Source: http://docplayer.fi/1859838-Asennussuositukset-2002-koska-maarayksiin-on-tullut-muutoksia-saattavat-jotkin-suositukset-olla-kokonaan-tai-osittain-vanhentuneita.html
Timestamp: 2016-12-11 04:43:28+00:00
Document Index: 17937351

Matched Legal Cases: ['HD ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ']

⭐Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Download "Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita."
1 Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan julkaisemassa suosituslautakunnan suosituksessa 12/2000 käsiteltiin pienellä polttomoottorigeneraattorilla syötetyn sähkölaitteiston kosketusjännitesuojausta. Koska vastauksessa asiaa oli käsitelty melko suppeasti, on seuraavassa tarkasteltu suojausta laajemmin. Useat pienet moottorigeneraattorit ovat rakenteeltaan sellaisia, ettei niiden syöttämää 400 V:n tai 230V:n virtapiiriä ole maadoitettu eikä myöskään jännitteelle alttiita osia ole maadoitettu (ks. SFS 6000, kohta ). Tällöin virtapiiriä pidetään suojaerotettuna virtapiirinä ja kosketusjännitesuojausvaatimukset täytetään tätä kautta. Aiemmin vaatimuksissa on ollut rajoituksia suojaerotettuun virtapiiriin liitettävien laitteiden lukumäärän osalta, ts. tällaiseen generaattorin virtapiiriin sai liittää enintään 2 sähkölaitetta. Standardin SFS 6000 mukaan suojaerotettuun virtapiiriin voidaan liittää useita sähkölaitteita, mikäli tietyt vaatimukset täyttyvät (SFS 6000, kohta ). Suojaerotetun virtapiirin jännitteelle alttiit osat on kytkettävä yhteen maadoittamattomilla, eristetyillä potentiaalintasausjohtimilla. Tällaisia potentiaalintasausjohtimia ei saa kytkeä muiden virtapiirien suojajohtimiin tai jännitteelle alttiisiin osiin eikä mihinkään muihin johtaviin osiin. Moottorigeneraattorin jännitteelle alttiit osat on yhdistetty generaattorin ulosottona toimivien luokan I pistorasioiden suojakoskettimiin. Kun näihin generaattorin pistorasioihin liitetään luokan I jatkojohtoja ja jakokeskuksia sekä I- ja II-luokan laitteita, vaatimukset täyttyvät. Tietyissä erityisolosuhteissa, esimerkiksi SFS tarkoittamilla rakennustyömailla, suojaerotettuun virtapiiriin saa liittää ainoastaan yhden sähkölaitteen. Mikäli moottorigeneraattorilla syötetty piiri ei ole suojaerotettu, vaan joko TN-,TT- tai IT-järjestelmän mukainen piiri, tulee kosketusjännitesuojaukseen käyttää standardin SFS 6000 kohdan mukaan enintään 30 ma:n vikavirtasuojakytkintä. Tällainen kosketusjännitesuojaustapa on kuitenkin harvinaisempi pieniin moottorigeneraattoreihin sisältyvänä rakenteena Aiempi moottorigeneraattoreita käsitellyt standardi SFS 4936 on kumottu. Suositus 2/2002 Vesiputkistojen potentiaalintasaus rakennuksissa Pitääkö kerrostaloasuntojen ja rivitaloasuntojen asuntokohtaiset vesimittarit ohikytkeä? Yleensä asuntokohtaisia vesimittareita ei tarvitse ohikytkeä. Laajat johtavat osat - kuten vesiputkistot yhdistetään niin uudisasentamisessa kuin saneerauksissakin potentiaalintasaukseen, mikäli olosuhteet edellyttävät potentiaalintasausta. Tällöin tulee huolehtia laajojen johtavien vesiputkistojen yhdistämisestä potentiaalintasaukseen tarvittaessa vesimittarin molemmin puolin. Vaatimus pääpotentiaalintasauksesta on rakennuskohtainen eikä huoneistokohtainen, mistä syystä huoneistokohtaista vesimittaria ei yleensä ohikytketä. Ennen nykyisen asennusstandardin vaatimuksia voitiin vesiputkistoja käyttää maadoituselektrodina, jolloin edellytettiin, että vesimittari piti lenkittää johtavan yhteyden varmistamiseksi. Nykyisen standardin mukaan johtavia vesiputkistoja ei saa käyttää maadoituselektrodina eikä muunakaan maadoitusjohtimena kuin potentiaalintasausjohtimena (SFS ). Sähköasennusstandardin mukaan jokaisessa rakennuksessa on pääpotentiaalintasaukseen kytkettävä rakennusta syöttävä suojamaadoitusjohdin tai PEN-johdin, maadoitusjohdin ja päämaadoituskisko sekä2 mm. muista johtavista osista rakennusta syöttävät metalliputket, esimerkiksi kaasu, vesi jne. (SFS ). Suositus 3/2002 Parvekkeelle asennetut pistorasiat Pitääkö parvekkeelle asennetut pistorasiat suojata vikavirtasuojakytkimellä? Standardisarjan SFS 6000 kohdan mukaan nimellisvirraltaan enintään 20 A:n ulkopistorasiat sekä sellaiset pistorasiat, joista voidaan olettaa syötettävän ulkona käytettäviä sähkölaitteita, on suojattava nimellisvirraltaan enintään 30 ma:n vikavirtasuojakytkimellä. Parvekkeella käyttöolosuhteet vastaavat yleensä olosuhteita ulkona ja lisäksi parvekkeiden pistorasioilta voidaan ottaa syöttö parvekkeen ulkopuolella käytettäville sähkölaitteille. Tämän takia nämä parvekepistorasiat on suojattava enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimellä. Parvekelasitus tai säteilylämmitys parvekkeella ei muuta tilannetta. Suositus 4/2002 Ulosasennettavat halogeenivalaismet Kysymys on ulosasennettavasta halogeenivalaistuksesta/valaisimet pylväässä pihalla. Valaistusta syötetään omakotitalon pääkeskuksesta 230 V jännitteellä. Jännite muutetaan 12 V SELV-jännitteeksi suojajännitemuuntajalla. Muuntajan kotelointiluokka on IP 67 ja kotelo on lujaa muovia. Saako muuntajan asentaa maahan? Muuntajan valmistaja on ilmoittanut, että muuntaja kestää mekaanisesti maahan asentamisen. Miten muuntajan asentaminen maahan eroaa esimerkiksi maahan asennettavasta kaapelijatkoksesta? Muuntaja voidaan asentaa muuntajan valmistajan suunnittelemalla tavalla, eikä asennusstandardit aseta sille esteitä. Asennusstandardin mukaan suojalaitteisiin pitää päästä käsiksi, jolloin maahan sijoitettavassa muuntajassa ei voi olla suojalaitteita. Sijoituksessa on otettava huomioon lisäksi mahdollinen huollon tarve. Suositus 5/2002 Rinnankytkettyjen kaapeleiden suojaus Vakiorakenteisen puistomuuntamon pienjännitekeskuksesta syötetään kiinteistöä neljällä rinnakkaisella kaapelilla, siis 4 x (AXMK 4 x 240 mm 2 ). Muuntajan teho on 800 kva ja sen nimellisvirta on 1250 A. Oikosulkukestoisuusvaatimus on 32 ka. Pitääkö jokaisella pääjohtokaapelilla (4 kpl) olla varokkeet kaikissa vaihejohtimissa ja molemmissa päissä? Tarvitaanko kiinteistön pienjännitesyötölle pääkytkintä tai katkaisijaa? Miten työmaadoitus hoidetaan? Lähtökohtana pidetään yleistä hyvää asennus- ja suojaustapaa pienjännitestandardisarjan SFS 6000 mukaisesti (kohta 473).3 Kaapeleiden suojaus Kaapelit tulee tällaisessa tapauksessa asentaa siten, että virranjako eri kaapeleiden välillä pysyy tasaisena. Neljä rinnankytkettyä kaapelia edellyttää yleensä oikosulkusuojausta, joka kytkee vian jälkeen kaikki johtimet jännitteettömäksi. Oikosulkusuojaus voidaan toteuttaa ainakin kahdella tavalla: oikosulkusulakkeilla kaapelin kummassakin päässä (ks. kuvat) tai kaapelin syöttöpäässä käytetään katkaisijaa. Kun kaapelin syöttöpäässä käytetään katkaisijaa, jolla hoidetaan sekä ylikuormitus- että oikosulkusuojaus, kaikki johtimet tulevat tällöin vian jälkeen jännitteettömäksi. Pienjännitesyötön pääkytkin Kiinteistön pääkeskuksessa voidaan käyttää pääkytkimenä kuormankytkintä. Jos käytetään puistomuuntamossa katkaisijaa kaapeleiden alkupäässä ensisijaisena suojalaitteena, toimii se myös keskuksen pääkytkimenä. Jos katkaisija asennetaan kaapeleiden loppupäähän kiinteistön pääkytkimeksi, se ei toimi kaapeleiden oikosulku- ja ylikuormitussuojana. Työmaadoitus Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 mukaan pitää suurivirtaisissa jakokeskuksissa voida tehdä työmaadoitus. Suurivirtaisia keskuksia ovat yli 1000 A:n nimellisvirtaiset keskukset. Työmaadoitusvälineet mitoitetaan esiintyvän oikosulkuvirran mukaan. Silloin, kun kysymyksessä on poikkeuksellisen suuri oikosulkuvirta, korostuu työmaadoituslaitteiden oikosulkukestoisuuden varmistus, sillä vakiovälineet eivät välttämättä sovellu. Suositeltavinta on varustaa keskus kiinteällä työmaadoituskytkimellä. Työmaadoitus on mahdollista tehdä myös oikosulkuvirtaa vastaavilla siirrettävillä työmaadoitusvälineillä. Tarvittaessa kytketään kahdet tai useammat työmaadoitusvälineet rinnan. Keskuksessa pitää olla työmaadoitusvälineiden kiinnityspaikat, esimerkiksi työmaadoituspallot. Siirrettäviä työmaadoituslaitteita ei välttämättä tarvitse säilyttää keskuksen luona. Niitä on tarkoituksenmukaista säilyttää paikassa, jossa niiden kuntoa voidaan tarkkailla ja niitä voidaan helposti huoltaa.4 Kuvat 1 ja 2 Jos sulakkeet ovat vain alkupäässä, yhdessä osajohtimessa sattuvaan vikaan tulee virta useasta suunnasta oheisen kuvan 1 mukaisesti. Kun oikosulkuvirta on noussut niin suureksi, että syötössä oleva suojalaite toimii, kuormituspäässä oleva suojalaite pysyy edelleen jännitteisenä kuvan 2 esittämällä tavalla, kunnes loppupäässä oleva sulake toimii. Suositus 6/2002 Uuninluukkuvarokekytkin Vieläkö uuninluukkumallisia varokerakenteita saa asentaa? Millaista käsinettä sulakkeen vaihdossa tulee käyttää? "Uuninluukkuvarokekytkimellä" tarkoitetaan sellaista varokekytkintä, jossa varokkeet on asennettu rinnakkain ja kytkinkokonaisuus muistuttaa ulkonäöltään lieden uunin luukkua. On olemassa myös jonovarokekytkimiä, joissa sulakkeet on asennettu peräkkäin. Määritelmän mukaan varokekytkimellä tarkoitetaan sellaista kytkintä, jossa sulake tai sulakkeen sisältävä varokekansi muodostaa liikkuvat koskettimet (standardi SFS-EN Pienjännitekytkinlaitteet. Osa 3). Varokekytkimet ovat standardoituja laiterakenteita, joiden asianmukainen käyttö on sallittua. Varokekytkimiä valmistetaan rakenteeltaan kahdenlaisia: kosketussuojattuja ja kosketussuojaamattomia. Silloin, kun kysymyksessä on kosketussuojaamaton rakenne, vaatii varokekytkimen sulakkeen vaihto aina sähköalan ammattihenkilön vaihtajaksi.5 Sähkötarkastuskeskus suositteli vuonna 1992, että uuninluukkutyyppiset varokekytkimet tulisi poistaa käytöstä erityisesti paikoissa, joissa syntyvä valokaari aiheuttaa tapaturmavaaraa (KY ). Varoitukset olivat aiheellisia, sillä vanhojen varokekytkimien liitoksissa oli ongelmia, mistä seurasi useita valokaaritapaturmia. Suosituksen antamisen jälkeen riskiryhmän varokekytkimiä vaihdettiin runsaasti turvallisempiin malleihin, mutta niitä jäi kuitenkin vielä jonkin verran käyttöön. Uusien standardien mukaiset varokekytkimet eivät aiheuta samoja ongelmia kuin vanhat. Erilaisten koneiden mukana tulee Suomeen paljon täysin standardinmukaisia kosketussuojattuja uuninluukkuvarokekytkimiä. Myöskin uudisasennuksissa on sallittua käyttää varokekytkimiä, joiden varokkeet ovat rinnakkain, kunhan kytkimet täyttävät standardien rakennevaatimukset. Uuninluukkutyyppistä varokekytkintä käytettäessä suositellaan seuraavaa: Vanhoissa sähkölaitteistoissa olevia uuninluukkuvarokekytkimiä voi vielä käyttää olemassa olevissa asennuksissa, mikäli ne ovat asianmukaisessa kunnossa. On kuitenkin huomattava, että vanhat uuninluukkuvarokekytkimet tarvitsevat huoltoa. Vanhojen asennusten uuninluukkuvarokekytkimet on syytä kartoittaa ja epäluotettavaksi osoittautuneet kannattaa vaihtaa esimerkiksi kojeiston uusimisen yhteydessä. Varokekytkimiä on syytä ohjata vain virrattomana. Kytkinvarokkeen ohjaus suoritetaan rivakasti ja määrätietoisesti, jotta kytkin avautuu tarkoitetulla tavalla. Kytkinvarokkeen ohjaajan on tarpeen käyttää tulelta ja kuumuudelta suojaavaa vaatetusta (esimerkiksi standardin SFS-EN 531 "Suojavaatetus kuumatyössä" mukaista) ja kasvosuojainta. Lisäksi kädet suositellaan suojattavaksi tukevalla ja pitkähihaisella nahkahansikkaalla tai -rukkasella. Soveliaita käsineitä ovat esimerkiksi hitsaajan suojakäsine tai pitkähihainen moottoripyöräilijän käsine. Uusiakaan varokekytkimiä ei tulisi käyttää paikoissa, joissa on suuret oikosulkuvirrat. Tällaisissa paikoissa suositellaan käytettäväksi kytkinvaroketta eli kytkintä, jossa yhdessä tai useammassa navassa on yhteenrakennettuna kytkimen kanssa sarjaan kytketty varoke. Suositus 7/2002 Potentiaalinohjauselektrodin liittäminen Suurjänniteasennusstandardi SFS 6001 esittelee potentiaalinohjauselektrodin, jolla voidaan pienentää vian aikana esiintyviä kosketusjännitteitä esimerkiksi muuntajan läheisyydessä. Voiko muuntajalle rakennetun potentiaalinohjauselektrodin liittää maan sisällä, vai tuleeko renkaan johtimet liittää maan yläpuolella maadoitusjohtimeen? Liitos voi olla myös maan sisällä. Olennaista on, että liitos on luotettava niin sähköisesti kuin mekaanisestikin ja että korroosio ei heikennä liitoksen luotettavuutta. Etuna maanpinnalla tehtävässä liitoksessa on se, että potentiaalinohjausrenkaan eheys voidaan todeta jälkeenpäin helpommin.6 Suositus 8/2002 Taipuisan panssariletkun lujuusluokka Täyttääkö taipuisa panssariletku (tyyppi TL) lujuusluokan 4 asennusputkelle asetetut vaatimukset ja voiko sitä käyttää liittymiskaapelin suojaukseen, silloin kun vaaditaan lujuusluokan 4 suojausta? Kyseinen panssariletku ei täytä lujuusluokan 4 vaatimusta. Suositus 9/2002 Lattialämmityskaapelin kytkeminen Sähköurakoitsija ei tiedä, kuka on asentanut uuden omakotitalon lattialämmityskaapelin valuun. Rakennuttaja ei sitä urakoitsijalle kerro. Sähköurakoitsija on tehnyt omakotitalon muut sähköasennukset. Voiko sähköurakoitsija vastata tuntemattoman tekemistä sähköasennuksista? Vastaus: Periaatteena on, että sähköurakoitsija vastaa vain niistä sähköasennuksista, jotka hän urakkasopimuksen mukaisesti on ottanut tehtäväkseen omaan lukuunsa. Samoin sähköurakoitsija on velvollinen tekemään käyttöönottotarkastuksen niille sähköasennuksille, jotka hän tekee omaan lukuunsa. Mikäli sähköurakkaan ei ole kuulunut lattialämmityksen asentaminen, sähköurakoitsija ei vastaa näiltä osin tehdystä asennuksesta. Tällöin lattialämmitysasennuksesta siis sen oikeanlaisesta ja turvallisesta asentamisesta, tarkastamisesta yms. vastaa sähkölaitteiston haltija eli rakennuttaja ellei tekijää tiedetä. Jos taas sähköurakkaan on kuulunut lattialämmityskaapelin asentaminen, mutta työ on teetetty sähköurakoitsijan tietämättä jollakin toisella, kysymyksessä on urakkasopimuksen vastainen menettely. Myöskään tällöin sähköurakoitsija ei voi vastata tällaisesta asennuksesta, vaan hänen on reklamoitava tilaajaa urakkasopimuksen vastaisesta menettelystä. Reklamaatio on varminta tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin reklamaatio on pätevä. Jotta sähköurakoitsija voi ottaa näin asennetun lattialämmityksen yhdessä muiden sähköasennusten kanssa käyttöön, on hänen pystyttävä varmistumaan mittauksin, että lattialämmityskaapeli on moitteettomassa kunnossa. Toinen mahdollisuus käyttöönotolle on, jos rakennuttaja pystyy esittämään lattialämmityksen asentaneen laatiman käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, joka osoittaa asennuksen olevan kunnossa. Mikäli mittauksin tai käyttöönottotarkastuspöytäkirjoin ei pystytä osoittamaan asennuksen asianmukaisuutta, ei lattialämmitystä pidä ottaa käyttöön. Suositus 10/2002 Pysyvän keskuksen asentaminen työmaakäyttöön Monet jakeluverkkoyhtiöt tarjoavat pientalorakentajille palveluna lopullisen keskuksen asentamista tilapäisesti rakennusaikaisen liittymisjohdon päähän työmaakäytön ajaksi. Samoin menettelevät monet sähköurakoitsijat. Kuka vastaa tilapäisasennuksista? Pitääkö maadoitukset tehdä lopulliseen kuntoon jo työmaa-aikana? Voiko jakeluverkkoyhtiö asettaa omia vaatimuksia mittaukselle? Miten tehdään käyttöönottomittaukset tilapäiskäyttöön tarkoitetulle laitteistolle? Saako MCMK- tai AMCMK-kaapelia ja keskusta siirtää jännitteisenä.7 Vastaus: Se, joka asentaa liittymisjohdon ja sähkökeskuksen, vastaa, että sähköasennukset ovat turvalliset ja toimivat. Joissakin tapauksissa pientalon liittymisjohdon ja keskuksen asentaa jakeluverkkoyhtiö ja joissakin tapauksissa sähköurakoitsija. Pientalon liittymisjohdon ja sähkökeskuksen samoin kuin muidenkin - asennusten tekijällä on oltava riittävä pätevyys ja oikeudet tehdä kyseinen työ. Myös se, joka tekee asennukset, on velvollinen tekemään niille käyttöönottotarkastuksen tarvittavine mittauksineen. Työmaa-aikaiseen tilapäiskäyttöön otettavalle sähkölaitteistolle on tehtävä sellaiset turvallisuuden varmentavat mittaukset, joiden perusteella tilapäislaitteisto voidaan ottaa turvallisesti käyttöön. Kaikille sähköasennuksille on sähkölaitteiston rakentajan tehtävä käyttöönottotarkastus riippumatta siitä, pitääkö asennuksen käyttöönottotarkastuksesta tehdä pöytäkirjaa. Standardimukaiselle työmaakeskukselle ei tarvitse tehdä varmennustarkastusta. Jos tilapäiseen käyttöön käytetään lopulliseen, pysyvään asennukseen tarkoitettua laitteistoa tai laitteiston osaa, tulee sen asennukset saattaa sellaiseen kuntoon, että laitteistoa voidaan turvallisesti käyttää työmaa-aikana. Tämä koskee myös maadoituksia. Suositeltavinta on tehdä asennukset mikäli mahdollista suoraan lopulliseen kuntoon. Aina tämä ei ole mahdollista. Silloin on erikseen harkittava, mitä erityisiä turvallisuustoimenpiteitä on noudatettava tai suojauksia rakennettava, jotta laitteistoa voidaan käyttää tilapäisesti turvallisesti. Pysyvään kiinteään käyttöön tarkoitettuja asennuksia ei saa siirtää jännitteisinä, vaan kohde on kytkettävä jännitteettömäksi ja tarvittaessa kokonaan irrotettava kiinteästä verkosta siirtojen ja liikuttelun ajaksi. Myöskään tilapäiskäyttöön tarkoitettuja työmaakeskuksia ja niihin liitettyjä johtoja ei suositella liikuteltavaksi jännitteisinä. Suositus 11/2002 Varaosien nimellisjännite Voiko vanhoja 220 V:n jännitteelle leimattuja laitteiden varaosia käyttää 230 V:n nimellisjännitteisissä laitteissa? Vanhoja varaosia on vielä runsaasti varastoissa. Voiko pienemmälle jännitteelle leimattujen varaosien käytöstä aiheutua ongelmia? Vastaus: 220 V:n varaosien käytölle 230 V:n nimellisjännitteisissä laitteissa ei periaatteessa ole esteitä. Joidenkin sähkölaitteiden (esimerkiksi sähkölämmittimet) komponenteissa suurempi jännite saattaa kuitenkin aiheuttaa joko käyttö- tai turvallisuusongelmia, koska laitteen teho kasvaa. Tästä syystä on erikseen selvitettävä mahdolliset rajoitukset tai muut ongelmat, joita mainitunlaisessa tilanteessa voi aiheutua. Yleisen sähkönjakelun nimellisjännite on uusilla sähkölaitteilla vuodesta 1993 ja jakelujännitteellä vuodesta 1995 lähtien ollut 230/400 V aikaisemman 220/380 V:n asemesta. Sähkötarkastuskeskus on julkaissut vuonna 1990 kiertokirjeen KL "230/400 V:n mitoitusjännitteen käyttöönotto sähkölaitteissa". Kiertokirje on sittemmin kumottu ja siinä olevat vaatimukset maahantuonnin ja kaupaksi pitämisen osalta eivät pidä paikkaansa. Suositus 12/2002 Uusien johdinvärien käyttö vanhoissa asennuksissa Miten käytetään uusia vaihejohtimien värejä ruskea, musta ja harmaa. Pitääkö L1:nä käyttää ruskeaa väriä, kun aikaisemmin on käytetty mustaa?8 Vastaus: Suositellaan, että aina kun käytetään uuden värijärjestelmän mukaisia kolmivaihekaapeleita, ne kytketään järjestyksessä L1 ruskea, L2 musta, L3 harmaa. Jos aikaisemmassa asennuksessa on käytetty muunlaista järjestystä, vaihevärien järjestys suositellaan uuden värijärjestelmän kaapeleita käytettäessä muutettavaksi uuden menettelyn mukaiseksi. Olemassa olevissa asennuksissa värijärjestystä ei tarvitse muuttaa. Helpointa lienee menettely, jonka mukaan uusilla kaapeleilla tehdyt asennukset aina toteutetaan myös uudella vaihejärjestyksellä. Silloin, kun vanhoissa asennuksissa on käytetty harmaata nollajohtimen värinä ja uudessa asennuksessa käytetään harmaata vaihejohtimen värinä, suositellaan uuden ja vanhan asennuksen rajasta lisättävän maininta esimerkiksi keskukseen. Suomessa siirryttiin standardin SFS muutoksessa keväällä 2002 käyttämään uusia vaihejohtimien värejä: ruskea, musta ja harmaa. Vaihejohtimien värit perustuvat eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestö CENELECin julkaisemaan harmonisointiasiakirjaan HD 308: Tässä harmonisointiasiakirjassa on ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla määritelty kiinteän asennuksen kaapelien vaihejohtimien värit. Samalla kun otettiin käyttöön uusi harmaa vaiheväri, määriteltiin värien järjestys. Ensimmäiseksi vaiheväriksi valittiin ruskea, koska se on yleisimmin käytössä Euroopassa ja sitä on käytetty jo pitkän aikaa ensimmäisenä vaihevärinä siirrettävissä kaapeleissa. Kaapelivalmistajat ovat siirtyneet käyttämään tuotannossaan uusia vaihevärejä, koska se helpottaa kansainvälistä kauppaa. Vaihejohtimien väreistä ja järjestyksestä ei aikaisemmin ole ollut sopimusta. Suomessa on käytetty vaiheväreinä mustaa ja ruskeaa ja viime vuosina myös valkoista. ( ) Samankaltaiset tiedostot
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot 10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013
Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta Lisätiedot KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA
218 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA JULKAISIJA Copyright: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Asennussuositukset 2004 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2004 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 17/2004: UPS-verkon suojaus (1.6.2006) Kysymys Voidaanko UPS-verkoissa Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.
1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti. Lisätiedot Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)
Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian Lisätiedot Pientalorakentajan opas
Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C) Lisätiedot Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1 / 2005: 2,5A:n pistorasian kiinteä asennus (23.11.2005) Lisätiedot Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2003 Varasyötön kytkeminen ja suojaus (21.11.2003) Erään Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Lisätiedot Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite
Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus Lisätiedot Radioamatöörikurssi 2013
Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla Lisätiedot Asennukset erilaissa tiloissa
Asennukset erilaissa tiloissa TkL Jussi Salo 1 Yleinen jako Kuiva tila. Ei tiivisty kosteutta. Kostea tila. Kosteutta tiivistyy, mutta vain poikkeuksellisesti vesipisaroita. Märkä tila. Vesipisaroita, Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09
JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo, Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3 Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan Lisätiedot RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET
Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot 1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ
1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN Lisätiedot Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010
Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon Verkkotoimikunta 5.5.2010 2 Liittyminen kantaverkkoon Kantaverkkoon liittymisen vaatimukset sekä ohjeet löytyvät Fingridin internet-sivuilta (www.fingrid.fi): Lisätiedot SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA
SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.
www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:
Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys Lisätiedot Ohjeita rakentajalle
Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja Lisätiedot Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY
Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa Lisätiedot Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola
Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa Lisätiedot Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT
1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän) Lisätiedot Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima
Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden Lisätiedot Sähköasennukset T613103
Sähköasennukset T613103 Pekka Rantala Kevät 2014 OAMK:n opinto-oppaassa Sisältö: Kiinteistön pienjänniteverkon laitteiden ja kalusteiden ja kaapelien sijoitus ja asennustavat. Maadoitukset. Toteutus: Opintojaksolla Lisätiedot 3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake
30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana Lisätiedot NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI
KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Lisätiedot Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan
Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien Lisätiedot TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS Lisätiedot SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti
SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen. Lisätiedot MITTAROINNIN YLEISOHJEET
Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit... Lisätiedot Kotitalouksien sähköpalojen torjunta
Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan Lisätiedot Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja
Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1930-2003 kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo Sähköisku Kun jännite jää alle 50 voltin, ei se aiheuta yleensä vaarallista Lisätiedot SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA
13.03.2012 KOUVOLA SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA ARTO SAASTAMOINEN Aikataulut Lausunnolle lokakuussa 2011 Lausuntoaika päättyi 13.1 2012 Lääkintätilastandardiehdotus (710)sekä Lisätiedot SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA
SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 JULKAISIJA Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55, 02601 Espoo Harakantie 18, 02650 Espoo Puh. (90) 547 610 Lisätiedot LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA
1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala Lisätiedot OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC
OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)
Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen Lisätiedot Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012
Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET Lisätiedot Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA
Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI
Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä Lisätiedot SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN TULKINTAKYSYMYKSIÄ
SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN TULKINTAKYSYMYKSIÄ SUOSITUS 13/2013 PISTORASIAN ASENNUS SAMAAN TILAAN BIDEE SUIHKUN KANSSA Kysymys: Onko bidee (bidé) -suihkulla vaikutusta pistorasian asennuskohtaan? 2 SUOSITUS Lisätiedot Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011
Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille Lisätiedot DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin
DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin Lisätiedot SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry
SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Sähköasennusstandardien aiheet ja esikuvat SFS 6000 Uusittu 2012 HD 60364 IEC 60364 SFS 6001 Uusittu 2015 EN 61936 Lisätiedot 01. Kytkimet ja pistorasiat
01. Kytkimet ja pistorasiat Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus 01.1 Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus, valkoinen Kiinteään pinta-asennukseen Jännite: 250 V, Kuormitus: 16 A, Kotelointiluokka: Lisätiedot Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje
Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena
Pienjännitetuotteet, Näpsä Smart 1FI 13-04 Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä Lisätiedot Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB
Puistomuuntamot Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot Yhdelle muuntajalle HEKA1SB Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Muuntamot HEKA1SB ja HEKA2SB kuuluvat AS Harju Elekter monipuoliseen puistomuuntamojen Lisätiedot Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET
Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla: Lisätiedot 6.5 VALAISTUSASENNUKSET
6.5 VAAISTUSASEUKSET imitys numero piirrosmerkki Periaate Valaistuskytkimet ja valaistuskytkennät Seuraavassa taulukossa etetään tavallimpien valaistuskytkimien nimitykset, piirrosmerkit ja johdotuskaaviot. Lisätiedot MJS kaapelijakokaapin jännitetyöohje 344 MJS1E 2010_04
MJS kaapelijakokaapin jännitetyöohje 344 MJS1E 2010_04 JÄNNITETYÖOHJE ABB MJS KAAPELIJAKOKAAPEILLE Tämä jännitetyöohje koostuu yleisestä osasta (kohta 1-2) sekä kaappikohtaisista asennusteknisistä työohjeista Lisätiedot Artic ylijännitesuojat
Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä. Lisätiedot OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä Lisätiedot PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä
Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia Lisätiedot Tekninen esite Pienjännitekojeet
Tekninen esite Pienjännitekojeet Al/Cu -yleisliittimet Esite OZX 1 FI -07/7-11 MDN42 ASEA BROWN BOVERI Al/Cu -yleisliittimillä liitos ei löysty Luotettava yleisliitin sekä alumiini- että kuparikaapeleille Lisätiedot Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 9 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS Lisätiedot Vastuu sähköalan töissä
1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta Lisätiedot BL10A3000 Sähköturvallisuus
BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 6: Kiinteistöjen sähköasennukset I Asennusten peruskriteerit Kuormitettavuus ja ylivirtasuojaus Vikasuojauksen mitoittaminen Suojalaitteet 23.1.2013 30.1.2013 Tero Kaipia Lisätiedot Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys
Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu Lisätiedot Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy
Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta Lisätiedot Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.
Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä. Lisätiedot Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy
Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN
Kunnanjohtaja Reijo Fredriksson Ristijärven kunta Aholantie 19 88400 RISTIJÄRVI 14.7.2005 SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN Olette ottanut yhteyttä sähköliittymän rakentamiseksi, Lisätiedot Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit
Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Sähköasennusstandardit uusiutuivat Sähköasennuksia koskevilla standardeilla on paljon käyttäjiä, jotka joutuvat perehtymään uusiin vaatimuksiin. Sen takia Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden Lisätiedot SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille
SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija Lisätiedot Small craft - Electric Propulsion Systems
Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute