Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_7_EltBauVO_Zusaetzliche_Anforderungen_an_Batterier-d3919122,8.html
Timestamp: 2016-12-06 17:56:34
Document Index: 288046440

Matched Legal Cases: ['§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 7', '§ 7', '§ 5', '§ 6', '§ 6', '§ 8']

§ 7 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume | Gesetze auf anwalt24.de
§ 7 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume Suche
Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBau...…§ 7 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume§ 8 EltBauVO, Zusätzliche Bauvorlagen§ 9 EltBauVO, Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 7 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume
§ 7 EltBauVOLandesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO)Landesrecht Schleswig-HolsteinTitel: Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO)Normgeber: Schleswig-HolsteinAmtliche Abkürzung: EltBauVOReferenz: 2130-14-4(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Betriebsräumen für zentrale Batterieanlagen zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, ausgenommen Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. § 5 Abs. 5 Satz 1 und 3 und § 6 Abs. 2 gelten sinngemäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend. Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen muss derjenigen der raumabschließenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbstschließend sein. An den Türen muss ein Schild "Batterieraum" angebracht sein.(2) Fußböden von elektrischen Betriebsräumen nach Absatz 1 Satz 1, in denen geschlossene Zellen aufgestellt werden, müssen an allen Stellen für elektrostatische Ladungen einheitlich und ausreichend ableitfähig sein.
§ 6 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für…§ 8 EltBauVO, Zusätzliche Bauvorlagen