Source: http://docplayer.fi/923141-Ilmanvaihtolammityksen-ja-viilennyksen-mallisuunnitelma.html
Timestamp: 2018-05-23 05:45:39+00:00
Document Index: 18042599

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma - PDF
Download "Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma"
1 RAPORTTI VTT-S Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Kirjoittajat Tilaaja Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen & Juhani Laine Rakennustuoteteollisuus RTT ry
2 1 (45) Raportin nimi Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viitteet Rakennustuoteteollisuus RTT ry Seppo Petrow, Unioninkatu 14, Helsinki Puh Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen ja Juhani Laine 45/- Avainsanat Raportin numero Ilmanvaihto, lämmitys, lämpötila, matalaenergiatalo, harkko, VTT-S betoni, kevytsora, energiatehokkuus, sisäilmasto Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään energiatehokkaan pientalon ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän mallisuunnitelma. LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelija voivat käyttää mallisuunnitelmaa apuna todellisissa suunnittelukohteissa. Tämä raportti täydentää tutkimusraporttia Passiivienergiatalo harkoista LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje (VTT-R ). Pientalon ilmanvaihtolämmityksessä koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmää käytetään ilmanvaihdon lisäksi huonelämpötilan hallintaan. Lämmityskaudella huoneeseen puhallettava tuloilma on huoneilmaa lämpimämpää. Välikaudella huonelämpötila pysyy yleensä sopivana ilman lämmitystä esimerkiksi ihmisistä ja sähkölaitteista vapautuvan lämmön vaikutuksesta. Tällöin tuloilmaa ei lämmitetä ostoenergialla vaan ainoastaan poistoilmasta talteenotetulla lämmöllä. Keväästä syksyyn tuloilmaa enimmäkseen viilennetään huonelämpötilan nousun hillitsemiseksi. Viilennys tapahtuu yksinkertaisimmin puhaltamalla sisään huoneilmaa viileämpää tuloilmaa tarvittaessa säätämällä lämmöntalteenottoa ja hyödyntämällä ulkoilman viileys. Maan viileyttä voidaan hyödyntää tuloilman viilennyksessä. Maan lämpöä voidaan hyödyntää pakkasella lämmöntalteenoton jäätymisen estossa esilämmittämällä ulkoilmavirtaa. Luottamuksellisuus Espoo Laatijat julkinen Mikko Saari, tutkija Petri Kukkonen, tutkija VTT Expert Services Oy:n yhteystiedot Mikko Saari Puh PL 1001, VTT (Tekniikantie 2, Espoo) Tapio Paananen, teknikko Juhani Laine, asiantuntija Jakelu (asiakkaat ja VTT) tilaaja 1 kpl ja sähköinen kopio 1 kpl, VTT Expert Services Oy:n arkisto 1 kpl VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.
3 2 (45) Alkusanat Tässä raportissa esitetään energiatehokkaan pientalon ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän mallisuunnitelma. LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijat voivat käyttää mallisuunnitelmaa apuna todellisissa suunnittelukohteissa. Tämä raportti täydentää tutkimusraporttia Passiivienergiatalo harkoista LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje (VTT-R ). Työn tilaaja oli Seppo Petrow Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä. Betonikeskus ry:n harkkovaliokunnasta LVI-suunnitteluohjetyöryhmään kuuluivat lisäksi Mikko Pöysti, Rauno Granqvist, Jan-Erik Järventie, Eero Kaskela ja Tuomo Sahlstén. Raportin ovat laatineet tutkijat Mikko Saari ja Petri Kukkonen sekä teknikko Tapio Paananen VTT Expert Services Oy:stä. Lisäksi mukana oli asiantuntijana Juhani Laine. Kiitämme tilaajaa hyvästä yhteistyöstä energiatehokkaiden harkkorakenteisten pientalojen talotekniikan ohjeistuksen kehittämisessä. Espoo Tekijät
4 3 (45) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen kuvaus Yleistä Lämmitys- ja viilennystarve Sisäilmaston hallinta Ilmanvaihtolämmityksen ja viilennyksen toiminta Ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän suunnittelu Ilmavirtojen hallinta Lämmitys- ja viilennysteho Ilmakanaviston suunnittelu ja mitoitus Päätelaitteet Ilmakanaviston eristykset Äänenvaimennus Ilmanvaihtolämmityskone Keittiön ilmanvaihto Saunan ilmanvaihto Autotallin ilmanvaihto Radonin poisto Ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän mallisuunnitelmat Suunnittelun kuvaus kerroksinen RET-pientalo Ilmavirtojen mitoitus Lämmitystehontarpeet ja energiankulutus Ilmanvaihtolämmityksen mallipiirustus, vaihtoehto Ilmanvaihtolämmityksen mallipiirustus, vaihtoehto kerroksinen Kuunlilja-pientalo Ilmavirtojen mitoitus Lämmitystehontarpeet ja energiankulutus Ilmanvaihtolämmityksen mallipiirustus, vaihtoehto Ilmanvaihtolämmityksen mallipiirustus, vaihtoehto Lähdeviitteet...45
5 4 (45) 1 Johdanto Rakennusten energiatalouden parantaminen on sekä yksityisten ihmisten että kansantalouden kannalta erittäin tärkeää, sillä rakennusten käytön ja rakentamisen osuus Euroopan unionin energiankulutuksesta on yli 40 prosenttia. Se on suurempi kuin esimerkiksi liikenteen käyttämä energia. Noin prosenttia rakennusten energiankulutuksesta tapahtuu käytön aikana ja rakentamisen osuus on alle kymmenen prosenttia. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa ilmastotalkoita. Suomi toteuttaa kansallisella ilmastostrategialla kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet. Kioton sopimus edellyttää, että vuosien keskimääräiset kasvihuonekaasupäästöt rajoitetaan vuoden 1990 tasolle. EU:n energiansäästön toimenpideohjelmassa on 20 % energiansäästötavoite vuonna Energiapalveludirektiivissä on 9 % energiansäästötavoite vuonna 2016 vuosien kulutustasosta. Uusiutuvien energianlähteiden osuutta on lisättävä EU-tasolla keskimäärin 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Suomessa uusiutuvien energialähteiden osuus on 25 % vuonna Suomelle on esitetty uusiutuvien energialähteiden osuuden tavoitteeksi 38 %. EU:n ohjelmassa erittäin energiatehokkaiden talojen rakentamisen edistäminen on yksi keskeinen tavoite. EU:ssa on kaavailtu, että vuosien jälkeen kaikki uudisrakentaminen on erittäin energiatehokasta, lähes nollaenergiatasoa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen pyritään kiristyvillä rakennusten energiamääräyksillä. Vuoden 2010 alussa energiankulutusta vähennettiin noin 30 %. Vuoden 2012 energiamääräyksillä energiankulutusta on kaavailtu edelleen vähennettäväksi noin 20 %. Tällöin myös talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuuteen tullaan kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota. 2 Tavoite Tässä raportissa esitetään energiatehokkaan pientalon ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän mallisuunnitelma. Raportin tavoitteena on helpottaa LVI- ja sähkösuunnittelijaa ilmanvaihtolämmitysjärjestelmien suunnittelussa. Ilmanvaihtolämmitys edellyttää pientalolta yleensä vähintään matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasovaatimuksen täyttämistä, joka on määritelty rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osassa D3/2010. Pientalon ilmanvaihtolämmitysjärjestelmä mitoitettiin neljälle lämmöneristystasolle (taulukko 1): 1. RakMk 2010 lämpöhäviövaatimusten mukainen pientalo 2. RakMk 2012 energiavaatimusten mukainen pientalo, jonka harkkorakenteisen ulkoseinän U-arvo on 0,17 W/m²K 3. RakMk 2012 energiavaatimusten mukainen pientalo, jonka harkkorakenteisen ulkoseinän U-arvo on 0,14 W/m²K 4. RakMk 2012 energiavaatimusten mukainen pientalo, jonka harkkorakenteisen ulkoseinän U-arvo on 0,12 W/m²K
6 5 (45) Taulukko 1. Pientalon lämmöneristystasojen kuvaus ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän mitoitusta varten. Lämmöneristystasot on määritelty niin, että RakMk 2012 mukaisen talon energiankulutustaso (ET-luku) on vähintään 20 % pienempi kuin RakMk 2010 mukaisen talon energiankulutus. Yksikkö RakMk 2010 RakMk 2012 US=0,17 RakMk 2012 US=0,14 RakMk 2012 US=0,12 Rakennusosien U-arvot: Ulkoseinä W/m²K 0,17 0,17 0,14 0,12 Yläpohja W/m²K 0,090 0,07 0,07 0,07 Alapohja, maanvastainen W/m²K 0,16 0,10 0,10 0,10 Ikkunat W/m²K 1,0 0,85 0,85 0,85 Ulko-ovet W/m²K 1,0 0,50 0,50 0,50 Vaipan ilmanvuotoluku, n 50 1/h, m³/h/m³ 2,0 0,6 0,6 0,6 Ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhde % Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho kw/(m³/s) 2,5 1,5 1,5 1,5 Lämpimän käyttöveden varaajan lämpöhäviöteho W Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen kuvaus 3.1 Yleistä Energiatehokkaan talon suunnittelussa tulee edetä siten, että rakennus talotekniikkajärjestelmineen suunnitellaan kokonaisuutena. Taloteknisten järjestelmien osat ja reititysmallit pitää olla tiedossa jo ennen arkkitehtisuunnittelua. Arkkitehti suunnittelee jo esisuunnitteluvaiheessa talotekniikan kannalta edullisen huonejärjestyksen sekä talotekniikan tarvitsemat tilat ja reititykset. Tällöin talotekniikan huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä uusiminen voidaan tehdä helposti ja kustannustehokkaasti. Rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus ja niiden yhteispelin hallinta energiatehokkaan talon toteutuksessa auttaa yksinkertaiseen, toimivaan ja edulliseen lopputulokseen pääsemisessä. 3.2 Lämmitys- ja viilennystarve Energiatehokkaan talon talotekniikan suunnittelun lähtökohtana on minimoidut lämmitys- ja viilennystarpeet. Talotekniikkajärjestelmät pitää suunnitella ja mitoittaa vastaamaan todellista pientä tehon- ja energiantarvetta.
7 6 (45) Järjestelmien lämpöhäviöt pitää minimoida, koska lämpöhäviöt lisäävät merkittävästi lämmitysenergiankulutusta ja lisäävät viilennystarvetta. Suunnittelussa pitää varmistaa, että talotekniikkajärjestelmät toimivat pienillä lämmitys- ja viilennystehoilla vaihtelevissa olosuhteissa hyvin ja tuhlaamatta energiaa tarpeettomasti. Lämpökuormien hyödyntäminen ja torjunta edellyttävät rakenteiden ja talotekniikan yhteistoiminnan nykyistä parempaa hallintaa. Energiatehokkaan talon lämmitys- ja viilennystarpeiden minimointia ei voi korvata esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen käytöllä. Energiatehokkaan talon lämmitystarve on minimoitu rakenteellisin keinoin, kuten tavanomaista paremmalla ulkoseinien, yläpohjan, alapohjan, ovien ja ikkunoiden lämmöneristyksellä ja rakennuksen ilmanpitävyydellä sekä tehokkaalla ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla. Lämmitykseen hyödynnetään ensisijaisesti sähköä käyttävistä laitteista syntyvää lämpöä, joka on jo kertaalleen käytettyä energiaa. Näin talo lämpiää suurimman osan vuotta kahteen kertaan käytettävällä sähköllä. Pakkasilla ilmanvaihdon tuloilman lämmittäminen pienellä teholla riittää ylläpitämään sopivaa lämpötilaa huoneissa. Energiatehokkaan talon viilennystarve on minimoitu rakenteellisin keinoin, kuten tavanomaista paremmalla rakennuksen ulkovaipan lämmöneristyksellä ja ilmanpitävyydellä. Näin estetään rakenteisiin varastoituvan lämmön tulo sisälle. Lisäksi suoran auringonpaisteen sisääntuloa ikkunoista on rajoitettu ikkunoiden kohtuullisella koolla ja auringonsuojalaseilla sekä rakenteellisella auringonsuojauksella. Ensisijaisia keinoja ovat reilunkokoiset räystäät ja ikkunaa varjostavat parvekkeet. Usein tarvitaan myös ulkopuolisia sälerakenteita, lippoja, markiiseja ja sälekaihtimia. Ilmanvaihto hyödyntää viilennykseen ensisijaisesti sisäilmaa viileämpää ulkoilmaa, joka yleensä riittää pitämään energiatehokkaan talon lämpötilan miellyttävänä. Helleilman sisääntulo ilmanvaihdon kautta estetään käyttämällä ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitetta kylmäntalteenottoon, kun sisällä on viileämpää kuin ulkona. 3.3 Sisäilmaston hallinta Energiatehokkaassa talossa ilmanvaihdon tuloilman lämpötilaa ja ilmavirtoja pitää pystyä säätämään huoneiden lämmitys- ja viilennystarpeiden mukaan. Tällaista järjestelmää kutsutaan ilmanvaihtolämmitykseksi. Ilmanvaihtolämmitys sisältää ilmanvaihdon lisäksi huonelämpötilan hallintajärjestelmän. Ilmanvaihtolämmityksessä lämpötilan säätö perustuu suurimman osan vuotta lämmöntalteenottolaitteella tapahtuvaan tuloilman lämpötilan säätöön huonelämpötilan perusteella. Kovilla pakkasilla tarvittava lisälämpö voidaan tuottaa tuloilmaa lämmittämällä tai käyttämällä jotain muuta lisälämmitintä. Ilmanvaihtolämmityksessä ilmavirtoja säädetään sisäilman laadun ja huonelämpötilan mukaan. Tähän tarvitaan laajalla ilmavirta-alueella toimiva muuttuvailmavirtainen järjestelmä. Ilmavirta-alueen yläraja ei määräydy sisäilman laadun perusteella vaan viilennystarpeen mukaan. Lämmitykseen ei tarvita suurempaa ilmavirtaa kuin mitä hyvän sisäilman laatu edellyttää. Myöskään
8 7 (45) kierrätysilman käyttöä ei tarvita, kuten perinteisessä ilmalämmityksessä. Käyttäjä voi tarpeen mukaan tehostaa ilmanvaihtoa. 3.4 Ilmanvaihtolämmityksen ja viilennyksen toiminta Pientalon ilmanvaihtolämmityksessä koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmää käytetään ilmanvaihdon lisäksi huonelämpötilan hallintaan (kuvat 1 ja 2). Lämmityskaudella huoneeseen puhallettava tuloilma on huoneilmaa lämpimämpää. Välikaudella huonelämpötila pysyy yleensä sopivana ilman lämmitystä esimerkiksi ihmisistä ja sähkölaitteista vapautuvan lämmön vaikutuksesta. Tällöin tuloilmaa ei lämmitetä ostoenergialla vaan ainoastaan poistoilmasta talteenotetulla lämmöllä. Keväästä syksyyn tuloilmaa enimmäkseen viilennetään huonelämpötilan nousun hillitsemiseksi. Viilennys tapahtuu yksinkertaisimmin ohittamalla lämmöntalteenotto ja hyödyntämällä ulkoilman viileys. Myös maakylmää voidaan hyödyntää tuloilman viilennyksessä (katso tarkemmin lähteestä VTT-R ). Tässä raportissa esitetään huonekohtaisen ilmanvaihtolämmityksen mallisuunnitelma, mutta ohjeita voidaan soveltaa myös huoneistokohtaisesti tai vyöhykekohtaisesti säädettävään ilmanvaihtolämmitykseen. Energiatehokkaan vaatimuksia: pientalon U=0,6...0,8 Passiivienergiatalo U=0,06...0,08 Ulkovaipan ilmanvuotoluku n 50 on enintään 0,6 1/h. Tiivis yläpohja tehdään kivirakenteisena ja ilmakanavat kulkevat sisäpuolella lävistämättä yläpohjaa. U=0,10...0,12 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihtolämmitys U=0,10...0,13 Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on vähintään 65 %. Myös keittiön liesikuvun poistoilmasta otetaan lämpö talteen. Ilmanvaihtolämmityksen puhaltimien ominaissähköteho on enintään 1,5 kw/(m³/s), tehostuksessa enintään 2,0 kw/(m³/s) ja viilennyksessä enintään 2,5 kw/(m³/s). Kuva 1. Energiatehokkaan pientalon ja ilmanvaihtolämmityksen periaate. Ilmanvaihtolämmityksessä on käytetty huonekohtaisia lämmittäviä tuloilmalaitteita.
9 8 (45) Talvipäivä Lämpökuormat: 100 % IVL-teho = 0 W/brm² Ulkolämpötila Tuloilman lämpötila 22 C -10 C Tuloilmavirta 100 % Huonelämpötila 21 C Pakkasyö Lämpökuormat: 50 % IVL-teho = 13 W/brm² Ulkolämpötila Tuloilman lämpötila 51 C -32 C Tuloilmavirta 100 % Huonelämpötila 21 C Kevätpäivä Lämpökuormat: 120 % IVL-teho = -8 W/brm² Ulkolämpötila Tuloilman lämpötila 11 C 10 C Tuloilmavirta 200 % Huonelämpötila 21 C Helleyö Lämpökuormat: 50 % IVL-teho = -4 W/brm² Ulkolämpötila Tuloilman lämpötila 20 C 19 C Tuloilmavirta 300 % Huonelämpötila 23 C Kuva 2. Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihtolämmityksen ilmavirtoja ja toimintalämpötiloja eri vuodenaikoina. Talvipäivinäkin ilmanvaihtolämmityksen lämmitysteho (kuvassa IVL-teho) voi olla nolla, kun ulkolämpötila on -10 C. Viilennystarvetta esiintyy tätä lämpimämpinä päivinä (kuvassa IVL-teho on miinusmerkkinen). Kesällä viilennystä tehostetaan ilmavirtaa lisäämällä. Hellepäivinä tuloilmassa voidaan käyttää lisäviilennystä poistoilmasta tai maasta. 4 Ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän suunnittelu 4.1 Ilmavirtojen hallinta Ilmavirtojen perussäädön helpottamiseksi ja tarpeenmukaisten ilmavirtojen hallitsemiseksi tulisi pientalojen ilmanvaihtokanavien paine-erojen olla käytettävillä käyttöajan tehostamattomilla tuloilmavirroilla Pa ja poistoilmavirroilla Pa. Kun kanavistojen painetasot on valittu, voidaan väljäksi mitoitetussa ilmakanavistossa olevien päätelaitteiden säätöasennot ja ilmavirrat mitoittaa suunnitteluvaiheessa hyvin tarkasti. Päätelaitteiden säätöasennot ilmoitetaan suunnitelmissa ja esiasetetaan päätelaitteisiin. Työmaalla riittää yleensä tehtäväksi vain päätelaitteiden säätöasentojen ja paine-erojen tarkistusmittaus. Ilmanvaihtolämmityksen lämmitysilmavirrat voidaan mitoittaa rakentamismääräyskokoelman osan D2-mukaisen ilmanvaihdon tarpeen mukaan (6 dm³/s/henkilö tai 0,5 0,7 dm³/s/m²) ottaen huomioon huoneen lämmitystehontarve. Ilmanvaihtolämmitys ei vaadi kierrätysilman käyttöä. Minimiilmavirta määräytyy rakentamismääräyskokoelman RakMk:n osan D2 sisäilman puhtausvaatimusten mukaan. Ulkoilman hyödyntäminen viilennykseen edellyttää suurempia ulkoilmavirtoja (1,5-2,0 dm³/s/m²). Ilmakanavat on mitoitettava viilennyksen ilmavirroille
10 9 (45) (RakMk osa D2/2010, liite 1). Maksimi-ilmavirta määräytyy tehostus- tai viilennystarpeen mukaan. Huonekohtainen ulkoilmavirta-alue on 0,35 dm³/s/m² - 1,0 dm³/s/m² (noin 0,5 1/h 1,3 1/h), kesällä viilennyksessä 1,5... 2,0 dm³/s/m² (noin 2,0 1/h 2,7 1/h). 4.2 Lämmitys- ja viilennysteho Ilmanvaihtolämmityksessä suunnittelija laskee kuten muissakin lämmitystavoissa huonekohtaisen lämmitystehontarpeen (johtuminen+vuotoilma+korvausilma) RakMk osan D5 mukaan mitoitusulkolämpötilalla. Huonelämpötilana käytetään arvoa 21 C. Yksinkertaisimmillaan ilmanvaihtolämmityksen tehomitoitus tehdään seuraavasti: yhden henkilön makuuhuoneeseen (6 dm³/s) suunnitellaan yksi lämmittävä tuloilmalaite ja kahden henkilön makuuhuoneeseen (12 dm³/s) suunnitellaan kaksi lämmittävää tuloilmalaitetta. Huonekohtaisen lämmitystehon riittävyys mitoitetulla tuloilmavirralla varmistetaan (taulukko 2 ja kuva 3). Mikäli lämmitysteho ei riitä jossakin huoneessa, pienennetään mahdollisuuksien mukaan lämmitystehontarvetta matalaenergiaratkaisuilla tai suurennetaan hieman tuloilmavirtaa. Tuloilmavirtaa pyritään vastaavasti pienentämään toisaalla, jotta vältytään kokonaisilmavirran suurentamiselta. Mikäli pientalon tai jonkin yksittäisen huoneen lämmitystehontarve on niin suuri, ettei sitä pystytä kattamaan ilmanvaihtolämmityksellä, voidaan käyttää lisälämmitystä. Lisälämmitys voidaan toteuttaa millä tahansa lämmitystavalla. Lisälämmitystä käytetään vain kovilla pakkasilla tuottamaan peruslämpöä. Huonelämpötilan hallinta tapahtuu edelleen ilmanvaihtolämmityksellä. Kesäaikaiseen viilennykseen tarvitaan yleensä vähintään kaksinkertainen ilmavirta verrattuna lämmitystarvetta vastaavaan ilmavirtaan (kuvat 4 ja 5).
11 10 (45) Taulukko 2. Ilmanvaihtolämmityksen lämmitys- ja viilennysteho tuloilmavirrasta riippuen. Lämmitystilanteessa tuloilman lämpötila on 50 C. Kesäaikainen viilennysteho on laskettu kaksin- ja kolminkertaisilla ilmavirroilla. Kesällä huonelämpötila on 25 C ja ulkoilman lämpötila on C (hellejaksoillakin öisin). Tuloilma virta, dm³/s Huonelämmitysteho, W Huoneviilennysteho, W Tuloilma virta, dm³/s Huonelämmitysteho, W Huoneviilennysteho, W Tuloilmavirta, dm³/s Huonelämmitysteho, W Huoneviilennysteho, W Sähköteho, W Huoneessa on yksi lämmittävä tuloilmalaite Tuloilmavirta, dm³/s Tuloilmavirtalämmitys Huone- dm³/s teho, W Sähköteho, W Huoneessa on kaksi lämmittävää tuloilmalaitetta Tuloilmavirta, dm³/s Tuloilmavirtalämmitys Huone- dm³/s teho, W Kuva 3. Lämmittävän tuloilmalaitteen huonekohtainen sähkölämmitysteho riippuu ilmavirrasta. Laitteelle tulevan ilman lämpötila on 20 C. Ilmavirran pienentyessä laitteen lämmitysteho pienenee itsestään. Tuloilman lämpötila rajoittuu noin 70 C:een eikä ylikuumenemissuojia tai muita varolaitteita tarvita.(malli ECO, RCL Climecon)
12 11 (45) Lämmitys- ja viilennysteho huoneessa, W Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen teho eri tuloilmavirroilla Huoneen lämmitysteho (huoneilma +21 C, tuloilma +60 C), W Huoneen lämmitysteho (huoneilma +21 C, tuloilma +50 C), W Huoneen viilennysteho (huoneilma +25 C, tuloilma +15 C), W Huoneen viilennysteho (huoneilma +25 C, tuloilma +10 C), W Viilennyksessä ilmavirta tehostuu 2- tai 3-kertaiseksi Lämmitysteho: W Viilennysteho: W Tuloilmavirta, dm³/s Kuva 4. Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen huonekohtainen teho eri tuloilmavirroilla ja tuloilman lämpötiloilla. Kun huoneen lämmitysilmavirta on 12 dm 3 /s, viilennyksen ilmavirta voi tehostua kaksin- tai kolminkertaiseksi eli 24 dm 3 /s - 36 dm 3 /s. Lämmitys- ja viilennysteho huoneessa, W Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen teho eri tuloilmavirroilla Tilojen lämmitysteho (huoneilma +21 C, tuloilma +60 C), W Tilojen lämmitysteho (huoneilma +21 C, tuloilma +50 C), W Tilojen viilennysteho (huoneilma +25 C, tuloilma +15 C), W Tilojen viilennysteho (huoneilma +25 C, tuloilma +10 C), W Tuloilmavirta, dm³/s Viilennyksessä ilmavirta tehostuu 2- tai 3-kertaiseksi Lämmitysteho: W Viilennysteho: W Kuva 5. Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen talokohtainen teho eri tuloilmavirroilla ja tuloilman lämpötiloilla. Kun energiatehokkaan talon lämmitysilmavirta on 70 dm 3 /s, viilennyksen ilmavirta voi tehostua kaksin- tai kolminkertaiseksi eli 140 dm 3 /s dm 3 /s.
13 12 (45) 4.3 Ilmakanaviston suunnittelu ja mitoitus Ilmakanaviston suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon niin asukasviihtyvyys kuin edellytykset ilmanvaihdon tarkoituksenmukaiselle toiminnalle. Toimivan ilmanvaihdon on pystyttävä tuottamaan hyvä sisäilmasto ilman asukkaan kokemaa haittaa liiallisesta äänestä, huonosta huoneiden välisestä ääneneristävyydestä tai vedosta. Oikealla virtausteknisellä mitoituksella ja tehokkaalla äänenvaimennuksella ilmanvaihtolämmitys kanavistoineen on mahdollista toteuttaa käytännössä äänettömäksi. Kanavisto tulee mitoittaa mahdollisimman lyhyeksi ja helposti huollettavaksi. Hyvän energiatehokkuuden varmistamiseksi kaikista poistoilmavirroista otetaan lämpö talteen. Ilman virtausnopeudet kanavistossa ovat alle 2 m/s. Lyhyissä ilmanvaihtolämmityskoneelta lähtevissä kanavissa virtausnopeus voi olla yleensä enintään 3 m/s. Taulukossa 3 esitetään pientalon ilmanvaihtolämmityksen kanavistomitoitus. Ilmakanavat on mitoitettava viilennyksen ilmavirroille. Siirtoilmareittejä tarvitaan tavallisesti asuinhuoneista käytävätiloihin ja niistä edelleen poistoilmakohteisiin. Siirtoilmareittien paine-ero mitoitetaan niin pieneksi, että paine-eron vaikutus ilmavirtoihin ja tilojen paineeseen on vähäinen. Oviraot ja muut siirtoilmareitit asunnon sisällä on suunniteltava ja toteutettava siten, että ilmanvaihtolämmityksessä huoneiden välisen siirtoilma-aukon paineero on enintään 1 2 Pa eli virtausnopeus on noin 1 m/s viilennysilmavirralla. Virtauspinta-ala on yleensä vähintään 240 cm², joka vastaa halkaisijaltaan 160 mm:n ilmakanavaa tai 3 cm:n ovirakoa. Suunnittelussa on otettava huomioon myös huoneiden väliset ääneneristysvaatimukset. Ovirako siirtoilma-aukkona huonontaa oven ääneneristävyyttä. Tiivistä suljettua ovea vastaava ääneneristävyys voidaan saavuttaa käyttämällä äänenvaimennettua siirtoilmalaitetta. Taulukko 3. Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen kanavistomitoitus. Ilmakanavat on mitoitettava viilennyksen ilmavirroille. Käyttötilanne Kanavan halkaisija Ilmavirtaalue Ilman nopeus Kitkapainehäviö Kertavastus 1) (kerroin = 1) mm dm³/s m/s Pa/m Pa Lämmitys ,98 0,15 0,6 Viilennys ,93 1,0 5,2 Lämmitys ,99 0,11 0,6 Viilennys ,98 0,78 5,3 Lämmitys ,95 0,080 0,5 Viilennys ,18 0,66 6,1 Lämmitys ,43 0,12 1,2 Viilennys ,07 0,78 10,0 1) keskimääräinen kertavastusten summa pientalossa on 1
14 13 (45) 4.4 Päätelaitteet Lyhyillä tuloilmakanavilla tiloihin johdettu tuloilma jaetaan huoneeseen päätelaitteella. Tuloilman päätelaitteiden on oltava tehokkaasti ilmaa sekoittavia. Tämä tarkoittaa tyypillisesti päätelaitteita, joissa puhallus tapahtuu pienistä rei istä tai suuttimista. Sekoittavilla päätelaitteilla lämpötila pysyy tasaisena eikä vetoa esiinny. Tavanomaiset lautasventtiilit ja tuloilmasäleiköt eivät sovellu ilmanvaihtolämmityksen tuloilmalaitteiksi. Päätelaitteiden sijoitteluun vaikuttaa paljolti ilmakanaviston reititys yhdessä toimivan ilmanjaon varmistamisen kanssa. Tehokkaasti huoneilmaa tuloilmaan sekoittavalla päätelaitteella tuloilma voidaan puhaltaa vapaasti seinän yläosasta tai katosta. Ilmanvaihtolämmityksessä tuloilmalaitetta ei tarvitse sijoittaa ikkunan päälle tai alle. Tuloilmalaitteet asennetaan yleensä sisäseinille. Esimerkiksi sisäseinältä ikkunaa kohti puhallettaessa huoneessa ei tunnu vetoa eikä lämpötilojen kerrostumisesta ole pelkoa. Esimerkkejä päätelaitteista esitetään kuvassa 6. Poistoilmapäätelaitteiksi valitaan sellaiset, jotka eivät likaannu tai mahdollinen likaantuminen ei pienennä ilmavirtaa. Kaikkien päätelaitteiden sijoittelussa ja valinnassa tulee ottaa huomioon sekä toiminnallisuus että esteettisyys. Esimerkkejä päätelaitteista esitetään kuvassa 7. Ulkoilmalaitteiksi ja jäteilmalaitteiksi valitaan riittävän väljät päätelaitteet, joilla on tunnetut virtaus- ja äänitekniset ominaisuudet. Esimerkkejä päätelaitteista esitetään kuvissa 8 ja 9. Valittujen päätelaitteiden esisäätöarvot, äänitasot ja paine-erot merkitään suunnitelmiin. Päätelaitteet on valittava ja sijoitettava niin, etteivät seinä- ja kattopinnat likaannu. Päätelaitteiden paine-eron tulisi olla käyttöajan tehostamattomilla tuloilmavirroilla Pa ja poistoilmavirroilla Pa. Viilennyksen maksimi-ilmavirrat ja päätelaitteet valitaan niin, että viilennystilanteessa vältytään ääni- ja virtausongelmilta. Ilmavirran kaksinkertaistuessa paine-ero nelinkertaistuu ja melutaso lisääntyy.
15 14 (45) Lämmöntalteenotossa esilämmitetty tuloilma Kuva 6. Huonekohtaisen ilmanvaihtolämmityksen tuotteita (RCL Climecon). Yhdistetty tulo- ja poistoilmalaite (Fläkt Woods Oy) Kuva 7. Poistoilmalaitteita (RCL Climecon ja Fläkt Woods Oy).
16 15 (45) Kuva 8. Veden pääsy ulkoilmakanavistoon estetään vedenerotussäleiköllä. Törmätessään pystysäleiden uriin pisarat vähitellen kasvavat ja valuvat alas vesipohjaan ja sieltä ulos. Lähde: J&H Mounting Ky. (RCL Climecon) (RCL Climecon) (IVK-Tuote Oy) Kuva 9. Jäteilman ulospuhallussuutin soveltuu jäteilman ulospuhallukseen ulkoseinältä (RCL Climecon). Keskellä on yhdistetty jäteilman ulospuhallussuutin ja ulkoilman sisäänottolaite (RCL Climecon). Ääntä vaimentava jäteilman ulospuhallushajotin soveltuu jäteilman ulospuhallukseen katolta (IVK-Tuote Oy). 4.5 Ilmakanaviston eristykset Ilmanvaihtolämmityksen ilmakanavien lämpöhäviöt aiheuttavat ilmanvaihdon lämmöntalteenoton heikkenemistä sekä ylimääräistä lämmitys- ja viilennystarvetta. Ilmanvaihtolämmityksen ilmakanavien lämpöhäviöt minimoidaan sopivalla huonejärjestyksellä ja sijoittamalla ilmanvaihtolämmityskone ja ilmakanavisto sisätiloihin niin, että ilmakanavistosta tulee mahdollisimman lyhyt ja yksinkertainen lämmöneristää. Tulo- ja poistoilmakanavien kosteusvaurioiden ja homeiden kasvun estämiseksi ilmakanavia ei saa asentaa ullakkotilaan höyrynsulun ulkopuolelle. Kanavat asennetaan suunniteltuihin reititystiloihin, joissa on riittävät tilat eristyksille ja
17 16 (45) huoltotoimenpiteille. Tulo- ja poistoilmakanavat sijoitetaan kulkemaan lämpimissä tiloissa. Tuloilmakanavat tulee lämmöneristää höyrytiiviillä eristeellä myös lämpimissä tiloissa (eristeen paksuus on yleensä vähintään 10 mm). Eriste estää kovilla pakkasilla ilmanvaihtolämmityskoneesta lähtevän esilämmitetyn tuloilman viilenemisen. Lisäksi eriste estää pelkästään lämmöntalteenotolla lämmitetyn viileän tuloilman lämpenemisen ja ilman kosteuden tiivistymisen kanavan ulkopinnalle. Kesällä tuloilmakanavien lämmöneristys auttaa viilennystehon siirtymistä huoneisiin, kun eristetyssä kanavassa virtaava viilennysilma ei lämpene merkittävästi. Ulko- ja jäteilmakanavat on tehtävä lyhyiksi ja eristettävä tehokkaasti. Jotta ilman lämpeneminen jäisi enintään yhteen asteeseen, on lyhyetkin kanavat lämmöneristettävä vähintään 100 mm mineraalivillaa vastaavalla lämmöneristeellä ja kondenssieristettävä höyrytiiviillä pinnalla sisätiloissa. Lämmöneristyksen vaikutus ilman lämpenemiseen eri kanavapituuksilla eristeen lämmönjohtavuudella 0,04 W/mK esitetään kuvassa Ulko- ja jäteilman lämpeneminen kanavassa, C Ei lämmöneristettä Eristyspaksuus 19 mm Eristyspaksuus 100 mm Kanavan pituus, m Kuva 10. Lämmöneristyksen vaikutus ilmanvaihtolämmityskoneeseen tulevassa ulkoilmakanavassa ja ilmastointikoneesta lähtevässä jäteilmakanavassa. Kanavat sijaitsevat lämpimissä sisätiloissa. Talvitilanteessa on käytössä käyttöajan tehostamaton ilmanvaihdon ulko- ja jäteilmavirta. Ilman nopeus on 1,5 m/s. Alueen alareuna vastaa ilman lämpötilaa 0 C ja yläreuna ilman lämpötilaa -10 C. 4.6 Äänenvaimennus Ilmanvaihtolämmitys on oikein toteutettuna vedoton ja meluton lämmitysmuoto. Koneellisessa ilmavaihdossa käytettävää äänenvaimennusta tulee käyttää myös ilmanvaihtolämmityksessä. Äänenvaimentamiseen suositellaan käytettäväksi ilmanvaihtolämmityskoneeseen liitettävää äänenvaimennusyksikköä (kuva 12), jonka äänenvaimennusominaisuudet tulo-, poisto-, ulko- ja jäteilmakanaviin tunnetaan. Ilmanvaihtolämmityskone ja äänenvaimennusyksikkö asennetaan tekniseen tilaan, jolloin ilmanvaihtolämmityskoneen ja äänenvaimentimien vaipan läpi tuleva ääni ei häiritse asumista ja huollettavuus on hyvä. Ilmanvaihtolämmityskoneen äänenvaimennusyksikön lisäksi tulo- ja poistoilmakanaviin tarvitaan kanavaäänenvaimentimet (kuva 11). Ulko- ja
18 17 (45) jäteilmakanaviin ei yleensä äänenvaimennusyksikön lisäksi tarvita kanavaäänenvaimentimia. Oikealla virtausteknisellä mitoituksella ja tehokkaalla äänenvaimennuksella ilmanvaihtolämmityksestä saadaan käytännössä äänetön ja se täyttää taulukon 4 äänitasovaatimukset. Siirtoilmareittien tarvitsemien siirtoilma-aukkojen on täytettävä huoneiden välinen ääneneristävyysvaatimus. Ovirako siirtoilma-aukkona huonontaa oven ääneneristävyyttä. Tiivistä suljettua ovea vastaava ääneneristävyys voidaan saavuttaa käyttämällä äänenvaimennettua siirtoilmalaitetta (kuva 11). Ilmakanaviston kautta voi kulkeutua häiritsevää ääntä huoneesta toiseen. Huoneiden välistä ääneneristävyyttä voidaan parantaa lisäämällä esimerkiksi makuuhuoneiden välisiin kanaviin äänenvaimennin (kuva 11). Taulukko 4. Ilmanvaihtolämmityksen suurimmat sallitut äänitasot ilmanvaihtolämmityksessä käytetyillä ilmavirroilla. Ilmanvaihtolämmityksen suurimmat sallitut äänitasot, db(a) Olo- ja makuuhuoneet 22 Keittiö 25 Kylpyhuone 28 Talon ulkopuolella 45 Kuva 11. Ilmanvaihtolämmitysjärjestelmän äänenvaimennusosia. Vasemmalla on kanavaäänenvaimentimia (IVK-Tuote Oy) ilmanvaihtolämmityskoneeseen ja huoneiden väliseen kanavaan. Oikealla on huoneiden välistä ääneneristävyyttä parantavia äänenvaimennettuja siirtoilmalaitteita (RCL Climecon).
19 18 (45) 4.7 Ilmanvaihtolämmityskone Hyvän sisäilmaston tuottamisessa ilmanvaihtolämmityskone on keskeisessä asemassa. Kuvassa 12 on esimerkki ilmanvaihtolämmityskoneeksi sopivasta ilmanvaihtokoneesta. Tuloilman suodatus on suoraan huoneilman laatuun vaikuttava tekijä. Tuloilman suodatusluokan tulee olla vähintään F7. Suodattimien kiinnityksen koneeseen tulee olla tiivis ohivuotojen eliminoimiseksi. Ilmavaihtolämmityksessä tuloilmapuhaltimen pysäyttämistä ei tule käyttää jäätymissuojauksena. Jäätymissuojaus tulee toteuttaa muilla keinoilla, esimerkiksi ulkoilman esilämmityksellä. Ilmanvaihtolämmityskoneessa ulkoilman esilämmitys tapahtuu pääsääntöisesti lämmöntalteenoton avulla poistoilmasta saatavalla lämmöllä. Ilmanvaihtolämmityksen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 65 %. Pakkaskaudella ilmanvaihtolämmityksessä tarvitaan jälkilämmityspatteria. Tällöin lämmöntalteenoton lisäksi tarvittava lämmitysteho voidaan tuottaa järjestelmässä keskitetysti ilmanvaihtokoneella, hajautetusti huonekohtaisella lämmityksellä tai näiden yhdistelmänä. Ilmanvaihtokoneessa keskitetysti tuotettava lämpöteho siirretään ilmaan lämmityspatterilla, jonka lämmitys voidaan toteuttaa vedellä tai sähköllä. Lämmitysvastuksen pintalämpötilan tulee olla alle 80 C, jotta se ei polta pölyä. Keskitetty jälkilämmityspatteri voi olla jaettu kahteen tai useampaan säätövyöhykkeeseen. Ilmanvaihtolämmityksen puhaltimien ominaissähköteho lämmitysilmavirralla saa olla enintään 1,5 kw/(m³/s) ja hellekauden viilennystilanteessa kaksin- tai kolminkertaisella ilmavirralla enintään 2,5 kw/(m³/s).
20 19 (45) Kuva 12. Ilmanvaihtolämmityskone lisävarusteineen. Vasemmalla alhaalla on ilmanvaihtolämmityskone, jossa on sisään rakennettu maan lämpöä hyödyntävä esilämmitysja viilennyspatteri. Vasemmalla ylhäällä on maan lämpöä hyödyntävä erillinen esilämmitysja viilennyspatteri. Oikealla on ilmanvaihtolämmityskone, jonka päälle on asennettu äänenvaimenninyksikkö (Vallox Oy). 4.8 Keittiön ilmanvaihto Energiatehokkaassa pientalossa ei käytetä erillistä liesituuletinta vaan liesikupua (kuva 13), joka kytketään riittävän suurella (halkaisija vähintään 160 mm) kanavalla ilmanvaihtolämmityskoneen lämmöntalteenottoon. Liesikuvussa on oltava tehokas rasvasuodatus, joka estää kanaviston ja ilmanvaihtolämmityskoneen likaantumisen. Liesikuvun kärynsieppauskyvyn pitää olla riittävän hyvä (suurimmalla ilmavirralla vähintään 80 %). Keittiön liesikuvun poistoilmavirran tulisi olla tehostettuna vähintään 40 dm³/s. Liesikuvun tulee täyttää äänitasovaatimukset maksimipaine-erollakin. Keittiön liesikupu voidaan liittää myös omaan lämmöntalteenotolla varustettuun ilmanvaihtokoneeseen, jolloin liesikuvun ilmavirtaa pystytään helposti suurentamaan.