Source: http://docplayer.fr/5826919-La-reglementation-chauffage-peb.html
Timestamp: 2019-10-21 13:12:57+00:00
Document Index: 115761666

Matched Legal Cases: ["l'article 7", "l'article 11", "l'article 11", "l'article 11", "l'article 12", "l'article 13", "l'article 14"]

- La réglementation chauffage PEB - - PDF
Download "- La réglementation chauffage PEB -"
1 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation 1 - La réglementation chauffage PEB - 22 mars 2011 Table des matières 2 1 : LES REFERENCES LEGISLATIVES 2 : LES OBJECTIFS 3 : LE CHAMP D'APPLICATION 4 : LES SYSTEMES DE CHAUFFAGE 5 : LE RESPONSABLE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES (RIT) 6 : LES ACTES PREVUS PAR L'ARRETE CHAUFFAGE 7 : LES PROFESSIONNELS AGREES 8 : LES EXIGENCES 1
2 3 1. REFERENCES LEGISLATIVES La réglementation chauffage PEB s'appuie sur : la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments 2002/91/EC l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments 4 2. OBJECTIFS La réglementation chauffage PEB s'inscrit dans la politique énergétique et environnementale de la Région de Bruxelles Capitale. Elle définit des exigences que doivent respecter les systèmes de chauffage dans l'objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On évalue, suite à la mise en œuvre de cette réglementation, une diminution des émissions de C0 2, d'ici 2020 à : 6,1 % des émissions directes liées à l'activité des bâtiments et, 3,79 % des émissions directes de la RBC. 2
3 5 3. CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de l'arrêté chauffage s'appliquent à tous les systèmes de chauffage sur le territoire de Bruxelles-Capitale comprenant une ou plusieurs chaudières : d'une puissance nominale > 20 kw, fonctionnant avec un combustible liquide ou gazeux non-renouvelable, utilisant l'eau comme fluide caloporteur intermédiaire SYSTEMES DE CHAUFFAGE Système de chauffage : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation. 3
4 EXEMPLES DE SYSTEME DE CHAUFFAGE Habitation individuelle avec système de chauffage à 1 chaudière et 1 circuit (énergie+) Système de chauffage collectif pour plusieurs logements (appartements) avec 2 chaudières et 2 circuits (un circuit par façade) (énergie+) 8 Système de chauffage de production d ECS collective pour plusieurs logements (énergie+) Système de chauffage destiné au chauffage et à la production d ECS individuelle pour une habitation (énergie+) 4
5 9 Système de chauffage comprenant uniquement le chauffage de l air pulsé de ventilation (énergie+) Système de chauffage comprenant une chaudière alimentant des radiateurs pour le chauffage d'ambiance et une batterie de chauffe pour le chauffage de l'air hygiénique (énergie+) 10 Système de chauffage comprenant une chaudière alimentant des radiateurs pour le chauffage d'ambiance et une batterie de chauffe pour le chauffage de l'air hygiénique et un ballon d ECS (énergie+, BIM) 5
6 11 Situation où dans la même chaufferie, les chaudières CH1 et CH2 desservent un réseau de distribution et la chaudière CH3, un autre réseau. 2 systèmes de chauffage au sein de la même chaufferie (énergie+, BIM) 12 Système hybride : Pompe à chaleur + chaudière Source: Ademe,France. Pour autant que la puissance nominale de la chaudière soit supérieure à 20kW, le système de chauffage entre dans le champ d'application de l'arrêté 6
7 TYPES DE SYSTEME DE CHAUFFAGE La réglementation chauffage PEB définit 2 types de système de chauffage différents (type 1 et type 2). Le type du système de chauffage déterminera les exigences applicables, le contenu des actes réglementaires et le type de professionnel agréé habilité à réaliser ces actes réglementaires. Système de chauffage de type 1 : système de chauffage dont la production de chaleur est réalisée par une chaudière d une puissance nominale inférieure à 100 kw. Système de chauffage de type 2 : système de chauffage dont la production de chaleur est réalisée par une chaudière d une puissance nominale supérieure ou égale à 100 kw ou par plusieurs chaudières LE CONCEPT DE RESPONSABLE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES (RIT) Le responsable des installations techniques (RIT) est : pour les installations soumises à permis d'environnement, la personne physique ou morale, titulaire du permis d'environnement, pour les installations non soumises à permis d'environnement, leur propriétaire ou chacun des co-propriétaires. C'est au RIT qu'incombe l'obligation de respecter les exigences PEB relatives aux installations et de faire procéder au contrôle de celles-ci. 7
8 15 Immeuble de logement : Maison unifamiliale ou appartement comprenant un ou plusieurs systèmes de chauffage propres à cet appartement : généralement pas de permis d'environnement. Le RIT est le propriétaire du ou des systèmes de chauffage, c.-à-d. le propriétaire de l'appartement (qu'il en soit l'occupant ou non). L éventuel locataire n est pas une personne reconnue juridiquement dans «l arrêté chauffage». Ce locataire n est en rien tenu par cet arrêté. Il est tenu de respecter les prescriptions prévues dans son bail qui le lie au propriétaire. 16 Immeuble de bureau : Si le système de chauffage fait l'objet d'un permis d'environnement (PE) : le RIT est le déclarant ou le demandeur du PE. Si le système de chauffage ne fait l'objet l'objet d'aucun permis d'environnement (PE) : le RIT est le propriétaire du système de chauffage. 8
9 EXEMPLES : EXEMPLE 1 Le système de chauffage destiné au chauffage des locaux est «collectif» et la production d ECS est individuelle à chaque appartement. 1) le RIT pour le chauffage est le propriétaire de la maison ou de l immeuble, ou la co-propriété. 2) le RIT pour le système de chauffage ECS est le propriétaire de l appartement (dans la mesure où ce système tombe dans le champ d application de l arrêté chauffage) EXEMPLES : EXEMPLE 2 Le système de chauffage destiné au chauffage des locaux est «individuel» à chaque appartement et la production d ECS est collective. 1) le RIT pour le chauffage est le propriétaire de l appartement. 2) le RIT pour le système de chauffage ECS est le propriétaire de la maison ou de l immeuble, ou la co-propriété (dans la mesure où ce système tombe dans le champ d application de l arrêté chauffage). 9
10 SYNTHESE : Production eau de chauffage Individuel par appartement Commun au bâtiment Production ECS Individuel par appartement Commun au bâtiment 1 seul RIT = le propriétaire de l'appartement 2 RIT = la copropriété et le propriétaire de l'appartement 2 RIT = le propriétaire de l'appartement et la co-propriété 1 seul RIT = la copropriété LES ACTES PREVUS PAR L'ARRETE CHAUFFAGE Pour garantir le respect des exigences PEB, la réglementation impose au responsable des installations techniques (RIT), de faire réaliser des actes sur le système de chauffage par des professionnels agréés par la Région de Bruxelles-Capitale. L'arrêté prévoit les actes suivants : la réception des systèmes de chauffage, le contrôle périodique des chaudières, le diagnostic des systèmes de chauffage comprenant une chaudière de plus de 15 ans. 10
11 LA RECEPTION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE Le RIT doit faire appel à un professionnel agréé (selon le type de système de chauffage, type 1 ou type 2) pour réaliser la réception du système de chauffage : lors de l'installation d'une chaudière lors du remplacement du corps de chaudière lors du remplacement du brûleur lors du déplacement d'une chaudière Le but de la réception est de vérifier la conformité du système de chauffage aux différentes exigences
12 23 Attestation de réception et feuille de route : A l'issue de la réception : feuille de route attestation de réception déclarant le système conforme ou non-conforme. L'attestation est conservée dans le carnet de bord. Une copie de cette attestation est envoyée à Bruxelles Environnement. La feuille de route est un document écrit précisant le calendrier prévisionnel à respecter pour l'exécution des contrôles périodiques et du diagnostic, et le calendrier des actes réellement exécutés, y compris la réception. 24 Mise en conformité : Non-conforme le RIT dispose de 5 mois pour mettre en conformité son système de chauffage. Si la non-conformité est due au non respect des exigences : orifices de mesure ou ventilation du local de chauffe, le RIT peut disposer de 7 mois supplémentaires (avec note justificative jointe à l'attestation). 12
13 25 Attestation de réception d un système de chauffage de type 1 Chauffagiste agréé Nom : N d agrément : Société : N de TVA : Rue & numéro : Code postal & commune : Tel :.Courriel :.. Fax :.. Date d exécution : RIT Société : Nom : Rue & numéro : Code postal & commune : Tel : Courriel :. Fax :.. Caractéristiques de la chaudière Chaudière Type : B, C :. A condensation : Oui/Non Plaque signalétique : Absente/Présente Marque : Type :. Fabrication : Année : N :. Puissance nominale (kw) : Puissance réglée (kw) : Adresse où se trouve la chaudière :.. Brûleur Atmosphérique / à air pulsé Gaz naturel/propane/gasoil/autre :... Mixte : Gaz naturel-gasoil Plaque signalétique : Absente/Présente Marque : Type :. Année de Fabrication :..N :. Vérification de la chaudière si celle-ci n'est pas neuve Un contrôle des dispositifs de sécurité a-t-il été effectué préalablement à la réception? Oui/Non Remarques : Vérification des exigences pour la chaudière 1. Mesures Unité Mesures finales* Conforme/ Non Conforme Brûleur modulant Brûleur non modulant 100% de la plage Grande allure Température d'eau (1) C Sans objet Gicleur :marque & type (2) Sans objet Gicleur : débit (2) Gal/h Sans objet Gicleur : angle (2) Sans objet Pression de la pompe (2) bar Sans objet Dépression de la cheminée (1) Indice de fumée (2) Concentration d oxygène O 2 (1) % Concentration de CO 2 (1) % Concentration de CO (1) Température des gaz de combustion tg (1) Température de l air de combustion ta (1) Pa Bacharach mg/kwh C C Température nette tg - ta (1) C Rendement de combustion (1) % Puissance réglée au niveau du brûleur (1) (1) : pour tous combustibles (2) : si combustible liquide * :Les tickets des résultats de mesure sont à agrafer à ce document kw 26 13
14 27 2. Les orifices pour la mesure sur les gaz de combustion sont-ils présents? Oui/Non Remarques: 3. Remarques sur les exigences relatives à la combustion et à l émission des chaudières en fonctionnement (voir tableau cavant) : 4. La modulation de puissance de la chaudière répond-elle à l'exigence énoncée à l'article 7 du présent arrêté? Oui/Non Remarques: 5. Le tirage de la cheminée à laquelle est raccordée la chaudière est supérieur ou égal à 5 Pa? Oui/Non Remarques: 6. Ventilation du local de chauffe: - Le local de chauffe, en matière d'amenée et d'évacuation d'air, est-il conforme aux normes NBN B , NBN B , NBN D et NBN D ? Oui/Non/sans objet - Si non, note justificative pour délai supplémentaire de mise en conformité jointe à l'attestation: oui/non - Le local de chauffe, en matière d'amenée et d'évacuation d'air, est-il conforme aux prescriptions ministérielles? Oui/Non/sans objet Remarques: 7. Le système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air est-il étanche? Oui/Non Remarques: Vérification des exigences relatives au système de chauffage 8. Calorifugeage des conduits et des accessoires - Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'eau chaude de chauffage est-il conforme à l'article 11 du présent arrêté? Oui/Non Remarques: - Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'eau chaude sanitaire est-il conforme à l'article 11 du présent arrêté? Oui/Non Remarques: - Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'air est-il conforme à l'article 11 du présent arrêté? Oui/Non Remarques: 9. Les distributions d'eau chaude et d'air sont-elles conformes à l'article 12 du présent arrêté? Oui/Non Remarques : 10. La régulation et sa programmation sont-elles conformes à l'article 13 du présent arrêté? Oui/Non Remarques : 11. Le carnet de bord est-il conforme à l'article 14 du présent arrêté? Oui/Non Remarques: Informations complémentaires au bénéfice des certificateurs. 12. Pouvez-vous constater la présence d'un régulateur qui définit la température d'eau de la chaudière en fonction d'une sonde extérieure? Oui/Non Pouvez-vous constater la présence dans le système de chauffage soit d'une vanne 3 voies, soit d'une sonde extérieure? Oui/Non 14. Pouvez-vous constater la présence d'une pompe à chaleur? Oui/Non - Si Oui: Quel en est le vecteur énergétique? Gaz / Electrique Quel en est le type? Eau souterraine-eau / Sol-Eau / Air extérieur-eau / Air extérieur-air / Autre :. Est-elle également utilisée pour la production d'ecs? Oui/Non 15. Les tuyauteries de chauffage présentes dans le local de chauffe sont-elles toutes isolées? Oui/Non Si Non: Y a-t-il plus de 50 mètres courants de conduites non isolées? Oui/Non 16. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage de l'eau de chauffage non reliée à une pompe à chaleur? Oui/Non 17. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage d'ecs? Oui/Non Si Oui: Est-elle thermiquement bien isolée? Oui/Non Quel est le volume de la (somme des) cuve(s) : <100L / de 100 à 200L / >200L 18. Pouvez-vous constater la présence d'une boucle de circulation d'ecs? Oui/Non Si Oui: Est-elle isolée thermiquement sur toute sa longueur visible? Oui/Non Le système de chauffage est conforme à la législation en vigueur : Oui/Non Déclaration de conformité Défauts et mesures à prendre. Défauts qui ont été éliminés pendant cette intervention :... Défauts qui ne peuvent pas être éliminés pendant cette intervention :.. Mesures à prendre pour éliminer ces défauts :.. Prochaine intervention : de contrôle périodique à réaliser au plus tard le de mise en conformité à réaliser dans les 5 mois à dater de cette attestation..... Attestation de réception établie par.... (signature du chauffagiste agréé) Attestation de réception reçue par Nom : Qualité :.. (signature) 14
15 LE CONTRÔLE PERIODIQUE DES CHAUDIERES Un contrôle périodique de la chaudière doit être réalisé par un professionnel du chauffage agréé : tous les 3 ans pour les chaudières au gaz, tous les ans pour les chaudières au mazout Le contrôle périodique comprend : le nettoyage de la chaudière, le nettoyage du système d évacuation des gaz de combustion, le réglage du brûleur de la chaudière, la vérification de certaines exigences
16 31 Attestation de contrôle périodique et feuille de route : A l'issue du contrôle périodique : le professionnel agréé délivre une attestation déclarant le système conforme ou non-conforme (conservée dans le carnet de bord). En cas de non-conformité, une copie de l'attestation est envoyée à Bruxelles Environnement Mise en conformité : Non-conforme le RIT dispose de 5 mois pour mettre son système en conformité. Si la non-conformité est due au non respect des exigences : orifices de mesure ou ventilation du local de chauffe, le RIT peut disposer de 7 mois supplémentaires (avec note justificative jointe à l'attestation) LE DIAGNOSTIC DU SYSTEME DE CHAUFFAGE Le diagnostic du système de chauffage est une évaluation de ce système par un professionnel agréé différent en fonction du type du système de chauffage (type1 ou type 2). Le diagnostic doit être réalisé au plus tôt un an avant et au plus tard un an après que la chaudière la plus âgée raccordée au système de chauffage ait atteint l'âge de 15 ans. Un contrôle périodique doit avoir été réalisé dans les 12 mois précédant le diagnostic. A l'issue du diagnostic, le professionnel délivre un rapport de diagnostic. Ce rapport est non-contraignant. 16
17 33 Les dérogations suivantes sont d'application : Age de la chaudière au 1 er janvier 2011 de 11 à 20 ans de 20 à 25 ans > 25 ans ou inconnu Diagnostic au plus tard : 3 ans après entrée en vigueur arrêté chauffage (avant le 01/01/2014) 2.5 ans après entrée en vigueur arrêté chauffage (avant le 01/07/2013) 2 ans après entrée en vigueur arrêté chauffage (avant le 01/01/2013) 34 OUTIL POUR LE DIAGNOSTIC DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE DE TYPE 1 17
18 35 OUTIL POUR LE DIAGNOSTIC DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE DE TYPE 2 LOGICIEL AUDIT-H100 OUTIL POUR LE DIAGNOSTIC DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE DE TYPE
19 37 6. LES PROFESSIONNELS AGREES Actes Réception Contrôle périodique Diagnostic Type de système de chauffage Type 1 Type 2 Type 1 & 2 Type 1 Type 2 Type d'agrément Chauffagiste agréé Conseiller chauffage PEB Technicien chaudière agréé L, G1, G2 Chauffagiste agréé Conseiller chauffage PEB LE TECHNICIEN CHAUDIERE AGREE Il est habilité à réaliser des contrôles périodiques des chaudières (indifféremment du type de système de chauffage). Acte Type de système de chauffage Contrôle périodique Type 1 & 2 Type de chaudière Chaudière à combustible liquide Chaudière UNIT (brûleur intégré à la chaudière) à combustible gazeux Chaudière UNIT ou à brûleur à air pulsé à combustible gazeux Type d'agrément Technicien chaudière agréé L Technicien chaudière agréé G1 Technicien chaudière agréé G2 19
20 39 Les conditions d agrément du technicien chaudière agréé : être titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L, de type G1 ou de type G2, s'engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur, ne pas être privé de ses droits civils ou politiques Les certificats d'aptitude L, G1 ou G2 sont délivrés après avoir suivi une formation portant sur la réglementation en matière de chauffage et sur la réalisation du contrôle périodique et réussi un examen portant sur le contenu de cette formation et sur les connaissances techniques relatives aux chaudières. La formation et l'examen doivent être reconnus par Bruxelles Environnement. 40 Dispositions transitoires Technicien chaudière agréé G1 et G2 Technicien chaudière agréé L 20
21 LE CHAUFFAGISTE AGREE Il est habilité à réaliser des réceptions et des diagnostics de système de chauffage de type 1 (P < 100 kw et une seule chaudière). Les conditions d agrément : être titulaire d'un certificat d aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type G1 ou de type G2, être titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que chauffagiste agréé, s engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur, ne pas être privé de ses droits civils ou politiques LE CONSEILLER CHAUFAGE PEB Il est habilité à réaliser des réceptions et des diagnostics de système de chauffage de type 2 (P 100 kw ou plusieurs chaudières). Les conditions d agrément : être titulaire d'un certificat d aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type G1 ou de type G2, être titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que conseiller chauffage PEB, s engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur, ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. 21
22 43 8. LES EXIGENCES Les exigences sont vérifiées lors des actes réglementaires ORIFICES DE MESURE Le conduit d'évacuation des gaz de combustion doit être pourvu d'orifices de mesure permettant l'analyse des fumées. 22
23 COMBUSTION ET EMISSION DES FUMEES Selon le combustible et l'année de construction de la chaudière, certains paramètres ne peuvent dépasser des seuils (min ou max) requis. Ex : Pour toute chaudière utilisant un combustible liquide mazout Date de construction de la chaudière Indice de fumée Min CO 2 (%) CO max (mg/kwh) Max O 2 (%) η min* (%) A partir du 01/01/ ,4 90 Du 01/01/1988 au 31/12/1997 inclus Jusqu au 31/12/1987 ou inconnue néant néant 85 * η min = le rendement de combustion sur PCI. Cette exigence n est pas d application pour les chaudières à condensation MODULATION DE PUISSANCE Type de chaudière Type de brûleur Combustible Puissance chaudière Exigence minimale Standard et Basse température A condensation Air pulsé atmosphérique indifférent Mazout Gaz naturel LPG Gaz naturel et LPG Gaz naturel et LPG P 150 kw P 1000 kw P 2000 kw P 100 kw indifférent - à 2 allures, petite allure 50% à 65% Pnom ou modulant d'au moins 50% Pnom - clapet d'air économiseur - à 3 allures, petite allure à max 80% Pnom ou modulant d'au moins 65% Pnom - clapet d'air économiseur - modulant d'au moins 65% Pnom - clapet d'air économiseur - à 2 allures, petite allure 80% Pnom ou modulant - modulant 23
24 TIRAGE DE CHEMINEE 5 Pa 8.5. VENTILATION DE LA CHAUFFERIE Actuellement uniquement d'application pour les chaufferies neuves ou celles pour lesquelles des travaux ont été entrepris aux parois après le 31/12/2010 : conforme aux normes : NBN B NBN B NBN B NBN B Pour les chaufferies existantes : en attente d'un arrêté ministériel ETANCHEITE DES CONDUITS D'EVACUATION DES FUMEES (ET D'AMENEE D'AIR) DIMENSIONNEMENT DE LA CHAUDIERE Une note de dimensionnement doit, à titre informatif, accompagner la réception de la chaudière CALORIFUGEAGE Calorifugeage des conduites de chauffage et d'ecs Les exigences sont fonction de la situation de la conduite, de son diamètre et du type d isolant utilisé. Situation I Situation II Diamètre épaisseur de l'isolant après pose en mm extérieur de la conduite en mm Isolant de classe 1 Isolant de classe 2 Isolant de classe 1 Isolant de classe 2 de 20 à 24, de 25 à 29, de 30 à 39, de 40 à 60, de 61 à 89, de 90 à 114, de 115 à 159, de 160 à 229, de 230 à 329,
25 CALORIFUGEAGE (SUITE) Calorifugeage des conduits d'air les exigences sont aussi fonction du type d air véhiculé et de sa température. Type d air présent dans le conduit Air neuf Air fourni, Air recyclé, Air mélangé, Air repris si présence d un récupérateur de chaleur ou d un dispositif de recyclage en aval Température de l air véhiculé indifférent Conditions Situation du conduit toutes les situations sauf Ia Epaisseur minimale de calorifuge (en mm) Isolant de classe 1 Isolant de classe C I C et 35 C II >35 C I II indifférent I indifférent II PARTITIONNEMENT But : pouvoir arrêter la distribution de chaleur dans des zones inoccupées et réguler en fonction des besoins thermique de la zone REGULATION DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE Lorsqu une nouvelle chaudière est installée, la régulation du système de chauffage comprenant cette nouvelle chaudière doit respecter certaines règles en terme de régulation (ex: régulation locale, pilotage de la chaudière, gestion des circulateurs ) CARNET DE BORD Dossier rassemblant tous les documents ayant trait aux installations techniques et aux bâtiments dans lesquels ces installations se trouvent. Le carnet de bord contient la feuille de route. 25
26 COMPTAGE ENERGIE DES CHAUDIERES Selon la somme des puissances des chaudières, un compteur doit être installé en amont et éventuellement en aval de celles-ci COMPTAGE ELECTRIQUE DES VENTILATEURS Le moteur des ventilateurs de pulsion et d'extraction de débit m³/h d'un système de ventilation faisant partie d un système de chauffage doivent être équipés d'un compteur RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR AIR EXTRAIT Les systèmes de ventilation double flux nouvellement placés et faisant partie d un système de chauffage doivent être équipés d'un récupérateur de chaleur sur l'air extrait si le débit d'air neuf dépasse m³/h et que la durée de fonctionnement h/an VARIATION DU DEBIT D'AIR NEUF Les systèmes de ventilation nouvellement placés de débit nominal m³/h faisant partie d un système de chauffage sont équipés d'un régulateur s'adaptant à la présence effective du nombre de personnes COMPTABILITE ENERGETIQUE Compteurs relevé mensuel Rapport annuel : Signature énergétique Consommation annuelle de chauffage normalisée Consommation annuelle de chauffage rapportée à la surface chauffée Emission annuelle CO 2 Rendement annuel de production Interprétation des résultats précédents Si la somme des puissances des chaudières < 500 kw la comptabilité peut être simplifiée. 26
27 53 Documents utiles : Accueil > Professionnels > Themes > Energie > PEB et climat intérieur > Installations techniques PEB Adresses utiles : Pour particuliers : Bruxelles environnement > service info > 02/ Le Centre Urbain ABEA: 02/ Pour professionnels : Merci de votre attention. 27