Source: http://www.valonia.fi/fi/vesi/jatevesijarjestelmien-toimivuusseuranta/pienpuhdistamot/biosuodatin-puhdistamot
Timestamp: 2017-06-28 20:55:17+00:00
Document Index: 16424932

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Biosuodatin -puhdistamot - Valonia
Biologisten pienpuhdistamoiden puhdistustuloksia	In-Drän biosuodatin 5 ja fosforinpoistoannostelija, Masku
Kiinteistöllä, jossa asuu 4 henkilöä, saneerattiin jätevesijärjestelmä. Jätevesijärjestelmäksi valittiin In-Drän biosuodatin 5 -biologinen pienpuhdistamo, jonka jälkeen jätevedet kulkevat fosforinpoistokaivon kautta maastoon. Järjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön kesällä 2009. Kesällä 2011 fosforin poistojärjestelmä muutettiin. Nyt järjestelmässä toimii yleisempi fosforinpoistoannostelija.
Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on vuonna 2011 ilmoitettu 87 l/as*d vesimittarin mukaan. Puhdistamon perässä on kokoomakaivo, josta näytteet otetaan.
Toiminta: 12.10.09 otetussa näytteessä fosforinpoistomassaa on lähtenyt karkaamaan nostaen kokonaisfosforipitoisuutta. Massa on vaihdettu uuteen loppuvuodesta 2009. Fosforinpoistomassa on hapenpuutteesta mennyt hapettomaan tilaan ja fosforinpoisto-osan hapensaantia on tehostettu huhtikuussa 2010. Fosforinpoistoannostelija asennettu kesäkuussa 2011(taulukko 1a.).
Taulukko 1a. In-Drän biosuodattimen ja fosforinpoistoannostelijan puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raukunen
19.10.11 *)
Taulukko 1b. In-Drän biosuodattimen ja fosforinpoistokaivon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raukunen
Biorock, Lemu
Kiinteistössä asuu neljä henkilöä. Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon ja pumppukaivon kautta avo-ojaan. Laite asennettiin vuoden vaihteessa 2008-2009 ja se otettiin käyttöön heti asennuksen jälkeen. Laitteen asennuksen suoritti Putki-Parainen Oy. Pienpuhdistamo on biologinen, joka on tehostettu fosforinpoistolla kesäkuussa 2009. Puhdistamo koostuu saostussäiliöistä ja erillisestä biologisesta pienpuhdistamosta. Mikrobit kasvavat biofilminä suodinaineen pinnalla (filter bags). Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 litraa asukasta kohden vuorokaudessa.
Taulukko 1. Tulossa: Biorockin puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raukunen
keskiarvo*
RAITA biologinen puhdistamo HS0,6, Naantali
Kyseessä on yhden perheen, jossa asuu 2 henkilöä, osa-aikaisessa käytössä oleva kesäasunto. HS0,6 -puhdistamoon johdetaan jätevesiä mm. kesäkeittiöstä, jossa on mm. astianpesukone sekä ravinteidenpoisto -yksikön kautta kulkenutta vesikäymälästä peräisin olevaa eroteltua virtsaa sekä suihkuvesiä.
Kiinteistöjen vedenkäyttömääräksi on arvioitu 80 l/as*d.
Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin orgaanisen aineen ja kokonaistypen poiston osalta. Puhdistamo tullaan tehostamaan fosforinpoistolla syksyllä 2009.
Taulukko 4. HS0,6 biologisen pienpuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raita.
BOD7atu % (86)
P(kok) % (79)
N(kok) % (33)
Biobox biologinen pienpuhdistamo on tarkoitettu vähäisille jätevesimäärille, jotka koostuvat pesuvesistä. Tarkkailukohteeseen johdetaan kesäkeittiön jätevedet. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on arvioitu 80 l/as*d. Taulukko 5. BioBox biologisen pienpuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raita.
BOD7atu % (83)
P(kok) % (17)
N(kok) % (0)
Luotu: 27.05.2013	Viimeksi päivitetty: 19.05.2015	Valonia