Source: http://docplayer.fi/11091794-Uusi-sahkotyoturvallisuusstandardi-sfs-6002.html
Timestamp: 2018-06-21 01:25:01+00:00
Document Index: 19555647

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS PDF
Download "Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002"
1 Jarkko Tiiro Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Ajoneuvotekniikka Insinöörityö
2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jarkko Tiiro Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS sivua + 1 liitettä Tutkinto Insinööri (AMK) Koulutusohjelma Ajoneuvotekniikka Suuntautumisvaihtoehto Autosähkötekniikka Ohjaaja Lehtori Vesa Linja-aho Huhtikuussa 201 julkaistiin kolmas standardista SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Standardia sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttöön ja työskentelyyn sähkölaitteistoissa sekä niiden läheisyydessä. Standardissa SFS 6002 annetaan yhteiset pelisäännöt turvalliseen työskentelyyn edellä mainituissa ympäristöissä. Standardin sisällön ja vaatimusten riittävä tuntemus on ehdoton edellytys kaikille sähkötöihin osallistuville henkilöille ja sähköalan kouluttajille. Näin ollen standardi ja sen muutokset kiinnostavat hyvin laajaa joukkoa Suomen teollisuudessa ja koulutussektorilla. Tässä insinöörityössä vertailtiin SFS 6002 kolmatta ja toista ta rinnakkain. Uuden painoksen tekstistä löydettiin yhteensä 230 muutettua kohtaa. Muutokset taulukoitiin työn liitteeksi standardin rakenteen mukaisessa järjestyksessä. Muutokset jaoteltiin standardin turvallisuusvaatimusten soveltamisen kannalta merkityksellisiin ja merkityksettömiin. Suurin osa muutoksista12 kappaletta luettiin soveltamisen kannalta merkityksellisiin muutoksiin. Muutoksia, joilla ei ole merkitystä turvallisuusvaatimusten soveltamisen kannalta löytyi 72 kappaletta. Taulukko muutoksista on tämän raportin liitteenä. Uudistuksen johdosta SFS 6002 tarjoaa aiempaa selkeämmin periaatteet sähkötöiden turvalliseen tekemiseen. Standardiin tehdyt muutokset selkeyttävät vaatimuksia ja antavat uusia mahdollisuuksia. Uudessa painoksessa vaatimuksia ei ole kiristetty vaan pikemminkin selkiytetty olemassa olevia vaatimuksia ja esimerkiksi jännitetyövaatimuksiin on tullut helpotuksia. Tämän johdosta ei voimassaolevaa sähkötyöturvallisuuskoulutusta ole välttämätöntä lähteä uusimaan ennenaikaisesti. Uusi sisältää myös ajoneuvoalaa koskevan liitteen, jossa annetaan sähkötyöturvallisuusperiaatteet korjaamoihin, joissa korjataan sähkö- ja hybridiajoneuvoja. Vastaavaa ei ole otettu vielä käyttöön muualla Euroopassa. Uusi standardi sisältää kuitenkin runsaasti uutta tietoa, joten se kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Työn liitteenä olevaa taulukkoa voidaan käyttää apuna muutosten paikallistamiseen, kun halutaan nopeasti nähdä onko standardin kyseisessä kohdassa tapahtunut muutoksia. Avainsanat SFS 6002, Sähkötyöturvallisuus, Sähkötyöturvallisuusstandardi
3 Abstract Author Title Number of Pages Date Jarkko Tiiro The new SFS 6002 Safety at Electrical Work Standard 24 pages + 1 appendix 14 October 201 Degree Bachelor of Engineering Degree Programme Automotive Engineering Specialisation option Automotive Electronics Engineering Instructor Vesa Linja-aho, Senior Lecturer In April 201 a new edition of the standard SFS 6002 Safety at electrical work was published. The standard is to be applied in work carried out in electrical equipment or near. The standard provides safety rules and procedures for working activities in the above mentioned environment. It is a requirement that all those who are involved in electrical work are well familiar with safety rules and procedures of the standard. It is essential that all the professionals and educators in the field of electrical industry are well acquainted with the standard and the changes of the new edition. In this thesis work the new third edition and previous second edition of the standard SFS 6002 were examined. Total of 230 changes were discovered in the text of the new edition. Changes were listed in the table according to the structure of the standard. Changes were classified in two categories - important and not important - according to their importance of application of a particular safety rule. Most of the found changes (12) were classified as important and the rest (72) were classified as not important. The table of changes in the new edition of the standard 6002 is the appendix of this document. Changes in the new edition bring more clarity in safety principles and procedures for electrical work. Generally the requirements in the new edition are more flexible, and they give more freedom to apply the principles. For example, live working rules were given some relief. The new edition include also new national annex for vehicle industry particularly in hybrid and electrical vehicle repair workshops. It contains basic electrical safety principles for a garage environment. The new edition of SFS 6002 contains a lot of new information and it is recommended to apply it in work practices as soon as possible. Due the mild changes in safety rules there is no need to renew the valid electrical safety at work education based on the second edition of the standard. The table in the appendix of this document can be used as a help to track quickly down if there is a change in any specific rule of interest. Keywords SFS 6002, Safety at electrical work, Electrical safety standard
4 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Sähköturvallisuuslainsäädäntö Suomessa 4 3 Sähkötyöturvallisuuskäytännöt Yleistä sähkötyöturvallisuudesta Sähkötyöturvallisuuden suunnitteluvaiheet Jännitetyö vai jännitteettömänä Yleiset sähkötyön valmistelut Työskentely jännitteettömänä 12 4 Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 ja sen muutokset SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Uuden painoksen muutokset 16 Johtopäätökset 23 Lainatut lähteet 24 Liitteet. SFS painoksen muutokset
5 Lyhenteet CENELEC CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) on eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö, joka laatii Eurooppaan soveltuvat sähköalan ENstandardit, harmonisointiasiakirjat sekä muut vastaavat julkaisut. EN EN-standardi on eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä vahvistettu standardi SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on suomalainen standardisoinnin keskusjärjestö.
6 1 1 Johdanto Suomessa on tehty jo vuosikymmeniä määrätietoisesti työtä sähköturvallisuuden parantamiseksi. Tämän johdosta kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien määrä on laskenut 190 alusta alkaen vaikka samanaikaisesti sähkönkulutus Suomessa on lähes kaksikymmenkertaistunut. Kuva 1 havainnollistaa tätä sähköturvallisuuden positiivista trendiä Suomessa vuodesta 1940 vuoteen Vakavat sähkötapaturmat ovat harvinaisia ja niillä mitattuna Suomen sähköturvallisuus on korkeaa tasoa. Positiivisesta sähköturvallisuuden kehittymisestä huolimatta keskimäärin kolme ihmistä kuolee sähkötapaturman seurauksena vuosittain. [1] Kuva 1. Sähkönkäyttö ja kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat Suomessa [1] Sähkötyöturvallisuus on myös parantunut viiden viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Pääosa kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista on tapahtunut maallikoille, vaikka sähköalan ammattilaiset ovat päivittäin tekemisessä vaarallisten jännitteisten laitteistojen kanssa. Sähköalan ammattilaiset ovat toki tietoisempia sähkön vaaroista kuin alaa tuntemattomat mutta voidaan myös päätellä, että sähkötyöturvallisuuteen on kiinnitetty
7 2 määrätietoisesti huomiota. Kuvasta 2 voidaan tulkita myös, että vuonna 1996 voimaan uudistuneella sähköturvallisuuslailla on ollut merkitystä niin yleiseen sähköturvallisuuteen kuin sähkötyöturvallisuuteenkin. Lakiuudistuksen jälkeen otettiin Suomessa käyttöön sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002, jonka periaatteita noudattamalla sähkötyöt voidaan tehdä säädösten mukaan turvallisesti. Kuva 2. Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat vuosina [2] Huhtikuussa 201 julkaistiin kolmas tästä standardista SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Standardia sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttöön ja työskentelyyn sähkölaitteistoissa sekä niiden läheisyydessä. Standardin sisällön ja vaatimusten riittävä tuntemus on ehdoton edellytys kaikille sähkötöihin osallistuville henkilöille ja sähköalan kouluttajille. Näin ollen standardi ja sen muutokset kiinnostavat hyvin laajaa joukkoa ihmisiä Suomen teollisuudessa ja koulutussektorilla. Standardin SFS 6002 kolmannen painoksen merkittävimmät tekniset muutokset verrattuna toiseen painokseen on lueteltu uuden painoksen viimeisellä sivulla, mutta kolmas sisältää myös paljon pienempiä muutoksia, jotka voidaan selvittää vain tarkastelemalla uutta ja vanhaa standardia rinnakkain. Tässä insinöörityössä on tarkoitus paikallistaa standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmannen painoksen kaikki muutokset verrattuna standardin toiseen painok-
8 3 seen. Tavoitteena on tuottaa raportti kaikista uuden painoksen merkittävistä ja pienemmistä muutoksista, joilla voi olla merkitystä standardin soveltamisessa. Työ on kirjallisuustutkimus, jossa verrataan standardin uutta ja vanhaa ta rinnakkain. Raportti koostuu viidestä luvusta. Seuraavassa luvussa tutustutaan Suomen sähköturvallisuuslainsäädännön historiaan ja nykytilaan. Kolmas luku käsittelee sähkötyöturvallisuutta. Luvussa neljä on esitetty työn tulokset ja viides luku sisältää työn johtopäätökset.
9 4 2 Sähköturvallisuuslainsäädäntö Suomessa Säädökset kuten lait asetukset ovat virallisia ja velvoittavia oikeusnormeja. Säädöksiksi luetaan myös muut oikeussäännöt kuten esimerkiksi viranomaisohjeet, -kehotukset tai tiedotteet. Standardit poikkeavat säädöksistä siinä mielessä, että niiden noudattaminen on vapaaehtoista. Säädöksissä usein kuitenkin kehotetaan noudattamaan hyväksyttyä standardia ja usein sen johdosta, että säädöksen turvallisuusvaatimusten katsotaan täyttyvän noudattamalla standardia. Suomessa sähköturvallisuutta on säädelty lakisääteisesti jo lähes yhtä pitkään kuin sähköä on käytetty. Sähköturvallisuustyön lähtökohtana voidaan pitää voimaan astunutta lakia sähkölaitoksista valon synnyttämistä tahi voimansiirtoa varten. Lain ja siihen liittyvän asetuksen lähtökohtana oli turvallisuus. Laki määritteli, että sähkölaitokset oli rakennettava siten, ettei niistä aiheudu kenellekään hengen tai omaisuuden vaaraa. [1] Tämän raportin kirjoitushetkellä voimassa olevat sähköturvallisuussäädökset perustuvat pääosin sähköturvallisuuslakiin (410/1996). Taulukossa 1 on listattu voimassa olevat sähköturvallisuussäädökset. Nykyiset säädökset painottavat ammattilaisten vastuuta omasta toiminnastaan, mikä korostaa standardoinnin merkitystä. Viranomaisen tehtäväksi on valvoa säädösten noudattamista [3]. Suomen nykyinen sähköturvallisuuslainsäädäntö ei ole linjassa nykyisen perustuslain kanssa ja sitä ollaan uudistamassa parhaillaan [3]. Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt työryhmät valmistelemaan erilliset sähkö- ja hissiturvallisuuslait, jotka tulevat olemaan kansallisia implementaatioita direktiiveistä EMC-direktiivi (2014/30/EU), Pienjännitedirektiivi (2014/3/EU) ja Hissidirektiivi (2014/33/EU) jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi. Lait astuvat voimaan keväällä [4] Edellisen kerran sähköturvallisuuslakia uudistettiin vuonna 1996, jolloin astui voimaan nykyinen sähköturvallisuuslaki (410/1996).
10 Taulukko 1. Sähköturvallisuuslainsäädäntö pvm / nro Säädös /410 Sähköturvallisuuslaki /498 Sähköturvallisuusasetus / / /1694 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta /16 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä / /1697 Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista /64 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta /663 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hissien käytöstä /187 Laki CE-merkintärikkomuksesta /918 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä
11 6 3 Sähkötyöturvallisuuskäytännöt 3.1 Yleistä sähkötyöturvallisuudesta Sähkötyöturvallisuus on asia, joka on aina huomioitava työssä josta voi aiheutua sähköiskun tai valokaaren vaara. Ilman huolellista suunnittelua ja turvallisia työskentelymenetelmiä sähkö voi aiheuttaa monenlaisia vaaroja työympäristössä. Sähköisku voi tappaa tai aiheuttaa vakavia vammoja sekä suoraan että välillisesti esimerkiksi kaatumisen seurauksena. Väärien työtapojen seurauksena voi syntyä oikosulku ja valokaari, joka kuumuus ja ultraviolettisäteily ovat erittäin vaarallisia terveydelle. Terveyden menetyksen lisäksi sähkövahingot voivat aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä tuhoutuneena omaisuutena. Käytännössä sähkötyöturvallisuus on sitä, että työntekijä suoriutuu tehtävistään sähköisiä vaaroja sisältävässä työympäristössä vaarantamatta omaa tai muiden terveyttä. Sähkötyöturvallisuus koskettaa erityisesti sähköalan ammattihenkilöitä, jotka päivittäin työskentelevät ja valvovat toimintaa jännitteisissä laitteistoissa tai niiden läheisyydessä. Sähkötyöturvallisuus koostuu useista tekijöistä. Turvallisen toiminnan lähtökohdat ovat oikea tieto, ammattitaito, valvonta sekä asenne eli turvallisuusajattelu. Tapaturmaraportit osoittavat, että virheellinen toiminta tai inhimillinen erehdys eli henkilösyistä johtuva tapaturma on yleisin ammattilaisille sattuneista sähkötyötapaturmista []. Vähemmän yleisiä syitä ovat tekniset ja organisatoriset syyt. Sähköturvallisuuslaki [6] edellyttää, että ennen kuin työt tai käyttötoimenpiteen sähkölaitteistossa aloitetaan, on tehtävä riskiarviointi. Riskillä tarkoitetaan vahingon todennäköisyyden ja henkilöön kohdistuvien vammojen vakavuuden yhdistelmää. Riskiarvioinnin pohjana on oikea ja ajantasainen tieto sähkölaitteistosta. Ajantasaisten dokumenttien puuttuessa on sähkölaitteistoon perehdyttävä paikanpäällä. Lisäksi on otettava huomioon sähkölaitteiston läheisyydessä olevat vaaratekijät, jotta voidaan lopullisesti määritellä miten työt tai käyttötoimenpiteet voidaan tehdä turvallisesti. Sähköalan työssä on noudatettava vakiintuneita, turvallisiksi todettuja työmenetelmiä. Jos työ kuitenkin suoritetaan poikkeuksellisella tai uudella menetelmällä, menetelmään liittyvät mahdolliset vaaratekijät on arvioitava ja otettava huomioon. Kaikilla sähkötöihin osallistuvilla on lisäksi oltava valmiudet toimia oikein mahdollisissa hätätilanteissä. Kaikille sähkötöihin
12 7 osallistuville onkin annettava ensiapukoulutus ja ensiapuvalmiuksia on ylläpidettävä jatkuvasti. Turvallisen työskentelyn edellytys on, että työntekijä on tietoinen kaikista sähköön liittyvistä vaaroista työympäristössään jo ennen töiden aloittamista. Tämän lisäksi työntekijän on varmistuttava saapuessaan työkohteeseen, että toimenpide on turvallista toteuttaa. Työntekijällä täytyy myös olla realistinen kuva omasta osaamisestaan ja taidoistaan arvioidessaan valmiuksiaan tehdä vaadittu toimenpide turvallisesti. Sähkötyöturvallisuus on pidettävä mielessä myös työn edetessä ja tilanteiden muuttuessa työaikana. Kaikki edellä mainittu edellyttää työntekijältä ajattelua, ammattitaitoa ja kypsyyttä suhtautua sähkötyöturvallisuuteen sen edellyttämällä vakavuudella. Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille on annettava sähkötyöturvallisuuskoulutus. Paraskaan ohjeistus tai tieto ei voi auttaa henkilöä, joka suhtautuu välinpitämättömästi sähkötyöturvallisuuteen. 3.2 Sähkötyöturvallisuuden suunnitteluvaiheet Sähköturvallisuuden toteutuminen käytännössä edellyttää siis huolellista suunnittelua ja hyväksi havaittujen turvallisten työmenetelmien käyttämistä sekä ennen kaikkea oikeaa turvallisuusasennetta. SFS 6002 [7] esittää perusperiaatteet ja vaatimukset, joita noudattamalla työ sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä on turvallista. Suomessa toiminnan harjoittajan eli esimerkiksi sähkölaitteistojen rakentajan on nimettävä sähkötöitä varten sähkötöiden johtaja, joka huolehtii siitä, että sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia ja sen nojalla asetettuja säädöksiä. Sähkötöiden johtajalla on kokonaisvastuu sähkötyöturvallisuuden varmistamisesta. Sähkötöiden johtajan velvollisuus on ottaa käyttöön sähkötyöturvallisuustoimenpiteet ja menetelmät sekä huolehtia, että kaikki sähkötöihin osallistuvat ovat opastettuja työtä koskeviin säädöksiin, vaatimuksiin ja yrityksen ohjeisiin. Kuvassa 3 on esitetty yksinkertaistetusti sähkötyöturvallisuuden valmisteluvaiheet. Aluksi määritellään sähkölaitteisto tai sen osa, jossa tai jonka läheisyydessä työtä tehdään. Määrittelyyn sisältyy myös riskiarviointi. Riskillä tarkoitetaan vahingon todennäköisyyden ja henkilöön kohdistuvien vammojen vakavuuden yhdistelmää. Riskiarvioin-
13 8 nin pohjana on oikea ja ajantasainen tieto sähkölaitteistosta. Ajantasaisten dokumenttien puuttuessa on sähkölaitteistoon perehdyttävä paikanpäällä. Sähkölaitteiston tai sen osan, jossa tai jonka läheisyydessä työtä tehdään määrittely Tehdäänkö työ jännitteettömänä vai jännitetyönä Jännitteettömänä Jännitetyö Sähkötyöturvallisuus toimenpiteiden suunnittelu ja esivalmistelut (yhteiset jännitetyö ja työ jännitteettömänä) KTMP 16/1996 SFS 6002 luku 6 Työskentely jännitteettömänä SFS 6002 kohta 6.2 Jännitetyö SFS 6002 kohta 6.3 Kuva 3. Sähkötyöturvallisuuden valmisteluvaiheet 3.3 Jännitetyö vai jännitteettömänä Turvallisin tapa tehdä sähkötöitä on tehdä ne jännitteettömänä. Joissakin tapauksissa voi olla kuitenkin perusteltua tehdä jännitetyötä. Esimerkiksi jos tuotantokatkoa ei sallita
14 9 tai siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa. Jännitetyössä työntekijä on kosketuksissa jännitteisiin osiin tai ulottuu kehonosallaan tai työvälineillään jännitetyöalueelle. Jännitetyölle asetetut SFS 6002 kohdan 6.3 vaatimukset on aina täytettävä. Suurjännitteellä jännitetyössä tai työssä jännitteisten osien lähellä, pitää ottaa huomioon myös sähkömagneettiset altistukset [7]. Seuraavassa kuvassa 4 on avattu kuvan 3 jännitetyöstä päättämisen kohtaa ja esitetty suunnitteluvaiheita sen päättämiseksi, tehdäänkö työ jännitteettömänä vai jännitetyönä.
15 10 Sähkölaitteiston tai sen osan, jossa tai jonka läheisyydessä työtä tehdään määrittely KYLLÄ Voidaanko työ tehdä jännitteettömänä? EI Työ on tehtävä jännitteettömänä Jännitteen katkaiseminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa KYLLÄ Riskieni ja riskinhallinta menetelmien arviointi EI Onko jännitetyö edelleen järkevä vaihtoehto? KYLLÄ EI Onko olemassa sopivat turvallisuustoimenpiteet, joilla estetään tapaturmat? KYLLÄ Työ tehdään jännitteettömänä Jännitetyö on mahdollista Kuva 4. Suunnitteluvaiheita sen ratkaisemiseksi, tehdäänkö jännitetyötä [8]
16 Yleiset sähkötyön valmistelut Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 16/1996 [9] ja sen muutos 1194/1999 [10] esittävät sähkötyöturvallisuusvaatimukset, jotka on aina otettava huomioon sähkötöitä valmisteltaessa. Sähkötöille yleisiä sähkötyöturvallisuusvalmisteluvaiheita on havainnollistettu kuvassa. Sähkölaitteiston tai sen osan, jossa tai jonka läheisyydessä työtä tehdään määrittely Työn suunnittelu 1194/1999, 29 b Työryhmän koon ja valvonnan tarpeen määritteleminen 1194/1999, 29 c Pätevien henkilöiden valitseminen ja opastaminen 1194/1999: 29 d Oikeista työmenetelmistä varmistuminen 1194/1999: 29 i Soveltuvien suojavarusteiden tarjoaminen ja varmistaminen, että niitä käytetään 1194/1999: 29 e Oikean tiedon, työkalujen ja laitteiden tarjoaminen ja työntekijöiden opastuksen riittävyyden varmistamienen 1194/1999: 29 d 1194/1999: 29 e Työn valvonnan järjestäminen 1194/1999, 29 c Jännitetyö- tai jännitteettömänä työn työmenetelmien käyttöönotto Kuva. Yleisiä sähkötyöturvallisuuden valmisteluvaiheita
17 12 Sähkötyö suunnitellaan huolellisesti ja arvioidaan riskit sekä vaaratilanteet. Suunnitteluun sisältyy arvio kuka, miten, ja millaisin välinein työ tehdään. Työkohteeseen on nimettävä työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja. Työtä tekevät henkilöt on koulutettava, ohjeistettava ja opastettava siten, että heidän tietonsa jatkuvasti vastaavat työn vaatimuksia. Tarvittaessa on laadittava kirjallisia työmenetelmäkohtaisia tai työkohtaisia ohjeita. 3. Työskentely jännitteettömänä Mikäli työ tehdään jännitteettömänä, on varmistuttava siitä, että työkohde on jännitteetön ennen työn aloittamista ja pysyy jännitteettömän koko työn ajan. Noudattamalla SFS 6002 kohdan 6.2 viittä turvallisuussääntöä standardissa esitetyssä järjestyksessä voidaan varmistua siitä, että työ on turvallista tehdä jännitteettömänä. Kuva 6 havainnollistaa standardissa esitettyjä toimenpiteitä ja niiden järjestystä. Ennen kuin ryhdytään mitään tekemään mitään toimenpiteitä sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä on työkohde määriteltävä tarkasti. Työkohteen määrittelyssä selvitetään miten ja mistä suunnista työkohde voi tulla jännitteiseksi. Määrittelyvaiheessa on huomioitava myös rinnankäyvät muuntajat, varavoimalaitteistot, aurinkosähköjärjestelmät UPSlaitteistot, kestomagneettimoottorien pyörimisestä johtuvat jännitteet sekä kaikenlaisten apu- ja ohjauspiirien jännitteen mahdollinen kytkeytyminen työkohteeseen. Määrittelyvaiheen jälkeen erotetaan työkohde täydellisesti kaikista syötöistä. Erotukseen on käytettävä ilmaväliä tai vastaavaa eristystä, jolla varmistutaan, ettei erotuskohta petä sähköisesti. Seuraava turvallisuustoimenpide on estää jännitteen kytkeminen työkohteeseen poistamalla sulakkeet, avaamalla erotuslaite. Erotuslaite tai sen sijaintila on lukittava siten, että avaaminen on mahdollista vain avaimella tai työkalulla. Erotuskohta varustetaan aina kieltokilvellä, jossa kielletään jännitteen kytkeminen työskentelyn aikana. Täydellisen erottamisen jälkeen tulee varmistua siitä, että työkohde on varmasti jännitteetön. Jännitteettömyys tulee todeta kaikista vaiheista tai navoista työalueella tai niin lähellä työaluetta kuin mahdollista. Jännitteen poissaolo voidaan todeta jännitteenkoettimilla tai sisäänrakennetuilla jännitteenilmaisujärjestelmillä. Jännitteen koettimien ja
18 13 jännitteenilmaisimien tulee olla SFS 6002 esitettyjen standardien vaatimusten mukaisia. Sähkölaitteiston tai sen osan, jossa työtä tehdään määritteleminen Työmaadoituksen tekeminen tarvittaessa SFS 6002 kohta 6.2. Piirin tai laitteiston täydellinen erottaminen jännitelähteestä SFS 6002 kohta Suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta SFS 6002 kohta Jännitteen kytkemisen estäminen SFS 6002 kohta Valtuutus työn aloittamiseen SFS 6002 kohta Erotuskohdan merkitseminen kytkimen asennon muuttaminen kielletty -kilvellä SFS 6002 kohta Paikallisten työmaadoitusten asentaminen tarvittaessa Laitteiston tai piirin jännitteettömyyden toteaminen SFS 6002 kohta Työ jännitteettömänä voi alkaa Kuva 6. Tärkeimmät toimenpiteet viisi turvallisuussääntöä (lihavoidut) työkohteen jännitteettömänä pitämiseksi Kun työkohteen jännitteettömyydestä on saatu varmuus, voidaan asentaa työmaadoitus. Työmaadoittamisvaatimus koskee suurjännitelaitteistoja ja eräissä tapauksissa pienjännitelaitteistoja.
19 14 Kun edellä mainitut turvallisuustoimenpiteet on tehty ja työn aloittaminen on turvallista, voi sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö antaa valtuutuksen työsuorituksesta vastaavalle henkilölle työn aloittamiseen.
20 1 4 Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 ja sen muutokset 4.1 SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus on standardi, jota sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttöön ja työskentelyyn sähkölaitteistoissa sekä niiden läheisyydessä. Standardissa annetaan yhteiset pelisäännöt, joita noudattamalla työt edellä mainituissa ympäristöissä voidaan tehdä turvallisesti. Standardi koskee kaikkia sähköalan töitä tekeviä henkilöitä. Standardia sovelletaan kaikilla jännitealueille pienoisjännitteistä aina suurjännitteisiin. Soveltamisalaan sisältyvät uudiskohteet ja olemassa olevat laitteistot. Standardi soveltuu rajoitetusti aloille, joilla sovelletaan muita standardeja ja säädöksiä esimerkiksi laivat, ilma-alukset ja rautatiet. Kansalliset sähkötyöturvallisuutta koskevien säädösten yleiset vaatimukset täyttyvät kun sovelletaan sähkötöissä SFS 6002 periaatteita. Uusi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus on eurooppalaisen standardin (EN :2013 Operation of electrical installations. Part 1 General Requirements) suomenkielinen käännös johon on sisällytetty EN-standardin toisen osan (EN :2010 Operation of electrical installations. Part 2 National annexes) kansalliset lisäykset. Kansalliset lisäykset perustuvat lainsäädäntöön ja menevät näin ollen EN-standardin vaatimusten edelle. Kansalliset lisäykset on erotettu alkuperäisen standardin tekstistä sivuviivalla ja laajemmat kansalliset osuudet ovat omina liitteinään. Eurooppalaisen standardoinnin tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöjä Euroopassa, jolloin kansallisia vaatimuksia tarvittaisiin yhä vähemmän. Suomen sähköturvallisuuslainsäädäntöä ollaan uusimassa parhaillaan eli tämän raportin kirjoitushetkellä. Siitä syystä uuden SFS kansallisissa vaatimuksissa ei enää viitata julkaisuhetkellä voimassa olleisiin säädöksiin. Myös sähkötyöturvallisuusstandardin esikuvastandardista EN valmistellaan uutta ta. Uuden painoksen valmistuminen tulee kestämään yli viisi vuotta. Näin ollen nähtäväksi jää kuinka pian tulee ajankohtaiseksi uudistaa myös SFS. [11]
21 Uuden painoksen muutokset Tämän työn lähtökohtana oli selvittää kaikki SFS 6002 kolmannen painoksen muutokset edelliseen painokseen. Uusi sisältää standardissa mainittujen merkittävien teknisten muutoksien lisäksi paljon pienempiä muutoksia, jotka tässä työssä pyrittiin paikallistamaan sekä arvioimaan niiden merkitystä soveltamisen kannalta. Vertaamalla uutta ja edellistä ta rinnakkain löytyi tekstistä yhteensä 230 muutettua kohtaa. Työn tuloksena syntyi taulukko, joka on tämän raportin liitteenä (liite 1). Taulukkoon on kerätty kaikki löydetyt muutokset esiintymisjärjestyksessä ja standardin rakenteen mukaisesti otsikoituna. Taulukkoon on kirjattu kaikki muutokset myös soveltamisen kannalta merkityksettömät. Tämän tyyppisiksi muutoksiksi olen lukenut kieliasun tarkistukset, tekstin rakenteen muutokset, määritelmien lähdeviitteiden lisäykset tai poistot. Näihin lukeutuvia muutoksia on yhteensä 78 kappaletta ja ne löytyvät taulukon vihreistä kentistä. Muutoksia, joilla tulkitsin olevan merkitystä soveltamisen kannalta, löytyi yhteensä 12 kappaletta. Tällaisiin muutoksiin olen lukenut muutokset vaatimuksessa, uudet määritelmät ja termit, viittaukset uusiin lähteisiin, lisätty uusi tieto yms. Nämä kohdat ovat taulukossa keltaisissa kentissä. Vaatimusten kevennyksiä löytyi viisi kappaletta, ne sisältyvät soveltamisen kannalta merkityksellisiin muutoksiin. Kohdat, joissa vaatimusta on kevennetty, ovat taulukossa sinisissä kentissä. Seuraavissa kappaleissa on esitelty 21 edellä mainituista merkittävistä muutoksista perustuen työhöni ja SESKO ry teknisen johtajan Tapani Nurmen esitykseen [11] standardin julkistamistilaisuudessa toukokuussa 201. Sähkölaitteiston vastuuhenkilö (3.2.1): Uusi vastuuhenkilö, jota ei aiempi määritellyt. Sähkölaitteiston vastuuhenkilö on nimetty luonnollinen henkilö, jolla on yleinen vastuu sähkölaitteissa tehtävien toimenpiteiden turvallisuuden varmistamisesta sääntöjen, organisaation tai puitteiden. Tämä henkilö voi olla omistaja, työnantaja tai valtuutettu henkilö esimerkiksi käytön johtaja. Joitakin sähkölaitteiston vastuuhenkilön tehtävistä on mahdollista siirtää toisille, ja suurten sekä monimutkaisten laitteistojen tapauksessa tehtäviä voidaan jakaa laitteiston osien mukaan. Sähkölaitteiston vastuuhenkilön vastuita on havainnollistettu (henkilö a) kuvassa 3. Sähkölaitteiston vastuuhenkilö vastaa suomalaisessa lainsäädännössä olevaa sähkölaitteiston haltijaa, jonka tehtäviä voidaan siirtää tarvittaessa käytön johtajalle [12].
22 17 Sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö (3.2.2): Henkilö, joka vastaa sähkölaitteiston tai sen osan turvallisesta käytöstä työn aikana. Suomen säädöksissä ei tunnettu vastuuhenkilö. Käytännössä kun tehdään perussähköasennustöissä kyseinen henkilö voi olla sähköalan ammattihenkilö, joka itse työskentelee ja samalla valvoo laitteiston käyttöä. Sähköverkkoyhtiöissä kyseessä voi olla valvomohenkilö, joka antaa työlupia, kun useita työryhmiä työskentelee samanaikaisesti. Esimerkki sähkölaitteiston käyttöä valvovan henkilön vastuunjaosta kuvassa 3 (henkilö b). Työsuorituksesta vastaava henkilö (3.2.3): Henkilö, joka on nimetty vastaamaan sähkötyön tekemisen turvallisuudesta työkohteessa (henkilö c) kuvassa 3). Työsuorituksesta vastaava henkilö on luonnollinen henkilö, joka on paikanpäällä työkohteessa (sähkötöidenjohtaja, työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja). Vastuuhenkilön nimeä tarkennettu aiempaan painokseen verrattuna (työstä vastaava henkilö). Kuva 7. Vastuuhenkilöiden tehtävienjako [7] Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja (X.6): Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä kohteeseen viimeistään siinä vaiheessa kun laitteistoon voidaan
23 18 kytkeä jännite. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtävät vastaavat monin osin työsuorituksesta vastaavan henkilön tehtäviä. Henkilö voi olla sähkötöiden johtaja tai hänen valtuuttama tehtävään soveltuva sähköalan ammattihenkilö henkilö, joka valvoo sähkötyöturvallisuutta työkohteessa. Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja voidaan valtuuttaa tehtävään myös pysyväismääräyksellä. Sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus (X.9):Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat mukaan luettuina on annetta sähkötyöturvallisuuskoulutus. Standardi ei ota kantaa koulutuksen tarkkaan sisältöön tai muotoon. Koulutuksen on kuitenkin sisällettävä vähintään seuraavat kolme asiakokonaisuutta: (1) sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen, (2) sähkötyöturvallisuutta koskevien säädösten keskeiset periaatteet, vastuuhenkilöiden tehtävät ja standardin SFS 6002 asema. (3) Standardin SFS 6002 sisältö soveltuvin osin. Yleisperiaate on, että koulutuksen sisältö riippuu koulutettavan henkilön sähköturvallisuutta koskevan tiedon tasosta ja koulutuksen sisällössä on huomioitava ne tehtävät, joissa koulutukseen osallistuvat toimivat tai tulevat toimimaan. Kouluttajan on varmistuttava siitä, että koulutettavat ovat ymmärtäneet oleelliset asiat joko kokeella tai muulla soveliaalla tavalla. Koulutuksesta on annettava todistus, joka voi olla myös korttimuodossa. Varsinaiset koulutustilaisuudet voidaan korvata dokumentoidulla järjestelmällä, jonka avulla pidetään yllä henkilöstön sähkötyöturvallisuusosaamista jatkuvasti. Mikäli kuitenkin käytetään määrävälein tapahtuvaa koulutusta, niin sähkötyöturvallisuuskoulutusten väli saa olla korkeintaan viisi vuotta. Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS olennaiset vaatimukset eivät ole kiristyneet ja tämän johdosta voimassa olevaa sähkötyöturvallisuuskoulutusta ei ole välttämätöntä lähteä uusimaan normaali aikaisemmin mutta standardin sisältämien uusien asioiden sekä tiettyjen vaatimushelpotusten johdosta voi koulutuksen uusiminen vaadittua aiemmin olla kannattavaa. Ensiapukoulutus (X.10): Nykyinen vaatimus on, että kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattilaisille ja näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on annettava ensiapukoulutus. Vaatimus ensiapukoulutuksen sisällöstä on väljempi kuin edellisessä painoksessa. Koulutuksen tulee sisältää ainakin palovammoihin ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niiden käytännön harjoittamisen. Ensiaputaitovaatimus koskee myös työn- ja käytön-
24 19 johdon henkilöitä. Ensiaputaitoja on ylläpidettävä harjoittelemalla enintään kolmen vuoden välein. Suojavaatetus (4.6): Uuden painoksen mukaan suojavaatetuksen on oltava vähintään SFS-EN ISO Suojavaatetus. Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus luokan A1 B1 C1 mukainen. Hätätoimenpiteet (4.9): Uusi hätätoimenpiteitä koskeva kohta lisätty tekstiin sekä hätätoimenpiteitä koskeva laajempi opastava kohta B.7 liitteeseen B. Vaatimus edellyttää, että sähkölaitteistosta tai sähkötyön turvallisuudesta kokonaisvastuussa olevan henkilön pitää kehittää ja ottaa käyttöön sopivat tarpeelliset menettelyt miten tilanteessa toimitaan. Luettelo joistakin mahdollisista menettelyistä kohdassa B.7. Induktio (6.2.1): Induktiosta aiheutuva vaara on siirretty omaan kohtaansa standardissa ja vaatimuksia täsmennetty. Induktiosta johtuva vaara on arvioitava tapauskohtaisesti. Induktion syntymekanismi ja periaate on selitetty vaaran arvioimisen tueksi. Kohdan kansallinen lisävaatimus edellyttää rakenteilla olevan, valmiin ilmajohdon tai muun pitkän johtavan rakenteen työmaadoittamista. Täydellinen erottaminen (6.2.2): Kohdan kansallinen lisävaatimus on päivitetty. Jännitteettömään kohteeseen, joka on jännitteetön muusta syystä kuin standardin mukaisen erottamisen seurauksena on suhtauduttava kuten jännitteiseen kohteeseen. Esimerkkiin on lisätty varoitus aurinkosähköjärjestelmän aiheuttamasta tai kestomagneettimoottorin pyörimisestä johtuvasta takajännitteestä. Nykyiset johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojat soveltuvat myös erottamiseen eikä kytkinlaitteen ohjausvivun lukitsemista enää vaadita. Jännitteenkytkemisen estäminen (6.2.3): Jännitteenkytkeminen työkohteeseen on estettävä poistamalla sulakkeet, avaamalla kytkinlaite ja lukitsemalla sen ohjauselin tai sijaintitila. Erottamisen jälkeen erotuskohta tai ohjauselin on aina varustettava tarkoituksen mukaisella kieltokilvellä, jossa kielletään kytkemästä jännitettä työskentelyn aikana. Pitkäaikaisessa käytössä keskeneräinen asennus on jätettävä kytkemättä verkkoon tai käyttötoimenpiteillä jännitteiseksi tehtävään keskukseen. Kilvet (Liite V): Standardissa julkaistiin uusi pyöreä kieltokilpi kytkimen asennon muuttaminen. Kilpi korvaa vanhat salama -kilvet, mutta vanhoja varoituskilpiä saa
25 20 edelleen käyttää, mikäli niistä ei aiheudu väärinkäsityksen vaaraa. Kilpeen merkitään asettaja, yhteystiedot ja asentamispäivämäärä. Uusi kieltokilpi on esitetty kuvassa 4. Kuva 8. Standardin mukainen kaksipuolinen kieltokilpi, jota käytetään varoittamaan käynnissä olevasta työstä ja kieltämään kytkimen asennon muuttamisen työn aikana Jännitteettömyyden toteaminen (6.2.4): Jännitteettömyyden toteamista uudelleen keskeytyksen jälkeen ei vaadita työmaadoitetussa laitteistossa, jos työmaadoitus on varmistettu eli aiempi kansallinen vaatimus on nyt eurooppalainen. Jännitteettömyyden toteamiseen käytettyjen jännitteenkoettimien ja jännitteenilmaisujärjestelmien on oltava standardien SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN tai SFS-EN mukaisia. Uusi kansallinen opastus sisällytetty kohtaan. Jännitteettömyyden toteamisen lisäksi on suurjännitelaitteistossa aina tehtävä työmaadoitus ennen kuin asennukseen kosketaan. Pienjännitteellä ilman kosketusta toimivat jännitetoteajat eivät ole jännitteenkoettimia, eikä niitä saa käyttää jännitteettömyyden toteamiseen ennen työn tekemistä. Työmaadoittaminen (6.2.): Työmaadoitusvälineille minivaatimuksille on esitetty vaihtoehtoinen standardi SFS-EN Työmaadoituslaitteiden tai välineiden on täytettävä, joko tämän standardin tai SFS-EN vaatimukset.
26 21 Jännitetyöetäisyydet (Taulukko Y.1): Jännitetyöalueen mitaksi pienjännitteellä on otettu eurooppalainen ei kosketusta mitta koska on katsottu, ettei pienten mittojen tarkistaminen ennen työn aloittamista ole järkevää. Kun tehdään jännitetyötä, jossa on tarkoitus koskettaa jännitteistä, noudatetaan jännitetyö menetelmiä etäisyydestä riippumatta. Mikäli tehdään muuta kuin jännitetyötä jännitteisten osien läheisyydessä ja vaarana on koskettaa tahattomasti jännitteistä osaa, niin jännitteinen osa suojataan tahattomalta koskettamiselta suojalla tai käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita. Jännitetyökalut, -laitteet ja -välineet (6.3.6): Standardit jännitetyönvarustukselle esitetty seuraavissa standardeissa: Jännitetyövälineet, SFS-EN Jännitetyökalut. Käsityökalut jännitetöihin enintään 1000 V ac ja 100 V dc jännitteillä Jännitetyökasineet, SFS-EN Jännitetyöt. Eristysaineiset käsineet. Kasvosuojain on oltava valokaarenkestävä ja standardin EN 166 mukainen. CSN EN 166 Kasvojensuojain valokaarenkestavä, EN 166 Personal eye-protection - Specification. Sähköajoneuvoja koskevat vaatimukset (Liite U): Uusi ajoneuvoalaa koskeva liite. Kansallinen Suomessa valmisteltu liite, joka antaa yleispätevät sähkötyöturvallisuusperiaatteet ajoneuvokorjaamoihin, joissa korjataan sähkö- ja hybridiajoneuvoja. Suomessa muusta Euroopasta poiketen sähköurakointisäädökset koskevat myös ajoneuvoja. Liite U määrittelee autokorjaamo-olosuhteisiin sopivat vaatimukset kulkuteiden ja työkohteiden merkitsemisestä. Liitteessä otetaan huomioon se, että ajoneuvovalmistajat ottavat turvallisuuden huomioon omissa ohjeistuksissaan. [13] Sulakkeiden vaihto (7.4.1): Sulakkeen vaihtamista pidetään suomalaisten säädösten mukaan käyttötyönä. Uudessa painoksessa ei mainita enää kontaktorien kiinnihitsautumisriskiä moottorilähdöissä. Tämän johdosta voitaneen tulkita, että erityisesti opastettu henkilö voi vaihtaa kahvasulakkeen kontaktoreilla varustetussa moottorilähdössä virrattomana, mikäli sulakkeen rakenne ei aiheuta oikosulkuriskiä.
27 22 Jännitetyö / Pienjännitelaitteistot (Y.8): Vaatimusta on kevennetty tapauksessa, jossa käytetään yhden henkilön työryhmää. Enää ei edellytetä, että pienjännitteellä jännitetyötä yksin tekevällä on mahdollisuus saada neuvoja tai apua toiselta sähköalan ammattihenkilöltä. Jännitetyö / Erityisvaatimukset suurjännitelaitteistolle (Y.9): Vaatimusta on kevennetty. Kahden hengen työryhmässä riittää, että toinen henkilöistä on sähköalan ammattihenkilö, ja molemmilla on oltava jännitetyökoulutus. Muut työt sähkötiloissa jännitteisten osien läheisyydessä (Z.2.3): Kevennys tapaukseen, kun tehdään muuta kuin sähkötyötä kosketussuojaamattomassa akustossa. Jatkuvaa sähköalan ammattihenkilön valvontaa ei edellytetä, mikäli akuston nimellisjännite on enintään 120 V (aiemmin 60 V).
28 23 Johtopäätökset Työssä löydettiin uuden SFS standardin tekstistä yhteensä 230 muutettua kohtaa. Muutoksia, joilla voi olla merkitystä vaatimusten soveltamisen kannalta, löytyi työssä yhteensä 12 kappaletta. Tämän tyyppisiksi muutoksiksi luin tapaukset, joissa vaatimusta oli muutettu tai siihen oli lisätty soveltamiseen liittyvää uutta tietoa, kuten lähdeviitteitä tai muuta lisätietoa. Uudet määritelmät ja termit sekä ne kohdat standardissa, joissa näitä on käytetty, luin myös soveltamisen kannalta merkityksellisiksi muutoksiksi. Näihin sisältyvät myös kolmannen painoksen lopussa listatut merkittävät tekniset muutokset. Merkittävä osa (72 kpl) uuden painoksen muutoksista liittyi kieliasuun, tekstin rakenteeseen ja muotoiluun sekä määritelmien lähdeviitteisiin. Edellä mainituilla muutoksilla on parannettu uuden painoksen luettavuutta, selkeyttä ja muokattu tekstiä yksiselitteisemmäksi. Nämä muutokset helpottavat standardin soveltamista mutta niillä ei kuitenkaan ole vaikutusta varsinaisiin turvallisuusvaatimusten sisältöön. Uusi SFS 6002 tarjoaa aiempaa selkeämmin periaatteet sähkötöiden turvalliseen tekemiseen. Uudessa painoksessa vaatimuksia ei ole kiristetty vaan pikemminkin selkiytetty olemassa olevia vaatimuksia ja esimerkiksi jännitetyövaatimuksiin on tullut helpotuksia. Uusi sisältää myös ajoneuvoalaa koskevan liitteen, jossa annetaan sähkötyöturvallisuusperiaatteet korjaamoihin, joissa korjataan sähkö- ja hybridiajoneuvoja. Vastaavaa ei ole otettu vielä käyttöön muualla Euroopassa. Standardin uusi kannattaa ehdottomasti ottaa heti käyttöön, mutta voimassa olevaa sähkötyöturvallisuuskoulutusta ei ole välttämätöntä uusia ennenaikaisesti koska varsinaisia vaatimusten kiristyksiä standardiin ei ole tullut. Jännitetöitä tekeville sähkötyöturvallisuuskoulutuksen uusiminen ennenaikaisesti voi kuitenkin olla hyödyllistä jännitetyövaatimuksiin liittyvien muutosten vuoksi.
29 24 Lähteet [1] 100 vuotta sähköturvallisuutta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. <http://www.tukes.fi/sahkoturvallisuus100/sts100/jana.swf> 201. Luettu [2] Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. <http://www.tukes.fi/fi/rekisterit/sahko-ja-hissit-rekisterit/ sahkotapaturmat/kuva-sahkotapaturmat/> 201. Luettu [3] Päätös Työ- ja elinkeinoministeriö. <http://www.tem.fi/files/39476 /TEM_paatos_ pdf> Luettu [4] Sähköturvallisuuslainsäädäntö uudistuu Sähkötarkastusyhdistys Säty. <http://www.saty.fi/?p=226> 201. Luettu [] Tappura, Sari Sähköalan ammattilaisille sattuneet sähkötyötapaturmat Tukesin ja TVL:n rekisterissä. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. [6] Sähköturvallisuuslaki. 410/1996 [7] SFS Sähkötyöturvallisuus Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. [8] Health and Safety Executive Electricity at work Safe working practices. Verkkodokumentti. <http://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg8.htm> 201. [9] Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä. 16/1996. [10] Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta. 1194/1999. [11] Nurmi, Tapani SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas Verkkodokumentti. <http://www.sfs.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri /pidetyt_tapahtumat/sahkotyoturvallisuusstandardi_sfs_6002_uusittu_._toukok uuta_ news> 201. Luettu [12] SFS 6002 uudistui Sähköala.fi. < /artikkelit/sahkoturvallisuus/fi_fi/sfs_6002_uudistui/> 201. [13] Linja-aho, Vesa Sähköautot huomioitu uudessa standardissa. Sähkö ja tele, nro, sivu 22, [14] Sähköturvallisuussäädökset, taskutieto. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. Verkkodokumentti. Luettu
30 1 (0) SFS painoksen muutokset Esipuhe (CENELEC) Kansallinen esipuhe Johdanto 1 Soveltamisala 1 1 Kieliasua tarkistettu, ei vaikutusta asiasisältöön 2 1 sanamuoto vaihdettu "menettelyjä suositellaan sovellettavaksi "(2. p ) on vaihdettu "periaatteita voidaan soveltaa ' (3. p) ja "lentokoneet" > Voidaan soveltaa niissä tapauksissa joihin ei ole olemassa muita sääntöjä tai menettelyjä
31 2 (0) "ilma-alukset" 3 1 Viittaus liitteeseen U (Sähköajoneuvot) on lisätty Kansalliseen osuuteen Merkittävä kansallinen muutos! Uusi liite U antaa ohjeita standardin soveltamisesta sähköajoneuvoihin 2 Velvoittavat viittaukset 4 2 Standardiluettelo päivitetty kuusi uutta standardia: SFS- EN ISO 7010:201, SFS-EN ISO 11612:2009, EN 166, SFS-EN 60900, SFS-EN 60903, IEC Termit ja määritelmät 3 Otsikon tarkennus, sana 'Termit' lisätty 6 3 Käytetty sanastostandardi IEC 6000 ja sen verkko-osoite lisätty 7 3 Kansallinen opastus lisätty; sanastostandardi julkaistu suomessa SFS-
32 3 (0) IEC Yleistä Tarkennus määritelmään; sähkölaitteisto = sähkölaitteista rakennettu kokonaisuus Tarkennus määritelmään (kohta HUOM. lisätty) Termi sähkölaitteisto sisältää myös energialähteet kuten paristot, kondensaattorit ja muut varastoidun sähköenergian lähteet Määritelmän lähdeviite lisätty kansallisessa osuudessa; (viittaus lain numeroon jätetty pois) "Sähköturvallisuuslain (410/1996) mukaan " on muutettu "Säädösten mukaan " Lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, joten viittaus säädösnumeroon on jätetty pois
33 4 (0) kansallisessa osuudessa; perustelut säädöksissä esiintyvän ja standardin määritelmän yhdenmukaisuudelle lisätty Kieliasun tarkistus; sanamuoto muutettu "...ei sähköinen työ." on muutettu "...muu kuin sähkötyö." Tarkennus määritelmään (kohta HUOM. lisätty) Sähkölaitteistojen valvonta ja tarkastus ovat myös standardin määrittelemiä toimenpiteitä Määritelmän lähde lisätty Määritelmän lähde lisätty Määritelmän lähde lisätty
34 (0) Määritelmän lähde lisätty 3.2 Henkilöstö, organisaatio ja yhteydenpito Kansallinen opastava tieto lisätty Viittaus liitteeseen X Sähkölaitteiston vastuuhenkilö (ei aiemmassa painoksessa) Merkittävä muutos. Sähkölaitteistolla on oltava nimetty vastuuhenkilö, jolla on yleinen (7/24) kokonaisvastuu sähkölaitteistossa tehtävien toimenpiteiden turvallisuuden varmistamisessa. Kansallisen vaatimuksen mukaan ko. henkilö on useimmiten sähkölaitteiston haltija Sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö (aiemmin käytöstä vastaava henkilö) Merkittävä tarkennus. Sähkölaitteistolla oltava nimetty henkilö, joka vastaa sähkölaitteiston turvallisesta käytöstä työn aikana. Kansallinen vaatimus edellyttää ko. henkilön nimeämisen verkkoyhtiöissa ja tilanteissa joissa työalueella on samanaikaisesti useita työryhmiä.
35 6 (0) Uusi määritelmä; työsuorituksesta vastaava henkilö (aiemmin työstä vastaava henkilö), Kansallinen lisävaatimus lisätty; sähkötöidenjohtajan ja työnaikaisen sähköturvallisuudenvalvojan määrittelyt, Kansallinen opastus poistettu; viittaus KTM:n päätöksiin Tavallisesti ko. henkilö on, joko sähkötöiden johtaja tai hänen valtuuttama työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja (esim. kärkimies), jonka on oltava itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö. Työsuorituksesta vastaavan henkilön on oltava työkohteessa Määritelmän lähde päivitetty Määritelmän lähde päivitetty Kansallinen lisävaatimus lisätty Maallikon on oltava sähköturvallisuusvaatimuksiin perehtynyt tai opastettu silloinkin kun hän tekee maallikolle sallittuja sähkötöitä. 3.3 Työalueet
36 7 (0) Määritelmän lähde lisätty Määritelmän lähde lisätty Määritelmän lähde lisätty 3.4 Työskentely Määritelmän lähde lisätty Termiä tarkennettu; 'muu työ' on muutettu 'muu kuin sähkötyö' Määritelmässä ei muutoksia Määritelmän lähde lisätty
37 8 (0) Määritelmän lähde lisätty Kohdan kansallinen opastus on muutettu viittaamaan liitteeseen Y Määritelmän lähde lisätty Termiä tarkennettu; 'erottaminen' on muutettu 'erottaa' Määritelmässä sanamuodon muutos; 'jännite-erot' on muutettu 'jännitteet' Ymmärrettävämpi ilmaisu Määritelmän lähde lisätty Määritelmän lähde lisätty
38 9 (0) Määritelmää tarkennettu; ilmaus 'riittävät toimenpiteet' on korvattu 'kaikki tarpeelliset toimenpiteet' Uusi määritelmä ei jätä varaa spekuloinnille vaan toteaa, että vaaran välttämiseksi on tehtävä kaikki tarpeelliset toimenpiteet Uusi määritelmä; valtuutus Uusi määritelmä; työn aloituslupa 3. Suojalaitteet Sanajärjestystä muutettu Ymmärrettävämpi ilmaisu Määritelmän lähde lisätty Määritelmän uusi lähde lisätty
39 10 (0) Määritelmää tarkennettu; sana ja lisätty; " jännitteiset ja/tai jännitteettömät osat " Selkeämmin ilmaistu, että samalla suojalla voidaan peittää laitteiston tai laitteen sekä jännitteisiä, että jännitteettömiä osia samanaikaisesti Määritelmän lähde poistettu Uusi määritelmä: jännitteenkoetin Uusi määritelmä: siirrettävä työmaadoitusväline 3.6 Nimellisjännitteet Määritelmän kirjoitusasua selkeytetty; jännitteiden lyhenteet poistettu, Huom. -kohta lisätty
40 11 (0) Viittaus kansalliseen standardiin HUOM. -Kohdassa Määritelmän lähde lisätty Termin pienoisjännite suomenkielinen lyhenne PJ poistettu 3 Määritelmän kirjoitusasua selkeytetty; vaihto- ja tasajännite kirjoitettu auki ilman lyhenteitä Määritelmän lähde lisätty Kansallinen lisävaatimus lisätty mm. ratakaluston 100 VAC voidaan standardin mukaan käsitellä pienjänniteverkon tavoin
41 12 (0) Termin suurjännite suomenkielinen lyhenne SJ poistettu Määritelmän kirjoitusasua selkeytetty; vaihto- ja tasajännite kirjoitettu auki ilman lyhenteitä Kansallinen opastus lisätty Kansalliset määritelmät esitetty seuraaville: Kosketussuojaus, suojaus tahattomalta koskettamiselta ja paljas jännitteinen osa 4 Perusperiaatteet 9 4 Kansallinen lisävaatimus lisätty Viittaus liitteeseen X, jossa on esitetty Suomen vaatimukset henkilöstölle ja organisaatiolle 4.1 Turvallinen toiminta Turvallisen toiminnan määritelmää selkeytetty; " sähkölaitteistoa käytetään " on muutettu " sähkölaitteistossa tehdään käyttö-
42 13 (0) toimenpiteitä " Kansallista lisävaatimusta tarkennettu; lisäys yksittäisen suurjännitelaitteen kytkemistä koskien Kirjallista kytkentäohjelmaa ei vaadita yksittäisen suurjännitelaitteen osalta 4.2 Henkilöstö Kansallinen lisävaatimus poistettu (siirretty kohtaan 4) Viittaus liitteeseen X, jossa on esitetty Suomen vaatimukset henkilöstölle ja organisaatiolle Työvaatetusta koskevaa kappaletta kolme on tarkennettu Vaatetuksen tulee olla työskentelypaikkaan ja - olosuhteisiin sopivat. Tämä voi sisältää sopivan kokoisen vaatetuksen tai lisähenkilösuojaimien käytön Työsuorituksestavastaavan henkilön (aiemmin työsta vastaava henkilö) vastuita koskevaa kappaletta viisi tarkennettu; normaalisti havaittavat vaarat muutettu välittömästi havait- Selkeämpi määritelmä; ei jätä tilaa spekuloinnille mitä normaalisti tarkoittaa
43 14 (0) tavat vaarat 4.3 Organisaatio Päivitys; jokaisesta sähkölaitteesta on vastuussa sähkölaitteiston vastuuhenkilö (aiemmin sähkölaitteiston käytöstä vastaava henkilö) Lisätty kuusi kappaletta määrittelemään toimintatapoja mikäli kansalliset säädöksiä ei ole saatavilla Kappaleen kahdeksan sanamuotoa muutettu; " on oltava " on muutettu " on tärkeää, että on " Vaatimusta kevennetty Kappale yhdeksän; vastuuhenkilön nimikkeen päivitys
44 1 (0) Kappale 10; vastuuhenkilön nimikkeen päivitys ja kieliasun tarkistus Kappale 11; vastuuhenkilöiden nimikkeiden päivitys, lisäys sekä kieliasun selkiytys Ymmärrettävämpi teksti ja vaatimus ottaa huomioon myös sähköjärjestelmän järjestelyjen muutokset Kappalejako lisätty ja kohdasta a) poistettu maininta 'oman alansa', lisäksi tekstistä poistettu viimeinen kappale, jossa vaadittiin, että työkohteessa on oltava riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä helposti hallittavia töitä riittää Kappale lisätty; toimintaohje tapauksessa, jossa työntekijä turvallisuussyistä vastustaa ohjetta tai työntekemistä 4.4 Yhteydenpito (tiedonkulku) Ensimmäinen kappale; Kirjallisen yhteydenpitotapaesimerkkiin on selkeyden vuoksi lisätty faksin lisäksi myös sähköposti faksi ja sähköposti on ok yhteydenpitotapa