Source: http://docplayer.fi/1408634-Savunpoistoselvitys-savunpoistolaitteiden-toiminta-tulipalotilanteissa.html
Timestamp: 2017-01-24 11:37:38+00:00
Document Index: 4222243

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

⭐SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA
Download "SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA"
1 LOPPURAPORTTI 1 (27) SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA Jarno Liimatainen HANKE (Nro 033TU004)2 LOPPURAPORTTI 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITELMA Tausta Tavoitteet ja niiden rajaus Menetelmät Muutokset hankesuunnitelmaan nähden PRONTO TUTKIMUS SAVUNPOISTOKYSELY PELASTUSVIRANOMAISILLE SAVUNPOISTOKYSELY, YLEINEN PALOTARKASTUS Tarkastuksella todettu materiaali Savunpoiston huolto ja kunnossapito Savunpoistolaitteiden vastaava hoitaja Huoltoa vasten tarpeelliset varaosat (ja työkalut) Korjausmääräys Jälkitarkastus SAVUNPOISTOKYSELY, ERITYINEN PALOTARKASTUS Savunpoiston koestus tarkastuksen yhteydessä Tarkastuksella todettu materiaali Korjausmääräykset ja jälkitarkastukset PELASTUSVIRANOMAISTEN HAASTATTELUT Savunpoistosuunnitelmat Pelastusviranomaisen rooli uudisrakentamisessa Savunpoiston mitoittaminen Savunpoiston tarkistaminen, erityinen palotarkastus Savunpoiston tarkistaminen, yleinen palotarkastus Savunpoistolaitteissa havaittuja puutteita MUUT TUTKIMUKSET SPEKin selvitys savunpoistoluukkujen toiminnasta Tampereen palolaitoksen savunpoistotilasto Hotellien paloturvallisuustutkimus Savunpoistojärjestelyt asuinkerrostalossa Erään myymäläketjun savunpoistojärjestelyt YHTEENVETO JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 273 LOPPURAPORTTI 3 (27) 1. HANKESUUNNITELMA 1.1 Tausta Rakennusten tulipaloissa syntyy runsaasti lämpöä, savua ja myrkyllisiä palamiskaasuja, jotka vähentävät oleellisesti näkyvyyttä, vaikeuttavat rakennuksesta pelastautumista ja palokunnan pelastustoimintaa sekä lisäävät lieskahdusvaaraa ja palorasitusta rakenteisiin. Henkilöturvallisuuden, sammutustoiminnan sekä rakenteiden ja kiinteän omaisuuden säilymisen kannalta on tärkeä poistaa syntyvä kuuma savu tehokkaasti jo palon alkuvaiheessa. Savunpoistolaitteistojen avulla palokunta voi myös ohjata palon etenemistä ja suorittaa tehokkaan sammutustoiminnan. Palossa syntyneet savukaasut voidaan poistaa painovoimaisesti ikkunoiden ja luukkujen kautta tai koneellisesti savunpoistopuhaltimien avulla. Koneellinen savunpoisto voidaan toteuttaa henkilöturvallisuuden kannalta kriittisissä kohteissa myös automaattisella savunpoistolaitteistolla. Savunpoistolaitteet toimivat ja täyttävät valtaosin tämän päivän määräykset testeissä, mutta monissa palotilanteissa ja palotarkastuksissa laitteet eivät ole toimineet niille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Hankkeessa pyritään löytämään syyt ja riskitekijät, jotka aiheuttavat laitteiden viat ja toimintapuutteet palotilanteissa. 1.2 Tavoitteet ja niiden rajaus Hankkeen tarkoituksena oli selvittää koneellisen ja painovoimaisen savunpoiston eroja tulipaloissa vahinkojen ja toimintavarmuuksien suhteen sekä löytää yleisimmät syyt miksi savunpoistolaitteet eivät toimi palotilanteissa. Hankkeen yhteydessä selvitettiin savunpoistosuunnitelmien tasoa, hyväksyntää, rakennushankkeen lupaprosessia, pelastusviranomaisen roolia sekä tarkastustoimintaa. 1.3 Menetelmät Hankkeen tutkintamateriaali kerättiin pääasiassa Sisäasianministeriön onnettomuustietokannan Pronton tiedoista. Onnettomuustietokanta sisältää tiedot kaikista tulipaloista Suomessa. Hankkeessa tutkittiin vuosien tulipaloja ja analysoitiin niitä savunpoisto- ja vahinkotietojen osalta. Lisäksi tutkintamateriaalia hankittiin suurimpien pelastuslaitosten, vakuutusyhtiöiden sekä valmistajien ja maahantuojien kautta. 1.4 Muutokset hankesuunnitelmaan nähden Hankeen tutkintamateriaali oli tarkoitus hankkia Sisäasianministeriön onnettomuustietokannan Pronton tiedoista. Pronto osoittautui kuitenkin lähes hyödyttömäksi savunpoistoon liittyvän tiedon hankkimisessa. Tutkimusmateriaalin hankinta suoritettiin pelastusviranomaisille suunnatulla kyselylomakkeella. Muutamat pelastusviranomaiset täyttivät palotarkastuksillaan savunpoistoon liittyvää kartoituslomaketta, josta saatiin luotua kuva savunpoiston kunnosta kentällä.4 LOPPURAPORTTI 4 (27) 2. PRONTO TUTKIMUS Hankkeen tutkintamateriaali oli tarkoitus kerätä pääasiassa Sisäasianministeriön onnettomuustietokannan Pronton tiedoista. Pronto osoittautui kuitenkin lähes hyödyttömäksi savunpoistoon liittyvän tiedon hankinnassa. Pronton tietojen mukaan savunpoistojärjestelyt eivät toimi vuosittain rakennuspalossa. Savunpoistojärjestelmän toimimattomuuden syyksi voidaan tietokannassa kirjata: luukku juuttunut kiinni, savunpoistoa ei käytetty, koneellinen savunpoisto ei käynnistynyt, automatiikka ei toiminut tai muu syy. Suurimmassa osassa tapauksista savunpoistojärjestelyjen toimimattomuuden syyksi on kirjattu muu syy tai savunpoistoa ei käytetty. Jos lasketaan yhteen varsinaiset savunpoistojärjestelmän toimimattomuudet (luukku juuttunut kiinni, koneellinen savunpoisto ei käynnistynyt) niin savunpoistojärjestelmät eivät toimi rakennuspaloissa 3-4 kertaa vuodessa. Kohtaan muut syyt kirjatuista tapauksista voidaan sanallisten selvitys perusteella lisätä toimimattomiin savunpoistojärjestelmiin muutamia tapauksia vuodessa. Voidaankin arvioida, että savunpoistojärjestelmät eivät toimi oletetulla tavalla alle kymmenessä tapauksessa vuosittain. Taulukko 1. Prontoon kirjatut savunpoistojärjestelyn toimimattomuuden syyt vuosina Koneellinen savunpoisto VUOSI Luukku juuttunut kiinni Muu syy Savunpoistoa ei käytetty ei käynnistynyt YHTEENSÄ5 LOPPURAPORTTI 5 (27) 3. SAVUNPOISTOKYSELY PELASTUSVIRANOMAISILLE Tutkimusmateriaalin hankinta suoritettiin pelastusviranomaisille suunnatulla kyselylomakkeella. Muutamat pelastusviranomaiset täyttivät palotarkastuksillaan savunpoistoon liittyvää kartoituslomaketta, josta saatiin luotua kuva savunpoiston kunnosta kentällä. Lisäksi pelastusviranomaisia haastateltiin savunpoistoon liittyen. Hankkeeseen hankittiin tietoa sekä haastateltiin seuraavien pelastuslaitosten henkilöstöä: - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Espoo - Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Vantaa - Helsingin pelastuslaitos - Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Turku - Keski-Suomen pelastuslaitos, Äänekoski - Pohjois-Savon pelastuslaitos, Siilinjärvi Haastateltavina olivat laitosten johtavat palotarkastajat ja palotarkastajat. Pelastusviranomaisille lähetettiin savunpoistohankkeeseen liittyen kaksi palautelomaketta. Palautelomakkeilla hankittiin tietoa savunpoiston kunnosta kentällä. Käytössä oli kaksi eri lomaketta. Toisella lomakkeella kerättiin tietoa uudisrakennuksen erityisen palotarkastuksen yhteydessä ja toisella erityiskohteen yleisen palotarkastuksen yhteydessä. Palautelomakkeiden muodossa tuli yhteensä 43 vastausta. - Kyselylomake, erityinen palotarkastus 28 vastausta - Kyselylomake, yleinen palotarkastus 15 vastausta6 LOPPURAPORTTI 6 (27) 4. SAVUNPOISTOKYSELY, YLEINEN PALOTARKASTUS Kiinteistön yleisten palotarkastusten yhteydessä täytettiin yhteensä 28 lomaketta. Kiinteistöjen savunpoistojärjestelmien asennusvuodet ajoittuivat vuosille Suurin osa järjestelmistä oli toteutettu ja 2000 luvuilla. Käyttötavaltaan kohteista oli tuotanto- ja varastotiloja (13 kpl), kokoontumis- ja liiketiloja (8 kpl) ja työpaikkatiloja (5 kpl). Kohteiden korvausilmajärjestelyt oli lähes poikkeuksitta toteutettu avattavilla ovi- ja ikkuna-aukoilla (86,7 %). Taulukko 2. Rakennusten pääkäyttötapa. PÄÄKÄYTTÖTAPA KPL % Asunto 0 0,0 Majoitustila 0 0,0 Kokoontumis- ja liiketila 8 28,6 Hoitolaitos 1 3,6 Työpaikkatila 5 17,9 Tuotanto- ja varastotila 13 46,4 Autosuoja 1 3,6 YHTEENSÄ % Taulukko 3. Kohteiden korvausilmajärjestelyt. KORVAUSILMA KPL % Ovi- ja ikkuna-aukot 26 86,7 Korvausilmaluukut 2 6,7 Korvausilmapuhaltimet 2 6,7 YHTEENSÄ % Kohteiden savunpoistojärjestelyt oli toteutettu sekä savunpoistoluukuilla ja ikkunoilla että koneellisesti. Useassa kohteessa oli käytetty molempia järjestelmiä kiinteistön eri tiloissa. Savunpoistojärjestelyissä oli käytetty erilaisia savunpoistoluukkuja ja ikkunoita yhteensä 37 kertaa ja koneellista savunpoistoa 7 kohteessa. Taulukko 4. Kohteiden savunpoistojärjestelyt. SAVUNPOISTOLUUKUT / -IKKUNAT KPL % Käsin avattavat ja rikottavat 8 18,2 Lämpösulakkeesta laukeavat 9 20,5 Sähköisesti ohjauskeskuksesta laukeavat 19 43,2 Automaattisesti savuilmaisimesta laukeavat 1 2,3 KONEELLINEN SAVUNPOISTO KPL % Sähköisesti ohjauskeskuksesta laukeavat 6 13,6 Automaattinen savunpoisto 1 2,3 YHTEENSÄ %7 LOPPURAPORTTI 7 (27) 4.1 Tarkastuksella todettu materiaali ,0 46,2 40 % ,8 OK Ei löydy / ei ole Puutteellinen Kuva 1. Käyttö- ja huolto-ohjeet (n=26) ,5 % , ,7 OK Ei löydy / ei ole Puutteellinen Kuva 2. Kunnossapito-ohjelma (n=26).8 LOPPURAPORTTI 8 (27) ,0 42,3 % ,7 0 OK Ei löydy / ei ole Puutteellinen Kuva 3. Kunnossapitopäiväkirja (n=26). % ,8 7,7 11,5 OK Ei löydy / ei ole Puutteellinen Kuva 4. Kaaviokuva savunpoiston toiminnasta (n=26).9 LOPPURAPORTTI 9 (27) ,0 % ,0 0 OK Puutteellinen Kuva 5. Opastus keskukselle (n=25). Koonta puutteiden sanallisista