Source: http://docplayer.fi/8087214-Tekninen-ohje-hilti-palokatkomansetti-cfs-c-p-euroopan-tekninen-arviointi-eta-nro-10-0404-numero-07-2013-hilti-palokatkomansetti-cfs-c-p.html
Timestamp: 2019-11-16 23:50:07+00:00
Document Index: 3558541

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'HD ', 'HD ']

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / Hilti palokatkomansetti CFS-C P - PDF
Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / Hilti palokatkomansetti CFS-C P
Download "Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P"
1 Tekninen ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Numero 07 / 2013 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 1
2 Yleistietoa Putkiasetelmat Sivu 03 Putkiasetelmat käyttötarkoituksen mukaisesti Sivu 04 Eristykset Sivu 05 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Sivu 06 Tuotetietolomake Sivu 06 Asennusohjeet Sivu 07 Yleistietotaulukko Sivu 08 Seinien paloluokitustaulukot Seinät Rakennus ja vähimmäisetäisyydet Sivu 08 Kevyiden ja massiviseinien vähimmäis 100 mm Sivu 08 Esieristetyt putket Sivu 10 Muoviputket Sivu 11 Muoviputket palavalla eristeellä Sivu 11 Komposiittiputket palavalla eristeellä Sivu 16 Massiiviseinien vähimmäis 150 mm Sivu 17 Muoviputket Sivu 18 Lattioiden paloluokitustaulukot Lattiat Rakennus ja vähimmäisetäisyydet Sivu 19 Lattioiden vähimmäistiheys 2400 kg/m 3 Sivu 19 Esieristetyt putket Sivu 21 Muoviputket Sivu 22 Muoviputket palavalla eristeellä Sivu 27 Komposiittiputket Sivu 28 Komposiittiputket palavalla eristeellä Sivu 29 Lattioiden vähimmäistiheys 550 kg/m 3 Sivu 30 Esieristetyt putket Sivu 30 Muoviputket Sivu 30 Muoviputket palavalla eristeellä Sivu 33 Komposiittiputket Sivu 34 Komposiittiputket palavalla eristeellä Sivu 34 Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Tuotetietolomake Sivu 36 Asennusohjeet Sivu 37 Tekniset ominaisuudet Tekniset ominaisuudet Sivu 39 Lisämääritteet Sivu 39 Lisätuotteet Sivu 39 sivu 2 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
3 Putkijärjestelmä /testiasetelma ( avoin/suljettu ) Kaikki EN mukaan testatut putket ovat testattu tietyn testiasetelman mukaan. Paloluokituksessa, loppuosan ensimmäinen kirjain viittaa testiasetelmaan polttouunissa (palava puoli), toinen kirjain viittaa testiasetelmaan uunin ulkopuolella (palamaton puoli). EI 90 U / U Asetelma polttouunin ulkopuolella Asetekna polttouunin sisällä Palonkesto minuutteina, I = Eristys Testiasetelma Putkijärjestelmä Polttouunin puolella Polttouunin ulkopuolella U / U Avoin Avoin C / U Suljettu Avoin U / C Avoin Suljettu C / C Suljettu Suljettu EN testistandardin EN mukaisesti, On erittäin tärkeä varmistaa, että käytettävä palokatkotuote on testattu oikean testiasetelman mukaisesti. Vaatimukset, jotka palokatkotuotteeseen kohdistuvat palotilanteessa, riippuvat siitä, onko putkijärjestelmä avoin, suljettu tai näiden yhdistelmä. Ilmavirrat, paine ja kuumien kaasujen virtaus vaihtelevat sen mukaan, onko putkistossa ilmavirtoja vai ei Alla oleva taulukko kertoo, mitkä testiasetelmat soveltuvat eri putkijärjestelmille. Metalliputket: Testattu U / C C / U C / C Peitetty U / C y N N C / U y y N C / C y y y Y = hyväksyttävä, N = ei hyväksyttävä Muoviputket: Testattu U / U C / U U / C C / C U / U y N N N Peitetty C / U y y N N U / C y y y N C / C y y y y Y = hyväksyttävä, N = ei hyväksyttävä Esimerkiksi muoviputkiläpivienti, joka on testattu U / U (avoin / avoin), kattaa kaikki mahdolliset putkiasetelmat. Mutta muoviputkiläpivienti, joka on testattu U / C (avoin / suljettu ), kattaa kuitenkin ainoastaan olosuhteet U / C (avoin / suljettu) tai C / C (suljettu / suljettu). Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 3
4 Putkiasetelma aiotun käyttötarkoituksen mukaan Aikasempaan viitaten, on erittäin tärkeä varmistaa, että testattu putkiasetelma vastaa aiottua käyttötarkoitusta.. Alla oleva taulukko esittää suositellut putkiasetelmat erilaisiin putkien käyttötarkoituksiin standardin EN H mukaisesti. Mikäli maakohtainen määräys on ristiriidassa tämän taulukon tietojen kanssa, maakohtainen määräys on voimassa ensisijaisesti Läpivietävän tekniikan käyttötarkoitus (luettelo ei ole kaiken kattava, muut putkien käyttötarkoitukset ovat mahdollisia) Käyttötarkoitus Läpivientimateriaali Valmistaja, tuote (esimerkit) Eristys Lämmitys Al-Composite Geberit Mepla U / C CS Suositeltu putkiasetelma KeKelit KELOX KM 110 CS Rehau Rautitan stabil PE-X Rehau Rautitan flex CS CS Juomavesi Al-Composite Geberit Mepla U / C CS KeKelit KELOX KM 110 CS Rehau Rautitan stabil CS PE EN PE-HD 100 RC Wavin TS CS/LS PE-X Rehau Rautitan flex CS PP EN ISO 15874, DIN 8077/8078 (esim. fusiotherm, Faserverbundrohr) CS/LS PCV-C Friatherm starr CS/LS Jäähdytys ABS +GF+ COOL-FIT CS U/C Sade- ja viemäri PE EN 1519, EN U / U putket CI/CS PE-HD 1000 RC Wavin TS CS/LS PE-S2 Geberit Silent db20 PP EN climatherm Faserverbundrohr Magnaplast Skolan db Pipelife Master 3 Poloplast Polo Kal NG Poloplast Polo Kal 3S Rehau Raupiano Plus Wavin AS/KeKelit Phonex AS Wavin SiTech PVC-C EN PVC-U EN ISO 1452, EN , EN Paineistetut putket Al-composite Geberit Mepla C/C PP DIN 8077/8078 Sprinkleri PP-R firestop U/C Teollisuus Al-Composite Vaihtelee käyttötarkoituksen PE EN ISO 15494, DIN 8074/8075 mukaan, ts. riippuen siitä, onko putki paineenalainen (U/C), PP DIN 8077/8078 ilmanvaihdolla (U/U) tai ilman climatherm Faserverbundrohr ilmanvaihtoa (U/C) PVC-U EN ISO 15493, DIN 8061/8062 sivu 4 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
5 eristystavat Läpivientiä tiivistettäessä on tärkeää huomioita putken eristemateriaali sekä eristämistapa. Mahdolliset eristämistavat esitetty alapuolella Koko putkilinja eristetty (ts. lämpöeristys) Jatkuva, yhteinäinen Jatkuva, katkaistu Eristys vain läpiviennin kohdalla Paikallinen, yhtenäinen Paikallinen, katkaistu Katso sopivien eristystuotteiden määritykset sivulta 35. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 5
6 Palokatkomansetti CFS-C P Palonarkojen maks. 250 mm putkien ETA-hyväksyttyyn paloeristämiseen Käyttökohteet n Palavien putkien, halkaisija mm, paloteknisten osastojen seinä- ja lattialäpivientien tiivistys n Putkimateriaalit: PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS, Alkomposiitti n Läpiviennit betonissa, kevytbetonissa, muurauksessa ja väliseinissä n Voidaan käyttää erilaisia täyttö- ja tiivistemateriaaleja Edut n Nopea ja helppo sulkeminen ilman työkalua n Eri asentoihin asennettavat kiinnityskoukut helpottavat kiinnitystä n PE-äänieristysnauhaa voi käyttää n Matala profiili antaa tiiviin asennuksen Tekniset tiedot Seinän minimi Katon minimi Varastointi- ja kuljetuslämpötila Aukon sulkemiseen CFS-C P 100mm 150mm -5 C - 50 C Kipsilaasti, sementtilaasti, Hilti akryylipalokatkomassa CFS-S ACR FW Paisuntalämpötila 180 C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä (ETA) ja tekninen ohje saatavissa paikalliselta Hilti-edustajalta. nimellishalkaisija Koukkuja ja kiinnikkeitä Tilausnimike Myyntipakkaus Art.nro 50 mm 2 Palokatkomansetti CFS-C P 50/1.5 1 pc mm 2 Palokatkomansetti CFS-C P 63/2 1 pc mm 3 Palokatkomansetti CFS-C P 75/2.5 1 pc mm 3 Palokatkomansetti CFS-C P 90/3 1 pc mm 4 Palokatkomansetti CFS-C P 110/4 1 pc mm 4 Palokatkomansetti CFS-C P 125/5 1 pc mm 6 Palokatkomansetti CFS-C P 160/6 1 pc mm 8 Palokatkomansetti CFS-C P 180/7 1 pc mm 8 Palokatkomansetti CFS-C P 200/8 1 pc mm 10 Palokatkomansetti CFS-C P 225/9 1 pc mm 12 Palokatkomansetti CFS-C P 250/10 1 pc sivu 6 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
7 Asennusohjeet Tiivistä läpivientiaukko: Läpivientirako putken ympärillä täytetään kipsilaastilla (kevyet väliseinät) tai sementtilaastilla (betoniseinät/-lattiat) seinän/lattian koko paksuudelta tai Hilti akryylipalokatkomassalla CFS-S ACR vähintään 25 mm syvyyteen molemmin puolin. Kivivillatäyte voidaan jättää pois pienten läpivientirakojen ja luokkien = EI 120 tapauksessa. Jos putken ympärillä ei ole äänieristystä, suositellaan Hilti akryylipalokatkomassan CFS-S ACR käyttöä. Jos on tarkoitus käyttää kipsi- tai betonilaastia, on suositeltavaa asentaa putken ympärille PE-vaahtonauhaa koko seinän tai lattian paksuudelta putken äänieristykseksi. Puhdista muoviputki: Poista kaikki kipsi-/sementtilaasti ja pöly putkesta palokatkomansetin asennuskohdasta. Sulje Hilti palokatkomansetti: Aseta Hilti palokatkomansetti muoviputken ympärille ja purista sitä lujasti yhteen kunnes se lukittuu naksahtaen. Työkaluja, niittejä tai ruuveja ei tarvita. Hilti palokatkomansetin voi avata painamalla lukituskielekettä ruuvitaltalla ja vetämällä mansetin auki. Asenna pidikkeet: Pidikkeet voi kiinnittää teräskuoren eri kohtiin. Pidikkeet on sijoitettava mahdollisimman symmetrisesti. Tarvittava pidikkeiden määrä on ilmoitettu alla ja merkitty pakkaukseen. Kiinnitä Hilti palokatkomansetti: a) Kiinnitä pidikkeet teräskuoreen. b) Merkitse kiinnityskohdat seinään/lattiaan. c) Kiinnitä Hilti palokatkomansetti suositelluilla metalliankkureilla/-kiinnikkeillä esim. Hilti DBZ, Hilti HUS ja Hilti HSA massiiviseiniin ja lattioihin tai kierretanko, mutterit ja aluslevyt kevyisiin seiniin. Nämä on määritelty vastaavissa testausraporteissa ja hyväksynnissä. d) Jos voimassa olevat määräykset edellyttävät, merkitse läpivientitiiviste tunnuskilvellä, joka sisältää tarvittavat tiedot. Kiinnitä tunnuskilpi näkyvään kohtaan tiivisteen viereen. Seinäläpivientejä koskien: Toista asennus seinän toisella puolella. Palokatkomansetin koot ja pidikkeiden lukumäärä sopiville putken halkaisijoille Palokatkomansetti P 50/1,5" 2 Palokatkomansetti P 63/2" 2 Palokatkomansetti P 75/2,5" 3 Palokatkomansetti P 90/3" 3 Palokatkomansetti P 110/4" 4 Palokatkomansetti P 125/5" 4 Palokatkomansetti P 160/6" 6 Palokatkomansetti P 180/7" 8 Palokatkomansetti P 200/8" 8 Palokatkomansetti P 225/9" 10 Palokatkomansetti P 250/10" 12 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 7
8 1. Kevyet ja massiiviseinät min. 100 mm Hiltin CFS-C-palokatkomansettia käytetään palauttamaan rakenteen palonkestävyys: Kevyet seinät (E), vähimmäis 100 mm (te), metalli- ja puurangoilla, molemmilla puolilla kaksi 12,5 mm paksua levyä. Puurangoilla etäisyys aukon reunan ja rangan välillä min. 100mm ja väli täytettynä kivivillalla ( luokka A1 tai A2) EN mukaisesti. Seinäläpiviennissä Hilti palokatkomansetti CFS-C P (A1) asennetaan molemmille puolille seinää. ja läpiviennin reunan välinen aukko tiivistetään joko kipsimassalla (A3) tai Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassalla (A2) seinän molemmilta puolin, vähimmäissyvyys 25 mm seinän pinnasta. Massiiviseinät (E), betoni, kevytbetoni tai muurattu rakenne, tiheys vähintään 450 kg/m3, vähintään 100 mm. Seinäläpiviennissä Hilti palokatkomansetti CFS-C P (A1) asennetaan molemmille puolille seinää. ja läpiviennin reunan välinen aukko tiivistetään joko kipsimassalla (A3), sementtipohjaisella laastilla koko seinän paksuudelta tai Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassalla (A2) seinän molemmilta puolin, vähimmäissyvyys 15 mm seinän pinnasta. Akryylipalokatkomassan alla voidaan käyttää mineraalivillaa. Aukon maksimihalkaisija: Aukko ei saa olla mansetin ulkoista halkaisijaa suurempi, jotta mansetti voitaisiin kiinnittää hyvin seinään. Mansettien välinen vähimmäisetäisyys (s1): 0 mm. Palokatkomansetti (A1) kiinnitetään koukuilla (F) (koukkujen vähimmäismäärä: katso asennusohjeet) joustavaan seinään / laastittomaan muuriin sekä alhaisen tiheyden omaavaan jäykkään seinään kierteisillä M8-tapeilla seinän läpi, ja mutterit kiinnitetään molemmille puolille. Erittäin tiheissä jäykissä seinissä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti metallikiinnittimiä (esim. Hilti HUS, DBZ, HSA). Äänieristyskappaleet (C1) PE-vaahdosta, käytetään yhdessä kipsipohjaisen tasoitteen tai laastin kanssa aukon täyttämiseksi. Äänieristys asennetaan putken ympärille seinään. Katso enimmäis alla olevista taulukoista. sivu 8 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
9 Pyöreän aukon tiiviste (kaavioissa esitetään esimerkkinä eristämättömät putket) Kipsipohjainen tasoite (A 3 ) Kipsipohjainen tasoite (A 3 ) ja äänieristys (C 1 ) Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 ) Kipsipohjainen tasoite tai sementtipohjainen laasti (A 3 ) Kipsipohjainen tasoite tai sementtipohjainen laasti (A 3 ) sekä äänieristys (C 1 ) Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 ) eristäminen (kaaviot esittävät laastin esimerkkinä pyöreän aukon tiivisteestä) Paikallinen / yhtenäinen (LS) Jatkuva / yhtenäinen (CS) Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 9
10 Kevyet seinät / massiiviseinät 100 mm 1,1. Esieristetyt putket Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin molemmilla puolilla, kiinnitys M8-kierretangolla, aluslevyillä ja muttereilla. Merkkiputket materiaali valmistaja halkaisija sisähalkaisija ABS/PUR-eristys/ PE-HD Mansetin koko +GF+ COOL-FIT 90 mm 32 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 110 mm 40 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 110 mm 50 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 160 mm 90 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C 180 mm 110 mm CFS-C P 180/7 EI 120-U/C 225 mm 140 mm CFS-C P 225/9 EI 120-U/C 250 mm 160 mm CFS-C P 250/10 EI 60-U/C sivu 10 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
11 Kevyet seinät / massiviseinät 100 mm 1,2. Muoviputket Vähimmäisetäisyys putken sulkulaitteiden välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) tiivisteen molemmilla puolilla, kiinnitetty yhteen kierteisillä M8-tapeilla, aluslaatoilla ja muttereilla. Normien mukaiset putket pään kokoonpano U/U materiaali Putkistandardi halkaisija seinämän Mansetin koko PVC-U EN ISO , 50 mm 2,4 5,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U EN ISO 15493, DIN 8061/2, 63 mm 3,0 4,7 mm CFS-C P 63/2 EN , 75 mm 2,2 3,6 mm CFS-C P 75/2.5 EN mm 2,7 4,3 mm CFS-C P 90/3 110 mm 2,2 8,1 mm CFS-C P 110/4 125 mm 3,7 6,0 mm CFS-C P 125/5 160 mm 2,5 11,8 mm CFS-C P 160/6 PE EN 1519, 50 mm 3,0 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U EN , EN mm 3,0 mm CFS-C P 63/2 75 mm 3,0 mm CFS-C P 75/ mm 3,5 mm CFS-C P 90/3 110 mm 4,2 mm CFS-C P 110/4 125 mm 4,8 mm CFS-C P 125/5 160 mm 6,2 mm CFS-C P 160/6 EN ISO 15494, 50 mm 2,9 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U DIN 8074/5 63 mm 1,8 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 90-U/U 63 mm 3,6 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/U 75 mm 1,9 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U 90 mm 2,2 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/U 110 mm 2,7 10,0 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/U 125 mm 3,1 7,1 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/U 160 mm 4,0 9,1 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/U PP EN ISO mm 1,8 2,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U DIN 8077/ mm 1,8 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/U 75 mm 1,9 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 60-U/U 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U 90 mm 8,2 15,0 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/U Normien mukaiset putket Putkiasetelma U/C (avoin / suljettu) materiaali Putkistandardi halkaisija seinämän Mansetin koko E = Eheys I = Eristys PP EN ISO mm 4,6 8,3 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C DIN 8077/ mm 5,8 10,5 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 63 mm 10,5 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 75 mm 6,8 12,5 mm CFS-C P 75/2.5 EI 60-U/C 90 mm 8,2 15,0 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 75 mm 12,5 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 11
12 Merkkiputket Putkiasetelma U/U (Avoin / Avoin) nimike valmistaja halkaisija seinämän Mansetin koko Geberit Silent-db20 Geberit 75 mm 3,6 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U (PE-S2) 90 mm 5,6 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/U Wavin TS (PE-HD Wavin 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U 100 RC) 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/U 110 mm 10,0 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/U Skolan-dB (mineraalivillalla Magnaplast 58* mm 4,0 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/U vahvistettu-pp) 90 mm 4,5 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/U 110 mm 5,3 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/U Master 3 Pipelife 32 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U (PP-CO/PP-MV/PP- CO) 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 2,1 mm CFS-C P 75/ mm 3,0 mm CFS-C P 110/4 Polo Kal NG (PP-CO/ POLOPLAST 32 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U PP-MV/PP-CO) 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 2,0 mm CFS-C P 50/ mm 2,6 mm CFS-C P 75/ mm 3 mm CFS-C P 90/3 110 mm 3,4 mm CFS-C P 110/4 Polo Kal 3S (PP/PP- POLOPLAST 75 mm 3,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U MV/PP) 90 mm 4,5 mm CFS-C P 90/3 110 mm 4,8 mm CFS-C P 110/4 Raupiano Plus (PP- Rehau 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U PP-MV/PP) 50 mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 1,9 mm CFS-C P 75/ mm 2,7 mm CFS-C P 110/4 Wavin AS (PP) Wavin 58* mm 4,0 mm CFS-C P 63/2 EI 90-U/U 110 mm 5,3 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/U Phonex AS (PP) KeKelit 58* mm 4,0 mm CFS-C P 63/2 EI 90-U/U 110 mm 5,3 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/U Wavin SiTech (PP) Wavin 32 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 2,3 mm CFS-C P 75/ mm 2,8 mm CFS-C P 90/3 110 mm 3,4 mm CFS-C P 110/4 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/U climatherm (PP) 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/U Climatherm Faserverbundrohr (PP) 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U Fusiotherm (PP) PROGEF-vakioputki (PP) Dekaprop-teollisuusputki (PP) 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/U 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U +GF+ 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/U 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U +GF+ 63 mm 3 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/U 75 mm 3 mm CFS-C P 75/2.5 EI 60-U/U 75 mm 3 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U sivu 12 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
13 Merkkiputket Putkiasetelma U/C (Avoin / Suljettu) nimike valmistaja halkaisija seinämän climatherm (PP) Climatherm Faserverbundrohr (PP) Firestop (PP) Fusiotherm (PP) Fusiotherm Faserverbundrohr (PP) PROGEF-vakioputki (PP) Mansetin koko 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 63 mm 10,5 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 50 mm 6,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 63 mm 8,6 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 75 mm 10,3 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 12,3 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 50 mm 5,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 63 mm 7,1 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 75 mm 8,4 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 10,1 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C +GF+ 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 63 mm 5,0 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C * Arvot eivät sisälly vielä standardiin ETA 10/0404. Magnaplast, Skolan-dB DN 58 luokitusraportin /3313FR mukaisesti. Kekelit Phonex AS DN 58 ja Wavin AS DN 58 luokitusraportin /3200FR mukaisesti. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 13
14 Kevyet seinät / massiiviseinät 100 mm 1,3. Muoviputket Armaflex AF -eristyksellä Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin molemmilla puolilla, kiinnitys M8-kierretangolla, aluslevyillä ja muttereilla. Normin mukaiset putket materiaali Putkistandardi PE EN 1519, EN , EN PE EN 1519, EN , EN PP EN ISO DIN 8077/8078 Merkkiputket nimike Fusiotherm SDR 11 (PP) Fusiotherm Faser SDR 7.4/ S3.2 (PP) Wavin TS (PE-HD 100 RC) Friatherm starr (PVC-C) valmistaja halkaisija seinämän Eristyksen Mansetin koko Eristystyyppi 110 mm 4,2 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 90-U/U Jatkuva Katkaistu 110 mm 4,2 mm 25 mm CFS-C P 160/6 EI 90-U/U Jatkuva yhtenäinen 40 mm 3,7 5,5 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva yhtenäinen 50 mm 4,6 6,9 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C tai paikalli- nen yhtenäinen, 75 mm 6,8 10,3 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C seinän mollemmin puolin mm 10,0 15,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C mm halkaisija seinämän Eristyksen Mansetin koko Eristystyyppi 40 mm 3,7 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C yhtenäinen tai paikallinen 75 mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C yhtenäinen, 110 mm 10,0 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C seinän molemmin puolin 250 mm 40 mm 5,5 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva 50 mm 6,9 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C yhtenäinen tai paikallinen 75 mm 10,3 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C yhtenäinen, 110 mm 15,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C seinän molemmin puolin 250 mm Wavin 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C Jatkuva 63 mm 5,8 mm 10 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C yhtenäinen tai paikallinen 75 mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C yhtenäinen, 90 mm 8,2 mm 10 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C seinän molemmin puolin 110 mm 10,0 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C 250 mm Friatec 32 mm 3,6 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva 40 mm 4,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C yhtenäinen tai paikallinen 50 mm 5,6 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C yhtenäinen, 63 mm 7,1 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C seinän molemmin puolin 200 mm sivu 14 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
15 Merkkiputket nimike Rautitan flex (PE-Xa) Climatherm Faserverbundrohr (PP) Firestop (PP) PROGEF-vakioputki (PP) valmistaja halkaisija seinämän Eristyksen Mansetin koko Eristetyyppi Rehau 40 mm 5,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C Jatkuva 50 mm 6,9 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C yhtenäinen tai paikallinen 63 mm 8,6 mm 10 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C yhtenäinen, seinän molemmin puolin 250 mm 40 mm 3,7 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C yhtenäinen tai paikallinen 75 mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C yhtenäinen, 110 mm 10,0 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C seinän molemmin puolin 250 mm 40 mm 5,5 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva 50 mm 6,9 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C yhtenäinen tai paikallinen 75 mm 10,3 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C yhtenäinen, 110 mm 15,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C seinän molemmin puolin 250 mm +GF+ 40 mm 3,7 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C yhtenäinen tai paikallinen 75 mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C yhtenäinen, 110 mm 10,0 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C seinän molemmin puolin 250 mm Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 15
16 Kevyet ja massiiviseinät 100 mm 1,4. Komposiittiputket Armaflex AF -eristyksellä Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A3) läpiviennin molemmilla puolilla, kiinnitys M8-kierretangolla, aluslevyillä ja muttereilla Merkkiputket nimike ja materiaali Geberit Mepla (PE-Xb/Al/ PE-HD) Rautitan stabil (PE-Xa/Al/ PE-HD) KELOX KM 110 (PE-X/Al/ PE) valmistaja halkaisija seinämän Eristyksen Mansetin koko Eristystyyppi Geberit 16 mm 2,0 mm 11,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva, yhtenäinen 32 mm 3,0 mm 13 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 40 mm 3,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 50 mm 4,0 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 63 mm 4,5 mm 10 mm CFS-C P 75/2.5 EI 60-U/C 75 mm 4,7 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 90-U/C Rehau 16 mm 2,6 mm 11,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva, yhtenäinen 32 mm 4,7 mm 13 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 40 mm 6,0 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C Ke Kelit 16 mm 2,0 mm 11,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva, yhtenäinen 32 mm 3,0 mm 13 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 32 mm 3,0 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 40 mm 4,0 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 50 mm 4,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 90-U/C 63 mm 6,0 mm 10 mm CFS-C P 75/2.5 EI 90-U/C sivu 16 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
17 2. Massiiviseinät Hiltin CFS-C-palokatkomansettia käytetään palauttamaan rakenteen palonkestävyys: Seinäläpiviennissä Hilti palokatkomansetti CFS-C P (A1) asennetaan molemmille puolille seinää. ja läpiviennin reunan välinen aukko tiivistetään joko kipsimassalla (A3), sementtipohjaisella laastilla koko seinän paksuudelta tai Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassalla (A2) seinän molemmilta puolin, vähimmäissyvyys 15 mm seinän pinnasta. Akryylipalokatkomassan alla voidaan käyttää mineraalivillaa. Läpiviennin maks. koko: läpivientiaukko ei saa olla mansetin ulkoista halkaisijaa suurempi, jotta mansetti voitaisiin kiinnittää hyvin seinään. Mansettien välinen vähimmäisetäisyys (s1): 0 mm. Palokatkomansetti (A1) kiinnitetään koukuilla (F) (koukkujen vähimmäismäärä: katso asennusohjeet) Kevyt rakenteiseen seinään sekä alhaisen tiheyden omaavaan massiiviseinään mansetti asennetaan M8-kierretangolla läpipulttaamalla ja muttereilla kiristämällä seinän molemmin puolin. Massiiviseinissä voidaan käyttää metalliankkureita (esim. Hilti HUS, DBZ, HSA). Lisä-äänieristystä (C1) PE-vaahdosta voidaan tarvittaessa käytettää kun läpivientiaukko on tiivistetty kipsimassalla tai laastilla. Äänieristys asennetaan putken ympärille seinään. Katso enimmäis alla olevista taulukoista. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 17
18 Massiiviseinät 150 mm 2,1. Muoviputket Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Normien mukaiset putket Putkiasetelma U/U (Avoin / Avoin) Putkimateriaali Putkistandardi halkaisija seinämän Mansetin koko PVC-U EN ISO , 180 mm 3,6 8,6 mm CFS-C P 180/7 EI 180-U/U EN ISO 15493, DIN 8061/2, EN , EN 200 mm 4,0 9,6 mm CFS-C P 200/8 EI 180-U/U mm 4,5 10,8 mm CFS-C P 225/9 EI 180-U/U 250 mm 4,9 11,9 mm CFS-C P 250/10 EI 180-U/U PE EN 1519, EN , 200 mm 6,2 mm CFS-C P 200/8 EI 120-U/U EN mm 7,8 mm CFS-C P 250/10 EI 120-U/U EN ISO 15494, DIN 180 mm 4,4 16,4 mm CFS-C P 180/7 EI 120-U/U 8074/5 200 mm 4,9 11,4 mm CFS-C P 200/8 EI 120-U/U 200 mm 11,4 mm CFS-C P 200/8 EI 180-U/U 225 mm 5,5 12,8 mm CFS-C P 225/9 EI 180-U/U 250 mm 6,2 14,2 mm CFS-C P 250/10 EI 180-U/U EN ISO 15494, DIN 50 mm 2,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 8074/5 250 mm 7,8 mm CFS-C P 250/10 EI 180-U/C 250 mm 7,8 22,7 mm CFS-C P 250/10 EI 120-U/C Normien mukaiset putket Putkiasetelma U/C (Avoin / suljettu) Putkimateriaali Putkistandardi halkaisija seinämän Mansetin koko PVC-U EN ISO , 50 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C EN ISO 15493, DIN 8061/2, EN , 250 mm 4,9 11,9 mm CFS-C P 250/10 EI 180-U/C EN PE EN ISO 15494, 50 mm 2,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C DIN 8074/5 250 mm 7,8 mm CFS-C P 250/10 EI 180-U/C 250 mm 7,8 22,7 mm CFS-C P 250/10 EI 120-U/C sivu 18 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
19 3. Lattiat, vähimmäistiheys 2400 kg/m 3 Hiltin CFS-C-palokatkomansettia käytetään palauttamaan rakenteen palonkestävyys: Lattialäpiviennissä Hilti palokatkomansetti CFS-C P (A 1 ) asennetaan lattian alapuolelle. ja läpiviennin reunan välinen aukko tiivistetään joko kipsimassalla (A 3 ), sementtipohjaisella laastilla koko lattian paksuudelta tai Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassalla (A 2 ) yläpuolelta ( tai molemmin puolin ), vähimmäissyvyys 10 mm lattian pinnasta. Akryylipalokatkomassan alla voidaan käyttää mineraalivillaa. Mikäli vaadittava paloluokka on EI 120 tai alle (aukon halkaisija enintään 300 mm), vaadittava paloluokka EI 180 (aukon halkaisija enintään 260 mm): läpivientiaukko ei saa olla mansetin halkaisijaa suurempi, jotta mansetti voitaisiin kiinnittää hyvin seinään. EI 180 (aukon halkaisija > 260 mm): katso alla olevat taulukot. Mansettien / läpivientiaukkojen välinen min. etäisyys (s1): 0 mm. Palokatkomansetti (A 1 ) kiinnitetty koukuilla (koukkujen vähimmäismäärä: katso käyttöohjeet) ja metalliankkureilla (esim. Hilti HUS, DBZ, HSA) lattian alapuolelle (Metalliankkuri vähintään 6 mm mansetin koossa 110/4" ja 10 mm suuremmissa mansetin kokoluokissa). Äänieristyskappaleet (C 1 ) PE-vaahdosta, käytetään yhdessä kipsipohjaisen tasoitteen tai laastin kanssa aukon täyttämiseksi. Äänieristys asennetaan putken ympärille lattiaan. Katso enimmäis alla olevista taulukoista. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 19
20 Läpivientiaukon tiivistys (kaavioissa esitetään esimerkkinä eristämättömät putket) Kipsimassa tai sementtipohjainen laasti (A 3 ) Sementtipohjainen laasti (A 3 ) ja äänieristys (C 1 ) A3 C1 Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 ) eristys (kaaviot esittävät laastin esimerkkinä pyöreän aukon tiivisteestä) Paikallinen / yhtenäinen putkieristys (LS) Jatkuva / yhtenäinen putkieristys (CS) Kipsipohjainen tasoite tai sementtipohjainen laasti (A 3 ) Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 ) sivu 20 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
21 Lattiat 2400 kg/m 3 3,1. Esieristetyt putket Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin alapuolella. Merkkiputket materiaali valmistaja halkaisija sisähalkaisija ABS/PUR-eristys/ PE-HD Mansetin koko +GF+ COOL-FIT 90 mm 32 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 110 mm 40 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 110 mm 50 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 160 mm 90 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C 180 mm 110 mm CFS-C P 180/7 EI 60-U/C 225 mm 140 mm CFS-C P 225/9 EI 120-U/C 250 mm 160 mm CFS-C P 250/10 EI 120-U/C Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 21
22 Lattiat 2400 kg/m 3 3,2. Muoviputket Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpivienin alapuolella. Normien mukaiset putket pään kokoonpano U/U Putkimateriaali Putkistandardi halkaisija seinämän PVC-U EN ISO , EN ISO 15493, DIN 8061/2, EN , EN PE EN 1519, EN , EN EN ISO 15494, DIN 8074/5 EN ISO 15494, DIN 8074/5 2 putkea 1 mansetissa PP EN ISO DIN 8077/8078 Mansetin koko 20 mm 1,5 2,2 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 50 mm 2,4 5,6 mm CFS-C P 50/ mm 3,0 4,7 mm CFS-C P 63/2 75 mm 2,2 3,6 mm CFS-C P 75/ mm 2,7 4,3 mm CFS-C P 90/3 110 mm 1,8 8,1 mm CFS-C P 110/4 125 mm 3,7 6,0 mm CFS-C P 125/5 160 mm 2,5 11,8 mm CFS-C P 160/6 180 mm 3,6 8,6 mm CFS-C P 180/7 200 mm 4,0 9,6 mm CFS-C P 200/8 225 mm 4,5 10,8 mm CFS-C P 225/9 250 mm 4,9 11,9 mm CFS-C P 250/10 50 mm 3,0 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 63 mm 3,0 mm CFS-C P 63/2 75 mm 3,0 mm CFS-C P 75/ mm 3,5 mm CFS-C P 90/3 110 mm 4,2 mm CFS-C P 110/4 125 mm 4,8 mm CFS-C P 125/5 160 mm 6,2 mm CFS-C P 160/6 200 mm 6,2 mm CFS-C P 200/8 250 mm 7,7 mm CFS-C P 250/10 20 mm 1,9 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U 50 mm 2,9 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 63 mm 1,8 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/U 75 mm 1,9 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U 90 mm 2,2 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/U 110 mm 2,7 10,0 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/U 125 mm 3,1 7,1 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/U 160 mm 4,0 9,1 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/U mm 1,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U mm 2,8 mm CFS-C P 50/ mm 1,9 3,4 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 50 mm 1,8 2,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 63 mm 1,8 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/U 75 mm 1,9 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/U 90 mm 2,2 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U 110 mm 2,7 mm CFS-C P 110/4 EI 180-U/U 125 mm 3,1 mm CFS-C P 125/5 EI 180-U/U sivu 22 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
23 Normien mukaiset putket Putkiasetelma U/C ( Avoin / Suljettu ) materiaali Putkistandardi halkaisija seinämän PVC-U EN ISO , EN ISO 15493, DIN 8061/2, EN , EN PE EN ISO 15494, DIN 8074/5 Putkiasetelma U/C PP EN ISO DIN 8077/8078 Mansetin koko 50 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 250 mm 4,0 11,9 mm CFS-C P 250/10 50 mm 2,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 180 mm 4,4 16,4 mm CFS-C P 180/7 EI 120-U/C 200 mm 4,9 11,4 mm CFS-C P 200/8 EI 120-U/C 225 m 5,5 12,8 mm CFS-C P 225/9 EI 120-U/C 250 mm 6,2 22,7 mm CFS-C P 250/10 EI 120-U/C 250 mm 7,8 mm CFS-C P 250/10 EI 180-U/C 40 mm 3,7 5,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C 50 mm 4,6 8,3 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 63 mm 5,8 10,5 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/C 75 mm 6,8 12,5 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/C 90 mm 8,2 15,0 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 110 mm 10,0 15,1 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 23
24 Merkkiputket Putkiasetelma U/U (Avoin / Avoin) Putki valmistaja halkaisija seinämän CFS-C P mansetti Geberit Silent-db20 Geberit 75 mm 3,6 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/U (PE-S2) 90 mm 5,6 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U 135 mm 6,0 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/U 160 mm 7,0 mm CFS-C P 160/6 EI 180-U/U Wavin TS Wavin 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U (PE-HD 100 RC) 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/U 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/U 110 mm 10,0 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/U Skolan-dB Magnaplast 58 mm 4,0 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/U 78 mm 4,5 mm CFS-C P 75/ mm 4,5 mm CFS-C P 90/3 110 mm 5,3 mm CFS-C P 110/4 135 mm 5,3 mm CFS-C P 160/6 160 mm 5,3 mm CFS-C P 160/6 Raupiano Plus Rehau 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U (PP-PP-MV/PP) 50 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/U 75 mm 1,9 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/U 110 mm 2,7 mm CFS-C P 110/4 EI 180-U/U Wavin AS / Wavin 58 mm 4,0 mm CFS-C P 63/2 EI 90-U/U 78 mm 4,5 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/U 90 mm 4,5 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U 110 mm 5,3 mm CFS-C P 110/4 EI 90-U/U 135 mm 5,3 mm CFS-C P 160/6 EI 180-U/U 160 mm 5,3 mm CFS-C P 160/6 EI 180-U/U KeKelit Phonex AS KeKelit 58 mm 4,0 mm CFS-C P 63/2 EI 90-U/U 78 mm 4,5 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/U 90 mm 4,5 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U 110 mm 5,3 mm CFS-C P 110/4 EI 90-U/U 135 mm 5,3 mm CFS-C P 160/6 EI 180-U/U 160 mm 5,3 mm CFS-C P 160/6 EI 180-U/U Wavin SiTech Wavin 32 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U 50 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U 75 mm 2,3 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/U 90 mm 2,8 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U 110 mm 3,4 mm CFS-C P 110/4 EI 90-U/U 125 mm 3,9 mm CFS-C P 125/5 EI 180-U/U 160 mm 4,9 mm CFS-C P 160/6 EI 180-U/U sivu 24 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
25 Merkkiputket Putkiasetelma U/U (Avoin / Avoin) Putki valmistaja halkaisija seinämän CFS-C P mansetti Master 3 Pipelife 32 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/U 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/U 50 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 75 mm 2,1 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/U 110 mm 3,0 mm CFS-C P 110/4 EI 90-U/U Polo Kal NG POLOPLAST 32 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 50 mm 2,0 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 75 mm 2,6 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/U 90 mm 3 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U 110 mm 3,4 mm CFS-C P 110/4 125 mm 3,9 mm CFS-C P 125/5 160 mm 4,9 mm CFS-C P 160/6 Polo Kal 3S POLOPLAST 75 mm 3,8 mm CFS-C P 75/ mm 4,5 mm CFS-C P 90/3 110 mm 4,8 mm CFS-C P 110/4 EI 90-U/U 125 mm 5,3 mm CFS-C P 125/5 EI 180-U/U 20 mm 1,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/U climatherm 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/U 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 90-U/U 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U 20 mm 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/U Climatherm Faserverbundrohr 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 90-U/U 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/U 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U Firestop 20 mm 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U 20 mm 1,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/U Fusiotherm 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/U 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 90-U/U 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/U 20 mm 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/U Fusiotherm Faserverbundrohr Dekaprop-teollisuusputki +GF+ 63 mm 3,0 mm CFS-C P 63/2 EI 90-U/U 75 mm 3,0 mm CFS-C P 75/2.5 EI 90-U/U 90 mm 3,0 mm CFS-C P 90/3 EI 90-U/U Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 25
26 Merkkiputket Putkiasetelma U/C ( Avoin / suljettu ) Putki valmistaja halkaisija seinämän climatherm Climatherm Faserverbundrohr Firestop Fusiotherm Fusiotherm Faserverbundrohr Putkiasetelma U/C Putkiasetelma U/C Putkiasetelma U/C Putkiasetelma U/C Putkiasetelma U/C CFS-C P mansetti 40 mm 3,7 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/C 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/C 110 mm 10,0 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 40 mm 3,7 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/C 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/C 110 mm 10,0 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 40 mm 5,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C 50 mm 6,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 63 mm 8,6 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C 75 mm 10,3 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 12,3 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 110 mm 15,1 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 40 mm 3,7 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C 50 mm 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 63 mm 5,8 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C 75 mm 6,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/C 90 mm 8,2 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/C 110 mm 10,0 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 40 mm 5,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C 50 mm 6,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 63 mm 8,6 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C 75 mm 10,3 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90 mm 12,3 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 110 mm 15,1 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C sivu 26 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
27 Lattiat 2400 kg/m 3 3,3. Muoviputket Armaflex AF -eristyksellä Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin alapuolella. Normin mukaiset putket Putkimateriaali Putkistandardi PP EN ISO DIN 8077/8078 Merkkiputket Putkimateriaali Wavin TS (PE- HD-100 RC) Friatherm starr (PVC-C) Rautitan flex (PE-Xa) climatherm Putkistandardi halkaisija seinämän Eristyksen CFS-C P mansetti Eristystapa 40 mm 3,7 5,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen 50 mm 4,6 6,9 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/C tai paikalli- nen yhtenäinen, 75 mm 6,8 10,3 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/C pituus 250 mm 90 mm 12,3 mm 22,5 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C 110 mm 10,0 15,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 180-U/C halkaisija seinämän Eristyksen CFS-C P mansetti Eristystapa Wavin 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen tai paikalli- Supllier 63 mm 5,8 mm 10 mm CFS-C P 75/2.5 nen yhtenäinen, 75 mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/3 pituus 250 mm 90 mm 8,2 mm 9,5 mm CFS-C P 110/4 110 mm 10,0 mm 9,5 mm CFS-C P 125/5 Friatec 32 mm 3,6 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen 40 mm 4,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 tai paikalli- nen yhtenäinen, 50 mm 5,6 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 pituus 200 mm 63 mm 7,1 mm 10 mm CFS-C P 90/3 Rehau 40 mm 6,0 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen 50 mm 6,9 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/C tai paikalli- nen yhtenäinen, 63 mm 8,6 mm 9 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/C pituus 250 mm 40 mm 6,0 mm 9 20,5 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 75/ mm 6,9 mm 9 21 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C 90/3 63 mm 8,6 mm 9 21,5 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 110/4 40 mm 3,7 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 tai paikalli- nen yhtenäinen, 75 mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/3 pituus 250 mm 110 mm 10,0 mm 10 mm CFS-C P 125/5 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 27
28 Merkkiputket nimike climatherm Faserverbundrohr firestop fusiotherm fusiotherm Faserverbundrohr +GF+ PROGEF -vakioputki valmistaja halkaisija seinämän Eristyksen CFS-C P mansetti Eristystapa 40 mm 3,7 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 tai paikalli- nen yhtenäinen, 75 mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/3 pituus 250 mm 110 mm 10,0 mm 10 mm CFS-C P 125/5 40 mm 5,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C 50 mm 6,9 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/C 75 mm 10,3 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/C 90 mm 12,3 mm 22,5 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C ,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 180-U/C 40 mm 3,7 mm 9 mm CFS-C P 63/2 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 75/ mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/ ,0 mm 10 mm CFS-C P 125/5 40 mm 4,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C 50 mm 6,9 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 EI 180-U/C 75 mm 10,3 mm 10 mm CFS-C P 90/3 EI 180-U/C 90 mm 12,3 mm 22,5 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C ,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 180-U/C +GF+ 40 mm 3,7 mm 9 mm CFS-C P 63/2 50 mm 4,6 mm 9 mm CFS-C P 75/ mm 6,8 mm 10 mm CFS-C P 90/3 110 mm 10,0 mm 10 mm CFS-C P 125/5 Lattiat 2400 kg/m 3 3,4. Komposiittiputket Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin alapuolella. Merkkiputket nimike valmistaja halkaisija seinämän Geberit Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD) CFS-C P mansetti Geberit 40 mm 3,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 50 mm 4,0 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C 63 mm 4,5 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 75 mm 4,7 mm CFS-C P 75/2.5 EI 30-U/C sivu 28 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
29 Lattiat 2400 kg/m 3 3,5. Komposiittiputket Armaflex AF -eristyksellä Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin alapuolella. Merkkiputket nimike Geberit Mepla (PE-Xb/Al/ PE-HD) Geberit Mepla (PE-Xb/Al/ PE-HD) KELOX KM 110 (PE-X/Al/ PE-X) KELOX KM 110 (PE-X/Al/ PE-X) KELOX KM 110 (PE-X/Al/ PE-X) Rautitan stabil (PE-Xa//Al/ PE-HD) valmistaja halkaisija seinämän Eristyksen CFS-C P mansetti Eristystapa Geberit 40 mm 3,5 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen 50 mm 4,0 mm 9 mm CFS-C P 63/2 tai paikalli- nen yhtenäinen, 63 mm 4,5 mm 9 mm CFS-C P 75/2.5 pituus 250 mm 75 mm 4,7 mm 10 mm CFS-C P 90/3 Geberit 40 mm 3,5 mm 9 20,5 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 75/ mm 4,0 mm 9 21 mm CFS-C P 63/2 90/3 63 mm 4,5 mm 9 21,5 mm CFS-C P 75/ /4 75 mm 4,7 mm mm CFS-C P 90/3 125/5 KeKelit 32 mm 3,0 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen 40 mm 4,0 mm 9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 180-U/C 50 mm 4,5 mm 9 mm CFS-C P 63/1.5 EI 180-U/C 63 mm 6,0 mm 10 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C KeKelit 32 mm 3,0 mm 9 19,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C Jatkuva yhtenäinen 75/ mm 4,0 mm 9 20,5 mm CFS-C P 50/1.5 75/ mm 4,5 mm 9 21 mm CFS-C P 63/2 90/3 63 mm 6,0 mm 10 21,5 mm CFS-C P 75/ /4 KeKelit 32 mm 3,0 mm 19,5 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C Jatkuva yhtenäinen 40 mm 4,0 mm 20,5 mm CFS-C P 75/2.5 tai paikalli- nen yhtenäinen, 50 mm 4,5 mm 21 mm CFS-C P 90/3 pituus 250 mm 63 mm 6,0 mm 21,5 mm CFS-C P 110/4 Rehau 40 mm 6,0 mm 9 mm CFS-C P 63/2 EI 180-U/C Jatkuva yhtenäinen tai paikallinen yhtenäinen, 40 mm 6,0 mm 9 20,5 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 75/2.5 pituus 250 mm Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 29
30 4. Lattiat, vähimmäistiheys 550 kg/m 3 Lattian vähimmäis on 150 mm, mukaan lukien betoni tai kevytbetoni, tiheys vähintään 550 kg/m 3. kannakointi enintään 200 mm korkeudella ja enintään 250 mm päässä lattiarakenteen yläpinnasta. Lattiat 550 kg/m 3 4,1. Esieristetyt putket Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin alapuolella. Merkkiputket materiaali valmistaja halkaisija sisähalkaisija ABS/PUR-eristys/ PE-HD CFS-C P mansetti +GF+ COOL-FIT 90 mm 32 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C 110 mm 40 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 110 mm 50 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 160 mm 90 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C 180 mm 110 mm CFS-C P 180/7 EI 60-U/C 225 mm 140 mm CFS-C P 225/9 EI 120-U/C 250 mm 160 mm CFS-C P 250/10 EI 120-U/C Lattiat 550 kg/m 3 4,2. Muoviputket Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) tiivisteen alapuolella, kiinnitetty yhteen kierteisillä M8-tapeilla, aluslaatoilla ja muttereilla. Normien mukaiset putket Putkiasetelma U/U (Avoin / Avoin) materiaali normi halkaisija seinämän PVC-U EN ISO , EN ISO 15493, DIN 8061/2, EN , EN pään kokoonpano U/U PE EN ISO 15494, DIN 8074/5 pään kokoonpano U/U EN ISO 15494, DIN 8074/5 2 putkea 1 mansetissa PP EN ISO DIN 8077/8078 CFS-C P mansetti 20 mm 1,5 2,2 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 50 mm 2,4 5,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U 20 mm 1,9 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U 50 mm 2,9 4,6 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U mm 1,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U mm 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U 20 mm 1,9 3,4 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U sivu 30 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
31 Normien mukaiset putket Putkiasetelma U/C (Avoin / Suljettu) materiaali normi halkaisija seinämän CFS-C P mansetti PP EN ISO mm 3,7 5,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C DIN 8077/ mm 4,6 6,9 mm CFS-C P 50/ mm 6,8 mm CFS-C P 75/ mm 12,3 mm CFS-C P 90/3 110 mm 10,0 15,1 mm CFS-C P 110/4 Merkkiputket Putkiasetelma U/U (Avoin / Avoin) nimike valmistaja halkaisija seinämän CFS-C P mansetti Master 3 (PP-CO/ Pipelife 32 mm 1,2 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U PP-MV/PP-CO) 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 1,8 mm CFS-C P 75/ mm 1,8 mm CFS-C P 110/4 Polo Kal 3S (PP/ POLOPLAST 75 mm 3,8 mm CFS-C P 75/2.5 EI 90-U/U PP-MV/PP) 90 mm 4,5 mm CFS-C P 90/3 110 mm 4,8 mm CFS-C P 110/4 Polo Kal NG (PP-CO/ POLOPLAST 32 mm 1,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/U PP-MV/PP-CO) 40 mm 1,8 mm CFS-C P 50/ mm 2,0 mm CFS-C P 50/ mm 2,6 mm CFS-C P 75/ mm 3,0 mm CFS-C P 90/3 110 mm 3,6 mm CFS-C P 110/4 20 mm 1,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U climatherm 20 mm 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U climatherm Faserverbundrohr firestop 20 mm 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U fusiotherm 20 mm 1,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U fusiotherm 20 mm 2,8 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U Faserverbundrohr +GF+ PROGEF-vakioputki, +GF+ 20 mm 1,9 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U +GF+ Dekapropteollisuusputki +GF+ 20 mm 3,0 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/U Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 31
32 Merkkiputket Putkiasetelma U/C (Avoin / Suljettu) nimike valmistaja halkaisija seinämän CFS-C P mansetti 40 mm 3,7 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C climatherm 50 mm 4,6 mm CFS-C P 75/ mm 6,8 mm CFS-C P 90/3 110 mm 10,0 mm CFS-C P 125/5 40 mm 3,7 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C climatherm Faserverbundrohr 50 mm 4,6 mm CFS-C P 75/ mm 6,8 mm CFS-C P 90/3 110 mm 10,0 mm CFS-C P 125/5 firestop 40 mm 5,5 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 50 mm 6,9 mm CFS-C P 75/ mm 12,3 mm CFS-C P 160/ ,1 mm CFS-C P 125/5 fusiotherm 40 mm 3,7 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 50 mm 4,6 mm CFS-C P 75/ mm 6,8 mm CFS-C P 90/ ,0 mm CFS-C P 125/5 fusiotherm 40 mm 0,5 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C Faserverbundrohr 50 mm 6,9 mm CFS-C P 75/ mm 12,3 mm CFS-C P 160/ ,1 mm CFS-C P 125/5 +GF+ PROGEF -vakioputki +GF+ 40 mm 3,7 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C 50 mm 4,6 mm CFS-C P 75/ mm 6,8 mm CFS-C P 90/ ,0 mm CFS-C P 125/5 sivu 32 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
33 Lattiat 550 kg/m 3 4,3. Muoviputket Armaflex AF -eristyksellä Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin alapuolella. Normien mukaiset putket Putkiasetelma U/C (Avoin / Suljettu) materiaali Putkistandardi halkaisija seinämän PP EN ISO DIN 8077/8078 Merkkiputket Putkiasetelma U/C (Avoin / Suljettu) nimike Rautitan flex (PE-Xa) Climatherm Faserverbundrohr Fusiotherm Faserverbundrohr Firestop valmistaja Eristyksen CFS-C P mansetti Eristystapa 90 mm 110 mm 12,3 mm 15,1 mm 22,5 mm 10 mm CFS-C P 160/6 CFS-C P 125/5 EI 120-U/C EI 120-U/C Jatkuva yhtenäinen tai paikallinen yhtenäinen, pituus 250 mm halkaisija seinämän Eristyksen CFS-C P mansetti Rehau 40 mm 6,0 mm 20,5 mm CFS-C P 63/2 75/ mm 6,9 mm 21 mm CFS-C P 75/2.5 90/3 EI 120-U/C EI 120-U/C 63 mm 8,6 mm 21,5 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C 90 mm 12,3 mm 22,5 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C 110 mm 15,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C 90 mm 12,3 mm 22,5 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C 110 mm 15,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C 90 mm 12,3 mm 22,5 mm CFS-C P 160/6 EI 120-U/C 110 mm 15,1 mm 10 mm CFS-C P 125/5 EI 120-U/C Eristystapa Jatkuva yhtenäinen tai paikallinen yhtenäinen, pituus 250 mm Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 33
34 Lattiat 550 kg/m 3 4,4. Komposiittiputket Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin alapuolella. Merkkiputket Putkiasetelma U/C (Avoin / Suljettu) nimike valmistaja halkaisija seinämän Geberit Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD) CFS-C P mansetti Geberit 40 mm 3,5 mm CFS-C P 50/1.5 EI 90-U/C 50 mm 4,0 mm CFS-C P 50/1.5 EI 120-U/C 63 mm 4,5 mm CFS-C P 63/2 EI 60-U/C 75 mm 4,7 mm CFS-C P 75/2.5 EI 30-U/C Lattiat 550 kg/m 3 4,5. Komposiittiputket Armaflex AF -eristyksellä Minimietäisyys mansettien välissä: 0 mm. Hiltin CFS-C P -palokatkomansetti (A 3 ) läpiviennin alapuolella. Merkkiputket Putkiasetelma U/C (Avoin / Suljettu) nimike valmistaja Geberit Mepla (PE-Xb/Al/ PE-HD) KELOX KM 110 (PE-X/Al/ PE-X) Rautitan stabil (PE-Xa/Al/ PE-HD) halkaisija seinämän Eristyksen CFS-C P mansetti Geberit 40 mm 3,5 mm 20,5 mm CFS-C P 63/2 75/ mm 4,0 mm 21 mm CFS-C P 63/2 90/3 63 mm 4,5 mm 21,5 mm CFS-C P 75/ /4 75 mm 4,7 mm 22 mm CFS-C P 90/3 125/5 EI 120-U/C EI 120-U/C EI 120-U/C EI 120-U/C Eristystapa Jatkuva yhtenäinen tai paikallinen yhtenäinen, pituus 250 mm KeKelit 32 mm 3,0 mm 19,5 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C Jatkuva yhtenäinen 40 mm 4,0 mm 20,5 mm CFS-C P 75/2.5 EI 120-U/C tai paikalli- nen yhtenäinen, 50 mm 4,5 mm 21 mm CFS-C P 90/3 EI 120-U/C pituus 250 mm 63 mm 6,0 mm 21,5 mm CFS-C P 110/4 EI 120-U/C Rehau 40 mm 6,0 mm 20,5 mm CFS-C P 63/2 EI 120-U/C Jatkuva yhtenäinen 75/2.5 tai paikalli- nen yhtenäinen, pituus 250 mm sivu 34 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013
35 Mineraalivillatuotteet, joita voidaan käyttää tiivisteenä CFS-S ACR akryyl palokatkomassan kanssa: Tuote Heralan LS Isover loose wool SL Isover Universal-Stopfwolle Rockwool RL Paroc Pro Loose Wool Valmistaja Knauf Insulation Saint-Gobain IsoverSaint-Gobain Isover Saint-Gobain IsoverSaint-Gobain Isover Rockwool Paroc OY AB Tekniset tiedot joustavalle elastomeeriselle eristeelle, joka soveltuu käytettäväksi putken eristeenä: Armacell International GmbH: Armaflex AF (CE-merkintä EN standardin mukaisesti). Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 35
36 Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Akryylipohjainen palokatkomassa, joka tarjoaa liikkuvuuden paloluokiteltuihin saumausmassoihin ja läpivientisaumoihin Käyttökohteet n Joustavien seinärakenteiden sisällä tai välissä n Pystysuorat saumat seinärakenteissa ja niiden välillä n Vaakasuorat saumat seinän ja lattian, sisäkaton tai katon välillä n Lattiarakenteen saumat n Läpivientisaumat (teräs- ja kupariputket) Edut n Helppo annostella, levittää ja käsitellä n Vahva kiinnittyminen erilaisiin pohjamateriaaleihin n Pieni kutistuma kuivumisen jälkeen n Erinomaiset ilmaäänen eristysominaisuudet n Laaja käyttölämpötila-alue Tekniset tiedot CFS-S ACR Kemikaalipohja Vesipohjainen akryylidispersio Tilavuuden kutistuma < 20 % Liike 12,5 % (ISO 11600) Kovettumisaika (lämpötila 23 ~ 3 mm / 72 h C / suhteellinen kosteus 50 %) Levityksen lämpötila-alue 5 C 40 C Säilytys- ja 5 C 25 C kuljetuslämpötila-alue Säilyvyys (lämpötila 73 F/23 C 24 kuukautta ja suhteellinen kosteus 50 %) Reaktio paloluokkaan D-s1d0 (EN ) Hyväksynnät* ETA 10 / 0292, ETA 10 / 0389 * Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) on saatavilla paikalliselta Hiltin yhteyshenkilöltä tai osoitteesta Pakkaus Tilavuus Väri Tilausnimike Myyntimäärä Tavaranumero Panos 310 ml Valkoinen Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR 1 kpl Panos 310 ml Valkoinen Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR 1 kpl Panos 310 ml Harmaa Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR 1 kpl Foliopatruuna 580 ml Valkoinen Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR 20 kpl Sanko 5 l Valkoinen Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR 1 kpl Sanko 10 l Valkoinen Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR 1 kpl sivu 36 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013