Source: http://docplayer.fi/4561861-Tukes-opas-tarkastustoiminta-turvatekniikan-keskus-turvatekniikan-keskus-tarkastustoiminta.html
Timestamp: 2018-11-13 01:07:40+00:00
Document Index: 16949232

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'KKO ']

TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta - PDF
TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta
Download "TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta"
Maija-Leena Salo
1 TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoiminta
2 Tarkastustoiminta
3 1. Tarkastustoiminta ja viranomaisvalvonta 2. Tarkastuslaitokset teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistajina 3. Painelaitteiden tarkastukset 4. Sähkölaitteistojen tarkastukset 5. Hissien, liukuportaiden ja nosto-ovien määräaikaistarkastukset 6. Palonilmaisulaitteistojen ja sammutuslaitteistojen tarkastukset 7. Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvät tarkastukset 8. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja pakkausten tarkastukset 9. Kuljetuskonttien tarkastukset 10. Vakaustoiminta 11. Jalometallituotteiden tarkastusleimaus 1. Tarkastustoiminta ja viranomaisvalvonta Tarkastustoiminta ja viranomaisvalvonta ovat osa yhteiskunnan turvallisuusjärjestelmää, jonka avulla edistetään teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta. Turvatekniikan keskus (Tukes) on valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on lupa-, ilmoitus- ja valvontamenettelyillä edistää näitä asioita omalla toimialallaan. Teknistä tarkastustoimintaa tekevät sekä ilmoitetut laitokset että kansallisesti hyväksytyt tarkastuslaitokset. Tukes valvoo tarkastuslaitosten toimintaa. Tarkastuslaitoksia koskevat tehtävät tulevat Tukesille työ- ja elinkeinoministeriön, sisäasiainministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta. Ilmoitetut laitokset (Notified body) Ilmoitetut laitokset tekevät direktiivien mukaisia tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä ja menetelmien pätevöintejä. Ilmoitetut laitokset toimivat ETA-alueella ja niiden hyväksymisestä vastaavat ministeriöt. Jotta tuote voidaan saattaa markkinoille, tulee tuotetta koskevien direktiivien vaatimusten täyttyä. Direktiiveissä on valmistajalle annettu vaihtoehtoisia menettelytapoja (moduulit) tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Ilmoitetut laitokset toimivat kolmantena osapuolena direktiivien mukaisessa menettelyssä. Hyväksytyt tarkastuslaitokset Hyväksyttyjen tarkastuslaitosten tehtävät sisältävät laitteiden ja laitteistojen käyttöönottoon ja käytönaikaiseen toimintaan liittyviä arviointeja ja tarkastuksia sekä erilaisia henkilöiden ja organisaatioiden kelpoisuuteen liittyviä arviointeja. Tukes hyväksyy oman toimialansa kansalliset tarkastuslaitokset. Tämä Tukes-opas käsittelee pääsääntöisesti hyväksyttyjen tarkastuslaitosten toimialueita. Oppaan tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin. Miksi tarkastuksia tehdään? Mitä tarkastuksia tehdään? Kuka tarkastukset tekee? Kenen velvollisuuksiin kuuluu tarkastusten pyytäminen? Opas on tarkoitettu tarkastuspalvelujen käyttäjille, tarkastuslaitoksille sekä viranomaisille. Tarkastustoiminta
4 2. Tarkastuslaitokset teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistajina Tarkastuslaitosten tehtävänä on varmistaa laitteiden ja laitteistojen tekninen turvallisuus ja luotettavuus silloin, kun laitteita ja laitteistoja otetaan käyttöön ja sen jälkeen niitä käytettäessä. Tarkastuslaitosten tehtävät Käytössä olevien painelaitteiden tarkastukset (hyväksytyt laitokset ja omatarkastuslaitokset) Sähköasennusten varmennus- ja määräaikaistarkastukset (valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat) Hissien, liukuportaiden ja nosto-ovien määräaikaistarkastukset (valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat) Palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastukset Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvät tarkastukset (vaaralliset kemikaalit, nestekaasu, maakaasu ja öljylämmityslaitteistot) Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden ja pakkausten tarkastukset Kuljetuskonttien tarkastukset Vakaukset Jalometallituotteiden tarkastusleimaus. Tarkastuslaitokset ovat asiantuntijoita alallaan. Niiden pitää tehdä tarkastukset hyvin ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon kohdetta koskevat säännökset ja suositukset. Tarkastuslaitokset toimivat ns. kolmantena osapuolena ja niiden kuuluu tehdä tarkastukset kaikille samojen peruskriteerien mukaisesti. Näin varmistutaan siitä, että tarkastusten tilaajat voivat luottaa saamiensa palveluiden oikeellisuuteen, puolueettomuuteen ja luotettavuuteen. Tarkastustoiminta
