Source: http://docplayer.cz/6794225-Obec-petruvka-kanalizacni-rad.html
Timestamp: 2018-03-19 05:31:58+00:00
Document Index: 6981948

Matched Legal Cases: ['zákona č. 274', 'zákona č.274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 254', 'zákona č.254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274']

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD - PDF
Download "OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD"
1 OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD ZPRACOVAL: CENTROPROJEKT a.s.
2 Titulní list kanalizačního řádu Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Petrůvka Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě v obci Petrůvka Vlastník kanalizace Provozovatel kanalizace : Obec Petrůvka : Obec Petrůvka Identifikační číslo : Sídlo Zpracovatel provozního řádu : Obec Petrůvka Petrůvka Slavičín : Centroprojekt a.s. Datum zpracování : Záznamy o platnosti kanalizačního řádu. Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím Odboru životního prostředí Městského úřadu Luhačovice. č. j.:. ze dne.. razítko a podpis schvalujícího úřadu Strana 1
3 Obsah: 1. Úvod Vymezení základních pojmů Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Popis území Charakteristika území Cíle kanalizačního řádu Technický popis kanalizační sítě Důležité objekty na kanalizační síti Současný stav odvádění odpadních vod Seznam výpustných míst průmyslových odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci Seznam producentu s možností vzniku havárie Údaje o recipientech Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Přípustné míry znečištění pro vypouštěné odpadní vody do kanalizace Měření množství odpadních vod Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Opatření při poruchách a haváriích na veřejné kanalizaci Opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživateli veřejné kanalizace Seznam institucí a organizací, kterým se hlásí mimořádné události v provozu kanalizace Způsob kontroly dodržování KŘ Aktualizace a revize kanalizačního řádu Literatura Rozdělovník Strana 2
4 1. ÚVOD Obecní úřad Petrůvka jako provozovatel veřejné kanalizace v obci Petrůvka vydávají tento Kanalizační řád ( dále KŘ) na základě 39 ods.2 zákona č.274/2001 Sb. a podle Vyhlášky č.428/2001 Sb.. Působnost KŘ se vztahuje na vypouštění splaškových odpadních vod do veřejné kanalizace, která je určena k jejich hromadnému odvádění do recipientu. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa v příslušném množství a určené koncentraci znečistění v souladu s vodohospodářskými právními normami. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely 2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod (dále jen odpadní vody), kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypuštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem. Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu. Provozování kanalizací je souhrn činností k zajištění odvádění a čištění odpadních vod; není jím správa majetku kanalizací ani jejich rozvoj. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Strana 3
5 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu a/ Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání hospodářských smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace (popřípadě provozovatelem) a odběratelem. b/ Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. c/ Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v KŘ a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném KŘ kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. d/ Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s KŘ je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, a 35 zákona č. 274/2001 Sb., e/ Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. f/ Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí na tuto kanalizaci připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou KŘ. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčistit. g/ Jelikož veřejná kanalizace dané oblasti není ukončena ČOV, je dovoleno do kanalizace vypouštět odpadní vody přes septiky a u nově napojovaných objektů přes domovní čistírny odpadních vod. h/ Obec Petrůvka jako provozovatel veřejné kanalizace, je povinna udržovat objekty kanalizace v provozuschopném stavu a v odpovídajících termínech plánovat opravy popř. nárokovat zvětšení kapacity (intenzifikaci) zařízen. Tyto povinnosti mají i vlastníci nemovitostí, pokud jde o domovní přípojky popř. části kanalizace, které jsou v jejich vlastnictví. i/ Další povinnosti vyplývající z textu KŘ jsou uvedeny v následujících kapitolách. Strana 4
6 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1 Charakteristika území Petrůvka je středně velká obec místního významu. Nachází se asi 4,5 km východně od města Luhačovice. Území se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Nad obcí se vypíná vrch Obětová 511 m n.m. Zástavbou prochází silnice II/493 Luhačovice Petrůvka Slavičín. Sídlem neprotéká žádný potok, ale na svazích kolem obce pramení několik bezejmenných potoků. Počet obyvatel 364. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 je na 335 osob. Obec se rozkládá v nadmořské výšce m n.m. 3.2 Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání veřejné stokové sítě obce Petrůvka tak, aby zejména: a/ byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu b/ nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů c/ odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně d/ byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě e/ bylo eliminováno nebezpečí vzniku havarijního stavu na kanalizační síti (prevence) 4. TECHNICKÝ POPIS KANALIZAČNÍ SÍTĚ Prakticky v celém rozsahu zástavby obce je vybudována jednotná kanalizace s vyústěním do místních vodotečí. Jsou do ní zaústěny především splaškové odpadní vody po předčištění v septicích, v domovních čistírnách a dále dešťové vody z vozovek a nemovitostí. Obec se nachází na rozhraní dvou povodí: na severním svahu obce pramení několik bezejmenných potoků, které se vlévají do Klenkovského potoka (potok Petrůvka), který tvoří levostranný přítok Luhačovického potoka, jenž je hlavním nátokem Luhačovické nádrže. - jižní svahy obce jsou odváděny opět bezejmenným potokem do Kladénky, která ústí u Nezdenic do Olšavy. Strana 5
7 Základní údaje o kanalizaci Název: Veřejná kanalizace Petrůvka Katastrální území konce přiváděcí stoky: Petrůvka u Slavičína Kód: Celková délka kanalizační stoky: m Kanalizační stoky v obci Petrůvka stoka délka v m A 565,00 A1 146,00 A2 445,00 A2-1 76,00 A3 165,00 A3-1 34,00 výusť ADÁMEK povodí KLADÉNKA B 355,00 ALEJ C 465,00 C1 61,00 C2 166,00 C3 18,00 C4 58,00 OBRUBY KLENKOVSKÝ POTOK celkem 2554,00 Materiálové provedení beton Počet obyvatel s trvalým pobytem v odkanalizovaných částech obce 336 Počet obyvatel připojených stokovou sítí do volných výustí: 336 Počet volných výustí do vodního recipientu Důležité objekty na kanalizační síti Na veřejné kanalizační síti v obci se nenachází žádná odlehčovací komora, čerpací stanice ani shybka, popřípadě měrná šachta. Strana 6
8 5. SOUČASNÝ STAV ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Odpadní vody z obce Petrůvka jsou dle 38 ods. 9 vodního zákona vypouštěny do povrchových vod bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Kladénka a do Klenkovského potoka v katastrálním území Petrůvka u Slavičína, celkem 3 výustními objekty. Odpadní voda z obce jsou vypouštěny tzv. volnými výustěmi, tj. bez dostatečného čištění. Výusť Alej bezejmenný pravostranný přítok vodního toku Kladénka max. l/s max. m 3 /měsíc max. m 3 /rok množství OV 0, limit p limit m mg/l mg/l BSK CHSK Cr NL Výusť Adámek bezejmenný pravostranný přítok vodního toku Kladénka max. l/s max. m 3 /měsíc max. m 3 /rok množství OV 0, limit p limit m mg/l mg/l BSK CHSK Cr NL Výusť Obruby Klenkovský potok max. l/s max. m 3 /měsíc max. m 3 /rok množství OV 0, limit p limit m mg/l mg/l BSK CHSK Cr NL p = přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných OV m = max. přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných OV Strana 7
9 5.1 Seznam výpustných míst průmyslových odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci Součástí kanalizačního řádu je i Seznam výpustních míst průmyslových odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci. V současné době se v obci nenachází žádný producent průmyslových odpadních vod. Pokud by takový producent v obci vznikl, proběhla by revize tohoto kanalizačního řádu s doplněním do níže uvedené tabulky. Pořadové číslo Název průmyslového znečišťovatele Stoka Světlost Místo napojení 5.2 Seznam producentu s možností vzniku havárie Pořadové číslo Název průmyslového znečišťovatele Předčistící zařízení Možnost havárie v důsledku 1. Zemědělské družstvo organického znečištění a nízkého ph Údaje o recipientech Recipienty pro vypouštění odpadních vod z kanalizačního systému jsou vodní toky Kladénka a Klenkovský potok. Základní hydrologické data: Recipient Kladénka Klenkovský potok Číslo hydrologického pořadí Délka toku v km 13,2 15,3 Ústí zprava do Olšavy zleva do Luhačovického potoka Prům. průtok u ústí v m 3 /s 0,21 - Plocha povodí v km 2 37,2 - Správce toku Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. Vodohospodářsky významné toky. Kvalita vody v recipientech není ze strany Povodí Moravy monitorována. Strana 8
10 6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI A JEJICHŽ VNIKNUTÍ DO KANALIZACE MUSÍ BÝT ZABRÁNĚNO Zvlášť nebezpečné látky Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 2. organofosforové sloučeniny 3. organocínové sloučeniny 4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem 5. rtuť a její sloučeniny 6. kadmium a jeho sloučeniny 7. persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod Nebezpečné látky Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 2. měď 3. nikl 4. chrom 5. olovo 6. selen 7. arzen 8. antimon 9. molybden 10. titan 11. cín 12. baryum 13. berylium 14. bor 15. uran 16. vanad 17. kobalt 18. thalium 19. telur 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek ne chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. Strana 9
11 4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách,vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy 10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod Strana 10
12 7. PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ PRO VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY DO KANALIZACE Do veřejné kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č.1 a 2. Tabulka č.1 Maximální koncentrační limity pro odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace pro Výusť č. 1 Alej a Výusť č. 2 Adámek Ukazatel Symbol Koncentrační limit v mg/l Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 80 Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr 235 Nerozpuštěné látky NL 70 Tabulka č.2 Maximální koncentrační limity pro odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace pro Výusť č. 3 Obruby Ukazatel Symbol Koncentrační limit v mg/l Biochemická spotřeba kyslíku BSK Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr 305 Nerozpuštěné látky NL 70 Kromě ukazatelů přípustné míry znečištění dle tabulek č.1 a č.2 jsou v tabulce č.3 definovány ještě další ukazatele znečištění, které jsou společné pro všechny výustě č.1-3. Tabulka č.3 Maximální koncentrační limity pro odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace pro výustě č.1 3. Ukazatel Symbol Koncentrační limit v mg/l Reakce vody ph 6,0 9,0 Teplota T max. 40 C Dusík amoniakální + N-NH 4 45 Dusík celkový N celk. 55 Fosfor celkový P celk. 10 Rozpuštěné anorganické soli RAS Kyanidy celkové CN - celk. 0,2 Nepolární extrahovatelné látky NEL 10 Extrahovatelné látky EL 60 Fenoly jednosytné FN 1 10 Tenzidy anionaktivní PAL-A 10 Rtuť Hg 0,005 Měď Cu 0,2 Nikl Ni 0,1 Chrom celkový Cr celk. 0,3 Olovo Pb 0,1 Arsen As 0,05 Zinek Zn 0,5 Kadmium Cd 0,1 AOX AOX 0,05 Strana 11
13 Na předmětnou kanalizaci budou napojovány splaškové vody z nových a rekonstruovaných objektů pouze přes domovní ČOV. Koncentrační limity vypouštěného znečištění do veřejné kanalizační sítě dané vodoprávním rozhodnutím jsou nadřazeny limitům dle tabulky č.1 a 2. Vodohospodářské rozhodnutí jednoznačně určuje množství vypouštěných OV, koncentrační a bilanční údaje vypouštěného znečištění, četnost kontroly, místa napojení na kanalizační síť včetně dalších podmínek pro jednotlivé producenty znečištění Strana 12
14 8. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Obyvatelstvo objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů fakturovaného stočného (množství odebrané vody zjištěné podle vodoměrů = množství vypouštěné vody do kanalizace). Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných vod podle směrných čísel roční potřeby vody tabulka č.12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se určí výpočtem na základě úhrnu srážek v dané lokalitě, podle velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů (viz tabulka č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). 8.1 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Odběratelem (tj. producentem odpadních vod) Kontrolu OV provádí odběratelé, pokud je jim tato činnost uložena rozhodnutím vodohospodářského orgánu nebo vyplývá z uzavřené hospodářské smlouvy mezi producentem a provozovatelem kanalizace. Rozhodnutí nebo hospodářská smlouva zároveň definuje rozsah a četnost kontroly. Provozovatelem kanalizace Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb., smí kontrolovat množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odváděných odpadních vod od jednotlivých producentů. Rozsah kontroly je definován v platném rozhodnutí vydaném vodohospodářským orgánem nebo vyplývá z uzavřené hospodářské smlouvy. Případnou kontrolu nepravidelně sledovaných odběratelů lze provádět namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace. Odběr vzorků odpadních vod u producentů, kteří budou vlastnit nové rozhodnutí, představuje 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Čas odběru se volí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. Strana 13
15 Kontrolní odběr vzorku odpadní vody vypouštěné kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá osoba oprávněná k odběru vzorku odpadních vod za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorku nedostaví, oprávněná osoba vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše oprávněná osoba s odběratelem protokol. Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozboru vzorku odpadní vody, provádí rozbor kontrolního odebraného vzorku odpadních vod kontrolní laboratoř podle 92 odst.2 zákona č. 254/2001 Sb.. Provozovatel kanalizační sítě má za povinnost zajistit min. 2x ročně odběr kontrolního vzorku vypouštěných odpadních vod na výustích č. 1, 2, 3. Kontrolní vzorek se získá odběrem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pořadové číslo Název výpustného místa Stoka Světlost Recipient 1. Alej B DN 500 Kladénka 2. Adámek A DN 500 Kladénka 3. Obruby C DN 500 Klenkovský potok Rozbory kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny oprávněnou laboratoří, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci nebo je držitelem platného osvědčení o správné činnosti laboratoře, vydaného střediskem ASLAB při VÚV T.G.M. v Praze. Odběr vzorků je dokumentován vystavením Protokolu o odběru vzorků, kde jsou zaznamenány všechny údaje vztahující se k této činnosti. Výsledky chemických rozborů jsou zaznamenány v Protokolu o rozboru. Protokol o odběru vzorků a Protokol o rozboru se archivuje min. 5 let. Strana 14
16 9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH NA VEŘEJNÉ KANALIZACI Podle místa a příčiny vzniku poruchy (havárie) je nutno rozdělit příslušná opatření na: 1. opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživateli veřejné kanalizace 2. opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení veřejné kanalizace Postup opatření při havarijním úniku závadných látek do veřejné kanalizace definuje vyhláška č. 6/1977 Sb.. Na zájmovém území tohoto KŘ se nevyskytuje žádný významný znečišťovatel, který by byl zahrnut v seznamu znečišťovatelů v Krizovém plánu Zlínského kraje. 9.1 Opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživateli veřejné kanalizace O havarijním úniku znečištění se jedná v případech, kdy jde o vypouštění tzv. závadných látek, které nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami ( 1. vyhláška č.6/1977 Sb.). Každý takový havarijní únik do veřejné kanalizace znamená nebezpečí úniku přes kanalizaci do povrchových (popř. podzemních) vod a může způsobit havarijní zhoršení jakosti povrchových (popř. podzemních) vod. Proto je nutno každý takový havarijní únik znečištění do veřejné kanalizace ihned hlásit provozovateli veřejné kanalizace, aby ten mohl provést nezbytná opatření pro ochranu vod před znečištěním závadnými látkami. Každý uživatel závadných látek je podle vyhlášky č.6/1977 Sb. povinen provést taková opatření, aby případný havarijní únik likvidoval ještě před napojením na veřejnou kanalizaci. Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných předpisů. V případě havárií provozovatel postupuje podle 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, Policii ČR, správci povodí. Vždy informuje Odbor ŽP MÚ v Luhačovicích., českou inspekci životního prostředí a Rybářský svaz Luhačovického zálesí. Původce havárie je povinen činit opatření k odstraňování následků havárie a spolupracovat s příslušnými orgány ( 41 zákona č.254/2001 Sb.). Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. Strana 15
17 9.2 Seznam institucí a organizací, kterým se hlásí mimořádné události v provozu kanalizace Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na tato tel. čísla: Odbor ŽP MÚ Luhačovice MÚ Luhačovice spojovatelka Lesy ČR, s.p. Správa toků oblast povodí Moravy pracoviště Luhačovice Povodí Moravy, s.p. Přehrada Rybářský svaz Luhačovického zálesí Policie ČR - Luhačovice Městská policie Luhačovice Hasičský záchranný sbor Luhačovice Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice MÚ Slavičín odbor ŽP Tísňové linky: Integrovaný záchranný systém 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská policie 156 Policie Způsob kontroly dodržování KŘ Uplatněním nápravných opatření v případě nedodržení stanovených podmínek se stává KŘ nástrojem tvorby jakosti odpadní vody ve veřejné kanalizaci. Za dodržování množství a kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace v souladu s platným vodohospodářským rozhodnutím zodpovídá příslušný producent odpadních vod, který je povinen poskytnout provozovateli veřejné kanalizace údaje o vypouštěných odpadních vodách. Strana 16
18 Správce kanalizační sítě je oprávněn provádět kdykoliv nezávisle kontrolu množství a kvality vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace. Tyto odběry se provádí za přítomnosti zástupce producenta odpadních vod ve stanoveném odběrném profilu (co nejblíže napojení na veřejnou kanalizaci). O provedeném odběru je sepsán protokol potvrzený podpisem obou zúčastněných stran. 10. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace KŘ (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí KŘ se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl KŘ schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení KŘ. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. Seznam příloh Situace stok C9P/C/ Literatura Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění Vyhláška č.428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změněn některých zákonů v platném znění Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl 10.2 Rozdělovník 1. Archiv Obecní úřad Petrůvka 2. Obecní úřad Petrůvka 3. MÚ Luhačovice Odbor ŽP Vypracoval: Ing. Miroslav Mikeš a kol. Strana 17
19 Kanalizační sít v obci Petruvka
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města DAČICE - místní část PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ květen 2011 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Dačice
Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu BUK (město Jindřichův Hradec) říjen 2015 výtisk č. 1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Buk Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Jindřichův Hradec Kanalizační stoková
Kanalizační řád veřejné tlakové kanalizace obce Toušice a Mlékovice KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC TOUŠICE A MLÉKOVICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC TOUŠICE A MLÉKOVICE vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení 24 a 25 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
KANALIZAČNÍ ŘÁD HORAŽĎOVICE - OSADY
KANALIZAČNÍ ŘÁD HORAŽĎOVICE - OSADY titulní list Majitel veřejné kanalizace: Kanalizační stoky - Identifikační číslo majetkové evidence: Provozovatel kanalizace: město Horažďovice 3203-641871 - 00255513-3/1
KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE ORLICKÉ PODHŮŘÍ ŘÍČKY
Orlické Podhůří Říčky KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE ORLICKÉ PODHŮŘÍ ŘÍČKY (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
Kanalizační řád stokové sítě obce ZAHOŘANY
stokové sítě obce ZAHOŘANY Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BOŽEJOV
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BOŽEJOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) listopad 2003
K a n a l i z a č n í ř á d C h e b
K a n a l i z a č n í ř á d C h e b pro veřejnou kanalizaci Cheb Číslo výtisku: Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace ve správě CHEVAK Cheb, a.s.: veřejná