Source: http://docplayer.pl/30668274-Rozdzielnice-dwusystemowe-sredniego-napiecia.html
Timestamp: 2018-10-19 00:44:24+00:00
Document Index: 41813122

Matched Legal Cases: ['ARTA 12', 'ARTA 12', 'ARTA 12', 'ARTA 12', 'ARTA 12', 'ARTA 12', 'ARTA 17', 'ARTA 17', 'ARTA 17', 'ARTA 17', 'ARTA 17', 'ARTA 17', 'ARTA 24', 'ARTA 24', 'ARTA 24', 'ARTA 24', 'ARTA 24', 'ARTA 24']

ROZDZIELNICE DWUSYSTEMOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA - PDF
Download "ROZDZIELNICE DWUSYSTEMOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA"
2 ROZDZIELNICE DWUSYSTEMOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WEGA 12/2s WEGA 17/2s WEGA 24/2s napięcie znamionowe 12,0kV napięcie znamionowe 17,5kV napięcie znamionowe 24,0kV 1
3 WEGA informacje ogólne SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Standardy Zalety ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Warunki środowiskowe pracy rozdzielnic Dane techniczne BUDOWA Przedziały szyn zbiorczych i odłączników Przedział członu aparatowego Przedział przyłącza kablowego Przedział obwodów pomocniczych Przedział wewnętrznego kanału dekompresyjnego WYKONANIA KONSTRUKCYJNE BLOKADY i NAPĘDY STOSOWANAAPARATURA KARTY KATALOGOWE
4 WEGA informacje ogólne 1. WSTĘP Niniejszy opis zawiera informacje i dane techniczne serii rozdzielnic średniego napięcia dwusystemowych typu WEGA 12/2S, WEGA 17/2S i WEGA 24/2S są to rozdzielnice przedziałowe, dwuczłonowe, w osłonie metalowej w wykonaniu łukoochronnym, z izolacją powietrzną, wolnostojące. Przeznaczone są do zastosowania w sieciach prądu przemiennego o znamionowym napięciu: 12kV, 17,5kV i 24kV Standardy Podstawowe normy w zakresie projektowania, testowania i wytwarzania: 1. PN-EN :2012 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1kV do 52kV włącznie, 2. PN-EN :2009 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne, 3. PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie, 4. PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 1kV do 38kV, 5. PN-EN 60243: 2002 Metody badań wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych. Część 1: Badania przy częstotliwości sieciowej, 6. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez odbudowy (Kod IP) 7. PN-EN 60694:2004 Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą sterowniczą Zalety Rozdzielnice WEGA12/2S, WEGA17/2S i WEGA 24/2S posiadają szereg istotnych cech: - Podwójny system szyn zbiorczych - Wydzielone 4 przedziały funkcjonalne: a) Szyn zbiorczych (2 separowane od siebie) b) Aparatowy c) Przyłączy kablowych d) Obwodów pomocniczych - Pewny w działaniu system blokad mechanicznych i elektromagnetycznych zapewniający tylko dopuszczalne operacje manewrowe na łącznikach - Łukoochronność zapewniona przez odpowiednio mocną konstrukcję, system klap i kanałów dekompresyjnych. - Optymalne wymiary -Przejrzystabudowa - Łatwość obsługi i konserwacji - Możliwość realizacji układów rozdzielnic dostosowanych do różnych wymagań technicznych - Wysoka odporność konstrukcji na korozję - Możliwość dodatkowego (na życzenie klienta) systemu optycznego wykrywania zwarć łukowych - Wysokie bezpieczeństwo obsługi 2. ZASTOSOWANIE Dwusystemowe rozdzielnice WEGA 12/2S, WEGA 17/2S i WEGA 24/2S przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej w obiektach i punktach systemu energetycznego wymagających dużej niezawodności zasilania oraz elastyczności przełączania z różnych źródeł zasilania. Rozdzielnice te są szczególnie dedykowane dla przemysłu chemicznego i energetyki zawodowej. 3
5 WEGA informacje ogólne 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Warunki środowiskowe pracy rozdzielnic - Wysokość zainstalowania nad poziomem morza do 1000m. -Temperaturaotoczenia - Szczytowa krótkotrwała 313K (+40 C) -Najwyższaśredniawciągudoby 308K(+35 C) - Najwyższa średnia roczna 293K (+20 C) - Najniższa długotrwała 268K ( -5 C) - Wilgotność względna powietrza przy temperaturze 313K (+40 C) max 95% - Atmosfera wolna od pyłów, związków (cząstek) chemicznie agresywnych, przewodzących par i gazów 3.2.Dane techniczne WEGA 12/2S WEGA 17/2S WEGA 24/2S Napięcie znamionowe Poziom izolacji: napięcie probiercze udarowe Poziom izolacji: napięcie probiercze 1 min. 50 Hz. Częstotliwość znamionowa Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych Znamionowy prąd szczytowy Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany -3 sek. Odporność na skutki wewnętrznego łuku elektrycznego Klasaodpornościnałukwewnętrzny Stopień ochrony 12 kv 17.5 kv 24 kv 75 kv 95 kv 124 kv 28 kv 38 kv 50 kv 50 Hz 50 Hz 50 Hz do 2000 A do 2000 A do 2000 A do 80 ka A do 80 ka A do 80 ka A do 31.5 ka do 31.5 ka do 31.5 ka 31.5 ka/1s 31.5 ka/1s 31.5 ka/1s AFLR AFLR AFLR IP41/IP4X IP41/IP4X IP41/IP4X 4. BUDOWA Rozdzielnice WEGA 12/2S, WEGA 17/2S i WEGA 24/2S mają konstrukcję szkieletową wykonaną z kształtowników o profilu ceowym, walcowanych z taśmy stalowej, pokrytych powłoką Alucynku i odpowiednio perforowanych. Osłony oraz drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcję odporną na działanie łuku elektrycznego i są pokryte lakierem proszkowym. Poszczególne przedziały funkcjonalne wykonane są z blachy Alucynkowej o odpowiedniej grubości, a przejścia szynowe między przedziałami wykonane są za pomocą żywicznych izolatorów przepustowych. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji zapewniają długotrwałą eksploatację rozdzielnic. Wnętrze rozdzielnic jest podzielone na 5 przedziałów funkcjonalnych: dwa przedziały szyn zbiorczych (2 systemy wzajemnie separowane), aparatowy, przyłączowy i obwodów pomocniczych. Wyłączniki i styczniki w przedziale aparatowym są w wykonaniu wysuwnym i mogą być przestawiane z położenia praca do położenia próba ręcznie, za pomocą korby lub zdalnie, za pomocą przesuwu elektrycznego. Wszelkie czynności obsługowe są wykonywane przy zamkniętych drzwiach. Rozdzielnice są wyposażone w kompleksowe blokady mechaniczne i elektromechaniczne by 4
6 WEGA informacje ogólne zapobiec błędnym manewrom obsługowym i by zapewnić bezpieczeństwo obsługi personelowi. Rozdzielnice są wyposażone w specjalne człony probiercze pozwalające po wysunięciu członu aparatowego badanego pola na kontrolne pomiary przekładników prądowych i zabezpieczeń prądami pierwotnymi (wymuszalnikiem prądowym) bez konieczności zdejmowania osłon i przy pracującej rozdzielnicy. Łukochronność rozdzielnic typu WEGA 12/2S,WEGA17/2SiWEGA24/2S zapewnia zestaw klap wydmuchowych oraz wydzielony wewnętrzny przedział dekompresyjny. Podczas zwarcia powstałe gazy są sprawnie odprowadzane na zewnątrz rozdzielnicy zapewniając bezpieczeństwo pracownikom obsługi. Konstrukcja przedziałowa rozdzielnic zapewnia nierozprzestrzenianie się skutków zwarcia na sąsiadujące pola oraz na sąsiednie wydzielone przedziały rozdzielnicy. 1. Przedział szyn zbiorczycy i odłącznika I systemu 2. Przedział szyn zbiorczych i odłącznika II systemu 3. Przedział członu aparatowego 4. Przedział przyłącza kablowego 5. Przedział obwodów pomocniczych 6. Przedział wewnętrznego kanału dekompresyjnego Przedziały funkcjonalne Przedział szyn zbiorczych i odłączników Przedziały szyn zbiorczych i odłączników znajdują się w górnej części pola rozdzielnicy. Znajdują się w nich odłączniki oraz szyny profilowane płaskie miedziane w układzie pojedynczym lub podwójnym równoległym (na każdą fazę), w zależności od wymaganego prądu znamionowego. Przejście szynociągu głównego do sąsiednich pól rozdzielnicy wykonane jest przez izolatory przepustowe, dzięki temu rozwiązaniu skutki zwarcia nie rozprzestrzeniają się na sąsiednie pola. Odejście szynowe do dolnego przedziału przyłączowego również jest wykonywane przez izolatory przepustowe. Klapy dekompresyjne przedziału Przedział odłącznika. 5
7 WEGA informacje ogólne szynociągu głównego i odłącznikowego zostały umieszczone w dachu rozdzielnicy. Podczas zwarcia w przedziale szynowoodłącznikowym następuje ich otwarcie poprzez ich odgięcie, umożliwiając rozprężenie gazów powstałych podczas zwarcia. Na życzenie klienta możliwe jest zastosowanie systemu łączników krańcowych sygnalizujących otwarcie klap wydmuchowych lub czujników optycznych detekcji łuku elektrycznego połączonych z jednostką centralną systemu detekcji zwarcia (pozwala szybciej otworzyć odpowiedni wyłącznik zasilający zwarcie łukowe). Drzwi przedziałów zostały wyposażone w przeźroczyste wzierniki, a w przedziale znajduje się dodatkowe oświetlenie wnętrza. Dzięki takiemu wyposażeniu możliwe jest wzrokowe sprawdzenie położenia styków odłącznika Przedział członu aparatowego W przedziale członu aparatowego zastosowano mechanizm przesuwnych żaluzji. W pozycji członu PRÓBA żaluzje zasłaniają dostęp do styków przyłączowych znajdujących się w izolatorze przepusowo-stykowym. Zapewnia to bezpieczną pracę bez konieczności wyłączenia napiecia na szynociągu głównym. Podczas przesuwania członu do pozycji PRACA żaluzje zostają podniesione za pomocą popychaczy, umożliwiając wjazd styków tulipanowych np. wyłącznika do wnętrza izolatora stykowego. Klapy dekompresyjne umieszczono w górnej części przedziału aparatowego. Podczas zwarcia następuje odgięcie się klap i dekompresja gazów do wewnętrznego przedziału dekompresyjnego. Na życzenie klienta możliwe jest zastosowanie systemu łączników krańcowych sygnalizujących otwarcie klap wydmuchowych lub czujników optycznych detekcji łuku elektrycznego połączonych z jednostką centralną systemu detekcji zwarcia(rozwiązanie to pozwala szybciej otworzyć odpowiedni wyłącznik zasilający zwarcie łukowe. Drzwi przedziału zostały wyposażone w przeźroczyste wzierniki, a wewnątrz przedziału znajduje się dodatkowe oświetlenie wnętrza. Umożliwia to wzrokową kontrolę położenia członu, a w przypadku zastosowania wyłączników podgląd na stan wyłącznika. Wyłącznik w polu liniowym. Przedział członu wysuwnego. 6
8 WEGA informacje ogólne Człon aparatowy przesuwa się z pozycji PRACA do pozycji PRÓBA przy zamkniętych drzwiach przedziału. Przesuw może następować ręcznie za pomocą odejmowanej korby lub przy pomocy napędu elektrycznego. Obwody pomocnicze członu wyprowadzone zostałyprzypomocywielostykowejwtyczki. Jako człon wysuwny można zastosować: - wyłącznik lub stycznik (pola zasilające i odbiorcze) -odcinacz(polałącznikaczyn) - zestaw przekładników napięciowych (pola pomiarowe) Tylko w położeniu członu PRÓBA możliwe jest otwarcie drzwi przedziałowych. Człon można wówczas przetoczyć na tzw. wózek serwisowy poza rozdzielnicę Przedział przyłącza kablowego Przedział przyłącza kablowego znajduje się na dolnej części rozdzielnicy za wewnętrznym przedziałem dekompresyjnym oraz za przedziałem członu wysuwnego. W przedziale przyłączowym możliwe jest do zamontowania: - zestaw przekładników prądowych - uziemnik (z napędem klasycznym jak i silnikowym) - przekładnik ziemnozwarciowy - zestaw przekładników napięciowych (zarówno wysuwnych jak i stałych) - główna szyna uziemiająca Klapy dekompresyjne umieszczono w górnej części przedziału przyłączowego. Podczas zwarcia następuje odgięcie się klap i dekompresja gazów do wewnętrznego przedziału dekompresyjnego. Na życzenie klienta możliwe jest zastosowanie systemu łączników krańcowych sygnalizujących otwarcie klap wydmuchowych lub czujników optycznej detekcji łuku elektrycznego połączonych z jednostką centralną systemu detekcji zwarcia (rozwiązanie to pozwala szybciej otworzyć odpowiedni wyłącznik zasilający zwarcie łukowe). Przedział został wyposażony w drzwi przednie i tylne umożliwiające łatwy dostęp do przyłączy kablowych. Drzwi posiadają przeźroczyste wzierniki, a wewnątrz Żaluzje w przedziale członu wysuwnego. Przedział przyłączowy. 7
9 WEGA informacje ogólne przedziału znajduje się dodatkowe oświetlenie wnętrza. Umożliwia to wzrokową kontrolę położenia uziemnika oraz położenia przekładników napięciowych. 4.4.Przedział obwodów pomocniczych Na elewacji przedziału obwodów pomocniczych umieszcza się aparaturę kontrolno- sterowniczą oraz mierniki. We wnętrzu przedziału pomocniczego umieszcza się złączki kontrolno-pomiarowe, aparaturę sterującą i zabezpieczającą poszczególne obwody. Przedział został wyposażony w oświetlenie ułatwiające pracę obsłudze podczas prac pomiarowokonserwacyjnych. Przewody sterownicze wyprowadzone są z przedziału poprzez specjalne metalowe korytka kablowe. Możliwe jest wyprowadzenie przewodów dolne poprzez przedział przyłączowy lub górne poprzez przedział odłącznikowy Przedział wewnętrznego kanału dekompresyjnego Przedział wewnętrznego kanału dekompresyjnego znajduje się pośrodku rozdzielnicy i nie posiada dostępu z zewnątrz. Klapy wydmuchowe zlokalizowane w dolnej jego części prowadzą z przedziału przyłączowego i z przedziału członu wysuwnego. Klapy dekompresyjne odprowadzające gazy na zewnątrz rozdzielnicy umieszczone są w dachu. Podczas zwarcia np. w przedziale przyłączowym otwierają się klapy dachowe oraz klapy łączące przedział przyłączowy z kanałem dekompresyjnym. 5. WYKONANIA KONSTRUKCYJNE Przedział obwodów pomocniczych. Rozdzielnice WEGA 12/2S, WEGA 17/2S i WEGA 24/2S to system różnorodnych pól funkcjonalnych takich jak: Liniowe ( zasilające i odbiorcze ) Liniowe z pomiarem napięcia Sprzęgłowe Wzniosu Pomiarowe Przekładniki napięciowe w polu liniowym. 8
10 WEGA informacje ogólne Zestawienie rozdzielnicy z poszczególnych pól dokonuje się według schematu odbiorcy. Kolorystyka elewacji jak również wyposażenie poszczególnych pól wykonywane są według indywidualnych wymagań odbiorcy. Rozdzielnica może być dostarczona na obiekt pojedynczymi polami jak również w postaci połączonych sekcji transportowych (max. po trzy pola). 6. BLOKADY i NAPĘDY Jako zasadę przyjęto obsługę rozdzielnicy przy drzwiach zamkniętych. Dla zapewnienia bezpiecznej oraz niezawodnej i bezawaryjnej pracy rozdzielnicy oraz wymuszenia właściwej kolejności czynności łączeniowych, każde pole wyposażone jest w system blokad wymaganych przez normy PN-EN i PN-EN : -Blokada mechaniczna, która uniemożliwia wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego przy załączonym wyłączniku. -Blokada elektryczna, która umożliwia wykonanie czynności łączeniowych wyłącznika tylko w pozycjach praca i próba. -Blokada mechaniczna, która uniemożliwia otwarcie drzwi gdy człon wysuwny jest wpozycji praca -Blokada elektromagnetyczna uniemożliwiająca załączenie uziemnika w przypadku obecności napięcia na szynach odejściowych. Mechanizm blokady manewrowania uziemnikiem przy otwartych drzwiach przedziału przyłączowego. 9
11 WEGA informacje ogólne - Blokada mechaniczna uniemożliwiająca zamknięcie uziemnika, gdy człon ruchomy znajduje się w położeniu praca oraz przesunięcie członu ruchomego z położenia próba do położenia praca przy zamkniętym uziemniku. -Blokada mechaniczna kluczykowa, która wymusza prawidłową kolejność czynności łączeniowych pomiędzy członem ruchomym wyłącznika, a członem ruchomym odłącznika, w polach łącznika szyn składającego się z pola wyłącznikowego i pola odłącznikowego, -Blokada przesłon styków stałych, która uniemożliwia odsłonięcie tych styków, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniu rozdzielenie -Blokada elektromechaniczna spięcia 2-ch systemów szyn odłącznikami w polu kiedy jest to ruchowoniedopuszczalne(obasystemuszynniesązesobąsynchroniczne) Na życzenie klienta rozdzielnica może być zdalnie sterowana poprzez silnikowe napędy łączników (odłączników, wyłączników i uziemników) oraz możliwe jest zdalne przestawianie członów wyłącznikowych (stycznikowych) z położenia praca do położenia próba i odwrotnie. Możliwe jest również bezprzerwowe przejście zasilania obwodów z jednego na drugi system szyn zbiorczych. Mechanizm wsunięcia członu wysuwnego do pozycji "praca" przy otwartym wyłączniku i blokady załączenia uziemnika, gdy człon wysuwny jest w położeniu "praca". 1 0
12 WEGA informacje ogólne 7. STOSOWANA APARATURA W rozdzielnicach może być zastosowana nowoczesna aparatura markowych producentów: Wyłączniki : Uziemniki: Przekładniki napięciowe: Przekładniki prądowe: Odłączniki: Zabezpieczenia: VD4 (ABB), HD4 (ABB), EVOLIS (SCHNEIDER), VC-1 (JM-TRONIK), TM2C (TAVRIDA), HVX (SCHNEIDER) 3AH (SIEMENS), SION (SIEMENS), VEIVACUUM (SCHNEIDER) UW (ZWAE), E (ABB), EK6 (ABB), UW- EL(ELTOM) UMZ (ABB), UCJ (ARTECHE), VBF (ALCE), VST (KPB INTRA), GSES (RITZ) TPU (ABB), ACJ (ARTECHE), AB(ALCE), GIS (RITZ), CTS (KBP INTRA) OW (ZWAE), OW (ABB), OW-EL (ELTOM) multimuz (JM-TRONIK), megamuz (JM-TRONIK), Ex-BEL (ELKOMTECH), MiCOM (SCHNEIDER) SIPROTEC (SIEMENS) REF (ABB) CZAZ (ZEG ENERGETYKA) CZIP (RELPOL) MUPASZ (ITR) lub inne uzgodnione między odbiorcą a, producentem rozdzielnic. 11
13 1 2 WEGA 12/2S 12kV POLE LINIOWE KARTA 12/2-1
14 WEGA 12/2S 12kV POLE LINIOWE Z POMIAREM KARTA 12/
15 1 4 WEGA 12/2S 12kV POLE SPRZĘGŁOWE KARTA 12/2-3
16 WEGA 12/2S 12kV POLE WZNIOSU KARTA 12/
17 1 6 WEGA 12/2S 12kV POLE POMIAROWE I SYSTEM KARTA 12/2-5
18 WEGA 12/2S 12kV POLE POMIAROWE II SYSTEM KARTA 12/
19 1 8 WEGA 17/2S 17.5kV POLE LINIOWE KARTA 17/2-1
20 WEGA 17/2S 17.5kV POLE LINIOWE Z POMIAREM KARTA 17/
21 20 WEGA 17/2S 17.5kV POLE SPRZĘGŁOWE KARTA 17/2-3
22 WEGA 17/2S 17.5kV POLE WZNIOSU KARTA 17/2-4 21
23 22 WEGA 17/2S 17.5kV POLE POMIAROWE I SYSTEM KARTA 17/2-5
24 WEGA 17/2S 17.5kV POLE POMIAROWE II SYSTEM KARTA 17/2-6 23
25 24 WEGA 24/2S 24kV POLE LINIOWE KARTA 24/2-1
26 WEGA 24/2S 24kV POLE LINIOWE Z POMIAREM KARTA 24/2-2 25
27 26 WEGA 24/2S 24kV POLE SPRZĘGŁOWE KARTA 24/2-3
28 WEGA 24/2S 24kV POLE WZNIOSU KARTA 24/2-4 27
29 28 WEGA 24/2S 24kV POLE POMIAROWE I SYSTEM KARTA 24/2-5
30 WEGA 24/2S 24kV POLE POMIAROWE II SYSTEM KARTA 24/2-6 29
31 WEGA notatki 30
32 WEGA notatki 31
33 ELMOR S. A. ul. Spadochroniarzy Gdańsk NIP Tel.: , Fax: website: DANE KONTAKTOWE: Sekretariat...tel. fax Marketing...tel. fax Biuro Projektowe...tel fax
Modernizacji układu zasilania elektrycznego centralnego obiegu chłodniczego
BIURO PROJEKTOWE: DESIGN OFFICE: PPHU Erbet Sp. z o.o Ul. Węgierska 148b 33-300 Nowy Sącz INWESTOR/ZLECENIODAWCA: INWESTOR/CUSTOMER: SGL CARBON POLSKA S.A. 33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 188, TEMAT: SUBJECT: