Source: http://docplayer.fi/110480802-7-uloskaytavien-palotekninen-suunnittelu-7-1-uloskaytavat-porrashuone-avoin-luhtikaytava-varatiena-toimiva-parveke.html
Timestamp: 2019-11-22 10:11:51+00:00
Document Index: 21327233

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

7 ULOSKÄYTÄVIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU 7.1 ULOSKÄYTÄVÄT Porrashuone Avoin luhtikäytävä Varatienä toimiva parveke - PDF Free Download
Download "7 ULOSKÄYTÄVIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU 7.1 ULOSKÄYTÄVÄT Porrashuone Avoin luhtikäytävä Varatienä toimiva parveke"
1 7 ULOSKÄYTÄVIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU 7.1 ULOSKÄYTÄVÄT Rakennuksesta tulee voida poistua palotilanteessa ohjattua reittiä pitkin turvallisesti ja nopeasti. Puurunkoisessa rakennuksessa poistumisjärjestelyt suunnitellaan samoilla ehdoilla kuin muistakin rakennusmateriaaleista toteutetuissa rakennuksissa, joten tässä luvussa keskitytään pääasiassa uloskäytävien paloteknisiin vaatimuksiin rakennusosien suunnittelun näkökulmasta. Rakennuksessa, jonka ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta on enintään 24 m, tarvitaan vähintään kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää. Uloskäytävien tulee olla osastoitu tai niiden tulee johtaa suoraan turvalliselle paikalle (suoraan ulos). Edellisestä poiketen asunnossa ja alle 300 m 2 :n työpaikkatilassa riittää yksi uloskäytävä ja tämän lisäksi varatiejärjestely. Varatiejärjestelyä suunniteltaessa tarkastellaan tapauskohtaisesti koko rakennusta yhdessä pelastusviranomaisten kanssa, jotta saavutetaan paras mahdollinen suunnitteluratkaisu erityyppisiin rakennuksiin. Varatieksi voidaan suunnitella parveke, ns. ranskalainen parveke, ikkuna tai muu aukko, jonka kautta pelastaminen/pelastautuminen on mahdollista joko pelastamistoimenpitein tai tikkaita tms. pitkin maanpinnalle tai muulle turvalliselle paikalle. Parvekkelaatassa voi olla vähintään 600 mm x 600 mm oleva luukku, jota käytetään poistumiseen palotilanteessa. Seinään sijoitetun varatien vapaan aukon korkeus tulee olla vähintään 600 mm ja leveys vähintään 500 mm siten, että korkeuden ja leveyden summa on vähintään 1500 mm. Jos varatieltä pudottautumiskorkeus maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle on yli 3,5 m asetetaan varatielle seuraavat lisävaatimukset: Enintään 2-kerroksisessa P3- tai P2-paloluokan rakennuksessa varatie varustetaan kiinteillä tikkailla. Enintään 4-kerroksisessa P2-paloluokan asuinrakennuksessa, jossa kaikki kerrokset kuuluvat samaan huoneistoon (kaupunkipientalo), varatie varustetaan helppokulkuisilla kiinteillä portailla, jota ei ole sijoitettu ulkoseinän aukkojen välittömään läheisyyteen tai joka on suojattu riittävästi aukoista tulevalta lämpösäteilyltä Porrashuone Porrashuone muodostetaan aina omaksi palo-osastoksi. Porrashuonetta ei osastoida kerroksittain, joten käytävätasoilta, porrastasanteilta ja portailta ei vaadita osastoivuutta Avoin luhtikäytävä Avoimella luhtikäytävällä tarkoitetaan luhtikäytävää, jossa ulkoilmaan rajoittuvan seinälinjan pinta-alasta 25 prosenttia on avointa eikä käytävään muodostu alueita, joista savu ei pääse poistumaan. Mikäli luhtikäytävän ulkoilmaan rajoittuva seinälinja on umpinai-nen tai lasitettu, muuttuu luhtikäytävä tällöin porrashuoneeksi ja sitä koskee porrashuoneen palotekniset vaatimukset. Mikäli kerroksesta voidaan poistua suoraan maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle ilman, että tämä edellyttää kulkemista luhtikäytävää pitkin, ei tällöin ole kysymyksessä luhtikäytävä. Esimerkkinä tästä on maan tasolla oleva kerros, jossa poistuminen ulko-ovesta johtaa suoraan maan pinnalle ilman, että esimerkiksi luhtikäytävän kaide tms. estää tämän Varatienä toimiva parveke Parveke suunnitellaan aina käytännössä varatienä käytettäväksi. Kuten edellä todettiin, varatienä voi olla jokin muu järjestely, mutta hätätilanteessa ihminen luonnostaan käyttää mahdollista parveketta varatienä. Yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa puurakenteiset parvekkeet tulee sprinklata, kun ne suunnitellaan käytettäväksi varatienä. Sprinklausvaatimus ei koske enintään 4-kerroksista P2-paloluokan asuinrakennusta, jossa kaikki kerrokset kuuluvat samaan huoneistoon (kaupunkipientalo). 58 Paloturvallinen puutalo
2 Kuva 53. Esimerkki enintään 8-kerroksisen asuinkerrostalon poistumistiejärjestelyistä (hissiä ei saa käyttää poistumistienä). Kuva 54. Portaan B, d0-luokan puurakenteiset kannatinpalkit eivät tarvitse suojaverhousta P2-paloluokan puukerrostalossa (vähäinen rakennusosa). Kuva: Metsä Wood. Paloturvallinen puutalo 59
3 Taulukko 30. Uloskäytävän palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P3-paloluokan rakennuksessa. Huomio! Asuinhuoneistoja ei saa olla päällekkäin P3-paloluokassa P3 - Uloskäytävän kantavat rakennusosat yleisesti R 0, mutta osastoivia rakennusosia kantavat rakennusosat R 30 - Uloskäytävän osastoivat rakennusosat EI 30 (myös R 30) - Portaan rungon rakennustarvikkeet vähintään -luokkaa 1) Lattiat 2) Seinät - B, d0 3) Katot - B, d0 4) Porrastasanteet ja syöksyt - B, d0 5) Portaiden yläpinnat B, d0 B, d0 6) Kun H 6 m, voidaan savunpoistotapana käyttää porrastasanteelta seisten helposti avattavaa ikkunaa tai luukkua, jonka vähimmäis ala 0,5 m 2 7) Ovi osastoivassa seinässä EI Paloturvallinen puutalo
4 Taulukko 31. Uloskäytävän palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa. P2 - Uloskäytävän kantavat rakennusosat R 30 - Uloskäytävän osastoivat rakennusosat EI 30 - Portaan rungon rakennustarvikkeet vähintään -luokkaa 1) Lattiat 2) Seinät K 2 10, B, d0 A2, d0 Seinissä ja katossa vähäisten osien pintaluokka B, d0 3) Katot K 2 10, B, d0 A2, d0 Suojaverhouksen lievennykset ks. taulukko 25 4) Porrastasanteet ja syöksyt - A2, d0 Vähäisten osien pintaluokka B, d0 5) Portaiden yläpinnat B, d0 B, d0 6) Kun H 6 m, voidaan savunpoistotapana käyttää porrastasanteelta seisten helposti avattavaa ikkunaa tai luukkua, jonka vähimmäisala 0,5 m 2 7) Ovi osastoivassa seinässä EI 15 Paloturvallinen puutalo 61
5 Taulukko 32. Uloskäytävän palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P1-paloluokan rakennuksessa. P1 - Uloskäytävän kantavat rakennusosat R 60 - Uloskäytävän osastoivat rakennusosat EI 60 - Portaan rungon rakennustarvikkeet vähintään -luokkaa 1) Lattiat 2) Seinät - A2, d0 Seinissä ja katossa vähäisten osien pintaluokka B, d0 3) Katot - A2, d0 4) Porrastasanteet ja syöksyt - A2, d0 Vähäisten osien pintaluokka B, d0 5) Portaiden yläpinnat B, d0 B, d0 6) Kun H 6 m, voidaan savunpoistotapana käyttää porrastasanteelta seisten helposti avattavaa ikkunaa tai luukkua, jonka vähimmäis ala 0,5 m 2 7) Ovi osastoivassa seinässä EI Paloturvallinen puutalo
6 Taulukko 33. Uloskäytävän palotekniset vaatimukset yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa. P2 - Uloskäytävän kantavat rakennusosat R 60 - Uloskäytävän osastoivat rakennusosat EI 60 - Portaan rungon rakennustarvikkeet vähintään -luokkaa 1) Lattiat K 2 10, A2, d0 2) Seinät K 2 10, A2, d0 A2, d0 Seinissä ja katossa vähäisten osien pintaluokka B, d0 3) Katot K 2 10, A2, d0 A2, d0 4) Porrastasanteet ja syöksyt K 2 10, A2, d0 A2, d0 Vähäiset B, d0-luokan osat ilman suojaverhousta 5) Portaiden yläpinnat B, d0 B, d0 6) Kun H 6 m, voidaan savunpoistotapana käyttää porrastasanteelta seisten helposti avattavaa ikkunaa tai luukkua, jonka vähimmäis ala 0,5 m 2 Kun H > 6...H 12 m, voidaan savunpoistotapana käyttää porrastasanteelta seisten helposti avattavaa ikkunaa tai luukkua, jonka vähimmäisala 1,0 m 2 Kun H > 12 m, savunpoistotapana tulee käyttää sisäänkäyntitasolta avattavaa savunpoistoluukkua tai -ikkunaa, jonka vähimmäisala 1,0 m 2 7) Ovi osastoivassa seinässä EI 30 Paloturvallinen puutalo 63
7 Taulukko 34. Avoimen luhtikäytävän palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P3-paloluokan rakennuksessa. Huomio! Asuinhuoneistoja ei saa olla päällekkäin P3-paloluokassa P3 - Luhtikäytävän kantavat rakennusosat yleisesti R 0, mutta osastoivia rakennusosia kantavat rakennusosat R 30 - Luhtikäytävän osastoivat rakennusosat yleisesti EI 30 (myös R 30) - Portaan rungon rakennustarvikkeet vähintään -luokkaa 1) Lattiat (1. krs.) R 0, EI 0 2) Lattian alapinta (1. krs.) - 3) Lattiat (2. krs.) R 0, EI 0, umpinainen lattia osastoivaan seinään saakka 4) Katot - B, d0 Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus - B, d ) Kantavan rungon pilarit ja palkit - B, d0 8) Porrastasanteet ja syöksyt - B, d0 9) Portaiden yläpinnat B, d0 B, d0 10) Ulkoseinä EI 30 (myös R 30) huonepaloa vastaan, kun toisen palo-osaston poistumisreitti kyseisen ulkoseinän ohi 11) Ikkuna osastoivassa seinässä EI 15 huonepaloa vastaan, kun H < 1400 mm ja poistuminen tapahtuu ikkunan ohi 12) Ovi osastoivassa seinässä EI Paloturvallinen puutalo
8 Taulukko 35. Avoimen luhtikäytävän palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa. P2 - Luhtikäytävän kantavat rakennusosat R 30 - Luhtikäytävän osastoivat rakennusosat EI 30 - Portaan rungon rakennustarvikkeet vähintään -luokkaa Nro Rakenneosa Suojaverhous Pintaluokka Huomioitavaa 1) Lattiat (1. krs.) R 30, EI 0 2) Lattian alapinta (1. krs.) - 3) Lattiat (2. krs.) R 30, EI 0, umpinainen lattia osastoivaan seinään saakka 4) Katot - A2, d0 Vähäisten osien pintaluokka B, d0 - Hoitolaitoksessa B-s2, d0, (*) Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus - - Hoitolaitoksessa B, d0 7) Kantavan rungon pilarit - Palkkien pintaluokka A2, d0 8) Porrastasanteet ja syöksyt - A2, d0 9) Portaiden yläpinnat B, d0 B, d0 10) Ulkoseinä EI 30 huoneistopaloa vastaan, kun toisen palo-osaston poistumisreitti kyseisen ulkoseinän ohi 11) Ikkuna osastoivassa seinässä EI 15 huoneistopaloa vastaan, kun H < 1400 mm ja poistuminen tapahtuu ikkunan ohi 12) Ovi osastoivassa seinässä EI 15 *) Rakennus on sprinklattu ja tuuletusvälissä on palokatkot. Paloturvallinen puutalo 65
9 Taulukko 36. Avoimen luhtikäytävän palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P1-paloluokan rakennuksessa. P1 - Luhtikäytävän kantavat rakennusosat R 60 - Luhtikäytävän osastoivat rakennusosat EI 60 - Portaan rungon rakennustarvikkeet vähintään -luokkaa Nro Rakenneosa Suojaverhous Pintaluokka Huomioitavaa 1) Lattiat (1. krs.) R 60, EI 0 2) Lattian alapinta (1. krs.) - 3) Lattiat (2. krs.) R 60, EI 0, umpinainen lattia osastoivaan seinään saakka 4) Katot - A2, d0 Katossa ja seinäverhouksen ulkopinnassa vähäisten - A2, d0 B, d0 osien pintaluokka B, d0 Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus - B, d0 7) Kantavan rungon pilarit ja palkit - A2, d0 Vähäisten osien pintaluokka B, d0 8) Porrastasanteet ja syöksyt - A2, d0 9) Portaiden yläpinnat B, d0 B, d0 10) Ulkoseinä EI 60 huoneistopaloa vastaan, kun toisen palo-osaston poistumisreitti kyseisen ulkoseinän ohi 11) Ikkuna osastoivassa seinässä EI 30 huoneistopaloa vastaan, kun H < 1400 mm ja poistuminen tapahtuu ikkunan ohi 12) Ovi osastoivassa seinässä EI Paloturvallinen puutalo
10 Taulukko 37. Sprinklatun avoimen luhtikäytävän palotekniset vaatimukset yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa. P2 - Luhtikäytävän kantavat rakennusosat R 60 - Luhtikäytävän osastoivat rakennusosat EI 60 - Portaan rungon rakennustarvikkeet vähintään -luokkaa Nro Rakenneosa Suojaverhous Pintaluokka Huomioitavaa 1) Lattiat (1. krs.) R 60, EI 0 2) Lattian alapinta (1. krs.) - 3) Lattiat (2. krs.) R 60, EI 0, umpinainen lattia osastoivaan seinään saakka 4) Katot - A2, d0 Katossa ja seinäverhouksen ulkopinnassa vähäisten - A2, d0 B-s2, d0 osien pintaluokka B, d0 Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus - K 2 10, A2, d0 A2, d0 7) Kantavan rungon pilarit ja palkit - 8) Porrastasanteet ja syöksyt - A2, d0 Vähäiset B, d0-luokan osat ilman suojaverhousta 9) Portaiden yläpinnat B, d0 B, d0 10) Ulkoseinä EI 60 huoneistopaloa vastaan, kun toisen palo-osaston poistumisreitti kyseisen ulkoseinän ohi 11) Ikkuna osastoivassa seinässä EI 30 huoneistopaloa vastaan, kun H < 1400 mm ja poistuminen tapahtuu ikkunan ohi 12) Ovi osastoivassa seinässä EI 30 Paloturvallinen puutalo 67
11 Taulukko 38. Varatienä toimivan parvekkeen palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P3-paloluokan rakennuksessa. Huomio! Asuinhuoneistoja ei saa olla päällekkäin P3-paloluokassa P3 - Parvekkeen kantavat rakennusosat yleisesti R 0, mutta osastoivia rakennusosia kantavat rakennusosat R 15 - Parvekelaatan osastoivuus EI 0 1) Lattiat (1. krs.) - - 2) Laatan alapinta (1. krs.) - 3) Lattiat (2. krs.) - - 4) Katot - B-s2, d0 Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus - B-s2, d ) Kantavan rungon pilarit ja palkit - B-s2, d0 8) Lasitetussa parvekkeessa seinä EI 15 (myös R 15) - kun seinä on vierekkäisten parvekkeiden väliseinä - kun erillisten parvekkeiden vapaa väli on < 2 m (riittää, että toisessa parvekkeessa on EI 15 seinä) - kun seinän etäisyys viereisen palo-osaston luokittelemattomaan ikkunaan on < 2 m ja seinän kulma < 135 kyseiseen ikkunaan nähden (ks. kuva 32) 68 Paloturvallinen puutalo
12 Taulukko 39. Varatienä toimivan parvekkeen palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa. P2 - Parvekkeen kantavat rakennusosat R 15 - Parvekelaatan osastoivuus EI 0 1) Lattiat (1. krs.) - - 2) Laatan alapinta (1. krs.) - 3) Lattiat (2. krs.) - - 4) Katot - B-s2, d0 - B-s2, d0 Hoitolaitoksessa B-s2, d0 ( *) Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus - Hoitolaitoksessa B, d0 7) Kantavan rungon pilarit ja palkit - B-s2, d0 8) Lasitetussa parvekkeessa seinä EI 15 (myös R 15) - kun seinä on vierekkäisten parvekkeiden väliseinä - kun erillisten parvekkeiden vapaa väli on < 2 m (riittää, että toisessa parvekkeessa on EI 15 seinä) - kun seinän etäisyys viereisen palo-osaston luokittelemattomaan ikkunaan on < 2 m ja seinän kulma < 135 kyseiseen ikkunaan nähden (ks. kuva 32) *) Rakennus on sprinklattu ja tuuletusvälissä on palokatkot. Paloturvallinen puutalo 69
13 Taulukko 40. Varatienä toimivan parvekkeen palotekniset vaatimukset enintään 2-kerroksisessa P1-paloluokan rakennuksessa. P1 - Parvekkeen kantavat rakennusosat R 30 - Parvekelaatan osastoivuus EI 0 1) Lattiat (1. krs.) - - 2) Laatan alapinta (1. krs.) - 3) Lattiat (2. krs.) - - 4) Katot - B-s2, d0 Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus - B-s2, d0 B, d0 - B, d0 7) Kantavan rungon pilarit ja palkit - B-s2, d0 8) Lasitetussa parvekkeessa seinä EI 15 (myös R 15) - kun seinä on vierekkäisten parvekkeiden väliseinä - kun erillisten parvekkeiden vapaa väli on < 2 m (riittää, että toisessa parvekkeessa on EI 15 seinä) - kun seinän etäisyys viereisen palo-osaston luokittelemattomaan ikkunaan on < 2 m ja seinän kulma < 135 kyseiseen ikkunaan nähden (ks. kuva 32) 70 Paloturvallinen puutalo
14 Taulukko 41. Sprinklatun varatienä toimivan parvekkeen palotekniset vaatimukset yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa. P2 - Parvekkeen kantavat rakennusosat R 30 - Parvekelaatan osastoivuus EI 0 - Lasitetun parvekkeen parvekelaatan osastoivuus EI 30 - Osastoivan parvekelaatan tiivistykset ja läpiviennit E 15 1) Lattiat (1. krs.) - - 2) Laatan alapinta (1. krs.) - B-s2, d0 3) Lattiat (2. krs.) - - 4) Katot - B-s2, d0 Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus - B-s2, d0 B-s2, d0 K 2 10, A2, d0 A2, d0 7) Kantavan rungon pilarit ja palkit - 8) Lasitetussa parvekkeessa seinä EI 15 (myös R 15) - kun seinä on vierekkäisten parvekkeiden väliseinä - kun erillisten parvekkeiden vapaa väli on < 2 m (riittää, että toisessa parvekkeessa on EI 15 seinä) - kun seinän etäisyys viereisen palo-osaston luokittelemattomaan ikkunaan on < 2 m ja seinän kulma < 135 kyseiseen ikkunaan nähden (ks. kuva 32) Paloturvallinen puutalo 71