Source: http://docplayer.fi/2552743-Kingspan-seina-ja-kattoelementtien-soveltuvuus-eri-paloluokkien-rakennuksiin-ja-kayttokohteisiin.html
Timestamp: 2018-03-19 09:43:00+00:00
Document Index: 3126929

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin - PDF
Download "Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin"
1 TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen
3 2 (12) Sisällysluettelo 1 Tehtävä Aineisto Palotekninen arviointi Tuotemäärittelyt ja paloluokitukset Käyttökohteet Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri käyttökohteisiin P1-luokan rakennukset P2-luokan rakennukset P3-luokan rakennukset Yhteenveto... 12
4 3 (12) 1 Tehtävä Tämä raportti sisältää asiantuntija-arvion Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuudesta käytettäväksi Suomen rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja E2 määräysten ja ohjeiden mukaisesti P1-, P2- ja P3-paloluokan rakennusten seuraavissa käyttökohteissa: tuotanto-, varasto-, kokoontumis- ja liiketilarakennusten seinät ja yläpohjat. Arviointi koskee enintään 2-kerroksia rakennuksia. Mahdollisia tarvittavia elementtien suojaustapoja kuvataan esimerkein. Tarkasteltavat seinä- ja kattoelementit on määritelty kohdassa Aineisto Tässä arvioinnissa on käytetty seuraavia asiakirjoja lähdeaineistona ja niihin viitataan tekstissä merkinnällä [Ax]. [A1] Reaction to fire classification report No. PK IPN Core. Centrum stavebního inženýrství a.s. Fire Technical Laboratory. 25 th June p. [A2] WF Classification Report No Classification of reaction to fire performance. KS1100CS. Exova Warringtonfire. 2 April p. [A3] WF Classification Report No Classification of reaction to fire performance. KS1100AB. Exova Warringtonfire. 22 November p. [A4] EC Certificate of Conformity CPD Self-supporting double skin metal faced insulating panels. Roof KS 1000 RW (th mm) and wall KS 1000/1150 TF (th mm), KS 1000 AWP (th mm), KS 1000 TL (th mm), KS 1150 TL (th mm); reaction to fire test classification. Technical and Test Institute for Construction Prague. 1 p. [A5] Classification Report FIRES-CR AUPE. Reaction to fire classification report for product. Wall, double skin metal faced insulating panels KS 1000 TF IPN p. + 1 Annex. [A6] Classification Report FIRES-CR AUPE. Reaction to fire classification report for product. Wall, double skin metal faced insulating panels KS 1000 SF IPN p. + 1 Annex. [A7] Classification Report FIRES-CR AUPE. Reaction to fire classification report for product. Double skin metal faced insulating panels KS 1000 RW IPN p. + 1 Annex. [A8] Classification of fire resistance FIRES-CR AURE. Nonloadbearing wall made of self-supporting double skin metal faced insulating panels KS 1000 AWP 80 IPN p. [A9] Fire resistance classification report No. PK A-0. Nonloadbearing wall KS1000 AWP 120 IPN Vertical. PAVUS, a.s p. [A10] Classification of fire resistance FIRES-ER NURE. Wall made of double skin metal faced insulating panels OPTIMO IPN core p. [A11] WF Assessment Report No Extended application report in accordance with EN and EN KS1100CS. Exova Warringtonfire. 28 th June p. [A12] Fire resistance test on a 100 mm-thick Kingspan KS1100CS partition.bre Global. Test report number th August p.
5 [A13] Classification report No.: 2009-Efectis-R0534. Classification of fire resistance performance. Partition wall, type KS 1100 CS with a thickness of 175 mm. Efectis Nederland B.V. Centre for Fire Safety. June p. [A14] Fire resistance classification report No. PK A-0. External nonloadbearing wall KS1000 TL 100 IPN Horizont. PAVUS, a.s p. [A15] Fire resistance classification report No. PK A-0. External nonloadbearing wall KS1000 TL 100 IPN Vertical. PAVUS, a.s p. [A16] Fire resistance classification report No. PK A-0. Nonloadbearing wall KS1150 TC 200 IPN Vertical. PAVUS, a.s p. [A17] Classification of fire resistance FIRES-CR AUPE. Roof made of sandwich panels KS 1000 RW 80, 80 mm thick (IPN core) p. [A18] Classification of fire resistance FIRES-CR AUPE. Roof made of sandwich panels KS 1000 XD 80, 80 mm thick with IPN core p. [A19] Fire resistance classification report No. PK A-0. Kingspan KS1000 XD 100 mm Roof Sandwich Panel. PAVUS, a.s p. [A20] E1 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Helsinki. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. 43 s. [A21] E2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus. Ohjeet Helsinki. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. 8 s + liite 1 s. [A22] Fire test of facade cladding. PX SP Technical Research Institute of Sweden p. + App. 21 p. 4 (12) 3 Palotekninen arviointi 3.1 Tuotemäärittelyt ja paloluokitukset Arviointi koskee Kingspan seinä- ja kattoelementtejä, jotka koostuvat IPN Firesafe (PIR/polyisosyanuraatti) ytimestä ja sisä- ja ulkopintoina käytetystä pinnoitetusta teräsohutlevystä (paksuudet: sisäpinta 0,4-1,1 mm, ulkopinta 0,5-0,7 mm). Elementtien paksuus vaihtelee välillä mm ja leveys välillä mm. Arvioinnin pohjana käytetään valmistajan toimittamia tuotetietoja ja paloluokituksia ja arviointi koskee seuraavia Kingspan elementtejä: Seinäelementit: - KS AB/CS: paksuus alkaen 80 mm (valmistajan ilmoituksen mukaan AB ja CS ovat saman tuotteen eri kauppanimiä) - KS 1000 AWP (aiemmin SF): Paksuus alkaen 50 mm - KS 1150 TL/TC: paksuus alkaen 100 mm (valmistajan ilmoituksen mukaan TL ja TC ovat saman tuotteen eri kauppanimiä) - KS 1150 TF: paksuus alkaen 40 mm Kattoelementit: - KS 1000 RW: paksuus alkaen 25 mm - KS 1000 XD: paksuus alkaen 80 mm.
6 Asiakirjan [A1] mukaan IPN-polyuretaanieriste (paksuus 80 mm) täyttää paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokan D-s1, d0 vaatimukset. Asiakirjojen [A2, A3, A4, A5, A6] mukaan IPN-ytimiset Kingspan seinäelementit täyttävät luokan vaatimukset silloin kun elementtien kokonaispaksuus on vähintään 40 mm ja kattoelementit täyttävät luokan vaatimukset silloin kun elementtien kokonaispaksuus on vähintään 25 mm [A7]. Ei-kantaville Kingspan seinäelementeille on käytettävissä seuraavia osastoivuuden luokituksia: - KS 1000 AWP 80 IPN [A8]: o EI 15: paksuus vähintään 80 mm, vaakasuoraan asennettuna jänneväli korkeintaan 12,0 m ja pystysuoraan asennettuna korkeintaan 4,0 m - KS 1000 AWP 120 IPN Vertical [A9]: o EI 20: paksuus vähintään 120 mm, jänneväli korkeintaan 4,0 m - KS 1000 AWP OPTIMO [A10]: o EI 15: paksuus vähintään 60 mm, jänneväli korkeintaan 3,0 m; paksuus vähintään 120 mm, vaakasuoraan asennettuna jänneväli korkeintaan 12,0 m ja pystysuoraan asennettuna korkeintaan 4,0 m o EI 20: paksuus vähintään 120 mm, jänneväli korkeintaan 3,0 m - KS1100 CS: o EI 30: paksuus vähintään 150 mm, vaakasuoraan asennettuna, jänneväli korkeintaan 11,0 m [A11]; paksuus vähintään 100 mm, vaakasuoraan asennettuna, jänneväli korkeintaan 3,0 m [A12] o EI 60: paksuus vähintään 175 mm, pystysuoraan asennettuna, korkeus korkeintaan 4,0 m [A13] - KS1150 TL/TC: o EI 30: paksuus vähintään 100 mm, vaakasuoraan asennettuna jänneväli korkeintaan 4,0 m ja pystysuoraan asennettuna 3,0 m [A14, A15] o EI 60: paksuus vähintään 200 mm, pystysuoraan asennettuna, korkeus korkeintaan 4,0 m [A16]. Kingspan kattoelementit täyttävät REI 30-luokan vaatimuksia seuraavasti: - KS 1000 RW elementti jänneväliin 4,5 m asti, kun elementin paksuus on vähintään 80 mm [A17] - KS 1000 XD elementti jänneväliin 2,12 m asti, kun elementin paksuus on vähintään 80 mm [A18] ja jänneväliin 6,00 m asti, kun elementin paksuus on vähintään 100 mm [A19]. Kingspan elementtien osastoivuuden testaukset on tehty elementtien leveyksillä mm, joten tulokset pätevät leveyteen 1200 mm asti standardin EN mukaan. 5 (12) 3.2 Käyttökohteet Tarkasteltavat rakennustyypit ovat enintään 2-kerroksia P1-, P2- ja P3-paloluokan rakennuksia, joiden käyttötavat ja -kohteet on rajattu seuraaviin: tuotanto- ja varastorakennusten sekä kokoontumis- ja liiketilarakennusten seinät ja yläpohjat. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 [A20] mukaan kokoontumis- ja liiketilat jaetaan kolmeen ryhmään: 1) palokuorma alle 600 MJ/m 2 ja pinta-ala 300 m 2, 2) palokuorma alle 600 MJ/m 2 ja pinta-ala yli 300 m 2 sekä 3) palokuorma 600 MJ/m 2. Tuotanto- ja varastotilat kuuluvat joko palovaarallisuusluokkaan 1
7 tai palovaarallisuusluokkaan 2. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E2 [A21] mukaan tuotanto- ja varastorakennusten palovaarallisuusluokkaan 1 kuuluvat toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara ja palovaarallisuusluokkaan 2 toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara taikka joissa voi esiintyä räjähdysvaara. 6 (12) 3.3 Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri käyttökohteisiin Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus kohdassa 3.2 määriteltyihin käyttökohteisiin P1-, P2- ja P3-luokan rakennuksissa esitetään taulukoissa 1-6. P1-luokan rakennuksista tarkastellaan vain enintään 2-kerroksisia rakennuksia. P2- ja P3-luokan tuotanto- ja varastotilat sekä kokoontumis- ja liiketilat voivat olla enintään 2-kerroksisia. P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä käytettäviä rakennustarvikkeita koskee seuraava vaatimus [A20]: P1-luokan rakennuksessa tulee ulkoseinässä pääosin käyttää vähintään - luokan rakennustarvikkeita. Ohje: Lämmöneristys, joka on -luokkaista huonompaa, tulee suojata ja sijoittaa niin, että palon leviäminen eristykseen, palo-osastosta toiseen ja rakennuksesta toiseen on estetty. Tällöin rappaus tai metallilevy ei yleensä ole riittävä suojaus. Ulkoseinältä ja yläpohjalta ei yleensä vaadita osastoivuutta. Kerros- käyttötapa- ja pinta-alaosastoinnin vaatimukset on annettu asiakirjoissa [A20, A21] ja tuotantoja varastorakennusten pinta-alaosastoinnissa edellytetään käytettävän A1-luokan tarvikkeita. Taulukoiden 1-6 tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että lisävaatimuksia (esim. osastoivuuden suhteen) voi seurata sen mukaan mitä mahdollisia muita ratkaisuja tai käyttötapoja liittyy välittömästi tarkasteltaviin rakenteisiin tai on niiden läheisyydessä. Taulukoissa 1-6 on esitetty Kingspan elementin soveltuvuus käytettäväksi enintään 2-kerroksisten P1-, P2- ja P3-paloluokan rakennusten ulkoseinissä ja yläpohjissa kun käyttötaparyhminä ovat tuotanto- ja varastotilat sekä kokoontumis- ja liiketilat P1-luokan rakennukset P1-luokan rakennuksissa ulkoseinän lämmöneristys, joka ei ole vähintään B-s1, d0 -luokkaa, tulee suojata niin, että palo ei leviä eristyksen kautta (taulukot 1 ja 2). Ulkopuolisen palon osalta tämän ehdon voidaan todeta täyttyvän ison mittakaavan (korkeus 6 m ja leveys 4 m) SP Fire 105 kokeeseen perustuen [A22]. Asiakirjojen [A2, A4, A5, A6] mukaan Kingspan elementti täyttää luokan vaatimukset ja luokituskokeessa sen tuottama kokonaislämpömäärä 10 minuutin aikana (THR 600s ) on 1,6-3,1 MJ. Asiakirjan [A1] mukaan IPNpolyuretaanieristeen (ilman teräsohutlevypintoja) vastaava arvo on 5,0 MJ. Koska A2- ja B-luokissa THR 600s :n suurin sallittu arvo on 7,5 MJ, voidaan IPN-eristeisen Kingspan elementin osallistumista paloon pitää hyvin rajoitettuna. Siten
8 lämmöneristeen sisältävä Kingspan elementti ei levitä paloa enempää kuin B-s1, d0 luokan vaatimukset täyttävistä tarvikkeista tehty ulkoseinä. Asiakirjojen [A8, A10, A12, A13, A14, A15, A16] mukaan Kingspan seinäelementti täyttää EI 15 (paksuus vähintään mm), EI 30 (paksuus vähintään 100 mm) tai EI 60-luokan (paksuus vähintään 175 mm/200 mm) ja Kingspan kattoelementti (paksuus vähintään 80 mm) täyttää EI 30-luokan vaatimukset [A17, A18, A19]. Näiden osastoivuusluokitusten perusteella voidaan todeta, että Kingspan elementti ei levitä paloa luokitusarvon ilmoittamana aikana palo-osastosta eteenpäin kyseisillä minimipaksuuksilla. Taulukoiden 1 ja 2 mukaan uloskäytävien seinissä ja katoissa Kingspan elementtien pinnat tulee verhota A2-s1, d0 -luokan tarvikkeilla korkeintaan 2- kerroksisissa P1-luokan tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä kokoontumis- ja liikerakennuksissa. Taulukko 1. P1-luokan enintään 2-kerroksinen rakennus, tuotanto- ja varastotilat Vaatimus Kingspan elementti Sisäpuoliset pinnat Palovaarallisuusluokka 1 D-s2, d2 1 Palovaarallisuusluokka 2 1 Seinät Yläpohjat Ulkopinnat Ulkoseinän lämmöneristys tai riittävästi suojattu Ulkoseinän osastointi Kerros/käyttötapaosastointi Pinta-alaosastointi Sisäpinnat Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Yläpohjan yläpinta (kun ontelo vesikaton ja yläpohjan välissä) Yläpohjan R-vaatimuksen lievennyksen käyttö kun lämmöneriste ei ole vähintään luokkaa A2-s1, d0 Yleensä ei vaatimusta Vähintään EI 60 Vähintään EI-M 60/A1 D-s2, d2 1 1 Sisäpuolinen K 2 60 tai EI 60 suojaus 2 7 (12) Ulkopuoli: Ei levitä paloa (SP Fire 105) Sisäpuoli: Ei levitä paloa (EI 15 - EI 60) EI 15 EI 60 Lämmöneriste D-s1, d0 Suojaus esim. 2x18 mm palosuojakipsilevyllä Osastoivuus Yleensä ei vaatimusta EI 30 Kate B ROOF (t2) Hyväksytty kate 3 1 Uloskäytävien seinissä ja katoissa vaatimus A2-s1, d0 2 Mikäli rakennuksessa ei ole ullakkoa ja yläpohjan F - B -luokkiin kuuluvat eristeet on suojattu syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta vähintään 60 minuuttia, on vaatimus rakenteille, jotka ovat kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa, R 60 kaikissa palokuormaryhmissä. Muutoin vaatimus on palokuormaryhmässä alle 600 MJ/m 2 R 60, palokuormaryhmässä MJ/m 2 R 90 ja palokuormaryhmässä yli 1200 MJ/m 2 R 120, missä Rxx tarkoittaa sitä, että kantavat rakenteet on tehtävä vähintään luokan A2-s1, d0 tarvikkeista. Lisäksi rakenteet, jotka eivät ole kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa, voivat olla luokan R15 täyttäviä. 3 Katteen tulee olla hyväksytty alustalla, joka kattaa Kingspan elementin ominaisuudet ja lisäksi suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m 2 osiin.
9 8 (12) Taulukko 2. P1-luokan enintään 2-kerroksinen rakennus, kokoontumis- ja liiketilat Vaatimus Kingspan elementti Sisäpuoliset pinnat Palokuorma < 600 MJ/m 2 - pinta-ala 300 m 2 D-s2, d2 1 - pinta-ala > 300 m 2 C-s2, d1 1 Palokuorma 600 MJ/m 2 1 Seinät Yläpohjat Ulkopinnat Ulkoseinän lämmöneristys Ulkoseinän osastointi Kerros/käyttötapa/pintaalaosastointi Sisäpinnat Palokuorma < 600 MJ/m 2 - pinta-ala 300 m 2 - pinta-ala > 300 m 2 Palokuorma 600 MJ/m 2 Yläpohjan yläpinta (kun ontelo vesikaton ja yläpohjan välissä) Yläpohjan R-vaatimuksen lievennyksen käyttö kun lämmöneriste ei ole vähintään luokkaa A2-s1, d0 tai riittävästi suojattu Yleensä ei vaatimusta Vähintään EI 60 D-s2, d2 1 C-s2, d1 1 1 Sisäpuolinen K 2 60 tai EI 60 suojaus 2 Ulkopuoli: Ei levitä paloa (SP Fire 105) Sisäpuoli: Ei levitä paloa (EI 15 - EI 60) EI 15 EI 60 Lämmöneriste D-s1, d0 Suojaus esim. 2x18 mm palosuojakipsilevyllä Osastoivuus Yleensä ei vaatimusta EI 30 Kate B ROOF (t2) Hyväksytty kate 3 1 Uloskäytävien seinissä ja katoissa vaatimus A2-s1, d0 2 Mikäli rakennuksessa ei ole ullakkoa ja yläpohjan F - B -luokkiin kuuluvat eristeet on suojattu syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta vähintään 60 minuuttia, on vaatimus rakenteille, jotka ovat kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa, R 60 kaikissa palokuormaryhmissä. Muutoin vaatimus on palokuormaryhmässä alle 600 MJ/m 2 R 60, palokuormaryhmässä MJ/m 2 R 90 ja palokuormaryhmässä yli 1200 MJ/m 2 R 120, missä Rxx tarkoittaa sitä, että kantavat rakenteet on tehtävä vähintään luokan A2-s1, d0 tarvikkeista. Lisäksi rakenteet, jotka eivät ole kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa, voivat olla luokan R15 täyttäviä. 3 Katteen tulee olla hyväksytty alustalla, joka kattaa Kingspan elementin ominaisuudet ja lisäksi suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m 2 osiin.
10 9 (12) P2-luokan rakennukset P2-luokan tuotanto- ja varastorakennuksissa pinta-alaosastointiin perustuvat osastoivat rakenteet tulee tehdä A1-luokan tarvikkeista (taulukko 3), joten tähän tarkoitukseen Kingspan elementit eivät sovellu. Taulukoiden 3 ja 4 mukaan uloskäytävien seinissä ja katoissa Kingspan elementtien pinnat tulee verhota A2-s1, d0 -luokan tarvikkeilla korkeintaan 2- kerroksisissa P2-luokan tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä kokoontumis- ja liikerakennuksissa. Taulukko 3. P2-luokan rakennus, tuotanto- ja varastotilat Vaatimus Kingspan elementti Suojaverhous - sisäpinnat Ei vaatimusta - K Sisäpuoliset pinnat Palovaarallisuusluokka 1 D-s2, d2 2 Palovaarallisuusluokka 2 2 Ulkopinnat D-s2, d2 Ulkoseinän lämmöneristys Ei vaatimusta D-s1, d0 Ulkoseinän osastointi Yleensä ei vaatimusta EI 15 EI 60 Kerros/käyttötapaosastointi Vähintään EI 30 Pinta-alaosastointi Vähintään EI-M 60/A1 Suojaverhous - sisäpuoli Ei vaatimusta - K Sisäpinnat Palovaarallisuusluokka 1 2 Palovaarallisuusluokka 2 2 Yläpohjan yläpinta (kun ontelo Seinät Yläpohjat vesikaton ja yläpohjan välissä) Yläpohjan R15 ehdon käyttö kun lämmöneriste ei ole vähintään luokkaa A2-s1, d0 Sisäpuolinen K 2 30 tai EI 30 suojaus 3 Lämmöneriste D-s1, d0 Suojaus esim. 2 x 12,5 mm kipsilevyllä Osastoivuus Yleensä ei vaatimusta EI 30 Kate B ROOF (t2) Hyväksytty kate 4 1 Suojaverhousvaatimus ei koske vähintään -luokan tarvikkeita 2 Uloskäytävien seinissä ja katoissa vaatimus A2-s1, d0 3 Mikäli rakennuksessa ei ole ullakkoa ja yläpohjan F - B -luokkiin kuuluvat eristeet on suojattu syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta vähintään 30 minuuttia, on vaatimuksena R15 rakenteille, jotka eivät ole kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa. 4 Katteen tulee olla hyväksytty alustalla, joka kattaa Kingspan elementin ominaisuudet ja lisäksi suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m 2 osiin.
11 10 (12) Taulukko 4. P2-luokan rakennus, kokoontumis- ja liiketilat Vaatimus Suojaverhous - sisäpinnat Ei vaatimusta - K Sisäpuoliset pinnat Seinät Yläpohjat Palokuorma < 600 MJ/m 2 - pinta-ala 300 m 2 - pinta-ala > 300 m 2 Palokuorma 600 MJ/m 2 Ulkopinnat D-s2, d2 D-s2, d2 2 C-s2, d1 2 2 Kingspan elementti Ulkoseinän lämmöneristys Ei vaatimusta D-s1, d0 Ulkoseinän osastointi Kerros/käyttötapa/pintaalaosastointi Yleensä ei vaatimusta Vähintään EI 30 EI 15 EI 60 Suojaverhous - sisäpuoli Ei vaatimusta - K Sisäpinnat Palokuorma < 600 MJ/m 2 - pinta-ala 300 m 2 - pinta-ala > 300 m 2 Palokuorma 600 MJ/m 2 Yläpohjan yläpinta (kun ontelo vesikaton ja yläpohjan välissä) Yläpohjan R15 ehdon käyttö kun lämmöneriste ei ole vähintään luokkaa A2-s1, d0 D-s2, d2 2 C-s2, d1 2 2 Sisäpuolinen K 2 30 tai EI 30 suojaus 3 Lämmöneriste D-s1, d0 Suojaus esim. 2 x 12,5 mm kipsilevyllä Osastoivuus Yleensä ei vaatimusta EI 30 Kate B ROOF (t2) Hyväksytty kate 4 1 Suojaverhousvaatimus ei koske vähintään -luokan tarvikkeita 2 Uloskäytävien seinissä ja katoissa vaatimus A2-s1, d0 3 Mikäli rakennuksessa ei ole ullakkoa ja yläpohjan F - B -luokkiin kuuluvat eristeet on suojattu syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta vähintään 30 minuuttia, on vaatimuksena R15 rakenteille, jotka eivät ole kantavan rungon tai jäykisteiden olennainen osa. 4 Katteen tulee olla hyväksytty alustalla, joka kattaa Kingspan elementin ominaisuudet ja lisäksi suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m 2 osiin P3-luokan rakennukset P3-luokan rakennuksissa vaatimukset ovat jonkin verran lievemmät kuin P1- ja P2-luokan rakennuksissa ja ne on esitetty taulukoissa 5 ja 6. P3-luokan tuotanto- ja varastorakennuksissa pinta-alaosastointiin perustuvat osastoivat rakenteet tulee tehdä A1-luokan tarvikkeista (taulukko 5), joten tähän tarkoitukseen Kingspan elementit eivät sovellu.
