Source: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102456.367155
Timestamp: 2019-12-10 16:39:29
Document Index: 32639220

Matched Legal Cases: ['§7', '§17', '§19', 'bíróság ', '§20', '§24', '§58', '§59', '§66', '§68', '§81', '§84', '§96', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 17', '§ 23', '§ 29', '§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 4']

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
1. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed:
f)2 arra a nyomástartó edényre – töltetre és nyomásra való tekintet nélkül –, melynek teljes űrtartalma 25,0 liternél nem nagyobb, kivéve a bányaüzemekben használt bányamentő készülékek gázpalackjait,
h)3 a vízellátó vagy melegvíz-ellátó berendezés legfeljebb 10,0 bar túlnyomáson és legfeljebb 110 °C-on működő edényére,
j) a dugattyús, forgódugattyús, körforgó gép és különálló edényt nem képező tartozékára (pl. iszapszivattyú légüstje, – kivéve a kompresszorok kiegyenlítő tartálya – a kitörésgátlót működtető nyomásfokozó nyomáskiegyenlítő tartálya),
l) a külön jogszabályban4 meghatározott kazánra,
m)5 a vasúti tartálykocsikra, a közúti tartályjárművekre és a belvízi tartályhajókra,
n)6 a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott elosztóvezetékre, kivéve a propán-bután gáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartályt.
2. §7 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap. Ha szakhatóság is részt vesz az eljárásban, az ügyintézési határidő 35 nap.
5.8 Vizsgáló szervezet: olyan üzemeltetői vagy üzemeltetőtől független külső szervezet, amely megfelel e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott feltételeknek.
7.10 Felhasználó: az a magánszemély, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja.
18. Szilárdsági (hidraulikus) nyomáspróba: általában vízzel vagy indokolt esetben gázzal az R.-ben meghatározott nyomásértéken végrehajtott vizsgálat. Időtartama első alkalommal legfeljebb 30 perc, a későbbiekben legfeljebb 5–10 perc. A nyomáspróba indokolt esetben egyéb, egyenértékű vizsgálattal helyettesíthető.
22. Üzemeltető (üzembentartó): az a személy vagy szervezet, aki (amely) nyomástartó berendezést üzemeltet és az üzemeltetés során biztosítja a rendeltetés szerinti használatot, az előírt állapot fenntartását.
23.12 Üzemeltetői vizsgáló szervezet: a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatára az üzemeltető által létrehozott szervezet, amely megfelel e rendelet 4. számú mellékletében foglalt feltételeknek.
29.13 Mobil nyomástartó berendezés: a kőolaj-, és földgázbányászati létesítményekben, kőolaj és földgázkutatási területen, vagy földgázszállítás, földgázelosztás során, változó felállítási helyen üzemelő, valamely technológiai folyamatot – különösen szeparálást, kútmérést, próbatermeltetést, gázátadást, gázfogadást, nyomásszabályozást – ideiglenesen ellátó nyomástartó berendezés.
(5) Középfokú szakképesítésnek szakirányú technikusi oklevél, vagy a technikusképzés szüneteltetésének időszakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés, illetve a vonatkozó Országos Képzési Jegyzék 51–54-es számú szakképesítési szintnek megfelelő képesítés minősül.
(8)15 A gyakorlati idő felsőfokú végzettség esetén legalább három év, középfokú végzettség esetén legalább öt év. Gyakorlati időnek tekinthető a nyomástartó berendezést gyártónál, üzemeltetőnél vagy vizsgálónál (ellenőrzőnél) eltöltött olyan idő, melyet a kérelmező nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő, illetve felügyeleti személy irányítása mellett töltött el.
5. §17 (1)18 A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység végzését a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a továbbiakban: MBFSZ) kell bejelenteni.
6. §19 Az MBFH törli a nyilvántartásból azt a nyomástartó berendezést vizsgáló szakembert vagy felügyeleti személyt, akit a bányafelügyelet végleges vagy a bíróság jogerős döntéssel a tevékenység folytatásától eltiltott, továbbá aki elhalálozott vagy bejelentette a tevékenység befejezését.
7. §20 (1) E rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezést, nyomástartó rendszert, létesítményt – a 7/A. §-ban foglaltak kivételével – a bányafelügyelet engedélyével szabad
(2)22 A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló jogszabály szerinti gázforgalmazói engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések – a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló jogszabály szerinti biztonsági szabályzatnak megfelelő – létesítésének (felállításának) tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére, üzemeltetésére és elbontására minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert kell kidolgoznia.
(2a)23 A (2) bekezdés szerinti minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert az MBFSZ hagyja jóvá. A minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszer alkalmazását bányafelügyeleti hatáskörben a megyei kormányhivatal (a továbbiakban: bányafelügyelet) felügyeli.
7/A. §24 (1) A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető:
b)25 az engedélyes a 7. § (2) bekezdése szerinti minőségbiztosítási rendszere alapján a felhasználók gázellátására létesülő 13 m3 össztérfogat alatti cseppfolyósított propán-bután gázok és elegyeik tartályainak, vagy tartálycsoportjainak létesítése, használatbavétele és elbontása (felhagyása), abban az esetben, ha a tulajdonos vagy üzemeltető a tartály biztonsági övezetével érintett közművek üzemeltetőinek hozzájárulását megszerezte, és a tartály elhelyezésének módja nem ellentétes a helyi építési szabályzattal,
(2a)26 A 13 m3 össztérfogat meghatározása tekintetében az (1) bekezdés b) pontja szerinti ugyanazon felhasználó ellátására egymást követően létesült tartályok térfogatait össze kell számítani.
8. § (1)27 A nyomástartó berendezés létesítése iránti kérelmet a bányafelügyelethez kell benyújtani. Az engedélyt a tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízottjuk kérheti.
c)29 a létesítési tevékenységgel és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi számát,
(3)30 A létesítési engedély iránti kérelemhez – ha a kérelem benyújtása nem elektronikus úton történik, akkor az érdekelt szakhatóságok számának megfelelő példányszámban – mellékelni kell:
b)–e)31
(4)32 Amennyiben az a létesítési eljárás során még nem benyújtható, a (2) bekezdés f) pontja, és a (3) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti dokumentumokat a használatbavételi eljárás során kell a bányafelügyeletnek átadni.
(6)33 Ha a nyomástartó berendezés nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államból származik, és az előírt megfelelőségi jelöléssel nem rendelkezik, akkor a (3) bekezdés előírásain túl a kérelemhez mellékelni kell az R. szerinti bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványt.
(6a)34 A létesítési engedély iránti kérelem benyújtásakor igazolni kell
(7) A bányafelügyelet építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos létesítményeknél beépítésre kerülő nyomástartó berendezések esetében a létesítéssel kapcsolatos követelmények teljesülése a létesítmény külön jogszabály szerinti35 létesítési engedélyezési eljárása során is elbírálható. Ez esetben a külön jogszabály szerinti létesítési engedélykérelemhez mellékelni kell a (2)–(6) bekezdésekben előírt mellékleteket is.
(9)36 A létesítési engedélyben legfeljebb 180 napos időtartamra próbaüzem engedélyezhető. Az engedélyben ki kell térni a próbaüzem esetleges feltételeire és a kiértékelés tartalmi követelményeire. A létesítési engedély a véglegessé válásától számított 2 évig hatályos.
(1a)38 A létesítési engedély rendelkező részének – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmaznia kell:
(3)39 A bányafelügyelet a létesítési engedélyt az engedélyezési dokumentáció és a létesítési követelmények összevetése alapján adja ki, amelyhez mellékeli a záradékkal ellátott engedélyezési dokumentáció egy példányát.
(4)40 A létesítési engedély hatályát veszti, ha a kiadása alapjául szolgáló adatokban, körülményekben a biztonságot érintő változások következtek be, vagy a létesítés az engedély kiadásától számított két éven belül nem kezdődött meg.
(6)41 A létesítési, javítási vagy átalakítási tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.
(2)42 Mobil nyomástartó berendezés első és további felállítási helyén a berendezés használatba vételét meg kell előznie a felállítási helyen a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett sikeres külső szerkezeti vizsgálatnak és tömörségi nyomáspróbának.
(4)43 A bányafelügyelethez benyújtandó használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell:
d)44 ha a létesítési tervdokumentáció nem tartalmazta, akkor a nyomástartó berendezés gyártójának, forgalmazójának, megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet megnevezését, a létesítési engedély számát, a berendezés gyári számát, telepítési helyét, műszaki adatait; különösen a térfogatát, töltetét, tervezési nyomását, hőmérsékletét, az anyagmegválasztás alapjául szolgáló hőmérsékletet, a legkisebb üzemi hőmérsékletet és a legnagyobb üzemnyomását,
e)45 a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett vizsgálatok felsorolását,
f) a nyomástartó berendezés egyedi, illetve a rendszer védelmét ellátó nyomáshatároló beépítési helyét, kategóriáját, valamint műszaki jellemzőit (típus, jellemző teljesítménytényező, beállítási – a legnagyobb üzemnyomás – nyomás) és az alkalmazott megfelelőség értékelési eljárás szerint elvégzett eredményes vizsgálatok felsorolását, valamint az egyéb biztonsági berendezések ismertetését és beépítési helyüket.
(7)49 A használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor igazolni kell
11. § (1)50 A használatbavételi engedélyezési eljárás során a bányafelügyelet szükség szerint helyszíni szemlét tart. A helyszíni szemle kiterjedhet a létesítési engedélyben előírtak, a telepítés körülményeinek ellenőrzésére, a biztonsági értékelés, a veszélyelemzés, a vizsgálati terv, valamint a külső-belső szerkezeti vizsgálat és a nyomáspróbák dokumentumai meglétének ellenőrzésére.
b)51 a gyártómű által szolgáltatott dokumentáció, a kérelem mellékleteként beterjesztett iratok alapján meggyőződött arról, hogy a nyomástartó berendezéseket magában foglaló rendszer a terveknek megfelelően készült el és az előírt vizsgálatokat elvégezték, továbbá a vizsgálati eredményeket igazolták, hogy a berendezés (rendszer) létesítése a követelményeknek megfelel,
d)52 a helyszíni szemle során megállapította, hogy a nyomástartó berendezés azonosítható, telepítése alkalmával a biztonsági és védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gyártó erre vonatkozó előírásait teljesítették, továbbá a nyomástartó berendezés üzemeltetésének és kezelésének biztonságos feltételeit megteremtették, valamint az előírt védelmi berendezéseket (nyomáshatárolók, biztonsági jelző-, reteszelő műszerek és szerelvények, érintés- és villámvédelem) beépítették,
12. § (1)54 A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos és indokolt esetben visszavonható vagy korlátozható.
(2)55 A bányafelügyelet külön intézkedése nélkül megszűnik a használatbavételi engedély hatálya, ha
f)56 az előírt, vizsgálati terv szerinti vizsgálatot elmulasztják,
(3)57 A nyomástartó berendezés használatbavételi engedélyének hatályát nem érinti a hegesztést nem igénylő javítás, az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel bíró tartozék és műszerek (pl. szerelvény, túlnyomás-határoló, nyomásmérő, hőmérő), valamint a csőkötegek cseréi.
12/A. §58 A 13. § szerinti javítási, átalakítási engedély alapján javított vagy átalakított nyomástartó berendezés használatbavételére a 10–12. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Átalakítási, javítási engedélyezési
13. §59 (1) A bányafelügyelet engedélye szükséges a nyomástartó berendezés minden olyan javításához, átalakításához, amely a 12. § (3) bekezdésében felsoroltakat meghaladja.
(3a)62 A kérelem benyújtásakor igazolni kell azt, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmaztak, továbbá, hogy a tervező a tervezésre jogosultsággal rendelkezik.
a) a kérelem megfelel-e a (2)–(3) bekezdésben foglaltaknak, és
(7)63 A javítási, átalakítási engedély rendelkező részének – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmaznia kell:
(8)64 A javítási, átalakítási engedély a véglegessé válásától számított 1 évig hatályos. Az engedély hatálya egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Nyomástartó berendezés bontása65
13/A. §66 (1) Nyomástartó berendezés bontását bányafelügyeleti engedély nélkül lehet végezni.
Fennmaradási engedélyezési eljárás67
13/B. §68 (1) A fennmaradási engedély kiadására irányuló eljárásban az építési jogosultság igazolásán túl a használatbavételi engedélyezési eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(3) A nyomástartó berendezés használatát, üzemeltetését (kezelését, karbantartását, javítását) az üzemeltetőnek írásos utasításban kell szabályozni. A használati utasításnak tartalmaznia kell a külön jogszabály70 előírásain túlmenő, a létesítmény biztonságos használatára vonatkozó előírásokat is.
(4)71 A cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló nyomástartó berendezések esetében a használati utasítást a felhasználó számára a gázforgalmazó köteles biztosítani.
(5)72 A nyomástartó berendezések használatba vételi engedélyének hatályát nem érintő munkák felügyelet biztosítása mellett végezhetők. A felügyeletet legalább nyomástartóedény-gépész (OKJ szerinti szakképesítés száma: 52 524 01 0100 31 01) szakképesítésű személynek kell ellátnia. Az elvégzett munkát dokumentálni kell, amelynek tartalmaznia kell
c) a kötések, csatlakozások állapotát, a műszerek szerelvények állapotát és működőképességüket,
(2)73 Az ellenőrzést nyomástartó berendezést vizsgáló szakértővel, illetve felügyeleti személlyel kell elvégeztetni, 13 m3 össztérfogat alatti cseppfolyósított propán-bután gázok és elegyeik tartályainak, vagy tartálycsoportjainak esetében az ellenőrzést nyomástartóedény-gépész is végezheti.
(3)74 Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés elvégzését az ellenőrző személy üzemnaplóba vagy az üzemeltető által erre a célra rendszeresített nyilvántartásba köteles bejegyezni. Ha az ellenőrzést végző szabálytalanságot, rendellenességet állapít meg a nyomástartó berendezés üzemével kapcsolatban, amelyet nem tud saját hatáskörében azonnal megszüntetni, a szükséges óvintézkedések megtétele mellett köteles arról írásban jelentést tenni az ellenőrzést elrendelőnek.
(4)75 Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetében a gázforgalmazó – minden esetben köteles vizsgáló szervezettel vagy nyomástartó berendezést vizsgáló szakértővel, illetve felügyeleti személlyel felülvizsgáltatni a nyomástartó berendezést, ha azon megbontással járó karbantartást vagy javítást végeznek.
(2)76 A berendezések első időszakos felülvizsgálatát a használatbavételi engedélyben rögzített időpontig kell elvégezni. A további időszakos vizsgálatok időpontját a felülvizsgálat eredménye, az üzemeltetés, a tárolt közeg tulajdonságai és egyéb, a biztonságot befolyásoló körülmények figyelembevételével kell meghatározni, de a külső és belső szerkezeti vizsgálatot legalább 5 évenként, a szilárdsági nyomáspróbával történő vizsgálatot legalább 10 évenként kell elvégezni. A 10,0 m3-nél kisebb űrtartalmú légtartályokat, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és elegyeik tartályait 10 évenként kell belső szerkezeti vizsgálat alá vetni. A ciklusidők az előző vizsgálat időpontjától számítanak azzal, hogy a folyamatos üzemben lévő berendezések belső szerkezeti vizsgálatát és szilárdsági nyomáspróbáját a tervezett karbantartási (nagyjavítási) üzemleállások alkalmával lehet megtartani a ciklusidőnek megfelelő naptári évben. A 10,0 m3-nél kisebb űrtartalmú légtartályok, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és elegyeik tartályai esetében a belső szerkezeti vizsgálat és szilárdsági nyomáspróba helyettesíthető megbontás nélküli, egyéb vizsgálati módszerekkel is.
(3)77 Az időszakos felülvizsgálatot vizsgáló szervezet, vagy nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő, illetve felügyeleti személy végezheti.
(4)78 Minden harmadik időszakos, belső szerkezeti vizsgálat alkalmával az üzemeltetőtől független vizsgáló szervezetnek vagy nyomástartó berendezést vizsgáló szakértőnek kell a vizsgálatot tartani. A vizsgálatról készült dokumentációban kell rögzíteni a legközelebbi felülvizsgálat időpontját, illetve hogy a nyomástartó berendezés újabb vizsgálat nélkül milyen esetlegesen megváltozott jellemzőkkel, milyen egyéb feltételekkel üzemeltethető.
(5)79 Az időszakos vizsgálat elvégzését a bányafelügyeletnek be kell jelenteni. A bejelentésről az adott év december 31-éig az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetében a gázforgalmazó – köteles gondoskodni.
Bányaüzemi bányamentő készülékek palackjainak töltése80
16/A. §81 A bányavállalkozó a bányafelügyelet külön engedélye nélkül elvégezheti a bányaüzemben használt, tulajdonában lévő bányamentő készülékek gázpalackjainak töltését, ha
a) a töltőberendezés – létesítményeivel együtt – rendeltetésének és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelel,
A bírság mértéke és megfizetése83
17/A. §84 (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti szabálytalan építési tevékenység végzése esetén kiszabott bírság összegének felső határa 3 000 000 Ft.
18. § (1)86 Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetében a gázforgalmazó – köteles a használatában lévő nyomástartó berendezésekről berendezésfajtánként (egyszerű nyomástartó edény, nyomástartó edény, biztonsági szerelvény – ezen belül: közvetlen nyomáshatároló, határoló készülék –, nyomástartó tartozék), valamint az R. hatálya alá tartozó gázpalackokról és a felügyelt rendszerbe bekötött vagy azzal együttműködő (például szagosító anyaggal töltött palackok, beépített tűzoltó berendezés palackja) gázpalackokról a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú naprakész nyilvántartást vezetni.
(2)87 A bányafelügyelet nyilvántartást vezet a nyomástartó berendezésekről, az általa kiadott engedélyekről és az időszakos vizsgálatokról.
(3) Az üzemeltetőnek – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazónak – a nyomástartó berendezésre vonatkozó valamennyi engedélyt, bizonylatot, dokumentációt együtt kell tartania és azokat a berendezés selejtezéséig meg kell őriznie.
(4)88 Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – köteles a nyilvántartását minden év december 31-ig az évközi változásoknak megfelelően kiegészíteni, módosítani és egy példányát 15 napon belül a bányafelügyelet rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatás elektronikus formában is teljesíthető.
a)89 e rendelet szerinti létesítés (felállítás), átalakítás, javítás, használatbavétel engedélyezése,
c) a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos súlyos üzemzavarok és munkabalesetek külön jogszabály90 szerinti kivizsgálása.
(2)92 A rendelet hatálybalépése előtt hatályban lévő szabályozások alapján kiadott használatbavételi engedélyeket jelen rendelet alapján kiadott engedélyeknek kell tekinteni.
(3)93 A használatban lévő nyomástartó berendezésekre a használatbavételi engedély lejártáig az üzemeltetőnek (a biztonsági értékelésre, a vizsgálati tervre, a besorolásra) javaslatot kell készítenie, és nyilvántartásba, illetve tudomásul vétel céljából meg kell küldeni a bányafelügyeletnek. Az engedély lejárta után az új, határozatlan időre szóló engedély kiadásának feltétele az, hogy az engedély lejártának évében az időszakos ellenőrző vizsgálatokat jelen rendelet szerint elvégezzék és a berendezést használatra alkalmasnak minősítsék.
(6)95 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
21. §96 E rendeletnek egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
A nyomástartó berendezések veszélyességi osztályba sorolása
a hatósági eljárások szempontjából
a) Gáz töltetű nyomástartó edény – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy
a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 1 liter és PS × V nagyobb, mint 200 (bar × liter) és töltete a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (1. ábra).
b) Gáz töltetű nyomástartó edény vagy egyszerű nyomástartó edény – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy
a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 1 liter és PS × V nagyobb, mint 1000 (bar × liter) és töltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (2. ábra).
c) Folyadék töltetű nyomástartó berendezés – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy
a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 10 bar, térfogata nagyobb, mint 1 liter és PS × V nagyobb, mint 200 (bar × liter) és töltete a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (3. ábra).
d) Folyadék töltetű nyomástartó berendezés – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy
a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 10 bar, térfogata nagyobb, mint 10 liter és PS × V nagyobb, mint 10 000 (bar × liter) és töltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (4. ábra).
a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 2 liter és PS × V nagyobb, mint 200 (bar × liter) vagy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 32 bar és töltete gőz, forró víz vagy szerves hőhordozó (5. ábra).
– az egyes szerkezeti elemek megnevezése, méret, tömeg, minőségi, mennyiségi adatai és esetleges szabványhivatkozásai,
– az adattábla kitöltéséhez és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok, úgymint a nyomástartó berendezés és gyártójának megnevezése, a gyári szám, a gyártási év, a tervezési, a próba és az engedélyezési nyomás, a térfogat és a hőmérséklethatár,
– valamennyi csonk, nyílás jele, rendeltetése, darabszáma, névleges mérete és nyomása,
– a hegesztett varratok méretezett kialakítása.
– a nyomástartó berendezés elhelyezése,
– egyéb létesítményektől, közlekedési utaktól, épületszerkezetektől stb. való távolsága,
– az előzőektől való esetleges elhatárolása,
– a biztonsági távolság és a védőövezet határai és az ezekkel érintett ingatlanok,
– a kezelésre, a vizsgálatok elvégzésére rendelkezésre álló terület.
3. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez97
4.7.98 megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet neve:
4.8.99 a megfelelőségi tanúsítvány száma:
6.2. PS x V (bar x liter):
A vizsgáló szervezetekre vonatkozó követelmények100
1.102 A szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó rendeletekkel, szabályzatokkal, szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal.
1.103 A vizsgáló szervezetek nem lehetnek közvetlenül érintettek a rendelet hatálya alá tartozó és az általa ellenőrzött termék tervezésében, gyártásában, forgalmazásában, szerelésében, üzemeltetésében és karbantartásában.
3.104 Az üzemeltetői vizsgáló szervezet az ellenőrzött terméket tervező, gyártó, forgalmazó, szerelő, üzemeltető vagy karbantartó szervezet különálló és szervezetileg azonosítható része legyen.
4.105 Az ellenőrzést és az egyéb tevékenységet végző személyzet felelőségét egyértelműen el kell választani, ezt az anyaszervezeten belül a vizsgáló szervezet jegyzőkönyvezési módszerével és szervezeti azonosításával kell megvalósítani.
5.106 Az üzemeltetői vizsgáló szervezet más üzemeltető szervezetnél nem végezhet időszakos vizsgálatokat. A szervezet nem támaszthat indokolatlan pénzügyi vagy egyéb feltételeket, és eljárásait megkülönböztetés nélkül köteles végezni.
1 Az 1. § (1) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
2 Az 1. § (2) bekezdés f) pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
3 Az 1. § (2) bekezdés h) pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
4 A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 24.) GKM rendelet.
5 Az 1. § (2) bekezdés m) pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
6 Az 1. § (2) bekezdés n) pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
7 A 2. §-t újonnan a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 159. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.
8 A 3. § 5. pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
9 A 3. § 6. pontját a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.
10 A 3. § 7. pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
11 A 3. § 17. pontját a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.
12 A 3. § 23. pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
13 A 3. § 29. pontja az 559/2013. (XII.31.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.
14 A 4. § (1)–(2) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
15 A 4. § (8) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
16 A 4. § (9) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
17 Az 5. § a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 64. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
18 Az 5. § (1) bekezdése a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.
19 A 6. § a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 64. §-ával megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át. [A 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 6. § (1) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg lép, nem vezethető át.]
20 A 7. § a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.
21 A 7. § (1) bekezdés d) pontját az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.
22 A 7. § (2) bekezdése az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.
23 A 7. § (2a) bekezdését az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdésével megállapított, a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.
24 A 7/A. §-t a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
25 A 7/A. § (1) bekezdés b) pontja az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
26 A 7/A. § (2a) bekezdését az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. §-a iktatta be.
27 A 8. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
28 A 8. § (2) bekezdés a) pontját a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
29 A 8. § (2) bekezdés c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
30 A 8. § (3) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
31 A 8. § (3) bekezdés b)–e) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § b) pontja hatályon kívül helyezte Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
32 A 8. § (4) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
33 A 8. § (6) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
34 A 8. § (6a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 159. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
35 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet.
36 A 8. § (9) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés d) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.
37 A 9. § (1) bekezdés c) pontját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 26. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
38 A 9. § (1a) bekezdését az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.
39 A 9. § (3) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 26. pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
40 A 9. § (4) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
41 A 9. § (6) bekezdését az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
42 A 10. § (2) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
43 A 10. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
44 A 10. § (4) bekezdés d) pontja a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
45 A 10. § (4) bekezdés e) pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
46 A 10. § (5) bekezdés a) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § c) pontja hatályon kívül helyezte Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
47 A 10. § (5) bekezdés b) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § c) pontja hatályon kívül helyezte Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
48 A 10. § (5) bekezdés d) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § c) pontja hatályon kívül helyezte Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
49 A 10. § (7) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
50 A 11. § (1) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés f) pontja, az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. § 3. pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
51 A 11. § (2) bekezdés b) pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
52 A 11. § (2) bekezdés d) pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés f) pontja és (4) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
53 A 11. § (3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § d) pontja hatályon kívül helyezte Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
54 A 12. § (1) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
55 A 12. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
56 A 12. § (2) bekezdés f) pontja az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.
57 A 12. § (3) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
58 A 12/A. §-t az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. §-a iktatta be.
59 A 13. § az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított szöveg.
60 A 13. § (3) bekezdés b) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § e) pontja hatályon kívül helyezte Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
61 A 13. § (3) bekezdés c) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § e) pontja hatályon kívül helyezte Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
62 A 13. § (3a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 159. § (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
63 A 13. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
64 A 13. § (8) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.
65 A 13/A. §-t megelőző alcímet a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.
66 A 13/A. §-t a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
67 A 13/B. §-t megelőző alcímet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.
68 A 13/B. §-t a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.
69 A 14. § (2) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
70 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
71 A 14. § (4) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
72 A 14. § (5) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
73 A 15. § (2) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
74 A 15. § (3) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
75 A 15. § (4) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
76 A 16. § (2) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
77 A 16. § (3) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
78 A 16. § (4) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
79 A 16. § (5) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
80 A 16/A. §-t megelőző alcímet a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.
81 A 16/A. §-t a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
82 A 17. § (2) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
83 A 17/A. §-t megelőző alcímet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.
84 A 17/A. §-t a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.
85 A 17/A. § (2) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.
86 A 18. § (1) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
87 A 18. § (2) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
88 A 18. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
89 A 19. § (1) bekezdés a) pontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
90 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet.
91 A 19. § (3) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
92 A 20. § (2) bekezdése a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
93 A 20. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
94 A 20. § (5) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
95 A 20. § (6) bekezdését a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
96 A 21. §-t a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése iktatta be.
97 A 3. számú melléklet a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
98 A 3. számú melléklet 4. pont 4.7. alpontja a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
99 A 3. számú melléklet 4. pont 4.8. alpontja a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
100 A 4. számú melléklet címe a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
101 A 4. számú melléklet I. pont 3. alpontját a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés l) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
102 A 4. számú melléklet II. pont 1. alpontja az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.
103 A 4. számú melléklet III. pont 1. alpontja az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. § 4. pontja szerint módosított szöveg.
104 A 4. számú melléklet III. pont 3. alpontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
105 A 4. számú melléklet III. pont 4. alpontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
106 A 4. számú melléklet III. pont 5. alpontja a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 20. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.