Source: http://docplayer.fr/7468374-S318-22f-centrale-d-alarme-ls-mixte-4-groupes-guide-d-installation-804895-b.html
Timestamp: 2019-05-22 17:28:52+00:00
Document Index: 59048998

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

S318-22F. Centrale d alarme LS mixte, 4 groupes. Guide d installation /B - PDF
S318-22F. Centrale d alarme LS mixte, 4 groupes. Guide d installation /B
Download "S318-22F. Centrale d alarme LS mixte, 4 groupes. Guide d installation 804895/B"
1 S318-22F Centrale d alarme LS mixte, 4 groupes FR Guide d installation /B
2 Guide d installation Avant propos Afin de réaliser l installation dans les meilleures conditions, nous vous conseillons : ➀ De lire au préalable le chapitre Présentation du système qui décrit toutes les possibilités du système. ➁ De bien respecter les Précautions à prendre avant toutes installations décrites dans cette notice. ➂ De suivre l ordre chronologique de la notice qui décrit les opérations successives à réaliser. Le chapitre Paramétrage principal décrit les paramètres principaux de la centrale qui correspondent à la majorité des installations. Selon les besoins de votre client, le chapitre Paramétrage avancé décrit les paramètres optionnels de la centrale. ➃ Utiliser la fiche d installation pour reporter la personnalisation du système. Vous trouverez aussi à la fin de cette notice un récapitulatif des paramètres et une fiche d installation détachables. L installateur préconise et réalise les installations sous sa seule responsabilité. Il devra se conformer aux réglementations en vigueur ainsi qu aux recommandations contenues dans la présente notice d installation. Des dysfonctionnements éventuels du système causés par le non respect de ces recommandations sont la responsabilité unique de l installateur. Les conditions d application de la garantie contractuelle et du S.A.V. sont décrites dans le catalogue général des produits et peuvent être adressés sur simple demande. Il est impératif de remplacer la batterie par une batterie du même type et de déposer la batterie usagée dans un lieu de recyclage prévu à cet effet. Batterie Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'union Européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchetterie ou au magasin où vous avez acheté le produit. 2
3 Centrale alarme LS mixte Sommaire Présentation du système...4 Synoptique du système...4 Calcul de l autonomie du système en cas de coupure secteur...6 Les différents modes de fonctionnement...7 Les codes d accès...7 Apprentissage des appareils radio du système...8 Paramétrage des appareils du système...8 La protection d intrusion...9 La protection des personnes...11 La protection incendie...11 La protection domestique...11 Les commandes de la protection d intrusion...12 La signalisation vocale...14 Les transmissions téléphoniques...15 La commande à distance par téléphone pour l utilisateur...15 L autosurveillance...16 Pose et fixation du système...43 Choix de l emplacement des appareils radio...43 Test des liaisons radio...44 Fixation de la centrale...45 Fixation des autres contacts NF...45 Fixation du contact bris de vitre...46 Raccordement à la ligne téléphonique...47 Vérification de l installation...50 Vérification des appareils et des liaisons radio...50 Vérification des appareils filaires...51 Vérification de la transmission téléphonique...51 Consultation du mode de fonctionnement et de l état de la centrale...52 Réactions du système...53 Précautions à prendre avant toute installation ou maintenance...17 Installation...18 Fixation de la réhausse...18 Raccordement des claviers vocaux filaires...19 Raccordement de l entrée Marche/Arrêt...19 Raccordement des détecteurs de mouvement filaires.20 Raccordement des contacts d ouverture filaires...20 Raccordement des détecteurs de mouvement plafond filaires et bi-technologie filaires...21 Raccordement des sirènes filaires auto alimentées ou non auto alimentées...22 Schéma de raccordement d une installation filaire type..24 Ouverture de la centrale...25 Installation de la carte transmetteur RTC (en option)...25 Alimentation de la centrale et apprentissage des claviers vocaux filaires...26 Test des entrées filaires...27 Désignation des touches du clavier de la centrale...29 Modification de la langue de la synthèse vocale...29 Modification de la date et de l heure...29 Apprentissage des appareils radio à la centrale...30 Apprentissage d une télécommande...30 Apprentissage d un clavier de commande radio...30 Apprentissage d un clavier avec écran tactile...31 Apprentissage d un détecteur de mouvement radio...32 Apprentissage d un détecteur multicontact radio...33 Apprentissage d une sirène radio...34 Essai réel du système...54 Maintenance...55 Signalisation des anomalies...55 Consultation du journal d événements...55 Changement de la batterie de la centrale...56 Paramétrage avancé...57 Modification des codes services...57 Paramètres de la centrale...59 Paramètres de la transmission téléphonique...63 Raccordement et programmation des relais 1 à Effacement d un appareil radio appris...66 Effacement général des appareils radio appris...66 Retour à la configuration usine...66 Tableau des codes alarmes en télésurveillance...67 Caractéristiques techniques...68 Récapitulatif des paramètres de la centrale...69 Fiche d installation...74 Paramétrage principal...35 Paramètrage des entrées filaires...35 Vérification de l apprentissage radio et du paramétrage des entrées filaires...36 Modification des codes d accès...37 Paramètres de la centrale...38 Paramètres de la transmission téléphonique
4 Présentation du système Synoptique du système dissuader détecter détecteur de fumée relayer sirène-flash sirène-flash extérieure filaire auto alimentée 4 ) ) ) ) sirène intérieure filaire auto alimentée détecteur de mouvement bi-technologie contact d ouverture filaire détecteur de mouvement IP55 détecteur multicontact interface filaire radio détecteur de mouvement volumétrique détecteur de mouvement filaire 4 ) ) ) ) ) relais radio ) ) ) ) ) ) ) gérer sirène ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) sirène intérieure filaire non auto alimentée transmettre Carte transmetteur RTC non fournie d origine 4 5 détecteur de mouvement bi-technologie filaire 6 6 détecteur de mouvement plafond filaire m détecteur de mouvement spécial animaux filaire 6 ) ) ) ) ) ) ) ) 6 centrale mixte ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8 ) ) ) ) commander un appareil électrique prise télécommandée récepteur extérieur télécommande télécommande 8 fonctions clavier de commande Ce guide traite des produits principaux du système. Les autres produits font l objet de notices spécifiques. clavier vocal avec lecteur de badge commander 4 clavier intérieur avec écran tactile et lecteur de badge clavier vocal filaire
5 Présentation du système Le système d alarme Hager équipé de la centrale mixte se différencie de tous les systèmes précédents par l association de 2 technologies différentes : technologie filaire, technologie radio. En effet, la centrale mixte est capable de gérer simultanément des produits radio et filaires. Elle assure : la protection d intrusion, la protection des personnes 24 h/24, la protection incendie 24 h/24, la protection domestique 24 h/24. La centrale est alimentée par le secteur 230 VAC via la réhausse et est protégée contre les court circuits. En cas de coupure secteur, une batterie type Ni-MH permet d assurer une autonomie suffisante du système au moins égale à 36 h. Trois types de batteries sont prévus selon l installation : batterie 2 Ah = mah réf. BatNiMH2, batterie 4 Ah = mah réf. BatNiMH4, batterie 8 Ah = mah réf. BatNiMH8. Ces 3 batteries sont disponibles au catalogue Hager. Elle se compose de 2 parties distinctes reliées entre elles : une centrale intégrant : - une sirène de 106 db(a), - une carte de transmission téléphonique (en option), - un clavier, une réhausse intégrant : - les borniers de raccordement des entrées et sorties filaires, - une carte EAp E permettant le raccordement et le test des boucles d autoprotection des entrées filaires (E), - le câble de liaison avec la centrale, - 11 voyants d indication de l état des entrées filaires (alarmes et autoprotections), - un logement pour la batterie de secours. CENTRALE Sirène de 106 db(a) Capot Haut-parleur de synthèse vocale Voyant de signalisation Voyant de présence secteur 230 VAC Clavier Microphone RÉHAUSSE Borniers de raccordement des entrées et sorties filaires 11 voyants d indication de l etat des entrees filaires (alarmes et autoprotections) Carte EAp E : borniers de raccordement et micro-interrupteurs de test des boucles d autoprotection des entrées filaires (E) Sorties possibles des câbles de liaison Connecteur batterie Bande velcro pour fixation de la batterie (sauf batterie 8 Ah) Emplacement de la batterie de secours Pour une sortie des câbles de liaison du côté carte EAp E, il est nécessaire de démonter la carte avant de réaliser le perçage des trous. Connecteur de liaison avec la centrale Bornier de raccordement du secteur 230 VAC Pion d autoprotection Etiquette normative Tirettes pour support centrale 5
6 Présentation du système Calcul de l autonomie du système en cas de coupure secteur Les informations données ci-dessous concernent uniquement les produits de la marque Hager. Si vous raccordez des produits de marques concurrentes, il faut prendre en compte les données techniques de ces produits. Produits Consommation unitaire (ma) Quantité Consommation totale (ma) Centrale filaire 20 X 1 = 20 + Clavier vocal filaire 5 X = + Détecteur de mouvement filaire 7 X = + Détecteur de mouvement bi-technologie filaire 18 X = + Détecteur de mouvement filaire spécial animaux 28 X = + Détecteur de mouvement plafond filaire m 18 X = SOMME DES CONSOMMATIONS TOTALES (ma) = (1) CALCUL DE L AUTONOMIE DU SYSTÈME (en heures) Autonomie (h) = capacité batterie la somme des consommations totales (autonomie au moins égale à 36 h) (1) Afin de garantir le fonctionnement du système, une marge de 20 % sur la capacité des batteries est prise en compte : Batteries centrale Capacité batterie Type d'installation mah (BatNiMH2) mah minimale mah (BatNiMH4) mah typique mah (BatNiMH8) mah maximale Exemple d une installation typique avec une batterie (BatNiMH4) = 4 Ah : Composition Consommation Nombre Consommation unitaire (ma) totale (ma) Centrale Claviers Détecteurs de mouvement filaires Total Autonomie du système (h) = 37,20 h 6
7 Présentation du système Note concernant les sirènes : 1. Les sirènes auto alimentées S411-22F et S432-22F ne sont pas prises en compte dans le calcul de l autonomie car en cas de coupure secteur celles ci ne sont plus alimentées par la centrale mais par leur batterie interne. 2. Cas particulier : afin de garantir une autonomie du système au moins égale à 36 h, la quantité maximale de sirène non auto alimentée S430-22X autorisée à être raccordée en fonction de la batterie de la centrale est indiquée dans le tableau ci dessous : Batteries centrale Quantité de raccordement MAX de sirène S430-22X mah (BatNiMH2) 0 (raccordement non autorisé) mah (BatNiMH4) mah (BatNiMH8) 1 Les différents modes de fonctionnement Le système possède 3 modes de fonctionnement distincts : le mode Installation pour l installation et la maintenance du système le mode Essai pour l essai fonctionnel du système le mode Utilisation pour l utilisation quotidienne du système Le passage d un mode à l autre s effectue de la manière suivante : I I I I = code installateur (usine : 1111) MMMM = code maître (usine : 0000) CODE INSTALLATEUR CODE INSTALLATEUR ESSAI CODE MAÎTRE UTILSATION SI CARTE TRANSMETTEUR RTC INSTALLÉE Les codes d accès Les différentes fonctions et commandes du système sont protégées par des codes d accès distincts: 1 code MAITRE, 1 à 16 codes SERVICES, 1 code INSTALLATEUR. CODE MAÎTRE Le code Maître est destiné à l utilisateur principal du système. Il permet : l utilisation complète du système, l accès au mode ESSAI et au mode UTILI- SATION, la commande à distance du système par téléphone, l autorisation ou l interdiction des codes Services. CODES SERVICES Les codes Services sont destinés à des utilisateurs occasionnels (personnel de service, employés, etc.). Ils permettent une utilisation réduite et temporaire du système : des restrictions d accès à certaines commandes ou à certains groupes sont programmables pour chaque code service, chaque code Service peut être autorisé ou interdit à tout moment. CODE INSTALLATEUR Le code Installateur est destiné à l installateur. Il permet d accéder à l ensemble des opérations d installation, de programmation et de maintenance du système : l accès au mode, l apprentissage des appareils, le paramétrage du système. 7
8 Présentation du système Apprentissage des appareils radio du système L apprentissage consiste à enregistrer dans la centrale tous les appareils radio faisant partie du système. Lors de l apprentissage, la centrale affecte automatiquement un numéro à chaque appareil afin de l identifier. Pour les détecteurs d intrusion, c est lors de l apprentissage que s effectue les choix : du groupe de protection, du type de déclenchement (immédiat ou temporisé). Exemple G1 G2 G3 G4 immédiat temporisé immédiat temporisé immédiat temporisé immédiat temporisé Paramétrage des appareils et des entrées filaires Le paramétrage permet de modifier les options de fonctionnement des appareils et des entrées filaires. Chaque appareil ou entrée filaire possède une configuration pré-programmée en usine (paramétrage usine), limitant au maximum le paramétrage nécessaire pour une installation standard. ƒ Néanmoins, l ensemble des paramètres peuvent être modifiés, offrant de large possibilités pour une installation personnalisée en fonction du site à protéger. PRINCIPE GÉNÉRAL DU PARAMÉTRAGE Les sirènes filaires ne sont pas paramétrables. Chaque paramètre est repéré par un Numéro de paramètre. Pour chaque paramètre, il est possible de programmer une Valeur de paramètre parmi plusieurs valeurs possibles. Le paramétrage s effectue à partir du clavier de la centrale ou depuis un clavier vocal filaire. L ergonomie générale de programmation est la suivante : Exemple Paramétrage de la temporisation d entrée à 40 s, composer : 2 : paramètre de la temporisation d entrée valeur de la temporisation d entrée : 40 s numéro de paramètre valeur de paramètre RELECTURE DU PARAMÉTRAGE numéro de paramètre 8
9 Présentation du système La protection d intrusion La centrale mixte permet 3 niveaux d alarme proportionnels à la progression de l intrus : niveau 1 : PREALARME FAIBLE, niveau 2 : PREALARME FORTE, niveau 3 : INTRUSION. A chaque niveau d alarme est affecté un type de détecteur. Progression de l intrus PRÉALARME FAIBLE centrale : bips sonores 5 s sirène extérieure radio : déclenchement atténué + clignotement du flash 5 s sirène extérieure filaire : sonnerie + clignotement du flash 5 s PRÉALARME FORTE centrale : sonnerie 15 s sirène extérieure radio : déclenchement atténué ou en puissance (1) + clignotement du flash 15 s sirène extérieure filaire : sonnerie + clignotement du flash 15 s INTRUSION centrale : déclenchement de la sirène + transmission téléphonique sirène extérieure radio : sonnerie + clignotement du flash 15 mn sirène extérieure filaire : sonnerie + clignotement du flash pendant la durée choisie ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( (1) Déclenchement en puissance si Préalarme confirmée uniquement. CONFIRMATION DES ALARMES INTRUSION Les alarmes intrusion peuvent être confirmées si elles sont précédées d un 1 er événement dans un laps de temps déterminé. Cela permet ainsi de confirmer la réalité de la tentative d intrusion avant déclenchement des moyens d alarme. Confirmation d une intrusion 15 mn Préalarme 1 er événement 2 e événement Intrusion Intrusion confirmée La confirmation est validée à la suite de 2 événements consécutifs provenant de 2 détecteurs ou entrées filaires différents. 1 er événement Intrusion 1 mn 30 Intrusion confirmée 2 e événement Préalarme Intrusion TEMPORISATION D ENTRÉE La temporisation d entrée est le temps qui permet d arrêter le système depuis l intérieur des locaux (par le clavier, par exemple) sans déclencher les sirènes. Pour cela, chaque détecteur ou entrée filaire peut être configuré pour un déclenchement temporisé. ƒ La durée de la temporisation d entrée (0 à 90 s) est paramétrable au niveau de la centrale. Si le système est systématiquement mis à l arrêt depuis l extérieur des locaux, il n est pas nécessaire de programmer une temporisation d entrée. 9
10 Présentation du système La protection d intrusion (suite) TEMPORISATION DE SORTIE La temporisation de sortie est le temps qui permet de mettre en marche le système depuis l intérieur des locaux sans déclencher les sirènes. ƒ La durée de la temporisation de sortie est paramétrable au niveau de la centrale (0 à 90s). Une temporisation de sortie nulle est à réserver uniquement en cas de mise en marche depuis l extérieur des locaux protégés. bip protection active AVERTISSEMENT PROTECTION ACTIVE Cette fonction permet d avertir l utilisateur que la protection intrusion est active lorsqu il pénètre dans les locaux protégés. Une signalisation sonore est ainsi émise lorsqu une alarme temporisée est enclenchée, indiquant que la protection intrusion doit être arrêtée avant le déclenchement des sirènes. PERSONNALISATION DES SIGNALISATIONS VOCALES ƒ Certaines signalisations pré-programmées peuvent être complétées par des messages vocaux personnalisés enregistrés par l utilisateur. Notamment, le message d identification d un détecteur (intrusion, incendie) ou d une entrée filaire peut être complété par un message précisant l endroit ou le détecteur est installé. Exemple : Message après personnalisation : Entrée filaire 2 Bureau Message après personnalisation : Détecteur 12 Salle à manger 10
11 Présentation du système La protection des personnes P R O T E C T I O N 2 4 H / 2 4 La protection des personnes est assurée par les organes de commande du système qui permettent un déclenchement manuel des alarmes par l utilisateur, notamment en cas de tentative d agression. Cette protection est active 24 h/24 quelque soit l état de la protection intrusion. Elle est déclenchée par les commandes suivantes : ALERTE : déclenchement général de tous les moyens d alarme et d une transmission téléphonique, ALERTE SILENCIEUSE : déclenchement d une transmission téléphonique uniquement. ARRÊT SOUS CONTRAINTE : cette fonction permet de donner l alerte discrètement lorsque l utilisateur est forcé d arrêter le système d alarme sous la menace. Le système se comporte de la même façon que lors d un arrêt mais envoi un message d alerte spécifique par la ligne téléphonique au centre de télésurveillance. La protection incendie Le détecteur optique de fumée assure 24 h/24 la protection incendie des locaux. En cas de détection incendie, il déclenche : sa sirène intégrée, tous les moyens d'alarme radio, une transmission téléphonique vers les correspondants. La sonnerie spécifique incendie permet de différencier l'alarme incendie des autres alarmes. La protection incendie est active 24 h/24 quel - que soit l état de la protection intrusion. Les sirènes extérieures et intérieures filaires ne déclenchent pas de sonnerie en cas de détection incendie. La protection domestique La centrale mixte permet aussi d assurer une protection domestique via des détecteurs de dommages domestiques (inondation, panne congélateur, gaz...) qui délivrent un contact NF. ((((( Alarme technique Transmission téléphonique ou ((((( ou ou ))))) ))))) Bip, bip, bip, bip, alarme technique entrée filaire n ou ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( Cette protection n active pas les sirènes mais déclenche uniquement une signalisation locale et une transmission téléphonique vers les correspondants (si carte TT installée. Détecteur domestique (contact NF) 3 mn Fin de transmission téléphonique 11
12 Présentation du système Les commandes de la protection d intrusion La centrale peut commander jusqu à 4 groupes de protection d intrusion indépendants. Le choix des groupes est à effectuer lors de l apprentissage radio des appareils ou le paramétrage des entrées filaires. Ce choix détermine quels seront les détecteurs ou les entrées flaires actifs pour chaque commande de la protection intrusion. LES COMMANDES GÉNÉRALES Mises en marche et à l arrêt G4 G3 G2 G1 Commandes Nouvel état de la protection Remarques Marche G4 G3 G2 G1 Mise en marche de tous les groupes. Déclenchement en puissance. Arrêt G4 G3 G2 G1 Mise à l arrêt de tous les groupes. Mises en marche partielle 1 ou marche présence Commandes Nouvel état de la protection Remarques Partiel 1 G4 G3 G2 G1 Mise en marche du groupe 1 uniquement. Déclenchement en puissance. Les autres groupes passent à l arrêt. Présence* Présence G4 G3 G2 G1 Mise en marche du groupe 1 uniquement. Déclenchement atténué selon le paramétrage de la centrale. LES COMMANDES PAR GROUPES Ces commandes permettent de mettre en marche ou d arrêter un ou plusieurs groupes de la protection intrusion indépendamment les uns des autres. Exemples : Commandes Nouvel état de la protection Remarques Marche Groupe 1* Marche Groupe 1 G4 G3 G2 G1 Marche Groupe 2* Arrêt Groupe 1* Marche Groupe 2 Arrêt Groupe 1 G4 G4 G3 G2 G3 G2 G1 G1 Chaque commande agit sur le groupe concerné sans modifier l état des autres groupes. Ces commandes nécessitent la reprogrammation spécifique des touches des claviers ou des télécommandes. groupe à l arrêt groupe en marche Arrêt Groupe 2* Arrêt Groupe 2 G4 G3 G2 G1 groupe inchangé * Nécessite la programmation d une touche spécifique de la télécommande ou du clavier. 12
13 Présentation du système PROTECTION INTRUSION EN PRÉSENCE DE L UTILISATEUR : LA MARCHE PRÉSENCE Cette fonction permet une surveillance d une partie des locaux en présence de l utilisateur. Toute intrusion provoque alors une ALARME PRESENCE, déclenchement atténué de la centrale sans transmission téléphonique avec l indication du détecteur ou de l entrée filaire à l origine de l intrusion. ƒ Le déclenchement de la centrale et des sirènes radio sur Alarme Présence est paramétrable. G4 G3 G2 G1 PRÉSENTATION DU GROUPE COMMUN Un groupe peut être mis en marche ou arrêté automatiquement en fonction de l état des autres groupes auxquels il est associé. Ce groupe est appelé groupe commun. Si les groupes associés sont en marche, le groupe commun passe automatiquement en marche. Si un des groupes associés est mis à l arrêt, le groupe commun passe automatiquement à l arrêt. G3 G4 G2 G1 Exemple : le groupe 1 est le groupe commun associé aux groupes 2 et 3. Commandes Nouvel état de la protection Remarques Etat initial G4 G3 G2 G1 Tous les Groupes sont à l arrêt ƒ Marche Groupe 2* Marche Groupe 2 G4 G3 G2 G1 Mise en marche du Groupe 2 groupe à l arrêt groupe en marche puis Marche Groupe 3* ƒ Arrêt Groupe 2* Marche Groupe 3 Arrêt Groupe 2 G4 G4 G3 G2 G3 G2 G1 G1 Mise en marche du groupe 3. ƒ Le groupe 1 (groupe commun) se met automatiquement en marche car les groupes 2 et 3 sont tous les deux en marche. Dès la mise à l arrêt du groupe 2, le groupe 1 se met automatiquement à l arrêt. * Nécessite la programmation d une touche spécifique de la télécommande ou du clavier. 13
14 Présentation du système La signalisation vocale La centrale et le clavier vocal sont équipés d une synthèse vocale qui permet une signalisation des commandes du système par des messages vocaux clairs et compréhensibles par tous. SIGNALISATION DES COMMANDES DE LA PROTECTION INTRUSION Chaque commande de la protection intrusion est signalée à l utilisateur. ƒ La signalisation vocale des commandes peut être supprimée ou remplacée par de simples acquits sonores par paramétrage de la centrale. ƒ La signalisation des commandes peut être reportée sur les sirènes radios (signalisation visuelle et/ou par acquit sonores) par paramétrage de la sirène. Lorsque des signalisations sonores sont conservées, il est possible à tout instant de rendre une commande silencieuse en la faisant précéder d une commande particulière. Exemple : bip marche partielle 1 SIGNALISATION DES ANOMALIES La centrale signale vocalement toutes les anomalies mémorisées après les commandes suivantes : marches (marche, marches partielle ou par groupes), arrêt (pas de signalisation de l état des issues), interrogation état système. Exemple : bip marche partielle 1 bip entrée filaire 1 ouverte bip anomalie tension détecteur 12 chambre SIGNALISATION DES ALARMES Les alarmes survenues depuis la dernière mise en marche sont mémorisées dans la mémoire d alarmes et signalées vocalement par la centrale lors d une commande d arrêt du système. La mémoire d alarme peut contenir jusqu à 10 alarmes ; celles-ci sont signalées de la plus récente à la plus ancienne. Exemple : "bip Arrêt bip, le 28/11 à 17 h 57, intrusion groupe 1 détecteur 12 chambre, bip, le 27/11 à 16 h 12, autoprotection sirène 1 CONSULTATION DU JOURNAL D ÉVÉNEMENTS Le journal d événements contient les 500 derniers événements survenus dans le système. Le journal d événements enregistre : les changements d état de la protection intrusion, les alarmes, les anomalies, la modification de configuration du système. Pour chaque événement les informations suivantes sont mémorisées : date et heure, le nom de l événement, identification de l appareil radio ou de l entrée filaire à l origine de l événement. Une consultation des principaux événements peut s effectuer également grâce au clavier et à la synthèse vocale de la centrale. Exemple de consultation vocale : "bip, le 28/11 à 17 h 57, intrusion groupe 1 détecteur 12 chambre" " bip, le 27/11 à 16 h 12, autoprotection sirène 1" "bip, le 26/11 à 8 h 45, marche groupe 1" "bip le 25/11 à 22 h 30, anomalie tension commande 1" 14
15 Présentation du système SI CARTE DE TRANSMISSION TÉLÉPHONIQUE INSTALLÉE Les transmissions téléphoniques Après avoir installé au préalable une carte transmetteur RTC non fournie d origine, la centrale mixte intègre un transmetteur téléphonique permettant deux types de transmissions : les transmissions vocales vers des correspondants particuliers, les transmissions digitales vers un centre de télésurveillance. Transmissions vocales vers un particulier : le correspondant décroche son combiné et écoute les messages vocaux délivrés par le transmetteur téléphonique puis acquitte* l appel. Cycle Cycle principal N information Carte de transmission téléphonique Déroulement Cycle d appel Transmissions digitales vers un centre de télésurveillance : le télésurveilleur décode avec précision les informations. * L acquittement du transmetteur arrête le cycle d appel vers les numéros suivants. Séries La commande à distance par téléphone pour l utilisateur Depuis un poste téléphonique à fréquences vocales, l utilisateur peut appeler la centrale pour: consulter ou modifier l état du système, modifier un N de téléphone d un corres - pondant (transmission vocale uniquement). Dès réception de l appel, la centrale décroche, l utilisateur saisit son code maître et accède aux différentes fonctions proposées dans un menu vocal convivial. 15
16 Présentation du système L autosurveillance L autosurveillance consiste en un contrôle permanent et automatique : des tentatives de fraudes, de l état de tous les appareils grâce à la supervision. RÉSISTANCE À LA FRAUDE Les appareils de la gamme HAGER sont équipés de dispositifs de protection complets contre les tentatives de fraude. En fonction de l origine et de la gravité de la fraude détectée, deux niveaux d ALARME AUTO- SURVEILLANCE progressifs peuvent être déclenchés. Type de fraude Autoprotection mécanique Autoprotection à la coupure des câbles de liaison ou court-circuit sur une entrée filaire Autoprotection radio Description Détection d une tentative d ouverture ou de démontage d un appareil du système. Détection d une coupure d un câble de liaison d une entrée filaire. Détection d un court-circuit sur une entrée filaire protégée par une résistance de bout de ligne. Détection d une tentative de brouillage susceptible de perturber les liaisons radio. Deux niveaux de brouillage sont détectés : brouillage fort : une partie des fréquences de transmissions brouillées brouillage total : toutes les fréquences de transmissions sont brouillées Alarme autosurveillance Réaction 2 Réaction 2 Réaction 1 Réaction 2 SI CARTE TRANSMETTEUR RTC INSTALLÉE Autoprotection ligne téléphonique Détection d une coupure de la ligne téléphonique. Le niveau d alarme généré dépend de la durée de la coupure détectée : coupure courte : inférieure à 1 minute Réaction 1 coupure longue : supérieure à 15 minutes Réaction 2 Recherche frauduleuse des codes d accès Détection d une recherche frauduleuse de code d accès. Lorsque plusieurs codes différents sont saisis pour tenter de découvrir un code d accès, les claviers se bloquent pour une durée déterminée. Aucun déclenchement d alarme Réaction 1 : sonnerie en puissance pendant 15 s et activation des relais (selon configuration). Réaction 2 : sonnerie en puissance pendant 90 s et activation des relais (selon configuration). SUPERVISION La centrale supervise 24/24h tous les appareils du système sauf les télécommandes. Si une anomalie apparaît, la centrale la mémorise et la signale lors d une mise en marche du système. SI CARTE TRANSMETTEUR RTC INSTALLÉE Type d anomalie Anomalie tension Anomalie liaison radio Anomalie Autoprotection Issue ouverte Issue éjectée Anomalie réseau Description Indique que l alimentation d un appareil doit être changée ou absence de secteur. Indique une perte de liaison radio entre un appareil et la centrale. Indique que le contact d autoprotection d un appareil n est pas dans son état normal (appareil mal fermé par exemple). Indique qu une issue est ouverte lors d une mise en marche du système. Indique qu une issue est éjectée à la fin de la temporisation de sortie après une commande de mise en marche du système. Indique que la ligne téléphonique n est pas disponible (ligne coupée, prise débranchée, ). 16
17 Précautions à prendre avant toute installation ou maintenance SI CARTE TRANSMETTEUR RTC INSTALLÉE Batterie PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES Il est recommandé pour prévenir des dangers éventuels (choc électrique, incendie...) de raccorder le circuit d alimentation principale de la centrale à un dispositif de sécurité type sectionneur différentiel 30 ma double coupures. Le raccordement électrique doit se faire au tableau électrique et être fixe (pas de cordon avec fiche qui se raccorde sur une prise murale). Pour toute intervention de maintenance sur la centrale et autres dispositifs du système, il est recommandé de s assurer que l alimentation principale est déconnectée du réseau électrique. Cette intervention doit être réalisée par un professionnel habilité. Seuls des produits de type TBTS peuvent être raccordés au bornier. Ne pas connecter plus de 3 conducteurs sur chaque entrée filaire. Le diamètre maximum des conducteurs que l on peut raccorder aux borniers est 3 x 0,9 mm 2. Le diamètre conseillé des conducteurs pour commander les sirènes intérieures et extérieures est de 0,9 mm. Les trous de passage des câbles doivent être correctement ébavurés afin de ne pas les blesser. Le câble secteur 230 V utilisé doit avoir une section max de 2,5 mm 2. Le cordon secteur 230 V est du type : - H05RRF si poids > 3 kg (avec une batterie BatNiMH8 = 8 Ah), - H03VVF si poids < 3 kg. Ne pas trop dénuder le câble secteur : - 5 mm pour la partie cuivre du conducteur, - 20 mm pour la gaine isolante. Le câble secteur doit être fixé et maintenu par le collier fourni. Si pour des raisons de maintenance, ce câble doit être remplacé, le collier devra l être également. La ligne téléphonique doit être protégée par un parafoudre. Il est impératif de remplacer la batterie par une batterie du même type et de déposer la batterie usagée dans un lieu de recyclage prévu à cet effet. DIAGNOSTIC DU SITE RADIO AVANT Avant de réaliser une installation et de déterminer l emplacement de chaque appareil, un diagnostic préalable du site sur le plan de la propagation des transmissions radio est nécessaire. Notamment, certains points spécifiques à la typologie des locaux doivent être pris en compte avec soin : les distances ou surfaces à surveiller, les matériaux utilisés, la modification de la configuration intérieure de l habitation. Néanmoins le choix de l emplacement des appareils est un facteur déterminant de la fiabilité de l installation. C est pourquoi nous vous recommandons d effectuer une étude approfondie du site. Tout matériau métallique représente un obstacle à la bonne propagation des transmissions radio et est susceptible d influencer considérablement la liaison entre 2 appareils. Ainsi les cas suivants doivent être évités : pose d un appareil à proximité de matériaux métalliques, apparents ou cachés, pose de la centrale au voisinage immédiat d autres appareils électriques ou informatiques. RECOMMANDATIONS Tout accès aux composants internes peut endommager l appareil par déchar ges d électricité électro statique. Lors d une intervention sur l appareil prendre les précautions suivantes : éviter tout contact, direct ou par l intermédiaire d un outil métallique, avec les composants électroniques ou les parties métalliques des borniers de connexion, utiliser des outils non magné tiques, avant d accéder aux composants internes, toucher une surface métallique non peinte telle qu une canalisation d eau ou un matériel électrique relié à la terre, limiter au maximum les dépla cements entre deux accès aux composants internes. Sinon répéter l opération ci-dessus avant chaque nouvelle intervention sur l appareil, si vous devez retirer une carte électronique, placer la dans un boîtier ou un sachet antistatique. 17
18 Installation 1 tournevis cruciforme, 1 petit tournevis plat, 1 pince coupante, 1 pince à dénuder, 1 perceuse avec un foret de Ø 6 mm. Les trous de passage des câbles doivent être correctement ébavurés afin de ne pas les blesser. Fixation de la réhausse ➀ Réaliser les trous nécessaires pour le passage : des câbles de liaison vers les appareils, de la ligne téléphonique, du cordon secteur 230 VAC. ➁ Choisir l emplacement de la centrale si possible au centre de l installation du système. ➂ Détacher la rondelle et l insérer dans l orifice C. ➃ Fixer la réhausse aux points A, B et C. Carte EAp E : borniers de raccordement et micro-interrupteurs de test des boucles d autoprotection des entrées filaires (E) Sorties possibles des câbles de liaison A Pour une sortie des câbles de liaison du côté carte EAp E, il est nécessaire de démonter la carte avant de réaliser le perçage des trous. B Vignette de garantie : détacher la partie prédécoupée amovible de la vignette de garantie et la coller sur la demande d extension fournie avec la centrale. C Rondelle détachable Ne pas alimenter le système tant que tous les raccordements n ont pas été réalisés. Seuls des produits de types TBTS peuvent être raccordés aux borniers. Les sorties relais sont limitées à un courant de 500 ma dans le respect des exigences NF&A2P. Caractéristiques des alimentations Alimentation détecteurs : 15 V max ma Alimentation sirènes auto alimentées: 14 V max ma Alimentation autres produits : 15 V max ma Sortie sirènes non auto alimentées : 15 V max - 1 A sur alarme Alimentation détecteurs Sorties relais centrale 1 Sorties relais centrale 2 Sorties relais centrale 3 Sorties relais centrale 4 Alimentation secteur 230 V Bornier 2 Bornier 1 E 1 } E 2 E 3 E 4 Entrées E 5 filaires intrusion E 6 E 7 E 8 Cla D1 } +12V Det Cla D2 Claviers de +12V Det Cla A1 commande filaires +12V Det Cla A2 SPrg1 NO EAp E Autoprotection entrée filaire SPrg1 Co SPrg1 NF SPrg2 NO SPrg2 Co SPrg2 NF SPrg3 NO SPrg3 Co SPrg4 NO SPrg4 Co E M/A EAp S EAp C S SNa S SA +12V S +12V P Entrée commande marche/arrêt Autoprotection sirènes Autoprotection commandes Sortie sirènes non auto alimentées Sortie sirènes auto alimentées Alimentation sirènes Alimentation autres produits Liaison Centrale Sect N 230V P! 18
19 Installation Il est possible de raccorder 4 claviers au maximum. Ne pas trop dénuder les câbles de liaison (5 mm max). Noter ici la couleur des fils Raccordement des claviers vocaux filaires Le raccordement des claviers de commande filaires se réalise à l aide d un câble 8 conducteurs. La longueur maximale du câble entre la réhausse et le clavier de commande la plus éloignée est de : 50 m si Ø des conducteurs = 0,6 mm, 150 m si Ø des conducteurs = 0,9 mm. boucle + 12 V - 21(+) masse - 22( ) Bus commu - nication avec la centrale + 12 V - 21(+) masse - 22( ) Bus 9 commu - 10 nication avec la 11 centrale 12 AP1 d auto-protection AP2 boucle d autoprotection AP1 AP2 Clavier 1 Bornier 1 Clavier 2 La centrale ne conserve plus la certification NFA2P si un clavier filaire est raccordé. E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D Cla D1 Cla D Cla D2 Cla A Cla A1 Cla A Cla A2 EAp E E M/A EAp S EAp C 16 - EAp C S SNa S SA +12V S +12V P V P 22 - Si la boucle d auto protection des claviers n est pas raccordée, il faut relier l entrée EApC à la masse. La commande Marche/Arrêt raccordée doit pouvoir fournir un contact sec libre de tout potentiel : ne jamais connecter un potentiel à l entrée 14 - E M/A de la centrale. Raccordement de l entrée Marche/Arrêt Le raccordement de l entrée Marche/Arrêt se réalise à l aide d un câble 4 conducteurs. La longueur maximale du câble entre la réhausse et la commande M/A la plus éloignée est de : 50 m si Ø des conducteurs = 0,6 mm, 150 m si Ø des conducteurs = 0,9 mm. Bornier 1 Commande Marche/Arrêt contact sec d autoprotection boucle E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D1 Cla D2 Cla A1 Cla A2 EAp E E M/A 14 - E M/A EAp S EAp C 16 - EAp C S SNa S SA +12V S +12V P 22-19
20 Installation La longueur maxi du câble entre la réhausse et le détecteur de mouvement le plus éloigné est de: 70 m si Ø des conducteurs = 0,6 mm, 220 m si Ø des conducteurs = 0,9 mm. Noter ici la couleur des fils Un jeu de résistance de bout de ligne 15 kω est livré avec la centrale. Pour gérer l état des issues (ouvertes ou fermées), il est nécessaire de câbler uniquement des contacts d ouverture sur la même boucle de détection. L indication des couleurs des câbles est donnée à titre d exemple et correspond au câblage du contact d ouverture universel protégé D8931 ou D8932. Raccordement des détecteurs de mouvement filaires Le raccordement des détecteurs de mouvement filaires se réalise à l aide d un câble 6 conducteurs: 2 conducteurs pour la boucle de détection, 2 conducteurs pour la boucle d autoprotection, 2 conducteurs pour l alimentation. Le câblage d une résistance de bout de ligne (15 kω) contre un court circuit sur la boucle de détection est conseillé. Cette résistance doit être câblée sur le détecteur de mouvement le plus éloigné filairement de la centrale. Carte test EAp E (switch sur OFF) Voir aussi schéma de raccordement d une installation filaire type (chapitre 3.10). Détecteur de mouvement 1 AP : boucle d autoprotection BO : boucle de détection NC : non câblé + 12 V Dernier détecteur de mouvement AP : boucle d autoprotection BO : boucle de détection NC : non câblé + 12 V Contact d ouverture 1 boucle de détection boucle d autoprotection Dernier contact d ouverture boucle de détection boucle d autoprotection R Entrées boucles d autoprotection résistance de bout de ligne 15 kω R N V Det + 12 V Det V Det +12V Det SPrg1 NO SPrg1 Co SPrg1 NF SPrg2 NO boucle 1 Entrées boucles d autoprotection bleu vert jaune rouge vert bleu jaune résistance de bout de ligne 15 kω rouge connexions à réaliser boucle 2 boucle 1 SPrg2 Co SPrg2 NF SPrg3 NO SPrg3 Co SPrg4 NO SPrg4 Co Bornier 2 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D1 Cla D2 Cla A1 Cla A2 EAp E E M/A EAp S EAp C S SNa S SA +12V S +12V P Bornier 1 Bornier E EAp E 22 - E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D1 Cla D2 Cla A1 Cla A2 EAp E E M/A EAp S EAp C S SNa S SA +12V S +12V P 11 - E EAp E 22 - Raccordement des contacts d ouverture filaires Si la boucle d autoprotection des détecteurs n est pas raccordée, il faut relier l entrée EAp E à la masse. Si la boucle d autoprotection des détecteurs n est pas raccordée, il faut relier l entrée EAp E à la masse. Le raccordement des contacts d ouverture filaires se réalise à l aide d un câble 4 conducteurs: 2 conducteurs pour la boucle de détection, 2 conducteurs pour la boucle d autoprotection. Le câblage d une résistance de bout de ligne (15 kω) contre un court circuit sur la boucle de détection est conseillé. Cette résistance doit être câblée sur le contact filaire le plus éloigné filairement de la centrale. Carte test EApE (Switch sur OFF) Une boucle en court-circuit (ou strap) sur le bornier de la carte EAp E schématise une boucle d autoprotection déjà raccordée N 0 obligatoirement en série (voir chapitre 3.10).
21 Installation Noter ici la couleur des fils Raccordement des détecteurs de mouvement plafond filaires et bi-technologie filaires Le raccordement des détecteurs de mouvement plafond filaires ou bi-technologie filaires se réalise à l aide d un câble 6 conducteurs: 2 conducteurs pour la boucle de détection, 2 conducteurs pour la boucle d autoprotection, 2 conducteurs pour l alimentation. Schéma de raccordement de détecteurs de mouvement plafond filaires Carte test EApE (Switch sur OFF) N 0 Voir aussi chapitre Schéma de raccordement d une installation filaire type. La longueur maxi du câble entre la réhausse et le détecteur de mouvement le plus éloigné est de : - 70 m si Ø des conducteurs = 0,6 mm, m si Ø des conducteurs = 0,9 mm. Le câblage d une résistance de bout de ligne (15 kω) contre un court circuit sur la boucle de détection est conseillé. Cette résistance doit être câblée sur le détecteur de mouvement le plus éloigné filairement de la centrale. Noter ici la couleur des fils Détecteur de mouvement 1 TAMPER : boucle d autoprotection DL : non câblé Spare : non câblé NC : boucle de détection 12 V + Dernier détecteur de mouvement TAMPER : boucle d autoprotection DL : non câblé Spare : non câblé NC : boucle de détection 12 V + Détecteur de mouvement 1 TAMPER : boucle d autoprotection SP : non câblé ALARM : boucle de détection 12 V + Dernier détecteur de mouvement ALARM : boucle de détection 12 V + Entrées boucles d autoprotection R 8 R résistance de bout de ligne 15 kω V Det + 12 V Det V Det +12V Det SPrg1 NO SPrg1 Co SPrg1 NF SPrg2 NO SPrg2 Co SPrg2 NF SPrg3 NO SPrg3 Co SPrg4 NO SPrg4 Co 2 boucle 1 Carte test EApE (Switch sur OFF) Entrées boucles d autoprotection résistance de bout de ligne 15 kω 1 N V Det + 12 V Det V Det +12V Det SPrg1 NO SPrg1 Co SPrg1 NF SPrg2 NO SPrg2 Co SPrg2 NF SPrg3 NO SPrg3 Co SPrg4 NO SPrg4 Co boucle1 Bornier 2 Bornier 2 Bornier 1 Bornier 1 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D1 Cla D2 Cla A1 Cla A2 EAp E E M/A EAp S EAp C S SNa S SA +12V S +12V P E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D1 Cla D2 Cla A1 Cla A2 EAp E E M/A EAp S EAp C S SNa S SA +12V S +12V P 11 - E EAp E 22 - Schéma de raccordement de détecteurs de mouvement bi-technologie filaires TAMPER : boucle d autoprotection SP : non câblé 13 - EAp E 22 - Si la boucle d autoprotection des détecteurs n est pas raccordée, il faut relier l entrée EAp E à la masse. Voir aussi chapitre Schéma de raccordement d une installation filaire type E1 Si la boucle d autoprotection des détecteurs n est pas raccordée, il faut relier l entrée EAp E à la masse.
22 Installation Ne pas raccorder plus de 5 sirènes sur la même boucle. Raccordement des sirènes filaires auto alimentées ou non auto alimentées Deux types de sirènes peuvent être raccordés à la centrale : sirènes auto alimentées intégrant une batterie, sirènes non auto alimentées commandées par la centrale. La longueur maximale du câble entre la centrale Hager et les sirènes est de : 50 m si Ø des conducteurs = 0,6 mm, 150 m si Ø des conducteurs = 0,9 mm. Schéma de raccordement de 2 sirènes extérieures auto alimentées S432-22F Le raccordement des sirènes auto alimentées se réalise à l aide d un câble 6 conducteurs : 1 conducteur pour la commande, 2 conducteurs pour la boucle d autoprotection, 2 conducteurs pour l alimentation, 1 conducteur non connecté pour la maintenance de la sirène. Noter ici la couleur des fils +VL 6 Alimentation GND 5 Tamper 4 Autoprotection Tamper 3 Commande +M 2 +dch 1 Sirène 1 Sirène 2 +VL 6 Alimentation GND 5 Tamper 4 Autoprotection Tamper 3 Commande +M 2 +dch 1 +12V Det +12V Det +12V Det SPrg1 NO SPrg1 Co SPrg1 NF SPrg2 NO SPrg2 Co SPrg2 NF SPrg3 NO SPrg3 Co SPrg4 NO SPrg4 Co Bornier 1 Bornier 2 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D1 Cla D2 Cla A1 Cla A2 EAp E E M/A EAp S EAp C S SNa S SA +12V S +12V P En cas de raccordement de sirènes non autoprotégées, relier l entrée EApS à la masse EAp S 18 - S SA (S Sext) V S 20 - * Non connecté (cf. Notice d installation S432-22F, Démontage sirène). NC* Schéma de raccordement de 2 sirènes intérieures auto alimentées S411-22F Le raccordement des sirènes auto alimentées se réalise à l aide d un câble 5 conducteurs : 1 conducteur pour la commande, 2 conducteurs pour la commande et l alimentation, 2 conducteurs pour la boucle d autoprotection. Noter ici la couleur des fils non câblé DIR 6 Alimentation DV 5 12 V CHR 4 Commande +BL 3 AP 2 Autoprotection AP 1 non câblé DIR 6 Alimentation DV 5 12 V CHR 4 Commande +BL 3 AP 2 Autoprotection AP 1 Sirène 1 Sirène 2 +12V Det +12V Det +12V Det SPrg1 NO SPrg1 Co SPrg1 NF SPrg2 NO SPrg2 Co SPrg2 NF SPrg3 NO SPrg3 Co SPrg4 NO SPrg4 Co Bornier 1 Bornier 2 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D1 Cla D2 Cla A1 Cla A2 EAp E E M/A EAp S EAp C S SNa S SA +12V S +12V P En cas de raccordement de sirènes non autoprotégées, relier l entrée EApS à la masse EAp S 18 - S SA (S Sext) 20-22
23 Installation Schéma de raccordement d une sirène intérieure non auto alimentée S430-22X Le raccordement de la sirène non auto alimentée se réalise à l aide d un câble 4 conducteurs : 2 conducteurs pour la commande et l alimentation, 2 conducteurs pour la boucle d autoprotection. Bornier 1 Noter ici la couleur des fils 12 V non câblé boucle autoprotection + B T T Sirène 15 - EAp S 17 - S SNa (S Sint) 20 - En cas de raccordement de sirènes non autoprotégées, relier l entrée EApS à la masse. Afin de garantir une autonomie du système au moins égale à 36 h, la quantité maximale de sirène S430-22X autorisée à être raccordée en fonction de la batterie de la centrale est indiquée au chapitre : 1.2 Calcul de l autonomie du système. 23
24 Installation Schéma de raccordement d une installation filaire type Résistance de bout de ligne : R = 15 kω Composition : 1 centrale, 1 contact d ouverture, 1 détecteur de mouvement, 1 clavier, 1 sirène auto alimentée, 1 sirène non auto alimentée. Micro-interrupteurs Carte test EApE (Switch sur OFF) OFF : (en fonctionnement normal) N 0 ( ) circuit imprimé ON : Bornier EApE Détecteur de mouvement boucle d autoprotection boucle de détection NC + 12 V R boucle 8 boucle 7 boucle 6 boucle 5 boucle 4 boucle 3 boucle 2 boucle 1 Contact d ouverture boucle de détection boucle d autoprotection Bus commu nication avec la centrale boucle AP1 d autoprotection AP2 Clavier + 12 V masse Sirène non auto alimentée 12 V + non câblé B boucle T d auto protection T Sirène auto alimentée +VL 6 GND 5 Tamper 4 Tamper 3 +M 2 +dch 1 R +12V Det +12V Det +12V Det SPrg1 NO SPrg1 Co SPrg1 NF SPrg2 NO SPrg2 Co SPrg2 NF SPrg3 NO SPrg3 Co SPrg4 NO SPrg4 Co NC* Bornier Centrale Bornier E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Cla D1 Cla D2 Cla A1 Cla A2 EAp E E M/A EAp S EAp C S SNa S SA +12V S +12V P * Non connecté (cf. Notice d installation S432-22F, Maintenance). 24
25 Installation Ouverture de la centrale ➀ A l aide d un tournevis plat, pivoter le logo :hager vers le haut afin d accéder à la vis de fermeture. ➁ A l aide d un tournevis cruciforme, dévisser la vis de fermeture. ➂ Glisser le capot vers la gauche puis le soulever. ➂ Capot Vis de fermeture dessous ➀ Logo :hager ➁ Vis de fermeture Tournevis plat Vignette de garantie Détacher la partie prédécoupée amovible de la vignette de garantie et la coller sur la demande d extension fournie avec la centrale. S318-22F S318-22F Installation de la carte transmetteur RTC (en option) Insérer et fixer la carte téléphonique avec les 4 vis de fixation. Sirène Haut-parleur de synthèse vocale Vignette de garantie S318-22F S318-22F Voyant de signalisation Connecteur type jack pour l alimentation Connecteur A de liaison téléphonique Carte amovible Liaison réhausse Clavier de commande Ne pas raccorder la ligne téléphonique sur ce connecteur. Pion d autoprotection Vis de fixation Microphone Carte transmetteur RTC 25
26 Installation Installation de la carte transmetteur RTC (en option) (suite) ➀ Tirer les 2 crochets de la réhausse vers vous (Fig. 1). ➁ Positionner la centrale par les encoches du haut sur ces 2 crochets. Collier de maintien des câbles de liaison Fig. 1 Connecteur batterie Batterie Crochets de la réhausse ➂ Passer le câble téléphonique derrière la centrale et le raccorder sur le connecteur A. ➃ Positionner la batterie dans son logement sans la brancher. En cas d absence de batterie, la centrale énonce vocalement : bip, bip, bip, bip, anomalie test batterie. Alimentation de la centrale et apprentissage des claviers vocaux filaires La réhausse est raccordée à la centrale par un câble 6 conducteurs : ➀ raccorder le connecteur 6 points sur la réhausse, ➁ relier les 4 conducteurs au bornier de raccordement de la centrale en respectant les couleurs (Fig. 2), ➂ relier le connecteur type jack pour l alimentation, ➃ raccorder le câble secteur 230 VAC sur le bornier et le fixer avec un collier, ➄ mettre sous tension à l aide du câble secteur 230 VAC, ➅ brancher la batterie sur le connecteur batterie. jaune marron gris vert Fig. 2 Intérieur de la réhausse Intérieur de la centrale Collier de maintien du cordon secteur 230 V ➀ Connecteur 6 points ➃ Bornier de raccordement secteur 230 VAC ➂ Connecteur type jack pour l alimentation Câble 6 conducteurs Bornier raccordement de la réhausse Connecteur A de liaison téléphonique 26