12 11 (12) Taulukko 5. P3-luokan rakennus, tuotanto- ja varastotilat Vaatimus Kingspan elementti Sisäpuoliset pinnat Palovaarallisuusluokka 1 D-s2, d2 1 Palovaarallisuusluokka 2 Ulkopinnat D-s2, d2 Ulkoseinän lämmöneristys Ei vaatimusta D-s1, d0 Ulkoseinän osastointi Yleensä ei vaatimusta EI 15 EI 60 Kerros/käyttötapaosastointi EI 30 Pinta-alaosastointi Vähintään EI-M 60/A1 Sisäpinnat Palovaarallisuusluokka 1 D-s2, d2 1 Palovaarallisuusluokka 2 Yläpohjan yläpinta (kun ontelo Ei vaatimusta vesikaton ja yläpohjan välissä) Osastoivuus Yleensä ei vaatimusta EI 30 Kate B ROOF (t2) Hyväksytty kate 2 1 Uloskäytävien seinissä ja katoissa vaatimus 2 Katteen tulee olla hyväksytty alustalla, joka kattaa Kingspan elementin ominaisuudet ja lisäksi suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m 2 osiin. Seinät Yläpohjat Taulukko 6. P3-luokan rakennus, kokoontumis- ja liiketilat Vaatimus Kingspan elementti Sisäpuoliset pinnat Palokuorma < 600 MJ/m 2 - pinta-ala 300 m 2 D-s2, d2 1 - pinta-ala > 300 m 2 D-s2, d2 1 Palokuorma 600 MJ/m 2 Ulkopinnat D-s2, d2 Seinät Yläpohjat Ulkoseinän lämmöneristys Ulkoseinän osastointi Kerros/käyttötapa/pintaalaosastointi Sisäpinnat Palokuorma < 600 MJ/m 2 - pinta-ala 300 m 2 - pinta-ala > 300 m 2 Palokuorma 600 MJ/m 2 Ei vaatimusta Yleensä ei vaatimusta EI 30 D-s2, d2 1 D-s2, d2 1 Ei vaatimusta EI 15 EI 60 Yläpohjan yläpinta (kun ontelo vesikaton ja yläpohjan välissä) Osastoivuus Yleensä ei vaatimusta EI 30 Kate B ROOF (t2) Hyväksytty kate 2 1 Uloskäytävien seinissä ja katoissa vaatimus 2 Katteen tulee olla hyväksytty alustalla, joka kattaa Kingspan elementin ominaisuudet ja lisäksi suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m 2 osiin.
13 12 (12) 4 Yhteenveto Kohdassa 3.3 esitettyjen taulukoiden 1 6 mukaan Kingspan elementit (KS AB/CS/AWP/ TL/TC/TF/ RW/XD IPN, joiden kokonaispaksuus on mm seinäelementeille ja mm kattoelementeille ja jotka täyttävät luokan vaatimukset) soveltuvat käytettäväksi enintään 2-kerroksisten P1-, P2- ja P3-luokan tuotanto- ja varastorakennusten sekä kokoontumis- ja liiketilarakennusten seinissä ja yläpohjissa seuraavin ehdoin: P1-, P2- ja P3-rakennusten kerros-, käyttötapa- ja pinta-alaosastoinnin vaatimuksia noudatetaan (Kingspan elementtejä voidaan käyttää seinissä EI 15 - EI 60-vaatimustasoille asti tuotetyypin luokitusten mukaisesti) Kingspan elementtien sisäpuoliset pinnat tulee verhota A2-s1, d0 -luokan tarvikkeilla P1- ja P2-luokan rakennusten uloskäytävien seinissä ja katoissa Kingspan elementtiin kiinnitettävän katteen tulee täyttää B ROOF (t2)- vaatimukset ja suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m 2 osiin.
Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta
E2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22
Rakennustarvikkeiden uudet eurooppalaiset paloluokitukset Henry Weckman Erikoistutkija, VTT Rakennustekniikka henry.weckman@vtt.fi
Rakennustarvikkeiden uudet eurooppalaiset paloluokitukset Henry Weckman Erikoistutkija, VTT Rakennustekniikka henry.weckman@vtt.fi Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuutta koskevaa osaa E1
KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA
KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin
Oulun rakennusvalvonnan laatukortit Pientalon paloturvallisuus Tapani Hoppu
Oulun rakennusvalvonnan laatukortit Pientalon paloturvallisuus 5-11-2014 Tapani Hoppu Palokortissa esitetään Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen
PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE
PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten