiä tukevia tarkasteluja, demonstroitiin dokumenttien ja tietokantojen hallintaa sekä kehitettiin sovellus StoraEnson relekoestustietokannan integrointiin osaksi käytöntukijärjestelmäkokonaisuutta. Tutkimusprojektissa kartoitettiin kyselytutkimuksen muodossa suuren ja keskisuuren teollisuuden sähkönjakelussa esiintyviä häiriöitä. Vastauksien perusteella häiriöt esiintyvät yleisimmin pienjännitepuolella; moottoreissa ja keskuksissa. Teollisuuslaitokset ovat pyrkineet vähentämään häiriöitä mm. huomioimalla ympäristöolosuhteet, asennustekniikan ja toimilaitteiden oikean valinnan. Jännitekuopista aiheutuneet häiriöt ovat lisääntyneet häiriöherkkien laitteiden myötä. Sähkön laadun seuranta / TTKK Tutkimusprojektissa toteutettiin oikosulkukokeita ja jännitekuoppamittauksia erään verkkoyhtiön verkossa, jossa teollisuusasiakkaalle oli aiheutunut ongelmia muun verkon oikosuluista aiheutuvista jännitekuopista. Jännitekuoppamittausten ja PSS/E - ohjelmiston simulointien avulla verifioitiin kehitettyjä laskentamalleja sekä pyrittiin arvioimaan erilaisia verkosto- ja laitetason ratkaisuvaihtoehtoja, joilla voidaan vähentää jännitekuopista aiheutuvia häiriöitä. Tutkimuksessa määriteltiin ja toteutettiin StoraEnson Varkauden tehtaiden verkkoon jakelumuuntajatason jatkuvatoiminen sähkön laadun seurannan mittausjärjestelmä. Järjestelmä perustuu MX Electrix Oy:n laatuvahtimittareihin, joilla mitataan pätö- ja loistehot, virrat ja energiat, normaalit sähkölaatusuureet (jännitetaso ja -särö, jännitteen yliaallot), jännitekuopat, virran yliaallot (testattavana oleva prototyyppiversio) ja lämpötiloja. Mittarien kaukoluenta hoidetaan Enersoft Oy:n Transmit ohjelmalla ja tulosten esittämiseen käytetään TESLA ohjelman Verkostoautomaatio, tiedonsiirto ja sähkön laatu -projektissa kehitettyä WWW-sovellusta, jonka kautta mittauksia voidaan seurata Varkaudessa Internetin kautta TTKK:lla olevalta WWW serveriltä. 57 PD-kunnonvalvonta / TTKK Tutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia suorittaa osittaispurkausmittauksia (PD-mittauksia) häiriöisessä teollisuusympäristössä ja luoda järjestelmäkonsepti PD-mittauksiin perustuvalle teollisuusympäristöön soveltuvalle kunnonvalvontamenetelmälle. Kunnonvalvonta-järjestelmäkonsepti perustuu yksinkertaisiin ja edullisiin antureihin, häiriöiden automaattiseen suodattamiseen sekä mitattujen signaalien automaattiseen analysointiin ja vikatyypin tunnistamiseen. Häiriösuodatuksen mahdollisuuksia tutkittiin kartoittamalla teollisuusympäristöissä esiintyviä häiriöitä, mm. erilaisten moottorikäyttöjen aiheuttamina, sekä mahdollisia häiriösuodatusmenetelmiä. Tutkimuksen aikana kehitettiin myös erityisesti kaapeliverkkoihin soveltuva, Rogovski-käämiin perustuva yksinkertainen ja edullinen anturityyppi. Jakelumuuntajan lämpötilan ja eliniän kulutuksen laskennallinen seuranta/ TTKK Tutkimusprojektissa selvitettiin muuntajien kuumimman pisteen lämpötilan (hot-spot lämpötilan) ja eliniän kulutuksen laskentaan perustuvan muuntajaseurannan toteutusmahdollisuuksia teollisuusympäristössä sekä määriteltiin järjestelmäkonsepti teollisuusympäristöön soveltuvalle muuntajaseurannalle. Kehitetty seurantamenetelmä voidaan liittää osaksi olemassa olevaa tai uutta automaatiojärjestelmää tai integroida johonkin verkossa käytettävään, esimerkiksi sähkön laadun, seurantalaitteeseen. Eliniän kulutustietoa voidaan käyttää myös verkostosuunnittelun tukena arvioitaessa muuntajavaihtojen tarpeellisuutta tai kun on päätettävä mitkä muuntajayksilöt olisi syytä vaihtaa kiireellisimmin. Projektin tuloksena toteutettiin Visual Basic-ympäristössä laskentasovelluksen prototyyppi, Muuntaja analysaattori -ohjelma joka sisältää IEC 354 ja IEEE C57/91 standardien mukaiset laskennat nestemuuntajille sekä IEC 905 standardin mukaisen laskennan kuivamuuntajille. Tutkimusprojektissa selvitettiin lisäksi yliaaltojen vaikutusta muuntajien lämpenemään. Selvitysten tuloksena Muuntaja analysaattori ohjelmaan sisällytettiin myös standardin HD mukainen virran yliaaltojen vaikutuksen laskenta. Sähköenergian käytön hallinta / VTT Prosessit Hankkeessa useiden vuosien aikana toteutetun mittaustoiminnan avulla tuotettiin tietoa erityisesti tuotantolaitosten henkilökunnalle. Potentiaalisia säästökohteita esitettiin, prosessin energiankulutuksen tuntemus kehittyi, kuormitustasot ja mitoituksen onnistuminen selvisivät. Hankkeessa myös kehitettiin kulutuksen ennustemenetelmiä, ja toiminta synnytti kysyntää energian hallintaan liittyvälle mittauspalvelutoiminnalle. Energiataloudellinen laitemitoitus / VTT Prosessit Mitoitukseen kohdistuneessa selvityksessä selvitettiin kv. lähteistä aikaisempien ja meneillään olevien tutkimusten tietoja moottorikäyttöjen mitoituksesta ja säästöpotentiaaleista. Kotimainen tarkastelu tehtiin 7 tehtaassa tehtyjen mittausten perusteella, joista erityisesti kahden uudehkon tehtaan mitoituksen onnistumista tarkasteltiin yhteistyössä tehtaiden henkilöstön ja laitetoimittajien kanssa. 68 Tutkimuksen mukaan niin Suomessa kuin muuallakin taipumus ylimitoitukseen on tyypillistä. Selvitys tuotti parannusehdotuksia mitoituskäytäntöihin kartoittamalla mitoituksessa huomioon otettavia tekijöitä, suunnitteluvaiheiden välisiä tiedonsiirtotarpeita, ylimitoituksen aiheuttamia kustannuksia ja energiatehokkaiden moottoreiden tarjoamaa säästöpotentiaalia. Tutkimustulosten mukaan merkittävimmät säästövaikutukset saavutettaisiin pumppausjärjestelmissä investoimalla pyörimisnopeussäätöihin ja pysyvillä pumpun kapasiteetin muutoksilla. Teollisuuden jännitekuoppien lieventämismahdollisuuksia / VTT Prosessit Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuustutkimuksen ja simulointien avulla mahdollisuuksia jännitekuoppien haittojen lieventämiseksi erityisesti uuden suojaustekniikan avulla. Teollisuusverkon vikatilanteista aiheutuvien jännitekuoppien haittavaikutuksia voitaneen merkittävästi lieventää nopeuttamalla suojausta ja varustamalla herkät komponentit jännitettä tukevilla laitteilla. Kiskonvaihtoautomatiikka osoittautui simuloidussa kohteessa toimivaksi ratkaisuvaihtoehdoksi. Esiselvitys teollisuuden sähkönjakelukonseptien kehityksestä / VTT Prosessit Selvityksessä koottiin yleiskuvaus sähkönjakelun tämänhetkisestä tilanteesta, meneillään olevista tutkimus- ja kehityshankkeista ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksista. Verkoston rakenneratkaisuja tarkasteltaessa nousivat kehitysmahdollisuuksina esille pienjännitetason nostaminen, hajautettu sähkönjakelu (DENET-konsepti), jakelutaajuuden muuttaminen, laajamittainen inverttereiden yhteinen tasajännitejakelu, sulakkeeton pienjännitejakelu ja modulirakenteinen jakelu. Rakenne- ja laatuasioita enemmän kehityspotentiaalia nähdään tieto- ja tietoliikennetekniikan soveltamisessa teollisuusverkon verkkotieto-, käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmiin. 79 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Tiivistelmä 1 Tutkimushankkeen tavoitteet ja toteutus Tausta Tutkimushankkeen tavoitteet Tutkimushankkeen käytännön toteutus Tutkimushankkeen keskeiset tulokset ja niiden hyödyntäminen Tiedonkeruujärjestelmä teollisuussähköjärjestelmien tiedon-hallintaa varten Sähköjärjestelmien etähallinta teollisuusympäristössä Sähköenergian käytön hallinta Tavoitteet Virtamittausten soveltuvuus jatkuvatoimiseen tehonmittaukseen Sähköenergian kulutuksen jakautuminen prosessinosittain Prosessin energiatehokkuuden arviointi Sähköenergian kulutuksen tarkempi ennustaminen Tulosten hyödyntäminen Energiataloudellinen laitemitoitus Taustaa ja tavoitteita Saavutetut tulokset Teollisuuden sähköverkon käytöntuki Kuormitusmallit Laskenta-algoritmit Käyttövarmuustarkastelut Ennakoiva kunnonvalvonta Sähkömoottoreiden ennakoivan kunnonvalvonnan menetelmät Sähköverkkotiedonsiirto teollisuuden pienjänniteverkossa Osittaispurkausmittauksiin perustuva kunnonvalvonta Jakelumuuntajan lämpötilan ja eliniän kulutuksen laskennallinen seuranta Sähkön laatu Sähkön laadun mittaukset Teollisuuden jännitekuoppien lieventämismahdollisuuksia Esiselvitys teollisuuden sähkönjakelukonseptien kehityksestä Tavoitteet Tulokset Julkaisut ja artikkelit10 1 Tutkimushankkeen tavoitteet ja toteutus 1.1 Tausta Teollisuus käyttää Suomessa yli puolet sähköenergiasta. Teollisuuden sähkönkäytölle on ominaista suuri energiaintensiteetti. Energiavaltaisesta tuotantoprosessista johtuen myös sähköverkkojen ja sähkökäyttöjen käyttövarmuusvaatimukset ovat erittäin korkeat. Prosessiautomaatiojärjestelmien ja verkkoyhtiöiden sähköverkkojen hallintaan liittyvä osaaminen on Suomessa korkeatasoista ja niihin liittyy merkittävää ohjelmistotuotantoa. Teollisuuden sähköjärjestelmien automaatiosovellukset (sähköverkon valvonta, kunnonvalvonta) ovat sitä vastoin olleet vaatimattomia ja toistaiseksi vain vähän älykkyyttä sisältäviä. Sähköjärjestelmien älykkäällä hallinnalla voidaan kuitenkin saavuttaa merkittäviä säästöjä teollisuuskonsernin energiahankintakustannuksissa (energian hankinnan seuranta, ennustaminen ja optimointi), energiasäästöjä (häviöiden minimointi, prosessin ominaiskulutusten seuranta ja optimointi), investointisäästöjä (ylimitoitusten vähentäminen) sekä parantaa tuotantoprosessin käyttövarmuutta (ennakoiva sähkökäyttöjen ja verkon kunnonvalvonta, verkon käyttö häiriötilanteissa, sähkön laadun hallinta). Loppukäyttäjien (prosessiteollisuus) saamien hyötyjen lisäksi aihealue tarjoaa erinomaisen pohjan automaatiojärjestelmien laajapohjaiselle teolliselle tuotannolle ja vientitoiminnalle vastaavalla tavalla kuin on tapahtunut sähköyhtiöiden sähköverkkojen automaatiojärjestelmien kehitystyön yhteydessä. Muita hyödyntäjätahoja voivat olla laitevalmistajat sekä teollisuusprosesseja suunnittelevat konsulttitoimistot. 1.2 Tutkimushankkeen tavoitteet Tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää ja demonstroida ja osin tuotteistaa teollisuussähköjärjestelmien älykkääseen hallintaan soveltuvia menetelmiä, konsepteja ja tietojärjestelmiä sekä syventää osaamista algoritmi- ja mallinnuskysymyksissä. Useista projekteista koostuva hanke voidaan jakaa neljään pääsovellusalueeseen, jotka ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa erityisesti tiedonhallinnan kautta: tiedonhallinta sähköenergian käytön hallinta ja energiataloudellinen laitteiden mitoitus teollisuuden sähkönjakeluverkon käytön tuki sähköjärjestelmien ennakoiva kunnonvalvonta Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää laaja tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa kaikkien edellä mainittujen osakokonaisuuksien sovellukset ovat joustavasti teollisuuslaitoksen eri henkilöstön käytettävissä yhteisiä tietokantoja, tiedonsiirtoväyliä ja käyttöliittymiä hyödyntäen. 911 1.3 Tutkimushankkeen käytännön toteutus Tutkimushanke on toteutettu laajana yhteistyönä. Tutkijaosapuolina ovat toimineet LTKK, TTKK ja VTT Prosessit (VTT Energia). ABB yhtiöiden rooli hankkeessa on ollut toimia tutkimustulosten tuotteistajana, asiantuntijana sekä rahoittajana. Kehitettyjen ratkaisuiden demonstraatio- ja pilottikohteena on toiminut pääasiassa StoraEnso Oyj:n Varkauden tehdas. Muita hankkeeseen osallistuneita teollisuusosapuolia ovat olleet UPM-Kymmene Kymi Paper, StoraEnso Oulu Fine Paper, UPM-Kymmene Kaukas, AvestaPolarit Chrome, Rautaruukki Raahe Steel, ja M- real Kirkniemi. Rahoitukseen ovat osallistuneet lisäksi Metso Paper Oy, Metso Automation Oy, CTS Engineering Oy ja SVK-pooli. Hankkeen vastuullinen taho oli vuosina LTKK:n sähkötekniikan laitos ja vuosina VTT Prosesit (VTT Energia). Hankkeen vastuullisina johtajina ovat toimineet prof. Jarmo Partanen vuosina , TkT Sakari Palko v. 2000, PhD Jussi Manninen v ja TkL Lauri Kumpulainen v Tutkimushankkeen keskeiset tulokset ja niiden hyödyntäminen 2.1 Tiedonkeruujärjestelmä teollisuussähköjärjestelmien tiedonhallintaa varten Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja demonstroida tiedonkeruujärjestelmää, joka liittyy teollisuuslaitoksen olemassa oleviin tietojärjestelmiin standardiohjelmistorajapintoja hyödyntäen ja yhdistää eri tietolähteistä kerätyn tiedon. Järjestelmän tietolähteitä olivat esimerkiksi prosessiautomaatiojärjestelmä, energianhallintajärjestelmä, sähköverkon mittaukset ja erilaiset laiterekisterit. Tiedonkeruujärjestelmän tehtävänä oli tarjota standardirajapintoja hyödyntäen tietoa neljää eri osa-aluetta edustaville sovelluksille, joita tutkittiin tutkimusprojektin muissa osioissa: Sähköenergian käytön hallinta Teollisuussähköverkkojen käytöntukijärjestelmä Sähköjärjestelmien ennakoiva kunnonvalvonta Muut tuotannonohjaustason sovellukset Tutkimushankkeen puitteissa kehitettiin tiedonkeruujärjestelmä, joka pystyi liittymään erilaisia standardiohjelmistorajapintoja hyödyntäen teollisuuslaitoksen olemassa oleviin tietojärjestelmiin (kuva 2.1.1). Tiedonkeruujärjestelmään pilotoitiin Varkaudessa StoraEnson tehtailla vuosina Pilotoinnin perusteella todennettiin, että kehitetyllä konseptilla pystytään tuottamaan tietoa tuotannonohjaustason sovelluksia varten ilman, että jokaiselle sovellukselle on rakennettava kenttätasolta lähtien oma instrumentointi ja omat tiedonsiirtoväylät. Järjestelmää hyödynnettiin hankkeen aikana Stora Enson energia-analyyseissä ja sähköverkon käytöntuessa. Tuloksilla oli aikanaan merkittävä uutuusarvo, sittemmin vastaavia konsepteja on tullut markkinoille useita. 1012 TEOLLISUUSSÄHKÖVERKON TUKIJÄRJESTELMÄN SOVELLUKSET MUU SOVELLUS KÄYTÖN TUKIJÄRJESTELMÄ Verkon reaaliaikainen tila Kuormittuminen Tuleva / simuloitu tila ENERGIAN KÄYTTÖ Seuranta Ennustaminen Prosessien toimintatehokkuus KUNNONVALVONTA Sähköverkko Käytöt Ikääntyminen Ominaisarvojen muutokset Kuormitusmallit VERKKOTIETO- JÄRJESTELMÄ Sähköverkon komponenttien tiedot ja parametrit TIEDONKERUUJÄRJESTELMÄ Jatkuvatoiminen informaation tuottaja Teollisuuslaitoksen kunnossapidon moottoritietokanta Muut laiterekisteritietokannat EHJ:n mittaukset Prosessiautomaation mittaukset Sähköverkon mittaukset JÄRJESTELMÄÄN LIITETTÄVÄT TIETOKANNAT - energiamittaukset - tehomittaukset - prosessien tilatiedot - mittaukset - erotinlaitteiden tilatiedot - sähkösuureiden mittaukset PROSESSIIN LIITTYVÄT TIETOLÄHTEET Kuva Tiedonkeruujärjestelmän sijoittuminen suhteessa tehtaan muihin tietojärjestelmiin. 2.2 Sähköjärjestelmien etähallinta teollisuusympäristössä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka teollisuusympäristössä voidaan toteuttaa järjestelmä, jonka avulla on mahdollista: prosessiin liittyvien tietojen seuraaminen mistä tahansa tietokoneesta, jolle on annettu tähän oikeus toimilaitteiden, esim. sähköverkossa olevan mittalaitteen, asetusten muuttaminen etäkäyttönä kunnonvalvontaan liittyvän tiedonsiirtoketjun rakentaminen anturilta wwwverkkoon, joka mahdollistaa toimilaitteiden joustavan etävalvonnan. Internet-yhteys muodostettiin laitetasolle epäsuorasti yhdistämällä kenttätason infrastruktuuri ja Internet-työkaluihin tuotannonohjaustasolla (kuva 2.2.1). Laboratorioon rakennetun demonstraatiojärjestelmän avulla todennettiin, että teollisuuslaitoksen kenttätason laitteita voidaan ohjata soveltamalla standardeja tietokanta-, kenttäväylä- ja JAVA- määrittelyjä (kuva 2.2.2). Toteutus vaatii tiedon siirtämistä kenttätasolta tuotannonohjaustasolle ja päinvastoin. Tähän sovellettiin samoja menetelmiä kuin aiemmin esitetyssä tiedonkeruujärjestelmän konseptissa. Webliittymän avulla voidaan määrittää tiedonkeruutapahtumia, lukea kerättyä tietoa ja lukea ja ohjata kenttäväyliin liitettyjen laitteiden rekistereitä 1113 M M Global Management Level Database Server Outsourced services of expert organisations Global Management Level Database Server Outsourced services of expert organisations Local Area Network (Ethernet) Local Area Network (Ethernet) INTERNET INTERNET WAN WAN Management Level Electrical Systems Management Database Application Server Office Workstation Local Area Network (Ethernet) Data Acquisition and Management System for Management Applications of Industrial Electrical Systems Management Level Database Server services in intranet Energy Management System Information Center Local Area Network (Ethernet) Database Server Database Server OPC -Server Process Control Level Control Room LAN PROCESS BUS FIELDBUS Process Station Process Station Process Station Process Station Process Station PLC PLC PLC Field Level FIELDBUS Field Level PMU I/O BUS FB FB COMM. COMM. field device TCP-IP http field device TCP-IP http field device TCP-IP http BIN FB IN/OUT COMM. web-pages web-pages web-pages application application application Process Unit Process Unit Kuva Perinteisen teollisen tietojärjestelmän malli, johon on lisätty mahdollisuudet monitoroida kenttätason laitteita internetin välityksellä (vasemmalla). Kuvassa (oikealla) on esitetty suora web liityntä kenttätasolle, jonka soveltuvuus teolliseen käyttöön on kyseenalaista. 1214 WWW -Browser INTERNET WAN Application Programming and Data Interface ( Open software Interfaces ) jdbc data server http server JAVA applets Data Management db Data Storage db Data Storage Management Data address definition (OPC tags) OPCdata manager (WINDOWS service ) Data Acquisition ODBC client OPC client LAN OPC -Server SOURCE DATABASES Field bus PLC PMU Protection relay Condition monitoring device I V Grid measurements Kuva Epäsuoran WWW- laiteyhteyden pääkomponentit. Kenttäväylätekniikka yhdistetään internet-tekniikkaan tuotannonohjaustasolla standardiohjelmisto ja laitekomponenteilla. 1315 Kuva Epäsuoran WWW- yhteyden avulla voidaan määrittää tiedonkeruuta, esittää tiedonkeruun tuloksia sekä lukea ja ohjata laitteiden rekistereitä. 1416 2.3 Sähköenergian käytön hallinta Tavoitteet Osion tärkeimpinä tavoitteina olivat seuraavat: 1) selvittää voidaanko oikosulkumoottoreiden virtamittaustiedoista luotettavasti ja yksinkertaisesti määrittää jatkuvatoimisesti tehonkulutus, 2) määrittää sähköenergian kulutuksen tarkka jakautuminen paperikoneen eri osiin, 3) sähköenergiankulutuksen tarkempi ennustaminen ja 4) tuottaa tehtaalle käyttökelpoista tietoa tuotantoprosessin energiatehokkuuden parantamiseksi ja näin luoda osaltaan edellytyksiä tehtaan kokonaisvaltaiseen energianhallintaan Virtamittausten soveltuvuus jatkuvatoimiseen tehonmittaukseen Muunnosta virtamittauksesta tehoon tutkittiin pääosin kahdella menetelmällä: perinteisellä nimellisvirtaan suhteutetuilla käyräsovitteilla ja neuroverkkomallinnuksella Virtamittauksen perusteella laskettu teho kun U oletus =400V ja cosφ käyrältä 560 Virhe k-a= -1,62% (1,76% - -4,28%) Korrelaatio 1, kw Neuroverkkojen avulla estimoitu teho (pun +) 480 Virhe k-a= -7,1*10-6 % (0,0011% - -0,0014%) Korrelaatio 1, Yleisen 440 NN mallin avulla estimoitu teho (turk neliö) Virhe k-a= -0,0003 % (0,008% - -0,0,010%), Korrel. 1,0000 Moottorin mitattu ottoteho tuntikeskiarvona (sin kolmio) h Kuva Moottorin verkosta ottaman tehon laskentamallien vertailu. Neuroverkkosovelluksen opetusaineistona käytettiin samanaikaista virta- ja tehomittausta. Molemmat menetelmät osoittautuivat hyvin toimiviksi. Neuroverkon avulla muunnoksen tarkkuutta voitiin tosin olennaisesti parantaa. Lisäksi neuroverkkomalli voidaan toteuttaa adaptiivisena, jolloin ennustusmalli päivittyy automaattisesti tehtaalla tapahtuvien laitteistojen ja tuotantotapojen muutoksissa. Neuroverkkomallin käyttö edellyttää kuitenkin syöte- ja vastearvoiksi riittävän pitkäaikaisia virta- ja tehomittauksia mallin opetusta varten. Uusimpien moottoreiden ollessa kyseessä käytettiin valmistajan antamia tyyppikohtaisia kuormituskäyrästöjä. 1517 2.3.3 Sähköenergian kulutuksen jakautuminen prosessinosittain Projektissa tarkasteltiin seitsemää eri paperikonelinjaa ja yhtä sellunvalmistuslinjaa. Sähkömoottorikäyttöjen energiakulutusta seurattiin neljällä eri ikäisellä paperikonelinjalla ja yhdellä sellunvalmistuslinjalla. Seurantakohteina olivat tyypillisesti yli 30 kw:n tehoiset moottorikäytöt, jotka lukumääräisesti käsittävät n. 20 % paperikonelinjaan asennetuista moottoreista mutta muodostivat yli 80 % yhteenlasketusta asennetusta moottoritehosta. Suurin osa moottoreista oli pumppukohteissa. Muita merkittäviä laiteryhmiä olivat paperikoneen telat, puhaltimet, jauhimet, sekoittimet ja lajittimet. Moottoritietojen lisäksi tiedonkeruun piirissä ovat olleet keskeisimmät tuotantotiedot ja valikoituja automaatiojärjestelmän keräämiä prosessiparametreja. Näiden perusteella voitiin tutkia eri ajotilanteiden vaikutusta. Kuvassa on esitetty esimerkki paperikonelinjan sähkönkulutuksen jakautumisesta prosessinosittain. Ryhmä "muut" sisältää sekä kaikki ne yli 30 kw:n moottorit, jotka eivät olleet seurannassa että alle 30 kw:n moottorit, joista ei tehtaalla ole virtamittausta. Muu kuorma 31 % Massankäsittely 17 % (59% nimellisestä) PK DC-käytöt 18 % Lyhyt kierto 10 % (85%) Hylynkäsittely 3 % (16%) Vesijärjestelmät 5 % (53%) Voitelujärjestelmä 0.1 % (29%) Tyhjöjärjestelmä 13 % (65%) Ilmajärjestelmä 3 % (69%) Kuva Esimerkki talvikaudella mittauksessa mukana olleiden paperikonelinjan moottoreiden energiankulutusosuudesta linjan koko energian kulutuksesta Prosessin energiatehokkuuden arviointi Paperikonelinjalla keskeisimmät kulutuksen vaihtelua selittävät tekijät olivat tuotannon määrä ja laji, jotka ovat myös tärkeimmät tekijät tuotannon suuruuden tarkennetussa ennustamisessa. Tuotelajin osalta tärkein vaikuttaja oli neliöpaino, mutta suurimmalta osalta sähköenergian kulutuksen vaihtelut eri neliöpainoilla johtuivat käytetyistä erilaisista ajonopeuksista. Vuodenajan ja ympäristön lämpötilan vaikutus näkyi lähinnä seisokkien aikaisessa tehonkulutuksessa, ollen lähinnä valaistus-, ilmastointi ja apulaitekuormaa. Vuorokauden aikojen ja viikonpäivien erot olivat tilastollisesti merkittäviä. Viikonpäivien erot johtuivat lähinnä seisokkien ajoittumisesta tietylle viikonpäiville. Työvuorojen väliset erot energiankulutusta tarkasteltaessa ovat selkeämmät seisokkien ja katkosten aikana, jolloin työntekijöiden toimenpiteet esim. moottoreiden pysäyttämisen suhteen saattoivat poiketa toisistaan. Katkoksien aikainen energiankulutus oli keskimäärin hieman suurempaa kuin normaalin tuotantoajon. 1618 Sisäiset tekijät Tehtaan ikä Prosessin järjestelyt Tuotteen laji ja määrä Tuotannon tyyppi Seisokit, katkokset Kuormat Epäsäännöllisesti vaihteleva teho. Vakioteho jne. Kuormitusmallit Ulkoiset tekijät ilmasto sää vuodenaika viikonpäivä vuorokaudenaika jne. Kuva Paperitehtaan energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä Tutkitun koivusellun valmistuslinjan moottorikäyttöjen ottama kokonaisteho riippui selkeästi tuotannosta ja sekä valkaisimon kulutuksen että kokonaistehon vaihtelua selitti hyvin massavirta tasaussäiliöön. Eräästä tutkimuksessa mukana olleesta paperikoneesta laadittiin tasemalli, jonka avulla voitiin simuloida ainevirtauksia eri ajotilanteissa. Simulointiympäristönä käytettiin VTT:n kehittämää Balas-ohjelmistoa. Paine- ja virtausmittauksista saatujen tietojen ja pumppujen tuottokäyrien perusteella analysoitiin keskeisimpien seurannan piirissä olleiden pumppausjärjestelmien hyötysuhteita. Seurantojen ja analyysien tulokset raportoitiin osalle tehtaista energiansäästöön tähtäävinä toimenpide-ehdotuksina. Erikoistilanteet (seisokit, katkot) ja normaaliajotilanteet käsiteltiin erikseen. Erikoistilanteiden osalta päähuomio oli laitteissa, jotka jäävät päälle tuotannon pysähtyessä. Seisokin aikaiseen tehonkulutukseen vaikuttavat kesto ja tyyppi sekä jossain määrin vakiintunut toimintatapa. Normaalien ajotilanteiden osalta tarkasteltiin laitteiden kuormitustasoa ja sen pysyvyyttä sekä verrattiin näitä mitoitusarvoihin. Lähellä nimellispistettään pysyvästi toimivat laitteet identifioitiin Sähköenergian kulutuksen tarkempi ennustaminen Sähkömarkkinoiden vapautuminen ja yleiset energiansäästösopimukset ovat osaltaan lisänneet tarvetta tehokkaampaan energianhallintaan teollisen tuotannon eri osa-alueilla. Energian käytön ja hallinnan optimoinnin tärkeimpiä perusedellytyksiä ovat mm. tehokkaat ja jatkuvat energiansäästötoimenpiteet ja toimintatilanteiden muutoksissakin toimivat energian kulutuksen ennustemenetelmät. Energiansäästötoimenpiteiden kohdentaminen ja tarkemman sähkönkulutuksen ennustusmenetelmän kehittäminen edellyttävät sähköenergian kulutuksen määrään ja dynamiikkaan liittyvien tekijöiden tuntemusta. Paperitehtaan energiankulutuksen ennustamistoiminnot riippuvat koko tehtaan rakenteesta ja toiminnoista. Erityisesti paperinvalmistuksessa merkittävänä tekijänä parempien sähköenergiakulutusten ennustemenetelmien tarpeelle on ollut uusien entistä tehokkaampien paperikoneiden käyttöönotto. Uusien koneiden energiankulutuksen 1719 vaihtelut vastaavat pienempien koneiden koko kulutusta ja kuormitusten vaihtelut näkyvät selkeämmin jopa ison konsernin kokonaissähkötaseessa. Kun pienten ja keskisuurten paperinvalmistuslinjojen energiankulutuksen ennustevirheet vaihtelevat 8-20 %, voivat vastaavilla menetelmillä suurien koneiden ennustevirheet olla jopa 100 %. Sähkökauppa Pitkän aikavälin sopimukset Lyhyen aikavälin sopimukset ja sähköpörssi Konsernitason EHJ Sähköenergian ostotarpeen ennuste Konsernin oma energian tuotanto Höyryntuotannon ohjaus Tehtaan oma energian tuotanto Tehdastason EHJ Sähköenergian tuotannon ohjaus Tehtaan höyryn kulutuksen ennuste Tehtaan sähkönkulutuksen ennuste Tuotantolinjan höyryn tarpeen ennuste Tuotantolinjan sähkön tarpeen ennuste Kuva Paperitehtaan energiakulutuksen ennustamistoiminnot riippuvat koko tehtaan rakenteesta ja toiminnoista Työssä kehitettiin kaskadi neuroverkkopohjainen asiantuntijasäännöillä täydennetty ennustamiskonsepti, joka validoitiin neljän paperikonelinjan tuotanto- ja kulutustiedoilla. Neuroverkolla saadut tulokset olivat kussakin testitapauksessa paremmat kuin aikaisemmilla malleilla etenkin tapauksissa, joissa energiankulutuksen vaihtelut olivat suurempia Tulosten hyödyntäminen Hankkeessa useiden vuosien aikana toteutetun mittaustoiminnan avulla on tuotettu tietoa erityisesti tuotantolaitosten henkilökunnalle. Potentiaalisia säästökohteita on esitetty, prosessin energiankulutuksen tuntemus on kehittynyt, kuormitustasot ja mitoituksen onnistuminen ovat selvinneet. Hanke on synnyttänyt kysyntää energian hallintaan liittyvälle mittauspalvelutoiminnalle. Linjakohtaisen energiakulutusten vaatimusten lisääntyessä neuroverkkopohjainen asiantuntijasäännöillä täydennetty ennustemenetelmä antaa mahdollisuuksia tarkennettuun ennustamiseen, jos tuotannon suunnittelun tiedot ovat saatavissa reaaliaikaisena sähköisessä muodossa ja kulutuksen sekä malliin liitettyjen syötteiden historiatietoja on käytettävissä. 1820 2.4 Energiataloudellinen laitemitoitus Taustaa ja tavoitteita Teollisuuden sähköenergiankulutus on n. 53 % (Sener: Sähkövuosi 2001) koko maan sähköenergiankulutuksesta ja suurin osa siitä (jopa 80 %) muodostuu sähkömoottorikäyttöjen kulutuksesta. Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan moottorikäyttöihin liittyvän sähköenergiankulutuksen säästöpotentiaali on merkittävä. Em. tutkimustulosten mukaisesti säästöpotentiaalin syntymiseen ovat syynä mm. moottorikäyttöjen mitoitus-, valinta- ja käyttökäytännöt, puute energiakustannukset huomioon ottavasta mitoitustyökalusta sekä tiedonpuute uusista energiataloudellisista ratkaisuista ja laitteiden todellisesta energiakulutuksesta. Mitoitusosuudessa hyödynnettiin tutkittavissa tuotantolaitoksissa tehtyjä mittauksia, laitteiden toiminta- ja kuormitustasotutkimuksia. Tavoitteita olivat seuraavat: Selvittää mitoitukseen ja sähkömoottorien valintaan liittyvä nykykäytäntö sekä kansainvälisten tutkimusten perusteella että projektin tutkimuskohteina olleiden tuotantolinjojen osalta. Tarkastella tutkimuskohteina olleiden tehtaiden avulla sähkökäyttöihin liittyvien laitteiden mitoitusperusteita ja erilaisten laitevalintojen aiheuttamia seuraamuksia Määrittää sähkönjakelun ja käytön osille kustannusherkkyys eli hinnan säästö/lisäys, kun valitaan edellisen tai seuraavan kokoluokan laitteet eri paikkoihin. Syventää moottoreihin liittyvää osuutta ja ottaa vahvemmin mukaan moottorikäyttöjen elinikäkustannusten hallinta, uusien energiatehokkaiden moottorien käyttöön liittyvän tietämyksen lisääminen. Kartoittaa aikaisempia käytäntöjä ja uusia mahdollisuuksia ja tarpeita projektissa mukana olevien yritysten asiantuntijoiden (suunnittelijat, konsultit ja laitevalmistajat) kanssa yhteistyössä (ryhmätyöpäivät). Tarkastella moottorikäyttöjen mitoittamis- ja valintakäytäntöjä ja niihin liittyviä eri suunnitteluryhmien välisiä osaamis- ja tiedonsiirtotarpeita sekä tehokkaampien, elinikäkustannukset huomioon ottavien mitoitus/valintatyökalujen kehittämistarpeita. 1921 Paperikoneen linjakäyttöjen kuormitusanalyysit Mitoitusasiantuntijoiden workshopit Automaatiojärjestelmät Tietokannat Internet Tiedonkeruujärjestelmä Tutkimus kansainvälisistä projekteista USA DOE, EU JRC, Australia AGO Sähkömoottorikäyttöjen energiankulutuksen analyysit Pumppujen kuormitus- /toiminnan analyysit Tietoa mitoitustilanteesta, parannusohjeista, toimenpiteistä ja työkaluista Käytännön kuormitustiedot kehittämään mitoitusta Ehdotukset säästötoimenpiteista, laitevalinnoista jne. Tietoa energiatehokkaista ratkaisuista Kuva Kaavio mitoitustarkastelusta Saavutetut tulokset US DOE:n (United States Department of Energy ) Motor Challenge ohjelman (v. 1998) tulosten mukaan säästöpotentiaali moottorikäyttöjen nykyisestä kulutuksesta olisi %. Suurimmat säästökohteet löytyvät paperi-, kemian ja metalliteollisuuden pumppu- (5 %:n säästöpotentiaali), puhallin- (0,8 %) ja kompressorikäytöistä (2,7 %). Suurimpiin säästöihin voitaisiin päästä tarkkailemalla energiakulutusta mittauksin ja käyttämällä energiakustannusten suhteen optimoituja ratkaisuja, kuten prosessilaitteiden (pumput, puhaltimet jne.) moottoreiden ja niihin liittyvien sähköisten ja mekaanisten laitteiden koko eliniän kustannukset huomioon ottavaa optimaalista mitoitusperiaatetta (US DOE: tutkituista 200 moottorikäytöstä 44 % oli ylimitoitettu käyden korkeintaan 40 % osakuormalla), taajuusmuuttajia nopeuden säätöön ja uusia energiataloudellisia moottoreita. Teollisuuden sähköenergiankulutus oli Suomessa vuonna ,2 TWh, joka on n. 53 % (Sener: Sähkövuosi 2001) koko maan sähköenergiankulutuksesta. Teollisuuden sähkönkulutuksesta muodostuu Suomessa jopa 80 % sähkömoottorikäyttöjen kulutuksesta, josta esim. pumppujen kulutus on n. 20 %. 80 %:n osuus vuoden 2001 kokonaiskulutuksesta merkitsisi n. 34,6 TWh ja esim. 10 %:n kokonaissäästöpotentiaali olisi n. 3,5 TWh. TSH-projektissa tarkasteltiin kaikkiaan 7 eri ikäisen paperikoneen ja yhden sellutehtaan yhteensä 3858 moottoria. Osaa pumppukäytöistä tarkasteltiin lähemmin myös pumpun ja juoksupyörän mitoituksen osalta. 2022 Vuosien aikana suoritettujen moottorien kuormitusmittauksien mukaan huonolla hyötysuhteella käyvien laitteiden olemassaolo havaittiin jopa vanhoilla maksimituotannossa olevilla prosessilinjoilla. Noin 30 % moottoreista toimi alikuormassa. Vuonna 2002 uusina tutkimuskohteina oli lisäksi kaksi paperinvalmistuslinjaa, joista toisessa ei vielä ollut tehty tuotannon nostoon liittyviä muutoksia, joten laitteiden kuormituksia voitiin tarkastella verrattuna alkuperäiseen mitoitukseen. Tulosten tarkasteluun osallistui myös ko. tehtaiden edustajia sekä paperikoneen valmistajan asiantuntijoita. Myös uusissa tuotantolaitoksissa löytyi moottorikäyttöjä, jotka voidaan katsoa ylimitoitetuiksi. Tutkimuksen mukaan kuormitus paperikoneen eri osissa vaihteli ollen alle 40 % moottorin nimellisestä kuormasta Load % Wire Press Dryer Calender Reeling Min Mean Max Kuva Kuormituksen vaihtelu paperikoneen osissa suhteessa moottorin nimellistehoon. Suurin ero lasketun tehontarpeen ja nimellistehon välillä esiintyi kuivaimessa, jossa kuorman kiihdytys on määräävä mitoituksen kannalta. % Wire Press Dryer Calender Reeling Kuva Esimerkki moottorin mitoituksen tarkastelusta paperikoneen osissa. Lasketun tehontarpeen ja yhteenlasketun nimellistehon suhde nimelliskuormalla ja nimellisnopeudella. Tutkimustulosten mukaan merkittävimmät säästövaikutukset saavutettaisiin pumppausjärjestelmissä investoimalla pyörimisnopeussäätöihin ja pysyvillä pumpun 2123 kapasiteetin muutoksilla. Myös jatkuvasti matalalla kuormitustasolla toimivien moottoreiden vaihdoilla saavutettaisiin pienehköjä säästöjä sähkönkulutuksessa. Näissä kohteissa suurempi hyöty kuitenkin saataisiin parantuneen loistehon hallinnan kautta. Moottorikäyttöjen optimoitu mitoitus, jossa koko elinkaaren aiheuttamat kustannukset on otettu huomioon, lisää tuotantoprosessien tehokkuutta ja myös tyypillisesti vähentää moottorien energiakulutusta. Kuvassa on esitetty moottorikäyttöjen koko eliniän aikaisten kustannusten vaiheita ja optimointimahdollisuuksia. Teollisuusprosessien moottorikäyttöjen mitoitus ja valinta ovat vaativia tehtäviä, johon elinikäkustannusten, ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden vaatimukset tuovat lisää tarpeita. Mittaustulokset sekä käytännön tietämys prosessissa ja ympäristössä tapahtuvista vaihteluista antavat paremmat mahdollisuudet todellisen kuormituksen selvittämiseen. Sähkömoottorin ja siihen liittyvien esim. nopeuden säätöön tarkoitettujen laitteiden valinnan ja mitoituksen kannalta todellisten kuormitusten vaihtelujen selvittäminen on olennaisen tärkeää. Hyvät mitoitus- ja valintatyökalut sekä tehokas ja tarkka eri suunnittelu- ja valitsijaportaiden välinen tiedonsiirto parantaa optimaalisen mitoituksen mahdollisuuksia ja estää sähkömoottorien tarkoituksettoman ylimitoituksen, joka voi näkyä koko sähkönjakeluportaan ylimitoituksena ja virheellisinä energiantuotannon tarvearviointeina. Moottorin suunnittelu, valmistus ja varastointi Prosessisuunnittelu Konesuunnittelu Sähkösuunnittelu Urakointi/hankinta Tuotanto Kunnossapito Prosessisuunnittelu Konesuunnittelu Sähkösuunnittelu Urakointi/hankinta Vikaantuneen moottorin uudelleen käämintä (vai uusi moottori?) Tuotanto Kunnossapito Moottorin romutus/kierrätys Laitoksen suunnittelu- ja hankintavaihe Optimaalinen mitoitus: Optimaalinen käyttö: - prosessin tarpeet - prosessin tarpeet - sähkönjakelun vaatimukset - sähkönjakelun - hankinta- ja käyttökustannukset - eri huoltotyypit vaatimukset - käyttökustannukset Käyttövaihe Tuotannon muutosvaihe Käyttövaihe Optimaalinen mitoitus: - prosessin tarpeet - sähkönjakelun vaatimukset - hankinta- ja käyttökustannukset Optimaalinen käyttö: - prosessin tarpeet - sähkönjakelun vaatimukset - eri huoltotyypit - käyttökustannukset Kuva Moottorikäyttöjen koko eliniän aikaisten kustannusten vaiheet ja optimointimahdollisuudet. Moottoreiden ylimitoituksen kustannusvaikutuksista tehtiin hypoteettinen tarkastelu, jonka kohteina olivat vanha, pienikapasiteettinen paperinvalmistuslinja ja uusi suurikapasiteettinen linja. Tarkastelun tulokset on esitetty taulukossa Taulukossa kohde A on vanha ja kohde B uusi tehdas. Tarkastelussa a) kaikki 30 kw ja suuremmat moottorit on ylimitoitettu yhden tehoportaan verran, tarkastelussa b) vain teholuokka kw. 2224 Taulukko Esimerkkitarkastelu moottoreiden ylimitoituksen aiheuttamista kustannuksista. Ylimitoituksen aiheuttama kustannuslisä / eur Investointikustannukset Kohde A Kohde B a) b) b) Moottorit Moottorikeskukset Moottorikaapelit Taajuusmuuttajat Turvakytkimet Jakelumuuntajat Yhteensä Investoinnin arvo 5 v:n kuluttua 5% korolla Käyttökustannukset *) Tehomaksu Loistehomaksu Energiamaksu Yhteensä v:n käyttökust. 5% korolla Lisäkust. 5 v:n kuluttua25 2.5 Teollisuuden sähköverkon käytöntuki Sähköverkon käytöntuella tarkoitetaan sovelluskokonaisuutta, jonka avulla teollisuuden sähkönjakelujärjestelmän tietoja ja toimintoja voidaan hallita verkon dokumentaation, suunnittelun ja käyttötoiminnan kannalta yhtenäisenä kokonaisuutena. Käytöntuen sovellukset voivat kuulua tapauskohtaisesti eri tietojärjestelmiin, kuten esim. verkkotietojärjestelmään (VTJ), käytöntukijärjestelmään (KTJ) tai käytönvalvontajärjestelmään (SCADA), tai teollisuuslaitoksen omiin räätälöityihin sovelluksiin. Kuvassa on esitetty sähköverkon käytöntuen sovelluskokonaisuutta. Sähköyhtiöiden julkisten jakeluverkkojen dokumentaation, suunnittelun ja käytön hallintaan on käytössä vakiintuneita tietojärjestelmiä ja sovelluksia. Teollisuudessa ei ole sähköyhtiöiden kaltaista verkkotietojärjestelmäperinnettä, käytönvalvontajärjestelmien käyttö sähköverkon hallintaan ei ole yhtä yleistä ja toisaalta monia sähköverkkoon liittyviä toimintoja (esim. verkostosuunnittelu, kunnossapito) on ulkoistettu. Teollisuusympäristöstä johtuen tietojärjestelmätoimintojen tarpeet ja toteutusmallit ovat osin erilaiset, mikä on vaatinut uutta tutkimus- ja kehitystyötä. Taustalla tutkimusprojektissa on ollut TTKK:ssa 80- ja 90-lukujen aikana sähköjakeluverkkojen verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmien eri sovelluksiin liittynyt tutkimustyö. Verkostolaskenta Toimenpiteiden suunnittelu Kytkentätilan hallinta Verkkotietojen hallinta Tietokannat SCADA / prosessiautomaatio Kuva Teollisuuden sähkönjakelun käytöntuen sovelluskokonaisuus. Varkaudessa StoraEnson tehtailla otettiin projektin kuluessa käyttöön ABB Oy:n verkkotietojärjestelmä Open++ Integra. Verkkotietojärjestelmä muodostaa graafisen dokumentaatiojärjestelmän, jonka avulla sähkönjakeluverkon komponenttien ominaisuus- ja sijaintitiedot talletetaan avoimeen relaatiotietokantaan. Tietokannasta voidaan tehdä erilaisiin tarpeisiin raportteja ja yhteenvetoja. Teollisuusympäristöön soveltuva ABB Oy:n Open++ Opera käytöntukijärjestelmä sisältää perustoimintoina graafisen näkymän sähköverkkoon ja sen komponenttien ominaisuustietoihin, verkon kytkentätilan hallinnan sekä tehonjaon ja vikavirtojen laskennan. 24 Muut järjestelmät26 Kuvassa on esitetty projektissa kehitettyä ja määriteltyä StoraEnson Varkauden tehtailla toimivaa käytöntukijärjestelmäkokonaisuutta, johon liittyy niin TTKK:n tutkimusprojektin tuloksia kuin ABB Oy:n tuotekehitystyötä. Kuvassa olevat tietokannat sijaitsevat tietokantapalvelimilla. Käytöntuki- ja verkkotietojärjestelmä toimivat Windows NT -työasemissa. Käytöntukijärjestelmän graafisen verkkokuvan kautta voidaan tarkastella myös muiden tietokantojen tietoja, kunhan tietokantojen linkityksessä käytetään verkon solmutunnuksia. Näin esimerkiksi mittaustietokannan käyttöliittymä tai StoraEnson itse kehittämä Access-pohjainen relekoestustiedot sisältävä tietokantasovellus voidaan avata käytöntukijärjestelmän verkkokuvan kautta esittämään halutun kohteen tietoja. Reletietojen selailu Reletietokanta Käytöntukijärjestelmä * graafinen käyttöliittymä * kytkentätilan hallinta * verkostolaskenta - tehonjako - oikosulkuvirrat * kytkentäsuunnittelu * dokumenttien hallinta Mittaustietojen selailu Kuormitusten mallintaminen Mittaustietokanta * moottorien mittaukset (virta -> teho) Kuormitusmallit * Perusmallit * Ennusteet - kuormitusten max. * asetukset * koestustiedot *.. Kunnossapito * reletietokanta * kunnonvalvonta *.. Dokumentit * kytkentäsuunnitelmat * toimintaohjeet * käyttövarmuustarkastelut Verkkotiedot * komponenttien ominaisuudet * sijaintitiedot *. Open++ Integra verkkotietojärjestelmä Kuva Varkauden StoraEnson käytöntukijärjestelmäkokonaisuus ja siihen liittyvät tietokannat. Tutkimusprojektissa käytöntukisovellukset ovat tarkoittaneet käytöntukijärjestelmän toimintojen kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä. Tärkeimmät käytöntukijärjestelmän kehittämiseen liittyneitä toimintoja, joihin tutkimusprojektissa on keskitytty, ovat olleet: kuormitusmallien määritys ja tuotantoprosessin kuormitusten ennustaminen silmukoidun verkon laskenta-algoritmit sähköverkon käyttövarmuustarkasteluihin liittyvät menetelmät tiedonhallinta Kuormitusmallit Sähköverkon tehonjakolaskelmissa tarvitaan mahdollisimman tarkkoja malleja yksittäisten kuormitusten käyttäytymisestä. Teollisuuden jakeluverkkojen mallintamiseen ei julkisten jakeluverkkojen laskentaa varten kehitettyjä tyyppikuormituskäyriä voida sellaisenaan soveltaa vaan kuormitusmallit on määritettävä uudella tavalla. Teollisuusverkoissa osa kuormituksesta on erittäin merkittävästi tuotannosta ja mallinnettavasta prosessista riippuvaa (esim. osa sähkömoottoreista), kun taas osa kuormituksista on puolestaan vähän tuotannosta riippuvaa (esim. valaistus). 2527 Tutkimusprojektissa toteutettiin kattavat erillismittaukset StoraEnson Varkauden tehtaiden paperikoneiden 3 ja 4 osalta. Paperikoneita 3 ja 4 syöttävän keskijänniteverkon jakelumuuntajien kuormitusta mitattiin samanaikaisesti noin neljän vuorokauden ajan sisältäen myös paperikoneen käynnistyksen. Seuraavissa kuvissa on eräitä mitattuja tehokäyriä, jotka esittävät kuormituksen tasoa ja käyttäytymistä jakelumuuntajassa. kw : : : : : : : : : :02 PK3 PG PÄTÖTEHO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :22 kvar : : : : : : : : : : : : :38 PK3 PG LOISTEHO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :38 Kuva Muuntajan PG pätötehokäyrää. Kuva Muuntajan PG loistehokäyrää. kw : : : : : : :04 PK3 PA PÄTÖTEHO : : : : : : : : : : : : : : : :40 kw PK3 PU PÄTÖTEHO Kuva Muuntajan PA pätötehokäyrää Kuva Muuntajan PU pätötehokäyrää. Useimmissa mittauspisteissä pätötehot pysyvät hyvin tasaisena tuotannon toimiessa normaalisti. Poikkeustapauksissa tehojen muutokset ovat askelmaisia nopeita tehotason muutoksia. Lähes kaikissa mittauspisteissä loistehoissa esiintyy askelmaisia merkittäviä tasomuutoksia, jotka johtuvat osaksi kompensointiparistojen kytkennöistä. Kuormituksen taso ja vaihtelu voidaan mallintaa seuraamalla kunkin jakelumuuntajan syöttämien pienjänniteverkon (prosessiverkon) kuormitusten mitattuja virtoja, mikäli muuntamossa itsessään ei ole kaukoluettavaa virtamittausta. Jakelumuuntajittain voidaan erottaa keskeiset pienjänniteverkossa olevat kuormitukset, jotka muodostavat määräävän osan muuntajan kuormasta, ja joiden seurannalla voidaan mallintaa kunkin muuntajan reaaliaikainen kuormitus. Valittujen kuormitusten tehotiedot saadaan luettua mittaustietokannasta. Jakelumuuntajan kuormitus mallinnetaan laskemalla muuntajan syöttämien kuormitusten tehot yhteen ja muokkaamalla tulosta erillismittausten pohjalta määritettyjen korjauskertoimien avulla. Projektissa kehitettiin C++ -kielinen kuormitusten estimointi -sovellus (kuvassa 2 tummennettu esitetty sovellus), joka määrittää jatkuvatoimisesti mittaustietokannan reaaliaikaisten mittaustietojen sekä aikaisemmin toteutettuihin erillismittauksiin perustuvien peruskuormitusmallien avulla jakelumuuntajakohtaisia kuormituksia käytöntukijärjestelmän tehonjaon laskennan lähtötiedoiksi niin reaaliaikaista laskentaa kuin maksimikuormitustilannetta vastaavaa simulointia varten (kuva 7). Sovelluksessa 2628 hyödynnetään mittaustietokannan sovellusrajapinnan funktiokutsuja, jotka on liitetty mukaan DLL-kirjastona. Demonstroitu toiminnallisuus on tuotteistettavissa jatkokehitystyönä joko osana ABB Oy:n käytöntukijärjestelmäkokonaisuutta tai osana Access-tietokanta Käytöntukijärjestelmän tietokanta Mallintamisessa tarvittavat taulukot ja määrittelyt Mittaustietokanta Mittausdata SQL Server-tietokanta Rajapinta määrittelyt Mittaustietojen lukeminen taulukoista ja tallentaminen taulukoihin Suorien virtamittausten lukeminen ja tallentaminen 10 viimeisen mittauksen huippu- ja keskiarvojen tallentaminen erillisen mittaustietokannan toiminnallisuutta. Kuva Kuormitusten estimointi sovellus Laskenta-algoritmit Kuormitusten estimointi sovelluksen runko Projektissa kehitettiin käytöntukijärjestelmän kanssa yhteistä verkkomallia hyödyntävää staattisen tilan tarkasteluun soveltuvaa laskenta-ohjelmistoa, joka laskee jakeluverkon tehonjaon ja oikosulkuvirrat myös silloin, kun verkon kytkentätila on silmukoitu tai kun vikavirtalähteitä on useita. Tehonjaon lähtötietoina käytetään edellä kuvattuja jakelumuuntajien kuormitusmalleja. Tehonjaon laskentaan projektissa kehitettiin laskentaohjelma, joka laskee keskijänniteverkon tehonjaon Newton-Raphsonin menetelmällä. Ohjelma sisältää verkon kytkentätilan analysoinnin, joka jaottelee verkon saarekkeisiin, jos niitä on enemmän kuin yksi. Laskennan lähtötietoina tarvitaan kuormitussolmuille (muuntajat, moottorit) niiden ottamat pätö- ja loistehot sekä generaattorisolmuille jännitteet ja tuotetut pätötehot. Rajapintana laskennan ja lähtötietojen välillä toimii Accesstietokannassa olevat kuormitusmallit. Vikavirtalaskennassa määritetään verkon oikosulkuvirrat käyttäjän osoittaman vikapaikan perusteella Projektissa toteutettu laskentaohjelma sisältää solmupisteimpedanssimatriisin Z generoinnin Z-algoritmia käyttäen sekä vikavirtojen laskemisen kaikille solmuväleille vikapaikan funktiona. Vikavirtalaskenta käyttää samaa verkon analysointia kuin tehonjakolaskenta. Lähtötietoina vikavirtalaskenta tarvitsee admittanssimatriisin ja solmujännitteet ennen vikaa. 2729 Laskenta-algoritmien jatkokehitys ja tuotteistaminen siirtyi vuoden 2000 aikana osaksi ABB Oy:n tuotekehitystoimintaa Käyttövarmuustarkastelut Käyttövarmuuden hallinnalla ja siihen liittyvillä toiminnoilla on teollisuudessa huomattava taloudellinen merkitys. Tähän liittyy toisaalta häiriöiden aiheuttamat tuotannon menetykset ja toisaalta panostukset verkon investointeihin, kunnossapitoon sekä käyttötoimintaan. Luotettavuusteknisen tilan analysointi liittyy läheisesti myös suojauskoordinaatioon eli analysointimallien avulla voidaan ennustaa miten sähkönjakelujärjestelmä sekä edelleen primääriprosessi käyttäytyvät jakeluverkon vikatilanteissa. Sähköverkon käyttövarmuuden hallintaan liittyviä käytön tuen toimintoja voidaan sisällyttää kokonaiskonseptista riippuen useisiin eri järjestelmiin, joita ovat mm. verkkotietojärjestelmä, käytöntukijärjestelmä, käytönvalvontajärjestelmä, kunnossapitojärjestelmät sekä erilaiset dokumentointijärjestelmät. Kuvassa on esitetty käytöntukijärjestelmäympäristöön liittyviä toimintoja sekä tietokantoja ja tietokantaliityntöjä, jotka tukevat erilaisten käyttövarmuustarkastelujen toteuttamista. Tehonjakoja oikosulkulaskennat ovat keskeisiä käyttövarmuustarkasteluissa hyödynnettäviä käytöntukijärjestelmän laskentasovelluksia. Laskennat mahdollistavat mm. kytkentöjen suunnittelun, releasettelujen suunnittelun ja häiriötilanteiden simuloinnin. Keskeinen käyttövarmuuden hallintaa tukeva toiminto on myös erilaisten ohjeiden yms. dokumenttien hallinta. Sähköverkon graafinen näkymä mahdollistaa erilaisten käyttövarmuustarkasteluja tukevien käyttöliittymätoimintojen kehittämisen, esim. tarkasteltavan komponentin syöttöreitin määrittäminen verkkokuvasta osana vika- ja vaikutusanalyysiä. kytkentäsuunnittelu vikavirtalaskenta tehonjaon laskenta * kytkentäsuunnitelmat * toimintaohjeet * käyttövarmuustarkastelut graafinen käyttöliittymä Kunnossapito * reletietokanta * kunnonvalvonta *.. Dokumentit Verkkotiedot * komponenttien ominaisuudet *.. Kuva Käyttövarmuustarkasteluja tukevia tietojärjestelmätoimintoja ja tietokantoja. 2830 Tutkimusprojektissa kartoitettiin erilaisia käyttövarmuuden hallintaa tukevia toimintoja, joista keskeisiksi kehityskohteiksi arvioitiin: A) Komponenttikohtaiset vika-vaikutusanalyysit tärkeimmille komponenteille * vioittumistavat, syyt, vikojen paljastuminen (liitynnät kunnonhallintaan, mittaukset, huolto-ohjelmat), vikojen vaikutus järjestelmään (suojauskoordinaatio, häiriön leviäminen), toimenpiteet (vaurioiden minimointi, ennakkohuolto ja kunnonvalvonta, käytön palautusohjeet, varaosien löytäminen yms., toimenpideehdotukset, haitta-aste, tn., tärkeysmitat). * ohjeet sille, miten mistäkin tilanteesta selvitään. * koulutusfunktio (ammattitaidon ylläpito, olemassa olevan tietämyksen tallentaminen) B) Erilaisten käyttötilanteiden hallinta * poikkeukselliset kytkentätilanteet, vikatilanteet * verkon kapasiteetin riittävyys (johdot, kaapelit, muuntajat) * suojauskoordinaatio * kirjalliset ohjeet kytkentämuutoksille C) Vika- ja häiriöanalyysit * häiriöraportoinnin kehittäminen * lähtödataa vika-vaikutusanalyyseihin * mitä tapahtui, mitä tuli tehtyä, mikä auttoi, tapahtumien jälkisimulointi * suojareleiden toiminnat * liitynnät huolto-ohjelmiin ja kunnonhallintaan Tutkimusprojektissa kartoitettiin kyselytutkimuksen muodossa suuren ja keskisuuren teollisuuden sähkönjakelussa esiintyviä häiriöitä. Vastauksien perusteella häiriöt esiintyvät yleisimmin pienjännitepuolella; moottoreissa ja keskuksissa. Tuloksissa ei ollut havaittavissa mitään erityistä toimialaa, missä häiriöitä olisi ollut muita enemmän. Yhtiöt ovat pyrkineet vähentämään häiriöitä mm. huomioimalla ympäristöolosuhteet, asennustekniikan ja toimilaitteiden oikean valinnan. Jännitekuopista aiheutuneet häiriöt ovat lisääntyneet häiriöherkkien laitteiden myötä. Käyttövarmuustarkasteluihin liittyen projektissa toteutettiin StoraEnson Varkauden tehtaiden verkon muutamalle komponenttiryhmälle vika- ja vaikutusanalyysi tukevia tarkasteluja, demonstroitiin dokumenttien hallintaa, implementoitiin käytöntukijärjestelmään muutamia uusia käyttövarmuustarkasteluja tukevia toimintoja (mm. syöttöreitin graafinen esitys ja syöttöreitillä olevien komponenttien tallennus tietokantaan) sekä kehitettiin C++ -kielinen sovellus StoraEnson Access-pohjaisen relekoestustietokannan integrointiin osaksi käytöntukijärjestelmäkokonaisuutta siten, että tietokannan tietoja voi selailla suoraan Opera käytöntukijärjestelmän graafisesta verkkokuvasta (kuva 2.5.9). 2931 Kuva StoraEnson Varkauden tehtaiden relekoestustietokannan ja Opera käytöntukijärjestelmän integrointisovellus reletietojen selailuun. Relekoestustietojen selailuun liittyi myös WWW sovelluksen demonstrointi. Projektissa kehitettiin Internet-pohjaista teknologiaa vapaamuotoiseen tietokantojen selailuun. Kehitystyön pohjana olivat StoraEnson Varkauden tehtaiden Access-pohjaiset verkkotieto- ja relekoestustietokannat. Tuloksena oli selainpohjainen sovellus, jonka avulla voi tarkastella halutun tietokannan tietosisältöä ja hakea tietoa erilaisilla hakuehdoilla. Selainpohjaiseen teknologiaan perustuvat toiminnot lisäävät tietokantojen hyödyntämisen joustavuutta erilaisina Intranet sovelluksina. Kuvassa on esitetty käytöntukijärjestelmäympäristöön liittyvien tietokantojen selailuun kehitettyä wwwsovellusta. 3032 Kuva Käytöntukeen liittyvien tietokantojen selailu Intranet sovelluksena. 31 Näytä lisää
Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus Lisätiedot Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö
Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita? Lisätiedot Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin
TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää Lisätiedot Älykäs kaukolämpö. Risto Lahdelma. Yhdyskuntien energiatekniikan professori. Energiatekniikan laitos. Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto
Älykäs kaukolämpö Risto Lahdelma Yhdyskuntien energiatekniikan professori Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto risto.lahdelma@aalto.fi 1 Älykäs kaukolämpö Lähtökohtana älykkyyden lisäämiseen Lisätiedot Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen
Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden parantaminen verkkosimuloinnilla 14.12.2011 Jari Väänänen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden Lisätiedot Smart Generation Solutions
Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset) Lisätiedot Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?
Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen Lisätiedot Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo
Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri Sami Repo Miksi? Energiansäästö Muut lämmitysmuodot korvautuvat lämpöpumpuilla Nollaenergiarakentaminen (ZEB) Sähköautot Lämmityskuormien ohjaaminen hinnan perusteella Lisätiedot Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen
Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan Lisätiedot EVE-seminaari 6.11.2012
EVE-seminaari 6.11.2012 esini: Sähkötekniikan laitoksen tutkimusryhmä Matti Lehtonen Eero Saarijärvi Antti Alahäivälä Latausinfrastruktuuri ja sen vaatimukset Sähköautoilu aiheuttaa vaikutuksia sähköverkkoon Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa
Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa DI Mika Kuronen 20.5.2015 Sisältö Pohjana samanniminen diplomityö, Aalto-yliopisto Tilaaja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, mukana myös VVY, Lisätiedot Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä
Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien Lisätiedot ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0
1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen Lisätiedot Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana
Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö Lisätiedot Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta
Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta Climbus Päätösseminaari 2009 9.-10 kesäkuuta Finlandia talo, Helsinki Marja Englund Fortum Power and Heat Oy 11 6 2009 1 Sisältö Hiilidioksidin talteenotto ja Lisätiedot Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services
Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden Lisätiedot EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille
EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille Seppo Vehviläinen Tekninen johtaja, MX Electrix Oy seppo.vehvilainen@electrix.fi puh. +358 3 5784847 gsm, +358 405 797844 www.electrix.fi Anssi Seppälä Lisätiedot Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-2014/12 Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Klaus Känsälä, Kalle Määttä, Jari Rehu luottamuksellinen 2 (6) Johdanto VTT on kehittänyt langattoman Lisätiedot Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä
Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista Tatu Pahkala 10.11.2010 Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito- Lisätiedot Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy
Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien Lisätiedot Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma
1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset Lisätiedot 4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA
4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA Sähköverkkoja suunniteltaessa joudutaan tekemään erilaisia verkon tilaa kuvaavia laskelmia. Vaikka laskelmat tehdäänkin nykyaikana pääsääntöisesti tietokoneilla, suunnittelijoiden Lisätiedot POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA
PROJEKTIRAPORTTI PRO3/P5115/04 04.02.2004 POLTTOAINEEN LAADUN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN RASKAASSA DIESELMOOTTORISSA Kirjoittajat Timo Murtonen Julkisuus: Julkinen VTT PROSESSIT Suorittajaorganisaatio Lisätiedot Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2
Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas Lisätiedot FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvontajärjestelmä
FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvonta Copyright, 2011 FF-AUTOMATION FF-Automation AutoLog sovelluksia Korroosionestojärjestelmien kaukokäyttö Katuvalo-ohjaukset Pumppaamot Jätevedenpuhdistamot Lisätiedot Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka Lisätiedot Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.
Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi. Lisätiedot ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen
ENERGY USE -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS 28.5.2007 ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Kuormituskäyrän Lisätiedot Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus
Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa Lisätiedot Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI
Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI Moottorit teollisuudessa Sähkömoottorit ovat teollisuuden suurin yksittäinen sähkön kuluttaja. Keskimäärin Suomen teollisuuden käyttämästä sähköstä 60-70 Lisätiedot Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähkön mittaustiedon hyödyntäminen opetuksessa
Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähkön mittaustiedon hyödyntäminen opetuksessa Alpo Kekkonen Kurssin sisältö - Saatavilla oleva seurantatieto - tuulivoimalat Lisätiedot MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU
MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU www.hedtec.fi Mittarit Teollisuuden ja kiinteistöjen energianmittauksiin ja sähköverkon analysointiin. Täydellinen etäkäyttö. Lisätiedot Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015
Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden Lisätiedot Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj
Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee Lisätiedot Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009
Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten Lisätiedot Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010
Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan Lisätiedot Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla
Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet Lisätiedot Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet
Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader Lisätiedot DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212 Lisätiedot Kannettava sähköverkon analysaattori AR6
Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta Lisätiedot Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille
Kysynnän jousto ja lämmityksen nykyaikaiset ratkaisut Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille Energianeuvonnan teemapäivät 27. 28.10.2015 Radisson Lisätiedot Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka
Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp) Lisätiedot Vacon puhtaan teknologian puolesta
Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa. Lisätiedot LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää Lisätiedot Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi
Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta Lisätiedot Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus
Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian Lisätiedot Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy
Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen Lisätiedot Televerkon verkkotietojärjestelm
Televerkon verkkotietojärjestelm rjestelmän määrittely ja käyttk yttöönotto Lauri Turunen Diplomityöseminaari 10.10.2006 Valvoja: Ohjaaja: Prof. Heikki HämmH mmäinen DI Timo Kokkola Esityksen sisältö Verkkotietojärjestelmä Lisätiedot Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone
Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista Lisätiedot Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.
[1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan Lisätiedot Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi. Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla
Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla Materiaalikatselmus uusi työkalu säästökohteiden tunnistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen Lisätiedot Sähkökulkuneuvojen vaikutus sähkön jakelujärjestelmään ja
- vaikutukset paikallisten verkkoyhtiöiden toimintaan TAUSTAA: Pohjois-Savon alueella on tavoitteena toteuttaa 3 vuotinen yhteishanke Sähkökulkuneuvojen vaikutuksesta sähkön jakelujärjestelmään sekä Mukana Lisätiedot Prognos Julkaisusuunnitelmat
Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty Lisätiedot Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta
Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Arto Mäkinen Projektipäällikkö, Metso Automation Sisältö Metson jatkuvatoimisen mittauspalvelun Lisätiedot INCA - INteractive Customer gateway - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen
INCA - INteractive Customer gateway - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa INCA tutkimusprojekti - yleistä Lisätiedot Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013
Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi Lisätiedot Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen
Alfa Laval Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval konserni Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen Lisätiedot Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj
Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän Lisätiedot ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI
ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja Lisätiedot Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat
Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja, Lisätiedot Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014. Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana
Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014 Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana Sisällys Moottoreiden hyötysuhde Oikosulkumoottori Tahtireluktanssimoottori Lisätiedot SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015
SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät Lisätiedot Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13
Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden Lisätiedot Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä
Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus Lisätiedot INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari
INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00 Lisätiedot Jussi Rantanen, toimitusjohtaja Jonas Wikström, regionchef
Jussi Rantanen, toimitusjohtaja Jonas Wikström, regionchef Rakennusautomaatio Fastighetsautomation Rakennusautomaation edut Käytännön esimerkki ABC-konsepti Fördelarna med fastighetsautomation Praktisk Lisätiedot Kosteusturvallista betonielementtirakentamista
Lumen 1/2016 ARTIKKELI Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Tuomas Alakunnas, talo- ja energiatekniikan insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACEtutkimusryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu Mikko Vatanen, Lisätiedot Kiinteistötekniikkaratkaisut
Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset Lisätiedot Energiatehokkaat moottorikäytöt. Koulutusmateriaali
Energiatehokkaat moottorikäytöt Koulutusmateriaali Moottorit teollisuudessa Sähkömoottorit ovat teollisuuden suurin yksittäinen sähkön kuluttaja. Vuonna 2006 Suomen teollisuuden sähkömoottorit kuluttivat Lisätiedot Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn
Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen Lisätiedot ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.
ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250 Lisätiedot Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä
Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Rami Silta-aho Sisältö Uponor yrityksenä Materiaalikatselmus Uponor Suomi Oy, Forssa Materiaalitehokkuus toimenpiteet 23 April 2013 Uponor 2 Lisätiedot Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana
Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 3/4/2014 Ind. Internet_energy 1 3/4/2014 Ind. Internet_energy 2 Laitteiden ja teollisuuden tietoympäristö Lisätiedot Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa
Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa ST-POOLIN TUTKIMUSSEMINAARI 4.2.2016 Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto Sisältö Hankkeen yleisesittely Ensimmäisiä alustavia Lisätiedot LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA
LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel Lisätiedot Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla
Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Envieno, Turun seudun puhdistamo Oy, Esa Malmikare Jouko Tuomi Vesihuolto 2015 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Lisätiedot TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen
TURVAVÄYLÄSEMINAARI Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002 Jukka Hiltunen Miksi väylätekniikkaa? 1. luonnolliset perusteet: : kehittyneiden kenttälaitteiden ja ylemmän tason laitteiden välille Lisätiedot MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN
MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 Lisätiedot ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA
ENERGIAMURROS Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ESITTELY Sähkötekniikan diplomi-insinööri, LUT 1990 - Vaihto-opiskelijana Aachenin teknillisessä korkeakoulussa 1988-1989 - Diplomityö Lisätiedot SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät Lisätiedot Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja
Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Teollisuuden liikkeelle paneva voima VEM MOTORS FINLAND OY Vaihteen valinta Mihin vaihdetta tarvitaan? > nopeuden ja momentin muuttaminen > suuri vääntömomentti Lisätiedot EcoDesign-muuntajat uudet vaatimukset
Energia- ja liikennepäivä,4.12.2014, Olli Lehtonen EcoDesign-muuntajat uudet vaatimukset www.siemens.fi EcoDesign-direktiivi ETA-alueelle Euroopan komission EcoDesign-direktiivi 2009 Astuu voimaan muuntajille Lisätiedot Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)
LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3 Lisätiedot INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen
1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction Lisätiedot Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista
Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen Lisätiedot Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki
Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Markku Hyvärinen Helen Sähköverkko Oy Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 7.10.2010 Kuva: Adactive Ltd / Jari Lantiainen Älyverkon Lisätiedot tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1
Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä Lisätiedot TECHNOBOTHNIA TUTKIMUSRAPORTIT SÄHKÖVERKKOJEN SIMULOINTI. Luettelo päivitetty 20.02.2004
1(7) TECHNOBOTHNIA TUTKIMUSRAPORTIT SÄHKÖVERKKOJEN SIMULOINTI Luettelo päivitetty 20.02.2004 Huom! Tässä luettelossa mainitut julkaisut ovat luottamuksellisia lukuun ottamatta opinnäytetöinä raportoituja Lisätiedot MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta
MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta Projektin tulokset: SISUQ8-menetelmä simulointiprojektien hallintaan ja simuloinnin käyttöönoton tueksi 11 erityyppistä simulointituoteaihioita Lisätiedot Protacon. NiDays 2010 18.5.2010 Kalle Ahola. Pro Pro planning is pro quality
Protacon NiDays 2010 18.5.2010 Kalle Ahola Pro Esityksen sisältö Protacon-yhtiöt Tasapainotuskoneen modernisointi Kahden tason tasapainotusmenetelmä ProBalance -ohjelma Joustavien telojen tasapainotus Lisätiedot Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa
Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella Lisätiedot TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen
TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation
Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä Lisätiedot Naavatar yhteistyössä
Naavatar yhteistyössä Tuotekehitys ja tutkimus Lämmönsiirtimet Talteenoton keruuyksiköt ja puhaltimet Lämpöpumput ja varaajat Kiertovesipumput Myynti, toteutus, automaatio ja käyttöpalvelut Schneider Electric Lisätiedot Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision
Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision Lisätiedot BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BLA7 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Kuormat Kuormitukset Kiinnostavia asioita huipputeho (nyt/ tulevaisuudessa) teho tietyllä hetkellä tehon ajallinen vaihtelu sähkön hankinta häviöenergia ower (kw) Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute