Source: http://docplayer.hu/45911880-Vedelmi-keszulekek-az-aram-vedokapcsolok-altalanos-adatai.html
Timestamp: 2018-12-18 20:23:07
Document Index: 20107463

Matched Legal Cases: ['PFR2', 'PFR3', 'PFR2', 'PFR3', 'PFR2', 'PFR3', 'PFR2', 'PFR3']

Védelmi készülékek Az áram-védőkapcsolók általános adatai - PDF
Download "Védelmi készülékek Az áram-védőkapcsolók általános adatai"
1 Az áram-védőkapcsolók általános adatai A fontosabb áram-védőkapcsoló típusok rövid ismertetése Szimbólum Ismertetés Eaton standard. Alkalmas szabadban történő használatra (építési áramelosztók és szabadtéri elosztók) 25 C-ig. Feltételesen lökőáramálló kivitel (>250 A, 8/20 µs) általános alkalmazásokhoz. Pulzáló egyenáramra érzékeny áram-védőkapcsoló olyan alkalmazásokhoz, melyeknél előfordul - hatnak pulzáló egyenáramú hibaáramok. Nem szelektív, nincs időkésleltetés. Csak különleges, nem simított alakú egyenáramú hibaáramok esetén véd. B típus: minden áramra érzékeny áram-védőkapcsoló olyan alkalmazásokhoz, melyeknél előfordul - hatnak egyenáramú hibaáramok. Nem szelektív, nincs időkésleltetés. Minden hibaáram-alak esetén védelmet nyújt. B+ típus: minden áramra érzékeny áram-védőkapcsoló olyan alkalmazásokhoz, melyeknél előfor - dul hat nak egyenáramú hibaáramok. Nem szelektív, nincs időkésleltetés. Minden hibaáram-alak esetén védelmet nyújt. A VDE (korábban VDE V ) szabvány követelményeit is teljesíti a bővített tűzvédelemhez. G ÖVE E 8601 G típusú áram-védőkapcsoló (legalább 10 ms időkésleltetés) közepes lökőáramállósággal (3 ka). Olyan berendezésrészekhez, amelyekhez az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése cél - jából a téves kioldások elleni védelem kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E : ). Valamint nagy vezetékhosszakkal és -kapacitásokkal rendelkező berendezésekhez. Néhány kivitelben pulzáló egyenáramra érzékeny. Néhány kivitelben minden áramra érzékeny. S S típusú áram-védőkapcsoló (szelektív, legalább 40 ms időkésleltetés), nagy lökőáramállóságú (5 ka). Főleg ÖVE/ÖNORM E : szerinti fő- vagy leágazó kapcsolóként, továbbá túlfeszültség-levezetőkkel együttes használatra. Az egyetlen, más típusokkal sorba kapcsolható áram-védőkapcsoló, ha az utánakapcsolt áram-védőkapcsoló névleges hibaárama az S-kapcsoló áramának max. 1/3-a. Né hány kivitelben pulzáló egyenáramra érzékeny. Néhány kivitelben minden áramra érzékeny. röntgenálló A röntgenkészülékek okozta, nem szándékos kioldások elkerülése érdekében. frekvenciaváltó álló A frekvenciaváltók, fordulatszám-vezérelt hajtások stb. okozta, nem szándékos kioldások elkerülése érdekében. Beépített túlterhelés-védelem (Overload protected). Az áram-védőkapcsoló túlterhelésének elkerü - lésére szolgáló termikus előtétbiztosító meghatározása és méretezése elmaradhat. Túlterhelésbiztosító = zárlatvédő előtétbiztosító. Üzembe helyezéskor, majd évente egyszer meg kell nyomni a szerviz-gombot. A havonkénti mű - ködte tésre már nincs szükség, az el is maradhat, ha más előírások nem követelnek meg rövidebb időközön ként elvégzendő ellenőrzéseket (pl.: építkezési munkaterületeken). 153
2 Kioldási jelleggörbék (IEC/EN szerint) A nem késleltetett, G lökőáramálló és az S lökőáramálló, szelektív kivitelű áram-védőkapcsolók kioldási jelleggörbéi, kioldási idő határértékei és szelektivitása kioldási tartomány határértékek Kioldó tartomány lökőáramálló szelektív lökőáramálló rövid késleltetésű feltételesen lökőáramálló késleltetés nélküli Az ÖVE/ÖNORM E /A1 szabvány a foglalkozik a kiegészí - tő védelemmel és értelemszerűen a következőket mondja: A max. 16 A-es dugaszolóaljzatos áramköröket a védőföldeléssel, nul - lázással vagy áram-védőkapcsolással történő hibavédelmi intézkedések alkalmazása esetén járulékosan még 0,03 A névleges hibaáramú áramvédőberendezésekkel is védeni kell. Az áram-védőkapcsolással történő hibavédelmi intézkedés alkalmazása esetén ezért két sorba kötött áram-védőkapcsolót kell beépíteni. Ellenőrzés: A késleltetett áram-védőkapcsolók (-G és -S típusok) működése kereskedelemben kapható vizsgálókészülékekkel tesztelhető, ha elvégezték a vizsgálókészülék kezelési útmutatójában meg adott beállítást. Az így megállapított kioldási idő a mérőműszer gyártójának adatait is figyelembe véve méréstechnikai okok miatt a vártnál nagyobb lehet. A kapcsoló azonban rendben lévőnek tekintendő, ha a mérési eredmény a mérőműszer gyártója által megadott időtartományba esik. S-típusú kioldási tartomány késleltetés nélküli kioldási tartomány G-típusú kioldási tartomány kioldás nélküli terület 154
3 Tudnivalók a frekvenciaváltókhoz használható áram-védőkapcsolók használatához: A szűrőkön keresztül elfolyó áramok (IF) olyan hatást okoznak, hogy az áramvédőkapcsoló általi áramok összege nem pontosan nullára adódik, és ezáltal nem szándékos lekapcsolás történik. hálózat áramvédőkapcsoló hálózatoldali szűrő frekvenciaváltó árnyékolt motorkábel motor Sok olyan berendezésben használnak frekvenciaváltókat, ahol változó fordulatszámra van szükség, pl. felvonóknál, mozgólépcsőknél, szállítószalagoknál, nagy mosodai gépeknél. Ilyen alkalmazásoknál a hagyományos áram-védőkapcsolókkal összefüggésben gyakoriak a téves kioldások miatti problémák. áramvédőkapcsoló hálózatoldali szűrő frekvenciaváltó hálózatoldali szűrő motor Ennek műszaki okai a következők: a nagyobb feszültségeken lezajló gyors kapcsolási folyamatok magas zavarszinteket okoznak, amelyek egyrészt a vezetékeken keresztül, másrészt zavarsugárzásként is terjednek. Ennek a problémának a megszüntetése céljából hálózati szűrőt (bemeneti, ill. EMV-szűrőnek is nevezik) kapcsolnak az áramvédőkapcsoló és a frekvenciaváltó közé. A szűrőben lévő zavarszűrő kondenzátorok révén kapacitív levezető áramok jönnek létre a föld felé, amelyek a látszólagos hibaáramok miatt az áram-védőkap cso - lók nemkívánatos téves kioldásait idézhetik elő. Ha a frekvenciaváltó és a háromfázisú motor közé kimeneti oldali szűrőt kapcsolnak, akkor ugyanez a viselkedés adódik. Kioldási jelleggörbe Egy 100, ill. 300 ma-es áram-védőkapcsolónak az ábrán látható jel - leggörbéje a következőt mutatja: az 50 Hz körüli tartományban az áram-védőkapcsolók előírásszerűen oldanak ki (a megadott I n %-ánál). A vonalkázott, kb Hz-es tartományban frekvenciaváltók használata esetén gyakran történnek téves kioldások. Mivel a frekvenciaváltóhoz használható áram-védőkapcsolók itt jóval kevésbé érzékenyek, mint az 50/60 Hz-es tartományban, nagy mér ték ben megnő a berendezések megbízhatósága. frekvenciaváltó zavartartománya (kb Hz) Ezért áramirányítóhoz használható típusok használatát javasoljuk! Ezek a speciális áram-védőkapcsolók a típusjel-bővítésről (-U) ismer - hetők fel, és a téves kioldások tekintetében kielégítik az áram-védő - kapcsoló és a frekvenciaváltó közötti összeférhetőségi követelmé - nye ket. Itt NEM a B típusú univerzális áram-védőkapcsolókról van szó!!! Az Eaton U áram-védőkapcsolói pulzáló EgyENáRAMRA érzékeny - ségükkel és szelektivitásukkal S vagy RÖViD idejű késlel - teté sükkel G tűnnek ki. Érintésvédelem Egy -U típusú áram-védőkapcsoló használatára vonatkozó következő kikötések csak akkor érvényesek, ha a frekvenciaváltó gyártójának utasításában nem egyértelműen -B típusú áram-védőkapcsoló van előírva! Hogyan biztosítható egy berendezésben az érintésvédelem -U típusú áram-védőkapcsolók és frekvenciaváltók alkalmazása esetén? Ausztriában az EN219 sz. ÖVE-határozat kerül alkalmazásra. Ez ki - mond ja, hogy egyrészt a hiba és a túlterhelés esetén kívánt lekapcsolás biztosítása céljából áramkorlátozással kell ellátni a frekvenciaváltót, másrészt pedig Németországban értelemszerűen a VDE 0100, Svájcban pedig az SEV 1000 szabványt alkalmazzák. Ha az említettek mellett más országokban használják az áram-védő - kapcsolót, akkor az ottani nemzeti utasításokat és előírásokat szintén figyelembe kell venni! a berendezés létesítőjének gondoskodnia kell róla, hogy kiegészí - tő potenciál-kiegyenlítés készüljön (a berendezés minden fémes ré szét, pl. frekvenciaváltókat, hálózati szűrőket, motorszű rőket stb. külön be kell kötni a meglévő potenciál-kiegyenlítő hálózatba), hogy a feszültség ne lépje túl a megengedett 50 V AC vagy 120 V DC érintési feszültséget (az ÖVE/ÖNORM E szabvány - ban az érintési feszültség fogalma már nem létezik, így most már csak arról beszélünk, hogy a 65 V AC vagy 120 V DC hibafe szült - ség-határt nem szabad túllépni). 155
4 Áram-védőkapcsolók PF7 Áram-védőkapcsolók. Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel. Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent. Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent. A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér. Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a PL., PFL., Z-A.-hoz is utólag rászerelhető. Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető. Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld. A késleltetett kioldású típusok (G, R, S, U) alkalmasak kereskedelemben kap ha - tó fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel és anélkül (30 ma áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 ma áram-védőkap cso - ló: 90 db fázisvezetőnként). Megjegyzések: az előtét gyártójától függően részben több is lehetséges. Előnyös az előtétek valamennyi fázisban történő szimmetrikus felosztása. Vegye figyelembe az előtétgyártó elhelyezési utasításait. A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől. A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a védőkapcsoló a létesítési rendelkezések értelmében hibavédelemre és kiegészítő védelemre használható. A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges. A 80 A-es, ill. a 100 A-es típusokhoz előtétbiztosító (PF7-80, PF7-100): túlterhelés-védelem figyelembevétele. A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. Ehhez az 1-2, 3-4 és az 5-6 jelű kapcsokat kell használni (+ huzalátkötő). A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. Ehhez az 5-6 és az N-N jelű csatlakozókapcsokat kell használni. Havonta meg kell nyomni a T ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét (a mellékelt öntapadó felirattáblával). A T ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működé sé - nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás (R E ) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a - melyeket külön el kell végezni. -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd. -G típus: tökéletes biztonság téves kioldások ellen. Használata a téves kioldások esetén esetleg személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozó áramkö - rökre kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E : ). -G/A típus: külön védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén. Röntgenkészülékekhez használható különleges típusok PF7-...-R -S típus: váltakozó áramra érzékeny szelektív áram-védőkapcsoló -S. Az áramvédőkapcsoló után kapcsolt túl feszültség-levezetőkkel rendelkező berendezé - sek hez kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E : ). -S/A típus: külön védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén. Tartozékok: Segédérintkező utólagos rászereléshez, balra Z-HK Kioldásjelző-érintkező utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP Kis tokozat KLV-TC KLV-TC Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-2TE Z-RC/AK-4TE Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE Kapcsolási ábrák 2-pólusú 4-pólusú T 1 N 2 N T N N Műszaki adatok Elektromos adatok Kiviteli szabvány IEC/EN G típus az ÖVE E 8601 szerint Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Kioldás késleltetés nélküli G típus 10 ms késleltetés S típus 40 ms késleltetés - szelektíven lekapcsoló Névleges feszültség U n 230/400 V, 50 Hz Névleges hibaáramok I n 10, 30, 100, 300, 500 ma Érzékenység váltakozó áram és pulzáló egyenáram Névleges szigetelési feszültség U i 440 V Névleges lökőfeszültség-állóság U imp 4 kv Névl. zárl. árammal szemb. állókép. I nc 10 ka Megengedett max. előtétbiztosító Túlterhelés Zárlat I n = A 25 A gg/gl 63 A gg/gl I n = 63 A 40 A gg/gl 63 A gg/gl I n = 80 A 50 A gg/gl 80 A gg/gl I n = 100 A 63 A gg/gl 100 A gg/gl Névleges kapcsolási képesség I m, ill. névleges hibakapcsolási képesség I m I n = A 500 A I n = 63 A 630 A I n = 80 A 800 A I n = 100 A 1000 A Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 2-pólusú V~ 4-pólusú V~ Élettartam elektromos helyzetváltás mechanikai helyzetváltás Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete 45 mm Készülékaljzat mérete 80 mm Beépítési szélesség 35 mm (2 TE), 70 mm (4 TE) Szerelés 2-reteszállású, rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN szerinti kalapsínre Védettség beépített állapotban IP40 Védettség nedvességálló tokozatban IP54 Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint Kapocs-keresztmetszet 1 x (1,5-35) mm 2 egyvezetékes, 2 x (1,5-16) mm 2 többvezetékes A sorolósín anyagvastagsága 0,8-2 mm Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25 C +40 C Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35 C +60 C Klímaállóság C/90-95% relatív páratartalom IEC szerint 156
5 Méretek (mm) 2P 80 4P 80 5,5 30,5 4,5 45 PF7 áram-védőkapcsoló nullavezető nélküli háromfázisú hálózaton L1 L2 L3 Az N-csatlakozókapcsot egy huzalátkötő segítségével össze kell kötni az L2 (ill. L1) fázissal, a vizs gá - lókör feszültséggel való ellátása és az áram-védő - kapcsoló helyes vizsgálata érdekében. 10, L1 L2 L3 A környezeti hőmérséklet hatása a megengedett maximális folytonos áramra (A) 16 A 25 A 40 A 63 A 80 A 100 A Környezeti hőmérséklet 2-pól. 2-pól. 4-pól. 2-pól. 4-pól. 2-pól. 4-pól. 4-pól. 4-pól. 40 C C C C C *) *) *) Megjegyzés: biztosítani kell, hogy a hőmérséklet ne lépje túl ezeket az értékeket, és az elé kapcsolt termikus túlterhelés-védelem időben lekapcsoljon. *) nem használható 157
6 Áram-védőrelék PFR, gyűrűs mérőváltók Z-WFR Áram-védőrelék. Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel. Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a PL., PFL., Z-A.-hoz is utólag rászerelhető. Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető. Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld. A késleltetett kioldású típusok (G, R, S, U) alkalmasak kereskedelemben kapha - tó fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel és anélkül (30 ma áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 ma áram-védőkap - csoló: 90 db fázisvezetőnként). Megjegyzések: az előtét gyártójától függően részben több is lehetséges. Előnyös az előtétek valamennyi fázisban történő szimmetrikus felosztása. Vegye figyelembe az előtétgyártó elhelyezési utasításait. Havonta meg kell nyomni a T ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét (a mellékelt öntapadó felirattáblával). -U típus: frekvenciaváltókkal történő fordulatszám-vezérelt hajtásokhoz használható, háztartásokban, kereskedelemben és iparban. Téves kioldások elkerülésére, speciálisan a frekvenciaváltóhoz illesztett kioldási jelleggörbe révén. Lásd a Miért frekvenciaváltóhoz használható áram-védőkap - csolók c. magyarázatot is. Alkalmazás az ÖVE/ÖNORM 8001 szabvány és az EN 219 határozat (1989), a VDE 0100 és az SEV 1000 szerint. Tartozékok: Segédérintkező utólagos rászereléshez, balra Z-HK Kioldásjelző-érintkező utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK Kis tokozat KLV-TC Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-4TE Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE Kapcsolási ábrák Relé Gyűrűs mérőváltó L1 L2 L3 N Műszaki adatok Elektromos adatok Kiviteli szabvány IEC/EN Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Kioldás 40 ms késleltetés szelektíven lekapcsoló Névleges feszültség U n 230/400 V, 50 Hz Névleges hibaáramok I n (0,1) *), 0,3 és 1 A Névleges áram 25 A / 400 V~, Reléérintkezők névleges árama 16 A / 230 V AC 15 Max. névleges áram 400 A Érzékenység pulzáló egyenáram Névleges lökőfeszültség-állóság U imp 4 kv (1,2/50 µs) Az ellenőrző gomb fesz.tartománya V~ Élettartam elektromos helyzetváltás mechanikai helyzetváltás Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete 45 mm Készülékaljzat mérete 80 mm Beépítési szélesség 70 mm (4 TE) Szerelés 2-reteszállású, rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN szerinti kalapsínre Védettség beépített állapotban IP40 Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés ellen védett BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint Kapocs-keresztmetszet 1,5-35 mm 2 egyvezetékes 2 x 16 mm 2 többvezetékes A sorolósín anyagvastagsága 0,8-2 mm Vezérlővezeték 1,5-2,5 mm 2 Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25 C +40 C Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35 C +60 C Klímaállóság C/90-95% relatív *) lásd az elrendezési vázlatot páratartalom IEC szerint Méretek (mm) 4P 5,5 30,5 4,5 PFR Z-WFR 2-S/A / Z-WFR 2-U Z-WFR 3-S/A / Z-WFR 3-U ,
7 Elrendezési vázlat Az üzemeltetéshez szükséges összes L1, L2 és L3 vezetőt az N nullavezetővel együtt a következőképpen kell keresztülvezetni a mérőváltón: a szigetelt vezetékeket kötegelve kell vezetni a rézsínek közötti d távolság max. 1 cm Impulzus-érintkezős vezérlés Állandó érintkezős vezérlés hálózat Netz hálózat Netz L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N PFR PMA AE PT RP PFR PMA AE PT RP gyűrűs Durchsteckwandler mérőváltó z-wfr Z-WFR gyűrűs Durchsteckwandler mérőváltó Z-WFR z-wfr Schütz kontaktor Schütz kontaktor Verbraucher fogyasztó nyomógombos Druckknopfsteuerung vezérlés Verbraucher fogyasztó kapcsolóóra, Schaltuhr, termosztát, Thermostat stb. etc. Erdung földelés földelés Erdung 2-féle kapcsolási megoldás lehetséges. Figyelem: A relé 1-4 kapcsait feltétlenül kösse össze a mérőváltó 1-4 kapcsaival (lásd a kapcsolási példákat)! 1+2: szekunder tekercs; 3+4: vizsgálótekercs A vizsgálókör szabályszerű működéséhez a kapcsok táplálását az ábrán látható módon kell megoldani! A névleges hibaáramhoz illesztés A 0,1 A vagy 0,3 A névleges hibaáramhoz illesztés a mérőváltó primer tekercseinek darabszáma segítségével (PFR2-03-S/A, PFR3-03-S/A, PFR2-03-U és PFR3-03-U esetén). Névleges hiba- Mérőváltó Max. kábel- Max. mérőváltó- Áram-védőrelé Mérőváltó áram I N (A) primer tekercsei átmérő (mm) primer áram (A) PFR2-03-U (S/A) Z-WFR2 0, , PFR3-03-U (S/A) Z-WFR3 0, , PFR2-1-U (S/A) Z-WFR2 1, PFR3-1-U (S/A) Z-WFR3 1,
8 Áram-védőkapcsolók PFDM Áram-védőkapcsolók. A kioldás független a hálózati feszültségtől, ezért személyvédelemre és kiegé - szítő védelemre alkalmazhatók (ÖVE/ÖNORM E : ). Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent. Sorolósínre szerelhetőségben nem kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel. Z-HD segédérintkező utólag rászerelhető. Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld. A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől. A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a védőkapcsoló a létesítési rendelkezések értelmében hibavédelemre és kiegészítő védelemre használható. A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges. Havonta meg kell nyomni a T ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét (a mellékelt öntapadó felirattáblával). -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd. -S/A típus: az áram-védőkapcsoló utáni túlfeszültség- levezetőkkel rendelkező berendezésekre kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E : ). Tartozékok: Segédérintkező utólagos rászereléshez, balra Z-HD Kapcsolási ábrák 2-pólusú 4-pólusú Z-HD Műszaki adatok Elektromos adatok Kiviteli szabvány IEC/EN Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Kioldás késleltetés nélküli S/A típus 40 ms késleltetés - szelektíven lekapcsoló Névleges feszültség U n 230/400 V, 50 Hz Névleges hibaáramok I n 30, 100, 300, 500 ma Érzékenység váltakozó áram és pulzáló egyenáram Névl. zárl. árammal szemb. állókép. I nc 10 ka, előtétbiztosítóval Megengedett max. előtétbiztosító zárlat ellen 125 A gg/gl Névleges kapcsolási képesség I m, ill. névleges hibakapcsolási képesség I m 1250 A Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 2-pólusú V~ 4-pólusú V~ Élettartam elektromos helyzetváltás mechanikai helyzetváltás Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete 45 mm Készülékaljzat mérete 85 mm Beépítési szélesség 36 mm (2-p.), 72 mm (4-p.) Szerelés rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN szerinti kalapsínre Védettség beépített állapotban IP40 Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint Kapocs-keresztmetszet 1,5-50 mm 2 A sorolósín anyagvastagsága 0,8-2 mm Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25 C +40 C Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35 C +60 C Klímaállóság C/90-95% relatív páratartalom IEC szerint Z-HD segédérintkező műszaki adatai Elektromos adatok A következőkre szerelhető rá balról PFDM Érintkező-funkciók 1 váltó + 1 nyitó Terhelhetőség AC11 6 A / 230 V AC DC11 1 A / 230 V DC Méretek (mm) Mechanikai adatok Kapocs-keresztmetszet 2,5 mm 2 -ig Z-HD segédérintkező funkciói Kioldásjelző-kapcsoló: az áram-védőkapcsoló hiba miatt bekövetkezett kioldásának kijelzése Segédérintkező: az áram-védőkapcsoló érintkezőállásának kijelzése 160
9 Áram-védőkapcsolók CFI6 Áram-védőkapcsolók. A kioldás független a hálózati feszültségtől, ezért hibavédelemre és kiegészítő védelemre használhatók (ÖVE/ÖNORM E : ). CLS6-hoz, CLS4-hez alkalmas. Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi C-sorozatú készülékkel. Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent. Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent. A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér. Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a CLS., CKN., Z-A..-hoz is utólag rászerelhető. Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető. Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld (CFI6 4-pólusú). Alkalmas kereskedelemben kapható fénycsövekkel történő használatra, elektro - nikus fénycsőelőtétekkel és anélkül (fázisvezetőnként jellemzően max. 20 db). A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől. A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a védőkapcsoló a létesítési rendelkezések értelmében hibavédelemre és kiegészítő védelemre használható. A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges. A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. Ehhez az 1-2, 3-4 és az 5-6 jelű kapcsokat kell használni (+ huzalátkötő). A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. Ehhez az 5-6 és az N-N jelű csatlakozókapcsokat kell használni. Műszaki adatok Havonta meg kell nyomni a T ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét (a mellékelt öntapadó felirattáblával). A T ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé - nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás (R E ) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a - melyeket külön el kell végezni. -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd. Tartozékok: Segédérintkező utólagos rászereléshez, balra Z-HK Távkioldó-modul Z-FAM Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE Kapcsolási ábrák 2-pólusú 4-pólusú T 1 N 2 N T N N Elektromos adatok Kiviteli szabvány IEC/EN Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Kioldás késleltetés nélkül Névleges feszültség U n 230/400 V, 50 Hz Névleges hibaáramok I n 30, 100, 300, 500 ma Érzékenység váltakozó áram és pulzáló egyenáram Névleges szigetelési feszültség U i 440 V Névleges lökőfeszültség-állóság U imp 4 kv Névl. zárl. árammal szemb. állókép. I nc 6 ka 63 A gg/gl előtétbiztosítóval Megengedett max. előtétbiztosító zárlat ellen 63 A gg/gl Névleges kapcsolási képesség I m, ill. névleges hibakapcsolási képesség I m I n = A 500 A I n = 63 A 630 A Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 2-pólusú V~ 4-pólusú V~ Élettartam elektromos helyzetváltás mechanikai helyzetváltás Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete Készülékaljzat mérete Beépítési szélesség Szerelés Védettség beépített állapotban Csatlakozókapcsok Kapocsvédelem Kapocs-keresztmetszet A sorolósín anyagvastagsága Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. Klímaállóság 45 mm 80 mm 35 mm (2 TE), 70 mm (4 TE) 2-reteszállású, rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN szerinti kalapsínre IP40 befogó-/emelőkapocs érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint 1,5-35 mm 2 egyvezetékes 2 x 16 mm 2 többvezetékes 0,8-2 mm -25 C +40 C -35 C C C/90-95% relatív páratartalom IEC szerint Méretek (mm) CFI6 áram-védőkapcsoló nullavezető nélküli háromfázisú hálózaton 2P 80 4P 80 4, L1 L2 L3 Az N-csatlakozókapcsot egy huzalátkötő segítségével össze kell kötni az L2 (ill. L1) fázissal, a vizsgálókör feszültséggel való ellátása és az áram-védő - kapcsoló helyes vizsgálata érdekében L1 L2 L3 161
10 Áram-védőkapcsolók FI-B Minden áramra érzékeny áram-védőkapcsolók. Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent. Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent. A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér. Sorolósínre szerelhetőségben nem kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel. Z-HD segédérintkező utólag rászerelhető. Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld. A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől. A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik (A típus áramai). 30 V AC szükséges a B típus áramainak érzékeléséhez. A hálózatra csatlakozó oldal fent. Havonta meg kell nyomni a T ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét. A T ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé - nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás (R E ) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a - melyeket külön el kell végezni. -B típus: minden áramra érzékeny áram-védőkapcsolók olyan elektromos üzemi eszközökkel működő 50 Hz-es váltakozó áramú berendezésekben mint pl. frekvenciaváltók, szünetmentes áramforrások, kapcsolóüzemű tápegységek vagy nagyfrekvenciás áramirányítók. Hiba ese tén elektronikus üzemi eszközök miatt a váltakozó áramú hiba ára mok és a pulzáló egyenáramú hibaáramok mellett sima egyenáramú hiba ára mok és a legkülönbözőbb frekvenciájú váltakozó áramú Műszaki adatok hibaáramok is keletkezhetnek, amelyeknél az AC és az A típusú áram-védőkap - csolók nem oldanak ki. Az FI-B áram-védőkapcsolók az IEC szabvány szerinti B kioldási jelleg - görbének megfelelő minden hibaáram-fajtát érzékelnek, vagyis a sima egyená - ramú hibaáramokat is. Ezenkívül a lüktető áramokban előforduló minden max. 1 MHz (az S/B típusnál max. 100 khz) frekvenciájú váltakozó áramú hibaáram is hiánytalanul felismerésre kerül. Tartozékok: Segédérintkező utólagos rászereléshez, balra Z-HD Kapcsolási ábrák 2-pólusú 4-pólusú hálózat terhelés hálózat terhelés Elektromos adatok Kiviteli szabvány IEC/EN Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Kioldás rövid késleltetésű S/B típus 40 ms késleltetés - szelektíven lekapcsoló Névleges feszültség U n 230/400 V, 50 Hz Névleges hibaáramok I n 30, 100, 300, 500 ma Lökőáramállóság 0,5 µs/100 khz Ring-Wave vizsgálat Érzékenység univerzális (minden áram) Névl. zárl. árammal szemb. állókép. 10 ka Megengedett max. előtétbiztosító Túlterhelés Zárlat I n = 16 A 10 A gg/gl 63 A gg/gl I n = A 25 A gg/gl 63 A gg/gl I n = 63 A 40 A gg/gl 63 A gg/gl I n = 80 A 50 A gg/gl 80 A gg/gl I n = 100 A 63 A gg/gl 100 A gg/gl Ae ellenőrző gomb fesz.tartománya V~ Névleges kapcsolási képesség I m, ill. névleges hibakapcsolási képesség I m I n = A 500 A I n = A 800 A I n = 125 A 1250 A Élettartam elektromos helyzetváltás mechanikai helyzetváltás Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete 45 mm Készülékaljzat mérete 85 mm Beépítési szélesség 70 mm (4 TE) 2- és 4-pól.-hoz Szerelés rápattintható gyorsrögzítés EN szerinti kalapsínre Védettség beépített állapotban IP40 Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A szerint Kapocs-keresztmetszet 1,5-50 mm 2 A sorolósín anyagvastagsága 0,8-2 mm Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25 C C Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35 C C Klímaállóság C/90-95% relatív páratartalom IEC szerint Beépítési helyzet tetszőleges Méretek (mm) 2-pól. és 4-pól. 162
11 Kioldóáram-frekvenciatartomány 30 ma Kioldóáram-frekvenciatartomány 100 ma Hibaáram / ma Hibaáram / ma Frekvencia / Hz Kioldóáram-frekvenciatartomány 300 ma Hibaáram / ma Hibaáram / ma Frekvencia / Hz Kioldóáram-frekvenciatartomány 500 ma Frekvencia / Hz Frekvencia / Hz 163
12 Digitális áram-védőkapcsolók drcm Áram-védőkapcsolók. Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel. Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent. Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent. A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér. Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a PL., PFL., Z-A.-hoz is utólag rászerelhető. Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető. Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld. Kioldásjelzés fehér - kék. Kiegészítő biztonság: - plombálási lehetőség, - reteszelési lehetőség kapcsolóretesszel a BE/KI pozícióban. A késleltetett kioldású típusok (G, R, S, U) alkalmasak kereskedelemben kapha - tó fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel és anélkül (30 ma áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 ma áram-védőkap cso - ló: 90 db fázisvezetőnként). Megjegyzések: az előtét gyártójától függően részben több is lehetséges. Előnyös az előtétek valamennyi fázisban történő szimmetrikus felosztása. Vegye figyelembe az előtétgyártó elhelyezési utasításait. A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől. A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a védőkapcsoló a létesítési rendelkezések értelmében hibavédelemre és kiegészítő védelemre használható. A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges. A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. Lásd a csatlakozási példákat. A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. Lásd a csatlakozási példákat. Évente egyszer meg kell nyomni a T ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét. Az éves ellenőrzési időköz csak háztartási és ahhoz hasonló alkalmazásokra érvényes. Más feltételek (például nedves vagy poros környezet) esetén célszerű rövidebb időközönként elvégezni az ellenőrzést (például havonta). Továbbá ak - kor is szükség van ellenőrzésre, ha egyszerre világít a piros és a sárga LED. A T ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé - nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás (R E ) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a - melyeket külön el kell végezni. Működési mód: - a zöld LED 0-30% I n esetén világít, - a sárga LED 30-50% I n esetén világít, - a piros LED >50% I n esetén világít. Potenciálfüggetlen relé (záró érintkező max. 1 A ohmos terhelésig / 230 V~), működésszerűen mind a sárga, mind a piros LED-del párhuzamosan aktív, külső előzetes figyelmeztetési funkcióhoz. Bistabil, vagyis a figyelmeztetés az áramvédőkapcsoló kioldása után is egészen az újbóli bekapcsolásig aktív marad. -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd. -G típus: tökéletes biztonság téves kioldások ellen. Használata a téves kioldások esetén esetleg személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozó áramkö - rökre kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E : ). -G/A típus: külön védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén. -R típus: a röntgenkészülékek okozta, nem szándékos kioldások elkerülése érdekében. -S típus: váltakozó áramra érzékeny szelektív áram-védőkapcsoló -S. Az áramvédőkapcsoló után kapcsolt túl feszültség-levezetőkkel rendelkező berendezé - sekhez kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E : ). -S/A típus: külön védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén. -U típus: frekvenciaváltókkal történő fordulatszám-vezérelt hajtásokhoz használható, háztartásokban, kereskedelemben és iparban. Téves kioldások elkerülésére, speciálisan a frekvenciaváltóhoz illesztett kioldási jelleggörbe révén. Lásd a Miért frekvenciaváltóhoz használható áram-védőkapcsolók c. magyarázatot is. Alkalmazás az ÖVE/ÖNORM szabvány és az EN 219 határozat (1989), a VDE 0100 és az SEV 1000 szerint. Tartozékok: Segédérintkező utólagos rászereléshez, balra Z-HK Kioldásjelző-érintkező utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP Kis tokozat KLV-TC Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-4TE Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE Kapcsolási ábra 4-pólusú Műszaki adatok Elektromos adatok Kiviteli szabvány IEC/EN G és G/A típus, ÖVE E 8601 szerint Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Kioldás késleltetés nélkül G, R típus 10 ms késleltetés S típus 40 ms késleltetés - szelektíven lekapcsoló U típus (csak 30 ma) 10 ms késleltetés U típus (30 ma-en kívül) 40 ms késleltetés - szelektíven lekapcsoló Névleges feszültség U n 230/400 és 240/415 V AC, 50/60 Hz Elektronika üzemi feszültsége V AC Tesztelő-áramkör üzemi feszültsége V AC Névleges hibaáramok I n 30, 300 ma Érzékenység váltakozó áram és pulzáló egyenáram Névleges szigetelési feszültség U i 440 V Névleges lökőfeszültség-állóság U imp 4 kv (1,2/50 µs) Névl. zárl. árammal szemb. állókép. I nc 10 ka Lökőáramállóság G, G/A, R, U típus (30 ma) 3 ka (8/20 µs) lökőáramálló S/A, U típus (30 ma-en kívül) jellemzően 5 ka (8/20 µs) szelektív + lökőáramálló Villamos szigetelés >4 mm érintkező-távolság Megengedett max. előtétbiztosító zárlat és túlterhelés I n = A 63 A gg/gl I n = 80 A 80 A gg/gl I n = 100 A 100 A gg/gl Élettartam elektromos helyzetváltás mechanikai helyzetváltás Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete Készülékaljzat mérete Beépítési szélesség Szerelés Védettség beépített állapotban Védettség nedvességálló tokozatban Kapcsok fent és lent Kapocsvédelem Kapocs-keresztmetszet Kapocscsavarok Figyelm. érintkező(k) kapocs-keresztm. A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka A sorolósín anyagvastagsága Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. Klímaállóság Érintkezőállás-kijelzés Kioldásjelzés 45 mm 80 mm 70 mm (4 TE) 2-reteszállású, rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN szerinti kalapsínre IP40 IP54 befogó-/emelőkapcsok érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint 1,5-35 mm 2 egyvezetékes 2 x 16 mm 2 többvezetékes M5 (Pozidrive PZ2) 0,25-1,5 mm 2 (dugasz. kapcsok) 2-2,4 Nm 0,8-2 mm -25 C C -35 C C C/90-95% relatív páratartalom IEC szerint piros / zöld fehér / kék 164
13 Áram-védőkapcsolók kijelzése a helyszínen Állapotjelző LED Állandóan zölden világító Piros / sárga / zöld Normál üzem Állandóan sárgán világító Az aktuális levezető- vagy hibaáram nagysága az I n 30-50%-a közé esik Állandóan pirosan világító Az aktuális levezető- vagy hibaáram nagyobb az I n 50%-ánál (>50%) Távkijelzés Standard kivitel 1 záró érintkező max. 230 V AC, 2 csatl.kapocs, 1 A ohmos terhelés Opcionális kivitel (külön kérésre) 1 záró + 1 nyitó érintkező max. 110 V AC/érintkező, 2x2 csatl.kapocs, 1 A ohmos terhelés Az érintkezők kapocs-keresztmetszete 0,25-1,5 mm 2 Méretek (mm) Helyes csatlakoztatás terhelési oldal 3+N (230/400 V) 3-fázisú terhelés N nélkül (184 V-254 V AC fázis-fázis) hálózati oldal tilos 3-fázisú terhelés N nélkül (400 V AC fázis-fázis) 1+N (230 V) Az ellenőrző gomb a 184 V 440 V AC tartományban működik! Az elektronika az V AC tartományban működik! 165
14 Digitális áram-védőkapcsolók drcm B és B+ Minden áramra érzékeny áram-védőkapcsolók. Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel. Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent. A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér. Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a PL., PFL., Z-A.-hoz is utólag rászerelhető. Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető. Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld. Kioldásjelzés fehér - kék. Kiegészítő biztonság: - plombálási lehetőség, - reteszelési lehetőség kapcsolóretesszel a BE/KI pozícióban. A késleltetett kioldású típusok (G, S) alkalmasak kereskedelemben kapható fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel és anélkül (30 ma áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 ma áram-védőkap - csoló: 90 db fázisvezetőnként). Megjegyzések: az előtét gyártójától függően részben több is lehetséges. Előnyös az előtétek valamennyi fázisban történő szimmetrikus felosztása. Vegye figye lembe az előtétgyártó elhelyezési utasításait. A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől. Hálózati feszültségtől független (A típus áramai) 50 V AC feszültségtől a B típus hibaáramai is érzékelve lesznek, ezért a védőkapcsoló a létesítési rendelkezések értelmében hibavédelemre és kiegészítő védelemre használható. A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. Lásd a csatlakozási példákat. A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. Lásd a csatlakozási példákat. Évente egyszer meg kell nyomni a T ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét. Az éves ellenőrzési időköz csak háztartási és ahhoz hasonló alkalmazásokra érvényes. Más feltételek (például nedves vagy poros környezet) esetén célszerű rövidebb időközönként elvégezni az ellenőrzést (például havonta). Továbbá ak - kor is szükség van ellenőrzésre, ha egyszerre világít a piros és a sárga LED. A T ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé - nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás (R E ) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a - melyeket külön el kell végezni. Működési mód: - a zöld LED 0-30% I n esetén világít, - a sárga LED 30-50% I n esetén világít, - a piros LED >50% I n esetén világít. Potenciálfüggetlen relé (záró érintkező max. 0,5 A ohmos terhelésig / 230 V~), működésszerűen mind a sárga, mind a piros LED-del párhuzamosan aktív, külső előzetes figyelmeztetési funkcióhoz. Bistabil, vagyis a figyelmeztetés az áramvédőkapcsoló kioldása után is egészen az újbóli bekapcsolásig aktív marad. -G/B és G/B+ típusok: tökéletes biztonság téves kioldások ellen. Használata a téves kioldások esetén esetleg személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozó áramkörökre kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E : ). Min - den hibaáram-alak esetén védelmet nyújt. -S/B és S/B+ típusok: szelektív áram-védőkapcsoló. Minden hibaáram-alak esetén védelmet nyújt. Tartozékok: Segédérintkező utólagos rászereléshez, balra Z-HK Kioldásjelző-érintkező utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP Kis tokozat KLV-TC Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-4TE Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE Kapcsolási ábra 4-pólusú Netz hálózat Mains Last terhelés Load Műszaki adatok Elektromos adatok Kiviteli szabvány IEC/EN IEC/EN a B+ típusok még a VDE (korábban VDE V ) szerint is G/B és G/B+ típus ÖVE E 8601 szerint Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Kioldás G típus 10 ms késleltetés S típus 40 ms késleltetés - szelektíven lekapcsoló Névleges feszültség U n 230/400 és 240/415 V AC, 50 Hz Elektronika üzemi feszültsége V AC Tesztelő-áramkör üzemi feszültsége V AC Névleges hibaáramok I n 30, 300 ma Érzékenység váltakozó áram és pulzáló egyenáram Névleges szigetelési feszültség U i 440 V Névleges lökőfeszültség-állóság U imp 4 kv (1,2/50 µs) Névl. zárl. árammal szemb. állókép. I nc 10 ka Lökőáramállóság G/B és G/B+ típus 3 ka (8/20 µs) lökőáramálló S/B, és S/B+ típus jellemzően 5 ka (8/20 µs) szelektív + lökőáramálló Villamos szigetelés >4 mm érintkező-távolság Megengedett max. előtétbiztosító zárlat és túlterhelés I n = A 63 A gg/gl I n = 80 A 80 A gg/gl Élettartam elektromos helyzetváltás mechanikai helyzetváltás Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete Készülékaljzat mérete Beépítési szélesség Szerelés Védettség beépített állapotban Védettség nedvességálló tokozatban Kapcsok fent és lent Kapocsvédelem Kapocs-keresztmetszet Kapocscsavarok Figyelm. érintkező(k) kapocs-keresztm. A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka A sorolósín anyagvastagsága Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. Klímaállóság Érintkezőállás-kijelzés Kioldásjelzés 45 mm 80 mm 70 mm (4 TE) 2-reteszállású, rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN szerinti kalapsínre IP40 IP54 befogó-/emelőkapcsok érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint 1,5-35 mm 2 egyvezetékes 2 x 16 mm 2 többvezetékes M5 (Pozidrive PZ2) 0,25-1,5 mm 2 (dugasz. kapcsok) 2-2,4 Nm 0,8-2 mm -25 C C -35 C C C/90-95% relatív páratartalom IEC szerint piros / zöld fehér / kék 166
15 Áram-védőkapcsolók kijelzése a helyszínen Állapotjelző LED Állandóan zölden világító Piros / sárga / zöld Normál üzem Állandóan sárgán világító Az aktuális levezető- vagy hibaáram nagysága az I n 30-50%-a közé esik Állandóan pirosan világító Az aktuális levezető- vagy hibaáram nagyobb az I n 50%-ánál (>50%) Távkijelzés Kivitel 1 záró érintkező max. 230 V AC, 2 csatl.kapocs, 0,5 A ohmos terhelés Az érintkezők kapocs-keresztmetszete 0,25-1,5 mm 2 Méretek (mm) Helyes csatlakoztatás Netzseite hálózati oldal Netzseite hálózati oldal hálózati Netzseite oldal 3+N (230/400 V) Lastseite terhelési oldal Lastseite terhelési oldal terhelési Lastseite oldal 3-fázisú használat Az ellenőrző gomb a 184 V 440 V AC tartományban működik! 2-pól. (230/400 V) 167
16 Rászerelhető áram-védőegységek PBHT PLHT kismegszakítóval való összeépítéssel => RCBO-egység (MCCB). Rászerelhető (rácsavarozható) áram-védőegységek 80 A-re vagy 125 A -re (2-pólusú és 4-pólusú). A változtatható huzalozás révén rugalmasan használható és könnyen szerelhető (a készletben mellékelt hajlékony csatlakozóhuzalok: 2-pól. = 2 db, 4-pól. = 4 db, mm hosszú). Szabadon megválasztható a fő betáplálás. Standard kivitelben minden PBHT-változatba be van építve 1 db záró segéd - érint kező. A rászerelhető PLHT kismegszakítók legkülönbözőbb névleges áramainak és jelleggörbéjének köszönhetően sokféle változat létezik. Kereskedelmi és ipari használatra alkalmas. Utólag rászerelhető 2-, 3-, 3+N és 4-pólusú PLHT kismegszakítókra. Billentyű (a kapcsolási helyzet és a kioldás jelzésére szolgál). A PLHT kapcsolókkal való csavaros összeköttetés bármikor bontható, azaz az installáció a berendezés megváltoztatása esetén bármikor és problémamen te - sen illeszthető az új elképzelésekhez. Tartozékok: Hajlékony csatlakozóhuzalok (a PLHT-vel való összekötéshez) gyárilag mellékelve vannak: 2-pólusú 80 A 2 x 16 mm 2 (mind 400 mm) 4-pólusú 80 A 4 x 16 mm 2 (mind 400 mm) 2-pólusú 125 A 2 x 35 mm 2 (mind 400 mm) 4-pólusú 125 A 4 x 35 mm 2 (mind 400 mm) Kapcsolási ábrák 2-pólusú 4-pólusú Műszaki adatok Elektromos adatok Kiviteli szabvány IEC/EN Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Áramkörök Névleges feszültség U e 230/400 V AC Az üzemi feszültség határértékei V Névleges frekvencia 50 Hz Névleges áram I n 80 A, 125 A Névleges hibaáramok I n 30, 300, 500, 1000 ma Névleges hiba-nemkioldó áram I no 0,5 I n Érzékenység váltakozó áram és pulzáló egyenáram Kioldási jelleggörbe késleltetés nélkül 250 A (8/20 µs), lökőáramálló; S típus 40 ms késleltetés 6 ka (8/20 µs) szelektíven lekapcsoló, lökőáramálló Névleges üzemi kapcsolási képesség I cn mint a ráépített PLHT Névleges határáram-kapcsolási képesség I cu mint a ráépített PLHT Névleges hibazárlati kapcsolási képesség I /n = I cu Névleges lökőfeszültség-állóság U imp 4 kv (1,2/50 µs) A kapcsolási ciklusok száma, mechanikai PBHT-80 >10000 PBHT-125 >8000 A kapcsolási ciklusok száma, elektromos PBHT-80 >1500 PBHT-125 >1000 Segédérintkező AC15 alkalmazási kategória névleges feszültség U e névleges üzemi áram I e Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete Készülékaljzat mérete Beépítési szélesség Vállmagasság Szerelés Kapcsok fent és lent Kapocsvédelem 250 V AC 16 A AC 45 mm 90 mm 95 mm (5,5 TE) 60 mm rácsavarozva a PLHT-re 2-, 3-, 4-pól.; PBHT-ASA emelőkapcsok ujjal/kézháttal érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint Kapocs-keresztmetszet fővezeték 2,5-50 mm 2 segédérintkező 1-25 mm 2 Védettség beépített állapotban IP40 Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25 C C Klímaállóság C/90-95% relatív páratartalom IEC szerint Méretek (mm) PBHT/2-pól. + PLHT/2-pól. PBHT/4-pól. + PLHT/3-pól.+N PBHT/4-pól. + PLHT/3-pól. PBHT/4-pól. + PLHT/4-pól. 168
17 Huzalozási lehetőségek PBHT + PLHT felszerelése PBHT + PLHT PBHT/4-pól. + PLHT/3-pól. bekötése PBHT/4-pól. PLHT/3-pól. Áram-védőegység - munkaáramú kioldó - kismegszakító - segédérintkező elhelyezése szereléskor PBHT 2-pólusú PBHT 4-pólusú Z-PBHT-ASA 1 PLHT 3+N pólusú Z-LHK
18 Tartozékok a PLHT-hez Munkaáramú kioldók Z-BHASA Utólag felszerelhető. Kapcsolási helyzetjelzés piros-zöld. Felszerelési lehetőség felirati táblák részére. Nagy üzemi feszültségtartomány. Ügyelni kell a törpefeszültségű áramforrás elegendő teljesítményére. PBHT-ASA/24: legalább 90 VA. Szerelőcsavarokkal együtt PBHT => BHASA => PLHT. Kapcsolási ábra 1 2 Műszaki adatok Z-BHSA/24 Z-BHSA/230 Elektromos adatok Minimális impulzustartam 15 ms 10 ms Belső ellenállás 2 Ω 130 Ω Bekapcsolási tartam (ED) 100% 100% Kioldási idő <20 ms <20 ms Lökőfeszültség-állóság (1,2/50 µs) 2 kv 2 kv Élettartam >4000 kapcsolás >4000 kapcsolás Váltakozó feszültségű tartomány Megszólalási határ 8 V 70 V Üzemi feszültségtartomány V V Max. áramfelvétel a bekapcsolás időpontjában 1,4-7 A 3,4 A (230 V esetén) Áramvezetési idő max. áramfelvétel esetén 4,0 ms 4,5 ms Egyenfeszültségű tartomány Megszólalási határ 11 V 90 V Üzemi feszültségtartomány V V Max. áramfelvétel a bekapcsolás időpontjában jellemzően 1,7 A jellemzően 1,7 A Áramvezetési idő max. áramfelvétel esetén 2 ms 4 ms Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm Készülékaljzat mérete 90 mm 90 mm Beépítési szélesség 27 mm 27 mm Szerelés rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN szerinti kalapsínre Védettség beépített állapotban IP40 IP40 Kapocscsavarok fent/lent emelőkapcsok emelőkapcsok Kapocs-keresztmetszet 2,5-30 mm 2 2,5-30 mm 2 A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 4 Nm 4 Nm Méretek (mm) 170
19 Fő-védőkapcsolók PBR FIGYELEM: A fő-védőkapcsoló nem helyettesíti az áram-védőkapcsolót. Hibavédelemhez és kiegészítő védelemhez fő védőkapcsoló használata esetén is áram-védőkapcsolót kell beépíteni. A PRB fő-védőkapcsoló védelmi célja kizárólag a megelőző tűzvédelem. Kioldóáram-érzékelés (I n ) hálózati feszültségtől független. Beépített túlterhelés-védelem Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel. Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent. Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent. A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér. Univerzális Z-NHK kioldásjelző segédérintkező utólag rászerelhető. Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető. Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld. Alkalmas kereskedelemben kapható fénycsövekkel történő használatra, elektro - nikus fénycsőelőtétekkel és anélkül. A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől. A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges. A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként nem használható. A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. Ehhez az 1-2 és az N-N jelű csatlakozókapcsokat kell használni (+ huzalátkötő, lásd az útmutatót). Évente egyszer meg kell nyomni a T ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét. Kioldási jelleggörbéjük következtében a fő-védőkapcsolók teljes szelektivitással rendelkeznek az EN szerinti kismegszakítók, valamint az EN szerinti általános és S típusú áram-védőkapcsolók utánakapcsolt elektromágneses gyorskioldóival. A fő-védőkapcsolók a 3L+PEN ~400/230 V hálózatokban (TN-rendszerek) a tűzvédelem szempontjából bírnak különleges jelentőséggel. A fő-védőkapcsolók a 3L+N ~400/230 V hálózatokban (TT-rendszerek) az elektromos áramütés elleni back-up védelemben van különleges jelentőségük. Műszaki adatok Tartozékok: Segédérintkező utólagos rászereléshez, balra (4-pól.) Z-HK Kioldásjelző-érintkező utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP Kis tokozat KLV-TC Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-4TE Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE Kapcsolási ábra 4-pólusú Elektromos adatok Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva Kioldás 200 ms késleltetés szelektíven lekapcsoló Névleges feszültség U n 230/400 V, 50 Hz Tűzvédelmi különbözeti áram I n 300 ma Érzékenység váltakozó áram Névleges szigetelési feszültség U i 440 V Névleges lökőfeszültség-állóság U imp 4 kv Névl. zárl. árammal szemb. állókép. I nc 10 ka Max. előtétbiztosító túlterheléshez 63 A gg/gl és zárlatvédelemhez Névleges kapcsolási képesség I m, ill. névleges hibakapcsolási képesség I m 630 A Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 195,5 440 V~ Élettartam elektromos helyzetváltás mechanikai helyzetváltás Mechanikai adatok Burkolat beépítési mérete Készülékaljzat mérete Beépítési szélesség Szerelés Védettség beépített állapotban Kapcsok fent és lent Kapocsvédelem Kapocs-keresztmetszet A sorolósín anyagvastagsága Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. Klímaállóság 45 mm 80 mm 70 mm (4 TE) 2-reteszállású, rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN szerinti kalapsínre IP40 befogó-/emelőkapcsok érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint 1,5-35 mm 2 egyvezetékes 2 x 16 mm 2 többvezetékes 0,8-2 mm -25 C C -35 C C C/90-95% relatív páratartalom IEC szerint Méretek (mm) 171