Source: http://revisionesdeseguridad.es/r/4/aparatos-a-presion
Timestamp: 2019-04-20 04:26:55
Document Index: 235814517

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3']

El objeto del reglamento de Equipos a Presión es el establecimiento de las normas y criterios de seguridad para la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que se definen en el ámbito de aplicación de este reglamento.
Se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar, y, en particular, a los siguientes:
d) Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido o sustancia, con todos sus equipos anejos no incluidas en el apartado a).
e) Los equipos a presión con presión máxima admisible superior a 0,5 bar excluidos o no contemplados en los apartados anteriores, deberán cumplir con las obligaciones que establece el artículo 9 del reglamento.
Se excluyen del reglamento de Equipos a Presión, aquellos equipos que dispongan de reglamentación de seguridad específica, en la que expresamente estén reguladas las condiciones que en el se contemplan. En cualquier caso, se excluyen las redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o combustibles líquidos o gaseosos, así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de agua motriz de las centrales hidroeléctricas.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias B.O.E. Nº 31 publicado el 05/2/09. Corrección de errores: BOE Nº 260 de 28/10/09
Instalaciones que requieren trámite inicial:
Previo a la puesta en servicio de la instalación, ésta se tiene que inscribir en la Dirección General de Industria (Baleares), por lo cual se ha de presentar además, la siguiente documentación:
Instalaciones con Proyecto Técnico
Proyecto técnico, redactado por el técnico competente. El contenido del proyecto técnico se tiene que ajustar al que establece el anexo II del Real decreto 2060/2008.
Certificado normalizado de la dirección técnica firmado por el técnico competente.
Certificado de instalación normalizado sellado por la empresa instaladora y firmado por el instalador.
Copia de las declaraciones de conformidad de los equipos a presión o de equipos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o en el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión.
Certificado de pruebas, en el lugar de emplazamiento, subscrito por un organismo de control.
Certificado de instalación normalizado, sellado por la empresa instaladora y firmado por el instalador, y que incluirá como mínimo:
Clase de actividad industrial y uso de los equipos a presión
Descripción de los equipos a presión con sus características y parámetros de funcionamiento (presión, volumen,...)
Croquis en planta de la instalación
Copia de las declaraciones de conformidad de los equipos a presión o conjuntos de acuerdo con el que establece el artículo 4 del Real Decreto 2060/2008.
En los casos en los que la instalación, con o sin proyecto, se trate como un solo equipo de presión y en los que el fabricante lo declare como un conjunto, de acuerdo con la definición del apartado 2.1.5 del artículo 1 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, no será necesaria la presentación del certificado de instalación, siempre que el conjunto se someta a la evaluación de la conformidad de acuerdo con lo que establece el artículo 10 del mencionado real decreto.
Instalaciones excluidas del trámite administrativo de inscripción:
Equipos a presión compactos y móviles que no necesiten de elementos fijos ni estén conectados a otros equipos a presión fijos, así como aquellos que para funcionar sólo requieran de conexión eléctrica. Se exceptúan de esta exclusión los equipos a presión para la recarga de botellas de equipos respiratorios autónomos regulados por la ITC EP-5.
Instalaciones en las cuales todos los equipos a presión sean de categoría inferior a la categoría I (es decir, sin marcaje CE) de acuerdo con el punto 6 del anexo II del Real Decreto 2060/2008.
Instalaciones que requieren proyecto de instalación:
Instalaciones en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio de los equipos que componen la instalación por el volumen de todos los equipos a presión conectados de forma permanente en la misma instalación, sea superior a 25.000 bar/litro, excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y equipos a los que se refiere el artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
Instalaciones que puedan generar un aumento de presión por estar sometidas a la acción de una llama, aportación de calor con peligro de sobrecalentamiento, o por reacciones químicas (autoclaves, reactores, ...), en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio por el volumen de cada uno de los equipos a presión conectados en la misma instalación, sea superior a 10.000 bar/litro, excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y equipos a los que se refiere el artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
Instalaciones que contengan fluidos peligrosos en cantidades superiores a las que se indican a continuación:
(Deberá considerarse la suma de las cantidades de todos los equipos a presión conectados a la instalación que contengan fluidos peligrosos, incluidos los clasificados en el artículo 3.3 de Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y excluidas las tuberías de conexión de los recipientes).
Las que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea pueden entrñar riesgosgraves, aguos o crónicos, e incluso la muerte
Las que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea pueden entrañar riesgos extremadamente graves, agud o crónicos, e incluso la muerte
Las que, en contacto con otras sustancias y, en particular con sustáncias inflamables, dan lugar a una rección altamente exotérminca
21ºC < tempratura de inflmación < 55ºC
Identificadas con el riesto R17 o con temperatura de inflamación <55ºC y que permanezcan en estado líquido bajo presión
Debe tenerse en cuenta el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, y sus modificaciones, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento(CE) nº 1907/2006. Se aplica a las sustancias de forma obligatoria a partir del 1/12/2010.
Para las sustancias comercializadas antes del 1/12/2010, esta fecha se extiende hasta el 1/12/2012 por lo que respecta al etiquetado y envasado.
En el caso de las mezclas, se comenzara a aplicar a partir del 1/06/2015 obligatoriamente.
Tuberías incluidas en el artículo 1.3 de las categorías II y III de las referidas en el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
4. Niveles de inspección
Se tendrá en cuenta para las inspecciones que se deben realizar:
Comprobación y prueba de accesorios de seguridad
Ensayos No Destructivos (END) que se consideren necesarios
(En tuberías no es imprescindible dejar la instalación fuera de servicio)
Condiciones y presiones iguales a las primeras pruebas o a las indicadas en placa
Pruebas sustitutorias: Requerirán autorización de la Comunidad Autónoma
5. Inspecciones periódicas
Además de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se realizarán al menos, las inspecciones y pruebas que se indican a continuación con la periodicidad y por los agentes indicados en las siguientes tablas:
La clasificación de los equipos a presión es la establecida en el artículo 9 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
Notas a tabla 1:
Los extintores de incendios, como excepción, se someterán exclusivamente a las pruebas de NIVEL C cada cinco años por empresas mantenedoras autorizadas por el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre) y tendrán una vida útil de veinte años a partir de la fecha de fabricación.
Tabla 1. Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo indicado en el artíuculo 3.2 del Real Decreto 769/1999m de 7 de Mayo, a los cuadros 1,2,3 y 4 del anexo II del mismo.
Empresa instaladora 4 años
Empresa instaladora 3 años
Empresa instaladora 2 años
Los recipientes frigoríficos, como excepción, al no tener regulación expresa sobre inspecciones periódicas de los equipos a presión, serán inspeccionados por empresas instaladoras frigoristas autorizadas de acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre) y no requerirán la realización de inspecciones de nivel C, a no ser que el equipo haya sufrido daños, haya estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años, se haya cambiado el fluido por otro de mayor riesgo o haya sufrido una reparación.
Los recipientes de aire comprimido cuyo producto de la presión máxima de servicio sea menor de 5.000 bar/litro, podrán realizarse por las empresas instaladoras de equipos a presión.
Tabla 2. Tuberías incluidos o asimiladas, según lo indicado en el artículo 3.2 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 6,7,8 y 9 del anexo II del mismo.
Tabla 3. Equipos sometidos a la acción de una llama o aportación de calor incluido en el cuadro 5 del anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, para la obtención de vapor o agua sobrecalentada.
Categorías I – II – III y IV
6. Tabla de verificaciones