Source: http://docplayer.fr/4406755-Mise-en-service-et-entretien-d-un-surpresseur-incendie.html
Timestamp: 2018-12-18 18:27:44+00:00
Document Index: 157045292

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Mise en service et entretien d un surpresseur incendie - PDF
Download "Mise en service et entretien d un surpresseur incendie"
1 Mise en service et entretien d un surpresseur incendie Lire attentivement cette notice avant l installation. A conserver à proximité de l équipement pour son fonctionnement et entretien. Notice RIA Version 1 / 05.14
2 TABLE DES MATIÈRES : 1 Définition 2 Pompes utilisées 3 Conditions d utilisation 4 Partie hydraulique 5 Partie électrique 6 Accessoires 7 Pressostats 8 Réserve d énergie 8.1 Pression de gonflage 9 Transport 10 Installation 11 Canalisation d aspiration 11.1 Pompes en aspiration négative 11.2 Pompes en charge 12 Canalisation de refoulement 12.1 Raccordement des réservoirs 13 Joint anti-vibratile 14 Branchements électriques 15 Protection contre le fonctionnement à sec 16 Mise en service 16.1 Amorcer les pompes 16.2 Démarrage des pompes ère mise sous tension du coffret 16.4 Principe de fonctionnement 17 Calibrage des pressostats 18 Maintenance préventive 19 Dysfonctionnements éventuels
3 1-Définition Un Robinet Incendie Armé (R.I.A.) est un équipement de premier secours alimenté en eau, pour la lutte contre le feu, utilisable par un personnel qualifié ou non. Un RIA est dit armé car il est alimenté en permanence par une source d eau et est prêt à l emploi. 2-Pompes utilisées Les types de pompe les plus fréquemment utilisés sont NM et MXH. 3-Conditions d utilisation Exécution standard Température de l eau : jusqu à 40 C Température ambiante : jusqu à 40 C Installation : en charge sur bâche, sur eau de ville ou en aspiration négative Pression admise : max 10 bars Pression du réservoir : PN Partie hydraulique Le groupe de surpression est généralement composé de : - 1 à 3 pompes de surface - 1 collecteur d aspiration - 1 vanne d arrêt en aspiration par pompe - 1 clapet anti-retour au refoulement par pompe - 1 vanne d arrêt au refoulement par pompe - 1 collecteur de refoulement - 1 (ou plusieurs) réserve d énergie sous pression avec les accessoires correspondant. 5-Partie électrique Chaque groupe de surpression est équipé d une armoire de commande et de protection pour une gestion automatique des pompes selon la demande d eau (voir les instructions de l armoire électrique). 6-Accessoires Télécommande et visualisation : - 1 ou 2 pressostats selon le nombre de pompe - 1 manomètre sur le collecteur de refoulement - 1 manomètre sur collecteur d aspiration (groupe en charge sur réseau) - 1 protection manque d eau (facultative, mais recommandée) : o Par flotteur (en charge sur bâche) o Par pressostat inversé o Par flussostat temporisé 7-Pressostats Les pressostats sont des interrupteur ON/OFF réagissant à la pression, ils ferment un circuit électrique lorsque la pression atteint la valeur de calibrage minimum (démarrage de la pompe) et ouvrent ce dernier lorsque la pression atteint la valeur de calibrage maximum (arrêt de la pompe). Pour modifier les valeurs de calibrage, voir 17- Calibrage des pressostats. Notice RIA Version 1 / 05.14
4 8-Réserve d énergie Les réserves d énergies ont pour fonction d accumuler dans la vessie une certaine quantité d eau instantanément afin d éviter les coups de bélier dans la canalisation en compressant un matelas d air, ce qui évite les démarrages intempestifs des pompes Pression de gonflage Au moment de la mise en service, contrôler l état de charge du coussin d air dans le réservoir hors pression d eau, à vérifier 1 fois par an minimum. Celui-ci doit être gonflé à une pression d air inferieure de 0,2 bars par rapport à la valeur de démarrage de la pompe. Exemple : Si la pompe démarre à une pression de 3 bars, le réservoir doit être gonflé à une pression de 2,8 bars. N.B. : Dans les groupes équipé de plusieurs pompes, prendre comme référence la pression de la pompe qui démarre en dernier (la pression la plus basse). Il est déconseillé de mettre plus de 6 bars d air dans la réserve d énergie. 9-Transport Les groupes de surpression équipés de réservoirs de 8 à 24 litres sont expédiées dans un emballage unique avec les raccords hydrauliques et électriques. Les groupes équipés d un réservoir d une capacité 50 litres sont expédiés avec le réservoir séparé. Attention : Pour le déplacement et la mise en place, utiliser des équipements de levage appropriée à la charge à déplacer (transpalette, chariot élévateur, ). Faire particulièrement attention pour le déplacement des groupes à pompes verticales, car le moteur électrique placé sur la partie haute des pompes élève le centre de gravité et augmente la possibilité de basculement. Ne pas utiliser les anneaux de levages des pompes qui sont uniquement destinés à soulever la pompe seule. 10-Installation Placer le groupe de surpression dans un local approprié, sans humidité ni poussière. Installer l ensemble le plus près possible de la source d aspiration. Placer les pompes et le réservoir de façon à permettre le branchement avec un tuyau flexible. Prévoir l espace nécessaire pour la ventilation des moteurs, les inspections et les entretiens (voir notice pompe). 11-Canalisation d aspiration Les pompes aspirent à travers une canalisation commune, relier au collecteur d aspiration du groupe Pompes en aspiration négative La canalisation d aspiration doit être parfaitement étanche et doit avoir une disposition montante pour éviter les poches d air. Sur l extrémité de la canalisation, monter un clapet-crépine qui doit toujours être immergée Pompes en charge Monter une vanne à l entrée du collecteur d aspiration en cas de fonctionnement en charge sur réseau (eau de ville) ou sur bâche. 12-Canalisation de refoulement Monter une vanne entre le collecteur de refoulement et la canalisation du réseau de distribution Raccordement des réservoirs Les réserves d énergie d une capacité 50 litres peuvent être reliées à l extrémité du collecteur de refoulement restée libre ou en parallèle sur la canalisation du réseau de distribution de l installation.
5 13- Joints anti-vibratile Afin d éviter la propagation des vibrations dû aux pompes dans les canalisations, il est recommandé d installer des joints anti-vibratile à l aspiration et au refoulement du groupe de surpression. 14-Branchement électrique Important : Le branchement électrique doit être effectué par un électricien qualifié dans le respect des prescriptions locales. Suivre les normes de sécurité. Effectuer le branchement à la terre. Brancher le conducteur de protection (vert/jaune) à la borne de terre. Comparer la tension du réseau avec les données des plaques signalétiques et brancher les conducteurs d alimentation aux bornes de l armoire de commande et de protection selon le schéma (voir annexe). Contrôler que les calibrages des relais thermique soient adaptés aux valeurs de courant des moteurs électriques à protéger (consulter les instructions de l armoire électrique). 15-Protection contre le fonctionnement à sec Prévoir un système de protection adapté contre le fonctionnement à sec des pompes : - Flotteur électrique dans la cuve d aspiration (En charge sur bâche) - Pressostat de pression minimum en aspiration (En charge sur réseau) - Flussostat temporisé en aspiration (En aspiration négative) Important : La présence d un flussostat pourrait provoquer une entrée d air momentanée dans le corps de pompe. Lors du redémarrage du groupe s assurée que les pompes sont toutes parfaitement amorcées. 16-Mise en service ATTENTION : éviter absolument le fonctionnement à sec, même à titre d essai. Démarrer la pompe uniquement après avoir remplie entièrement le corps de pompe de liquide. Apres avoir effectué les raccordements hydraulique et électriques et avoir contrôlé la pression de prégonflage, procéder au démarrage du groupe comme suit : Amorcer les pompes (consulter le mode d emploi des pompes) Pompes en aspiration négative : - Remplir le corps de pompe en utilisant les bouchons prévus a cet effet situé a proximité de l orifice de refoulement. - Remplir le tuyau d aspiration en versant de l eau dans un des orifices du collecteur d aspiration ou par les orifices de remplissage sur les corps de pompes. Pompes en charge d eau : - Ouvrir la vanne sur la conduite d aspiration. Avec une charge suffisante, l eau vainc la résistance des clapets anti-retour montés aux refoulements des pompes et remplit les corps de pompe. - Dans le cas contraire, dévisser les bouchons d amorçage ou les bouchons de purges pour favoriser la sortie de l air des corps de pompe Démarrage des pompes Attention : Ne jamais faire fonctionner les pompes pendant plus de 5 minutes avec la vanne de refoulement fermée. Avant chaque intervention, couper l alimentation électrique et s assurer que la tension ne peut être rétablie par inadvertance. Fermer la vanne pour isoler le groupe de pression du réseau de distribution ère mise sous tension du coffret Armoire SRT (option CPI) Notice RIA Version 1 / 05.14
6 Placer le sectionneur général sur I pour mettre l armoire sous tension. Les pompes ainsi que leurs protections thermiques respectives sont sur OFF. Commencer par enclencher les protections, puis faire tourner les pompes en mode manuel pendant 2 à 3 sec à l aide des interrupteurs 3 positions. Vérifier que le sens de rotation correspond à celui indiquer par la flèche présente sur le corps de pompe. Si les pompes tournent dans le sens contraire, couper la tension et inverser entre eux les branchements de deux phases de la ligne d alimentation dans l armoire électrique (consulter les instructions de l armoire électrique). Si le sens de rotation est correct, sélectionner le fonctionnement automatique. Les pompes commencent à fonctionner pour mettre l installation sous pression. Si les pompes sont correctement amorcées, la pression commence à monter. Ouvrir lentement la vanne en sortie de surpresseur, l eau sous pression commence à remplir le réseau de distribution. Coffret C2PS Placer le sectionneur général sur I pour mettre l armoire sous tension. Les pompes ainsi que leurs protections thermiques respectives sont sur OFF. Commencer par enclencher les protections, puis faire tourner les pompes en mode manuel pendant 2 à 3sec à l aide des interrupteurs 3 positions de la platine. Vérifier que le sens de rotation correspond à celui indiquer par la flèche présente sur le corps de pompe. Si les pompes tournent dans le sens contraire, couper la tension et inverser entre eux les branchements de deux phases de la ligne d alimentation dans l armoire électrique (consulter les instructions de l armoire électrique). Si le sens de rotation est correct, sélectionner le fonctionnement automatique. Les pompes commencent à fonctionner pour mettre l installation sous pression. Si les pompes sont correctement amorcées, la pression commence à monter. Ouvrir lentement la vanne en sortie de surpresseur, l eau sous pression commence à remplir le réseau de distribution Principe de fonctionnement Coffret SRT (CPI) Le démarrage des pompes s effectuent par alternance à chaque nouvelle demande d eau afin de repartir l usure sur chacune d elle. En cas de défaut de surintensité, la protection thermique déclenche coupant ainsi la pompe défectueuse. La pompe de secours prend automatiquement le relais et assurera toutes les demande jusqu à la réparation de la pompe défectueuse. L avarie est signalée par le voyant rouge DEFAUT P1 ou DEFAUT P2 suivant la pompe en défaut. En cas de manque d eau à l aspiration, le flotteur ou le pressostat de sécurité donne l ordre au coffret de gestion d arrêter les pompes après une temporisation de 15sec. Le groupe reprend son fonctionnement normal lorsque le niveau ou la pression d eau nécessaire a été rétablie. L avarie est signalée par le voyant rouge ALARME. Avec option : En cas de défaut d isolement, le CPI (Contrôleur Permanent d Isolement) déclanche coupant ainsi la pompe défectueuse. La pompe de secours prend automatiquement le relais et assurera toutes les demande jusqu à la réparation de la pompe défectueuse. L avarie est signalée par le voyant rouge DEFAUT P1 ou DEFAUT P2 suivant la pompe en défaut. Coffret C2PS Le démarrage des pompes s effectuent par alternance à chaque nouvelle demande d eau afin de repartir l usure sur chacune d elle. En cas de défaut de surintensité, la protection thermique déclenche coupant ainsi la pompe défectueuse. La
7 pompe de secours prend automatiquement le relais et assurera toutes les demande jusqu à la réparation de la pompe défectueuse. L avarie est signalée par le voyant rouge Défaut P1 ou Défaut P2 suivant la pompe en défaut. En cas de manque d eau à l aspiration, le flotteur ou le pressostat de sécurité donne l ordre au coffret de gestion d arrêter les pompes après une temporisation de 15sec. Le groupe reprend son fonctionnement normal lorsque le niveau ou la pression d eau nécessaire a été rétablie. L avarie est signalée par le voyant rouge présence d eau. 17-Calibrage des pressostats Sur les groupes que nous fournissons les pressostats sont calibrés en fonction de la pression de sortie de l ensemble. S il est nécessaire de modifier le calibrage au moment de la mise en service, procéder de la façon suivante. Avant chaque intervention, couper l alimentation électrique et s assurer que la tension ne peut pas être rétablie par inadvertance. Pressostat de fonctionnement XMP Vis PH (pression haute) calibrage de la pression d arrêt de la pompe o Visser pour augmenter la pression d arrêt de la pompe. o Dévisser pour diminuer la pression d arrêt de la pompe. Vis PB (pression basse) calibrage de la pression de démarrage de la pompe o Visser pour augmenter la différence de pression entre le démarrage et l arrêt o Dévisser pour diminuer la différence de pression entre le démarrage et l arrêt N.B. : Lorsqu il faut modifier le calibrage de plusieurs pressostats, tourner la vis de chaque pressostat de la même mesure pour ne pas altérer l ordre de démarrage des pompes et maintenir les mêmes différences de pression. Courbe 1 : Ecart minimum Courbe 2 : Ecart maximum Notice RIA Version 1 / 05.14
8 Important : La pression maximum de calibrage doit toujours être un peu inférieure à la pression maximum que peut atteindre la pompe, en tenant compte de la dépression d aspiration ou de la charge d eau d alimentation. La pression minimum de calibrage ne doit pas être inférieure à la pression minimum que peut atteindre le refoulement de la pompe en tenant compte des valeurs d aspiration ou de charge d eau. Pressostat de sécurité XMA Vis PH (pression haute) calibrage de la pression minimum de fonctionnement de la pompe o Visser pour augmenter la pression de démarrage de la pompe. o Dévisser pour diminuer la pression démarrage de la pompe. Vis PB (pression basse) calibrage de la pression de sécurité de la pompe o Visser pour augmenter l écart entre les pressions de fonctionnement et de sécurité o Dévisser pour diminuer l écart entre les pressions de fonctionnement et de sécurité Courbe 1 : Ecart minimum Courbe 2 : Ecart maximum
9 18-Maintenance préventive vérification mensuelle/trimestrielle/semestrielle (Suivant catégorie du site) - essai en réel sur une lance RIA ouverte - vérifier l enclenchement automatique de chaque pompe et le bon fonctionnement du pressostat - vérifier la montée en pression des pompes sur le manomètre - vérifier la permutation cyclique d une pompe sur l autre en fonctionnement automatique - vérifier la permutation cyclique d une pompe sur l autre sur disjonction de l une d elles - vérifier l absence de bruit suspect (garniture roulement turbine) - vérifier l arrêt temporisé des pompes à la fermeture de lance vérification annuelle (minimum) - Contrôler la tension d alimentation générale et l équilibrage des phases - re-serrer les bornes armoire et pompes - pré gonflage du ballon (à vide) de 0.2bars en dessous de la pression d enclenchement réglée au pressostat (pression basse) - vérifier si la prise d intensité de chaque pompe correspond à l intensité nominale plaquée sur le moteur - vérifier si la protection thermique au niveau de l armoire est toujours correctement calibrée - vérifier l étanchéité des garnitures mécaniques au niveau de l arbre pompe si l essai en réel, bien que souhaitable, ne peut être effectué, un test de fonctionnement des pompes peut être réalisé en «manuel» à débit nul mais sur quelques secondes seulement. En l absence d anomalie à l issue de tous ces contrôles, aucun changement de pièce ni aucune intervention spéciale sur les pompes ne sont à prévoir. Par mesure de sécurité il peut être souhaitable de disposer en réserve d un kit d étanchéité garniture mécanique et joint ainsi que d un jeu de roulements avant et arrière. En cas de doute contacter notre société : CALPEDA POMPES : Tel Notice RIA Version 1 / 05.14
10 19-Dysfonctionnements éventuels Attention : Mettre le groupe de surpression hors tension avant toute intervention. DYSFONCTIONNEMENT CAUSES - Prise d air à l aspiration : - Clapet de pied-crépine (version +A ) non étanche ou obstrué : - Pertes de charge importantes à l aspiration : UNE POMPE OU LES DEUX NE S AMORCENT PAS - Pression d eau de ville insuffisante ou nulle (version +C ): - Hauteur d aspiration trop importante (version +A ) : - Tuyauterie d aspiration obstruée ou vanne sur collecteur aspiration fermée : - Les pompes tournent à l envers : - Relais thermique déclenché : UNE POMPE NE TOURNE PAS - Arbre pompe bloqué : - Moteur défectueux : - Bobine du contacteur HS : - Une ou deux pompes désamorcées par présence d air : - Pression d eau de ville inférieure à la pression mini prévue : MANQUE DE PRESSION AU REFOULEMENT - Les pompes tournent à l envers : - Une pompe est obstruée par des corps étrangers : - Les moteurs sont alimentés sous une tension insuffisante : BATTEMENTS FRÉQUENTS DES CONTACTEURS, DÉMARRAGES INTEMPESTIFS DES POMPES - Pressostat de commande pompes déréglé : - Absence d air dans le réservoir : - Vessie du réservoir percée : - Pression de réglage du contacteur inversé (sécurité manque d eau version +C ) trop élevée : DÉCLENCHEMENT FRÉQUENT DE LA SÉCURITÉ DES POMPES - Absence d air dans le réservoir : - Vessie du réservoir percée : - Chute de la pression d eau de ville (version +C ) lors du démarrage de la pompe: AUTOMATISME DE FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX - Pressostats défectueux : - Fils déconnectés :
11 REMEDES - Contrôler l étanchéité de tous les raccords de la tuyauterie d aspiration. Vérifier si la crépine d aspiration (Version +A ) est bien immergée. - Vérifier l étanchéité du clapet, le remplacer si nécessaire - Contrôler les pertes de charges et s assurer qu elles sont compatibles avec le NPSH des pompes. - Si le phénomène se répète, il est important de passer par une bâche de rupture (version +B ). - S assurer que le niveau bas du pompage est compatible avec le NPSH des pompes. - Vérifier l ouverture de la vanne et nettoyer la tuyauterie si nécessaire. - Intervertir deux fils de phase sur le bornier du coffret de commande. - Le voyant défaut pompes sur le coffret doit être allumé. Vérifier le réglage et réarmer le relais thermique. - Vérifier l origine du blocage, procéder au démontage de la pompe. - Déconnecter la boîte à bornes concernée. Contrôler la résistance aux bornes et l isolement du stator, si nécessaire, remplacer le moteur. - Changer la bobine. - Vérifier que la crépine d aspiration (Version +A ) n absorbe pas d air ou que le remplissage de la bâche (Version +B ) est trop proche de la crépine. - Action auprès du Service des Eaux ou remplacement du module. Nous consulter. - Intervertir deux fils de phase sur le bornier du coffret de commande. - Démonter et nettoyer la pompe. - Vérifier la tension et le couplage aux bornes des moteurs. - Vérifier le réglage : l écart entre les pressions forte et faible doit être supérieur à 0,5bar. - Procéder au gonflage du réservoir. - Remplacer la vessie du réservoir. - Vérifier le réglage : l écart entre les pressions forte et faible doit être supérieur à 0,5bar. - Procéder au gonflage du réservoir. - Remplacer la vessie du réservoir. - Procéder au réglage correct du pressostat. - Régler le pressostat manque d eau au mini. Si le phénomène persiste, contrôler la pression au manomètre pendant le démarrage de la pompe, (ou consulter le Service des Eaux). - Contrôler toutes les connexions au bornier du coffret. - Vérifier les contacts, changer le pressostat concerné si nécessaire.
Installation Fonctionnement Entretien Module hydraulique installé à distance HDM 1.1-2.2 A utiliser conjointement avec le manuel du refroidisseur de liquide ACC-SVX01B-FR Informations générales Avant-propos
Pour un accès direct, cliquez sur le produit choisi ACCESSOIRES ELECTRIQUES 8 Programme Septembre 2015 Nos prix sont sujets à fluctuation. Nous vous recommandons de nous consulter avant l établissement