Source: http://docplayer.fi/11837760-Pihtiputaan-kunnan-jatevedenpuhdistamon-ja-purkuvesiston-velvoitetarkkailun-vuosiyhteenveto-vuodelta-2012.html
Timestamp: 2017-12-16 19:47:17+00:00
Document Index: 20383889

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta PDF
Download "Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012"
1 Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 45 / 2013 Heikki Veijola
3 Ympäristöntutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailu vuonna 2012 Tarkkailun toimeksiantaja: Pihtiputaan kunta Puhdistamotarkkailu Tarkkailun peruste: Ympäristölupa KSU-2005-Y-51/121 ( ) Tarkkailuohjelma: Ympäristölupa KSU-2005-Y-51/121 ( ) Tarkkailun sisältö: Puhdistamon kuormitus- ja vesistötarkkailu Tarkkailun tulokset Puhdistamo: Laitostunnus: Tarkkailujakso: Neljännesvuosi LUPA-ARVOT pitoisuus ja/ teho mg/l tai % BOD 7ATU 15 ja 93 Fosfori 0.7 ja 93 COD Cr 125 ja 75 Kiintoaine 35 tai 90 Vuosi 2012: Kiintoaineen puhdistustehovaatimus ei täyttynyt 2. vuosineljänneksellä. Muilta osin puhdistamon toiminta täytti lupaehdot. Purkuvesistö: Purkuvesistön fysikaalis-kemiallinen vedenlaatu ei ole muuttunut oleellisesti edellisiin vuosiin verrattuna. Koliman asema 58 on yleensä luokiteltavissa reheväksi levien määrää kuvastavan a-klorofyllin määrä perusteella. Asemalla Kolimajärvi 58a a-klorofyllin määrä on ollut yleensä selvästi alempaa tasoa ja asema voidaan luokitella lievästi reheväksi. Puhdistamon fosforikuormituksen arvioitiin olevan Putaanlahden kuormasta vuonna 2012 noin 1 %, joten vesistön vedenlaatua säätelee valuma-alueelta tuleva kuormitus.
4 1 1. Johdanto Itä-Suomen vesioikeus on myöntänyt luvan 15/95/1 jätevesien johtamiseen Kolimajärveen. Keski-Suomen ympäristökeskus on päätöksellä Dnro KSU-2005-Y-51/121 myöntänyt ympäristöluvan Pihtiputaan kirkonkylän jätevedenpuhdistamotoiminnalle ja käsiteltyjen jätevesien johtamiselle edelleen Putaanvirran virtausuomaan. Vaasan hallinto-oikeus on päivätyllä päätöksellä nro 07/0545/2 hylännyt Pihtiputaan kalastuskunnan vaatimuksen ympäristökeskuksen päätöksen kumoamisesta ja lupahakemuksen hylkäämisestä. Samalla hallinto-oikeus lisäsi Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätökseen uuden lupamääräyksen 10a. ja muutti lupamääräyksen 11 ensimmäistä kappaletta. Ympäristöntutkimuskeskus on Pihtiputaan kunnan toimeksiannosta tarkkaillut Pihtiputaan jätevedenpuhdistamon tehoa ja purkuvesistön veden laatua v Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristöluvassa KSU-2005-Y-51/121 esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteet analysoitiin Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen laboratoriossa, joka on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima testauslaboratorio (T142). Akkreditoinnin pätevyysalue on ympäristönäytteiden analytiikka ja vesitutkimusten näytteenotto. 2. Puhdistamo Kunnan asukkaasta viemäröinnin piiriin kuului vuonna 2011 noin asukasta, joista kirkonkylän viemäröinnin piirissä oli noin asukasta eli viemäröintiaste oli noin 45 %. Puhdistamolle ei tule teollisuuden jätevesiä. Viemäriverkoston pituus oli 40,5 km, materiaaleina olivat muovi (76 %) ja betoni (24 %). Pihtiputaan kirkonkylän puhdistamolla jätevedenkäsittely alkoi 1960-luvun alkupuolella ja nykyisessä laajuudessaan puhdistamo on toiminut vuodesta 1985 alkaen. Jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa fosforin poistoa tehostetaan ferrosulfaatilla. Prosessi koostuu välppäyksestä, hiekanerotuksesta, ilmastuksesta ja selkeytyksestä. Laitokselle otetaan vastaan sako- ja umpikaivolietteitä. Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Q kesk = m 3 /d q mit = 72 m 3 /d BOD7 (kg/d) = 224 kg/d Kok. P (kg/d) = 14 kg/d Jätevedet johdetaan tulopumppaamolta välpän kautta ilmastettuun hiekan ja öljyn erotukseen, jossa jäteveteen lisätään ferrosulfaattia fosforin saostamiseksi. Vaihtoehtoisesti ferrosulfaatin lisäys voidaan suorittaa myös hiekan ja öljynerotuksen jälkeen. Välppäyksessä erottuva kiinteä jäte ohjataan ruuvipuristimen kautta kuljetussäiliöön.
