Source: http://www.centre-est.cerema.fr/archives-r441.html
Timestamp: 2017-12-13 09:22:37+00:00
Document Index: 293992573

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§5', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5']

ARCHIVES - Direction territoriale Centre Est
Accueil > Bâtiment - Construction > Etanchéité à l’air de l’enveloppe > Métrologie - Mesure de la perméabilité à l’air > Foire aux questions : Norme NF EN ISO 9972 et guide d’application FD P50-784 > ARCHIVES
NORME ET GA - Lors de la mesure de perméabilité à l’air d’un bâtiment de grand volume (> 4000 m³), si aucun des paliers de pression induite n’est supérieur à 50Pa en valeur absolue, l’essai peut-il être valorisé dans le cadre réglementaire ? ECHANTILLONNAGE - Dans le cas de mesure par échantillonnage, que faire si les mesures ne sont pas conformes sur le premier échantillon ? ADMIN - Comment compléter le registre des opérations dans le cas d’une mesure par échantillonnage? NORME ET GA - Interprétation du terme "ensemble" au paragraphe 5.1.1 du guide d’application : ECHANTILLONNAGE - Quelle valeur de Q4Pa_surf retenir dans le cas d’un échantillonnage de MI groupées? MESURE - Est-il possible de mesurer un bâtiment dans son ensemble ou les règles d’échantillonnage doivent-elles être systématiquement appliquées? ECHANTILLONNAGE - L’échantillonnage tel qu’il est défini dans le guide d’application de la norme est-il possible dans le cas de la rénovation? MESURE - Quelle tolérance sur la valeur de la différence de pression la plus faible dans un essai? MESURE - Comment réaliser une mesure dans un bâtiment mixte tertiaire/habitation? MESURE - Quelle est la hauteur à prendre en compte dans Delta(T)*h<500mK? ECHANTILLONNAGE - Comment doit-on appliquer les règles d’échantillonnage dans le cas de plusieurs bâtiments collectifs exactement identiques? MESURE - Quelle est la formule retenue pour évaluer la surface équivalente de fuite? NORME ET GA - Pourquoi les surfaces de plancher bas ne sont pas prises en compte pour obtenir l’indicateur Q4pa_surf même lorsque ces planchers bas sont des surfaces déperditives ? MESURE - Comment peut-on mesurer l’étanchéité à l’air des bâtiments tertiaire? MESURE - Comment calculer l’intervalle de confiance de l’indicateur Q4pa_surf en m3/h.m² ? MESURE - Comment réaliser un essai pour obtenir l’indicateur de perméabilité à l’air Q4pa_surf pour un bâtiment complet alors que celui-ci dispose de deux zones distinctes non communicantes ? MESURE - Comment calculer la surface déperditive hors plancher bas ? ECHANTILLONNAGE - Pour être conforme au GA P50-784 :2014-12, comment doit-on échantillonner des logements dans un bâtiment résidentiel collectif de plus de 30 logements lorsque le dernier étage (respectivement, le niveau le plus bas) ne compte qu’un seul logement ? ECHANTILLONNAGE - Quelle valeur de Q4Pa_surf retenir dans le cas d’un échantillonnage sur un bâtiment collectif ? MESURE - Comment mesurer l’étanchéité à l’air d’un EHPAD, d’une cité universitaire ou d’un foyer des jeunes travailleurs ? ECHANTILLONNAGE des maisons groupées : les mesures peuvent-elles être réalisées avant achèvement des travaux de toutes les maisons ? ECHANTILLONNAGE - Comment faire un échantillonnage de MI groupées ne demandant pas la même valeur de perméabilité à l’air? MESURE - En maison individuelle, comment compter le linéaire plancher Pm lorqu’il y a un plancher intermédiaire? NORME ET FD - Quel critère de validité de la mesure prendre en compte concernant la vitesse du vent pendant l’essai ? MESURE - Quel conditionnement doit-on prévoir pour les ascenseurs quand on effectue une mesure qui les inclut ? ECHANTILLONNAGE - Pour être conforme au GA P50-784 :2014-12, comment doit-on faire la mesure d’un bâtiment résidentiel collectif de moins de 500m² en l’absence de circulations communes permettant la mesure du bâtiment dans son ensemble ? NORME ET GA - Dans le cas d’une mesure multi-ventilateurs, pour être conforme au GA P50-784 (2014), le rapport de mesure doit-il donner le détail des mesures pour chaque ventilateur, ou peut-on se contenter de donner les résultats globaux ? ECHANTILLONNAGE - A quel étage sont associés les logements de type duplex ? MESURE - Pour le conditionnement du bâtiment pour la mesure du Q4Pa-surf, qu’entend-on par « y/c débit prélevé » et « hors débit prélevé »? ECHANTILLONNAGE - A quel étage sont associés les logements de type duplex ? ECHANTILLONNAGE - Comment faire un échantillonnage de MI groupées ne demandant pas la même valeur de perméabilité à l’air ? ECHANTILLONNAGE - Dans le cas de mesure par échantillonnage, que faire si les mesures ne sont pas conformes sur le premier échantillon ? ECHANTILLONNAGE - Comment doit-on échantillonner des logements dans un bâtiment résidentiel collectif de plus de 30 logements lorsque le dernier étage (respectivement, le niveau le plus bas) ne compte qu’un seul logement ? ECHANTILLONNAGE - Comment doit-on faire la mesure d’un bâtiment résidentiel collectif de moins de 500m² en l’absence de circulations communes permettant la mesure du bâtiment dans son ensemble ? ECHANTILLONNAGE - Quelle valeur de Q4Pa_surf retenir dans le cas d’un échantillonnage de MI groupées? MESURE - Est-il possible de mesurer un bâtiment résidentiel collectif dans son ensemble ou les règles d’échantillonnage doivent-elles être systématiquement appliquées ? MESURE - Existe-t-il une tolérance sur la valeur de la différence de pression la plus faible dans un essai ? MESURE - Comment réaliser un calcul ATbat ?
NORME ET GA - Lors de la mesure de perméabilité à l’air d’un bâtiment de grand volume (> 4000 m³), si aucun des paliers de pression induite n’est supérieur à 50Pa en valeur absolue, l’essai peut-il être valorisé dans le cadre réglementaire ?
Question N° 2015-06
Première publication le : 05/05/2015
Archivage le : 30/08/2016
Le GA P50 784:2014-12 précise, au paragraphe 5.1.2.2, que : « en aucun cas le fait de ne pas disposer d’un matériel suffisamment puissant pour réaliser la mesure ne peut constituer une justification pour ne pas mesurer une zone ». Par conséquent, le Q4Pa-surf mesuré lors d’un essai où la pression maximale obtenue est inférieure à 50 Pa ne peut pas être valorisé dans le cadre réglementaire.
ECHANTILLONNAGE - Dans le cas de mesure par échantillonnage, que faire si les mesures ne sont pas conformes sur le premier échantillon ?
Question N° 2011-01
Première publication le : 23/03/2011
Dernière mise à jour le : 09/06/2015
Si les tests dans l’échantillon n°1 ne sont pas conformes :
ADMIN - Comment compléter le registre des opérations dans le cas d’une mesure par échantillonnage?
Question N° 2011-26
Dernière mise à jour le : 23/03/2011
NORME ET GA - Interprétation du terme "ensemble" au paragraphe 5.1.1 du guide d’application :
Question N° 2011-25
Interprétation du terme "ensemble" au paragraphe 5.1.1 du guide d’application (GA P 50-784) :
au § 5.1.1.2, les termes "ensemble" ou "sous-ensemble" désignent des maisons ayant le même permis de construire.
au § 5.1.1.3.1, le terme "ensemble" désigne un bâtiment. L’échantillonnage se fait par bâtiment, même si plusieurs bâtiments font partie d’un groupe de bâtiments ayant le même permis de construire.
Rappel : Toute déviation par rapport à l’échantillonnage proposé dans le guide doit être justifiée conformément au premier paragraphe du § 5.1.1.
GA 2014 : un ensemble de maisons individuelles désigne les maisons d’un même permis de construire ET ayant le même objectif de perméabilité à l’air. La notion d’ensemble disparait dans le GA de 2014.
ECHANTILLONNAGE - Quelle valeur de Q4Pa_surf retenir dans le cas d’un échantillonnage de MI groupées?
Question N° 2011-24
Les trois maisons mesurées doivent avoir une perméabilité à l’air inférieure ou égale à l’objectif de perméabilité correspondant à l’ensemble de maisons considéré. Seules les trois maisons mesurées peuvent utiliser dans le calcul thermique une valeur de perméabilité à l’air autre que l’objectif de perméabilité (ces trois maisons peuvent utiliser leur valeur mesurée).
Les autres maisons ne peuvent utiliser que la valeur de l’objectif de perméabilité associé à l’ensemble. L’échantillonnage ne peut en aucun cas permettre de justifier une perméabilité à l’air strictement inférieure à l’objectif fixé à l’ensemble, même si les trois maisons mesurées dans le cadre de l’échantillonnage ont une perméabilité strictement inférieure à cet objectif.
GA 2014 : les règles d’échantillonnage sont décrites au § 5.1.2.1.2 du GA 2014
MESURE - Est-il possible de mesurer un bâtiment dans son ensemble ou les règles d’échantillonnage doivent-elles être systématiquement appliquées?
Question N° 2011-22
Il est toujours possible de choisir de mesurer le bâtiment dans son ensemble plutôt que par échantillonnage et d’utiliser la valeur obtenue pour justifier de l’étanchéité à l’air du bâtiment dans le cadre d’un label ou pour le calcul thermique.
Néanmoins cette mesure peut s’avérer pénalisante si le bâtiment comporte un ascenseur, une gaine gaz et/ou un parking.
Par ailleurs le GA P 50-784 laisse la possibilité de réaliser un échantillonnage différent de celui proposé à condition de justifier d’une représentativité au moins équivalente.
ECHANTILLONNAGE - L’échantillonnage tel qu’il est défini dans le guide d’application de la norme est-il possible dans le cas de la rénovation?
Question N° 2011-21
Dans le cas d’un immeuble entièrement et uniformément rénové la perméabilité à l’air du bâtiment peut être évaluée en appliquant les règles d’échantillonnage définies dans le Guide d’application (GA P 50-784) de la NF-EN 13829.
MESURE - Quelle tolérance sur la valeur de la différence de pression la plus faible dans un essai?
Question N° 2011-20
Dernière mise à jour le : 20/07/2015
MESURE - Comment réaliser une mesure dans un bâtiment mixte tertiaire/habitation?
Question N° 2011-19
Dans ce cas, il est possible d’entrer dans le calcul thermique deux valeurs de perméabilité. La valeur pour la partie résidentielle peut être obtenue par échantillonnage.
2/Le moins probable : les deux zones sont considérées dans l’étude thermique dans le même bâtiment.
MESURE - Quelle est la hauteur à prendre en compte dans Delta(T)*h<500mK?
Question N° 2011-18
ECHANTILLONNAGE - Comment doit-on appliquer les règles d’échantillonnage dans le cas de plusieurs bâtiments collectifs exactement identiques?
Question N° 2011-16
L’échantillonnage se fait par bâtiment (même si les bâtiments ont le même permis de construire). Vous devez sélectionner pour chaque bâtiment :
Par exemple, dans le cas d’une opération de 4 bâtiments collectifs comptant chacun 10 logements, vous devez sélectionner (conformément aux règles techniques) 3 logements par bâtiment. Vous devez donc réaliser 4*3=12 mesures au total.
2ème exemple : un permis de construire regroupe 5 bâtiments de logements collectifs avec 9 appartements chacun et 15 maisons individuelles. Vous devez mesurer 3 logements (sélectionnés selon les règles d’échantillonnage) dans chacun des 5 bâtiments collectifs et vous devez mesurer 3 des maisons individuelles soit au total 5*3+3=18 mesures.
Le raisonnement se fait par bâtiment, en cas de doute sur les limites du bâtiment (cas de bâtiment avec plusieurs entrés) vous devez vous reporter à l’étude thermique pour déterminer le nombre de bâtiment. En règle générale un bâtiment à plusieurs entrées ne constitue qu’un seul bâtiment.
MESURE - Quelle est la formule retenue pour évaluer la surface équivalente de fuite?
Question N° 2011-15
Différentes valeurs de pression de référence et différents types d’orifices peuvent être retenus pour exprimer cette surface. Il est important de préciser les conventions retenues car elles influent beaucoup sur le résultat final.
Ce texte est extrait du guide "généralité et sensibilisation sur la perméabilité à l’air" disponible ici
Généralités et sensibilisation sur la perméabilité à l’air (format pdf - 1.7 Mo - 21/03/2011)
NORME ET GA - Pourquoi les surfaces de plancher bas ne sont pas prises en compte pour obtenir l’indicateur Q4pa_surf même lorsque ces planchers bas sont des surfaces déperditives ?
Question N° 2011-13
Téléchargez la réponse (format png - 11.5 ko - 24/08/2011)
MESURE - Comment peut-on mesurer l’étanchéité à l’air des bâtiments tertiaire?
Question N° 2011-12
Pour être conforme au guide d’application de la norme il faut mesurer le bâtiment dans son ensemble, le mesureur doit vérifier qu’il dispose du matériel nécessaire pour réaliser la mesure vis à vis de la volumétrie du bâtiment et de l’objectif visé.
La mesure par zone ne peut se faire que si le mesureur justifie que la mesure globale n’est pas possible : par exemple car des zones sont aérauliquements disjointes, où que la hauteur du bâtiment est telle qu’elle ne permet pas d’assurer une pression uniforme dans le bâtiment.
S’il le justifie, le mesureur peut donc réaliser une mesure par zone mais il doit mesurer l’ensemble des zones et faire une moyenne pondérée par l’Atbat pour obtenir le Q4Pasurf global.
L’échantillonnage n’est possible que si le mesureur justifie que certaines zones ne sont pas mesurables (par exemple lorsque des spécificités d’usage en interdise l’accès). Dans ce cas la somme des surfaces déperditives hors plancher bas des zones mesurées doit représenter au moins 20% de l’Atbat total du bâtiment.
GA 2014 : l’échantillonnage n’est plus possible, le bâtiment doit être mesuré dans sa totalité. Cf. § 5.1.2.2 du GA de 2014.
MESURE - Comment calculer l’intervalle de confiance de l’indicateur Q4pa_surf en m3/h.m² ?
Question N° 2011-08
Téléchargez la réponse (format png - 24.5 ko - 24/08/2011)
MESURE - Comment réaliser un essai pour obtenir l’indicateur de perméabilité à l’air Q4pa_surf pour un bâtiment complet alors que celui-ci dispose de deux zones distinctes non communicantes ?
Question N° 2011-07
Une autre solution consiste à mesurer les deux zones séparément et à effectuer une moyenne pondérée par l’At_bat sur le Q4Pasurf pour obtenir le Q4Pasurf global du bâtiment. Néanmoins cette méthode est pénalisante car elle comptabilisera deux fois les fuites entre les zones.
MESURE - Comment calculer la surface déperditive hors plancher bas ?
Question N° 2011-04
Téléchargez la réponse (format png - 18.4 ko - 24/08/2011)
ECHANTILLONNAGE - Pour être conforme au GA P50-784 :2014-12, comment doit-on échantillonner des logements dans un bâtiment résidentiel collectif de plus de 30 logements lorsque le dernier étage (respectivement, le niveau le plus bas) ne compte qu’un seul logement ?
Question N° 2015-02
Lorsqu’un bâtiment résidentiel collectif compte plus de 30 logements strictement, l’échantillon doit comporter 6 logements, dont le logement de plus petite Shl et de plus grande Shl du niveau le plus haut (respectivement, du niveau le plus bas). Si ce niveau ne comporte qu’un seul logement, les logements mesurés seront : le logement de plus petite Shl et celui de plus grande Shl au niveau bas (respectivement, au niveau le plus haut), le logement de plus petite Shl et celui de plus grande Shl aux niveaux intermédiaires, l’unique logement du dernier niveau (respectivement, du niveau bas), et le dernier logement de plus petite Shl, quel que soit son niveau.
ECHANTILLONNAGE - Quelle valeur de Q4Pa_surf retenir dans le cas d’un échantillonnage sur un bâtiment collectif ?
Question N° 2011-27
Première publication le : 30/09/2011
Le paragraphe 5.1.1.3.2 du guide d’application GA P 50-784 détaille la convention de calcul de la perméabilité à l’air globale du bâtiment à partir de mesures sur un échantillon. La valeur calculée peut être utilisée dans un calcul thermique.
MESURE - Comment mesurer l’étanchéité à l’air d’un EHPAD, d’une cité universitaire ou d’un foyer des jeunes travailleurs ?
Question N° 2012-02
Première publication le : 16/02/2012
Archivage le : 29/08/2017
Ces bâtiments ne sont pas des bâtiments de logement collectif, une mesure par échantillonnage sur les chambres n’est donc pas conforme à la norme. Pour que la mesure soit conforme à la norme, cf. §5.1.1.4 du GA P 50-784, elle doit être faite sur le bâtiment entier (sauf justification). La mesure doit en particulier être conforme à la norme si une valorisation est faite dans le calcul thermique.
ECHANTILLONNAGE des maisons groupées : les mesures peuvent-elles être réalisées avant achèvement des travaux de toutes les maisons ?
Question N° 2012-01
En cas de livraison par phases le maître d’ouvrage a donc deux possibilités :
1/ Attendre que l’ensemble des maisons couvertes par le permis de construire soit terminées.
Dans ce cas, le mesureur peut déroger, pour la dernière maison mesurée, aux règles strictes d’échantillonnage et mesurer cette troisième maison dans la dernière phase.
Si cette option est choisie, le label pour l’ensemble des maisons du permis groupé ne peut être obtenu qu’après la dernière mesure, c’est à dire à livraison de la dernière maison concernée par le permis.
2/ Valider les maisons par phase en appliquant les règles d’échantillonnage pour chaque phase (3 mesures par phase).
ECHANTILLONNAGE - Comment faire un échantillonnage de MI groupées ne demandant pas la même valeur de perméabilité à l’air?
Question N° 2012-04
Première publication le : 09/11/2012
MESURE - En maison individuelle, comment compter le linéaire plancher Pm lorqu’il y a un plancher intermédiaire?
Première publication le : 11/02/2013
Dernière mise à jour le : 11/02/2013
Dans le cadre des mesures de perméabilité à l’air de l’enveloppe pour les maisons individuelles groupées, une règle d’échantillonnage peut être appliquée. Cette règle d’échantillonnage définit notamment le choix des trois maisons individuelles qui devront être mesurées. Les 3 maisons individuelles retenues devront avoir le plus grand rapport (Pm + Pvm)/Shm.
Pm étant le linéaire de la liaison périphérique des planchers hauts ou sous comble aménageable avec les autres parois , pris en compte dans le calcul des ponts thermiques.
Dans le cas d’une maison individuelle avec un ou plusieurs étages il convient de prendre en compte les linéaires de planchers intermédiaires pris en compte dans le calcul des ponts thermiques.
GA 2014 et FD 2016 : c’est le § 5.1.2.1.2 qui s’applique. A titre d’information, les notions de Pm, PVm, Pl et PVl disparaissent dans le GA de 2014 et le FD 2016.
NORME ET FD - Quel critère de validité de la mesure prendre en compte concernant la vitesse du vent pendant l’essai ?
Question N° 2013-02
Première publication le : 07/10/2013
Dernière mise à jour le : 07/10/2013
Archivage le :08/03/2017
La vitesse du vent peut être soit mesurée à l’aide d’un anémomètre, soit estimée à l’aide de l’échelle de Beaufort. Si la mesure est effectuée à l’aide d’un anémomètre, le seuil à ne pas dépasser pour la validité de la mesure est 6 m/s (comprendre mesure inférieure ou égale). Si la mesure est effectuée sans l’aide d’un anémomètre, donc à l’aide de l’échelle de Beaufort, le seuil à ne pas dépasser pour la validité de la mesure est 3 sur l’échelle de Beaufort (comprendre estimation à 3 au plus).
Il n’y a pas lieu de convertir en vitesse d’air mesurée une estimation faite par l’échelle de Beaufort et inversement.
Si un anémomètre mesure 6,00 m/s au maximum, la mesure sera conforme.
Si un opérateur estime le vent à Beaufort force 3, la mesure sera conforme.
MESURE - Quel conditionnement doit-on prévoir pour les ascenseurs quand on effectue une mesure qui les inclut ?
Question N° 2014-02
Première publication le : 12/12/2014
Dernière mise à jour le : 12/12/2014
Les ascenseurs, quand ils sont inclus dans la zone soumise à l’essai de perméabilité à l’air, doivent faire l’objet des conditionnements suivants :
Tout autre conditionnement induit une méthode B, impropre au calcul du Q4Pa-surf.
ECHANTILLONNAGE - Pour être conforme au GA P50-784 :2014-12, comment doit-on faire la mesure d’un bâtiment résidentiel collectif de moins de 500m² en l’absence de circulations communes permettant la mesure du bâtiment dans son ensemble ?
Question N° 2015-03
En l’absence de circulations communes chauffées ou considérées comme telles (coursives extérieures par exemple), les appartements ne communiquent pas aérauliquement entre eux, donc la mesure du bâtiment dans son ensemble est impossible. Dans ce cas, la mesure doit être effectuée par partie, et une justification précise du recours à cette méthode doit être apportée dans le rapport de mesure. La totalité du bâtiment est testée et la valeur à comparer à l’objectif recherché est la moyenne des Q4Pa-surf pondérée par les ATbat.
NORME ET GA - Dans le cas d’une mesure multi-ventilateurs, pour être conforme au GA P50-784 (2014), le rapport de mesure doit-il donner le détail des mesures pour chaque ventilateur, ou peut-on se contenter de donner les résultats globaux ?
Question N° 2015-05
Même si le graphe du débit de fuite d’air est construit à l’aide du débit total au travers de l’enveloppe, il faut donner pour chaque ventilateur, à chaque palier de pression :
–	la configuration du diaphragme le cas échéant ;
–	la pression au ventilateur ;
–	la valeur de débit mesuré ;
–	la valeur de débit à travers l’enveloppe.
Les grandeurs permettant de convertir les données (paramètres et coefficients de chaque configuration du ventilateur, température et pression barométrique) doivent apparaître dans le rapport.
ECHANTILLONNAGE - A quel étage sont associés les logements de type duplex ?
Question N° 2015-01
Les logements sont associés à l’étage auquel ils ont leur porte palière.
MESURE - Pour le conditionnement du bâtiment pour la mesure du Q4Pa-surf, qu’entend-on par « y/c débit prélevé » et « hors débit prélevé »?
Question N° 2015-04
Certains systèmes à combustion (chaudière, poêle, chauffe-eau...), nécessitent :
Une amenée d’air, pour assurer un débit d’air permettant le fonctionnement du système (l’air étant le comburant), avec prise d’air à l’intérieur du volume chauffé ;
Une sortie d’air pour évacuer les gaz brulés.
Si l’étude thermique prend en compte le débit d’air prélevé à l’intérieur du volume chauffé (qui s’apparente à une perte d’énergie), la prise d’air du système doit être obturée lors de l’essai de perméabilité. Cela correspond au cas "y/c débit prélevé".
Dans le cas contraire, il ne faut pas colmater l’arrivée d’air. Cela correspond au cas « hors débit prélevé ». Les éventuels système de réglage du tirage doivent être laissés en position de fonctionnement normal.
La sortie d’air pour les gaz brulés doit être laissée en état de fonctionnement normal.
Donc, les questions à se poser sont, dans l’ordre :
1/ l’air est-il pris sur l’intérieur ou l’extérieur du volume chauffé ?
2/ si l’air est pris sur l’intérieur du volume chauffé, ce débit est-il pris en compte dans l’étude thermique ?
Débit prélevé pris en compte dans l’étude thermique « y/c débit prélevé » Débit prélevé non pris en compte dans l’étude thermique « hors débit prélevé »
Prise d’air dans le volume chauffé Obturée Système de réglage du tirage laissé en état de fonctionnement normal
Sortie d’air Laissée en état de fonctionnement normal Laissée en état de fonctionnement normal
Archivage le : 08/03/2017
Les logements sont associés à l’étage auquel ils ont leur porte d’accès depuis les parties communes. Si le logement a plusieurs portes d’accès, on retient le niveau le plus haut. (FD P50-784 de 2016 § 5,1,2,1,3).
ECHANTILLONNAGE - Comment faire un échantillonnage de MI groupées ne demandant pas la même valeur de perméabilité à l’air ?
Dans le cas des MI groupées, il est possible de ne mesurer qu’un échantillon de maisons, et les règles d’échantillonnages sont décrites dans le FD P50-784 de 2016 (§ 5.1.2.1.2). L’échantillonnage ne peut porter que sur un ensemble de maisons ayant le même objectif de perméabilité à l’air.
Pour les sous-ensembles composés d’une, de deux ou de trois maisons, la totalité des maisons doit être mesurée. Pour les sous-ensembles comportant plus de trois maisons, l’échantillonnage s’effectue conformément au FD P50-784.
Les dispositions à prendre en cas de non conformité des tests sont décrites au § 5.1.2.1.2 du FD 2016 pour ce qui concerne les maisons individuelles, et au § 5.1.2.1.3 B pour ce qui concerne bâtiments résidentiels collectifs.
Si au moins une des mesures de l’échantillon 1 est déclarée non conforme, alors toutes les mesures de l’échantillon 1 sont à nouveau réalisées, une fois que le MO a apporté des solutions correctives.
Si les tests dans l’échantillon n°1 ne sont toujours pas conformes : le bâtiment (ou les MI) est déclaré non conforme ;
Si les tests de l’échantillon 1 sont tous inférieurs à l’objectif visé, alors un échantillon 2 est constitué, totalement différent du premier : il faut appliquer la même règle d’échantillonnage mais exclure les logements du premier échantillon ;
Si les mesures avec l’échantillon 2 sont conformes, le bâtiment (ou les MI) est déclaré conforme,
Si les mesures sont non conformes, des mesures de perméabilité doivent être faites dans la totalité des logements.
ECHANTILLONNAGE - Comment doit-on échantillonner des logements dans un bâtiment résidentiel collectif de plus de 30 logements lorsque le dernier étage (respectivement, le niveau le plus bas) ne compte qu’un seul logement ?
Lorsqu’un bâtiment résidentiel collectif compte plus de 30 logements strictement, l’échantillon doit comporter 6 logements, dont les logements de plus petite Shl et de plus grande Shl du niveau le plus haut et du niveau le plus bas.
Si le niveau le plus haut ne comporte qu’un seul logement, 6 logements seront mesurés, en sélectionnant :
le logement de plus petite Shl et celui de plus grande Shl au niveau bas,
le logement de plus petite Shl et celui de plus grande Shl aux niveaux intermédiaires,
l’unique logement du dernier niveau,
et le logement de plus petite Shl au niveau juste en dessous du niveau le plus haut.
Si le niveau le plus bas ne comporte qu’un seul logement, 6 logements seront mesurés, en sélectionnant :
le logement de plus petite Shl et celui de plus grande Shl au niveau haut,
l’unique logement du niveau le plus bas,
et le logement de plus petite Shl quel que soit son niveau.
ECHANTILLONNAGE - Comment doit-on faire la mesure d’un bâtiment résidentiel collectif de moins de 500m² en l’absence de circulations communes permettant la mesure du bâtiment dans son ensemble ?
En l’absence de circulations communes chauffées ou considérées comme telles (coursives extérieures par exemple), les appartements ne communiquent pas aérauliquement entre eux, donc la mesure du bâtiment dans son ensemble est impossible. Dans ce cas, il faut appliquer les règles d’échantillonnage des bâtiments résidentiels collectifs du FD P50-784 (§ 5.1.2.1.3), et une justification précise du recours à cette méthode doit être apportée dans le rapport de mesure.
Dans le cas des MI groupées, les règles d’échantillonnages décrites dans le FD P50-784 précisent que seul un échantillon de maisons peut être mesuré. L’échantillonnage ne peut porter que sur un ensemble de maisons ayant le même objectif de perméabilité à l’air, et faisant l’objet d’un même permis de construire.
Les maisons mesurées doivent avoir une perméabilité à l’air inférieure ou égale à l’objectif de perméabilité correspondant à l’ensemble de maisons considéré. Seules les maisons mesurées peuvent utiliser dans le calcul thermique une valeur de perméabilité à l’air autre que l’objectif de perméabilité visé (ces maisons peuvent utiliser leur valeur mesurée).
Les autres maisons ne peuvent utiliser que la valeur de l’objectif visé de perméabilité associé à l’ensemble. L’échantillonnage ne peut en aucun cas permettre de justifier une perméabilité à l’air strictement inférieure à l’objectif fixé à l’ensemble, même si les maisons mesurées dans le cadre de l’échantillonnage ont une perméabilité strictement inférieure à cet objectif.
MESURE - Est-il possible de mesurer un bâtiment résidentiel collectif dans son ensemble ou les règles d’échantillonnage doivent-elles être systématiquement appliquées ?
MESURE - Existe-t-il une tolérance sur la valeur de la différence de pression la plus faible dans un essai ?
La norme NF EN ISO 9972 tolère une différence de +/-3Pa par rapport à la valeur cible (de 10Pa ou de 5 fois la différence de pression à débit nul, la plus grande des deux valeurs).
MESURE - Comment réaliser un calcul ATbat ?
Première publication le : 24/02/2017
Les organismes de formations reconnus par le ministère proposent différents exercices et leurs corrigés.
Plusieurs cas de figures sont ici présentés.
cerema exercices atbat organismes formations 20161213 (format pdf - 271.7 ko - 24/02/2017)