selvityksistä: - Savunpoistoluukkujen olemassa olosta ei tiennyt firman oma huoltovastaavakaan. - Uusissakin kohteissa kaikki ohjeistus on saattanut hävitä muutamassa vuodessa. - Koestus- ja huoltovastuut ovat kiinteistössä epäselviä ei ohjeita10 4.2 Savunpoiston huolto ja kunnossapito LOPPURAPORTTI 10 (27) Savunpoistoluukuista ja -ikkunoista tulee koelaukaista vähintään 20 % vuosittain. Kuitenkin siten, että jokaisesta savulohkosta laukaistaan vähintään yksi luukku. Koneellinen savunpoisto tulee koestaa kerran vuodessa ,9 48,1 % OK Ei suoritettu Kuva 6. Koelaukaisu (n=27). Kohteet joissa koelaukaisut ja huollot olivat suorittamatta, puuttuivat pääsääntöisesti kunnossapitopäiväkirjat kokonaan tai ne olivat puutteellisesti täytettyjä. Savunpoistolaitteiden käyttökunnosta ei osassa kohteessa ollut mitään takeita dokumentoinnin puuttuessa. Samoin käyttö- ja huolto-ohjeet puuttuivat kohteista joissa huollot oli laiminlyöty. Savunpoistolaitteiden erillisiä huoltoja ei ollut kirjattu kunnossapitopäiväkirjoihin. Kuitenkin laitteistot olisi pitänyt huoltaa määräajoin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.11 LOPPURAPORTTI 11 (27) 4.3 Savunpoistolaitteiden vastaava hoitaja ,2 % ,8 0 Kyllä Ei Kuva 7. Savunpoistolaitteiden vastaavan hoitaja on nimetty kohteessa (n=26) ,0 52,0 % Kyllä Ei Kuva 8. Savunpoistolaitteiden vastaava hoitaja on koulutettu (n=25).12 LOPPURAPORTTI 12 (27) 60 56,5 % , Huoltomies Kiinteistön henkilökuntaa 8,7 8,7 0,0 Isännöitsijä Muu Vartija Kuva 9. Savunpoistolaitteiden vastaavan hoitajan asema (n=23). Kohdan muu vastaava hoitaja olivat mainittuina kunnossapitopäällikkö ja ulkoistettu huoltotoiminta (Kauriala). 4.4 Huoltoa vasten tarpeelliset varaosat (ja työkalut) , % , Kyllä Ei Kuva 10. Huoltoa varten tarpeelliset varaosat kiinteistössä (n=22).13 LOPPURAPORTTI 13 (27) 4.5 Korjausmääräys 70 64,3 % ,7 0 Kyllä Ei Kuva 11. Palotarkastuksella annettu korjausmääräys savunpoistoon liittyen (n=28). 4.6 Jälkitarkastus % ,4 Kyllä 84,6 Ei Kuva 12. Määrätty jälkitarkastus savunpoistoon liittyen (n=26).14 LOPPURAPORTTI 14 (27) Muita kyselylomakkeisiin kirjattuja huomioita: - Huollot ja tarkastukset suorittaa alan ammattiliike. Kiinteistön huoltomiehen tehtävänä on tilata huollot ja tarkastukset sekä valvoa töitä. - Savunpoiston huolto kiinteistön sähköisessä kunnossapito-ohjelmassa automaattinen muistutus. - Kaikki savunpoistoon liittyvä materiaali on saattanut kadota uusissakin kohteissa. - Savunpoistokeskuksen laukaisimet koeasennossa, laukaisu nopeasti ei mahdollista. - Keskus ilmoittaa tarkastuksen yhteydessä viasta. - Kaikki laukaisupiirit eivät ole toiminnassa. - Akkujen kunto on huono. Verkkovirrallakin toiminta kyseenalaista.15 LOPPURAPORTTI 15 (27) 5. SAVUNPOISTOKYSELY, ERITYINEN PALOTARKASTUS Kiinteistön erityisten palotarkastusten (käyttöönotto) yhteydessä täytettiin yhteensä 15 lomaketta. Käyttötavaltaan kohteista oli asuinrakennuksia (7 kpl) ja kokoontumis- ja liiketiloja (4 kpl). Kohteiden korvausilmajärjestelyt oli kaikissa kohteissa toteutettu avattavilla ovi- ja ikkunaaukoilla. Taulukko 5. Rakennusten pääkäyttötapa. PÄÄKÄYTTÖTAPA KPL % Asunto 7 46,7 Majoitustila 0 0,0 Kokoontumis- ja liiketila 4 26,7 Hoitolaitos 1 6,7 Työpaikkatila 1 6,7 Tuotanto- ja varastotila 2 13,3 Autosuoja 0 0,0 YHTEENSÄ % Taulukko 6. Kohteiden korvausilmajärjestelyt. KORVAUSILMA KPL Ovi- ja ikkuna-aukot 15 Korvausilmaluukut 0 Korvausilmapuhaltimet 0 YHTEENSÄ 15 Kohteiden savunpoistojärjestelyt oli toteutettu sekä savunpoistoluukuilla ja ikkunoilla että koneellisesti. Useassa kohteessa oli käytetty molempia järjestelmiä kiinteistön eri tiloissa. Savunpoistoluukuilla ja ikkunoilla toteutetuista savunpoistojärjestelmistä sähköisesti ohjauskeskuksesta laukeavia oli 63 % kohteista. Taulukko 7. Kohteiden savunpoistojärjestelyt. SAVUNPOISTOLUUKUT / -IKKUNAT KPL % Käsin avattavat ja rikottavat 3 13,6 Lämpösulakkeesta laukeavat 3 13,6 Sähköisesti ohjauskeskuksesta laukeavat 12 54,5 Automaattisesti savuilmaisimesta laukeavat 1 4,5 KONEELLINEN SAVUNPOISTO KPL % Sähköisesti ohjauskeskuksesta laukeavat 3 13,6 Automaattinen savunpoisto 0 0,0 YHTEENSÄ %16 LOPPURAPORTTI 16 (27) 5.1 Savunpoiston koestus tarkastuksen yhteydessä Pelastusviranomainen suoritti savunpoiston koestuksen itse 86,7 %:ssa tarkastuksista. Vain 13,3 % tapauksista oli esittää asennusfirman todistus koelaukaisun suorittamisesta. Käyttöönottotarkastusten yhteydessä koelaukaistiin 31 savunpoistoluukkua ja 7 savunpoistopuhallinta. Koelaukaisussa kaikki luukut ja puhaltimet toimivat. 5.2 Tarkastuksella todettu materiaali Taulukko 8. Erityisellä palotarkastuksella todettu savunpoistomateriaali. OK/ Ei toimitettu/ Puutteellinen Ei tarvita Ei järjestetty MATERIAALI % % % Käyttö- ja huolto-ohjeet 45,5 45,5 9,1 Kunnossapito-ohjelma 9,1 90,9 0,0 Kunnossapitopäiväkirja 16,7 83,3 0,0 Kaaviokuva (sp-toiminta) 78,6 7,1 14,3 Opastus keskukselle 64,3 35,7 Koulutus järjestetty / järjestetään hoitajalle 40,0 50,0 10,0 5.3 Korjausmääräykset ja jälkitarkastukset Taulukko 9. Erityisellä palotarkastuksella annettu korjausmääräys / määrätty jälkitarkastus savunpoistoon liittyen. Kyllä Ei SANKTIO % % Korjausmääräys 46,7 53,3 Jälkitarkastus 20,0 80,017 LOPPURAPORTTI 17 (27) 6. PELASTUSVIRANOMAISTEN HAASTATTELUT Hankkeen aikana haastateltiin kuuden eri pelastuslaitoksen henkilökuntaa. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää lähinnä savunpoistosuunnitelmien tasoa ja vaatimusperusteita, pelastusviranomaisen roolia, savunpoiston mitoittamista sekä tarkistamista ja savunpoistolaitteissa havaittuja puutteita. Seuraavassa on yhteenveto haastattelujen tuloksista. 6.1 Savunpoistosuunnitelmat Savunpoistosuunnitelmien tasot vaihtelevat suunnitelman laatijan mukaan. Palotekniset suunnittelijat ja konsultit laativat pääasiassa hyviä ja asiantuntevia suunnitelmia. IVsuunnittelijoiden laatimat SP-suunnitelmat ovat kohtuullisen kattavia tai hyviä. Arkkitehtien laatimien suunnitelmien tasossa on eniten toivomisen varaa ja asiantuntemus on yleisesti huonolla tasolla. Savunpoistosuunnittelijan pätevyydelle ei ole asetettu lakisääteistä minimitasoa. Myöskään pelastusviranomaiset / rakennusviranomaiset eivät asettaneet suunnittelijalle pätevyysvaatimuksia. Savunpoistosuunnitelma asetetaan suurissa rakennushankkeissa yleensä rakennusluvan ehdoksi. Osa kunnista vaatii suunnitelman yhdenkin savunpoistoluukun kohteissa, mutta useimmat vasta tiettyjen kriteerien täyttyessä. Automaattisen savunpoiston yhteydessä suunnitelma vaadittiin kaikissa kunnissa. Savunpoistosuunnitelman sisältö vaihtelee kohteen koon ja savunpoistojärjestelmien monimuotoisuuden mukaan. Yksittäisiä luukuja sisältävissä kohteissa suunnitelmaksi riittää tieto laukaisutavasta ja sp-aukkojen kokonaispinta-alasta. Erittäin monimutkaisissa kohteissa savunpoistosuunnitelman hyväksyminen vaatii useita edeltäviä neuvotteluja pelastusviranomaisen kanssa. Savunpoistosuunnitelmassa määritetään savunpoiston tarve, toteutusperiaatteet ja mitoitusperusteet. Hyvän savunpoistosuunnitelman tulisi pitää sisällään seuraavat asiat: - suunnittelukohde ja savunpoiston laajuus, - savunpoiston järjestäminen (koneellinen tai painovoimainen), - savunpoistolohkot ja niiden pinta-alat, - savusulut ja niiden korkeudet - savunpoistoaukkojen pinta-ala tai savunpoistopuhaltimien mitoitusvirtaamat savunpoistolohkoittain, - korvausilman saanti (laskennallinen ja toteutus), - varavoiman järjestelyt sähköisillä järjestelmillä (esim. käynnistysvirrat, syöttökaapeli), - laukaisu- ja toimintakaaviot, - toimintaperiaate automaattisen paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston yhteydessä, - piirros savunpoistokanavistosta ja imupisteistä, - suunnitelman laatijan yhteystiedot.18 LOPPURAPORTTI 18 (27) 6.2 Pelastusviranomaisen rooli uudisrakentamisessa Pelastusviranomaisella on erittäin tärkeä rooli savunpoistoa toteutettaessa. Ennen rakennusluvan hakemista on syytä neuvotella pelastusviranomaisen kanssa rakennuksen paloturvallisuudesta ja siten myös savunpoistosta. Neuvotteluissa sovitaan savunpoiston järjestämisestä sekä periaatteista. Rakennusvalvonta ei yleensä ota kantaa savunpoistojärjestelyihin. Rakennusvalvonta vaatii kuitenkin rakennushankkeen etenemiseksi pelastusviranomaisen lausunnon, hyväksynnän tai puollon savunpoistosuunnitelmasta / savunpoistosta. 6.3 Savunpoiston mitoittaminen Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1, Rakennusten paloturvallisuus, on ainoa voimassa oleva määräys savunpoiston mitoittamiseen liittyen. Määräys ei kuitenkaan ota kantaa kuin osastoitujen uloskäytävien, osastoitujen hissikuilujen ja kellarikerrosten savunpoistoon. Ohjeellisesti se antaa porrashuoneiden savunpoistoluukuille mitoituspintaalan. Kaikki muut savunpoiston mitoittamista käsittelevä materiaali on ohjeellista. Pelastusviranomaiset käyttävät savunpoiston mitoittamisessa seuraavia ohjeellisia julkaisuja: - Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E2 (1997). Käytetään tuotanto- ja varastorakennusten savunpoiston mitoittamiseen. Savunpoistoaukkojen kokonaispinta-alat on ohjeessa annettu tiettyjen %-lukujen välille ilman tarkennuksia. Pelastusviranomaiset käyttävät edelleen SM:n päätös eräistä savunpoistolaitteista tarkentaessaan mitoitusta (3 laitosta). Lisäksi vakuutusyhtiön suojeluohjetta B7 käyttää yksi laitos E2:n tarkennuksena. - Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E4 (1997). Käytetään autosuojien savunpoiston mitoittamiseen. Ohje antaa tarkat prosentit savunpoistoluukkujen kokonaispinta-aloista. Arvoja verrataan jonkin verran vakuutusyhtiön suojeluohjeeseen B7:n ja SM:n päätökseen eräistä savunpoistolaitteista. - Vakuutusyhtiön suojeluohje B7. Kaksi laitosta käyttää ohjetta savunpoiston mitoittamiseen. - SM:n päätös eräistä savunpoistolaitteista ja ohjeet automaattisten savunpoistolaitosten mitoituksessa, kumottu (1981:4). Yksi laitos käyttää päätöstä savunpoiston mitoittamiseen. Muut käyttävät päätöstä tapauskohtaisesti tarkentaessaan E2:n ja E4:n mitoitusta. Korkeiden varasto- ja tuotantotilojen savunpoiston mitoitukseen ohje antaa lisäarvoa. - SM:n ohje savunpoistolaitteista, kumottu (1983). Antaa koneellisen savunpoiston virtaaman painovoimaisen savunpoiston teholliseen pinta-alaan verraten. - Toiminnallinen mitoitus (Seafast, FDS jne.). Hyväksytään tapauskohtaisesti. Peilataan aina muiden ohjeiden antamiin arvoihin. Savunpoiston mitoittamiseen käytetään pääasiassa rakentamismääräyskokoelman osia E2 ja E4. Tarkentavia arvoja otetaan muista ohjeista. Toiminnallista mitoitusta käytetään erittäin suurissa kohteissa, joissa henkilöturvallisuus on riippuvainen savunpoistolaitteista. Muissa kohteissa toiminnallinen mitoitus on harvinaista. Pelastusviranomaisten tietämys toiminnallisesta mitoituksesta on vielä minimaalinen. Suurissa pelastuslaitoksissa on19 LOPPURAPORTTI 19 (27) yleensä henkilö, joka on perehtynyt toiminnalliseen mitoitukseen ja tietää mitoitusperusteet. Pienissä laitoksissa asiantuntemus puuttuu kokonaan. Suhtautuminen toiminnalliseen mitoitukseen on yleensä kielteinen. Savunpoistolla ei yleensä anneta helpotuksia rakenteelliseen paloturvallisuuteen. Muutamat pelastusviranomaiset antavat kuitenkin tapauskohtaisesti automaattisella savunpoistolla helpotuksia rakenteiden palosuojauksessa ja kerrosaloissa. 6.4 Savunpoiston tarkistaminen, erityinen palotarkastus Savunpoisto tarkistetaan pelastusviranomaisen toimesta ennen rakennuksen käyttöönottoa. Tarkastuksella koelaukaistaan kaikki savunpoistoluukut sekä koekäytetään puhaltimet. Yksi laitos hyväksyi koelaukaisupöytäkirjat oman koestuksen sijasta. Tarkastuksella käydään läpi että savunpoistojärjestelyt on toteutettu rakennusluvan ehtojen mukaisesti. Mahdollisen savunpoistosuunnitelman mukaisuus tarkistetaan palotarkastuksen yhteydessä. Erityisellä palotarkastuksella kiinnitetään erityistä huomiota savunpoistolaitteiden operatiiviseen käyttöön. Savunpoiston ohjauskeskukselle johtavan reitin tulee olla opastettu selkeästi sekä savunpoistokeskuksen ohjeistuksen ja kaaviokuvien kunnossa. Lähes aina erityisen palotarkastuksen yhteydessä savunpoistoon liittyen on jotain huomautettavaa. Tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan / käydään läpi mm. seuraavia asioita: - päiväkirja, - käyttö- ja huolto-ohjeet, - koelaukaisu- ja asennuspöytäkirjat, - kaaviokuva savunpoistoon liittyen ja operatiiviset ohjeet, - opastus keskukselle, - varavoima (palokunnan syöttö pyritään testaamaan omalla kalustolla), - korvausilmajärjestelyt, - kaapelointi, - palo- ja savupeltien toiminta, - (mitoituspöytäkirjat), - (koestus koesavulla). 6.5 Savunpoiston tarkistaminen, yleinen palotarkastus Savunpoisto tarkastetaan palotarkastuksen yhteydessä pistokokein. Eniten huomiota kiinnitetään operatiiviseen käytettävyyteen (opastus, kaaviokuva, ohjeistus) sekä savunpoistolle suoritettuihin koelaukaisuihin. Savunpoistoluukuista vaaditaan koelaukaistaviksi 20 % vuosittain ja savupuhaltimet koekäytettäviksi vuosittain. Tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan / käydään läpi mm. seuraavia asioita: - savunpoistolaitteiden huollot ja koelaukaisut, - opastus keskukselle,20 LOPPURAPORTTI 20 (27) - kaaviokuva savunpoistoon liittyen ja operatiiviset ohjeet, - hoitajan nimeäminen ja koulutus, - (varaosat), - päiväkirja, - käyttö- ja huolto-ohjeet (kunnossapito-ohjelma). Yleisen palotarkastuksen yhteydessä savunpoisto jää usein vähälle huomiolle. Päiväkirjan tarkastamisen ja koelaukaisujen suorittamisen valvonnan lisäksi ei savunpoistoon kiinnitetä suurta huomiota. Palotarkastuskohteiden suuri määrä ja kohteissa käytettävän ajan rajallisuus ei jätä aikaa paneutua savunpoistoon kovinkaan tarkasti. 6.6 Savunpoistolaitteissa havaittuja puutteita Palotarkastusten yhteydessä on savunpoistolaitteissa havaittu mm. seuraavia puutteita: - Koneellista savunpoistoa testatessa puhaltimet pyörivät väärään suuntaan (varsinkin palokunnan syötöllä). - Kaikki savunpoistoon liittyvä ohjeistus puuttuu. - Savunpoiston kaaviokuva puutteellinen tai puuttuu. - Savunpoistokanavistossa on ylimääräistä tavaraa. - Yksittäisten savunpoistoluukkujen avausjouset ovat alimitoitettuja. - Savunpoistopuhaltimen turvakytkimet eivät kestä kuumuutta (350 0 C/h). - Savunpoistoluukun asentamisen jälkeen muiden urakoitsijoiden työmiehet (esim. sähkömiehet, pikimiehet) asentavat luukkujen avautumiselle esteitä. - Savunpoisto on koestamatta ja huoltamatta. - Kiinteistössä ei ole mitään tietoa koko savunpoiston olemassaolosta. - Kiinteistöön on tehty muutostöitä huomioimatta savunpoistoa. - Savunpoistoluukkujen virittäminen omilla patenteilla (rautalanka, nippuside). - Akut ovat vanhat ja toimimattomat. - Savunpoistolle ei ole nimettyä hoitajaa tai hoitaja ei ole perehtynyt savunpoistoon. - Savunpoistokanaviston kannatus on puutteellista. - Jaettujen urakoiden ongelmat (sähkömiehen ja iv-miehen yhteispeli ontuu). 7. MUUT TUTKIMUKSET 7.1 SPEKin selvitys savunpoistoluukkujen toiminnasta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK selvitti vuonna 1994 savunpoistoluukkujen toimintaa. Kaikista tutkituista luukuista (123 kpl) oli toimivia 100 kappaletta eli 81,3 %. Huonoimmassa kohteessa oli toimivia luukkuja 62,5 % ja parhaassa kohteessa vastaavasti 100 %. Kahdessa tutkituista kohteista oli huoltosopimus tehty ulkopuolisen huoltoliikkeen (asiantuntijaliikkeen) kanssa. Näissä kohteissa luukkujen toimintaprosentti oli keskiarvon yläpuolella (84,2 % ja 95,8 %).21 LOPPURAPORTTI 21 (27) Selvityksen mukaan savunpoistoluukuissa ilmeni vikoja mm. sähkökontaktoreissa ja kytkennöissä. Luukut eivät tällöin avautuneet sähkökaavioiden edellyttämällä tavalla. Joitakin luukkuja oli suljettu hihnaa tai rautalankaa käyttäen laukaisuun liittyvien tarvikkeiden puuttumisen takia. Joidenkin luukkujen mekanismi rikkoontui kokeen yhteydessä. Osassa luukkuja esiintyi asennusvirheitä, joiden vuoksi luukut eivät auenneet. Savunpoistoluukut olivat yhdessä tapauksessa jäätyneet kiinni. 7.2 Tampereen palolaitoksen savunpoistotilasto Tampereen palolaitoksen suorittamissa savunpoistoluukkujen koelaukaisuissa luukuista oli toimivia 75,4 %. Koelaukaisut suoritettiin vuosina palotarkastusten yhteydessä. Yhteensä savunpoistoluukkukokeita suoritettiin 175 luukulle. 7.3 Hotellien paloturvallisuustutkimus Sisäasiainministeriön hankkeessa selvitettiin suurten hotellien paloturvallisuustilannetta. Hankkeessa oli mukana 10 kuntaa, joissa kussakin kunnan pelastusviranomainen teki palotarkastuksen valitsemissaan hotelleissa. Hanke toteutettiin vuonna Tarkastettuja hotelleja oli yhteensä 26 kpl. Savunpoistojärjestelyt olivat lähes kaikissa kohteissa huonot, vaikkakin määräysten vähimmäisvaatimusten mukaiset. Muutamassa kohteessa palotarkastuksessa annettiin määräyksiä savunpoistojärjestelyjen parantamiseksi. Kolmessa kohteessa oli koneellinen savunpoistojärjestelmä. Muissa kohteissa savunpoisto on tarkoitettu toteutettavaksi ovien tai ikkunoiden kautta. Noin puolessa kohteista oli osassa tiloja savunpoistoluukut. Pelastusviranomaisia pyydettiin tutkimuksessa arvioimaan savunpoistojärjestelyn tasoa kohteessa arvosanoilla yhdestä viiteen (huono, välttävä, keskinkertainen, hyvä, erittäin hyvä). Puolessa tarkastetuista kohteista (13 kpl) pelastusviranomainen antoi arvion savunpoistojärjestelyjen tasosta. Savunpoistojärjestelyt saivat arvosanan 3,13 eli keskinkertainen. 7.4 Savunpoistojärjestelyt asuinkerrostalossa Tampereen Mirtex-Suoja Oy:n tutkielmassa savunpoistojärjestelyistä asuinkerrostaloissa pyrittiin selvittämään vähintään kolmikerroksisten asuinrakennusten savunpoistoratkaisuja. Tiedot on kerätty asuinkerrostaloissa tapahtuneista onnettomuuksista vuoden 1997 alusta vuoden 1999 lokakuun loppuun. Tutkimusmateriaalia on kerätty kaikkiaan 90 kunnasta. Kyselyyn vastanneiden pelastuslaitosten vastuualueella yli 3 kerroksisten asuinkerrostalojen yhteenlaskettu lukumäärä oli 8473 kpl:tta. Näissä kiinteistöissä savunpoiston laukaisumahdollisuus oli järjestetty alhaalle 571 kiinteistössä eli 6,7 %:ssa tutkituista kiinteistöistä. Muissa kiinteistöissä savunpoisto oli järjestetty rikottavien tai avattavien luukkujen ja ikkunoiden kautta.22 LOPPURAPORTTI 22 (27) Tulipaloja oli tutkimukseen liittyvissä kohteissa kyseisenä aikana yhteensä 266 kpl (huoneistopaloja 175, porrashuonepaloja 91). Pelastus- ja sammutusvaiheen aikana savunpoistoa oli käytetty 93 kertaa eli 34,9 %:ssa kaikista tapauksista. Jälkituuletukseen savunpoistoa oli hyödynnetty 154 kertaa. Tutkimuksissa mukaan porrashuoneen savunpoiston järjestäminen alhaalta laukaistavalla savunpoistoluukulla tai ikkunalla osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi sekä pelastusviranomaisten että itse laitteen toimivuuden kannalta. 7.5 Erään myymäläketjun savunpoistojärjestelyt Myymäläketjun ensimmäinen myymälä avattiin Suomeen kesällä Tämän jälkeen myymälöitä on avattu myös eri puolille Suomea. Myymälärakennuksissa on käytetty pääasiassa muutamaa tyyppiratkaisua, jonka mukaisia myymälöitä pienin variaatioin on toteutettu useille paikkakunnille. Myymälätyyppien kerrosala on m 2. Myymälöiden savunpoistojärjestelyjen periaatteista on laadittu muistio paloteknisen konsultin toimesta. Konsultin toimesta on päädytty koneelliseen savunpoistoon. Muistioon viitaten on SPEK antanut lausunnon, joka puoltaa muistiossa esitettyjä periaatteita. SPEKin käsityksen mukaan esitetyt savunpoistojärjestelyt täyttävät savunpoistosta annettujen määräyksien vaatimukset. Lisäksi myymälöistä on laadittu palotekninen selvitys. Selvityksessä korostetaan, että savunpoistojärjestelyt sovitaan vielä erikseen paikallisen pelastusviranomaisen kanssa. Myymäläketjun savunpoisto on kaikissa rakennetuissa myymälöissä toteutettu koneellisesti. Jatkossa rakennettavissa pulpettikattoisissa myymälärakennuksissa savunpoisto on tarkoitus toteuttaa painovoimaisesti. Konsultin muistiossa on päädytty savunpoiston suhteen tilavuusvirtaan 8 m 3 /s/1000 m 2 (n. 0,4 % lattia-alasta painovoimaisessa savunpoistossa). Savunpoisto on suunniteltu toteutettavaksi yleisesti yhdellä savunpoistopuhaltimella. Puhaltimella pystytään hoitamaan erikseen tai yhdessä sekä myymälän että varastotilan savunpoisto tulipalon sattuessa. Korvausilma on järjestetty palokunnan avaamien ovien kautta sekä ilmastoinnin pysäytys on mahdollista suorittaa savunpoiston ryhmäkeskuksen vierestä. Pelastusviranomaiset ovat pääasiassa hyväksyneet esitetyn muistion mukaisen savunpoiston. Kuitenkin muutamissa kunnissa ovat pelastusviranomaisen vaatimukset olleet rankempia. Lisävaatimuksina on ollut mm. - Savunpoistojärjestelmään on saatettu vaatia lisättävän savunpoistokanavisto. Kanavistoon on asennettu imupisteitä siten, että savun siirtomatkat eivät ylitä 10 metriä. - Savunpoiston tilavuusvirtaa on lisätty. Painovoimaiseen savunpoistoon verraten on arvoa saatettu nostaa 0,4 % aina 1,0 % (sp-aukkojen pinta-ala osaston pintaalasta). Tämä on saattanut johtaa savunpoiston toteuttamiseen kahdella savunpoistopuhaltimella. Näytä lisää
SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET Lisätiedot Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17
2013 Pienten kohteiden savunpoisto Päijät-Hämeen pelastuslaitos 30.9.2013 Sisältö 1.1 Yleiset määräykset... 2 1.2 Uudisrakennuksien käytännöt Päijät-Hämeessä... 3 1.2.1 Yleistä... 3 1.2.2 Porrashuoneiden Lisätiedot TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi
TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne Lisätiedot Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas
Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas SPEK POHJANMAAN ALUEYKSIKKÖ RAKENTEELLISEN PALOTURVALLISUUDEN KURSSI 26.11.2008 Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto Lisätiedot ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko
ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan Lisätiedot Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut Lisätiedot Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004
SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen Lisätiedot Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi
Savunhallintalaitteiston suunnitteluprosessi SAVUNHALLINNAN SUUNNITTELUSEMINAARI Messukeskuksen auditorio klo 10-12 Oy +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Engineering & Innovation Electricity & Fire Lisätiedot Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään
Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen Lisätiedot SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO
SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Savunpoistosta 2-3 Asennus ja kytkentä 4 Vianhaku 5 Kunnossapito-ohjelma 6 Huoltovihko 7 TOIMIVA SAVUNPOISTO SÄÄSTÄÄ IHMISHENKIÄ JA Lisätiedot Pelastustoimi ja pelastuslaitos
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon Lisätiedot YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ
YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot Lisätiedot Palotarkastusohje korvataan kokonaan uudella vuoden 2004 alusta voimaan astuvalla asetuksella tai ohjeella.
Sivu 1/7 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM 2001-1824/Tu-33 Antopäivä 1.10.2001 Voimassaoloaika toistaiseksi Säädösperusta pelastustoimilaki (561/1999) 88 Palotarkastusohje Palotarkastusohje on Lisätiedot ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko Lisätiedot Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei Lisätiedot Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen
Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa. Lisätiedot Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi
1 Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Pohjois-Savon pelastuslaitos Varkaus 4-11.2015 Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Miten saadaan turvallinen asumisympäristö? Yhteisellä tiedolla Yhteisellä taidolla Lisätiedot Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Lisätiedot Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko Lisätiedot VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun Lisätiedot Savunpoistokattoluukun asennus kattoon
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Loimalahden leirikeskus Majalahdentie 1, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 06.09.2013 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 Muokkauspäivä: 17.08.2015 2 (10) Loimalahden Lisätiedot TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on Lisätiedot Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON Lisätiedot Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta
Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan Lisätiedot OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ
OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON TI- LAPÄISESTÄ IRTIKYTKENNÄSTÄ Tämä ohje kumoaa aiemmat Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten paloilmoitin- Lisätiedot Savunpoiston mitoitus
Savunpoiston mitoitus Pekka Kallioniemi Piikallio Oy Finnbuild 2014 Helsinki 3.10.2014 Kera Group, Finland Finnbuild 2014, Kera Group Savunpoiston mitoitus, Pekka Kallioniemi 1 Esitelmän pääaiheet Savunpoiston Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko Lisätiedot Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija Lisätiedot Piikallio. ATK sovellusten kehittäminen ja käyttö Esimerkkejä. Piikallion työntekijä* mukana Työmaan turvallisuusjohtaminen
Piikallio ATK sovellusten kehittäminen ja käyttö Esimerkkejä Riskianalyysien ohjaus Piikallion työntekijä* mukana Työmaan turvallisuusjohtaminen Piikallion työntekijä * käynnistää ja seuraa Savunpoiston Lisätiedot Perusmaksu (sisältää 2h työtä)
A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus - Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset Lisätiedot NOUSUJOHTO-OHJE. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 7.12.2012
2012 NOUSUJOHTO-OHJE Päijät-Hämeen pelastuslaitos 7.12.2012 1 1 NOUSUJOHDON TARVE... 1 1.1 Perusteet... 1 1.2 Käytännöt Päijät-Hämeessä... 2 2 NOUSUJOHDON RAKENNE JA TYYPPI... 2 2.1 Kuivanousujohto... Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli Lisätiedot Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta
Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet Lisätiedot PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen
Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010
1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Lisätiedot Harri Koskenranta 24.2. 2005
FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT Lisätiedot E7- ohjeistuksen uusiminen
E7- ohjeistuksen uusiminen työryhmäpalautetta / elokuu 2014 Jorma Railio 27.8.2014 Työryhmät -> workshop 27.8 klo 13-16 YM TR 1Tekninen ohjausryhmä -> mm. asetus vs ohjekysymykset; 19.8; 22.9 TR 2 Iv-paloturvallisuusratkaisujen Lisätiedot Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4
SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat Lisätiedot PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8
PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa Lisätiedot PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA
PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut, Lisätiedot Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko
Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo Lisätiedot Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?
Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä Lisätiedot Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta
Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja Lisätiedot SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa
SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen Lisätiedot Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa
Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa. Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200
Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin Lisätiedot Uusi asunto-osakeyhtiölaki
OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat Lisätiedot Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen
Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim. Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta
E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 Ympäristöministeriön Lisätiedot Tulosyksikköohje 11 03 15.01.2014
Vahvistus pvm 08.11.2009 Sivu 1(5) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat palo-ovien ja luukkujen hyväksyttämistä koskevat ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; Vantaa, Nurmijärvi, Lisätiedot Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011
Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Case: Tavaratalo Hong Kong:in tulipalo Rasmus 28.9.2011 1 28.9.2011 2 28.9.2011 3 Hong Kong tavaratalon palo 23.12.2010 kello 16 Vantaa -23 astetta 28.9.2011 Lisätiedot Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta
Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus Lisätiedot Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus
Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto 4.9.2015 1 Esityksen sisältö: 1) Tulipalo Turun yliopistollisen keskussairaalan A-sairaalassa Lisätiedot KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Ylikorkeat rakennukset Opintomatka Paloesimies Petri Strandberg Helsingin kaupungin pelastuslaitos Korkean rakentamisen nykytila Suomessa Suomessa on tähän mennessä rakennettu Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisy 2013
Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services Lisätiedot kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!
Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava Lisätiedot Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat
1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa Lisätiedot KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS
KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto... Lisätiedot TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO
TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, Lisätiedot TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA
TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja: Lisätiedot Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg
Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset Lisätiedot ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA
Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee Lisätiedot PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ
PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA Lisätiedot TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA
LÄNSISATAMAN BUNKKERI TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. PALOLUOKKA... 2 3. OSASTOINTI... 2 4. PALOKUORMAT... Lisätiedot VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA
VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Vapaa-ajan asuntojen osalta palotarkastusvälit ovat vaihdelleet eri vuosikymmenten turvallisuusnäkemysten mukaisesti 1-20 vuoden välillä. Kun Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Lisätiedot Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö
Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys Lisätiedot Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus
RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva Lisätiedot OHJE 1 (9) AJä 24.11.2014 POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA
OHJE 1 (9) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Laatimisvelvoite ja jatkotoimenpiteet Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Lisätiedot Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta
Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä Lisätiedot POHJOLATALO ALUSTAVA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA KAAVOITUKSEN TARPEISIIN VERSIO 30.01.2015
1 POHJOLATALO ALUSTAVA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA KAAVOITUKSEN TARPEISIIN VERSIO 30.01.2015 Lupanumerot RATU Kaupunginosa Kortteli Tontit L2 Paloturvallisuus Oy Runeberginkatu 5B 00100 Helsinki e-mail: etunimi.sukunimi@l2.fi Lisätiedot ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel
ASENTAJAN JA HOITAJAN KOULUTUSOHJELMA JA HENKILÖSERTIFIOITU PÄTEVYYSTUTKINTO 20.9., 18.10. ja 19.10.2011 Vantaa, Rantasipi Airport Hotel Hinta: 1325 + alv 23% Tavoite: Koulutuksessa käydään läpi laitteita Lisätiedot RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta
RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN Lahden seudun rakennusvalvonta ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. ESTEETTÖMYYS: RakMk osat G1 ja F1 2. RAKENNUSLUPAMENETTELY 3. POISTUMISTURVALLISUUS: RakMk Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika Lisätiedot Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö Lisätiedot Maanrakennusliike Ari Siitonen Oy. Anomus määräaikaiselle rakennusluvalle Vaahterakaari 12, 04150 Sipoo, Martinkylä 1.3.-30.4.2014 väliselle ajalle.
Maanrakennusliike Ari Siitonen Oy Anomus määräaikaiselle rakennusluvalle, 04150 Sipoo, Martinkylä 1.3.-30.4.2014 väliselle ajalle. sivu 1 Yleistä Kohteessa, Sipoo (Martinkylä) toteutti Moskito Television Lisätiedot Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin
Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön Lisätiedot Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on
Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä Lisätiedot AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS
AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti Lisätiedot Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry
Jätevesisuunnitelma Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Miksi opettaa suunnittelijoita suunnittelemaan? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n suunnitelmaselvitys (Minttu Peuraniemi, 2007) KVVY Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute