Source: https://www.paroc.ee/lahendused/tuli/terasstruktuurid
Timestamp: 2020-07-12 03:23:33+00:00
Document Index: 1268959

Matched Legal Cases: ['PS 14', 'PS 14', 'PS 14', 'PS 14', 'PS 14', 'PS 14', 'PS 14', 'PS 14']

Teraskonstruktsioonide tulekaitse - Paroc.ee
Ehitusregulatioonid nõuavad, et teatud struktuuriosad oleksid tulekindlad. See, kas element peab olema tulekindel või mitte sõltub hoone suurusest, selle kasutusalast ja elemendi funktsioonist.
Tulega kokkupuutumisel kaotavad kõik tavaliselt kasutatavad materjalid osa oma mehaanilisest jäikusest. Tugevad teraskonstruktsioonid kaotavad oma turvalisuse piiri 550°C juures, sõltumata terase klassist. Selleks, et hoone teraskonstruktsioone kaitsta, kasuta PAROC tulekaitse plaate. Sõltuvalt paigaldusest võib kasutada ühte kolmest tulekaitse meetodist: profiil, karp või tahke.
Mida rohkem terase pinda on kaetud, seda parem on tulekindlus. Seda kui kiiresti terasstruktuur üles kuumeneb võib kirjeldada kui tulega kokkupuutuva pinna ja profiilis oleva terase vahelist suhet. Seda vahekorda nimetatakse A/V faktoriks. Kõrge A/V faktor annab terasele kiire temperatuuri tõusu. Praktikas tähendab see seda, et õhemad teraskonstruktsioonid vajavad tõhusamat kaitset.
Kasuta tabelit 1 ja 2, et leida sulle vajalik tule klass ja nõutud toote paksus kõige tavalisemate terasprofiilide puhul.
I profiilid
Kui profiili kõrgus on suurem kui 450 mm, siis paigalda soojustus nii, et see kataks kogu profiili.
Soojustuse paksus erinevate talade 3- ja 4-poolse tulega kokkupuute korral, kriitiline temperatuur 450 °C
Tule klass
PAROC FPS 14 paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus (mm)
Teras-profiil 3-poolne kokku-puude 4-poolne kokku-puude Teras-profiil 3-poolne kokku-puude 4-poolne kokku-puude Teras-profiil 3-poolne kokku-puude 4-poolne kokku-puude Teras-profiil 3-poolne kokku-puude 4-poolne kokku-puude
RHS-profiilid
Soojustuse paksus ruudukujuliste RHS profiilide korral, tulega kokkupuude neljast küljest, kriitiline temperatuur 450 °C
Terase paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus
(mm) Terase paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus
Leia kõige kõige tavalisemate profiilide A/V väärtused >>
ETA PAROC FireSafe Süsteemidele (pdf)
Sisseehitatud sambad/ruudukujuline profiil
Kõige rohkem kasutatakse ruudukujulist profiili seinastruktuuri sees. Sellise lahenduse puhul proovi pealmist kipsplaati kasutada terasprofiili tulekaitse kihina ning tänu sellel saad vähendada soojustuse paksust.
Välisseintes olevate terasprofiilide tulekaitse kipsplaatide abil
Mõnikord kaitstakse välisseintes olevaid sambaid kolmest küljest. 5 mm paksust RHS profiili, mille kriitiline temperatuur on 400⁰–600⁰C ja nõutav tule klass R60, võib kolmest küljest kaitsta 20 mm paksuse PAROC FPS 14 soojustusega. See on võimalik ainult R60 tule klassi puhul, kui seina sisemises pooles on kaks kihti kipsplaate. Seina välimine pool peab olema kaetud vähemalt 9 mm paksuse kipsplaadiga. Piirang on see, et terasprofiil ei tohi asuda avatavate kohtade kõrval (aknad ja uksed). Lisaks sellele peab ka fassaad olema mittesüttiv.
Terasprofiilide tulekaitse vaheseintes
Vaheseintes kasuta tulekaitseks kipsplaatide kihte. Tule klass R90 korral järgi allolevat tabelit:
Soojustuse paksus ruudukujuliste RHS profiilide korral, kriitiline temperatuur 450 °C
Terase paksus (mm)
PAROC FPS 14 paksus (mm)
1 x 13 mm kipsplaat (1 kiht mõlemal pool) 2 x 13 mm kipsplaat (2 kihti mõlemal pool)
HSQ talad
HSQ profiile kasutatakse tihti koos betoonist elementidega.
Siis kui otsustate kui paksu tulekaitset vaja läheb, kasutage nähtaval oleva flantsi mõõtmeid. Konstruktsiooni on katsetatud soojustuspaneelidega, mis on mõlemalt poolt 50 mm pikemad kui vaja, et lihtsustada paigaldust.
Soojustuse paksus ruudukujuliste HSQ profiilide korral, tuli ühest küljest