Source: http://docplayer.cz/160649-Kapitola-15-osvetleni-pozemnich-komunikaci.html
Timestamp: 2017-02-24 22:23:06+00:00
Document Index: 6940837

Matched Legal Cases: ['zákona č. 13', 'čl. 13', 'čl. 7', 'zákona č. 22', 'čl. 13', 'zákona č. 458', 'zákona č. 174', 'čl. 2', 'čl. 2', 'zákona č. 137', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3']

Download "Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"
1 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/ TN/3, ze dne , s účinností od se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 341/ IPK/1 ze dne a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/ TN/1 ze dne Praha, únor 20152 3 OBSAH 15.1 ÚVOD Všeobecně Názvosloví Způsobilost POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Kvalita stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí a prvků včetně elektrotechnických výrobků) Obecně Kvalita stavebních materiálů Elektrická přípojka Rozvaděč zapínacího místa Světelné místo Základ světelného místa Stožár Výložník Elektrovýzbroj Svítidlo Protikorozní ochrana světelných míst Kabelový rozvod přípojek a osvětlení PK Spínání a ovládání Uzemnění a pospojování TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ Obecně Elektrická přípojka Rozvaděč zapínacího místa Světelné místo Základ světelného místa Stožár Výložník Elektrovýzbroj Svítidlo Protikorozní ochrana světelných míst Kabelový rozvod přípojek a osvětlení PK Uzemnění, pospojování DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY Rozvaděče, svítidla, elektrovýzbroje, kabely Stožáry a výložníky Základy světelných míst ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY Rozvaděče, stožáry, výložníky, elektrovýzbroje, svítidla Základy světelných míst Protikorozní ochrana světelných míst Kabelový rozvod Uzemnění, pospojování Omezení vlivu bludných proudů, ochrana proti účinkům přepětí PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY Podmínky odchylek stavby Rozvaděč zapínacího místa Světelné místo Kabelový rozvod přípojek a osvětlení PK Spínání a ovládání Uzemnění, pospojování TKP kapitola 15 (leden 2015) 34 15.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ Rozvaděč zapínacího místa Světelné místo Kabelový rozvod přípojek a osvětlení PK ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ Odsouhlasení prací Převzetí prací SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ EKOLOGIE Základní požadavky Ochrana vzrostlé zeleně Ochrana travnatých ploch a keřových skupin Ochrana nočního prostředí Návrh ekologicky šetrné osvětlovací soustavy Vliv osvětlovací soustavy na okolí Měření rušivého světla KRITÉRIA VOLBY OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV OPRAVY A ÚDRŽBA NORMY A PŘEDPISY Technické normy Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a ostatní předpisy PŘÍLOHA Č.1 PŘISVĚTLOVÁNÍ PŘECHODŮ I Vymezení posuzovaného prostoru II Obecné požadavky III Požadavky na přisvětlení IV Návrh a hodnocení přisvětlení TKP kapitola 15 (leden 2015)5 15.1 ÚVOD Všeobecně Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených v TKP 1. TKP 15 obsahuje požadavky objednatele stavby na výrobky, technologické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při výstavbě, opravě, údržbě osvětlení pozemních komunikací. Stanovení prostorového umístění, členění, rozměry a druh konstrukcí osvětlovací soustavy určuje dokumentace stavby, která musí být vypracována v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen TKP-D) a touto kapitolou TKP. TKP jsou od roku 2015 vydávány pouze elektronicky v zabezpečeném formátu.pdf (Portable Document Format) ke stažení na a na elektronickém nosiči CD ROM (ČKAIT). V tištěné podobě jsou vydány pouze pro schvalovací řízení Ministerstva dopravy a pro řešení případných sporů, přičemž jeden zapečetěný výtisk je uložen na Ministerstvu dopravy a dva na Ředitelství silnic a dálnic ČR. V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání. TKP jsou zpracovány s ohledem na požadavky příslušných zákonů a nařízení vlády, ČSN a jiných technických předpisů s tím, že se některé články norem a předpisů upřesňují a doplňují. V případech, kdy jsou požadovány jiné práce než práce obsažené v této kapitole TKP nebo je potřeba změnit nebo doplnit ustanovení této kapitoly TKP nebo se jedná o ojedinělé technické řešení, stanoví objednatel podmínky ve zvláštních technických kvalitativních podmínkách (dále jen ZTKP). Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nejsou součástí staveb vyžadujících stavební povolení na základě územního rozhodnutí a jedná se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve smyslu 14 vyhlášky 104/97 Sb., kde postačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu, připouští se vypracování zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednodušené dokumentace určí objednatel podle nezbytných potřeb příslušné stavby případ od případu (viz. Směrnice pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace rozsahu prací a požadavků objednatele s potřebným technickým popisem prací, která se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Pro údržbu a opravy platí oddíl Osvětlení pozemních komunikací (též Veřejné osvětlení dále VO) se zřizuje pro zvýšení bezpečnosti a zrakové pohody všech účastníků provozu na pozemních komunikacích a je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 13 příslušenstvím dálnic, silnic a místních komunikací (odchylky viz v 14 zákona 13/1997 Sb.). Dle 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb. se dálnice a silnice vždy osvětlují v zastavěném území obce. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené úseky. Osvětlení lze zřídit i v oblastech s vysokou intenzitou provozu (včetně pěšího a cyklistického). Pozemní komunikace je možné osvětlit také v případech, kdy se prokáže účelnost zřízení takového osvětlení, například v oblastech, kde je žádoucí snížit nehodovost nebo kriminalitu. Pro osvětlení silnic a dálnic ve volné krajině platí ČSN (čl. 13.9), pro osvětlení místních komunikací, průjezdních úseků silnic a dálnic zastavěným územím a přechodů pro chodce platí ČSN (čl ), pro osvětlení křižovatek na pozemních komunikacích platí ČSN a TP 135. Návrh a provedení veřejného osvětlení musí splňovat podmínky ČSN , ČSN , ČSN , ČSN CEN/TR , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN V případech parkovišť a venkovních pracovních prostor se osvětlení zřizuje podle ČSN EN Pro osvětlení tunelů platí ČSN , TP 98 Technologické vybavení tunelů, TKP-D 7 a Publikace CIE Elektrická zařízení novostavby veřejného osvětlení musejí splňovat podmínky norem řady ČSN (tj až ČSN , ČSN ). Jedná se zejména o bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při normálním i poruchovém provozu a kvalitu provedení stavby. Dokumentace stavby VO nebo stavební úpravy ve stupni DSP, ZDS, RDS musí obsahovat minimálně úplné vstupní údaje a výsledky světelnětechnického výpočtu, dokládající splnění požadovaných hodnot, výsledky kontrolního výpočtu zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem samočinným odpojením od zdroje v požadovaném čase (dle znění a výkladu norem je pro zařízení VO stanoven čas 5 s) a rozměry základů osvětlovacích stožárů. Dokumentace a provedení stavby veřejného osvětlení musí splňovat požadavky této kapitoly TKP a případně ZTKP a v textu citovaných technických norem a předpisů. Uplatnění požadavků odlišných od ustanovení ČSN při návrhu a zhotovení dokumentace stavby osvětlení pozemní komunikace (PK) je možné jen na základě písemného souhlasu s odchylným řešením, vydaného ŘSD ČR-GŘ, které je pověřeno MD ČR k jejich vydávání. V případě závažných odchylek je potřebný souhlas MD ČR Názvosloví Názvosloví je uvedeno v ČSN EN 12665, ČSN CEN/TR , ČSN EN , ČSN EN 40-1, ČSN EN Pro tuto kapitolu TKP platí zejména následující termíny: TKP kapitola 15 (leden 2015) 56 a) osvětlovací soustava kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvaděče, ovládací systém; b) světelné místo každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, samostatný výložník, převěs) vybavený jedním nebo více svítidly; c) svítidlo zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo více světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny díly nutné pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti; d) světelný zdroj (umělý) je zdroj optického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto účelu; e) rozvaděč zapínacího místa dálkově nebo místně ovládaný rozvaděč s vlastním přívodem elektrické energie a zpravidla s vlastním samostatným měřením spotřeby el. energie; f) osvětlovací stožár podpěra, jejímž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a která sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně výložníku; g) jmenovitá výška vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) do svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země nebo spodní hranou příruby stožáru u stožáru s přírubou; h) úroveň vetknutí vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru; i) vyložení vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a osou stožáru (svislicí) procházející těžištěm příčného řezu stožáru v úrovni terénu, případně vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a svislou rovinou proloženou místem upevnění výložníku na stěnu apod.; j) výložník část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; výložník může být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může být připojen k dříku pevně, nebo odnímatelně; případně obdobný nosný prvek určený k upevnění na stěnu apod.; k) úhel vyložení svítidla úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou; l) elektrická výzbroj stožáru rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí, v prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení mezi rozvodnicí a svítidlem; m) patice samostatná část osvětlovacího stožáru, která slouží k ochraně osvětlovacích stožárů v místě vetknutí do země a může tvořit kryt elektrické výzbroje; n) převěs nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo; o) sklon svítidla úhel naklonění svítidla vůči horizontální rovině; p) poloha světelného zdroje ve svítidle vzájemnou polohou světelného zdroje s reflektorem lze ve svítidlech s reflektorovými optickými systémy měnit charakter vyzařování svítidla (fotometrickou plochu svítivosti); q) autonomní provozní režim provozní režim svítidla, který se nastavuje přímo ve svítidle. Není závislý na centrálním řízení Způsobilost Stavbu VO může provádět zhotovitel nebo jeho podzhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto stavebních prací (živnostenské listy). Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel musí prokázat způsobilost podle vyhlášky 50/1978 Sb., 8, a způsobilost k zajištění jakosti při provádění stavebních prací v souvislosti s výstavbou soustavy VO podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK, č.j. 1/ TN/1 ze dne 3. ledna 2013 ve znění pozdějších změn). Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným počtem kvalifikovaných pracovníků předepsané kvalifikace a potřebným technicky způsobilým strojním a dalším vybavením. Zkušenost s prováděním prací podle této kapitoly TKP prokazuje zhotovitel/podzhotovitel také referenčním listem 6 TKP kapitola 15 (leden 2015)7 provedených prací stejného nebo podobného zaměření. Pracovníci zhotovitele/podzhotovitele, kteří provádějí stavební a elektromontážní práce musejí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé odborné technické a dělnické profese a musejí být vedeni odborným pracovníkem. Vzdělání, praxi v oboru a školení pracovníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli/správci stavby. Dále musí být prokázána technická způsobilost strojního vybavení, způsobu skladování, dopravy a k měření POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Kvalita stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí a prvků včetně elektrotechnických výrobků) Obecně Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity na/ke stavbě, předloží zhotovitel objednateli ke schválení (viz čl. 7.2 Obchodních podmínek) a zároveň doloží doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění nebo ověření vhodnosti ve smyslu metodického pokynu MP SJ-PK v platném znění (VD14-15/05), a to: a) Prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem v případě stavebních výrobků, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů; b) ES prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem v případě stavebních výrobků označovaných CE, na které je vydána harmonizovaná norma nebo evropské technické schválení (ETA), na které se vztahuje nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; c) Prohlášení shody vydané výrobcem/dovozcem nebo Certifikát vydaný certifikačním orgánem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platným MP SJ-PK (VD14-15/05), část II/5 v případě ostatních výrobků. Pokud je to v ZOP nebo ZTKP požadováno, pak k prohlášením/certifikátům musejí být přiloženy příslušné protokoly o zkouškách s jejich výsledky a dále posouzení splnění požadovaných parametrů dle těchto TKP a případných dalších a/nebo změněných (zejména zvýšených) požadavků dle ZTKP. Zkoušky typu a průkazní zkoušky musejí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle Metodického pokynu SJ-PK, části II/3. Souhlas k použití výrobků, stavebních materiálů a směsí jiných než určených v ZDS dává objednatel/správce stavby po předložení příslušných dokladů (požadovaných ve výše uvedených odstavcích) zhotovitelem stavby. Veškeré změny proti ZDS se řeší podle Obchodních podmínek (čl. 13). Neschválené výrobky, stavební materiály a směsi nesmějí být skladovány ani dočasně složeny na staveništi. Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí jsou dány nařízením vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (svítidla, rozváděče, regulátory) jsou dány nařízením vlády č. 18/2003 Sb. v platném znění Kvalita stavebních materiálů Popis a kvalita materiálů komponentů VO jsou stanoveny v: a)dokumentaci stavby se specifikací v realizační dokumentaci, resp. ve výrobně-technické dokumentaci výrobce; b)této kapitole TKP a TKP 4, TKP 14, TKP 18 a TKP 19, TKP-D 8, případně dalších souvisejících kapitolách a ZTKP; c)příslušných TP MD; d)tep výrobce/dovozce příslušného komponentu stavby VO; e)zákonech nebo nařízeních vlády, zejména v č. 17/2003 Sb., 18/2003 Sb., 190/2002 Sb., 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. v platných zněních Elektrická přípojka Elektrická přípojka nn pro napájení rozvaděče zapínacího místa veřejného osvětlení je dle zákona č. 458/2000 Sb. zařízením veřejného osvětlení a po přejímce a kolaudaci se stává majetkem vlastníka VO. Elektrická přípojka je zásadně připojována na síť TN-C o jmenovitém napětí 230/400 V v provedení třífázovém, čtyřvodičovém. Je přednostně prováděna odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic rozvaděčů nn v distribučních trafostanicích vn/nn. V případě technické nezbytnosti lze provést odbočení z jiného místa na základě odsouhlasení distributora elektrické energie a vlastníka VO, resp. TKP kapitola 15 (leden 2015) 78 pověřeného správce VO. Ukončení přípojky je na přívodní svorkovnici nebo přívodních svorkách hlavního jištění rozvaděče zapínacího místa. Jištění elektrické přípojky musí být v místě odbočení z distribučního rozvodu nn minimálně o dva stupně vyšší, než je jmenovitá hodnota hlavního jištění za připojením v rozvaděči zapínacího místa Rozvaděč zapínacího místa Rozvaděč zapínacího místa je určen k napájení, jištění a zapínání veřejného osvětlení pozemních komunikací. Případně může sloužit také k řízení regulace veřejného osvětlení či jako komunikační prvek mezi osvětlovací soustavou a řídícím centrem. Skládá se z napájecí a vývodové části. Napájecí část tvoří hlavní jistič rozvaděče se jmenovitou hodnotou sjednanou s distributorem elektrické energie. Za hlavním jističem musí být prostor rozměrů požadovaných distributorem elektrické energie se schválenou upevňovací montážní plochou pro osazení měření odběru elektrické energie. Za elektroměrem je připojena vývodová část. Vývodovou část tvoří jednotlivé jištěné vývody větví veřejného osvětlení. Jištěné vývody jsou zapojeny podle schématu rozvaděče za spínacími stykači. V některých případech mohou být za měřením, ale před spínacími stykači připojeny samostatně jištěné vývody pro stálé napájení např. světelného signalizačního zařízení, dopravních značek apod. Při vybavení rozvaděče zapínacího místa zásuvkou pro připojení elektrického ručního nářadí pro případ údržbářských prací musí být tato zásuvka vybavena ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem 30 ma (ČSN , čl ). Rozvaděče v provedení v plastové skříni s krytím min. IP 54 jsou výrobky se zajištěným přirozeným odvětráváním, s plastovým základovým podstavcem s přístupným prostorem zaústěných kabelů. Rozvaděče musejí svou konstrukcí a zapojením umožňovat i místní ruční zapnutí pro potřeby zkoušek a denní údržby Světelné místo Světelné místo je tvořeno zpravidla základem stožáru, stožárem s elektrovýzbrojí, žádným, jedním nebo více výložníky se svítidly. Světelné místo může tvořit také samostatný výložník upevněný na jiném podpěrném místě, než je stožár veřejného osvětlení (např. výložník na zdi, na stožáru jiné sítě apod.), doplněný elektrovýzbrojí a svítidlem, nebo svítidlo upevněné na převěsovém laně a doplněné o odpovídající elektrovýzbroj Základ světelného místa Provedení základu světelného místa pro všechny typy stožárů veřejného osvětlení řeší dokumentace stavby. Základy jsou převážně betonové. Mohou být i součástí konstrukce jiného objektu (mostní objekt apod.). Musí v nich být vynechán prostor pro kabelové vedení a uzemnění. Kabely nesmějí být v žádném případě v základech zabetonovány, ale musí být buď vynechán volný prostor v základu, nebo zabetonována chránička pro tento způsob instalace určená. Základ stožáru musí být pouzdrový (umožňuje snazší a levnější výměnu havarovaného stožáru). Kvalita betonových základů musí odpovídat ČSN EN 206 a TKP 18 (platí jen v prostorách bez povrchové úpravy), beton pro provedení hlavice základu stožáru, která zabraňuje vniknutí vody k dříku stožáru, musí být min. C25/30-XF4 ve shodě s TKP 18. Tvar, rozměry a umístění základu jsou dány dokumentací stavby Stožár Stožáry musejí odpovídat ČSN EN 40 a mohou být ocelové, betonové, plastové, hliníkové aj. Betonové stožáry musejí odpovídat ČSN EN 40-4, OEG a TKP 18. Požadavky na kvalitu pro stožáry z jiných materiálů (např. hliníkové, plastové aj.) musejí být uvedeny v ZTKP. Každý stožár musí být opatřen označením a doprovodnou dokumentací podle ČSN EN 40, části 2, 3. Ocelové stožáry musejí mít povrchovou úpravu minimálně na úrovni žárového zinkování ponorem podle TKP 19B. Přednostně se používají stožáry bezpaticové. Bezpaticové stožáry musejí mít opracovaný/é otvor/y pro vstup kabelů. Životnost betonových a ocelových stožárů je určena TKP 18 a TKP 19B. Z důvodu zvýšení pasivní bezpečnosti se doporučuje použití hraněných stožárů Výložník Výložník musí splňovat požadavky ČSN EN 40. Musí být k dříku stožáru nebo k jiné nosné konstrukci upevněn bezpečně a rozebíratelně. Musí být zajištěn šrouby proti samovolnému pootočení a spojení zajištěno proti vniknutí vody. Upevňovací a zajišťovací spojovací materiál (šrouby, matice, podložky) musí být v provedení s protikorozní ochranou (případně nerez) Elektrovýzbroj Elektrovýzbroj musí umožňovat připojení minimálně dvou měděných kabelů do průřezu 25 mm 2, u hliníkových do 35 mm 2, elektrovýzbroj pro odbočení potom tří kabelů min. stejného průřezu. Musí mít minimální krytí IP 2X, musí být opatřena ochrannou svorkou pro připojení ochranného vodiče a provedena tak, aby namontováním do prostoru stožáru bylo zajištěno vodivé spojení neživých částí stožáru a elektrovýzbroje (toto 8 TKP kapitola 15 (leden 2015)9 neplatí, jde-li o část soustavy VO, provedenou ve II. třídě izolace zpravidla se jedná o VO na mostní konstrukci, provedené v souladu se splněním základních ochranných opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce PK dle TP 124). Součástí elektrovýzbroje bývá jisticí prvek svítidla. V případě, že je elektrovýzbroj umístěna mimo prostor stožáru, musí být zajištěna odpovídající mechanická pevnost a krytí nejméně IP Svítidlo Typ a parametry použitého svítidla jsou určeny světelně-technickým návrhem podloženým výpočtem, jehož vstupní data a výsledky musejí být uvedeny v dokumentaci stavby. Stejně tak musí být uvedeno, jaký výpočetní program zhotovitel (projektant) dokumentace použil, aby bylo možné v případě nejasnosti světelně-technický návrh nezávisle ověřit. Fotometrické vlastnosti svítidla musejí být doloženy v elektronické podobě ve formě použitelné pro výpočet (eulumdata, IES data). Svítidla musejí být jasně identifikovatelná ve vztahu k výkresové dokumentaci, aby bylo zřejmé, které svítidlo patří do konkrétních světelných míst. Zhotovitel nemůže svévolně změnit typ svítidla a typ světelného zdroje. Opodstatněná změna je možná pouze po předložení nového světelnětechnického výpočtu a odsouhlasení objednatelem/správcem stavby po předchozím odsouhlasení projektantem a příslušným majetkovým správcem realizovaného objektu VO. Svítidla musejí splňovat požadavky norem ČSN EN a ČSN EN ed.2. Svítidla musejí splňovat minimální krytí optické části IP 64 a předřadné části IP Protikorozní ochrana světelných míst Je dána TKP 19B, případně doplněnými ZTKP stavby. Stožáry musejí být žárově zinkované ponorem s tloušťkou vrstvy 60µ nebo 80µ (podle korozního zatížení podle TKP 19B) a nevyžadují další protikorozní úpravu nátěr, pokud není v ZTKP uvedeno jinak. Ze vzhledových důvodů lze pro takto upravený povrch v dokumentaci navrhnout doplnění ochranných nátěrů s obsahem zinku podle TKP 19B Kabelový rozvod přípojek a osvětlení PK Kabelový rozvod musí odpovídat dokumentaci stavby, TKP-D 8, PPK-KAB (ŘSD), technickým normám, zejména ČSN Spínání a ovládání Ovládání spínání zapínacích rozvaděčů je místní nebo dálkové. Místní spínání samostatného rozvaděče může být zajištěno osazením fotospínače, spínacími hodinami apod. Při větším počtu rozvaděčů zapínacích míst lze využívat dálkového ovládání. Rozvaděče zapínacích míst se mezi sebou mohou propojovat ovládacími kabely, po kterých se šíří spínací impuls od hlavního zapínacího rozvaděče nebo z centrálního dispečinku, nebo se pro to využívá jiného způsobu komunikace Uzemnění a pospojování Podle stupně nutné ochrany zařízení a zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem určené dokumentací stavby se vodivé nadzemní součásti stavby VO propojují zemniči. Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování jsou určeny ČSN TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ Obecně Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technologický předpis (TePř) k odsouhlasení objednateli/správci stavby, pokud není tento předpis obsažen v dokumentaci Elektrická přípojka Provedení elektrické přípojky vyžaduje spolupráci s distributorem elektrické energie při připojování kabelu v distribuční TR nebo jím stanoveného místa napojení a před uvedením do provozu. Kabel elektrické přípojky se ukončí na hlavních přípojnicích rozvaděče zapínacího místa (na přívodních svorkách hlavního jističe). Po provedení elektrické přípojky a splnění všech podmínek stavebního úřadu, distributora elektrické energie a budoucího odběratele (je jím zpravidla vlastník nebo pověřený správce VO) nutných pro řádné uvedení do provozu zajistí zhotovitel stavby VO zaplombování neměřeného a elektromě-rového prostoru v elektroměrovém rozvaděči nebo rozvaděči zapínacího místa. Pro uložení vedení elektrické přípojky platí článek této kapitoly TKP Rozvaděč zapínacího místa Umístění rozvaděče zapínacího místa a podružných rozvaděčů rozvodu VO musí splňovat podmínku trvalé přístupnosti s dostatečným prostorem pro obsluhu (min 0,8 m před kryty, dveřmi, víky) a může být v místnosti, ve zdi objektu nebo ve volném terénu. Přednostní umístění je ve volném terénu, umístění v místnosti nebo zdi objektu může být jen na základě dokumentace stavby odsouhlasené stavebním úřadem, vlastníkem nemovitosti a vlastníkem VO nebo pověřeným správcem VO. Přednostně se volí taková orientace TKP kapitola 15 (leden 2015) 910 vůči komunikaci, aby obsluha měla současně přehled o dění na komunikaci. Spodní okraj skříně musí být vždy min. 0,6 m nad terénem (podlahou). V terénu musí být je-li rozvaděč umístěn mimo zpevněnou plochu k rozvaděči zhotoven přístupový chodníček a manipulační plocha před dveřmi rozvaděče o minimální šířce 1 m a délce přesahující šířku rozvaděče o 0,2 m na každé straně. Rozvaděče se musejí označit evidenčním číslem podle požadavků správce VO. Rozvaděče zapínacího místa a podružné rozvaděče rozvodu VO jsou v provedení v kompaktním plastovém pilíři, resp. podle požadavků objednatele a budoucího vlastníka VO. Základová spára založení pilířového podstavce (základového dílu) musí být umístěna v nezámrzné hloubce, a je-li v násypu, musí být násyp dostatečně zhutněn Světelné místo Základ světelného místa Základ stožáru do země se zhotovuje podle dokumentace stavby po jeho vytyčení v terénu. Na vyrovnávací beton dna vykopané jámy se položí plech nebo keramická deska a postaví základové pouzdro. Pouzdro se ve výkopu zabetonuje s vynecháním prostupů pro uložení kabelů. Osazení stožáru se provede až po dosažení dokumentací předepsané pevnosti betonu připraveného základu. Základová spára musí mít vlastnosti uvedené v dokumentaci stavby. Objednatel stavby si může vymínit odsouhlasení základové spáry Stožár Stožár světelného místa se umisťuje: a) do zabetonovaného základového pouzdra, b) k předem připravené nosné konstrukci (základová příruba apod.). V pouzdře základu se stožár vyrovná a zaklínuje. Vytvořeným prostupem v základovém pouzdře se do stožáru nasunou kabely v ochranných trubkách. Vyrovnaný stožár se obsype drobným štěrkem nebo pískem. Vrchní část základu tvoří základová vrstva nadbetonovaná na horní okraj základového pouzdra. Při stavbě stožáru je nutno dbát na správné směrování dvířek prostoru elektrovýzbroje (proti směru jízdy vozidel, u komunikací určených pouze pro pěší mohou být kolmo k chodníku). Řada stožárů má tvořit výškově i směrově plynulou linii. Tato linie musí být provedena podle požadavku objednatele/správce stavby. Stožáry nesmějí zasahovat do průjezdního prostoru pozemní komunikace. Líc stožáru musí být minimálně 0,5 m od obrubníku komunikace nebo musí být za pracovní šířkou příslušného svodidla dle projektové dokumentace (viz TKP 11 a TP 114). Polohy světelných míst musejí být uvedeny ve výkresové dokumentaci Výložník Výložník se připevní k dříku stožáru nebo k předem připravené nosné konstrukci a zajistí šrouby proti samovolnému pootočení. Do výložníku se vsune svodový kabel, který se spustí až do prostoru elektrovýzbroje, nebo se vede po jiné konstrukci do místa odbočení z hlavního rozvodu. Musí být dodržena kolmost ramene výložníku (u jednoramenného) nebo osy úhlu mezi rameny (u dvojramenného) k linii vodícího proužku/obrubníku pozemní komunikace Elektrovýzbroj Elektrovýzbroj se připevňuje na určené místo. Spoj musí zajišťovat vodivé spojení neživých částí stožáru a elektrovýzbroje (s výjimkou u soustav ve II. třídě izolace podrobněji v odst ). U paticového stožáru se musí ochranná svorka elektrovýzbroje propojit s oběma díly patice Svítidlo Svítidlo se připevňuje na určené místo (výložník, dřík stožáru apod.) způsobem podle údajů výrobce svítidla. Sklon svítidla, případně poloha světelného zdroje ve svítidle a nastavení provozního režimu svítidla musejí být nastaveny podle údajů v projektové dokumentaci. Objednatel/správce stavby provede kontrolu uvedených nastavení svítidla Protikorozní ochrana světelných míst Provádí se podle čl této kapitoly TKP. Celý povrch je třeba zbavit nečistot odmaštěním a vysušit (ČSN ISO , ). Výsledný systém protikorozní ochrany (PKO) musí vyhovovat dokumentaci stavby a TKP 19B Kabelový rozvod přípojek a osvětlení PK Všechna kabelová vedení VO musejí být provedena v souladu s ČSN Kladení chrániček a protahování kabelů předchází vytyčení kabelové kynety, světelných míst a rozvaděčů. Kabely pro veřejné osvětlení se přednostně kladou: a) v linii stožárů VO při určení jejich přesné polohy je nutno respektovat umístění sdělovacích vedení, b) ve společné trase s ostatními silovými kabely nn. Kladení kabelů musí být podle dokumentace stavby a v souladu s ČSN Zejména je nutné dbát na dodržení tloušťky pískového lože 8 cm pod a nad pláštěm kabelu, správné uložení mechanické ochrany nebo výstražné fólie. Boční přesah mechanické ochrany kabelu musí být nejméně 4 cm. Při uložení nevyžadujícím zvláštní mechanickou ochranu se pískové lože zahází vrstvou o tloušťce 0,25 m z vykopané zeminy, 10 TKP kapitola 15 (leden 2015)11 zemina se urovná a uloží se výstražná fólie. Potom se dokončí celkový zához výkopu. V průběhu záhozu je nutné zeminu po vrstvách hutnit tak, aby po dokončení terénních úprav nedocházelo k jejímu sedání ve výkopu. Provedení musí být v souladu s podmínkami uvedenými v TKP 4 a TP 146. Ve zpevněných plochách, chodnících a pod komunikacemi se kabely kladou do souvislých ochranných trubek spojovaných k tomu určenými spojkami, aby nemohlo docházet k jejich zanášení zeminou a nečistotami. Rezervní trubkové prostupy musejí být na koncích uzavřeny víčky. Prostupy se v terénu označují vhodně zvolenými a objednatelem a správcem VO dohodnutými značkami. Venkovní teplota při kladení kabelu, pokud to příslušná norma použitého kabelu nepředepisuje jinak, nesmí být nižší než +4 C. Pokud je tato teplota nižší, musejí se kabely před jejich kladením předehřát. Za koordinaci uložení kabelů a inženýrských sítí odpovídající projektové dokumentaci zodpovídá hlavní zhotovitel. Umístění kabelů (krajnice, střední dělící pás, chodník apod.) musí být v souladu s dokumentací stavby, VL 1 a požadavky objednatele. Pro rozvod VO venkovním vedením na podpěrných bodech distribučního rozvodu nn platí splnění následujících podmínek: a) souhlas vlastníka sítě; b) rozvod VO má v tomto případě charakter silového vedení nn, a proto pro jeho navrhování a montáž platí ČSN ; c) základní ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být u rozvodu VO stejná jako u distribučního rozvodu nn (je přípustné použít společný vodič PEN); d) svítidla se zásadně umisťují pod vodiče distribuční sítě nn. Nad vodiči nn lze umístit svítidla jen na výložnících s délkou umožňující údržbové práce v bezpečné vzdálenosti od těchto vodičů. Nedoporučuje se jejich umístění na střešníky a zední konzoly. Neživé části svítidel musejí být vodivě spojeny s neživými částmi nosné konstrukce. Kabely elektrických přípojek a rozvodu VO musejí být na místech připojení označeny rozlišovacími páskami podle požadavku distributora elektrické energie, kabelovými štítky s uvedením majetkového správce VO, druhu a průřezu kabelu přípojky a místa připojení. V rozvaděčích musejí být konce kabelů upevněny příchytkami, ve stožárech jsou ponechány volně. Jednotlivé žíly je nutné ponechat s delší rezervou pro opětovné připojení po opravách poškození materiálu žíly vodiče. Ukončení celoplastových kabelů se provádí smršťovací rozdělovací hlavou nebo samolepicí páskou. Uložení kabelů v souběhu nebo křížení s jinými kabely nebo potrubím inženýrských sítí musí odpovídat dokumentaci a ČSN Zhotovitel vždy vyzve po uložení kabelu do pískového lože nebo chrániček do kynety objednatele/správce stavby k odsouhlasení provedení prací před jejich zakrytím. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel bude respektovat vyjádření a podmínky správců jiných inženýrských sítí uvedených v rozhodnutí o stavebním povolení. Před záhozem a hutněním musí zhotovitel zajistit geodetické zaměření kabelových tras. Zaměření nadzemních částí VO se provádí až po jejich osazení Uzemnění, pospojování Zemniče se kladou do kabelových rýh a musejí být uloženy na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo vedle kabelového vedení. Nadzemní části musejí být uloženy přehledně bez zbytečných ohybů a smyček a musejí být označeny jako ochranný vodič (zelenožluté pruhy). Na přístupném místě (nad patkou stožáru) musí být uzemnění připojeno do odpojitelné svorky, která umožňuje měření odporu uzemnění. Všechny spoje zemničů a podzemní spoje se musejí chránit proti korozi pasivní ochranou (např. asfaltovou zálivkou, pryskyřicí, antikorozní páskou apod.). Provedení musí být v souladu s ČSN a ČSN DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY Rozvaděče, svítidla, elektrovýzbroje, kabely Při převzetí dodávky od výrobce zhotovitel provede kontrolu komplexnosti a odpovídajícího provedení dodávky podle dokumentace a technických podmínek výrobce. Dodávka musí být doložena dodacím listem a dalšími nezbytnými listinnými doklady (podle příslušných článků oddílu 15.2 této kapitoly TKP). Veškeré elektrické rozvaděče musejí být dodány s kompletní elektrickou výstrojí, osazeny výstražnými tabulkami a štítky a vybaveny základními výkresy pro provoz a údržbu schéma hlavních obvodů a schéma pomocných obvodů. Schéma hlavních obvodů musí být v takovém provedení, aby mohlo být trvale umístěno na vnitřní straně dveří rozvaděče pro rychlou orientaci pracovníků údržby VO. TKP kapitola 15 (leden 2015) 1112 Zkoušky svítidel zajišťuje výrobce dle ČSN EN Pro umístění na stožárech nesoucích trolejová vedení hromadné dopravy musejí být svítidla zkoušená na namáhání dynamickými rázy. Svítidla a světelné zdroje musejí být do doby montáže i po předcházejícím dílenském vyzkoušení zhotovitelem stavby uloženy v originálních obalech. Skladování všech dalších součástí dodávek musí být zabezpečeno ve skladech tak, aby nedošlo k jejich poškození a k následnému znehodnocení. Průkazní zkoušky zajišťuje vždy výrobce a na stavbě se provádějí jen výjimečně na základě požadavku objednatele/správce stavby Stožáry a výložníky Dodávka stožárů a výložníků musí být doložena dodacím listem a dalšími nezbytnými listinnými doklady (podle článků oddílu 15.2 této kapitoly TKP). Manipulace a použití mechanismů při dopravě, ukládání a skladování stožárů ve vyhrazeném skladu musejí být takové, aby nedošlo k jejich poškození, u ocelových stožárů též k vyhnutí ve svarech přechodových míst změny průměru stožárů ani k poškození dodané povrchové úpravy. Stejné požadavky platí i pro přepravu ze staveništního skladu na místo montáže. Objednatel/správce stavby si může vyžádat, aby převzetí stožárů a výložníků probíhalo za jeho přítomnosti Základy světelných míst Dodávka, skladování a průkazní zkoušky jednotlivých materiálů pro výrobu betonových základů stožárů a rozvaděčů musejí odpovídat TKP ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY Rozvaděče, stožáry, výložníky, elektrovýzbroje, svítidla Kontrolní zkoušky se na stavbě zpravidla neprovádějí. Objednatel/správce stavby může v případě pochybností provedení nebo zajištění kontrolních zkoušek zhotovitelem požadovat a pak náklady zkoušek hradí ten, v jehož neprospěch zkouška dopadla. Vlastník nebo pověřený správce VO je oprávněn se souhlasem objednatele/správce stavby požadovat od zhotovitele umožnění kontroly dodaných svítidel před montáží, zaměřené zejména na ověření shody výrobku s požadavky projektu nebo vlastníka/pověřeného správce VO (např. osazení správných předřadníků, dodržení předepsaného krytí a třídy izolace) Základy světelných míst Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky základů musejí odpovídat ČSN EN 206 a TKP Protikorozní ochrana světelných míst Zkoušky povrchových úprav u pokovování se měří nedestruktivně pomocí tloušťkoměru. Četnost stanovení tloušťky kovového povlaku a kritéria pro vyhodnocení jsou uvedeny v TKP 19B. Jakost nátěrů se zkouší podle TKP 19B. Postup natěračských prací musí být po celou dobu kontrolován a uveden v deníku s údaji podle TKP 19B. Kopie deníku se odevzdává objednateli/správci stavby. Zkoušení povrchových úprav musí být v souladu s TKP 19B Kabelový rozvod Technické parametry kabelů jsou dány výrobcem nebo dovozcem v příslušné technické dokumentaci pro posouzení shody výrobku v souladu s harmonizovanou předmětovou technickou normou použitého druhu kabelu. Odebírání vzorků kabelů a kontrolní zkoušky kabelů v průběhu montáže a po pokládce se nepožadují. V případě vzniklé pochybnosti o kvalitě kabelů nebo jejich uložení je však může objednatel/správce stavby nařídit Uzemnění, pospojování Uzemnění musí odpovídat ČSN Skutečná hodnota zemního odporu uzemnění se hodnotí přímo na stavbě a je nedílnou součástí výchozí revizní zprávy, která je nutnou součástí dokladů přejímacího řízení. Měření zemního odporu je v tomto případě kontrolní zkouškou. Revizní zpráva musí obsahovat výsledky měření izolačního stavu kabelů Omezení vlivu bludných proudů, ochrana proti účinkům přepětí Stavba musí být provedena v souladu s TP 124 Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací. Zhotovitel zajistí provedení potřebných měření v rámci vystavení výchozí revizní zprávy. V souvislosti s touto ochranou musí být provedeno účinné řešení svedení případného přepětí (zpravidla atmosférického) ze zasaženého objektu. 12 TKP kapitola 15 (leden 2015)13 15.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY Podmínky odchylek stavby Odchylky stavby od dokumentace stavby jsou možné pouze po předcházejícím projednání a písemném odsouhlasení objednatelem/správcem stavby a zhotovitelem dokumentace (projektantem) Rozvaděč zapínacího místa U každého rozvaděče musí být dodrženo předepsané schéma hlavních a pomocných obvodů určené dokumentací. Malé odchylky od dokumentace (např. jiné provedení rozvodného pilíře při zachování požadovaného druhu materiálu, krytí apod.) jsou možné při dodržení čl Spínání a ovládání Základní koncepce spínání a ovládání VO musí být dodržena bez odchylek, použité prvky mohou být jiného typu, ale s parametry shodnými s dokumentací stavby. Vše musí být projednáno a odsouhlaseno majetkovým správcem VO Uzemnění, pospojování Odchylky od závazných minimálních hodnot polohy uzemnění se připouštějí jen v případě, že zaručují lepší hodnoty nebo provedení (uložení, vyšší krytí) bez zvýšených finančních požadavků zhotovitele. Odchylky od hodnot průřezů zemničů musejí být v souladu s ČSN a musejí být schváleny objednatelem/správcem stavby Světelné místo Světelné místo je zpravidla tvořeno základem stožáru, samotným stožárem s elektrovýzbrojí, výložníkem a svítidlem nebo svítidlem na jiné nosné konstrukci. Odchylky ve zhotovení základu stožáru od dokumentace se povolují pouze při dodržení všech statických parametrů. Stožáry musejí být umístěny svisle s tolerancí ± 0,5. Pozice výložníku a svítidla se nesmí v žádné ose odchylovat od projektem předepsané polohy. Tolerance nesmí narušit plynulost linie řady stožárů (viz ). Jsou postaveny podle přílohy vytyčení ve schválené dokumentaci stavby a požadavku objednatele/správce stavby. Stožáry musejí být provedeny v souladu s dosud platnou ČSN , po zavedení všech částí souboru norem ČSN EN 40-1 až 7 podle tohoto souboru. Odchylky v umístění a provedení vstupních otvorů pro kabely, prostoru pro elektrovýzbroj, provedení ochranné manžety apod. se nepřipouštějí a za jejich dodržení zodpovídá zhotovitel stavby řádným převzetím stožárů. Pro elektrovýzbroje se odchylky nepřipouštějí. Stejně tak se nepřipouštějí odchylky v konstrukci svítidel; změna v typu použitých svítidel pouze v souladu s ustanovením čl této kapitoly TKP Kabelový rozvod přípojek a osvětlení PK Uložení kabelů musí splňovat všechny požadavky ČSN , ČSN a vzorových řezů dokumentace stavby; odchylky se připouštějí jen v případě, že zaručují lepší hodnoty nebo provedení (uložení, vyšší krytí) bez zvýšených finančních požadavků zhotovitele, a musí být schváleny objednatelem/správcem stavby KLIMATICKÁ OMEZENÍ Rozvaděč zapínacího místa Klimatická omezení nejsou, kromě klimatických omezení při zatahování kabelů nebo v případě výjimečného výslovně majetkovým správcem VO vyžádaného budování betonového základu (totožné podmínky jako u základů světelných míst) Světelné místo Zabetonování základů stožárů (a dle také rozvaděčů) za nízkých a záporných teplot musí být provedena v souladu s ČSN EN 206 a TKP 18. Pro stožáry a svítidla nejsou klimatická omezení. Vlastní nátěry je nutné provádět podle technologického předpisu výrobce barev. Provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí musí odpovídat TKP 19B Kabelový rozvod přípojek a osvětlení PK Venkovní teplota při kladení kabelu, pokud to příslušná norma použitého kabelu nepředepisuje jinak, nesmí být nižší než +4 C. Pokud je tato teplota nižší, musejí se kabely před jejich kladením předehřát. Konce kabelů musejí být do zhotovení koncovek nebo spojek vhodně chráněny před působením vnějších vlivů ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ Odsouhlasení prací Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce byly provedeny v souladu se závazky zhotovitele ve smlouvě o dílo, a jeho podmínky jsou uvedeny v kapitole TKP 1 nebo v ZTKP stavby (Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro stavbu pozemní komunikace). TKP kapitola 15 (leden 2015) 1314 Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel objednateli/správci stavby písemnou formou. K žádosti se přikládají doklady prokazující řádné provedení zhotovovacích prací, a to zejména: výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s průkazními zkouškami a ustanoveními smlouvy o dílo, výchozí revizní zpráva; doklady o kvalitě a shodě zabudovaných výrobků podle čl této kapitoly TKP; výsledky světelně-technického měření, včetně hodnot naměřených v jednotlivých kontrolních bodech, výpočtu sledovaných hodnot a jejich porovnání s hodnotami uvedenými podle výpočtů v dokumentaci stavby. Před měřením musí být nová osvětlovací soustava provozována minimálně 100 hodin (z důvodu zahoření světelných zdrojů), měření musí být provedeno podle ČSN EN přístroji s platnou kalibrací; všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy nebo objednatelem/správcem stavby (viz Obchodní podmínky, zejména předání dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření); předložení souhlasu s provedením všech prací objednatelem/správcem stavby před jejich zakrytím (např. potvrzeným zápisem ve stavebním deníku) v souladu s ustanovením TKP Převzetí prací Převzetí prací se provede pro celé dílo nebo pro jeho část ve shodě s požadavkem objednatele, který je uveden ve smlouvě o dílo. Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli/správci stavby přejímací doklady v rozsahu odpovídajícím TKP 1, tj. zejména stavební deník, výchozí revizní zprávu, světelně-technické měření a zprávu o hodnocení jakosti díla. Její přílohou je dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů a protokoly o zkouškách a měřeních. Nové veřejné osvětlení nebo VO po provedení oprav a údržby musí být protokolárně předáno zhotovitelem stavby objednateli/správci stavby za přítomnosti příslušného majetkového správce VO. Objednatel/správce stavby, příp. jím pověřená právnická nebo fyzická osoba provede celkové hodnocení provedených prací a porovnání výsledků s požadavky této kapitoly TKP. Podkladem pro celkové hodnocení je také výsledek vizuálního posouzení provedeného objednatelem/správcem stavby, výsledky zkoušek objednatele, zpráva o hodnocení jakosti zhotovitele vypracovaná v rozsahu požadovaném objednatelem/správcem stavby (např. podle Metodických pokynů ŘSD ČR) a vyjádření objednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele. Celkové hodnocení prací předá objednatel následnému majetkovému správci realizovaného objektu a případně i zhotoviteli SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ Není požadováno EKOLOGIE Základní požadavky Základní požadavky na provádění zhotovovacích prací z hlediska ekologie jsou uvedeny v TKP Ochrana vzrostlé zeleně Kabelové trasy nesmějí být vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene stromu, optimálně ve vzdálenosti půdorysného průmětu koruny stromu. Je-li kabelová rýha vedena pod korunou stromu, požaduje se provedení mělkého výkopu výhradně ručním výkopem s uložením kabelu do chráničky v hloubce 35 cm (uložení dle ČSN ). V ochranném pásmu minimálně 2 m od paty kmene stromu nebude prováděna žádná stavební činnost, skladování materiálu, pojíždění těžkými mechanismy. Kořeny o průměru větším než 5 cm budou zachovány, případné poškození ošetřeno stromovým balzámem. Vzájemnou polohu VO a zeleně upravuje ČSN Ochrana travnatých ploch a keřových skupin Poškozené stávající plochy (v případě stavebních úprav a udržovacích prací) musejí být dány do původního stavu zpětným zásypem v souladu s ustanovením TKP 4 Zemní práce a TP 146 (nepřipouští se ponechávání navršené zeminy na trase výkopu a samovolné sedání záhozu). Zemina musí být zhutněna v míře zhutnění zásypu nejméně 92 % PS. Dále musí být provedena definitivní povrchová úprava v šíři pásma celkového poškození trávníku (nejen výkopové rýhy, ale i místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky). Jednotlivé keře keřových skupin v trase výkopu se musejí dočasně přesadit, výkopek se musí vyvážet mimo keřové plochy. Při přesadbě se musejí dodržet podmínky TKP 13 (Vegetační úpravy) Ochrana nočního prostředí Pro osvětlování na pozemních komunikacích se volí svítidla v souladu s Nařízením komise (ES) č. 245/2009, podle kterého by se měl maximální 14 TKP kapitola 15 (leden 2015)15 podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu (ULOR) pohybovat v mezích uvedených v následující tabulce č. 1: Třída osvětlení ME1 až ME6 a MEW1 až MEW6 CE0 až CE5, S1 až S6, ES, EV a A Světelný tok zdroje Φ (klm) ULOR (%) libovolný 3 12 Φ 5 8,5 Φ< ,3 Φ<8,5 15 Φ<3,3 20 Tabulka 1- Maximální světelný tok vyzařovaný nad vodorovnou rovinu Poznámka: ULOR je podíl světelného toku světelného zdroje ve svítidle, který je vyzařován nad vodorovnou rovinu proloženou svítidlem umístěným v normální, návrhové poloze. V oblastech, kde je ve společenském zájmu důležité omezit množství světla emitovaného do nočního prostředí, se připouští maximální podíl světla vyzařovaného nad horizont u všech silničních tříd a světelných výkonů nejvýše na 1%. Mezi takové oblasti patří význačné přírodní rezervace, v nichž by světlo prokazatelně nepříznivě ovlivnilo život. Patří sem také astronomické observatoře národního a mezinárodního významu (v ČR to je Ondřejov a Kleť). Ochranné pásmo se podle Publikace CIE č nachází do vzdálenosti 1 km od hranic chráněného objektu; doporučuje se tuto vzdálenost zdvojnásobit. Hodnoty uvedené v tabulce 1 lze překročit jen v odůvodněných případech. Například tam, kde je to žádoucí z urbanistického nebo architektonického hlediska. Také tam, kde se prokáže, že nedodržení hodnot uvedených v tabulce vede ke snížení zátěže nočního prostředí umělým světlem. Jakékoliv vylepšení svítidla, jehož cílem je snížit vyzařování rušivého světla, nesmí být na úkor celkové energetické účinnosti zařízení, pro něž je určeno. Analogicky totéž platí i pro osvětlovací soustavy. nenadřazují hlediskům environmentálním ani naopak. Je nutné též přihlédnout k tomu, že zřízení i provoz osvětlovacích soustav má přímo i nepřímo vliv na životní prostředí Vliv osvětlovací soustavy na okolí Světlo na objektech a svítivost svítidla v potenciálně rušivém směru se posuzuje podle ČSN EN V zóně životního prostředí E1 se osvětlení pozemních komunikací zřizuje jen v nezbytných případech Měření rušivého světla K měření rušivého světla se používají fotometry určené pro měření v oblasti fotopického vidění s poměrnou spektrální světelnou účinností V(λ) KRITÉRIA VOLBY OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN EN stanovené na základě zatřídění pozemní komunikace do třídy osvětlení podle ČSN CEN/TR Rovněž musí vyhovovat požadavkům kapitoly OPRAVY A ÚDRŽBA Požadavky na provedení a kvalitu oprav, údržby, kontrol a revizí veřejného osvětlení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR jsou uvedeny v samostatném předpisu PPK-VEO. Pro místní komunikace a pro ostatní silnice se tento předpis použije přiměřeně NORMY A PŘEDPISY Normy a předpisy uvedené v této kapitole TKP jsou v jeho textu citovány nebo mají k obsahu kapitoly vztah a jsou pro zhotovení ZDS, RDS a zhotovení stavby závazné. Zhotovitelé ZDS, RDS jsou povinni uplatnit příslušnou normu nebo předpis v platném znění k datu vydání zadávací dokumentace stavby. V případě změn norem a předpisů v průběhu stavby se postupuje podle příslušného ustanovení v TKP Návrh ekologicky šetrné osvětlovací soustavy V citlivých případech se postupuje tak, že se provede výpočet osvětlovací soustavy splňující požadavky uvedené v této části a porovná se s jiným řešením, které bude soustavu optimalizovat tak, aby byla co nejekonomičtější a energeticky nejméně náročná. Pak se zvolí ta soustava, která bude celkově vhodnější. Ekonomická hlediska se TKP kapitola 15 (leden 2015) 1516 Technické normy Pozn.: Normy označené *) jsou v textu této kapitoly TKP citovány. ČSN Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení ČSN Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických zařízeních. ČSN ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-42: Bezpečnost Ochrana před účinky tepla ČSN ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost Ochrana před nadproudy ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. - Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před přepětím. ČSN *) ed. 2 - Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 46: Odpojování a spínání ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. - Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům. ČSN Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím ČSN ed. 2 - Elektrická instalace budov Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení Všeobecné předpisy ČSN *) ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení Elektrická vedení ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje ČSN ed. 2 - Elektrické instalace budov Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje, Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání. ČSN *) ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení Uzemnění a ochranné vodiče ČSN ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení Zařízení pro bezpečnostní účely ČSN Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení ČSN Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení. ČSN ed. 2 - Elektrotechnické předpisy Elektrické přípojky ČSN Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní a rozvodných zařízení NN umisťovaných v prostředí venkovním ČSN *) - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. ČSN Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení ČSN Názvosloví pozemních komunikací Část 1: Základní názvosloví ČSN Názvosloví pozemních komunikací Část 2: Projektování pozemních komunikací ČSN Názvosloví pozemních komunikací Část 3: Vybavení pozemních komunikací ČSN Názvosloví pozemních komunikací Část 5: Dopravní telematika ČSN *) - Projektování silnic a dálnic. ČSN ed. 2*) - Projektování křižovatek na silničních komunikacích. ČSN *) - Projektování místních komunikací. ČSN *) - Projektování křižovatek na silničních komunikacích. ČSN Projektování mostních objektů. ČSN *) - Projektování tunelů pozemních komunikacích. ČSN EN 40-1 až 7*) - Osvětlovací stožáry části 1 7 ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 1: Termíny a definice ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 2: Obecné požadavky a rozměry 16 TKP kapitola 15 (leden 2015)17 ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 3-1: Návrh a ověření Charakteristická zatížení ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 3-2: Návrh a ověření Ověření zkouškami ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 3-3: Návrh a ověření Ověření výpočtem ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny ČSN EN Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN EN *) - Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 2: Venkovní pracovní prostory ČSN EN 12665*) - Světlo a osvětlení Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení ČSN EN Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci Požadavky a zkušební metody ČSN CEN/TR *) - Osvětlení pozemních komunikací. Část 1: Výběr tříd osvětlení ČSN EN *) - Osvětlení pozemních komunikací. Část 2: Požadavky ČSN EN *) - Osvětlení pozemních komunikací. Část 3: Výpočet ČSN EN *) - Osvětlení pozemních komunikací. Část 4: Metody měření ČSN EN ,2 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kv Část 1 a 2 ČSN EN ,2 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv do AC 45 kv Část 1 a 2 ČSN EN Stupně ochrany krytem (krytí IP kód) ČSN EN ed. 2*) - Svítidla Část 2-3: Zvláštní požadavky Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací ČSN EN Vysokotlaké sodíkové výbojky ČSN EN Halogenidové výbojky ČSN EN Výbojové světelné zdroje Požadavky na bezpečnost ČSN EN 62305*) - Ochrana před bleskem (soubor norem ) ČSN ISO Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky ČSN ISO Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér ČSN P ENV Navrhování betonových konstrukcí Část 3: betonové základy Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a ostatní předpisy Zákon 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění Zákon 266/1994 Sb., o drahách v platném znění Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci v platném znění Zákon 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Zákon 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v energetice v platném znění Vyhláška 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění Vyhláška 381/2001 Sb., katalog odpadů v platném znění Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění Vyhláška 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků v platném znění TKP kapitola 15 (leden 2015) 1718 Vyhláška 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění Nařízení vlády 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění Nařízení vlády 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí v platném znění Nařízení vlády 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility v platném znění Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění TKP-D 7 Tunely, podzemní stavby a galerie (2007) TKP-D 8 TKP pro dokumentaci staveb PK, kap. 8 Vybavení a příslušenství PK (2005) TKP 1 Všeobecně TKP 2 Příprava staveniště TKP 4 Zemní práce TKP 19B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2013 TP 98 Technologické vybavení tunelů (2003) TP 114 Svodidla na PK (2007) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (2000) TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích (2005) TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (2001) TP 217 Zvýrazňující optické prvky na PK Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky zásady pro používání II. vydání (2012) VL 1 Vzorové listy staveb PK, Vozovky a krajnice (2005) PPK-VEO Požadavky na provedení a kvalitu veřejného osvětlení na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (2012) PPK-PVV Požadavky na elektrická zařízení protokoly o určení vnějších vlivů na volné trase a v tunelech na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (2012) PNE Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatel elektřiny Doporučení ESČ (k ČSN ) Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně samočinným odpojením od zdroje v požadovaném čase Doporučení ESČ První pomoc při úrazu elektrickou energií CR 14380:2003 Tunnel lighting (Osvětlení tunelů) Publikace CIE Guide for the lighting of road tunnels and underpasses (Průvodce osvětlením tunelů a podjezdů) Publikace CIE Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic (Doporučení pro osvětlení komunikací pro motorovou a pěší dopravu) Publikace CIE Guidelines for minimizing sky glow (Průvodce k omezení záře oblohy) Publikace CIE Guide for the lighting of urban areas (Průvodce osvětlením městských zón) Publikace CIE Calculation and measurement of illuminance and luminance in road lighting (Výpočet a měření osvětlenosti a jasu silničních komunikací) Publikace CIE Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations (Příručka k omezování účinků rušivého světla ze soustav venkovního osvětlení) Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES 18 TKP kapitola 15 (leden 2015)19 PŘÍLOHA Č.1 PŘISVĚTLOVÁNÍ PŘECHODŮ PŘISVĚTLOVÁNÍ PŘECHODŮ Přechody se v této Příloze č. 1 TKP 15 (dále Příloha) rozumějí přechody pro chodce, místa pro přecházení. Pro lepší srozumitelnost textu se dále hovoří o přechodech a chodcích, i když se tato příloha vztahuje také na přisvětlení chodců na místech pro přecházení. Přisvětlují se pouze přechody správně stavebně provedené. I Vymezení posuzovaného prostoru 1 Základní prostor (viz obr. 1, 2 a 3) je prostor, kde je chodec přisvětlován. 2 Doplňkový prostor (viz obr. 1, 2 a 3) je prostor, kde je chodec též přisvětlován, avšak s nižšími požadavky. 3 Délka základního prostoru je v příčném směru vymezena rozhraním mezi chodníkem a vozovkou, zpravidla jde o okraj obrubníku přilehlý k pozemní komunikaci (případně vnější okraj vodící čáry nebo okraj zpevnění, pokud není navrženo dopravní značení). Zpevněná krajnice není součástí základního prostoru. Příčný směr je definován podle ČSN EN Na stezky pro chodce se hledí stejně jako na chodníky. 4 Šířka základního prostoru je v podélném směru vymezena okraji vodorovného dopravního značení V7 přechod pro chodce ; na místech pro přecházení pak stavebními úpravami chodníku (prostor, ve kterém je výška obrubníku snížena pod 8 cm). Podélný směr je definován podle ČSN EN Doplňkový prostor neprodloužený (viz obr. 1, 2 a 3) navazuje na základní prostor v příčném směru. Je dlouhý 1 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. 6 Doplňkový prostor prodloužený (viz obr. 2 a 3) se zřizuje na straně případně existujícího středního dělicího pásu, ochranného ostrůvku nebo jiného dopravně bezpečnostního opatření, pokud je na pozemní komunikaci navržen. Je to prostor navazující na základní prostor v příčném směru. Je dlouhý 3 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. Doplňkový prostor prodloužený se nezřizuje v případě, že je délka dělicího pásu, ochranného ostrůvku a podobně větší než 3 metry. 7 U pozemních komunikací rozdělených středním dělicím pásem či ostrůvkem se posuzuje každá oddělená část zvlášť, jedno a totéž místo může být z pohledu jedné části základním prostorem a z pohledu druhé části doplňkovým prostorem. Platí pro směrově rozdělené pozemní komunikace i pro pozemní komunikace, kde střední dělicí pás či ostrůvek odděluje části se stejným směrem provozu. 8 Osa přechodu je přímka procházející středem půdorysu přechodu v příčném směru, který je definován podle ČSN EN Na pozemních komunikacích s jednosměrným provozem motorových vozidel jsou chodci přisvětlováni ze strany přijíždějících vozidel. Za pozemní komunikace s jednosměrným provozem se považují i ty, jejichž jednotlivé směry jsou vzájemně odděleny zvýšeným či nezpevněným středním dělicím pásem, betonovými svodidly, dělicím ostrůvkem apod. 10 Na pozemních komunikacích s obousměrným provozem motorových vozidel jsou chodci v základním prostoru i doplňkových prostorech přisvětlováni pro pohled řidičů motorových vozidel přijíždějících z obou směrů. 11 Při změnách dopravního značení upravujícího směr jízdy je třeba prověřit dotčené přechody a nevyhovující přisvětlení vypnout, případně přestavět. 12 Na pojížděný tramvajový pás se pohlíží jako na jízdní pruh. Obrázek 1 - Posuzovaný prostor: A = základní; B = neprodloužený doplňkový. Analogicky platí i pro pozemní komunikaci s více jízdními pruhy. TKP kapitola 15 (leden 2015) 1920 Obrázek 2 - Posuzovaný prostor se středním dělicím pásem nebo ochranným ostrůvkem: A = základní; B = neprodloužený doplňkový; B = prodloužený doplňkový. Platí pro směr jízdy zleva. Pro opačný směr je situace analogická. Obrázek 3 - Posuzovaný prostor s více jízdními pruhy se středním dělicím pásem nebo ochranným ostrůvkem: A = základní; B = neprodloužený doplňkový; B = prodloužený doplňkový. Platí pro směr jízdy zleva. Pro opačný směr je situace analogická. II Obecné požadavky 1. Přisvětlení přechodů smí být zřizováno jen při splnění těchto podmínek: 1.1. Je provedeno v plném rozsahu stanoveném touto přílohou; přisvětlování pouze části přechodu se zřizovat nesmí Pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN v délce závislé na povolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru nejméně: - 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h Současně s přisvětlením přechodu musí svítit také veřejné osvětlení alespoň v úsecích vymezených článkem II/1.2 této přílohy, 1.4. V případě, že se bude úroveň osvětlení pozemní komunikace regulovat (snižovat/zvyšovat), pak se musí regulovat také úroveň přisvětlení přechodu tak, aby bylo v souladu s požadavky tabulky 1 této přílohy. Pokud není regulace přisvětlení přechodu možná, pak se musí úroveň osvětlení pozemní komunikace zachovat v úsecích o délce podle článku II/1.2 této přílohy. 2. Přisvětlení přechodů se zpravidla nezřizuje, pokud je naplněna některá z těchto podmínek: 2.1. Přechod je řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo je součástí křižovatky řízené SSZ. Střídavý provoz SSZ a přisvětlení je možný Ve vzdálenosti závislé na dovolené rychlosti je další přechod, který není ani přisvětlen, ani řízen SSZ. Tato vzdálenost, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je nejméně: - 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 20 TKP kapitola 15 (leden 2015)21 2.3. Zřízením přisvětlení by došlo ke snížení kontrastu mezi chodcem a pozadím vlivem dalších osvětlených ploch do té míry, že by zřízením přisvětlení naopak klesla viditelnost chodců na přechodu Do vzdálenosti 20 m od okraje základního prostoru, měřeno v ose pozemní komunikace, je umístěn signál S7 (viz TP-65, platí i pro zvýraznění P 6), jiný světelný signál či jiné pro řidiče určené zařízení, které svítí přerušovaným světlem (viz např. TP 217 dopravní knoflíky LED). Neplatí pro signál přejezdového zabezpečovacího zařízení, pro zařízení spouštěná pouze výjimečně, jako například při výjezdu hasičů, nebo pro signál přerušované žluté světlo na SSZ pro řízení provozu. 3. Doporučuje se vybavit přisvětlením vždy všechny přechody na uceleném úseku pozemní komunikace. 4. Pokud je osvětlení části úseku v blízkosti přechodu zajišťováno veřejným osvětlením jiného majitele nebo venkovním osvětlením, musí být v souladu s touto přílohou zajištěna doba spínání a prostorový rozsah veřejného/venkovního osvětlení. Venkovní osvětlení je technicky řešeno stejně jako veřejné osvětlení. III Požadavky na přisvětlení 1. Chodec na přechodu musí být osvětlen tak, aby byla zajištěna jeho včasná a dostatečná rozlišitelnost ze směru vozidla přijíždějícího k přechodu. 2. Udržovaná průměrná svislá osvětlenost je předepsána na srovnávací vodorovné rovině ve výšce 1,0 m nad úrovní přechodu. Svislou osvětleností se rozumí normálová osvětlenost plošky otočené ve směru k vozidlu přijíždějícímu k přechodu a rovnoběžné se svislou rovinou určenou osou přechodu. 3. Pro základní prostor a doplňkové prostory jsou v tabulce 1 uvedeny nejnižší a nejvyšší přípustné hodnoty udržované průměrné svislé osvětlenosti. Doporučuje se, aby udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkových prostorů dosahovala stejné hodnoty jako v základním prostoru. Přípustný poměr udržované průměrné svislé osvětlenosti v základním prostoru k téže veličině v kterémkoliv doplňkovém prostoru musí být v rozsahu 0,5 2,0. 4. Výběr v tabulce 1 se provádí podle udržovaného jasu vozovky. Udržovaný jas vozovky je možné nahradit jasem pozadí stanoveným podle bodu 6. Tam, kde není jas znám, se vychází z velikosti udržované horizontální osvětlenosti pozemní komunikace. 5. V případě přechodů, kde není pozadí tvořeno vlastní vozovkou, se vyhodnocuje jas pozadí podle bodu 6. Jedná se o přechody na horizontu, v blízkosti zatáček, na zvlněné komunikaci apod. 6. Jas pozadí je možné vyhodnotit také jako jas průmětu svislé plochy výšky 2,1 m a šířky rovné délce přechodu prodloužené o doplňkové prostory na pozadí. Plocha je umístěna na zadní hraně přechodu, rovnoběžně s osou přechodu. Pozice pozorovatele je ve vzdálenosti 60 m před osou přechodu, uprostřed odpovídajícího jízdního pásu, ve výšce 1,5 m nad vozovkou. Měření se provádí v nočních hodinách při plném provozu veřejného osvětlení. jasu povrchu pozemní komunikace/pozadí (cd.m -2 ) Udržovaná hodnota stávajícího osvětlení horizontální osvětlenosti pozemní komunikace (lx) Udržovaná průměrná svislá osvětlenost (lx) nejnižší prostor nejvyšší všechny prostory základní doplňkový 1,5 L 50 E přisvětlení se nezřizuje 1,0 L < 1,5 30 E < ,75 L < 1,0 20 E < ,5 L < 0,75 10 E < L <0,5 E < Tabulka 2- Udržovaná průměrná svislá osvětlenost 7. Celková rovnoměrnost svislé udržované osvětlenosti je poměr minimální a průměrné svislé osvětlenosti v jednotlivých prostorech. Nesmí být horší než 0,4. V doplňkovém prostoru se vyhodnocuje pouze tehdy, když se jedná o prodloužený doplňkový prostor. TKP kapitola 15 (leden 2015) 2122 8. Přesná poloha umístění svítidla se určí výpočtem. Žádná z částí zařízení přisvětlení na přechodu nesmí zasahovat do průjezdného prostoru pozemní komunikace nebo do ochranného pásma trakčního vedení drážních vozidel MHD. 9. Svítidla použitá pro přisvětlení přechodu nesmějí způsobit, aby na pozemní komunikaci docházelo k vyššímu omezujícímu oslnění, než připouští pro danou třídu osvětlení norma ČSN EN Barevný tón světla použitých světelných zdrojů musí být z jiné skupiny barevných tónů, než jaký je použit pro osvětlení pozemní komunikace, resp. v daném místě převažuje. Poměr náhradních teplot chromatičnosti by měl být v poměru nejméně 1:1, V místech, kde není možné zřídit přechod s přisvětlením splňující požadavky dle této přílohy, lze pro zlepšení viditelnosti chodce použít jiná opatření, například použít negativní kontrast (který se zřizuje podle zásad uvedených v ČSN EN /Z1) nebo použít stavební nebo dopravní úpravy/opatření. V případě nevhodného stavebního uspořádání stávajícího přechodu (např. nevhodná délka) lze situaci řešit pomocí dodatečných stavebních úprav přechodu (např. fyzické oddělení jízdních směrů, snížení počtu jízdních pruhů apod.). IV Návrh a hodnocení přisvětlení 1 Návrh přisvětlení obsahuje 1.1. vymezení posuzovaného prostoru, 1.2. výběr parametrů přisvětlení, 1.3. výpočet přisvětlení, který se provede podle metodiky popsané v normě ČSN EN Výpočtové body se umisťují ve srovnávací rovině základního prostoru do tří příčných řad vzdálených 1/3 šířky přechodu. První řada je umístěna ve vzdálenosti 1/6 šířky přechodu od jeho okraje. V jednotlivých příčných řadách se v základním prostoru umisťují analogicky tři výpočtové body vztažené k šířce každého jízdního pruhu. V doplňkovém prostoru se umisťuje pouze jeden výpočtový bod v každé řadě. Viz obr. 4. Při výpočtu se zanedbává stínění způsobené například dělicím ostrůvkem; 1.4. konkrétní typ svítidla a světelného zdroje; při jejich změně se provede nový výpočet. Obrázek 4 - Kontrolní body výpočtu a měření, příčné řady kontrolních bodů; S = šířka přechodu, JP = (průměrná) šířka jízdního pruhu, DP = délka neprodlouženého doplňkového prostoru, PP = délka prodlouženého doplňkového prostoru 2 Při hodnocení přisvětlení se posuzuje splnění požadavků 2.1. Udržovaná průměrná svislá osvětlenost a celková rovnoměrnost se hodnotí měřením v místech výpočtu v jednotlivých prostorech způsoby popsanými v ČSN EN Pokud není výpočet k dispozici, volí se kontrolní body postupem shodným se stanovením výpočtových bodů. Při hodnocení měření je nutné eliminovat vliv okolních zdrojů světla s výjimkou svítidel VO dotčené komunikace. Zastíněné kontrolní body (např. dělicím ostrůvkem) se do hodnocení nezahrnují. K měření se použije fotometr určený pro měření v oblasti fotopického vidění s poměrnou spektrální světelnou účinností V(λ) Barevný tón světla a omezující oslnění lze hodnotit měřením. Objektivní měření se provádí speciálními přístroji způsobem popsaným v návodu pro použití takových přístrojů. Pokud nejsou k dispozici měřicí přístroje, pak je možné provést odborné posouzení kvalifikovanou osobou takto: Správnost volby barevného tónu světla lze hodnotit na základě údajů výrobců světelných zdrojů. 22 TKP kapitola 15 (leden 2015) Zobrazit více
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrasturktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007, Více SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru
BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA - DUKELSKÁ SO 434 Úprava veřejného osvětlení SEZNAM PŘÍLOH 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA - Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:
TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz, Více KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,... Více Projektová dokumentace
Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan Více B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem
B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření? Více PROKOP Lubomír, IČO: 154 09 121 PROJEKTY ELEKTRO, Strmá 929 / 3 tel. 736 649 805 739 32 VRATIMOV TECHNICKÁ ZPRÁVA. Seznam dokumentace:
PROKOP Lubomír, IČO: 154 09 121 PROJEKTY ELEKTRO, Strmá 929 / 3 tel. 736 649 805 739 32 VRATIMOV Živnostenský list : Vydal : Okresní živnostenský úřad Frýdek-Místek Č.j. 92/634824/01080V/01025B/02 dne Více R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad Více Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro Více Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice
Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na Více PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá Více : Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1
info@kipbrno.cz Listů 4/ list 1 Technická zpráva VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Obsah: 1) Úvod 2) Technické a provozní údaje 3) Popis řešení 4) Uložení kabelu 5) Křížení s komunikací 6) BOZ 7) Nakládání s odpady Identifikační Více Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA
Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby Více Veselí nad Moravou ul. Rumunská, Lány, obnova VO
Objednatel Město Veselí nad Moravou Zpracovatel Název stavby Stupeň dokumentace Část dokumentace SO/PS Dokument Revize 0 Status dokumentace Šárka Vrbová Veselí nad Moravou ul. Rumunská, Lány, obnova VO Více PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení Více 1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401
1. Sestavení nákladů stavby: Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, Poznámky: Při sestavení soupisu prací stavby "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, " Více tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz 363 20 Ostrov 10 / 2013 7xA4 D.3.1. DSP
PRAHA 6, Bolívarova 2092/21, 169 00 tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz Revitalizace lokality Kopec, Lidická ulice, Ostrov na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití VEŘEJNÉ Více Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924
ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu. Více TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1
A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 - - 1- ZČ.341-09-15 DPS Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ... 2 3. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY... 3 4. BEZPEČNOST Více 1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :
1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu Více Revizní technik elektrických zařízení
Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání Více KAPITOLA 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dodatek č. 1 Schváleno : MD-OPK, č.j. 49/2013-120-TN/1 Více KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ
MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna Více Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.
Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení Více B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.
B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou Více ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč... Více 1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje
1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p. Více Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice
Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval: Více B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny Více TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Více VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...
OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před Více TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO
TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5 Více Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději Více Základní technické a kvalitativní předpisy veřejné osvětlení 2014
1.4. Popis a požadavky na jednotlivé prvky zařízení veřejného osvětlení 1.4.1. Obecně Návrh a provedení veřejného osvětlení musí splňovat podmínky ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6102 ed. 2, ČSN 73 6110, Více T E C H N I C K Á Z P R Á V A
T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Úvod: Předmětem této dokumentace je projekt nasvícení chodníku a autobusové zastávky před železniční stanicí Žihle v rámci akce PŘESTUPNÍ UZEL ŽIHLE,ŽELEZNIČNÍ STANICE Více 17. 10. 2014 Pavel Kraják
ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška Více Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.
Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí Více Projektová dokumentace k akci
Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou Více Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka
1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související Více 13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III
9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění Více ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)
MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika: Více Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).
7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství Více Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS TECHNICKÁ ZPRÁVA
Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, 11 000 PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS SO 07 - ROZVODY ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/ ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU Projekt řeší Více Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva
Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Vypracoval: Jiří Flosman Odpovědný projektant: Josef Tietz Více Meritum Kladno- Projekce, s.r.o. č. zakázky 13102501 STANDARD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE PŘEZLETICE
STANDARD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE PŘEZLETICE Úprava: září 2014 OBSAH: 1. Úvodní část A. Předmět standardu B. Rozsah platnosti C. Cíle standardu 2. Ochrana před úrazem el. proudem a před atmosfér. přepětím Více Projekční činnost v oboru elektro Alexandra Večeřová Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou mobil: 776 649 511
Projekční činnost v oboru elektro Alexandra Večeřová Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou mobil: 776 649 511 SO 05 Veřejné osvětlení Technická zpráva Akce : Úpravy poloch u KD a k nádraží v Hamrech Více ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků
Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR Více 1 Identifikační údaje
T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba Více Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j. Více H - Plán organizace výstavby
Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY H - Plán organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS Více KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK: Více 1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6
OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2 Více TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE
TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE 1. Úvod Dokumentace řeší elektrickou instalaci tlakové kanalizace (připojení na síť nn, silové napojení kalového čerpadla, umístění ovládací automatiky Více Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:... Více DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková Více Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta
Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný, Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní Více ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13
ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost Více 2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i Více SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace
SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3 Více TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1
SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA Více OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3
OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické Více TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2
OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ Více Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz VO - část 1a Svítidla vysokotlaký sodík
Revitalizace VO / Příloha č.1 1/5 Příloha č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení Obnova - revitalizace / rekonstrukce veřejného osvětlení Komplex opatření pro úspory Více TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015 Více a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil
Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova Více VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
MĚSTO KRNOV ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ve smyslu 12 odst. 3 a ve vztahu k 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Více Elektrotechnika v praxi 3
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_OV_E3.9_ER-úvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ročník Více Celkový seznam technické dokumentace
Celkový seznam technické dokumentace Část Název výkresu Počet FA4 0. 1. 2. Seznam technické dokumentace Technická zpráva Dispoziční schéma rozvodu hromosvodu 1 6 2 Celkový počet A4 9 Vypracoval Navrhl Více TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110
automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek: Více E L E K T R O P R O J E K T Ing. Zdeněk ZRNA, Nezvalova 657, 582 22 Přibyslav tel. : 569 484 548 IČO : 11004002 Projekt :
Akce : Stavební úpravy přechodů pro chodce na I/34 a I/37 Ždírec nad Doubravou Stavební objekt : SO 401 - Veřejné osvětlení Investor : Město Ždírec nad Doubravou MÚ Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec Více Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz VO - část 1a Svítidla vysokotlaký sodík
1/5 Příloha č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení Obměna nasvětlení komunikací městyse Nezamyslice Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz VO - část 1a Svítidla Více TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu
TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz Více VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C
PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je Více Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_A.1.06 Integrovaná střední škola Více MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6. Více Školení pracovníků ČEZ DS
Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1 Více 2 RP-VH VODOVOD, SPL.KANALIZACE, DEŠŤ.KANALIZACE
O B S A H : 1 RP-EL ELEKTROROZVODY GRAFICKÁ ČÁST 1 RP-EL 1 SITUACE ELEKTROROZVODŮ 1: 1000 TEXTOVÁ ČÁST 1 RP-EL 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST JE SOUČASNĚ OBSAŽENA V KAPITOLE c2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU Více Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.
Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014 Více Technická zpráva D.1.4.4-1
Stavba: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE Investor: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice SO 01 : OBJEKT ŠATEN D.1.4.4. : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD Více STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŽIŽKOVA, SMETANOVA
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŽIŽKOVA, SMETANOVA Investor: Obsah: Část: Město Humpolec Technická zpráva Veřejné osvětlení Vypracoval: B. Holec Datum: 4/2012 Stupeň: DPS Č. zakázky: 02-12-12 Č. paré: Strana Více investor: OÚ Světlá pod Ještědem
Příloha č.2 VO Rozstání REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ROZSTÁNÍ ------------------------------------------------------------------------------------------- investor: OÚ Světlá pod Ještědem TECHNICKÁ Více Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5
Změna Popis Datum Jméno Stavba Zapojení mobilních elektrocentrál pro KKC Objekt Investor POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 30. dubna 24 728 99 Ostrava IČ. 75151502. Více Vědeckotechnický park Nupharo Dokumentace pro provedení stavby Přípojka VN Technická zpráva 1. Rozsah projektu Obsahem tohoto projektu je přípojka VN IO 14.00-1.část. Jedná se o část přípojky od vloženého Více PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP
PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP Průvodní zpráva byla zpracována v souladu s Přílohou č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. a zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon). Více ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement Více PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV
PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101 Více Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, Více Kapitola 8 LITÝ ASFALT
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 LITÝ ASFALT Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_702 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN 33 2000-6 /2007 Začátek revize : 14.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 Více ROZPOČET - REKAPITULACE
Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou Více VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 11. 4. 2016 Č.j.: MP/08584/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea Více KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ
MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze Více D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod Více Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka, Více Stavební rozpočet. 0,00 0,00 0,00 0, RT4 montážní plošina/autojeřáb hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RT3
Stavební rozpočet Název stavby: Sběrný dvůr, Starý Jičín Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: SO 09 Rozvod NN včetně osvětlení areálu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Starý Jičín Konec Více Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice
stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář