Source: https://www.weka.at/brandschutz/Vorschriften/Fluessiggas-Tankstellen-Verordnung-2010/3.-Abschnitt/8.-Fluessiggas-Zapfsaeulen-und-Fluessiggas-Zapfgeraete
Timestamp: 2020-04-08 09:30:10
Document Index: 65636791

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 7', '§ 10', '§ 8', '§ 8', '§ 2']

§ 8. FGTV 2010 - Brandschutz online
HomeVorschriftenFlüssiggas-Tankstellen-Verordnung 2010 (FGTV 2010)3. Abschnitt § 7. - § 10.§ 8. Flüssiggas-Zapfsäulen und Flüssiggas-Zapfgeräte
Dokument-ID: 040853
§ 8. Flüssiggas-Zapfsäulen und Flüssiggas-Zapfgeräte
Flüssiggas-Zapfsäulen und Flüssiggas-Zapfgeräte müssen so aufgestellt sein, dass bei Betankungsvorgängen die explosionsgefährdeten Bereiche nicht betreten werden müssen. Hievon ausgenommen sind Flüssiggas-Zapfgeräte, die durch verantwortliche Personen (§ 2 Z 12) bedient werden. Flüssiggas-Zapfsäulen und Flüssiggas-Zapfgeräte müssen weiters so aufgestellt sein, dass die zu betankenden Kraftfahrzeuge nicht durch die explosionsgefährdeten Bereiche der Flüssiggasbehälter oder durch andere explosionsgefährdete Bereiche fahren können.