5 Tarkastuslaitoksille asetetut vaatimukset Toiminnallinen ja taloudellinen riippumattomuus Ammattitaitoinen henkilökunta Toiminnan edellyttämät välineet, laitteet ja järjestelmät Vastuuvakuutus tai muu vastaava järjestely Laitos on Suomessa rekisteröitynyt oikeushenkilö tai osa tällaista oikeushenkilöä. Tarkastuslaitosten hyväksyminen edellyttää ulkopuolista arviointia vaatimusten täyttymisestä. Käytännössä arvioinnin tekee olemassa olevien tarkastuslaitosten osalta FINAS, ja arviointiperusteina ovat säädösten lisäksi EN-standardit. Sähköalan valtuutettujen tarkastajien osalta voidaan soveltaa myös laatuohjeistusta, jolla osoitetaan toiminnan laatu sähköturvallisuuden osalta. Valvonnan lisäksi Tukes hyväksyy toimialansa tarkastuslaitokset. Hyväksymisvaiheen aikana tarkastetaan, että tarkastuslaitos täyttää säännöksissä asetetut vaatimukset. Valvontavaiheessa seurataan sen lisäksi, että tarkastuslaitos myös käytännössä toimii vaatimusten mukaisesti. Valvonnan kautta saadaan tietoa koko tarkastusjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Luettelo hyväksytyistä tarkastuslaitoksista on Tukesin Internet-sivuilla osoitteessa Tarkastustoiminta
6 3. Painelaitteiden tarkastukset Teollisuudessa ja työpaikoilla käytettäviä painelaitteita ovat höyry- ja kuumavesikattilat, painesäiliöt, autoklaavit, kylmälaitosten painelaitteet ja teollisuuden putkistot. Painelaiteonnettomuudesta saattaa seurata vakavia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Onnettomuuksien välttämiseksi on sellaiset painelaitteet, jotka voivat aiheuttaa suurta vaaraa, tarkastettava käyttöönottovaiheessa ja rekisteröitävä. Rekisteröidyille painelaitteille tehdään määräajoin tarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että painelaite on kunnossa ja sitä voi käyttää turvallisesti. Tarkastusten laajuus vaihtelee, esim. höyrykattilan määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan samalla koko kattilalaitos. Painelaitteiden käytönaikaisia tarkastuksia tekevät hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos. Tällaisia laitoksia ovat mm. Inspecta Tarkastus Oy, Polartest Oy ja Teollisuuden Voima Oy (omatarkastuslaitos). Kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjoja antavat Inspecta Sertifiointi Oy ja Polartest Oy. Kun painelaite on rekisteröity ja tarkastettu, siitä toimitetaan tiedot Tukesin painelaiterekisteriin. Rekisteriä käytetään valvonnan apuvälineenä ja siinä on tiedot yli painelaitteesta. Tarkastuslaitoksille kuuluu seuraavia tehtäviä: sijoitussuunnitelman tarkastus painelaitteiden määräaikaistarkastukset käytössä olevien painelaitteiden asennus-, korjaus ja muutostöiden tarkastukset. painelaitteen seurannasta sopiminen tai kunnonvalvontajärjestelmän vahvistaminen kuljetettavien painelaitteiden täyttölaitosten ja täyttöpaikkojen tarkastukset kattilalaitoksen vaaran arvioinnin asianmukaisuuden tarkastus kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjan antaminen Taulukko 1: Painelaitteiden määräaikaistarkastukset Painelaitteen käytön aikana tehdään määräaikaisia tarkastuksia, joita ovat käyttötarkastus, sisäpuolinen tarkastus, määräaikainen painekoe ja muutostarkastukset (tarvittaessa). Määräaikaisia tarkastuksia voi eräissä tapauksissa korvata painelaitteen seurannalla tai kunnonvalvontajärjestelmällä. Painelaitteen omistaja ja haltija vastaavat siitä, että painelaitteelle tehdään säädösten mukaiset määräaikaistarkastukset. Omistaja ja haltija tilaavat tarkastukset Tukesin hyväksymiltä tarkastuslaitoksilta. Tarkastus Toimenpide Tavallinen aikaväli Ensimmäinen määräaikaistarkastus Käyttötarkastus Sisäpuolinen tarkastus Tarkastetaan, että painelaite voidaan ottaa turvallisesti käyttöön. Käyttöä vastaavissa olosuhteissa tarkastetaan, että painelaitteen ja sen käytön osalta asiat ovat kunnossa. Laite tyhjennetään, puhdistetaan ja sen kunto tarkastetaan perusteellisesti. Painesäiliöt Käyttöönoton yhteydessä 4 vuotta Kattilat Käyttöönoton yhteydessä 2 vuotta 4 vuotta 4 vuotta Määräaikainen painekoe Tehdään painekoe ja tutkitaan mahdollisia vuotoja ja muodonmuutoksia. 8 vuotta 8 vuotta Muutostarkastus Kunto ja turvallisuus tarkastetaan korjausten ja erilaisten muutosten yhteydessä. Tarvittaessa Tarvittaessa Tarkastustoiminta
7 4. Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset ovat osa kiinteistön hyvää kunnossapitoa. Niillä ehkäistään sähkötapaturmien ja -palojen riskejä. Tarkastuksilla varmistetaan, että rakennettu sähkölaitteisto on teknisten vaatimusten mukainen ja turvallinen, että sen turvallisuus myös säilyy ja huoltotoimet ovat asianmukaisia. Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille on laadittava kunnossapito-ohjelma sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi. Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeilla. Käyttöönottovaiheeseen liittyvässä varmennustarkastuksessa todetaan sähköasennusten turvallisuus pistokokein ja varmistetaan, että sähköurakoitsija on itse tehnyt omalle asennukselleen asiallisen tarkastuksen. Varmennustarkastuksia tehdään omakoti- ja paritaloa suuremmille kohteille. Myös muutostöille tehdään sähkölaitteiston luokasta ja työn laajuudesta riippuen varmennustarkastuksia. Varmennustarkastus voidaan tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sähköasennukset valmistuvat lopulliseen käyttötarkoitukseensa, mutta verkkoyhtiöiden jakeluverkot yms. voidaan kuitenkin tarkastaa seuraavan kalenterivuoden kuluessa. Vaativimmat tilat tarkastetaan ennen käyttöönottoa (luokat 3a ja 3b, ks. taulukko 2). Tarkastuksesta annetaan todistus työn tilaajalle. Varmennustarkastuksen tilaa laitteiston rakentanut sähköurakoitsija. Määräaikaistarkastuksen puolestaan tilaa sähkölaitteiston haltija/omistaja, eli käytännössä se, joka vastaa rakennuksen pitkäaikaisesta kunnossapidosta. Tarkastaja tekee tarkastuksestaan ilmoituksen joko paikalliselle sähköä jakavalle verkko/energiayhtiölle tai vaativimmista laitteistoista Tukesille. Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia voivat tehdä valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat. Luokan 3a eli kemikaalilainsäädännön lupaa edellyttäviin tiloihin näitä tarkastuksia saa kuitenkin tehdä vain valtuutettu laitos. Sähköalan valtuutettuina laitoksina toimivat: Elspecta Oy, Inspecta Tarkastus Oy ja Polartest Oy. Valtuutetun tarkastajan palveluja on saatavilla useilta energiayhtiöiltä (sähkölaitoksilta) sekä muilta sähköalan yrittäjiltä (rekisteri: Mikäli sähkölaitteiston rakentajalle on erikseen myönnetty laatujärjestelmään pohjautuva oman työn varmennusoikeus, ei varmennustarkastusta edellytetä lukuun ottamatta luokan 3a sähkölaitteistoja. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan sähkölaitteiston kunto ja käytön turvallisuus sekä sähkön häiriötön käyttö. Tarkastuksesta luovutetaan haltijalle tarkastuspöytäkirja ja tarkastuksessa varmistetaan, että: sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapitoohjelman mukaiset toimenpiteet sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset ja ohjeet ovat käytettävissä sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat. Määräaikaistarkastusten väli on 5 15 vuotta (ks. taulukko 2). Määräaikaistarkastuksia ei vaadita pelkästään asumiseen tarkoitettujen asuinrakennusten sähkölaitteistoille. Tarkastustoiminta
8 Taulukko 2: Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset Laitteistoluokka Tarkastuksen kohde tai tila Tarkastuksen tekijä Määräaikaistarkastusväli Luokka 3 Luokka 2 a: Kemikaalilupaa edellyttävät räjähdysvaaralliset tilat (esim. kemianteollisuudessa) b: lääkintätilat leikkaussaleja sisältävissä sairaaloissa ja lääkäriasemilla c: verkkoyhtiöiden jakelu-, siirto- yms. verkot (esim. sähkö/energialaitokset) Muut lääkintätilat sairaaloissa ja lääkäriasemilla, suurjänniteliittyjät (esim. muuntamon omistavat) sekä yli 1600 kva:n pienjänniteliittyjät (esim. suurteholiittymät) valtuutettu laitos (a-c) valtuutettu tarkastaja (b ja c) valtuutettu laitos valtuutettu tarkastaja 5 vuotta 10 vuotta Luokka 1 Julkiset rakennukset, liike-, teollisuus-, maatalousrakennukset ja ulkoalueet (pääsulakkeet yli 35 A) ja ilmoituksenvaraiset räjähdysvaaralliset tilat (esim. bensiiniasemat) sekä asuinrakennuksissa olevat muut kuin asumista palvelevat tilat, mm. liiketilat, joiden pääsulakkeet yli 35 A. valtuutettu laitos valtuutettu tarkastaja 15 vuotta 5. Hissien, liukuportaiden ja nosto-ovien määräaikaistarkastukset Ennen uuden hissin käyttöönottoa ilmoitettu laitos tekee tarvittavat toimenpiteet hissin vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Käytössä olevalle hissille on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran viimeistään neljäntenä vuotena käyttöönotosta. Sen jälkeen henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit on tarkastettava joka toinen vuosi ja muut hissit joka kolmas vuosi. Tarkastusten tilaamisesta huolehtii haltija. Hissiä tai laitetta huoltavan yrityksen kanssa voi myös sopia, että se huolehtii tarkastusten tilaamisesta. Tarkastuksia saavat tehdä valtuutetut laitokset. Nosto- ja siirtolaitteille määräaikaistarkastuksia saa tehdä myös tälle alalle erikseen valtuutettu tarkastaja. Alan valtuutettuina laitoksina toimivat Elspecta Oy, Inspecta Tarkastus Oy ja Nosturiexpertit Oy (nosto-ovet). Luettelo valtuutetuista tarkastajista on Internetissä sivulla Hissien määräaikaistarkastuksilla varmistetaan hissin laitteiston käyttöturvallisuus ja se, että huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet on tehty ajallaan ja kattavasti. Hissin määräaikaistarkastuksesta laaditaan pöytäkirja ja se luovutetaan haltijalle. Kun turvallisuus on varmistettu, tarkastaja antaa haltijalle tarkastuskortin, joka kiinnitetään hissin koriin tai sen läheisyyteen. Myös muita nosto- ja siirtolaitteita, kuten liukuportaita ja -käytäviä, liikuntarajoitteisten kuljetukseen tarkoitettuja nostolaitteita, hyllystöhissejä, tavaralava- ja pikkuhissejä sekä nostokorkeudeltaan yli 2 metrin sähkökäyttöisiä nosto-ovia, on huollettava ja tarkastettava samaan tapaan kuin normaaleja hissejäkin. Niiden määräaikaistarkastusten väli voi olla laitteen tyypistä ja käyttötarkoituksesta riippuen 1 5 vuotta. Tarkastustoiminta
9 6. Palonilmaisulaitteistojen ja sammutuslaitteistojen tarkastukset Sammutuslaitteistoja sekä palonilmaisulaitteistoja käytetään palo- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi teollisuudessa, sairaaloissa, majoitus- ja asuintiloissa, pysäköintihalleissa sekä erityistä suojelua vaativissa kohteissa (esim. kirkot ja museot). Palonilmaisulaitteiston tarkoituksena on havaita alkava palo ja varottaa syntyneestä vaaratilanteesta kiinteistössä olevia ihmisiä sekä antaa hälytys joko aluehälytyskeskukseen tai muuhun miehitettyyn paikkaan. Automaattisen sammutuslaitteiston tarkoituksena on ilmaista ja sammuttaa tulipalo alkuvaiheessa, tai pitää palo hallinnassa kunnes lopullinen sammutus saadaan hoidettua muilla menetelmillä. Laitteistojen tarkastuksia tehdään ennen käyttöönottoa sekä käytössä oleville laitteille määrävälein. Tarkastuksilla varmistetaan laitteistojen vaatimustenmukaisuus, sopivuus käyttötarkoitukseen ja se, että laitteistot ovat toimintakunnossa. Ennen käyttöönottoa tehtävässä tarkastuksessa varmistetaan, että laitteisto on suunnittelusta ja asentamisesta annettujen vaatimusten sekä kyseiseen kohteeseen tehdyn suunnitelman mukainen. Tarkastuksessa varmistutaan lisäksi, että laitteisto vastaa asennustodistusta. Käytön aikaisessa määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan laitteiston kunto ja se, että laitteistoa on huollettu kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tarkastukseen kuuluu myös laitteiston laajennusten ja muutosten asianmukaisuuden toteaminen ja sen varmistaminen, että laitteisto vastaa edelleen muuttuneiden käyttöolosuhteiden vaatimuksia. Käytön aikaisessa tarkastuksessa varmistetaan lisäksi, että laitteiston huoltoon ja kunnossapitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat olemassa ja ohjeistus on ajan tasalla. Sammutuslaitteistoille tehdään käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa sekä määräaikaistarkastukset kahden vuoden välein. Asuinrakennuksiin asennetuille automaattisille sammutuslaitteistoille sekä kaasusammutuslaitteistoille tarkastusväli voi kuitenkin olla neljä vuotta. Palonilmaisulaitteistoille tehdään varmennustarkastus ennen käyttöönottoa sekä määräaikaistarkastukset kolmen tai viiden vuoden välein. Henkilöturvallisuuden kannalta tärkeissä kohteissa (majoitustilat ja hoitolaitokset sekä tilat, joissa paloilmoitin on rakennusluvan ehtona) tarkastusväli on kolme vuotta ja muissa viisi vuotta. Sammutuslaitteistojen ja palonilmaisulaitteistojen tarkastuslaitoksia ovat Alarm Control Alco Oy ja Inspecta Tarkastus Oy. Palonilmaisulaitteistojen tarkastuslaitoksena on myös Polartest Oy. Tarkastusten teettämisestä huolehtiminen kuuluu rakennuksen omistajalle ja haltijalle. Pelastusviranomaisten tekemissä palotarkastuksissa varmistetaan, että omistaja ja haltija ovat huolehtineet sammutuslaitteistojen ja palonilmaisimien tarkastuksista ja kunnossapidosta. Tarkastustoiminta
10 7. Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvät tarkastukset Vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat tuotantolaitokset tarkastaa Tukes ja vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat laitokset tarkastaa palopäällikkö. Tarkastuslaitokset tekevät palavien nesteiden ja kaasujen varastosäiliöiden tarkastukset, maakaasuputkiston tarkastukset sekä nestekaasulaitoksen käyttöönottotarkastukset. Tarkastuksia tehdään sen varmistamiseksi että laitokset, säiliöt ja putkistot ovat turvallisia käyttää. Vaatimukset rakenteille, sijoitukselle ja käyttövalmiudelle tulevat säännöksistä, standardeista sekä laitosta koskevista lupapäätöksistä. Kiinteiksi säiliöiksi asennettavat palavien nesteiden ja kaasujen säilöt tarkastaa tarkastuslaitos. Suuret varastosäiliöt, joiden tilavuus on yli 1000 m 3, tarkastetaan hitsaustöiden alkuvaiheessa ja ennen käyttöön luovuttamista. Palavien nesteiden ja kaasujen varastosäiliön valmistaja tai maahantuoja ei saa luovuttaa säiliötä käytettäväksi kiinteäksi varastosäiliöksi ennen kuin se on tarkastuslaitoksen tarkastuksessa todettu rakenteeltaan säädösten mukaiseksi. Jos säiliötä ei valmisteta standardien mukaisesti, haetaan tarkastuslaitokselta säiliön rakenteelle tyyppihyväksyntä. Maakaasuputkisto tarkastetaan rakentamisen aikana kaikilta osiltaan ja käyttöönotettaessa. Maakaasuputkiston tarkastukseen kuuluu putkiston sijoituksen, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen. Rakentamislupaa vaatineelle maakaasuputkistolle tehdään määräaikaistarkastus 8 vuoden välein. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että putkistoa on hoidettu voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja että putkisto ja siihen liittyvät rakenteet ovat toimintakuntoisia. Asennusliike tai rakennuttaja tilaa maakaasuputkiston tarkastuksen ennen sen käyttöönottoa ja toiminnanharjoittaja tilaa putkiston määräaikaistarkastuksen 8 vuoden välein. Nestekaasulaitokselle tehdään tarkastus ennen käyttöönottoa sekä oleellisten muutosten yhteydessä. Käyttöönottotarkastus tehdään toimintavalmiille laitokselle. Tarkastuksessa varmistetaan, että laitos täyttää säännösten sekä laitosta koskevan lupapäätöksen vaatimukset. Tarkastuksen voi tehdä joko tarkastuslaitos tai Tukes. Toiminnanharjoittaja tilaa tarkastuksen ennen laitoksen käyttöönottoa. Tukes tarkastaa vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat laitokset seuraavin määräajoin: 1) Tuotantolaitokset, joilta edellytetään turvallisuusselvitystä, vähintään kerran vuodessa. 2) Tuotantolaitokset, joilta edellytetään toimintaperiaateasiakirjaa, vähintään kerran kolmessa vuodessa. 3) Muut laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat laitokset vähintään kerran viidessä vuodessa. Tukesin hyväksymiä tarkastuslaitoksia tällä alalla ovat Inspecta Tarkastus Oy ja Polartest Oy. 10 Tarkastustoiminta
11 8. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja pakkausten tarkastukset Vaarallisia aineita kuljetetaan Suomen maanteillä n. 15 miljoonaa tonnia vuodessa. Niitä kuljetetaan suuria määriä myös rautateitse ja meriteitse. Kuljetuksista ei saa aiheutua vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Turvallisuuden varmistamiseksi vaarallisten aineiden kuljetussäiliöille ja -pakkauksille on asetettu kemikaalikohtaiset tekniset vaatimukset. Säiliöt ja pakkaukset luokitellaan sisältönsä perusteella kuljetusluokkiin 1 9. Luokkien perusteella määräytyvät niiden rakenne- ja tarkastusvaatimukset. Säiliöiden ja pakkausten vaatimustenmukaisuus selvitetään ennen käyttöönottoa ja niiden kuntoa seurataan määräaikaistarkastuksilla. Tarkastuksia tekevät VAK-tarkastuslaitokset ja VAK-määräaikaistarkastusten laitokset. VAK-tarkastuslaitos tekee laitoksen tunnustamispäätöksen mukaisesti pakkausten ja säiliöiden hyväksymisiä sekä pakkausten ja säiliöiden määräaikaistarkastuksia ja ylimääräisiä tarkastuksia. Pakkausten ja säiliöiden hyväksymiset ja määräaikaistarkastukset koskevat kansalliseen ja kansainväliseen maantiekuljetukseen, kansalliseen ja kansainväliseen rautatiekuljetukseen, merikuljetukseen ja siviili-ilmailukäyttöön tarkoitettuja pakkauksia ja säiliöitä. VAK-määräaikaistarkastusten laitos voi tehdä pakkausten määräaikaistarkastuksia sekä muita täydentäviä tarkastuksia laitokselle annetun tunnustamispäätöksen mukaisesti. Kiinteät säiliöt (säiliöajoneuvot), irrotettavat säiliöt, monisäiliöajoneuvot, säiliökontit, säiliövaihtokorit, MEG-kontit VAK-tarkastuslaitos tarkastaa säiliöt ja niiden varusteet ennen käyttöönottoa ja tekee määräaikaistarkastuksia seuraavasti: Kiinteille säiliöille, irrotettaville säiliöille ja monisäiliöajoneuvoille tehdään määräaikaistarkastus 6 vuoden välein painekokeineen sekä vähintään joka 3 vuosi säiliöiden ja sen varusteiden tiiviyskoe sekä kaikkien varusteiden toimintatarkastus. Säiliökonteille, säiliövaihtokoreille ja MEG-konteille vastaavat tarkastukset tehdään 5 vuoden ja 2,5 vuoden välein. IBC-pakkaukset VAK-tarkastuslaitos hyväksyy laadunvarmistusohjelman, jonka mukaisesti IBC-pakkaukset valmistetaan ja testataan. VAK-tarkastuslaitos tarkastaa IBC-pakkaukset ennen käyttöönottoa ja tämän jälkeen vähintään viiden vuoden välein. VAK-määräaikaistarkastusten laitos saa myös tehdä määräaikaistarkastukset. Määräaikaistarkastuksessa vähintään viiden vuoden välein tarkastetaan pakkauksen vastaavuus hyväksytyn rakennetyypin kanssa, pakkauksen sisäinen ja ulkoinen kunto sekä käyttölaitteiden asianmukainen toiminta. Vähintään kahden ja puolen vuoden välein tehdään lisäksi IBC-pakkauksille tarkastus, jossa tarkastetaan pakkauksen ulkoinen kunto ja käyttölaitteiden asianmukainen toiminta. Tarkastuksia tekevät VTT, Inspecta Tarkastus Oy ja Polartest Oy. Tarkastusten tilaamisesta vastaavat pakkausten ja säiliöiden omistajat ja haltijat. Tarkastustoiminta 11
12 9. Kuljetuskonttien tarkastukset Kansainväliseen liikenteeseen käytettävien konttien rakenteen lujuus ja varustelu tulee olla hyväksytty. Konttien hyväksyminen voidaan tehdä turvallisista konteista tehdyn kansainvälisen sopimuksen mukaisesti yleissopimuksen sopijamaassa. Kontissa on hyväksymisen merkkinä turvallisuuskilpi, johon sisältyy myös tiedot kontin myöhemmistä tarkastuksista. Suomessa kontin rakenteen lujuuden ja varustelun voi hyväksyä Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos. Käytännössä kaikki kontit on kuitenkin hyväksytty muissa sopijamaissa, sillä Suomessa ei ole tällä hetkellä konttien tarkastuslaitosta. 12 Tarkastustoiminta
13 10. Vakaustoiminta Yleisessä kaupankäynnissä käytettäville mittauslaitteille, kuten vaaoille ja polttoaineen jakelumittareille, on tehtävä tekninen tarkastus eli vakaus, jossa laitteen rakenne ja toiminta tarkastetaan, hyväksytään ja hyväksyntä merkitään näkyviin. Vakauksella varmistetaan, että laite toimii luotettavasti ja näyttää oikein. Näin kuluttaja saa oikean määrän tuotetta ja kauppias oikean korvauksen myymästään tuotteesta. Vakauksia tehdään myös säiliöautojen mittauslaitteille sekä säiliöille. Vakauksen edellytyksenä on, että mittauslaitteella on tyyppihyväksyntä. Tyyppihyväksynnän edellyttämässä tyyppitarkastuksessa varmistetaan, että mittauslaitteen malli ja rakenne ovat säädösten mukaiset. Ennen mittauslaitteen käyttöönottoa tehdään ensivakaus, jossa tarkastetaan, että mittauslaite vastaa hyväksyttyä tyyppiä ja että se toimii luotettavasti. Tämän jälkeen laitteelle tehdään vakaus määräajoin, esim. polttonestettä mittaaville laitteille 2 vuoden välein. Mittauslaitteen virityksen muuttaminen estetään sinetöinnillä. Mittauslaitteen omistaja tai haltija vastaa siitä, että laitteelle on tehty vakaus ennen käyttöönottoa ja se vaataan määräajoin uudestaan. Tarkastuslaitos tekee tyyppitestauksen, antaa tyyppihyväksynnän, tekee ensivakauksia ja määräaikaisvakauksia sekä myöntää huoltoliikkeille huoltosinetöintioikeuksia. Kaupankäynnissä käytettäviä mittauslaitteita tarkastaa eli vakaa Inspecta Tarkastus Oy ja kuljetussäiliöitä vakaa lisäksi Polartest Oy. Polttonestemittareita ja -mittauslaitteistoja vakaa myös PME-Control Oy ja polttonesteiden jakelumittareita vakaa myös THT- Tarkastus Oy. Vakaaminen varmistaa mittauslaitteen luotettavuuden. Vakauksesta kertoo laitteessa oleva vakaustarra tai -leima. Tarrasta näkyy vuosiluku ja kuukausi, jolloin mittauslaitteelle on viimeksi tehty vakaus. Tarkastustoiminta 13
14 11. Jalometallituotteiden tarkastusleimaus Jalometallituotteilla tarkoitetaan kullasta, hopeasta tai platinasta valmistettuja esineitä, kuten koruja, ruokailuvälineitä, kynttilänjalkoja yms. Tietyn grammapainon ylittävissä jalometallituotteissa on oltava nimileima ja pitoisuusleima. Pitoisuusleima kertoo tuotteen sisältämän puhtaan jalometallin osuuden tuotteesta. Rekisteröity nimileima kertoo valmistajan, myyjän tai maahantuojan, joka on tuotteesta vastuussa. Tukes hyväksyy ja rekisteröi nimileimat; rekisteri on osoitteessa www. tukes.fi. Jalometallituotteiden tarkastustoiminta palvelee maahantuojia, valmistajia ja kultasepän alan yrityksiä. Myös kuluttajat voivat tarkastuttaa jalometallituotteiden pitoisuuksia tarkastuslaitoksella. Jalometallituotteiden tarkastaminen ja tarkastusleimauttaminen muuttuivat vapaaehtoisiksi alkaen. Tuotteen valmistaja tai maahantuoja voi teettää tarkastuksen ja tarkastusleimaamisen osoittaakseen, että puolueeton tarkastuslaitos on tutkinut tuotteen vaatimustenmukaisuuden mm. leimojen ja pitoisuuksien osalta. Leimat antavat tietoa esineen alkuperästä ja muista ominaisuuksista. Tarkastusleima yksilöi tarkastuslaitoksen. Jalometallituotteita tarkastaa ja tarkastusleimaa Suomessa Inspecta Oy. Jalometallituotteita tarkastettaessa selvitetään sen jalometallipitoisuus. Tuotteista voidaan teettää myös nikkelipitoisuuksiin liittyviä testejä. Kuluttajavirasto valvoo tuotteiden nikkelipitoisuuksia. 14 Tarkastustoiminta
15 Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset toiminta-aloittain Toiminta-alue Käytössä olevien painelaitteiden tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset Kattilalaitosten pätevyyskirjat Sähköasennusten tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset Hissien ja nostolaitteiden tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset Tarkastuslaitos Inspecta Tarkastus Oy, Polartest Oy, Teollisuuden Voima Oy TVO (omatarkastuslaitos) Polartest Oy, Inspecta Sertifiointi Oy Elspecta Oy, Inspecta Tarkastus Oy, Polartest Oy Elspecta Oy, Inspecta Tarkastus Oy, Nosturiekspertit Oy Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyviä tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset (vaaralliset kemikaalit, nestekaasu, maakaasu ja öljylämmityslaitteistot) Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset Mittaamisvälineiden vakausta tekevät tarkastuslaitokset Jalometallituotteiden valvontaan liittyviä tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset Pelastustoimen laitteistojen (palonilmaisulaitteistot ja automaattiset sammutuslaitteistot) tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset Kuljetuskonttien tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset Inspecta Tarkastus Oy, Polartest Oy Inspecta Tarkastus Oy, Polartest Oy, VTT Inspecta Tarkastus Oy, PME-Control Oy ja Polartest Oy THT-Tarkastus Oy Inspecta Oy Alarm Control Alco Oy, Inspecta Tarkastus Oy Polartest Oy (Palonilmaisulaitteistot) Ei ole Tarkastustoiminta 15
16 PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin , faksi Tarkastustoiminta
LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, 10.5.2017 Arto Jaskari Tukes Painelaitteet-ryhmä / Maakaasu Painelaitteet
Sisäasiainministeriön määräys A:60
Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,
Toimialan onnettomuudet 2013
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla
TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet
TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos
Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)
Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet
Toimialan onnettomuudet 2014
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla
Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina
ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko
ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus
Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden
S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5.
Turvatekniikan keskus S6-2003 23.5. 2003 HISSIEN TARKASTUS 1. YLEISTÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) antaa tämän ohjeen sähköturvallisuuslain, SL (410/1996, 913/2002), 56 :n nojalla. Hissien ja eräiden
Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta
Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015. Vakauksesta varmennukseen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015 Vakauksesta varmennukseen Tukes ja metrologia Valvonta - Viestintä - Kehittäminen Lakisääteinen metrologia Legal Metrology www.tukes.fi
I043/A06/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011
SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803
N:o Liite MAKSUTAULUKKO. Suoritteen enimmäismaksu, Perusmaksu, Lisämaksu. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut 1.1.
4376 Liite MAKSUTAULUKKO Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut 1.1.2011 alkaen Perusmaksu, Lisämaksu Suoritteen enimmäismaksu, 1 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja öljylämmityslaitteistot 1.1 Luvat,
Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta
SELVITYS 1 (13) Selvitys paloilmoittimien toimintakunnosta ja kunnossapidosta Hannu Nuolivirta Turvatekniikan keskus Joulukuu 2004 SELVITYS 2 (13) Otsikko... 1 1. Johdanto... 3 2. Selvityksen tekotapa
Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija
Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista Petri Mero, johtava asiantuntija Paloturvallisuus Palo-, murto- ja vuotovahinkokorvaukset 250 Milj. 200 150 100 Palo 164 miljoonaa euroa
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008
1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden
Toimialan onnettomuudet 2009
Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan
Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla?
Puoliksi tehty? Miten säästän aikaa ja rahaa Inspecta Tarkastus Oy, Jyri Lavikka, 14.9.2016, jyri.lavikka@inspecta.com, +358 500 411136 Tarkastukseen tulee varautua ja suunnitella se ennakkoon, oli kyseessä
Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011 1008/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden
AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTIMIEN ILMOITUKSENSIIRTOYHTEYDEN VALVONTA TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Ilmoituksensiirtolaitteet... 2 3 Rakennuksen pelastussuunnitelma... 2 4 Ilmoituksensiirtoyhteys
Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin
PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA
[presentation title] via >Insert >Header & Footer PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA RAKENNUSTERVEYS JA TEOLLISUUDEN KUNTO -TIETOISKU - OULU Kiwa Inspecta Henrik Asplund Tarkastusinsinööri, IWE 18.10.2017
Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)
hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3
Hakuohje Käytönvalvojat
1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten
EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).
Toimialan onnettomuudet 2010
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005
OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN
ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Johansson Björn. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.10.2017 Johansson Björn Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 1 Sammutuslaitteistot vs. vesivahinkoesto järjestelmät Aluksi kommentti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh
22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Hissit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Hissit Tukesin hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. hissien asennus-, muutos-, korjaus- ja huoltotyöt hissejä tarkastavien
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna
Tukesin laajenevat tehtävät ja
Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES
Toimialan onnettomuudet 2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna
Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi
1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %
Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan
TURVATEKNIIKAN KESKUS MITTAUSTEN LUOTETTAVUUS KAUPANKÄYNNISSÄ
TURVATEKNIIKAN KESKUS MITTAUSTEN LUOTETTAVUUS KAUPANKÄYNNISSÄ 1 MITTAUSTEN LUOTETTAVUUS KAUPANKÄYNNISSÄ 1. Mittauslaitteet 2. Miksi mittauslaitteita valvotaan? 3. Mitä laitteita määräykset koskevat? 4.
SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT
Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän
Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä
Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita
Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,
Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat
Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015
Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot