Source: https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/5899
Timestamp: 2017-11-20 02:17:27
Document Index: 249870958

Matched Legal Cases: ['§ 14', '§ 14', '§ 1', '§ 14', '§ 15', '§ 14']

KomNet Dialog 5899
Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen vor Inbetriebnahme gem. § 14 BetrSichV Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 4, Punkt 3.8: Müssen neu errichtete Spänebunker (Holzspänesilos) in Schreinereien (im Inneren Zone 21), in denen Holzspäne und Holzstaub gelagert wird vor der erstmaligen Inbetriebnahme gem. § 14 BetrSichV Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 4, Punkt 3.8 durch eine befähigte Person geprüft werden? In dem Silo sind nur elektrische Sensoren (Füllstandmelder) und Explosionsschutzklappen installiert. Müssen diese im Rahmen der o.g. Prüfung geprüft werden?
Ja; bei Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BetrSichV müssen Prüfungen erstmalig und nach einer wesentlichen Veränderung sowie nach einer Änderung der Bauart und des Betriebes der Anlage durch eine zugelassene Überwachungsstelle erfolgen (§ 14 Absätze 1 und 2 BetrSichV). Wiederholungsprüfungen im Betrieb müssen spätestens alle drei Jahre durchgeführt werden (§ 15 Abs. 15 BetrSichV). In beiden Fällen können die Prüfungen der Geräte und Schutzsysteme sowie Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der Rl. 94/9/EG durch befähigte Personen geprüft werden (§ 14 Abs. 3 BetrSichV).