Source: http://www.stop-bugey.org/incidents-stvulbas/
Timestamp: 2017-05-28 04:49:44+00:00
Document Index: 304088582

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Longue liste des incidents à St Vulbas, signalés à l'ASN | STOP BUGEY
ASN – Incidents à Bugey	Incidents déclarés à l’ASN depuis la centrale nucléaire de Bugey St Vulbas 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000
Dormez tranquille brave gens, l’ASN surveille…
Après 33 ans d’accidents mineurs réguliers, à quand l’accident majeur et définitif ?
INCIDENTS St Vulbas 2016
Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – EDF
INCIDENTS St Vulbas 2015
Non-respect des RGE relative à la remise en service de matériels lors du redémarrage de Bugey 4
Le 1er octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation relatif à la remise en service de matériels lors du redémarrage du réacteur n°4. L’écart porte sur l’absence de remise en service de 3 pompes du circuit de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire.
Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à la mesure de la réactivité du réacteur 4 Le 13 juillet 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de réglage des dispositifs de mesure de la réactivité du réacteur 4.
Non-respect des RGE relatives au délai de réparation d’une vanne du réacteur 5 Le 2 juin 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation d’une vanne du circuit de ventilation du bâtiment du réacteur n°5.
Non-respect d’une mesure compensatoire associée à une autorisation de l’ASN-Bugey 4 et 5.
INCIDENTS St Vulbas 2014
Non-respect de règles générales d’exploitation relatives au contrôle de la réactivité du cœur du réacteur
Anomalie générique : non tenue aux séismes de certains robinets Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe.
Non-respect des spécifications spécifiques aux moyens de surveillance de la puissance neutronique du coeur du réacteur.
Anomalie générique : risque de chutes de protections biologiques sur les équipements importants pour la protection.
Le 15 mai 2014, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du reclassement de l’évènement significatif déclaré le 24 juillet 2013 relatif aux écarts affectant certaines protections biologiques implantées à proximité d’équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Ces écarts remettent en cause la tenue mécanique des protections biologiques en cas de séisme.e 2 juin 2015,
INCIDENTS St Vulbas 2013
Découverte tardive de l’indisponibilité d’un capteur de niveau de cuve
Le 26 février 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la découverte tardive de l’indisponibilité d’un capteur de niveau de cuve à la suite de son étalonnage qui avait été réalisé en 2011.
Publié le 06/03/2013 INCIDENTS St Vulbas 2012
Débit à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires …
Publié le 23/10/2012 Non respect des spécifications techniques d’exploitation
Publié le 17/10/2012 Non respect des spécifications techniques d’exploitation
Le 1er octobre 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la détection tardive de la défaillance d’un capteur de mesure de pression équipant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur n°4.
Publié le 05/10/2012 Indisponibilité d’un matériel lors d’un changement d’état du réacteur n°5
Non respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDF
INCIDENTS St Vulbas 2011
Le 27 novembre 2011, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était à l’arrêt pour maintenance. L’exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le dépassement du délai de repli du réacteur. Cet évènement significatif porte sur l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.
Le 27 novembre 2011, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était à l’arrêt pour maintenance. L’exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le dépassement du délai de réparation d’une vanne d’une pompe du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.
Vanne d’étanchéité de l’enceinte de confinement bloquée ouverte Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDF
Le 27 octobre 2011, alors que le réacteur n°5 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était à l’arrêt pour maintenance dans le cadre de sa troisième visite décennale, l’exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le maintien en position ouverte d’une vanne contribuant au confinement du bâtiment réacteur.
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation…
Bugey : déchargement de gravats faiblement radioactifs Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDF
Détection tardive de l’indisponibilité d’un système de protection du réacteur Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 15 juin 2011, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était en cours de redémarrage au terme de l’arrêt pour maintenance et rechargement dans le cadre de sa troisième visite décennale, l’exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de protection du réacteur.Publié le 24/06/2011
Défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Anomalie GénériqueLe 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe (CNPE de Chooz et de Civaux).Publié le 01/06/2011
Non respect des spécifications techniques d’exploitation – vanne d’étanchéité Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 16 février 2011, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était à l’arrêt pour maintenance et rechargement dans le cadre de sa troisième visite décennale, l’exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le maintien en position ouverte d’une vanne contribuant au confinement du bâtiment réacteur.Publié le 02/03/2011
INCIDENTS St Vulbas 2010
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 3 novembre 2010, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect des dispositions prévues par les spécifications techniques d’exploitation en cas de cumul de deux indisponibilités de matériels.Publié le 12/11/2010
Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur n°2 Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 9 octobre 2010, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant une heure et sept minutes.Publié le 22/10/2010
Non respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 23 juillet 2010, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect d’un critère de débit minimum des ventilateurs du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires.Publié le 30/07/2010
Concentration en bore non conforme dans le circuit primaire principal Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 28 juin 2010, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la concentration en bore du circuit primaire principal qui était inférieure à la concentration requise.Publié le 08/07/2010
Transport de matières radioactives par voie interdite Anomalie GénériqueL’ASN a été informée le 12 février 2010 d’un non-respect de la réglementation applicable aux expéditions de boremètres. Ces écarts concernent 7 transports réalisés par les centrales nucléaires de Blayais, Belleville, Bugey, Golfech, Gravelines et Penly entre 2002 et 2009. Deux de ces transports ont été réalisés par voie postale.Publié le 12/04/2010
Une vanne d’étanchéité de l’enceinte de confinement ouverte … Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 29 octobre 2009, alors que le réacteur n°4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le maintien en position ouverte d’une vanne contribuant au confinement du bâtiment réacteur.Publié le 19/02/2010
Défaut de montage d’une vanne du circuit d’aspersion de l’enceinte Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 3 février 2010, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le défaut de montage d’une vanne du circuit d’aspersion de l’enceinte.Publié le 17/02/2010
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 25 janvier 2010, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le dépassement de la température maximale du circuit primaire principal.Publié le 12/02/2010
Anomalie générique concernant les diesels de secours des réacteurs de 900 MWe Anomalie GénériqueLe 16 octobre 2009, EDF a informé l’ASN d’une anomalie générique concernant les coussinets de tête de bielle des moteurs diesels des groupes électrogènes de secours des réacteurs de 900 MWe suivants : Blayais 1-3, Bugey 2-3-4, Chinon B3, Cruas 3-4, Gravelines 2-4, Saint-Laurent 2 et Tricastin 1-2-3-4.Publié le 27/01/2010
INCIDENTS St Vulbas 2009
Non-respect d’un critère défini par les règles généralesCentrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFPublié le 05/10/2009
Non-respect d’un critère de fuite du circuit principal de refroidissement Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 11 août 2009, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey n’a pas respecté le critère de débit de fuite du circuit primaire.Publié le 19/08/2009
Erreur de montage d’un clapet coupe-feu du système de ventilation des Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 29 juin 2009, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la mauvaise position d’un clapet du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur n°5.Publié le 10/07/2009
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 22 mars 2009 à 17 heures, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l’exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur du circuit primaire principal.Publié le 30/03/2009
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation suite à Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 12 janvier 2009, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l’exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance simultanée de deux capteurs de mesure neutronique.Publié le 20/01/2009
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 3 septembre 2008, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, EDF a détecté la défaillance d’un module électronique qui faussait la régulation de la température du circuit primaire.Publié le 09/01/2009
INCIDENTS St Vulbas 2008
Indisponibilité d’une vanne d’étanchéité de l’enceinte de confinement Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 10 octobre 2008, alors que le réacteur n°5 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement, l’exploitant a découvert un mauvais réglage d’une vanne d’étanchéité de l’enceinte de confinement.Publié le 12/11/2008
Non-respect des règles générales d’exploitation : anomalies dans la Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 2 juin 2008, lors d’un contrôle de la bonne application du programme d’essais périodiques, le centre nucléaire de production d’électricité du Bugey a relevé plusieurs anomalies dans la réalisation des essais périodiques.Publié le 03/07/2008
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFDans la nuit du 23 au 24 décembre 2007, le réacteur n°3 est sorti du domaine autorisé de fonctionnement lors de sa mise à l’arrêt.Publié le 29/01/2008
INCIDENTS St Vulbas 2007
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 13 août 2007, alors que le réacteur n°2 était en puissance, l’exploitant a provoqué le cumul de l’indisponibilité de deux équipements de secours, ce qui est interdit par les spécifications techniques d’exploitation.Publié le 24/08/2007
Anomalie de qualification des capteurs de niveau d’eau des puisards du Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 24 juillet 2007, EDF a informé l’ASN d’une anomalie de qualification concernant les capteurs de niveau d’eau dans les puisards du bâtiment du réacteur, qui pouvaient provoquer l’arrêt intempestif des pompes du circuit d’aspersion dans l’enceinte (EAS).Publié le 10/08/2007
Filtres du circuit de recirculation d’eau Centrale nucléaire de Civaux – 2 réacteurs de 1450 MWe – Civaux – EDFCentrale nucléaire de Golfech – 2 réacteurs de 1300 MWe – Golfech – EDFCentrale nucléaire du Blayais – 4 réacteurs de 900 MWe – Blayais – EDFCentrale nucléaire de Flamanville – 2 réacteurs de 1300 MWe (hors EPR) – Flamanville – EDF Centrale nucléaire de Paluel – 4 réacteurs de 1300 MWe – Paluel – EDF
Centrale nucléaire de Penly – 2 réacteurs de 1300 MWe – Penly – EDF
Centrale nucléaire de Chooz B – 2 réacteurs de 1450 MWe – Chooz – EDF
Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine – 2 réacteurs de 1300 MWe – Nogent sur seine – EDF
Centrale nucléaire de Gravelines – 6 réacteurs de 900 MWe – Gravelines – EDF
Centrale nucléaire de Cruas-Meysse – 4 réacteurs de 900 MWe – Cruas-Meysse – EDF
Centrale nucléaire de Saint-Alban – 2 réacteurs de 1300 MWe – Saint-Alban – EDF
Centrale nucléaire du Tricastin – 4 réacteurs de 900 MWe – Tricastin – EDF
Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly – 4 réacteurs de 900 MWe – Dampierre-en-Burly – EDF
Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux – 2 réacteurs de 900 MWe – Saint-Laurent-des-Eaux – EDF
Centrale nucléaire de Cattenom – 4 réacteurs de 1300 MWe – Cattenom – EDF
Centrale nucléaire de Fessenheim – 2 réacteurs de 900 MWe – Fessenheim – EDF
A la suite de la détection d’une anomalie concernant les filtres des puisards du circuit de recirculation de ses réacteurs nucléaires (cf. avis d’incident du 7 janvier 2004), EDF a engagé un changement de ces filtres. Le 14 février 2007, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire que certains filtres nouvellement installés ne permettent pas, en cas de survenue de certaines fuites accidentelles sur le circuit primaire, de garantir un débit de recirculation suffisant.
INCIDENTS St Vulbas 2006
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 14 décembre 2006, alors que le réacteur n°4 était en puissance, l’exploitant a amorcé l’arrêt de ce réacteur compte tenu de l’indisponibilité d’un capteur entrant dans la mesure du niveau d’eau dans la cuve. Cet arrêt aurait dû intervenir plus tôt, en application de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d’exploitation.Publié le 28/12/2006
Ancrage insuffisant du réservoir d’alimentation en eau de secours des Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 13 septembre 2006, l’exploitant a constaté que le réservoir d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey pouvait ne plus assurer sa fonction en cas de séisme maximal historiquement vraisemblable.Publié le 02/10/2006
Superposition de deux assemblages de combustible au cours des opérations de Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 24 septembre 2006, en début d’arrêt pour simple rechargement, lors des opérations de déchargement des assemblages de combustible du réacteur vers la piscine de stockage de combustible, deux assemblages ont été superposés. Les intervenants n’ont pas respecté l’organisation prévue pour cette activité.Publié le 02/10/2006
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDF<p>Le 9 décembre 2005, alors que les réacteurs 2 et 3 étaient en cours de redémarrage avec leur refroidissement assuré par le circuit de refroidissement à l’arrêt, l’exploitant n’a pas appliqué la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation. </p>Publié le 11/01/2006
INCIDENTS St Vulbas 2004
Position des grappes de commande non conforme aux Spécifications Techniques Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 03 février 2004, alors que le réacteur était en arrêt normal avec refroidissement par les générateurs de vapeur, l’exploitant c’est aperçu qu’une partie des grappes de commande n’était pas dans la position requise par les Spécifications Techniques d’Exploitation.Publié le 09/02/2004
INCIDENTS St Vulbas 2003
Réacteur 2 Exposition anormale de deux intervenants Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFDeux intervenants appartenant à une entreprise extérieure ont été exposés à des doses anormalement élevées lors d’une opération de maintenance sur le réacteur 2 du Bugey, sans que les doses reçues sur 12 mois glissants dépassent la dose réglementaire actuellement en vigueur.Publié le 31/10/2003
Non respect de la concentration en bore du circuit primaire Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 30 août 2003, alors que le réacteur 3 était dans l’état d’arrêt à chaud, les opérateurs ont constaté que la concentration en bore du circuit primaire n’était pas à la valeur requise.Publié le 04/09/2003
Dépassement de la durée de fonctionnement autorisée avec une température Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 30 juillet 2003 vers 9h00, la centrale nucléaire du Bugey a dépassé l’une des limites de température de rejet imposées par son arrêté d’autorisation de rejet.Publié le 05/08/2003
Dépassement de la limite d’echauffement du Rhône entre l’amont et l’aval du Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 20 juillet 2003, un dépassement de la limite autorisée d’échauffement du Rhône s’est produit.Publié le 25/07/2003
Non-requalification d’une chaîne de mesure du flux neutronique Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 14 avril, à la suite d’une réparation sur une chaîne neutronique « intermédiaire », le réacteur a été redémarré jusqu’à 45 % de sa puissance sans que cette chaîne de mesure ait été requalifiéePublié le 16/05/2003
Non requalification d’une chaîne de mesure du flux neutronique Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 14 avril, à la suite d’une réparation sur une chaîne neutronique « intermédiaire », le réacteur a été redémarré jusqu’à 45 % de sa puissance sans que cette chaîne de mesure ait été requalifiée.Publié le 24/04/2003
Défaut de fonctionnement des grappes de contrôle. Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 19 janvier 2003, à l’occasion d’une variation de puissance du réacteur 4, EDF a constaté un défaut d’alignement lors de l’insertion de certaines grappes de commande.Publié le 05/02/2003
INCIDENTS St Vulbas 2002
Défaut de gestion des essais périodiques Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFEn octobre 2000, l’Autorité de sûreté a fait part à EDF d’un certain nombre de dysfonctionnements dans l’élaboration et la mise en oeuvre des règles d’essais périodiques. Elle a demandé à EDF de prendre des dispositions pour corriger cette situation.Publié le 12/12/2002
Réacteur 3 Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 8 octobre, au cours de la phase de repli du réacteur 3 en raison de l’indisponibilité de la turbopompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, l’exploitant n’a pas respecté les limites du domaine des pressions et des températures du circuit primaire autorisé par les spécifications techniques d’exploitation.Publié le 08/10/2002
Réacteur 3 Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 7 octobre, au cours d’un essai périodique, la turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) a déclenché par survitesse. Elle a été alors considérée comme indisponible du point de vue de la sûreté et l’exploitant devait mettre le réacteur dans un état sûr tel que défini par les spécifications techniques d’exploitation (STE) sous 10 heures. L’exploitant n’a pas respecté le délai de repli prescrit par les STE.Publié le 07/10/2002
Déformation du fond et de la partie basse du réservoir de stockage d’eau du Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFDéformation du fond et de la partie basse du réservoir de stockage d’eau du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG)Publié le 12/07/2002
INCIDENTS St Vulbas 2001
Une inspection – dite » de revue » – a été menée du 17 au 21 décembre 2001 Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFL’équipe d’inspection était constituée de 8 inspecteurs de l’ASN, assistés de 3 experts de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire ; en outre, deux inspecteurs de l’ASN chinoise ont participé en tant qu’observateurs, et cela dans le cadre d’échanges bilatéraux entre autorités de sûreté nucléaire française et chinoise.Publié le 17/12/2001
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 9 novembre, alors que le réacteur était en production et confronté à une augmentation du pH dans les générateurs de vapeur, l’exploitant n’a pas appliqué les prescriptions prévues par les spécifications techniques d’exploitation (STE) dans cette situation.Publié le 26/11/2001
Détection de la contamination vestimentaire d’un agent en sortie de site Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFMercredi 7 novembre, un prestataire de la société SPIE THERMATOME a déclenché une alarme lors de son passage dans le portique de contrôle de sortie de site. Des mesures complémentaires ont mis en évidence un point de contamination de 10 800 becquerels sur son slip.Publié le 21/11/2001
Détection de la contamination vestimentaire d’un agent en sortie de site Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFMercredi 17 octobre, un prestataire de la société WANNER a déclenché une alarme lors de son passage dans le portique de contrôle de sortie de site. Des mesures complémentaires ont mis en évidence un point de contamination de 12 000 Becquerel sur son polo.Publié le 22/10/2001
Série d’incidents survenus lors du redémarrage du réacteur Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFAu cours du redémarrage du réacteur 4 à la suite de son arrêt décennal, une série de six incidents significatifs s’est produite entre le 18 et le 22 septembre 2001. Ces incidents sont provisoirement classés au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires.Publié le 04/10/2001
Perte d’une source radioactive Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 24 juillet, au cours d’un inventaire périodique au magasin de stockage du site, l’exploitant n’a pas pu retrouver un appareil de mesure contenant une source radioactive.Publié le 24/07/2001
Mauvais positionnement de trois détecteurs du système de mesure de flux Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 28 juin, lors de la réalisation d’une modification du système de mesure de flux neutronique du réacteur 4, l’exploitant s’est rendu compte qu’il avait commis une erreur lors de la même modification réalisée précédemment sur le réacteur 2.Publié le 28/06/2001
Mise en service de l’injection de sécurité Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 4 juin, alors que le réacteur était en phase de redémarrage après un arrêt pour rechargement, une intervention insuffisamment préparée a entraîné la mise en service de l’injection de sécurité.Publié le 04/06/2001
Détection de la contamination vestimentaire d’un agent lors d’une visite Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFJeudi 3 mai, une contamination de 13 800 Bq a été détectée au niveau du pantalon d’un agent EDF passant un contrôle anthropogammamétrique dans le cadre d’une visite médicale systématique.Publié le 03/05/2001
Incident de transport d’un conteneur de matériel radioactif entre Bugey (Ain) Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 5 mars, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un incident relatif au transport d’un conteneur d’outillage contaminé effectué le 22 février 2001 du CNPE de Bugey (Ain) vers la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT-EDF).Publié le 05/03/2001
Détection de la contamination d’un agent en sortie de site Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFJeudi 11 janvier 2001, une contamination de 1500 Bq a été détectée au niveau du pied d’un prestataire de la société HORUS passant un contrôle anthropogammamétrique de sortie de site. Des mesures complémentaires ont mis en évidence un point de contamination de 10 300 Bq au niveau de la chaussette gauche de cet agent.Publié le 11/01/2001
Vitesse de vidange trop rapide des accumulateurs d’eau borée du système Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFDans le cadre de la deuxième visite décennale du réacteur 2 de la centrale du Bugey, un essai réalisé au mois de janvier sur les accumulateurs d’eau borée du système d’injection de sécurité a mis en évidence une vitesse de vidange trop rapide de ces accumulateurs par rapport aux critères de conception.Publié le 01/01/2001
INCIDENTS St Vulbas 2000
Réacteur 5 Débordement de la piscine du réacteur Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 7 septembre, alors que le réacteur était à l’arrêt, en cours de rechargement, un dégagement d’air provenant d’un réservoir du circuit d’injection de sécurité s’est produit dans la cuve de ce dernier. Cette bulle d’air a provoqué un débordement de l’eau de la piscine du réacteur.Publié le 07/09/2000
Réacteur 5 Non-respect d’une spécification technique Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFLe 14 avril, alors que le réacteur était en production et confronté à une pollution de sodium dans les générateurs de vapeur, l’exploitant l’a arrêté sans respecter la vitesse de baisse de puissance prévue par les spécifications techniques d’exploitation (STE).Publié le 14/04/2000
Exercice de crise nucléaire, sur le site du Bugey Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MWe – Bugey – EDFUn exercice de crise nucléaire a eu lieu le 30 mars sur la centrale nucléaire du Bugey. Cet exercice a permis de tester l’organisation que mettraient en place EDF et les pouvoirs publics afin de faire face à un accident nucléaire.Publié le 30/03/2000
Tiré du site de l’ASN
Lien Permanent pour cet article : http://www.stop-bugey.org/incidents-stvulbas/