5 2 Tämän jälkeen jätevesi pumpataan rengaskanavaan, missä on pintailmastimet. Edelleen vedet johdetaan jälkiselkeytysaltaisiin. Selkeytysaltaisiin laskeutunut liete pumpataan takaisin ilmastusaltaaseen palautuslietteenä. Käsitellyt jätevedet johdetaan järveen. Puhdistamolla on varaus annostella natriumhypokloriittia lähtevään jäteveteen tarvittaessa. Prosessista poistettavasta ylijäämälietteestä erotetaan ylimääräinen vesi sakeuttamalla vesipitoista lieteseosta painovoimaisesti, jonka jälkeen liete kuivataan suotonauhapuristimella. Puristimelle pumpattavaan lietteeseen lisätään kuivauksen tehostamiseksi polyelektrolyyttiä. Sakeutuksessa erottuva rejektivesi ohjataan ilmastukseen. Lietteen kuivauksessa erottuva vesi johdetaan hiekanerotukseen. Kuivattu liete siirretään ruuvikuljettimella kuljetuslavalle ja kuljetetaan entiselle kaatopaikka-alueelle kompostoitavaksi. Pihtiputaan kirkonkylän puhdistamo sijaitsee välittömästi Pihtiputaan taajaman itäpuolella. Käsiteltyjen jätevesien purkuputken pää sijaitsee Kolimajärvessä noin 100 metrin päässä puhdistamolta koilliseen Putaanvirran virtausuoman suulla. 3 Puhdistamon tarkkailutulokset 3.1 Käyttötarkkailun tulokset Puhdistamolla ei ole tehty oleellisia muutoksia vuoteen 2011 verrattuna. Kokonaisjätevesimäärä oli m 3 (kuukausi ja viikkovirtaamat on esitetty käyttötarkkailuliitteessä). Puhtaan veden kulutus viemäröintialueella oli m 3. Taulukko 1. Pihtiputaan jätevedenpuhdistamon vuotovesikertoimet ja käyttöaste mitoitusvirtaamasta vuonna 2012 (suluissa v vastaavat arvot). Vuotovesikertoimet Qkesk Nv = = 1.6 (1.9) Qmin4vko Qkeskmax8vko Nmax = = 2.3 (2.8) Qmin4vko Jätevedenpuhdistamon käyttöaste (% ): 4 peräkk. viikon minimivirtaama = 37 % (24 %) keskivirtaarna = 61 % (45 %) 8 viikon maksimivirtaama = 86 % ( 66 %) Vuonna 2012 ei puhdistamolla jouduttu ohittamaan jätevettä eikä viemäristössä ollut ylivuotoja. Ferrosulfaattia on käytetty puhdistamolla kg ja sähkönkulutus oli kwh (0.98 kwh/jätevesi m 3 ). Pihtiputaan taajaman puhtaan veden kulutus on ollut m 3. Kuivattua lietettä syntyi 390 m 3. Hyötyjäteasemalla kuivattu liete on kompostoitu 1/3-osaan turvetta ja 1/3-osaan puuhaketta. Kompostiseos on käytetty suljetun
6 3 kaatopaikkapenkan kasvukerrokseen ((käyttötarkkailuliitteessä sarake erill.varasto m 3 /kk). Sakokaivolietettä tuotiin puhdistamolle m 3 vuonna Välppäjäte ja hiekanerotuksen jäte toimitettiin Sammakkokankaan jätekeskukseen. Syys-lokakuussa lietteenkuivauksen suotonauha oli epäkunnossa ja sakeuttamon liete ajettiin hyötyjäteaseman turvelavasuodatukseen ( yhteensä 51 m3). Sakeuttamon lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 6% (sarake kaatopaikalle m3/kk). Lietteenkuivauksen suotonauhan uusiminen ruuvityyppiseen kuivaukseen aloitettiin vuoden viimeisellä viikolla. 3.2 Puhdistamon kuormitus ja teho Liitetaulukoissa I ja II sekä käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeessa on esitetty puhdistamolle tulevan ja sieltä lähtevän veden analyysitulokset sekä virtaama- ja kuormitustiedot. Laskelmien perusteella puhdistamolle tuli ja vesistöön johdettiin kuormitusta seuraavasti: Tulokuorma Lähtökuorma Kokonaisfosfori kg/a COD Cr t/a Kiintoaine t/a Kokonaistyppi t/a Ammoniumtyppi t/a BOD 7ATU t/a Poistumaprosentit vuositasolla olivat: Kokonaisfosfori 96 % CODcr 91% Kiintoaine 95 % Kokonaistyppi 27 % Ammoniumtyppi 44 % BOD 7ATU 96 % Nitrifikaatioaste 58 % Puhdistamon mitoituskuorma BOD:lle on 224 kg/d ja fosforille 14 kg/d. Mitoitusvirtaama on 1070 m 3 /d. Vuonna 2012 BOD:n tulokuorma oli 108 kg/d ja fosforin tulokuorma 3.9 kg/d. Keskivirtaama oli 649 m 3 /d. Fosforin ja BOD:n tulo- ja lähtökuormitus sekä virtaama puhdistamolle vuosina on esitetty liitteessä 4.
7 4 Seuraavassa on esitetty puhdistamolta vesistöön johdettu kuormitus sekä jätevesimäärä vuosina ja : Vuosi Jätevesi Kok-P Kok-N BOD 7 BOD 7ATU COD Cr K.aine NH4-N m 3 /a kg/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a Lupaehtojen toteutuminen Ympäristöluvan KSU-2005-Y-51/121 ( ) mukaan vesistöön jätevedet on käsiteltävä niin, että jätevedenpuhdistamolta johdettavan jäteveden BOD 7ATU -arvo on enintään 15 mg O 2 /l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,7 mg/l. Puhdistustehon on lisäksi oltava BOD 7ATU -arvon suhteen vähintään 93 % ja kokonaisfosforin osalta vähintään 93 %. Lisäksi jätevedet on käsiteltävä niin, että kemiallisen hapen kulutus COD Cr -arvo on enintään 125 mg O 2 /l ja poistoteho vähintään 75 % sekä kiintoaineen enimmäispitoisuus enintään 35 mg/l tai vaihtoehtoisesti poistoteho 90 %. Kaikki edellä luetellut arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset jätevedenpuhdistamon ohijuoksutukset ja viemäriverkoston ylivuodot sekä muut mahdolliset poikkeustilanteet mukaan lukien.
8 5 Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon lupaehtojen toteutuminen neljännesvuosijaksoilla vuosina on seuraava (lihavoidut arvot eivät täyttäneet lupaehtoja): BOD 7 Kok.P COD Cr Kiintoaine mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % Lupaehto I / II / III / IV / I / II / III / IV / I / II / III / IV / I / II / III / IV / I / II / III / IV / Kiintoaineen puhdistustehovaatimus ei täyttynyt 2. vuosineljänneksellä. Muilta osin puhdistamon toiminta täytti neljännesvuosijaksoille asetetut lupaehdot. Valtioneuvoston asetuksen raja-arvojen toteutuminen Pihtiputaan jätevedenpuhdistamolla vuonna 2012 on esitetty seuraavassa: BOD 7ATU COD Cr Kiintoaine Kok.P Kok.N Tarkastelu* näytekohtainen näytekohtainen näytekohtainen vuosikeskiarvo vuosikeskiarvo mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % Raja-arvo ** 90 *** *** 2012 k-arvo * Puhdistamon koko < 2000 avl * Puhdistamon koko < 2000 avl *** Typenpoiston tarve ratkaistaan ymtpäristöluvassa Puhdistamo saavutti myös Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 yhdyskuntajätevesien puhdistukselle asettamat raja-arvot. BOD 7 :n, COD Cr :n ja kiintoaineen osalta tarkastelu on tehty vuositasolla puhdistamon koosta (alle 2000 avl) johtuen. Myös fosforin raja-arvovaatimuksia tarkastellaan vuositasolla ja puhdistamo täytti ne. Typenpoiston tarpeesta ratkaistaan asetuksen mukaan ympäristöluvassa. Pihtiputaan kirkonkylän puhdistamon luvassa ei ole typenpoistolle raja-arvoja asetettu.
9 6 4 Vesistötarkkailu 4.1 Yleistä Pihtiputaan kunnan jätevesipuhdistamon purkuputki sijaitsee Putaanlahteen virtaavan Putaanvirran (3,73 km) virtausuomassa. Alvajärven ja Saanijärven (12.6 km 2 ) yläpuolisten vesistöjen vedet purkautuvat Putaanvirran kautta Kolimaan. Alvajärvi on alueen toiseksi suurin järvi (45.6 km 2 ). Se on matalahko (keskisyvyys 5.5 m, suurin syvyys 25.5 m) ja pitkänomainen järvi, jolla on suuri yhtenäinen selkävesialue. Alvajärvi on Kolimaa ruskeavetisempi ja rehevämpi, joten järven pääasialliset kalat ovat kuha ja hauki. Kolimajärvi on karu ja syvä (keskisyvyys 8.6 m, suurin syvyys 66.3 m) järvi. Se on alueen suurin järvi (101.1 km 2 ), pituudeltaan 30 kilometriä ja leveydeltään noin 5 kilometriä. Olosuhteet ovat erinomaiset järvitaimenelle ja lohelle ja järvessä on istutusten tuloksena varsin runsas kalakanta. Kolimalle on tyypillistä suuret selkävedet, joita rikkovat harvalukuiset saaret ja karikot. Purkuvesistö kuuluu Viitasaaren reitin Koliman (nro ) ja Alvajärven (nro ) lähivaluma-alueisiin. Alvajärven valuma-alueen pinta-ala on noin 550 km2. Saanijärven valuma-alueen pinta-ala on noin 413 km 2. Putaanvirran valuma-alue on 962 km 2. Putaan virran keskivirtaama on noin 9.9 m 3 /s laskettuna Saanijärven luusuan keskivirtaamasta vuosien tietojen pohjalta. 4.2 Havaintoasemat ja veden laadun seuranta Vesistötarkkailussa on neljä havaintoasemaa: Alvajärvi 1 puhdistamon yläpuoli Kolimajärvi 58 puhdistamon alapuoli Kolimajärvi 58a; selkävesi puhdistamon alapuoli Putaanvirta puhdistamon alapuoli (YK) (YK) (YK) (YK) Vesinäytteet otettiin kaikilta havaintopaikoilta kahdesti vuodessa: ja Vesi näytteistä tehtiin seuraavat analyysit: - lämpötila - kokonaisfosfori - happi - sameus - ph - kokonaistyppi - sähkönjohtavuus - väri - CODMn - fekaaliset lämpökest kolibakteerit Lisäksi loppukesän näytteistä 0-2 m syvyydeltä analysoidaan seuraavat parametrit: - a-klorofylli - fosfaattifosfori ammoniumtyppi (NH4-N) - nitraatti-nitriittityppi (NO3-2-N)
10 7 4.3 Tarkkailuvuoden 2012 sää Tammikuun alkupuoli oli lauha, loppupuoli puolestaan kylmä. Sadanta vaihteli etelän runsaasta pohjoisen niukkaan. Talvisen sään myötä sekä vesistöjen että pohjaveden pinnat kääntyivät laskuun koko maassa. Helmikuu oli koko maassa keskimääräistä kylmempi. Sadanta vaihteli keskimääräisen molemmin puolin. Sekä järvien että pohjaveden pinnat laskivat talvelle tyypilliseen tapaan. Järvijäät olivat koko maassa tavallista heikompia. Maaliskuu oli leuto. Sadanta oli lähellä keskimääräistä. Suuressa osassa maata vesistöjen vedenpinnat laskivat, mutta rannikolla ne lähtivät nousuun lumien sulaessa. Pohjavedet olivat keskimääräistä ylempänä ja kääntyivät myös nousuun maan eteläosassa. Huhtikuu oli tavallista viileämpi ja runsassateinen. Sään lämpeneminen, lumien sulaminen ja sateet nostivat vedenpintoja ja virtaamia eri puolilla maata huhtikuun puolivälistä alkaen. Pohjavedet olivat etelässä ja lännessä tavallista ylempänä. Toukokuu oli hieman tavanomaista lämpimämpi. Kuukauden sadanta oli lähes koko maassa keskimääräistä suurempi. Sateet sekä lumien sulaminen nostivat vedenpintoja Järvi-Suomessa. Pohjavesivarannot täydentyivät sulamisvesistä. Kesäkuu oli tavallista viileämpi ja sateisempi. Suurten järvien pinnat nousivat vielä kuukauden aikana, vaikka yleisesti järvien pinnat olivat laskussa. Vesistöjen virtaamat olivat pääosin keskiarvoa runsaampia. Pohjaveden pinnat olivat suuressa osassa maata keskimääräistä ylempänä. Kuukauden keskilämpötila ( C) vuonna 2012 Jyväskylän lentoasemalla Kk I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII x C Kuukauden keskilämpötila I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sademäärä (mm) kuukausittain vuonna 2012 Jyväskylän lentoasemalla Kk I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yht mm Sademäärä I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kuva 1. Keskilämpötila ja sademäärä Jyväskylän lentoasemalla v
11 8 Heinäkuu oli lämpötilaltaan tavanomainen. Monin paikoin satoi runsaasti. Poikkeuksellisten sateiden myötä kuukauden puolivälissä tulvi Etelä-Pohjanmaalla. Järvi-Suomessa sekä Oulujoen vesistössä suurten järvien pinnat nousivat harvinaisen korkealle. Myös pohjavedet olivat tavallista ylempänä. Elokuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata tavanomainen. Pohjaveden pinnat olivat keskimääräistä ylempänä, sateisimmilla alueilla jopa kevätsulamishuippujen tasolla. Syyskuu oli tavallista lämpimämpi ja sateisempi. Erityisen runsaasti satoi maan itä- ja eteläosassa. Maan itäosassa suurten järvien pinnat nousivat sateiden myötä. Kuukauden lopun sateet nostivat etelärannikolla jokien virtaamia ja järvien vedenkorkeuksia ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Lokakuun alussa satoi erittäin runsaasti maan länsiosassa. Sateisen syksyn jäljiltä myös suurten järvien vedenpinnat olivat hyvin korkealla erityisesti maan itä- ja keskiosassa. Pohjaveden pinnat olivat koko maassa tavallista korkeammalla. Alkukuusta vedet olivat tavan-omaista lämpimämpiä, mutta kuun lopulla pieniä vesistöjä jäätyi jo pohjoisessa. Marraskuu oli koko maassa keskimääräistä leudompi. Järvien vedenpinnat olivat maan itäja keskiosassa erityisesti suurissa järvissä korkealla. Pohjaveden pinnat olivat edelleen korkealla koko maassa. Talvi tuli etelään marras-joulukuun vaihteessa. 4.4 Vesistötarkkailun tulokset ja niiden tarkastelu Alvajärvi Alvajärvessä oli maaliskuun näytteenottokerralla voimakasta hapenvajausta pohjan läheisessä vesikerroksessa (pit. 1.3 mg/l). Elokuun näytteenottokerralla hapenvajaus oli lievää (6.3 mg/l). Alvajärvi vesi on veden värin perusteella luokiteltavissa lievästi humuspitoiseksi (mesohumoosiseksi). Hygieeninen veden laatu oli hyvä kummallakin näytteenottokerralla. Loppukesän klorofyllipitoisuuden (21.9 :g/l) oli Alvajärven pitoisuudeksi poikkeuksellisen, suorastaan epäilyttävän korkea. Pitoisuus oli korkeampi kuin Kolimajärven havaintoasemalla 58, jonka fosforipitoisuus (31 :g/l) oli selvästi korkeampi kuin Alvajärven fosforipitoisuus 12 :g/l. Asemien Alvajärvi 1 ja Kolimajärvi 58 klorofyllituloksiin tulee suhtautua varauksella (tulokset sopisivat paremmin, jos ne olisivat keskenään toisin päin). Putaanvirta Putaanvirran fosforipitoisuus loppukesällä (35 :g/) oli selvästi korkeampi samaa tasoa kuin lopputalvella (15 :g/l). Hygieeninen veden laatu oli uimavesiluokituksen perusteella arvioituna molemmilla tutkimuskerroilla hyvä.
12 9 Kolimajärvi 58 Havaintoaseman Kolimajärvi 58 alusvedessä oli lievää hapenvajausta (pit. 5.3 mg/l) ja Elokuun näytteenottokerralla selvää hapenvajausta (pit. 3.9 mg/l). Elokuussa päällysveden fosforipitoisuus oli tasoa 30 :g/l. Asemalla 58 vesi on värinsä perusteella (tasoa mg Pt/l) humuspitoisempaa kuin kauempana selällä asemalla 58a (tasoa mg Pt/l). Klorofyllipitoisuus elokuussa (7.8 :g/l) kuvasti lievää rehevöitymistä. Kolimajärvi 58a Havaintoasemalla Kolimajärvi 58a oli maalikuussa hyvä happitilanne, elokuussa asemalla oli lievää hapenvajausta (pit. 5.4 mg/l). Hygieeninen veden laatu oli hyvä molemmilla näytteenottokerroilla. Aseman 58a fosforipitoisuus oli maalis- ja varsinkin elokuussa selvästi alempi kuin asemalla 58. Klorofyllipitoisuus elokuussa (9.4 :g/l) oli korkeampi kuin asemalla 58, vaikka fosforipitoisuus oli selvästi alempi kuin asemalla 58. Putaanvirrasta Putaanlahteen tuleva fosforikuorma on melko suuri ottaen huomioon lahden mataluuden ja veden vähäisen sekoittumisen. Asemalla 58a lahden vesimassa sekoittuu ulappa-alueen veteen ja fosforipitoisuus laskee. Koska puhdistamon kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on erittäin pieni, riippuu järven fosforipitoisuus pääasiassa valumista ja niiden mukana valuma-alueelta tulevan kuormituksen määrästä. Minimiravinteet Ravinnepitoisuudet (jos pitoisuus oli alle määritysraja käytettiin pitoisuutena määritysrajan puolikasta, lihavoidut arvot) ja niistä lasketut ravinnesuhteet ovat olleet seuraavat v : Ravinnesuhteet Rajoittava ravinne kok.n NH4-NNO2+3-N kok.p PO4-P kok.n/ miner.n/ tasapaino- kok.n/ miner.n/ tasapaino- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l kok.p PO4-P suhde kok.p PO4-P suhde Alvajärvi P N N P P P P P P Kolimajärvi P N N P P N P N N Kolimajärvi 58a P P N P P P P P N
13 10 Mineraaliravinnesuhteiden perusteella arvioituna fosfori on minimiravinteena asemalla Kolimajärvi 58a. Asemalla Kolimajärvi 58 minimiravinne on ollut loppukesällä toisina vuosina typpi, toisina fosfori. Asemalla Alavajärvi 1 minimiravinne on ollut fosfori (v elokuussa mineraaliravinnepitoisuudet olivat niin alhaisia että ilmeisesti sekä fosfori että tyyppi rajoittivat leväkasvua) Ainekuomitus Putaanvirran keskivirtaama oli vuonna 2012 noin 14.4 m 3 /s (arvioitu Saanijärven luusuan v keskivaluman 15.0 l/s/km 2 avulla). Havaittujen kahden pitoisuustuloksen ja keskivirtaaman perusteella laskettu karkea arvio virran keskimääräisestä fosforikuormasta on 31 kg P/d. Puhdistamolta vuonna 2012 vesistöön johdettu fosforikuorma oli noin 0.32 kg/d, joten puhdistamon keskimääräisen fosforikuorman osuus olisi ollut em. karkean arvion mukaan noin 1 % Putaanvirran kautta tulevasta kuormasta. Puhdistamon kuormituksen vaikutusta vesistön ainepitoisuuksiin voidaan tarkastella voidaan arvioida jakamalla puhdistamon ainekuormitus vesistön virtaamalla. Seuraavassa jaotelmassa on esitetty Saanijärven virtaama, siitä arvioitu Putaanvirran virtaama, puhdistamon ainekuormat ja puhdistamon aiheuttamat pitoisuuslisät vesistössä puhdistamon kuormitustarkkailun näytteenottokerroilla vuonna 2012: Saani- Puhdistamon kuorma Pitoisuuslisä järvi Putaanvirta kok.p Kok.N k.aine kok.p Kok.N k.aine virt. m3/s virt. m3/s kg/d kg/d kg/d µg/l µg/l µg/l Keskiarvo Tulosten mukaan puhdistamon kuormituksen aikaansaamat pitoisuuslisät vesistössä ovat vähäisiä, esim. fosforilla keskimääräinen pitoisuuslisä oli vain 0.4 :g/l.
15 JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO I 1(2) 24/02/13 Kunta: PIHTIPUDAS Puhdistamo: Pihtiputaan kunnan jvp. Raportti: Tark.jakso: Päivämäärät Kellonajat Tarkkailuajan virtaama m³/d Kokonaisvirtaama m³/d Lämpötila, tuleva C Lämpötila, lähtevä C Kiintoaine, tuleva mg/l Kiintoaine, lähtevä mg/l ,8 Sähkönjohtavuus, tuleva ms/m 90, ,6 54,7 52,5 39,0 Sähkönjohtavuus, lähtevä ms/m 97,9 88,9 87,4 76,9 41,6 67,7 54,7 Alkaliteetti, tuleva mmol/l 6,0 7,4 7,3 5,2 3,5 3,3 2,4 Alkaliteetti, lähtevä mmol/l 1,5 0,90 0,33 0,18 0,29 < 0,01 < 0,01 ph, tuleva 7,4 7,1 7,3 7,5 7,2 7,5 7,1 ph, lähtevä 7,3 7,1 6,8 6,5 6,7 5,6 5,0 NO2+3-N, tuleva mg/l 0, ,030 0,17 < 0,002 0,19 0,004 NO2+3-N, lähtevä mg/l 9, ,8 7,3 9,3 Liukoinen fosfori, lähtevä mg/l 0,023 0,035 0,015 0,012 0,021 0,010 < 0,002 SAOSTUSKEMIKAALIT Ferrosulfaatti PALAUTUS Lietteen palautus m³/d Lietteen palautussuhde % Kiintoaine mg/l Hehkutushäviö mg/l ½ h laskeuma ml/l LIETTEEN POISTO Ylijäämäliete m³/d Lieteikä d Kuivatusliete m³/d ILMASTUS Lämpötila C Happi mg/l 4,5 4,2 4,8 4,3 5,6 4,1 Happi minimi mg/l ½ h laskeuma ml/l Kiintoaine mg/l Hehkutushäviö mg/l Lietekuormitus Tilakuormitus Lieteindeksi cm³/g Viipymä h 33,1 29,1 38,2 37,0 16,3 29,0 21,2 SELKEYTYS Näkösyvyys cm 35,0 30,0 35,0 40,0 30,0 Pintakuorma m/h 0,26 0,29 0,22 0,23 0,52 0,29 0,40
16 JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO I 2(2) 24/02/13 Kunta: PIHTIPUDAS Puhdistamo: Pihtiputaan kunnan jvp. Raportti: Tark.jakso: Päivämäärät KA Kellonajat Tarkkailuajan virtaama m³/d Kokonaisvirtaama m³/d Lämpötila, tuleva C Lämpötila, lähtevä C Kiintoaine, tuleva mg/l Kiintoaine, lähtevä mg/l 3,4 9,5 8,6 12 9,8 12,1 Sähkönjohtavuus, tuleva ms/m 56,4 82,4 67,8 38,2 65,0 69,8 Sähkönjohtavuus, lähtevä ms/m 57,8 80,4 55,8 41,0 47,3 66,5 Alkaliteetti, tuleva mmol/l 3,6 5,6 5,6 2,6 4,4 4,7 Alkaliteetti, lähtevä mmol/l < 0,01 0,042 0,17 < 0,01 1,5 0,41 ph, tuleva 7,4 7,4 7,2 6,9 7,3 7,3 ph, lähtevä 5,7 5,9 5,4 4,8 7,2 6,2 NO2+3-N, tuleva mg/l 0,009 0,017 0,005 0,006 0,006 4,4 NO2+3-N, lähtevä mg/l ,1 Liukoinen fosfori, lähtevä mg/l 0,002 0,018 0,006 < 0,002 0,062 0,020 SAOSTUSKEMIKAALIT Ferrosulfaatti PALAUTUS Lietteen palautus m³/d Lietteen palautussuhde % Kiintoaine mg/l Hehkutushäviö mg/l ½ h laskeuma ml/l LIETTEEN POISTO Ylijäämäliete m³/d Lieteikä d Kuivatusliete m³/d ILMASTUS Lämpötila C Happi mg/l 4,9 4,1 3,6 7,0 3,6 4,6 Happi minimi mg/l ½ h laskeuma ml/l Kiintoaine mg/l Hehkutushäviö mg/l Lietekuormitus Tilakuormitus Lieteindeksi cm³/g Viipymä h 25,6 30,7 24,1 17,1 24,4 27,2 SELKEYTYS Näkösyvyys cm 34,0 Pintakuorma m/h 0,33 0,28 0,35 0,50 0,35 0,34
17 JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO II 1 Tarkkailujakso: /02/13 Kunta: 601 PIHTIPUDAS Puhdistamo: Pihtiputaan kunnan jvp. Laitostunnus: Tyyppi: RS RK Vesistöalue: Luvanantaja: KSU-2005-Y-51/ /Neljännesvuosi Lupaehdot: CODCr 125 mg/l 75 % Kokonaisfosfori 0,7 mg/l 93 % BOD7 (ATU) 15 mg/l 93 % Kiintoaine 35 mg/l 90 % Tutkimuspäivät Kokonaisvirtaama m³/d m³/d Käsitelty m³/d Kiintoaine Tuleva kg/d , , kg/d Käsitelty kg/d 8,4 7,9 6,8 7,5 24,0 6,2 2,2 2,2 Vesistöön yhteensä kg/d 8,4 7,9 6,8 7,5 24,0 6,2 2,2 2,2 Tuleva mg/l Käsitelty mg/l ,8 3,4 Vesistöön yhteensä mg/l 17,0 14,0 16,0 17,0 24,0 11,0 2,8 3,4 Käsittelyteho % 94,4 96,3 95,8 92,3 89,6 88,8 98,8 97,8 Kokonaisteho % 94,4 96,3 95,8 92,3 89,6 88,8 98,8 97,8 CODCr Tuleva kg/d kg/d Käsitelty kg/d 30,7 33,7 25,7 25,2 25,1 19,2 13,9 14,7 Vesistöön yhteensä kg/d 30,7 33,7 25,7 25,2 25,1 19,2 13,9 14,7 Tuleva mg/l Käsitelty mg/l < < 30 < 30 Vesistöön yhteensä mg/l 62,0 60,0 60,0 57,0 34,0 Käsittelyteho % 89,7 92,3 92,4 88,4 94,2 82,1 94,9 92,8 Kokonaisteho % 89,7 92,3 92,4 88,4 94,2 82,1 94,9 92,8 Kokonaistyppi Tuleva kg/d 37,6 54,0 42,4 29,6 45,1 20,9 22,4 28,8 kg/d Käsitelty kg/d 30,2 37,7 28,7 24,8 26,1 18,1 20,8 21,7 Vesistöön yhteensä kg/d 30,2 37,7 28,7 24,8 26,1 18,1 20,8 21,7 Tuleva mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön yhteensä mg/l 61,0 67,0 67,0 56,0 26,0 32,0 27,0 34,0 Käsittelyteho % 19,7 30,2 32,3 16,2 42,1 13,4 7,1 24,7 Kokonaisteho % 19,7 30,2 32,3 16,2 42,1 13,4 7,1 24,7 NH4-N Tuleva kg/d 28,7 43,3 31,2 21,7 33,1 16,4 16,2 19,8 kg/d Käsitelty kg/d 24,8 22,5 13,3 12,8 15,0 14,1 13,9 12,8 Vesistöön yhteensä kg/d 24,8 22,5 13,3 12,8 15,0 14,1 13,9 12,8 Tuleva mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön yhteensä mg/l 50,0 40,0 31,0 29,0 15,0 25,0 18,0 20,0 Käsittelyteho % 13,6 48,0 57,4 41,0 54,7 14,0 14,2 35,4 Kokonaisteho % 13,6 48,0 57,4 41,0 54,7 14,0 14,2 35,4
18 JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO II 2 Tarkkailujakso: /02/13 Kunta: 601 PIHTIPUDAS Puhdistamo: Pihtiputaan kunnan jvp. Laitostunnus: Tyyppi: RS RK Vesistöalue: Luvanantaja: KSU-2005-Y-51/ /Neljännesvuosi Lupaehdot: CODCr 125 mg/l 75 % Kokonaisfosfori 0,7 mg/l 93 % BOD7 (ATU) 15 mg/l 93 % Kiintoaine 35 mg/l 90 % Tutkimuspäivät Kokonaisfosfori Tuleva kg/d 5,9 7,9 5,6 3,7 6,5 3,2 3,8 3,8 kg/d Käsitelty kg/d 0,27 0,19 0,18 0,22 0,49 0,14 0,039 0,14 Vesistöön yhteensä kg/d 0,27 0,19 0,18 0,22 0,49 0,14 0,039 0,14 Tuleva mg/l ,3 6,5 5,7 4,9 6,0 Käsitelty mg/l 0,54 0,34 0,41 0,50 0,49 0,24 0,051 0,22 Vesistöön yhteensä mg/l 0,54 0,34 0,41 0,50 0,49 0,24 0,051 0,22 Käsittelyteho % 95,4 97,6 96,8 94,1 92,5 95,6 99,0 96,3 Kokonaisteho % 95,4 97,6 96,8 94,1 92,5 95,6 99,0 96,3 BOD7 (ATU) Tuleva kg/d ,3 92,6 70,3 kg/d Käsitelty kg/d 5,0 4,5 4,3 3,1 10,0 2,8 0,82 0,99 Vesistöön yhteensä kg/d 5,0 4,5 4,3 3,1 10,0 2,8 0,82 0,99 Tuleva mg/l Käsitelty mg/l < 3 < 3 Vesistöön yhteensä mg/l 10,0 8,0 10,0 7,0 10,0 5,0 Käsittelyteho % 96,9 97,9 96,6 97,0 91,7 94,4 99,1 98,6 Kokonaisteho % 96,9 97,9 96,6 97,0 91,7 94,4 99,1 98,6
19 JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO II 3 Tarkkailujakso: /02/13 Kunta: 601 PIHTIPUDAS Puhdistamo: Pihtiputaan kunnan jvp. Laitostunnus: Tyyppi: RS RK Vesistöalue: Luvanantaja: KSU-2005-Y-51/ /Neljännesvuosi Lupaehdot: CODCr 125 mg/l 75 % Kokonaisfosfori 0,7 mg/l 93 % BOD7 (ATU) 15 mg/l 93 % Kiintoaine 35 mg/l 90 % Tutkimuspäivät TARK. JAKSO Kokonaisvirtaama m³/d m³/d Käsitelty m³/d Kiintoaine Tuleva kg/d ,8 150 kg/d Käsitelty kg/d 5,1 5,8 11,5 6,6 7,9 Vesistöön yhteensä kg/d 5,1 5,8 11,5 6,6 7,9 Tuleva mg/l Käsitelty mg/l 9,5 8,6 12 9,8 12,2 Vesistöön yhteensä mg/l 9,5 8,6 12,0 9,8 12,2 Käsittelyteho % 97,9 96,8 90,0 90,0 94,7 Kokonaisteho % 97,9 96,8 90,0 90,0 94,7 CODCr Tuleva kg/d kg/d Käsitelty kg/d 20,3 21,7 15,3 38,9 23,8 Vesistöön yhteensä kg/d 20,3 21,7 15,3 38,9 23,8 Tuleva mg/l Käsitelty mg/l < ,7 Vesistöön yhteensä mg/l 38,0 32,0 58,0 36,7 Käsittelyteho % 95,2 90,9 92,4 75,8 91,4 Kokonaisteho % 95,2 90,9 92,4 75,8 91,4 Kokonaistyppi Tuleva kg/d 40,6 41,4 29,6 32,2 35,4 kg/d Käsitelty kg/d 29,4 27,2 23,9 21,5 25,9 Vesistöön yhteensä kg/d 29,4 27,2 23,9 21,5 25,9 Tuleva mg/l ,6 Käsitelty mg/l ,0 Vesistöön yhteensä mg/l 55,0 40,0 25,0 32,0 40,0 Käsittelyteho % 27,6 34,3 19,3 33,2 26,8 Kokonaisteho % 27,6 34,3 19,3 33,2 26,8 NH4-N Tuleva kg/d 27,2 31,9 21,0 26,8 26,4 kg/d Käsitelty kg/d 15,0 8,1 9,1 12,7 14,6 Vesistöön yhteensä kg/d 15,0 8,1 9,1 12,7 14,6 Tuleva mg/l ,7 Käsitelty mg/l , ,5 Vesistöön yhteensä mg/l 28,0 12,0 9,5 19,0 22,5 Käsittelyteho % 44,9 74,6 56,7 52,6 44,7 Kokonaisteho % 44,9 74,6 56,7 52,6 44,7
20 JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO II 4 Tarkkailujakso: /02/13 Kunta: 601 PIHTIPUDAS Puhdistamo: Pihtiputaan kunnan jvp. Laitostunnus: Tyyppi: RS RK Vesistöalue: Luvanantaja: KSU-2005-Y-51/ /Neljännesvuosi Lupaehdot: CODCr 125 mg/l 75 % Kokonaisfosfori 0,7 mg/l 93 % BOD7 (ATU) 15 mg/l 93 % Kiintoaine 35 mg/l 90 % Tutkimuspäivät TARK. JAKSO Kokonaisfosfori Tuleva kg/d 6,9 6,2 3,2 4,5 5,1 kg/d Käsitelty kg/d 0,13 0,16 0,23 0,23 0,20 Vesistöön yhteensä kg/d 0,13 0,16 0,23 0,23 0,2 Tuleva mg/l 13 9,2 3,4 6,7 7,9 Käsitelty mg/l 0,24 0,23 0,24 0,35 0,31 Vesistöön yhteensä mg/l 0,24 0,23 0,24 0,35 0,31 Käsittelyteho % 98,1 97,4 92,8 94,9 96,1 Kokonaisteho % 98,1 97,4 92,8 94,9 96,1 BOD7 (ATU) Tuleva kg/d ,5 53,5 65,1 108 kg/d Käsitelty kg/d 2,1 2,7 3,8 4,7 3,8 Vesistöön yhteensä kg/d 2,1 2,7 3,8 4,7 3,8 Tuleva mg/l Käsitelty mg/l ,8 Vesistöön yhteensä mg/l 4,0 4,0 4,0 7,0 5,8 Käsittelyteho % 98,7 95,9 92,9 92,8 96,5 Kokonaisteho % 98,7 95,9 92,9 92,8 96,5
21 JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO II 1 Jätevesitarkkailun vuosiyhteenveto 24/02/13 Kunta: 601 PIHTIPUDAS Puhdistamo: Pihtiputaan kunnan jvp. Laitostunnus: Tyyppi: RS RK Vesistöalue: Vesistoalue Luvanantaja: KSU-2005-Y-51/ /Neljännesvuosi Lupaehdot: CODCr 125 mg/l 75 % Kokonaisfosfori 0,7 mg/l 93 % BOD7 (ATU) 15 mg/l 93 % Kiintoaine 35 mg/l 90 % Tarkkailujaksot 1/4 2/4 3/4 4/4 VUOSI Kokonaisvirtaama m³/d m³/d Käsitelty m³/d Kiintoaine Tuleva kg/d kg/d Käsitelty kg/d 7,8 14,8 2,9 7,4 8,2 Vesistöön yhteensä kg/d 7,8 14,8 2,9 7,4 8,2 Tuleva mg/l mg/l Käsitelty mg/l 15,6 18,8 4,9 10,4 12,7 Vesistöön yhteensä mg/l 15,6 18,8 4,9 10,4 12,7 Käsittelyteho % 95,5 88,4 98,4 93,9 94,5 Kokonaisteho % 95,5 88,4 98,4 93,9 94,5 CODCr Tuleva kg/d kg/d Käsitelty kg/d 30,3 27,3 15,0 23,3 23,9 Vesistöön yhteensä kg/d 30,3 27, ,3 23,9 Tuleva mg/l mg/l Käsitelty mg/l 60,7 34,6 25,1 32,9 37,0 Vesistöön yhteensä mg/l 60,7 34,6 25,1 32,9 37,0 Käsittelyteho % 91,5 89,2 95,0 88,4 91,4 Kokonaisteho % 91,5 89,2 95,0 88,4 91,4 Kokonaistyppi Tuleva kg/d 44,7 31,9 30,6 34,4 35,4 kg/d Käsitelty kg/d 32,5 27,1 22,2 22,3 26,0 Vesistöön yhteensä kg/d 32,5 27,1 22,2 22,3 26,0 Tuleva mg/l 89,6 40,4 51,1 48,7 54,6 mg/l Käsitelty mg/l 65,1 34,3 37,0 31,5 40,1 Vesistöön yhteensä mg/l 65,1 34,3 37,0 31,5 40,1 Käsittelyteho % 27,3 15,0 27,5 35,2 26,6 Kokonaisteho % 27,3 15,0 27,5 35,2 26,6 NH4-N Tuleva kg/d 34,4 23,7 21,1 26,6 26,4 kg/d Käsitelty kg/d 20,4 16,5 12,8 9,2 14,7 Vesistöön yhteensä kg/d 20,4 16,5 12,8 9,2 14,7 Tuleva mg/l 69,0 30,0 35,2 37,6 40,8 mg/l Käsitelty mg/l 40,8 20,9 21,4 13,0 22,7 Vesistöön yhteensä mg/l 40,8 20,9 21,4 13,0 22,7 Käsittelyteho % 40,7 30,4 39,3 65,4 44,3 Kokonaisteho % 40,7 30,4 39,3 65,4 44,3
22 JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO II 2 Jätevesitarkkailun vuosiyhteenveto 24/02/13 Kunta: 601 PIHTIPUDAS Puhdistamo: Pihtiputaan kunnan jvp. Laitostunnus: Tyyppi: RS RK Vesistöalue: Vesistoalue Luvanantaja: KSU-2005-Y-51/ /Neljännesvuosi Lupaehdot: CODCr 125 mg/l 75 % Kokonaisfosfori 0,7 mg/l 93 % BOD7 (ATU) 15 mg/l 93 % Kiintoaine 35 mg/l 90 % Tarkkailujaksot 1/4 2/4 3/4 4/4 VUOSI Kokonaisfosfori Tuleva kg/d 6,5 4,5 4,8 4,6 5,1 kg/d Käsitelty kg/d 0,21 0,33 0,096 0,19 0,21 Vesistöön yhteensä kg/d 0,21 0,33 0,096 0,19 0,21 Tuleva mg/l 13,0 5,7 8,0 6,5 7,9 mg/l Käsitelty mg/l 0,43 0,42 0,16 0,27 0,32 Vesistöön yhteensä mg/l 0,43 0,42 0,16 0,27 0,32 Käsittelyteho % 96,8 92,7 98,0 95,9 95,9 Kokonaisteho % 96,8 92,7 98,0 95,9 95,9 BOD7 (ATU) Tuleva kg/d , ,7 108 kg/d Käsitelty kg/d 4,6 6,2 1,2 3,5 3,9 Vesistöön yhteensä kg/d 4,6 6,2 1,2 3,5 3,9 Tuleva mg/l ,3 166 mg/l Käsitelty mg/l 9,3 7,9 2,0 4,9 6,0 Vesistöön yhteensä mg/l 9,3 7,9 2,0 4,9 6,0 Käsittelyteho % 97,3 93,2 98,9 94,3 96,4 Kokonaisteho % 97,3 93,2 98,9 94,3 96,4
23 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE KUNTA: PIHTIPUDAS PUHDISTAMO: JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSI: 2012 Käsitelty jätevesi Sähkön. Jäteveden saostuskemikaalit Veden kulut. Lietteen loppusijoitus Sakokaivominimi keskim. maksimi yhteensä kulutus 1: FeSO 4 lingottu kuivattu. erill.varasto kaatopaikalle liete Kk m 3 /d m 3 /d m 3 /d m 3 /kk kwh/kk kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 m3/kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Yhteensä koko vuonna: Keskimäärin vuorokautta kohti: Koko vuosi Virtausmittarin kalibrointi Ohitukset Sähkön kulutus kwh/vuosi päivä ja totetut virheet tiedot toisella lomakkeella: Polymeeri jäteveteen kg/vuosi EI ohituksia: EI Polymeeri lietteeseen 235 kg/vuosi Kalkki lietteeseen kg/vuosi Puhtaan veden kulutus (m3) viemäröinti- Lietettä kompostoitu m 3 /vuosi alueella Puhdistamon toimintaan vaikuttaneet häiriöt ja muut seikat Syys- lokakuussa lietteenkuivauksen suotonauha oli epäkunnossa ja sakeuttamon liete ajettiin hyötyjäteaseman turvelavasuodatukseen ( yhteensä 51 m3). Sakeuttamon lietteen kuivaainepitoisuus on noin 6% (sarake kaatopaikalle m3/kk). Lietteenkuivauksen suotonauhan uusiminen ruuvityyppiseen kuivaukseen aloitettiin vuoden viimeisellä viikolla. Puhdistamon hoitaja Nimi: Hannu Paananen Postiosoite: Ruokolahdentie Pihtipudas Puhelin: Fax: Sähköposti:
24 VIIKKOVIRTAAMAT Vuosi: 2012 Viemärilaitos: Pihtiputaan Kunta Jätevedenpuhdistamo Viikko Käsitelty Ohitettu Yhteensä Q max Viikko Käsitelty Ohitettu Yhteensä Q max nro m3/vko m3/vko m 3 /viikko m3/d nro m3/vko m3/vko m 3 /viikko m3/d Täyttöohjeita: - Kokonaisvirtaama = käsitelty + ohijuoksutettu vesimäärä Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus - Q max = kyseisen viikon suurin vuorokausivirtaama Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) Virtaama m 3 / viikko tarkoittaa maanantaista maanantaihin olevan jakson virtaamaa PL 35 (YAD) Survontie 9 Telefax ( Jos vuodenvaihde sattuu keskelle viikkoa, merkitään täyden viikon virtaama JYVÄSKYLÄ D-rakennus
25 m3/vko Pihtiputaan kunnan viemäriverkosto v Verkoston rakentaminen aloitettu v Vko Käsitelty Q-mit 1070 m3/d Q-kulutus m3/d m3/d
27 Liite 6a. Pihtiputaan puhdstamon vesistötarkkailun vedenlaatutulokset vuonna Näkö-. Syv. Ltila O 2 O 2 Sam. Sähk. ph Väri COD Mn Kok.N NH 4 -N NO 2+3 -N Kok.P PO 4 -P a-klor. Koli44 syv. m m C mg/l % FNU ms/m Pt mg/l mgo 2 /l µg/l µg N/l µg N/l µg/l µg/l µg/l /100 ml Alvajärvi < Putaanvirta Kolimajärvi < Kolimajärvi 58a Sivu 1 / 1 Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus, PL 35 (YAD) Jyväskylän yliopisto
28 Liite 6b. Purkuvesistön tutkimustulokset näytteenottopäivinä v (P-vesi=päällysvesi, A-vesi=alusvesi, K-arvo=keskiarvo) (liukoiset ravinteet ja a-klorofylli 0-2 m kokoomanäytteestä). Alvajärvi 1 Syv Ltila O 2 O 2 Sähkön ph Väri COD Mn Kok-N NO 2 +NO 3 NH 4 -N Kok-P PO 4 -P Koli44 a-klor Sameus m C mg/l % johtav. Pt mg :g/l :g/l :g/l :g/ :g/ /100ml :g/l FNU ms/m mg/l O 2 /l P-vesi A-vesi K.arvo P-vesi < A-vesi K.arvo P-vesi A-vesi K.arvo Putaanvirta Kolimajärvi P-vesi A-vesi K.arvo P-vesi < A-vesi K.arvo P-vesi A-vesi K.arvo Kolimajärvi 58a P-vesi A-vesi K.arvo P-vesi A-vesi K.arvo P-vesi A-vesi K.arvo
29 Liite 7 Purkuvesistön tutkimustulosten keskiarvot vuosina , 2007 ja (P-vesi=päällysvesi, A-vesi=alusvesi, K-arvo=keskiarvo).(liukoiset ravinteet ja a-klorofylli 0-2 m kokoomanäytteestä). Syv Ltila O 2 O 2 Sähkön ph Väri COD Mn Kok-N NO 2 +NO 3 NH 4 -N Kok-P PO 4 -P Fek.str a-klor Sameus m C mg/l % johtav. Pt mg :g/l :g/l :g/l :g/ :g/ /100ml :g/l FNU ms/m mg/l O 2 /l Alvajärvi P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo
30 Liite 7 jatkuu.. Syv Ltila O 2 O 2 Sähkön ph Väri COD Mn Kok-N NO 2 +NO 3 NH 4 -N Kok-P PO 4 -P Fek.str a-klor Sameus m C mg/l % johtav. Pt mg :g/l :g/l :g/l :g/ :g/ /100ml :g/l FNU ms/m mg/l O 2 /l Alvajärvi 1(jatkuu) 1995 P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi < A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K.arvo P-vesi < A-vesi K.arvo P-vesi A-vesi K.arvo P-vesi A-vesi K.arvo Koli P-vesi < A-vesi K.arvo P-vesi A-vesi K.arvo P-vesi A-vesi K.arvo
31 Liite 7 jatkuu. Syv Ltila O 2 O 2 Sähkön ph Väri COD Mn Kok-N NO 2 +NO 3 NH 4 -N Kok-P PO 4 -P Fek.str a-klor Sameus m C mg/l % johtav. Pt mg :g/l :g/l :g/l :g/ :g/ /100ml :g/l FNU ms/m mg/l O 2 /l Putaanvirta Koli Kolimajärvi K-arvo K-arvo K-arvo K-arvo K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo P-vesi A-vesi K-arvo
Tammelan järvitutkimukset vuosina 2013-2014
Tammelan järvitutkimukset vuosina 13-1 Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti / 1 Arja Palomäki 1 1 JOHDANTO Tammelan kunnan alueella sijaitsevien 3 järven veden laatua tutkittiin
PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012
AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V.2012 Copyright Ahma ympäristö
KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 8.3.21 Nro 36-1-955 2 (61) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 29 Sisällys 1. YLEISTÄ... 5 1.1.
OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU
AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10641 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 30.4.2013 Kari Kaikkonen, ins. Jyrki Salo, FM biologi SISÄLLYS SIVU 1
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan
NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015
NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015 Jaksoraportti 1-2015 Nina Leino 15.5.2015 Nro 306-15-2610 2 (26) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
Päätös. Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi.
Päätös Etelä-Suomi Nro 83/2010/2 Dnro ESAVI/259/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi. HAKIJA Siikaranta-säätiö
KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2013 Nina Leino 18.2.2014 Nro 306-14-685 2 (78) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2013 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2011 korjattu Nina Leino 7.6.2012 Nro 306-12-3003 2 (74) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2011 Sisällys 1. YLEISTÄ...
Pieksämäen kaupungin Haapakosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten
Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 75/2011/1 Dnro ISAVI/287/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2011 ASIA HAKIJA Pieksämäen kaupungin Haapakosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten
10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009
VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki
Mustasuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Viitasaari.
PÄÄTÖS Nro 48/08/1 Dnro ISY-2006-Y-164 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2008 HAKIJA Viitasaaren kaupunki ASIA Mustasuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Viitasaari. ASIAN VIREILLETULO JA LUVAN HAKEMISEN
KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2014 Nina Leino 16.2.2015 Nro 306-15-326 2 (79) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2014 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
PÄÄTÖS Nro 73/2011/1 Dnro ISAVI/113/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue
Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 73/2011/1 Dnro ISAVI/113/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupa, Joensuu, Eno. HAKIJA Joensuun kaupunki/joensuun
HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ MERIALUEEN YHTEISTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2004
HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ MERIALUEEN YHTEISTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2004 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 134/2005 Erkki Jaala & Jukka Mankki ISSN 1458-8064 SISÄLLYS Tiivistelmä 1 Johdanto 1