Source: http://docplayer.fi/17014257-Sateilylahteet-ja-altistuminen.html
Timestamp: 2018-10-16 08:23:32+00:00
Document Index: 14621880

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

SÄTEILYLÄHTEET JA ALTISTUMINEN - PDF
Download "SÄTEILYLÄHTEET JA ALTISTUMINEN"
1 9 SÄTEILYLÄHTEET JA ALTISTUMINEN Kari Jokela, Leena Korpinen, Maila Hietanen, Lauri Puranen, Laura Huurto, Harri Pättikangas, Tim Toivo, Ari-Pekka Sihvonen, Heidi Nyberg SISÄLLYSLUETTELO 9.1 Johdanto Luonnossa esiintyvät kentät Suomen sähköjärjestelmä Sähkörautatiet Induktiokuumentimet Sähköhitsaus Kaariuuni Suurtaajuuskuumentimet Tuotesuojaportit ja metallinpaljastimet Magneettikuvauslaitteet Yleisradioasemat Ula- ja tv-asemat Matkapuhelimet Matkapuhelimien tukiasemat Langattomat verkot Tutkat Mikroaaltouunit Mikroaaltokuivurit
2 9.1 Johdanto Ihminen on alttiina elinympäristössään sekä ihmiskunnan toiminnasta peräisin oleville että luonnon synnyttämille sähkömagneettisille kentille. Sähkömagneettiset kentät voivat olla tarkoituksellisia kuten radio- ja tutkalaitteiden synnyttämät kentät, kun taas esimerkiksi sähköenergiaa hyödyntävissä teollisissa prosesseissa niitä syntyy tahattomasti haja- ja vuotosäteilynä. Luonnon kentät ovat useimmiten laajakaistaisia kohinakenttiä tai satunnaisia piikkejä sisältäviä transienttikenttiä. Sähkökenttä syntyy jännite-erojen välille ja sen voimakkuutta mitataan voltteina metriä kohti (V/m). Sähkökentän voimakkuus on sitä suurempi, mitä suurempi on jännite. Magneettikentän aiheuttaa laitteessa ja johtimissa kulkeva sähkövirta. Magneettikentän suuruus esitetään magneettivuon tiheytenä, jonka yksikkö on tesla (T). Sekä sähkökentän että magneettikentän voimakkuus heikkenee nopeasti etäännyttäessä laitteen pinnalta kauemmas. Radiotaajuisten kenttien voimakkuus ilmoitetaan tehotiheytenä, jonka yksikkö on watti neliömetriä kohti (W/m 2 ). Radiotaajuisen lähteen kuten matkapuhelimen ollessa lähellä kehoa suureena käytetään kuitenkin SAR-arvoa, jonka yksikkö on (W/kg). Altistuminen Altistumisella tarkoitetaan kehon tai sen osan alttiina oloa fysikaaliselle tai kemialliselle haittatekijälle. Paras kuva altistumisen voimakkuudesta saadaan, kun tiedetään kuinka suuri fysikaalinen haittatekijä kohdistuu suoraan kudokseen. Sähkömagneettisen kentän ja säteilyn luonne ja vaikutukset ovat niin moninaisia taajuudesta riippuen, että niiden luonnehti- FAKTALAATIKKO 9.1 Kehon sisäiset suureet - ulkoiset kentänvoimakk entänvoimakkuudet Käytännön altistumismäärityksiä helpottamaan on kehon sisäisistä suureista (perusrajoituksista) johdettu ulkoiset kentänvoimakkuudet (viitearvot), joihin vertaamalla voidaan altistumista arvioida kehon ulkopuolella suoritettavin suhteellisen yksinkertaisin mittauksin tai laskuin. Puhuttaessa työntekijöiden altistumisesta käytetään perusrajoitusten sijaan raja-arvoja ja viitearvojen sijaan toimintaarvoja. Jos toiminta-arvot ylittyvät on varmistettava, että raja-arvot eivät ylity. 360
3 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT miseen tarvitaan useita erilaisia suureita kuten virrantiheys, pintasähkökenttä, SAR tai tehotiheys. Dosimetriaa käsittelevän luvun kolme perusteella on kuitenkin selvää, että kehon sisällä vaikuttavan fysikaalisen haittatekijän voimakkuuden selvittäminen on käytännön altistumisolosuhteissa yleensä vaikeaa. Siten altistumisen voimakkuutta on useimmiten tyydyttävä kuvaamaan kehon ulkopuolella vaikuttavalla kentänvoimakkuudella tai tehotiheydellä. Tunnetut SM-kenttien haitalliset vaikutukset, kuten hermostimulaatio tai kudosten lämpeneminen, esiintyvät vasta, kun kentänvoimakkuus tai tehotiheys ylittää tietyn kynnystason, eivätkä vaikutukset määräydy suoraviivaisesti ajan kuluessa kumuloituvasta annoksesta (aika voimakkuus). Radiotaajuisia kenttiä koskevissa altistumisrajoissa aikatekijä on huomioitu määrittämällä kuinka pitkän aikavälin yli altistumisen keskiarvo lasketaan. Suurimmillaan tämä aikaväli on kuusi minuuttia. On selvää, että altistumisen biologiset seuraukset riippuvat myös siitä kuinka kauan altistuminen kestää, joten myös aika on eräs tekijä arvioitaessa altistumista pitkällä aikavälillä. Yleisesti altistuminen on kuvattava niin, että esitetään altistumisen voimakkuutta, vaihtelua ja kestoa kuvaavia tunnuslukuja. Tässä luvussa käsitellään ihmisen altistumista erilaisista lähteistä peräisin oleville sähkö- ja magneettikentille. Altistumistasoja verrataan ICNIRPin asettamiin perusrajoituksiin ja viitearvoihin, joita sovelletaan myös Suomessa (luku 8). Huomattava osa altistumista koskevista tiedoista on saatu Säteilyturvakeskuksen omista tutkimuksista, tarkastuksista ja palvelumittauksista, joita on kertynyt runsaasti vuosien mittaan. Lisäksi paljon mittaustietoa on saatu Tampereen teknillisen yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimuksista sekä ulkomaisista tutkimuslaitoksista. Luku on pyritty kirjoittamaan niin, että sen voi omaksua ilman, että lukijalla olisi syvällisiä tietoja sähkö- ja radiotekniikasta. Altistumisen arvioinnissa sekä säteilyturvallisuustestauksissa tarvittavia mittaus- ja laskentamenetelmiä käsitellään tarkemmin luvussa 10 Säteilyturvallisuusmittaukset. Taulukkoon 9.1 on koottu väestön ja työntekijöiden altistumisen kannalta merkittävien sähkömagneettisten kenttien lähteiden teknisiä tietoja ja tyypillisiä altistumistasoja. Suuritehoisten lähteiden lähellä vaikuttaville voimakkaille sähkömagneettisille kentille altistuvat käytännössä vain lähteiden välittömässä läheisyydessä olevat henkilöt. Väestön merkittävin altistaja radiotaajuuksilla on matkapuhelin, kun mittapuuna käytetään altistumisen voimakkuutta suhteutettuna altistumisrajaan sekä altistuneiden lukumäärään. 361
4 Lähde ja Tyypillinen Käyttötarkoitus Suurimpia altistumisarvoja taajuusalue teho, jännite tai virta Voimajohdot A Sähkönsiirto 1 m korkeudella maasta: 50 Hz ja yliaallot kv Johdon alla 2 10 kv/m ja 5 20 T 50 m päässä: 0,1 0,4 kv/m ja 0,1 1,3 T Kiinteistömuuntamo 500 A Sähkön jakelu Harvinaisessa tapauksessa yläpuolisen 50 Hz ja yliaallot asunnon lattian rajassa T Sähköjunat kv Joukkoliikenne Työntekijät: T 50 Hz ja yliaallot Matkustajat: 1 65 T Valokaariuuni 50 MW Metallien sulatus Muutaman metrin etäisyydellä 50 Hz ja yliaallot elektrodista 1 5 mt Tuotesuojaportti Varkauden esto Porttien välissä T (peak) 100 Hz 100 khz Magneettikuvauslaite Diagnostiikka Potilas: 0,2 3 T MHz (staattinen magneettikenttä) Staattinen, pulssimainen ja 20 T/s (gradienttikenttä) radiotaajuinen magneettikenttä 1 W/kg koko keholle (RF-kenttä) Suurtaajuuskuumennin 13,56 MHz kw Liimankuivaus, Tehollisarvo 140 V/m, 27,12 MHz 3 15 kw muovinsaumaus raajoissa paikallinen SAR yli 20 W/kg Keskipitkäaaltoasema 600 kw Yleisradiolähetys 90 V/m 45 metrin etäisyydellä 0,525 1,605 MHz Lyhytaaltoasema 500 kw Yleisradiolähetys 2 m korkeudella maasta: 0,16 A/m eli 5,95 26,1 MHz 10 W/m metrin etäisyydellä. 0,07 A/m eli 2 W/m metrin etäisyydellä. ULA-asema kw Yleisradiolähetys Antennin sisällä W/m 2 87,5 108 MHz TV-asema VHF III: MHz 4 6 kw (VHF III) Tv-lähetys Antennin sisällä W/m 2 UHF: MHz kw (analoginen) Pääsy kielletty antennin sisälle digi-tv: MHz 1 15 kw (digi-tv) Antennin sisällä W/m 2 Langattomat verkot Vaihtelee Langaton WLAN-päätelaitteella varustettu sovelluksesta tiedonsiirto sylimikro reisien päällä 0,2 W/kg reisissä riippuen Bluetooth-laite 1m etäisyydellä 0,01 W/m 2 Matkapuhelimen 5 30 W Viestintä Pääkeilassa antennin (20 W) etupuolella tukiasema kymmenen metrin päässä 1 W/m MHz MHz ja MHz Matkapuhelin MHz 0,25 W (GSM900) Viestintä Päässä 0,5 2 W/kg MHz ja 0,125 W (GSM1800) MHz 0,125 W(UMTS/WCDMA) Tutka Ilma- ja merivalvonta, Alle 10 m etäisyydellä antennin 0, GHz 1 kw meteorologia edessä 500 W/m 2 Mikroaaltouuni W Ruoan lämmitys Puolen metrin etäisyydellä alle 1 W/m MHz Mikroaaltokuivuri W Betonirakenteiden Normaali kuivaustilanne: MHz kuivaus Puolen metrin päässä laitteesta 50 W/m. Varottava tilanne, jossa laite on päällä, mutta ei ole asennettuna vasten kuivattavaa kohdetta: Puolentoista metrin etäisyydellä säteilyaukosta W/m 2 Taulukko 9.1 Sähkömagneettisten kenttien lähteitä 362
5 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT 9.2 Luonnossa esiintyvät kentät Luonnossa esiintyvät sähkömagneettiset kentät ovat yleensä varsin pieniä verrattuna ihmisen aikaansaamiin kenttiin. Niillä on kuitenkin oma mielenkiintonsa vertailukohteena. Elinympäristön sähkömagneettiset taustakentät ovat 1800-luvun lopulla alkaneen sähkö- ja radiotekniikassa tapahtuneen teknologisen mullistuksen myötä suuresti lisääntynyt luonnon omiin taustakenttiin nähden. Vaatisi melkoisen mullistuksen biologisten tieteiden alalla, jotta voitaisiin osoittaa, että laajoilla alueilla esiintyvillä taustakentillä, olivat ne sitten peräisin luonnosta tai ihmisen toimista, olisi biologista merkitystä. Nykyisen käsityksen mukaan biologisesti merkittävät kentänvoimakkuudet rajoittuvat vain hyvin lähelle voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä synnyttäviä laitteita. Luonnon kentät ovat useimmiten laajakaistaisia kohinakenttiä tai satunnaisia piikkejä sisältäviä transienttikenttiä ja niissä on voimakasta satunnaista vaihtelua. Geomagneettinen kenttä ja muut luonnon magneettikentät Kaikkialla maapallolla vaikuttaa staattinen tai hyvin hitaasti muuttuva magneettikenttä, joka pääasiassa aiheutuu maapallon nesteytimessä kiertävistä, maapallon pyörimisen synnyttämistä sähkövirroista. Geomagneettisen kentän suurimmat arvot (60 μt) esiintyvät magneettisilla navoilla, joissa kenttä kaareutuu kohtisuoraan maanpintaa vasten. Päiväntasaajalla kenttä on pienimmillään (25 μt) ja on maanpinnan suuntainen, kuva 9.1a. Suomessa staattinen kokonaiskenttä on välillä 51,0 53,5 μt ja se on noin tuhannesosa väestöä koskevasta enimmäisarvosta 40 mt (katso luku 8, taulukko 8.3). Ero on vieläkin suurempi, jos vertailukohteena pidetään arvoa 1 T, jonka yläpuolella staattinen magneettikenttä alkaa aiheuttaa aistein havaittavia fysiologisia ilmiöitä (katso kohta 9.10 Magneettikuvauslaitteet). Staattinen magneettikenttä suojaa biosfääriä auringosta ja galakseista tulevalta kosmiselta hiukkassäteilyltä. Kosmisesta säteilystä kerrotaan tarkemmin tämän kirjasarjan osassa 2. Säteily ympäristössä. Maapallon aiheuttamaan kenttään summautuu pieni, mutta nopeasti muuttuva magneettinen häiriökenttä, joka on peräisin ionosfäärissä ja magnetosfäärissä km korkeudella kulkevista sähkövirroista. Ne aiheutuvat auringon hiukkassäteilystä (aurinkotuuli) ja hyvin lyhytaaltoisesta ilmakehää ionisoivasta säteilystä. Voimakkaimpia magneettisia häiriöitä kutsutaan magneettisiksi myrskyiksi. Niiden aikana maapallon magneettikenttä saattaa muuttua jopa 10 prosenttia (5 μt) ja nopeimmat 363
6 magneettivuon muutosnopeudet (db/dt) ovat luokkaa 10 nt/s. Magneettiset myrskyt korreloivat auringon aktiivisuuden ja auringonpilkkujen määrän kanssa, mutta korrelaatio ei ole aivan suoraviivainen. Lisäksi maan magneettikentässä on pientaajuisia vaihteluja, jotka ovat taajuudeltaan verrattavissa ihmisen aiheuttamiin 50 hertsin kenttiin. Tällä taajuudella luonnon taustakenttä on suuruudeltaan luokkaa μt, joka on häviävän pieni arvo verrattuna väestöä koskevaan 100 μt enimmäisarvoon (katso luku 8, taulukko 8.4). Tyypillinen ihmisen aiheuttama pientaajuinen taustamagneettikenttä, esimerkiksi kodin laitteiden synnyttämä taustakenttä, on noin 0,1 μt eli satatuhatkertainen luonnon kenttään verrattuna. Staattinen sähkökenttä Maan pinnan ja johtavan ionosfäärin välissä on staattinen sähkökenttä, joka on voimakkuudeltaan V/m ja suuntautuu kohtisuoraan maan pintaa vastaan. Kenttä aiheutuu ilmakehässä olevasta positiivisten varausten pilvestä, joka kattaa koko maapallon. Ionisaation johdosta ilmassa on varauksenkuljettajia, jotka purkavat tätä globaalia varausta. Varaus ei kuitenkaan vähene, koska eri puolilla maapalloa on jatkuvasti käynnissä ukkosmyrskyjä ja salamaniskut pilvien ja maan välillä pumppaavat positiivisia varauksia takaisin ilmakehään. Maan oma staattinen sähkökenttä kytkee maan ja ihmisen väliin jännitteen, jos ihminen seisoo maasta eristetyllä alustalla. Normaalikokoisen ihmisen yli kytkeytyvä jännite on noin 100 V. Laskeutuessaan maahan eristetyltä alustalta ihmisen ja maan väliin keräytynyt varaus purkautuu, mutta purkaus on niin pieni, että sitä ei huomaa. Ukkospilven alla staattinen kenttä voi kuitenkin olla yli 10 kv/m, (kuva 9.1b). Tällaisessa tilanteessa tukka voi sananmukaisesti nousta pystyyn ja hyvästä syystä hengenvaarallinen salamanisku on lähellä. Salamat Salamat ovat voimakkain sähkömagneettisten kenttien lähde luonnossa. Salama alkaa kehittyä, kun ukkospilveen kertyy riittävän suuri positiivinen tai negatiivinen varaus. Paikallisesti sähkökentän voimakkuus voi olla kymmeniä kv/m. Lopulta varaus purkautuu salamana. Sähkökenttä ionisoi virrankuljettajia ja synnyttää nopeasti etenevän purkauskanavan, 364
7 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT a) GN Magneettikenttä GS b) Ionosfääri E = 100 V/m Sähkökenttä E U = 100 kv U 200 V m E = 10 kv/m 2 m Maa Kuva 9.1 Maapalloa ympäröivä staattinen magneettikenttä ja staattinen sähkökenttä a) Maapallo on magneettinen dipoli, jonka magneettikenttää voidaan havainnollistaa kenttäviivoilla. Nuolet osoittavat kentän suunnan. GN on maantieteellinen pohjoisnapa ja GS on maantieteellinen etelänapa. b) Maan pinnan ja ionosfäärin välissä esiintyy jatkuva staattinen sähkökenttä, joka on voimakkuudeltaan V/m ja suuntautuu kohtisuoraan maan pintaa vastaan. Ukkospilven alla suunta muuttuu ja kentänvoimakkuus voi olla jopa 10 kv/m. 365
8 jota myöten osa varauksesta purkautuu sekunnin murto-osassa. Salama voi syntyä pilven sisällä, se voi syntyä pilvien välille tai pilven ja maan välille. Purkauskanavassa kulkeva virta voi olla hyvin suuri tyypillisesti 30 ka ja suurimmillaan yli 100 ka. Tämä intensiivinen virtapulssi aiheuttaa laajakaistaisia pulssimaisia sähkö- ja magneettikenttiä. Salamapurkauksen synnyttämät sähkömagneettiset aallot etenevät tuhansia kilometrejä ionosfäärin ja maanpinnan muodostamassa aaltoputkessa. Kuvassa 9.2 on esimerkki salaman aiheuttamasta sähkökenttäpulssista ja sen energiaspektristä. Intensiivisin sähkökenttäpulssi on noin 50 μs mittainen ja voimakkaimmat spektrikomponentit löytyvät 5 10 khz taajuuksilta. Salamapulssien muoto ja intensiteetti vaihtelevat suuresti riippuen salaman tyypistä, vuorokauden ajasta, vuodenajasta ja siitä, kuinka kaukaa ne tulevat. Salamaniskun synnyttämän laajakaistaisen sähkökentän huippuarvot voivat helposti ylittää väestöä koskevan sähkökentän viitearvon 123 V/m ( 2 87) taajuuksilla khz (taulukko 8.6). Lähelle iskevän salaman aiheuttaman sähkökentän pulssin huippuarvo voi olla luokkaa 1 kv/m, kun taas kauniilla ilmalla voidaan jatkuvasti rekisteröidä satojen ja jopa tuhansien kilometrien päästä tulevia pulsseja joiden huippuarvot ovat luokkaa 1 V/m. On kuitenkin kyseenalaista, voiko enimmäisarvoja soveltaa yksittäisiin transientteihin kuten salamaniskuun. Radiohäiriöiden kannalta merkittäviä salamahäiriöitä esiintyy aina 30 MHz taajuudelle asti. Suhteellinen amplitudi (E) Aika (ms) Kuva 9.2 Tyypillinen salaman iskusta aiheutunut sähkökenttäpulssi Mittauksen aikana vallitsi ukkostyyppinen kesäsää, jossa lähimmät ukkosrintamat olivat noin 100 km päässä. Mittaus on suoritettu yksinkertaisella salamapulsseja rekisteröivällä mittalaitteistolla, joka muodostuu 2 m mittaisesta monopoliantennista ja digitaalioskilloskoopista. Pientaajuiset hitaasti muuttuvat komponentit on suodatettu yksiasteisella ylipäästösuodattimella, jonka rajataajuus on 3 khz. Suodatus vaikuttaa tässä pulssin muotoon, mutta ei huippuarvoon. (STUKin mittauksia) 366
9 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Salamapulssiin liittyy aina myös magneettikenttä, jonka pulssimuoto on kaukokentässä samanlainen kuin sähkökentän pulssimuoto. Tällainen altistus voi laukaista hermoimpulssin joissakin hermoissa, mutta yksittäisenä tapahtumana sillä ei ole muuta merkitystä. Suoraan salaman iskusta kehoon kytkeytyvät virtapulssit ovat paljon vaarallisempia. Maasta ja avaruudesta tuleva mikroaaltosäteily Aurinko ja maa säteilevät laajakaistaista sähkömagneettista säteilyä, jonka intensiteetti ja spektri riippuvat näiden lämpötilasta. Kolmen kelvinin (2,7 K) mikroaaltosäteilyä tulee kaikkialta avaruudesta alkuräjähdyksen jäänteenä. Avaruudesta pääsee maanpinnalle vapaasti vain noin 10 MHz 30 GHz taajuista säteilyä; pienillä taajuuksilla sähkömagneettiset aallot eivät läpäise hyvin johtavaa ionosfääriä ja taas millimetrialueella ilmakehä vaimentaa aaltoja merkittävästi useilla taajuuksilla. Kuvassa 9.3 on esitetty kuinka paljon luonnollista radiotaajuista säteilyä maa (26 ºC, 300 K) ja taivas säteilevät. Seisovaan ihmiseen kohdistuvan säteilyn tehotiheys alueella 30 MHz 300 GHz on noin 1,5 mw/m 2 ja makaavaan ihmiseen 3 mw/m 2. Valtaosa tästä säteilystä tulee maasta; taivaan ja auringon taustasäteily on vain alle kymmenen mikrowattia neliömetriä kohden. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vierellä seisovasta ihmisestä lähtevän laajakaistaisen mikroaaltosäteilyn tehotiheys on sekin noin 3 mw/m 2. On kiinnostavaa huomata, että nämä säteilytasot ovat hieman vähemmän kuin tuhannesosa väestöä koskevasta tehotiheysrajasta 10 W/m 2 taajuuksilla GHz. Tehotiheysrajat on esitetty taulukossa 8.5. Aurinko _ K Taivaan lämpötila 2,7 K Cos q Maan lämpötila Maasta 1,3 mw/m 2 Ihminen lähettää 3 mw/m K Kuva 9.3 Maasta ja avaruudesta saapuva radiotaajuinen säteily Maasta ja avaruudesta saapuu luonnollista radiotaajuista säteilyä, joka aistitaan lämpönä. 367
10 9.3 Suomen sähköjärjestelmä Sähköntuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmä Voimalaitoksissa kehitetty sähkö siirretään koko maan kattavan kantaverkon ja siihen liittyvän sähkön siirto- ja jakelujärjestelmän välityksellä kuluttajille. Sähköverkossa tarvitaan siirto- ja jakelujohtojen lisäksi sähkö- ja muuntoasemia, joissa sähkön siirto hajautetaan useampaan suuntaan, ja joissa tapahtuu siirrossa ja jakelussa käytettävän jännitteen muunto tarkoituksen mukaiseen arvoon. Käytettävät jännitteet on valittu siten, että verkon investointikulujen ja sähköverkossa ja jakelussa syntyvien häviöiden kustannukset minimoituvat. Sähköasemilta sähkö välitetään edelleen keskijännitteiseen jakeluverkkoon. Jakeluverkon jännite on yleensä 20 kv. Tavallisille sähkönkäyttäjille jännite muunnetaan jakelumuuntamossa 20 kv keskijännitteestä 400 V pienjännitteeksi. Jakelumuuntamot ovat joko pylväsmuuntamoita, puistomuuntamoita tai rakennuksiin yhdistettyjä kiinteistömuuntamoita. Kantaverkkoon kuuluvat kaikki 400 kv ja 220 kv johdot sekä tärkeimmät 110 kv johdot. Loput 110 kv johdot muodostavat alueverkon. Kaik- FAKTALAATIKKO 9.2 Suomen sähköjärjestelmä muodostaa yhdessä Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan sähköjärjestelmien kanssa pohjoismaisen Nordel-järjestelmän. Sähköä tuodaan myös Venäjältä. Suomen kantaverkosta vastaa Fingrid Oyj. Sillä on suurjännitteisiä voimajohtoja yhteensä noin km ja sähköasemia 100 kappaletta. Suomessa on keskijännitejohtoja noin km, joista maakaapeleita noin km. Vuoden 2003 alussa Suomessa oli 93 jakeluverkon haltijaa. Jakelumuuntamoita Suomessa oli vuonna 2001 yhteensä noin , joista rakennusten yhteydessä noin Pienjänniteverkoissa johtoja on noin km, joista maakaapeleita noin km. 368
11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Kuva 9.4 Suomen kantaverkko vuodelta 2005 (Fingrid Oyj) Suomen siirtojohtojen yhteenlaskettu pituus vuonna 2004 oli km. Näistä 110 kv johtoja oli km, 220 kv johtoja km ja 400 kv johtoja km. 400 kv kantaverkossa on 52 sähköasemaa ja alueverkoissa 740 sähköasemaa. 369
12 kia kv johtoja kutsutaan suurjännitteisiksi voimajohdoiksi. Kuvassa 9.4 on esitetty Suomen kantaverkko vuodelta 2005 ja kuvassa 9.5 on valokuva kantaverkkoon liittyvästä sähköasemasta. Kaupungeissa ja taajamissa jakeluverkot ovat yleensä maahan upotettuja kaapelivetoja. Ilma- ja avojohdot ovat yleisempiä maaseudulla. Maakaapelit kulkevat erityisissä kanavissa tai ne voidaan laskea suoraan maahan tai veteen. Mitä kauempana johtimet ovat toisistaan sitä laajemmalle alueelle sähkö- ja magneettikenttä leviää. Suurjännitekaapelit eivät yleensä levitä ympärilleen sähkökenttää metallivaipan takia. Ilmajohtojen kentät ulottuvat kauemmaksi kuin kaapeleiden synnyttämät kentät. Kaikkein paikallisimmaksi jäävät maakaapelien synnyttämät kentät, vaikka magneettivuon tiheys voi olla melko voimakas aivan kaapelin välittömässä läheisyydessä. Kuvissa 9.6a c on esitetty erilaisia johtojen pylväsrakenteita. Suomessa käytetään yleensä harustettuja portaalipylväitä, joiden etuna on pieni maaalan tarve. Pylväs on myös matala eikä näy metsäisessä maastossa kuin johtoaukean suunnassa. Kuva 9.5 Valokuva 400 kv sähköaseman pääkiskostosta 370
13 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT a) 20 kv 8 m b) 110 kv c) 400 kv 54 m 27 m 32 m Ukkosjohtimet Johtimet Harukset m 23 m Eristys Kuva 9.6 Erilaisten johtojen pylväsrakenteita a) 20 kv b) 110 kv c) 400 kv Mitat ovat likimääräisiä ja riippuvat tapauksesta sekä olosuhteista. 371
14 Altistumista koskevat suositusarvot 50 Hz taajuudella Pientaajuisia sähkö- ja magneettikenttiä aiheuttavat sähkön siirto- ja jakelujärjestelmä sekä niihin kytketyt sähkölaitteet. Nämä kentät ovat erityisasemassa, kun tarkastellaan sekä väestön että työntekijöiden altistumista pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille, sillä ne ulottuvat käytännössä kaikkialle. Väestön altistumiseen sähköjärjestelmistä peräisin oleville sähkö- ja magneettikentille sovelletaan luvussa kahdeksan esitettyä STM:n asetusta (294/2002), joka perustuu ICNIRPin ohjearvoihin ja EU:n neuvoston suositukseen. Koska taajuus (50 Hz) on sama kaikkialla yhteen kytketyssä vaihtosähköverkossa, samat suositusarvot altistumiselle pätevät niin voimansiirtojohtojen, jakelumuuntamoiden kuin yksittäisten sähkölaitteidenkin yhteydessä. Väestöä koskevat suositusarvot, joita ei saisi ylittää, on määritelty seuraavasti: Kun altistus kestää merkittävän ajan, suositusarvo on sähkökentän osalta 5 kv/m ja magneettikentän osalta 100 μt. Ei-merkittävän ajan kestävässä altistuksessa suositusarvot ovat 15 kv/m ja 500 μt. Voimajohtojen sähkökenttä ei yleensä sisällä yliaaltoja ja siihen voidaan suoraan soveltaa 50 Hz taajuudella päteviä suositusarvoja. Magneettikentän osalta on kuitenkin huomioitava se, että kenttä on suoraan verrannollinen virtaan, jossa on yleensä huomattavasti yliaaltoja. Niitä aiheuttavat laitteet kuten televisiovastaanottimet, tietokonelaitteistot ja tasasuuntaajat. Myös teollisuusprosesseissa on usein yliaaltoja aiheuttavia komponentteja. Yliaaltojen merkitys kasvaa aina mentäessä alemmalle jänniteportaalle ja voivat 400 V jakeluverkossa lisätä altistumista tyypillisesti tekijällä 1,5 3 verrattuna sellaiseen tilanteeseen, jossa vain 50 Hz peruskomponentti vaikuttaisi. Yliaallot on helpointa huomioida luvussa 8 esitetyn painotetun huippuarvon menetelmällä. Euroopan unioni antoi vuonna 2004 uuden direktiivin (2004/40/EY) työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Tarkoituksena on rajoittaa työntekijöiden altistumista fysikaalisista tekijöistä, kuten sähkömagneettisista kentistä, aiheutuville riskeille. Tämä sähkö- ja magneettikenttiä koskeva työsuojeludirektiivi tulee saattaa voimaan myös Suomessa siirtymäkauden jälkeen vuonna Siihen asti noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä ionisoimattoman säteilyn altistuksen enimmäisarvoista (1474/1991). 372
15 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Kentänvoimakkuuksia rajoittavien suositusten ja määräysten lisäksi tulee ottaa huomioon sähköturvallisuusmääräykset, jotka asettavat omat rajoitukset muun muassa voimajohtojen rakentamiselle. Laskettuja kentänvoimakkuuksia voimajohtojen läheisyydessä Voimajohtojen ja osin myös jakelujohtojen aiheuttamien sähkö- ja magneettikenttien suuruutta voidaan määrittää sekä mittauksin että suhteellisen yksinkertaisesti myös analyyttisin laskelmin. Analyyttisessä laskennassa tehdään erilaisia oletuksia ja yksinkertaistuksia, jotta kentät pystytään laskemaan. Voimajohtojen kenttiä laskettaessa oletetaan muun muassa, että johdon alla maa on tasainen, eikä siellä ole kasvillisuutta. Sähkö- ja magneettikentän kytkeytymistä kehoon voidaan tarkastella toisistaan erillisinä ilmiöinä, kun taajuus on pieni (kappale 3.3). Analyyttisen laskennan lähtökohtana on se, että kenttää voidaan kuvata viivalähteistä muodostuvista usein suorista osista, joissa kulkeva virta ja varaukset voidaan määrittää johdon jännitteistä ja virroista sekä geometriasta. Lähteen jokaisen osan aiheuttama kenttäkomponentti lasketaan yksinkertaisilla analyyttisillä kaavoilla (Coulombin laki, Biot Savartin laki) ja komponentit lasketaan yhteen vektoreina. Tällainen malli voimajohtojen kenttien laskemiseksi on esitetty liitteessä 1. Monimutkaisempaan laskentaan, jossa on huomioitava ympäristön ja kehon vaikutus kenttiin, on käytettävä Maxwellin yhtälöihin (kohta 2.4) perustuvia numeerisia menetelmiä kuten FEM-laskentamenetelmää (Finite Element Method). Kuvissa 9.7 ja 9.8 on esitetty analyyttisellä laskentamallilla laskettujen sähkö- ja magneettikenttien arvoja voimajohtojen läheisyydessä. Suurimmat sähkökentän voimakkuudet esiintyvät 400 kv johdon alla, jossa kentät ovat suurimmillaan noin 10 kv/m. 110 kv johdon alla kentät ovat suurimmillaan 2 3 kv/m. Väestöraja 5 kv/m voi siten ylittyä 400 kv johdon alla, mutta ei 110 kv johdon alla. Kuvasta 9.8 voidaan todeta, että sähkökenttä pienenee varsin nopeasti siirryttäessä johdon keskilinjalta ulospäin. Johtoaukeaman reunassa kentänvoimakkuus on enää kymmenesosa maksimiarvosta. Sähkökentän voimakkuus ei juuri vaihtele, koska se riippuu verkon jännitteestä, joka pysyy varsin vakiona. Keskijänniteverkossa (20 kv) sähkökentän voimakkuudet avojohtojen alla maanpinnan tasalla ovat vähäisiä (0,1 kv/m). Magneettikentän voimakkuudet ovat suurimmillaan johdon alapuolella. 400 kv johdolla magneettivuon tiheyden suurin arvo on μt ja 373
16 110 kv johdolla 5 8 μt, kuten kuvassa 9.7 on esitetty. Väestöraja 100 μt ei siten ylity. On kuitenkin huomattava, että magneettikenttä vaimenee etäisyyden funktiona hieman hitaammin kuin sähkökenttä. Keskijänniteverkossa (20 kv) magneettikentän voimakkuudet ovat avojohtojen alla maanpinnan tasalla maksimissaan 3 μt T S R T S R T S R T S R kv kaksoisjohtopylväs vaihejohtimet symmetrisesti 400 kv harustettu pylväs 110 kv kaksoisjohtopylväs vaihejohtimet symmetrisesti 110 kv harustettu pylväs Etäisyys keskilinjalta (m) Kuva 9.7 Laskettu magneettivuon tiheys erityyppisten voimajohtojen läheisyydessä Magneettivuon tiheys on laskettu yhden metrin korkeudella maan pinnasta etäisyyden funktiona (Valjus 1987). Magneettikentän voimakkuus riippuu johdon kuormitusvirrasta; kun virta on pienempi, myös magneettikenttä on pienempi. Laskennassa käytetty kuormitusvirta on tavallista hieman suurempi eli 1000 A. 110 kv johdolla suurimmat kuormitusvirrat ovat yleensä 500 A ja 400 kv johdolla 1000 A. 374
17 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT T S R T S R T S R T S R kv kaksoisjohtopylväs vaihejohtimet symmetrisesti 400 kv harustettu pylväs 110 kv kaksoisjohtopylväs vaihejohtimet symmetrisesti 110 kv harustettu pylväs Sähkökentän voimakkuus (kv/m) Kuva 9.8 Laskettu sähkökentän voimakkuus erityyppisten voimajohtojen läheisyydessä Kentänvoimakkuus on laskettu yhden metrin korkeudella maan pinnasta etäisyyden funktiona keskilinjalta. Kuormitusvirta on tavallista hieman suurempi eli A. (Valjus 1987) Etäisyys keskilinjalta (m) Magneettikenttää määritettäessä verkon kuormitusvirta on tärkeä tekijä. Sen vaihdellessa myös magneettikenttä vaihtelee samassa suhteessa. Magneettikenttiä laskettaessa voi käyttää kuormitusvirran maksimiarvoja. Käytännössä ne ovat kuitenkin varsin harvinaisia. Paremman yleiskuvan magneettikenttien suuruuksista saa tarkastelemalla virtojen vuosikeskiarvoja. Johtojen läheisyydessä esiintyvät magneettikentät ovat yleensä paljon pienempiä, kuin johtotyyppien maksimivirroilla lasketut kentät. Suomessa 400 kv johtojen virrat vaihtelevat A välillä. 110 kv johdoilla vastaava vaihteluväli on A. Tutkimusten mukaan magneettivuon tiheys 400 kv johtojen alla on käytännössäkin enintään μt ja noin 30 metrin etäisyydellä johdoista enintään 375
18 1 4 μt. Noin 65 metrin etäisyydellä magneettivuon tiheys on lähes aina alle 1 μt. Virtojen ja jännitteiden lisäksi johtimien etäisyys maasta ja johdon rakenne vaikuttavat merkittävästi kenttiin. Mitä lähempänä johdot ovat maata ja mitä kauempana ne ovat toisistaan, sitä suurempia ovat kenttien voimakkuudet maanpinnan läheisyydessä. Mitattuja kentänvoimakkuuksia voimajohtojen läheisyydessä Kuvassa 9.9 on esitetty erään 400 kv pylväsvälin sähkö- ja magneettikenttien mittaustulokset sekä analyyttisen laskennan tulokset. Magneettikentän tapauksessa mittaustulokset ja laskenta täsmäävät hyvin, sähkökentän tapauksessa kasvillisuus vaikuttaa mittaustulokseen merkittävästi. Maasta työntyvät puut ja pensaat oikosulkevat kenttää ja pienentävät kentänvoimakkuutta. a) 6 Sähkökenttä (kv/m) mitattu laskettu b) Etäisyys johdon keskilinjalta (m) 4 3 mitattu laskettu Kuva 9.9 Mitattujen ja laskettujen sähkö- ja magneettikenttien vertailua voimajohdon alapuolella Etäisyys johdon keskilinjalta (m) Pylväsvälin jännite on mittauksen aikana ollut 410 kv ja kuormitusvirta 366 A. Mittaukset on suoritettu avojohtoa vasten kohtisuorassa linjassa pylväsvälin keskeltä. a) Sähkökenttä b) Magneettikenttä (Korpinen 2003) 376
19 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT a) 9 Sähkökentän voimakkuus (kv/m) Sähkökenttä, keskiarvo Sähkökenttä, maksimi Etäisyys johdon keskilinjalta (m) b) Magneettivuon tiheys Magneettikenttä, keskiarvo Magneettikenttä, maksimi Etäisyys johdon keskilinjalta (m) Kuva 9.10 Yhteenveto sähkö- ja magneettikentistä 400 kv voimajohdon alla Mittaukset on suoritettu avojohtoa vasten kohtisuorassa linjassa pylväsvälin keskeltä. (Korpinen 2003) a) Sähkökentät (maksimi- ja keskiarvot) b) Magneettikentät (maksimi- ja keskiarvot). Mittausten aikana virrat vaihtelivat välillä A. Kuvassa 9.10a on esitetty yhteenveto Suomessa mitatuista 400 kv sähkökentän voimakkuuden mittaustuloksista, ja kuvassa 9.10b on yhteenveto magneettivuon tiheyden mittaustuloksista. Mittauskorkeus on ollut yksi metri ja mittaukset on tehty pylväsvälin keskikohdalla. Suurin mitattu sähkökenttä on ollut noin 8 kv/m, joka ylittää pitkäaikaiseen altistumiseen sovellettavan väestörajan 5 kv/m, mutta ei lyhytaikaiselle tilapäiselle altistumiselle sovellettavaa 15 kv/m rajaa. Suurin mitattu arvo magneettikentille on 8 μt, joka jää selvästi alle kaikkien väestörajojen. 377
20 Mitattu jännite Suurin mitattu sähkökentän (kv) voimakkuus, (kv/m) 115,0 0,7 115,5 0,52 115,3 0,49 117,5 0,31 117,9 0,63 117,0 1,02 117,0 1,21 116,8 0,54 116,0 0,56 116,3 1,48 Taulukko 9.2 Esimerkkejä 110 kv voimajohtojen sähkökenttien mittaustuloksista (Korpinen 2000) Tarkasteltaessa kuvan 9.10b magneettikenttiä koskevia tuloksia tulee ottaa huomioon se, että pylväsvälit oli valittu ensisijaisesti sähkökenttäaltistuksen näkökulmasta, sillä voimalinjojen sähkökentän arvot ovat lähempänä ohjearvoja kuin magneettikentän arvot. 110 kv johdoilla mitatut sähkökentän voimakkuudet jäivät selvästi alle 5 kv/m, (taulukko 9.2). Sähkökenttien voimakkuudet vaihtelivat välillä 0,3 1,5 kv/m. Yhteenvetona voidaan sanoa, että sähkökenttä on magneettikenttää kriittisempi, kun arvioidaan ylittyvätkö STM:n asetuksen suositusarvot voimajohtojen lähellä. Mahdollisten terveyshaittojen tutkimuksessa magneettikenttien vaikutukset ovat olleet enemmän esillä kuin sähkökenttien vaikutukset, koska magneettikentät tunkeutuvat rakennusten sisälle toisin kuin sähkökentät. Mittausten perusteella pitkäaikaiselle altistukselle sovellettava sähkökentän suositusarvo 5 kv/m ylittyy 400 kv voimajohtojen välittömässä läheisyydessä noin 30 prosentissa tapauksista. Korkeimmat arvot jäävät kuitenkin 10 kv/m tason alapuolelle eli ei-merkittävän ajan kestävälle altistukselle asetettu raja 15 kv/m ei ylity. Asetus ei siten rajoita esimerkiksi marjojen poimimista tai maanviljely- ja metsätöiden tekemistä voimajohtojen alla. Johtoalueen ulkopuolella alimmatkaan suositusarvot eivät enää ylity. Sähkökentän voimakkuudet 110 kv ja 20 kv johtojen alla ovat huomattavasti alle suositusarvojen. 378
21 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Maan käyttö ja kaavoitus voimajohtojen läheisyydessä Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vuonna 2003 oppaan yleisön altistumisesta pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille (Korpinen 2003). Sen tarkoituksena on selventää, miten asetusta STM 294/2002 sovelletaan muun muassa voimajohtoihin. Kun arvioidaan asetuksen merkitystä maankäyttöön ja kaavoitukseen, tulee tarkastella erikseen vanhoja, jo olemassa olevia johtoja, ja uusia rakennettavia johtoja. Nykyiset yiset johdot Kun otetaan huomioon, että avojohtojen alla ei oleskella merkittävää aikaa, suositusarvot sähkö- ja magneettikentille eivät ylity johtoalueella ja sen ulkopuolella. Asetus ei edellytä jättämään kaavoituksessa suojaaluetta johtoalueen ulkopuolelle. Kuitenkin asuntoja kaavoitettaessa olisi hyvä ottaa kentät huomioon ihmisten mahdollisten terveysvaikutuksiin liittyvien huolien tähden. Lisäksi olisi suotavaa, ettei ylimääräistä toimintaa kaavoiteta voimajohtoalueelle. Voimajohtoalueelle kaavoittamisen edellytyksenä on joka tapauksessa, että asiasta on sovittu myös maanomistajien ja johdonomistajien kanssa. Vahvavirtailmajohtomääräyksien mukaan lämmitettäviä rakennuksia ei aikaisemmin saanut rakentaa johdon alle. Nyt EU:ssa asia on voimajohdon omistajan päätettävissä. Uusien johtojen rakentaminen Suomessa ei ole olemassa virallisia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita, mutta johtoja suunniteltaessa pyritään yleensä siihen, ettei niitä rakenneta esimerkiksi asuntojen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen läheisyyteen. Tämä perustuu muun muassa siihen, että julkisessa keskustelussa esiintyvät käsitykset avojohtojen aiheuttamista mahdollisista terveyshaitoista saattavat huolestuttaa ihmisiä. Sähköasemat Vuonna 2005 Suomen 400 kv kantaverkkoon kuului 52 sähköasemaa. Niiden tehtävänä on kytkeä voimajohtoja verkkoon ja muuntaa jännitteitä. Sähköasemilla työskentelevät henkilöt voivat satunnaisia huolto- ja korjaustöitä suorittaessaan altistua 50 Hz sähkö- ja magneettikentille. Merkittävin altistuminen aiheutuu sähkökentästä. 400 kv kytkinkentällä 379
22 voi virtakiskojen alapuolella altistua kehon mittoihin nähden suhteellisen homogeeniselle sähkökentälle. Useimmilla asemilla voi sähkökenttä paikka paikoin ylittää direktiivin (2004/40/EY) toiminta-arvon 10 kv/m. Suurin Suomessa mitattu kentänvoimakkuus on ollut hieman alle 15 kv/m mitattuna yhden metrin korkeudella. Magneettikentät ovat kytkinkentällä yleensä alle 20 μt eli huomattavasti alle toiminta-arvon 500 μt. Suoja-aidan ulkopuolella oleskeleviin sivullisiin ei kohdistu merkittävää altistumista. Kiinteistömuuntamot Rakennusten oma sähköjärjestelmä ja erilaiset sähköä kuluttavat laitteet aiheuttavat ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Lisäksi joissakin rakennuksissa kiinteistöön ja lähiseudun taloihin sähköä jakava 20/0,4 kv jakelumuuntamo voi aiheuttaa muuntamon yläpuolella olevissa työ- ja asuintiloissa tavallista isomman magneettikentän. Pahimmillaan tällaisen kiinteistömuuntamon aiheuttama magneettikenttä yläpuolisen huoneen lattian tasalla voi ylittää 100 μt. Siten kiinteistömuuntamo on käytännössä voimakkaimpia 50 Hz magneettikenttien lähteitä, jolle ihmiset voivat kotioloissa altistua. Magneettikenttä on peräisin muuntajan ja pienjännitekeskuksen välisestä kolmivaihekaapeli- tai kiskosillasta, joissa kulkeva virta voi olla yli 500 A. Kuvaan 9.11a on piirretty muuntajan pienjännitekojeistoon yhdistävät kolmivaihekiskot L1 L3. Etenkin vanhemmissa muuntamoissa kaapeli tai kisko voi olla hyvin lähellä muuntamotilan kattoa. On huomattava, että ilman metallisuojausta katto ei yhtään vaimenna magneettikenttää, mutta johteita ei mielellään käytetä enempää kuin on välttämätöntä. Taulukossa 9.3 on esitetty mittaustuloksia kiinteistömuuntamoiden magneettikentistä. Maksimiarvot esiintyvät hyvin paikallisesti lattian pinnassa kiskosillan tai kaapelin kohdalla. Selvästi taustakenttää suurempia magneettivuon tiheyden tasoja esiintyy kuitenkin laajemmalla alueella. On huomattava, että muuntamosta peräisin oleva magneettikenttä vaihtelee huomattavasti vuorokauden aikana seuraten kuormitusvirran vaihteluita. Näissä Tampereen teknillisen yliopiston tekemissä mittauksissa on jääty alle STM:n asetusten suositusarvon 100 μt. Yliaaltojen vaikutusta ei kuitenkaan ole näissä mittauksissa huomioitu. Yliaallot voivat lisätä altistumista tyypillisesti kertoimella 1,5 3, joten joissakin kuormitusolosuhteissa on mahdollista, että väestöraja on voinut ylittyä. Suositusarvon ylityksiä lattian tasalla on havaittu Säteilyturvakeskuksen ja jakeluyhtiöiden mittauksissa. Tällöin kyseessä on ollut vanha 380
23 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT a) c) 20 kv kojeisto Muuntaja N L1 L2 L3 Pienjännitekojeisto N L1 L2 L3 B, mt b) Mitattu B Kuva 9.11 Esimerkki kiinteistömuuntamosta ja sen yläpuolella tehdyistä magneetti- kentän mittauksista a) Muuntamon pohjapiirros. Muuntajan pienjännitekojeistoon liittävissä kolmivaihekiskoissa L1 L3 kulkevien vaihevirtojen keskiarvo oli 730 A. N on nollajohto, jossa käyttötaajuinen virta on pieni, mutta 50 Hz yliaaltovirta voi olla merkittävä. b) Magneettivuontiheydet mitattiin yläpuolisessa huoneessa 1 m korkeudella. Mittauksissa ei ole huomioitu yliaaltoja. Muuntajatilassa on myös 20 kv suurjännitepuoli, mutta siinä kulkevat virrat ovat pieniä verrattuna pienjännitepuolen virtoihin. Virtojen suhde määräytyy muuntosuhteen 0,4/20 mukaan. Sähkökenttä on hyvin pieni sekä muuntamossa että yläpuolisessa tilassa. (Kotiniitty ym. 1999) c) Valokuva muuntamosta 381
24 kiinteistömuuntamo, joka on sijainnut suoraan asunnon alla. Karkeasti voidaan arvioida, että tällaisia ongelmamuuntamoita on noin prosentti Suomen kiinteistömuuntamosta eli alle sata kappaletta. Kiinteistömuuntamon aiheuttamia magneettikenttiä voidaan periaatteessa vaimentaa esimerkiksi seuraavilla menetelmillä, mutta usein käytännön olosuhteet asettavat rajoituksia: Pienjännitesillan siirtäminen katosta lattialle Kiskojen muuttaminen kaapeleiksi Muuntajan vaihtaminen kahteen pienempään Rakennuksen harhavirtojen vähentäminen Kiskojen ja kaapelien ympäröinti alumiinikotelolla. Koteloinnin haittapuolena on se, että kotelointi aiheuttaa lisähäviöitä ja lämpenemistä ja rajoittaa kuormitettavuutta. Uusissa muuntamoissa hajamagneettikentät on saatu niin pieniksi, että oikein asennettuna muuntamo ei lisää magneettikentän tasoa asuintiloissa. Lisää tietoa kiinteistömuuntamoiden magneettikentistä ja niiden mittaamisesta saa Säteilyturvakeskuksen julkaisusta Rakennusten magneettikenttien mittaaminen, STUK 1/ Yläpuolella 41,6 4,25 5,51 1, Yläpuolella 2,40 1,13 0,60 0, Yläpuolella 17,5 4,41 4,23 1, Yläpuolella 26,2 6,54 3,83 1, Sivulla 0,37 0,15 0,26 0, Yläpuolella 7,93 2,14 1,56 0, Yläpuolella 0,88 0,52 0,49 0, Yläpuolella 6,95 2,44 2,19 1, Yläpuolella 6,19 2,25 2,05 1, Yläpuolella 1,31 0,74 0,40 0,26 800/1 000/ Yläpuolella 22,5 1,90 3,89 0, Yläpuolella 1,06 0,81 0,65 0, / Yläpuolella 53,4 5,74 12,5 2,20 1 Tilassa kolme muuntajaa. Mittaus on tehty vain 800 kva muuntajan yläpuolella. Taulukko 9.3 Kiinteistömuuntamoiden lähellä olevien tilojen 50 Hz magneettikenttien suurimmat mitatut arvot ja keskiarvoja. Yliaaltoja ei ole huomioitu. (Korpinen 2000) 382
25 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Kodin laitteiden kentät Sähköllä toimivat laitteet aiheuttavat osan rakennuksissa esiintyvistä taustamagneettikentistä. Kodinkoneille ja kodinelektroniikalle on tyypillistä, että niiden magneettikenttä vaimenee voimakkaasti etäisyyden suhteen noudattaen likimain 1/r 2 -lakia. Vaikka magneettivuo aivan laitteen pinnalla olisi melko suuri, kenttä vaimenee taustakenttien tasolle jo alle metrin etäisyydellä laitteesta, katso taulukko 9.4. Lähikentässä alle 30 cm etäisyydellä magneettivuon tiheys ei anna oikeaa kuvaa altistumisesta. Ainoa tapa arvioida altistumista realistisesti on määrittää magneettikentän indusoima virrantiheys kehossa ja verrata sitä perusrajaan. Tämä vaatii dosimetrista laskentaa eikä ole käytännössä helppo tehtävä. Vasta cm etäisyydellä kenttä kohdistuu niin suureen osaan kehosta, että magneettivuon tiheyttä voidaan verrata vuontiheydelle määriteltyihin viitearvoihin. Muutamien senttimetrien etäisyydellä olevan laitteen aiheuttama virrantiheys kehossa on murto-osa homogeenisen magneettikentän perusteella arvioidusta virrantiheydestä. Kotien taustakentät Taulukossa 9.5 on esitetty joitakin tyypillisiä tuloksia asunnoissa esiintyvistä magneettikenttien tasoista. Näiden ja muiden mittausten perusteella voidaan sanoa yleisesti, että asunnoissa esiintyvä taustamagneettikenttä on hieman alle 0,1 μt (useimmilla työpaikoilla samaa luokkaa) eli hyvin pieni suositusarvoon 100 μt suhteutettuna. Joskus harvoin magneettikentän tasoa nostaa asunnon ulkopuolella sijaitseva magneettikentän lähde, joka voi olla kiinteistömuuntamo tai voimajohto. Useimmiten magneettikenttä on peräisin kodin omaan sähköverkkoon kytketyistä sähkölaitteista sekä erityisesti sähköverkossa ja maadoituksissa kulkevista harhavirroista. Harhavirrat aiheutuvat siitä, että sähkölaitteiden maadoitusten kautta pääsee karkaamaan pieni osa virrasta (tyypillisesti ampeereja), joka kulkeutuu lämpöpattereita ja metallirakenteita pitkin maahan. Vaikka virta on sähköturvallisuuden kannalta pieni, se voi olla merkittävä taustamagneettikentän lähde, koska paluuvirta ei kompensoi kenttää. Harhavirran aiheuttamalle magneettikentälle on tyypillistä, että se vaimenee suhteellisen hitaasti noudattaen Ampèren 1/r-lakia. 383
26 Tehosekoitin , ,1 Kuivausrumpu 0,3 8 0,1 0,3 0 Pesukone 0,8 50 0, ,2 Kahvinkeitin 1,8-25 0,1 0,2 0 Astianpesukone 3,5 20 0,6 3 0,1 0,3 Pora ,5 0,1 0,2 Sähköuuni ,2 0,5 0 Sähkölevy , ,1 Parranajokone , ,3 Tuuletin ,4 Hiustenkuivaaja ,3 Silitysrauta ,1 0,3 0 Mikroaaltouuni ,3 0,6 Jääkaappi 0,5 1,7 0 0,3 0 Televisio 2, ,2 Imuri ,1 2 1 Näissä laitteissa on ohuen muovikuoren alla pienikokoinen sähkömoottori, jossa on suhteellisen suuri virrankulutus. Sähkömoottorin synnyttämät hajakentät voivat olla melko voimakkaita aivan laitteen pinnalla. Taulukko 9.4 Magneettivuon tiheyksiä eri etäisyyksillä kodin sähkölaitteista Verkkosähkön taajuus on ollut tässä 60 Hz ja yliaaltoja ei ole huomioitu. (IEC /1998). Maadoitusvirrat voivat myös aiheuttaa sähköjohdoissa epäsymmetriaa, jonka seurauksena johdoissa kulkeva paluuvirta ei täysin kompensoi menovirtaa. Tästä aiheutuva magneettikenttä voi ilmetä esimerkiksi siten, että seinän sisälle asennettu nousujohto häiritsee lähellä olevaa näyttöpäätettä. Perinteiset näyttöpäätteet häiriintyvät jo muutaman mikroteslan tasolla. Harhavirrat ovat ongelma, kun rakennuksessa on vanhanaikainen nelijohdinjärjestelmä. Vanhoissa asennuksissa ei ole paluujohdinta, vaan kaikki virta palaa nollajohtimen ja niihin liitettyjen metallirakenteiden kautta syöttökohteeseen. Harhavirrat estetään nykyään viisijohdinjärjestelmällä. Uudemmassa viisijohdinjärjestelmässä maadoitusvirrat kerätään erilliseen maajohtoon, joka kulkee samassa nipussa vaihejohtimien ja nollajohtimen kanssa. 384
27 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Magneettivuon tiheys 1. Kerrostalohuoneisto 0,1 2. Kerrostalohuoneisto 0,2 3. Kerrostalohuoneisto 0,1 4. Kerrostalohuoneisto 0,4 5. Kerrostalohuoneisto 1 2,9 6. Kerrostalohuoneisto 1 1,6 7. Kerrostalohuoneisto 0,2 8. Kerrostalohuoneisto 0,1 9. Kerrostalohuoneisto 0,2 10. Kerrostalohuoneisto 0,1 11. Omakotitalo 2 0,1 1 kiinteistömuuntamo sijaitsee mitatun asunnon alapuolella 2 asunnossa lattialämmitys Taulukko 9.5 Esimerkki kodeissa mitatuista taustamagneettikenttien tasoista Mittaukset on tehty yhden metrin korkeudella lattiasta. Mittaustuloksista on esitetty suurin arvo. (Sauramäki ym. 2002) Asunnoissa esiintyvien sähkökenttien voimakkuus on sekin pieni, alle 100 V/m. Huomattakoon, että kevytrakenteinenkin rakennus vaimentaa ulkopuolelta tulevan sähkökentän pieneen osaan, mutta käytännössä mikään rakennus ei vaikuta magneettikenttään. 9.4 Sähkörautatiet Rautatieliikenne aiheuttaa monimuotoisen sähkömagneettisen kenttäympäristön käytettävistä menetelmistä riippuen. Useimmissa Euroopan maissa nimellistaajuus on 50 Hz, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa junat toimivat 16 2/3 Hz taajuudella ja Italiassa tasavirtaa (DC) käyttäen. Rautateiden sähköistäminen aloitettiin Suomessa 1960-luvun loppupuolella. Sähköistettyjen rataosuuksien pituus Suomessa on noin km, ja rautateillä on liikenteessä yli 100 sähköveturia ja lähiliikenteessä on lähes saman verran sähkömoottorijunia (Sm-junia). Sähkökantaverkosta otettava suurjännite (110 kv/50 Hz) muunnetaan rautateiden syöttö- 385
28 asemilla 25 kv jännitteeksi, joka siirretään sähköradan ajojohtimiin. Sähköveturin ja sähkömoottorijunan ajomoottorien virta vaihtelee välillä A ajettaessa eri nopeuksilla. Kiihdytyksen aikana moottorivirta on lähes A. Kansainvälinen tutkimustieto työntekijöiden tai matkustajien altistumistasoista sähkö- ja magneettikentille on vähäistä. Asian selvittämiseksi Suomessa Työterveyslaitos ja Kuopion yliopisto tekivät tutkimuksen, jossa selvitettiin eri ammattiryhmien ja matkustajien altistumista sähkörautateiden sähkö- ja magneettikenttälähteille. Magneettikenttiä mitattiin veturinkuljettajien, sähkömoottorijunan kuljettajien, konduktöörien sekä rakennus- ja kunnossapitohenkilöstön työkohteissa. Myös matkustajien altistumista selvitettiin junien matkustajavaunuissa ja asemilla tehdyin mittauksin. Lisäksi määritettiin muutamien työntekijöiden henkilökohtainen altistuminen sähkö- ja magneettikentille. Sähköjunissa tehdyt mittaukset pyrittiin ajoittamaan siten, että magneettikenttä olisi mahdollisimman voimakas. Tämä tapahtuu silloin, kun junaa kiihdytetään tai ajetaan ylämäkeen, jolloin virta on suurimmillaan. Kuva 9.12 Sähköjunat (Kuva: VR) 386
29 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Sähkön syöttö katkeaa nopeutta hidastettaessa ja erotusjakson aikana. Mittaukset suoritettiin sellaisella magneettikentän mittarilla, joka antaa magneettikentän painottamattoman tehollisarvon eikä siten huomioi yliaaltoja. Sähköveturien magneettikentät Sähköveturissa mitattiin magneettikenttiä ohjaamoissa ja niitä yhdistävällä välikäytävällä ajon aikana. Lisäksi mittauksia tehtiin veturivarikolla sähköasentajien työskentelykohdissa veturin ollessa joutokäynnillä, katso taulukko 9.6. Ohjaamo joutokäynti 0,3 0,4 tasainen ajo 1,1 3,6 kiihdytys, välikäytävän 7 40 ovella Ohjaamojen välikäytävä tasainen ajo, m korkeudella tasainen ajo, cm korkeudella joutokäynti, 0,2 130 eri korkeuksilla Taulukko 9.6 Sähköveturissa mitattuja magneettivuon tiheyksiä Sähkömoottorijunien magneettikentät Sähkömoottorijunissa (Sm-1 ja Sm-2) moottorit ja merkittävimmät sähkölaitteet sijaitsevat vetovaunussa. Mittauksilla selvitettiin magneettikenttien voimakkuuksia ajon ja joutokäynnin aikana laitteiden lähiympäristössä, missä myös matkustajat voivat oleskella matkan aikana. Sähkömoottorijunien ollessa pysähtyneenä asemalla magneettivuon tiheys ohjaamossa oli 2 3 μt. Ajon aikana magneettivuon tiheys nousi sähkölaitekaappien ja virtakiskojen kohdalla. Telin kohdalla, matkustajavaunuissa ja siinä vetovaunun osassa, joissa ei ollut sähkölaitteita, magneettivuon tiheys oli alle 1 μt ajon aikana. Taulukossa 9.7 on esitetty Sm-1- ja Sm-2 -junissa ajon aikana mitattuja magneettivuon tiheyksiä. 387
30 Sm-1 Ohjaamo Tasainen ajo, kuljettajan puolella 0,1 0,9 Rahastajan alue 15 cm seinästä, 10 peltiseinä poistettu Sähkölaitekaapit Ovi auki, tasainen ajo ja kiihdytys 0,3 110 Virroitinrakenne 2 m korkeudella kv kaapeli, Kaapelikotelon pinnalla vetovaunun eteistila Sm-2 Sähkölaitekaapit Ovi auki, tasainen ajo ja kiihdytys 0,5 260 Matkustajaosasto Tasasuuntaussiltakaapin kohdalla Matkustajaosasto Kojekaapin kohdalla Matkustajaosasto, akun Istuvan matkustajan keskivartalo 3 10 ja muuntajan kohdalla Taulukko 9.7 Sähkömoottorijunissa (Sm-1 ja Sm-2) ajotilanteessa mitattuja magneetti- vuon tiheyksiä Matkustajaosastot 0,1 0,3 (istuvan matkustajan keskivartalo) Eteistila 2-8 Aggregaattivaunu yleisesti 0,2 2,7 Aggregaatin lähellä Sähkökaapin lähellä Välialue 4 10 Konduktööritila 0,2 0,5 Taulukko 9.8 Sähköveturijunien matkustaja- ja aggregaattivaunuissa ajotilanteessa mitattuja magneettivuon tiheyksiä Väestön altistumista koskeva viitearvo 50 Hz taajuudella on 100 μt. Matkustajavaunut ja aggregaattivaunut Sähköveturijunien matkustajavaunuissa mitatut magneettivuon tiheydet olivat alle 0,3 μt. Eteistiloissa mitattiin hieman suurempia vuontiheyksiä, joita aiheuttivat mittarikaappien virtajohdot, taulukko
31 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Aggregaattivaunua käytetään tuottamaan junan tarvitsema sähköenergia sähköistämättömillä rataosuuksilla. Aggregaatti on sijoitettu matkustajavaunun erilliseen osastoon. Aggregaatin lähellä mitatut kentät olivat suurimmillaan 65 μt. Matkustajaosastossa aggregaattitilan seinän vieressä mitattiin 15 μt, mutta puolen metrin etäisyydellä kenttä oli alle 1 μt. Asemalaituri- ja hallit Asemalaiturilla magneettivuon tiheys junan ohitushetkellä oli 4 5 μt ja muina aikoina 0,2 0,9 μt. Ajolankojen yläpuolella olevassa asemahallissa mitattiin 0,2 0,8 μt vuontiheyksiä. Sähkömoottorijunan liikkeelle lähtiessä magneettivuon tiheys hallissa oli 2,0 4,2 μt ja sähköveturin vetämän junan aiheuttama kenttä 4,8 6,3 μt. Työntekijöiden henkilökohtainen altistuminen Henkilökohtaisiin annosmittauksiin osallistui 27 koehenkilöä, joiden altistumista rekisteröitiin annosmittarilla 34 mittauspäivänä yhteensä lähes 270 tunnin ajan. Veturinkuljettajien, sähköjunien kuljettajien ja konduktöörien työpäivän keskimääräiset magneettivuon mittaustulokset olivat keskenään samaa suuruusluokkaa. Magneettikenttäannokset olivat konduktööreillä kuitenkin selvästi muita ryhmiä suuremmat, taulukko 9.9. Keskiarvo a 0,46 0,34 0,51 Mediaani a 0,42 0,27 0,51 Maksimi b 13,5 4,6 22,5 Keskiarvo a 3,1 2,2 5,8 Mediaani a 3,5 1,7 6,1 Maksimi b 6,0 5,3 6,1 a b yksittäisten työntekijöiden keskiarvoista laskettu hetkellisten maksimiarvojen keskiarvo ammattiryhmässä Taulukko 9.9 Eri ammattiryhmien altistuminen magneettikentille Työntekijöiden altistumista koskeva toiminta-arvo 50 Hz taajuudella on 500 μt. 389