Source: https://vlex.com.mx/tags/cables-tipo-ac-mc-mi-406384
Timestamp: 2019-10-15 00:00:22
Document Index: 72874237

Matched Legal Cases: ['Artículo 320', 'Artículo 322', 'Artículo 324', 'Artículo 336', 'Artículo 338', 'Artículo 725', 'Artículo 517']

571 resultados para cables tipo ac mc mi
...2) Conductores en paralelo en 2 o más canalizaciones o cables. Si los conductores de fase de acometida están instalados en paralelo en ...Se permite que el puente de unión del lado fuente sea del tipo canalización metálica no flexible, o del tipo de alambre o tipo barra ...
...Los juegos de cordones y cables de conexión deben ser tipo uso extra rudo aprobados. 530-18. Protección ...
...En instalaciones visibles excepto lo previsto en 300-11(a), los cables se deben instalar como se especifica en (a) hasta (c) siguientes. a) ...El cable tipo NMC instalado en ranuras poco profundas o surcos en ladrillo, concreto o ...
...(1) Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo;. (2) Contener adicionalmente a los ...Los cables del tipo MI se deben instalar y sostener de modo que se eviten esfuerzos ...
...Artículo 320 Cable armado Tipo AC. Artículo 322 Ensambles de cable plano Tipo FC. Artículo 324 ...Artículo 336 Cables de fuerza y control para charola Tipo TC. Artículo 338 Cables de ...
... DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2013 (SIPRED'2013), APLICABLE A LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE SE MENCIONAN. · Instructivo para la integración y ...
...Acción de cablear. o 2. Conjunto de cables de una instalación o aparato. La traducción al español del NEC-2014 ... Dice: Tipo de alambrado y métodos de instalación La selección del tipo de ...
... de los circuitos eléctricos aislados, no deben instalarse en cables, canalizaciones u otras envolventes conteniendo conductores de otros ... los interruptores de falla a tierra (GFCI) y los contactos con este tipo de protección operen a menos de 6 miliamperes. d. Que la tensión ...
... puedan utilizar en los lugares clasificados en 511-3, deben ser de un tipo aprobado para su uso en lugares Clase I, División 1. 511-7. Alambrado y ... o deben ser sistemas de alambrado fabricados del tipo MC, AC o MI o cables PLTC de acuerdo con lo establecido en el Artículo 725, o cables de los ...
... el tubo conduit se debe desbastar separándolo de los conductores o cables, utilizando un método aprobado que no dañe el aislamiento o chaqueta de ... cables y los equipos se deben hacer por un método aprobado para ese tipo de conductor o cable. 354-56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y ...
... su cubierta debe ser resistente a la propagación de la flama o los cables o subensambles de cables se deben cubrir con una cinta estrechamente ... conexo en áreas peligrosas (clasificadas), a menos que sean de tipo aprobado e identificado para dichas áreas. NOTA: Véase el Artículo 517, ...
... en interiores, una abrazadera de puesta a tierra de lámina metálica tipo cinta, que tenga una base metálica rígida que se asiente en el ...(1) Todas las canalizaciones de acometidas, charolas para cables, chasis para cablebus, canaletas auxiliares, o, el forro o armadura del ...
... dentro de los ensambles de cable o dentro de los cordones o cables multiconductores de un tipo identificado en la Tabla 400-4 para uso pesado ...
... DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2018 (SIPRED'2018), APLICABLE A LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE SE MENCIONAN. · Instructivo ...
... DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2013 (SIPRED ' 2013), APLICABLE A LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE SE MENCIONAN. · Instructivo para la integración y ...
... (Viene de la Cuarta Sección). b) Tipo. El GFCI debe ser fácilmente accesible, y localizado en uno o más de los ... de este Artículo, estos equipos de calefacción deben incluir cables de calefacción, unidades calentadoras, calderas, sistemas centrales u ...
...ón a menos que esté identificada para contacto con el aislamiento, Tipo IC. Debe decir: b) Instalación. No se debe instalar el ... . 439. 424-45. Instalación de cables bajo recubrimientos de pisos. ANCE Dice: ...
..., porque en el medio eléctrico es muy común utilizar gabinetes de tipo general sin barrera alguna que proteja a las personas de un arco ... ANCE Dice: (12) El armazón de ensambles de cables aislados (cablebus), como se permite en 370- 60(1). Debe decir: ...
... puede utilizar como medio de desconexión un contacto y clavija de tipo con polo a tierra, de capacidad adecuada. Debe decir: 660-5. ... rayos X y a otros componentes de alta tensión se deben hacer con cables de alta tensión con pantalla. Debe decir: 660-47 a) Partes de ...
... DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2011 (SIPRED'2011), APLICABLE A LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE SE MENCIONAN. · Instructivo para la ...
... de las actividades de los trabajadores que cuenten con algún tipo" de discapacidad. Grado de Avance: 0%. Fecha estimada de inicio y terminaci\xC3"... Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-GR-4309-IMNC-2010, Grúas-cables-cuidado, mantenimiento, instalación, inspección y reemplazo. Objetivo y ...
... (3) Se deben proporcionar sellos en los cables en el primer punto de terminación después de entrar en el área de Zona ...ón 501-5(c), a cada tubo (conduit) que entra en una envolvente con un tipo de protección e o d , excepto cuando la envolvente con tipo de ...
... e) Aparadores. En los anuncios luminosos de tipo descubierto para aparadores, las terminales deben estar encerradas en ... 604-5. Uso no permitido. Cuando los conductores o cables se limiten por las disposiciones de los Artículos 333 y 334. 604-6. ...