Source: http://docplayer.it/16148872-Metti-a-fuoco-la-tua-professionalita-il-processo-tecnico-normativo-nell-ambito-dell-evacuazione-fumi-e-calore-le-piu-recenti-novita.html
Timestamp: 2018-03-22 03:27:12+00:00
Document Index: 164200678

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art. 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6', 'arte\n36']

Metti a fuoco la tua professionalità! Il processo tecnico normativo nell ambito dell evacuazione fumi e calore. Le più recenti novità - PDF
Download "Metti a fuoco la tua professionalità! Il processo tecnico normativo nell ambito dell evacuazione fumi e calore. Le più recenti novità"
1 Metti a fuoco la tua professionalità! Il processo tecnico normativo nell ambito dell evacuazione fumi e calore. Le più recenti novità Ing. GIUSEPPE GIUFFRIDA ZENITAL
2 Associazione italiana sistemi di illuminazione e ventilazione naturali e sistemi per il controllo di fumo e calore UNI 9494 pubblicata nel 1989 ZENITAL nasce nel 1990 per promuovere le tecniche di illuminazione zenitale e di controllo fumo e calore. Nel suo statuto si può leggere: promuovere le soluzioni di carattere legislativo, normativo, tecnico e commerciale più idonee alla promozione della politica generale del settore, omissis... Rappresentare nelle sedi competenti gli interessi dei Soci anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza per il settore sia a livello nazionale che internazionale; omissis.. Individuare standard tecnologici idonei a garantire i livelli di qualità dei prodotti omissis..
3 TORINO 1987 Prove di smaltimento dei fumi in un edificio di m 2 Condotta dal CNVVF
4 TORINO 1987 Prove di smaltimento dei fumi in un edificio di m 2 Condotta dal CNVVF
5 Obiettivi sistemi per il controllo di fumo e calore 1. Protezione delle vie di esodo (salvaguardia delle persone) 2. Controllo della temperatura (protezione delle strutture) 3. Assistenza alle operazioni di lotta contro l incendio 4. Protezione dei beni 5. Depressurizzazione
6 Tipi di sistemi 1. Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore, SEFC (creazione di una strato libero da fumo) 2. Sistemi di ventilazione del fumo (ventilazione per diluizione, ventilazione trasversale, smaltimento fumo e calore) 3. Sistemi a differenza di pressione
7 Senza aperture l ambiente si riempie di fumo A Torino in 13 minuti
8 Con un SEFC si crea un strato libera da fumo strato libero da fumo
9 1989: Aprile -Pubblicazione norma UNI : Linea guida UNI applicazione UNI : Pubblicazione decreti di prevenzione incendi 2001: Pubblicazione DM 20/12/2001 Disposizioni relative alle modalita d installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore 2004: Pubblicazione Norma di prodotto UNI EN :2004 Sistema per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore (armonizzata il 01/04/2004, marcatura CE obbligatoria 01/09/2006) 2006: Pubblicazione Norma di prodotto UNI EN :2006 Sistema per il controllo di fumo e calore - Specifiche per le barriere al fumo (armonizzata il 1/12/2006, marcatura CE obbligatoria 01/09/2008) 2007: Giugno - Pubblicazione revisione UNI 9494, sostituisce UNI 9494:1989* 2012: Giugno - Pubblicazione UNI :2012 sostituisce UNI 9494:2007 Giugno - Pubblicazione UNI :2012 Sistemi forzati Dicembre - Pubblicazione D.M. 20/12/ Novembre Pubblicazione UNI DM 3 agosto 2015 *Nota: eliminati tutti i riferimenti per la qualifica degli ENFC dimensionamento e esecuzione invariati
10 COME REALIZZARE UN SISTEMA DI EVACUAZIONE NATURALE DI FUMO E CALORE SECONDO LA REGOLA DELL ARTE?
11 Composizione impianto Linee di collegamento ENFC rivelatore SUT quadro di comando ingresso aria box bombole barriera al fumo focolaio ingresso aria
12 UNI :2012 Titolo: Sistemi per il controllo di fumo e calore Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) Progettazione e realizzazione I componenti principali sono i seguenti: - ENFC; - alimentazioni; - quadri di comando e controllo; - barriere al fumo; (compartimenti a soffitto) - linee di collegamento; - aperture per l afflusso di aria fresca.
13 UNI :2012 Documentazione Punto 8 DOCUMENTAZIONE (MANUALE) DELL IMPIANTO Alla fine della realizzazione del SENFC deve essere approntata una documentazione comprendente le informazioni che permettono di controllare e successivamente gestire l impianto, in modo da garantirne il mantenimento della conformità e l efficienza. Questo manuale comprende i documenti di progetto aggiornati per renderli conformi a quanto realizzato. Deve essere inoltre predisposta la documentazione seguente: verbale di verifica di primo funzionamento; documentazione dei componenti conformi alle norme e le specifiche di riferimento; schede tecniche, manuale installazione uso e manutenzione; manuale di uso e manutenzione con istruzioni di funzionamento, controlli periodici e manutenzione del SENFC.
14 COME DICHIARARE CONFORMITÀ SISTEMI DI EVACUAZIONE FUMO E CALORE?
15 Decreto Ministeriale : I SEFC sono a tutti gli effetti sistemi di protezione antincendio non sono però soggetti al DM 37/2008 La conformità dei Sistemi per il controllo di fumo e calore è dichiarata con il modello DICH-IMP firmato da installatore (definizione nella norma UNI ) con Progetto obbligatorio conforme a norma UNI firmato da professionista abilitato
16 Ing. Rossi Francesco 23/11/2015 Brescia A DM 7 luglio 2010 UNI :2012 UNI :2014 UNI EN :2006 UNI EN :2004
17 Dich. Conformità CE ENFC, DoP ENFC, DoP Barriera al fumo, Dich. Corretta posa ENFC, barriere al fumo, servomeccanisimi aperture Dich. Conformità parti elettriche, Verbale verifica primo funzionamento Installatore secondo definizione 3.10 UNI :2012
18 COME VERIFICARE SISTEMI DI CONTROLLO FUMO E CALORE ESISTENTI?
19 UNI : SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Questa norma si applica ai SEFC, realizzati secondo le UNI e UNI , e fornisce indicazioni sufficienti per operare secondo la regola dell arte su tutti gli altri sistemi aventi lo stesso scopo, per quanto applicabile. NOTA: La norma può essere utilizzata per eseguire operazione di controllo e manutenzione di componenti di altri sistemi per il controllo di fumo e calore. NOTA: Le operazioni di verifica effettuate durante il controllo periodico possono essere prese come riferimento per assolvere agli obblighi dell asseveratore in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio.
21 DM 3 Agosto 2015 Capitolo S.8 La misura antincendio di controllo di fumi e calore: Individua i presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio; I presidi antincendio considerati sono: smaltimento fumi e calore d emergenza (SFC) per le squadre di soccorso; sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC), distinti in sistemi ad evacuazione naturale (SENFC) e forzato (SEFFC).
22 Premessa AERAZIONE O VENTILAZIONE? Nel nuovo codice di prevenzione incendi la misura S8 si occupa della gestione dei prodotti della combustione in caso di incendio. Lo Smaltimento di fumo e calore non va confuso con il Sistema di evacuazione di fumo e calore. Le rispettive funzioni sono completamente differenti
23 Livelli di Prestazione Descrizione I II III Nessun requisito. Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso (interne o VVF) Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dei fumi che permetta: la salvaguardia degli occupanti, la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.
24 Smaltimento di Fumi e Calore (SFC) Le aperture di smaltimento fumi e calore sono posizionate preferibilmente in copertura o nelle parti alte delle pareti del compartimento. Le aperture di ripresa aria sono posizionate preferibilmente nella parte più in basso delle pareti del compartimento. Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d'esodo, non propaghino l'incendio verso altri locali, piani o compartimenti
25 Soluzione conforme Livello di Prestazione II: Smaltimento di Fumi e Calore (SFC) - Realizzazione Le aperture di smaltimento devono consentire lo smaltimento di fumo e calore da piani e locali del compartimento verso l'esterno dell'attività (es. direttamente o tramite condotti...) da tutti gli ambiti del compartimento. Le aperture di smaltimento devono essere protette dall'ostruzione accidentale durante l'esercizio dell'attività. La gestione delle aperture di smaltimento deve essere considerata nell'eventuale piano di emergenza. DEVONO FUNZIONARE IN CASO DI EMERGENZA!
26 Tale obiettivo viene raggiunto realizzando delle aperture conformi ai tipi descritti in tabella S.8-3: La scelta del tipo di apertura va operata sulla base della valutazione del rischio, preferibilmente a favore dei tipi SEa, SEb, SEc. (aperture permanenti difficilmente realizzabili per motivi energetici)
27 In particolare, le aperture di tipo SEb, SEc, SEd, esercitano la loro funzione in forma dinamica, prevedendo la presenza di: un elemento di chiusura «apribile» un azionamento per la manovra di apertura un comando di apertura un eventuale automatismo con interfacciamento a IRAI (solo SEb) LO SMALTIMENTO DEI FUMI VA PROGETTATO
28 Tali requisiti implicano alcune conseguenze: le aperture di smaltimento di tipo «dinamico» sono classificabili come impianti e devono quindi essere «progettati, realizzati e mantenuti a regola d arte» ( S.8.6.1); i dispositivi che costituiscono le aperture di smaltimento dovrebbero essere prodotti da costruzione, conformi al regolamento UE 305/2011 (CPR), e quindi componenti con requisiti «adatti all uso cui sono destinati», con particolare riferimento agli elementi di chiusura apribili; gli stessi componenti devono soddisfare l art. 3.1 del D.M. 03/08/2015:
29 Art. 3. (Impiego dei prodotti per uso antincendio) 1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere: a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all uso previsto; c) accettati dal responsabile dell attività, ovvero dal responsabile dell esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
30 Per realizzare quindi le aperture di smaltimento si dovranno osservare/ottemperare: DM 03/08/2015; Regolamento UE 305/2011 per l adozione di componenti idonei ed affidabili; corretta scelta e posizionamento delle aperture; certificabilità dell impianto con DICH.IMP, a firma dell installatore, con progetto a firma di tecnico abilitato; procedure di manutenzione e controllo periodico. LO SMALTIMENTO DEI FUMI VA PROGETTATO
32 Soluzioni Alternative Per il Livello di prestazione II e III possono essere adottate soluzioni alternative alle soluzioni conformi. Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6 Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio: Metodi Applicazione di norme o documenti tecnici Applicazione di Prodotti o tecnologie innovative Ingegneria della sicurezza antincendio
33 SEFC SEMPLIFICATO Questi scopi potranno essere raggiunti offrendo al progettista un protocollo contenente sia la garanzia di raggiungimento dell obiettivo prestazionale, sia un riferimento tecnico per la progettazione. Si è allora pensato ad un «SEFC semplificato» che soddisfi i requisiti delle aperture di smaltimento, avvicinandosi all efficacia di un sistema di evacuazione di fumo e calore.
34 Sistemi per il controllo di fumo e calore. Smoke and heat control systems. Norme di prodotto con marcatura CE obbligatoria dal.. EN Specifiche per le barriere al fumo 09/08 Rev. Specifiche tecniche CEN di sistema EN Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore 09/06 UAP EN Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore 04/05 UAP TR TR Sistemi di evacuazione Fumo e Calore installati Linea guida relativa alle raccomandazioni funzionali ed ai metodi di calcolo degli SEFC TR (Technical report) TR (Technical report) EN Specifiche per i sistemi a differenza di pressione Rev. EN Condotte per il controllo del fumo 02/13 EN Serrande per il controllo del fumo 02/13 pr EN Quadri di controlli EN Apparecchiature di alimentazione 01/12 Rev: pr Controllo del fumo nei parcheggi coperti pr Progettazione di sistemi di evacuazione di fumo con l impiego di curve d incendio pr Progettazione di sistemi a differenza di pressione
35 Sistemi per il controllo di fumo e calore. Norme di sistema e di manutenzione Struttura nuova norma UNI 9494 UNI :2012 UNI :2012 UNI :2014 Progetto Parte 4 Progetto Parte 5 Parte 6 Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) REVISIONE Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) REVISIONE Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC) Metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di evacuazione fumo e calore (SEFC) Progettazione e installazione di sistemi di estrazione di fumo dai percorsi di esodo orizzontali confinati Futuro: creazione di un sistema normativo integrato regole cogenti con richieste di prestazioni + norme volontarie di buona tecnica per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio secondo la Regola dell arte
36 GRAZIE PER L ATTENZIONE Ing. Giuseppe Giuffrida Responsabile tecnico ZENITAL Coordinatore GLUNI/CT 034/GL09 Sistemi per il controllo di fumo e calore