Source: http://docplayer.fi/4964664-Palonrajoittimet-sarja-fk-en-4-2-fi-9-testattu-standarin-en-1366-2-mukaisesti-maahantuoja-oy-teknocalor-ab-puh-010-820-1100-telefax-010-820-1101.html
Timestamp: 2018-04-24 18:57:09+00:00
Document Index: 17317752

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh Telefax - PDF
Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh Telefax
Download "Palonrajoittimet. Sarja FK-EN 4/2/FI/9. Testattu standarin EN 1366-2 mukaisesti. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab. Puh 010 820 1100 Telefax 010 820 1101"
1 4/2/FI/9 Plonrjoittimet Srj FK-EN Testttu stndrin EN mukisesti Mhntuoj Oy Teknoclor Ab Puh Telefx Sinikellonkuj nt e-mil
2 Sisältö Kuvus Kuvus 2 Asennustvt 4 Mllit Mitt 6 Lisävrusteet Kuiv-sennus osstoiviin kiviineisiin seiniin 8 Suojristikko 12 Pyöreä knvliitosos 13 Tipuist liitokset 14 Jtko-os 15 rusteet Rjkytkin 16 Jousiplutteinen toimilite 17 TROXNETCOM 20 Svunturit 22 Pikvlint 23 Mitoitus Pine-ero 24 Äänen tehotso 25 pn otspint-lueen kertvstuskertoimet j korjusrvot 26 Asennusohjeet Muurttuihin- j kiviineisiin seiniin j lpohjiin 27 Sovelletut sennustvt 28 Muurttuihin- j kiviineisiin seiniin sekä lpohjien pint-sennukseen 31 Jälkisennus muurttuihin kiviineisiin seiniin j lpohjiin 32 Knnkointi 33 Osstoivn seinän ulkopuolell 34 Levyrkenteinen osstoiv väliseinä 36 Märkäsennus osstoiviin levyrkenteisiin kipsikrtonkiseiniin 42 Kuiv-sennus osstoiviin levyrkenteisiin kipsikrtonkiseiniin 43 Tilustiedot 44 Plosulkkeellinen FK-EN-LD kokoon 800 mm 400 mm sti Plosulkkeellinen FK-EN Plonrjoittimet sulkeutuvt plon sttuess utomttisesti j estävät tällä tvoin plon leviämisen j svun pääsyn knvien kutt viereisiin osstoihin. FK-EN plonrjoittimet ovt testttu euroopplisen stndrdin mukisesti. Suomen rkentmismääräyskokoelmn osien D2 j E7 mukisesti ploteknisten osstojen väliin tulee sent plorjoitin. Hyväksytyt sennustvt ovt sennus suorn osstoivn kiviineiseen seinään, kttoelementtiin, kipsilevyseiniin, kevyisiin ploseiniin, pint-sennettun kiviineisiin seiniin j kttoon, rinnkkin kiviineisiin seiniin j kttoelementteihin sekä ripustettun kiviineisist seinistä. Plopellin vlmistust j sennust säädellään linsäädännöllä j tyyppihyväksynnöillä, joill vrmistetn tuotteen kelpoisuus. Lämpötiln noustess knvistoss ti sen ulkopuolell plorjoittimen lämpölukisumeknismi sulkee plorjoittimen läpän 72 C steen lämpötilss. FK-EN plonrjoittimen kestävyysluokt ovt stndrdin DIN mukisesti K90 j EN mukisesti EI60 (ve ho i o) S. Plopellin FK-EN plonkestävyysluokk on käyttötrkoituksest riippuvinen. Ominisuudet FK-EN plonrjoitin täyttää Suomen rkentmismääräyskokoelmn vtimukset j on hyväksytty mnkäyttö- j rkennuslin nojll Suomen Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäpäätöksellä (YM287/6221/2006) käytettäväksi plonrjoittimen LD-mlliss on pienempi äänitso j lhisempi pinehäviö Lisävrusteell ZEX1 vrustettun hyväksytty räjähdysvrllisill lueill Asennuskehystä käytettäessä voidn tuote sent ilmn lsti oidn yhdistää TROXNETCOM: in vull rkennusutomtiojärjestelmään. Lisätietoj j käyttöohjeet ovt stviss TROX-verkkosivustost. Lisäksi Internetissä on käytettävissä plonrjoittimien vlint helpottv Esy Product Finder -ohjelmisto. 2
3 Kuvus Kuljetus j vrstointi Plonrjoittimet toimitetn tehtlt kuljetust vrten pkttun j pölyltä suojttun. Siirrettäessä kuljetuspkkuksi koneellisesti tulee vrmistu siitä, etteivät kuljetuspkkukset vurioidu. Kuljetuksen on tphduttv pkkuksess ilmoitettuj kuljetusehtoj noudtten. Tuotteen vstnottj on velvollinen trkstmn kuljetuspkkuksen kunnon j ilmoittmn myyjälle välittömästi mhdollisist vurioist. Tuotteen vrstointi on järjestettävä siten, että tuotteelle ei iheudu vhinko pölystä, tärinästä, kosteudest ti lämpötilst. Työmll on huolehdittv etteivät sennust odottvt tuotteet joudu tekemisiin rkennuspölyn knss, sekä suojttv voimet knvnpäät heti sennuksen jälkeen. Selvitys tuotteen kierrätettävyydestä Tuote tulee hävittää sinmukisesti mhdollisuuksien mukn mterileittin purettun. Litteen sähkötoimisten osien hävittämisessä tulee noudtt kunkin lueen sähkölitteiden hävittämistä koskevi säädöksiä. Toimilitteell vrustettu FK-EN-LD kokoon 800 mm 400 mm sti Toimilitteell vrustettu FK-EN FK-EN-LD, läppä peitetiivisteellä Kokoon 800 mm 400 mm sti Lukisumeknismi Lämpölukisin 72 C ti 95 C normli-ilmnvihtoon. Jousiplutteinen toimilite mlli BLF ti ExMx. FK-EN-LD -vkiomllein toimitetn kokoon B H = 800 mm 400 mm sti. FK-EN liikkenrjoittimell j tiivisteillä Kikki koot pitsi 200 mm j 250 mm leveänä, joit on stvn vin 500 mm korkeuteen sti. Lukisumeknismi Lämpölukisin 72 C ti 95 C normli-ilmnvihtoon. Jousiplutteinen toimilite BLF, BF ti ExMx. 3
4 Asennustvt Plonrjoittimet ovt ploteknisesti testttuj osi, niitä käytettäessä on noudtettv toimitukseen kuuluvi sennus- käyttö- j kunnosspito-ohjeit. Plonrjoittimet on trkstettv puolen vuoden välein käyttöönotost lukien. Jollei khdess peräkkäisessä trkstuksess hvit toiminnllisi puutteit, trkstusväli voidn pidentää yhteen vuoteen. Yleensä riittää, että plonrjoittimen läppä sulkeutuu j vutuu. Toimilitteell vrustettujen peltien yhteydessä myös testus utomttisesti on mhdollist. Testuksen yhteydessä on lisäksi vrmistuttv sähköliitäntöjen kunnost j toimilitteen meknisest toiminnst. Pellit on puhdistettv knviston säännöllisen nuohouksen yhteydessä. FK-EN peltien ploluokk on ll oleviss sovelluksiss EI60. Tämä rvo svutetn vin silloin, kun pellin kummllekin puolelle on sennettu knv ti kun toiselle puolelle on sennettu knv j toiselle puolelle suojristikko Plonrjoittimi sennettess on noudtettv rkentmismääräyskokoelmn erityismääräyksiä j yleisiä teknisiä sääntöjä. Ilmknvt on knnkoitu siten, ettei niistä voi tuliplon sttuess kohdistu suuri voimi plonrjoittimiin. Asennuspikk Rkennusmterili Minimipksuus mm Märkä upotussennus Rungon pituus mm Kuiv-sennus Rungon pituus mm Asennusohjeet sivu L = 375 L = 500 L = 375 L = 500 Osstoiv kiviineinen seinä j lpohj Muurtut betoniseinät, ontelolttseinät ti tiiliseinät 100 ¹ Betoniset kttoltt ti onteloltt 125 Osstoiv mssiivikipsiseinä Kipsilevyseinät DIN mukisesti Muurttuihin- j kiviineisiin seiniin sekä lpohjien pint-sennukseen Muurtut betoniseinät, ontelolttseinät ti tiiliseinät ti tiiliseinät 100 ¹ ¹ Betoniset kttoltt ti onteloltt ¹ ¹ Jälkisennus muurttuihin kiviineisiin seiniin j lpohjiin Muurtut betoniseinät, ontelolttseinät ti tiiliseinät ti tiiliseinät 100 Betoniset kttoltt ti onteloltt ¹ sennussrjll 4
5 Asennustvt Asennuspikk Rkennusmterili Minimipksuus mm Märkä upotussennus Rungon pituus mm Kuiv-sennus Rungon pituus mm Asennusohjeet sivu L = 375 L = 500 L = 375 L = 500 Osstoivn seinän ulkopuolell plon kestävässä knvoinniss Kevytrkenteinen väliseinä joss metlliset tuet j päällyste molemmin puolin Kevytrkenteinen väliseinä joss eristeenä minerlivill DIN mukisesti, tulukko Kuiv-sennus kevytrkenteisiin osstoiviin seiniin joustvll kttoliitoksell Kevytrkenteinen väliseinä joss eristeenä minerlivill DIN mukisesti, tulukko ² ¹ 39 Kevytrkenteisess osstoivss väliseinässä, joss päällyste vin toisell puolell Kuiluseinät 90 ¹ 40 Kpess kevytrkenteisess osstoivss väliseinässä Kuiluseinät 40 ¹ 41 Levyrkenteiset osstoivt kipsikrtonki levyseinät, vähimmäispksuus 100 mm, molemmin puolin pinnoitus Plonestoseinät yleisellä hyväksynnällä 110 ¹ ¹ Asennussrjll ² Seinän pksuus = 100 mm 5
6 Mllit Mitt Ominisuudet luokitus stndrdin EN mukisesti EI60 (ve ho i o) S kntiks runko, sopii suorn porttuihin läpivienteihin ilmnvirtus molempiin suuntiin sulkutiivisteellä (LD) vrustetull rkennetyypillä äänen tehotso on lhisempi lämpölukisu 72 C ti 95 C Asennussuunt vktsoss oleviss knviss Rkenteelliset ominisuudet kntiks rkenne jäykällä rungoll portut liitäntälipt molemmiss päissä knvliitoksi vrten kksi trkstusluukku leveyden j korkeuden keskimitt ksvvt 100 mm välein Lukisumeknismi Plosulkkeellinen FK-EN B H L = 375 ti 500 Toimilitteell vrustettu FK-EN x y ~ x 94 mm kokoon B < 251 mm 115 mm kikille muille mitoille y noin 175 mm sulkelukisulle ti jousiplutteiselle toimilitteelle BLF j BF - tyypeille noin 220 mm ExMx-tyypin jousiplutteiselle toimilitteelle rttv til lukisumeknismin huollolle Runko Läppä Lukisumeknismi Khv Lukitsin Lämpölukisu Lämpösähköinen lukisumeknismi Jousiplutteinen toimilite Trkstusluukku Liikkeenrjoitin (vin LD) L = 375 ti 500 6
7 t Mllit Mitt Suurempi korroosionkestävyys on mhdollist svutt vlmistmll plonrjoittimen ost ruostumttomst teräksestä ti käyttämällä polttomlttu runko. Yhdistäminen pinnoitettuun läppään on myös mhdollist. Kestävyystiedot ovt stviss pyynnöstä. Mterilit runko sinkittyä teräslevyä polttomlttun RAL 7001 (-1) väriin ti ruostumttomst teräksestä (-2) läppä kuumuutt eristävää erikoisseost läpän pint joko sinkitystä teräslevystä ti ruostumttomst teräksestä polttomlttu läppä (RAL 7001) läpän kseli j vivusto glvnoidust teräksestä ti ruostumttomst teräksestä (-1, -2) messinkiset ti ruostumttomst teräksestä tehdyt lkeroinnit tiivisteet polyuretnist ti elstomeeristä Mlli 1 Tuotekoodi Runko Läppä Sinkitty kio Polttomlttu kio -1 Ruostumton teräs kio -2 Sinkitty Sinkitty teräslevypeite -6 Sinkitty Polttomlttu teräslevypeite -7 Polttomlttu Ruostumton teräslevypeite -1-6 Polttomlttu Polttomlttu teräslevypeite -1-7 Ruostumton teräs Ruostumton teräslevypeite -2-6 Ruostumton teräs Polttomlttu teräslevypeite -2-7 Mlli 2 Lämpölukisin 95 C Läppä huulitiivisteellä (ei mlleiss -6, -1-6, -2-6) Tuotekoodi...-W...-LD Mitt FK-EN sulkelukisull Mitt mm / pino kg H B Toimilitteell vrustettu FK-EN: pino + 3 kg. Läpän huulitiivisteellä vrustettu FK-EN-LD mllit leveyteen j korkeuteen B H = 800 mm 400 mm sti tunnistetn tulukoss sinisestä ltikost Lipn reikäjko Priton reikien lukumäärä Prillinen reikien lukumäärä Kuv A - Kulmreiät Ø A 35 A R H 35 Ø10 17,5 35 H B 17,5 35 B 17,5 17,5 R4.5 35,5 Mitt / mm B ti H Reikien lkm B-sivull* Reikien lkm H-sivull* * ei sisällä kulmien reikiä 7
8 Lisävrusteet Kuiv-sennus osstoiviin kiviineisiin seiniin Asennuskehys j sennussrj trvitn muurttuihin seiniin ilmn lsti tehtäviin sennuksiin (kuiv-sennus). Plopellin sennuskehys j sennussrj toimitetn irrllisin, ne sentn urkoitsijn toimest. Plopeltien sennuskehykset j sennussrjt vin L = 500 mm runkopituudelle. Asennuskehys sennetn seinään muuruslstin vull. Asennussrjll vrustetut plopellit työnnetään sennuskehykseen j kiinnitetään ruuveill. Plotilnteess kehyksen j sennussrjn välinen plotiivistys täyttää syntyneen ron. Tällä tvoin plopellit ovt helposti sennettviss j irroitettviss. Mterilit Asennuskehys j sennussrj muurttuihin seiniin ilmn lsti tehtäviin sennuksiin (kuivsennus) Tuotekoodi L1 in mm L in mm sinkistystä teräksestä tehty sennuskehys ploeristys tiivisteellä erikoisploeristemterilist tehty sennussrj minerlivill liuskoin vrustettun kiinnitysost sinkitystä teräksestä FK-EN sennuskehyksin j sennussrjoin Osstoiv kiviineinen seinä Asennettun sennuskehys j sennussrj L = 500 Asennuskehys j sennussrj koostuvt seurvist osist: Asennuskehys Täyttölist B-sivu (2 kpl) Täyttölist H-sivu (2 kpl) Minerlivill B-sivu (2 kpl) Minerlivill H-sivu (2 kpl) Kiinnitysruuvi (8 kpl) Kiinnike (4 16 kpl*) Kiinnitysruuvi (4 16 kpl*) * Lukumäärä riippuu koost L1 8
9 Lisävrusteet Kuiv-sennus osstoivien kiviineisten seinien sekä lpohjien pintn Pint-sennuskehys j pneelikiinnikkeet trvitn muurttuihin seiniin j kttolttoihin ilmn lsti tehtäviin sennuksiin (kuiv-sennus). Plopelti j pint-sennuskehys toimitetn irrllisin, ne sennetn urkoitsijn toimest. Pint-sennuskehys kiinnitetään suorn tulpin j ruuvein seinään ti kttolttn. Plopelti sennetn kehyksen pintn j kiinnitetään pneeliin. Ilmknvt on sennettv siten ettei niistä kohdistu plon ikn hvittvi voimi plonrjoittimeen. Jos plonrjoitin sennetn knviston yhteyteen, jok plotilnteess stt iheutt vääntörsitust plonrjoittimeen j seinään, on suositeltv käyttää tipuis liitost. Mterilit pint-sennuskehys on sinkittyä teräslevyä stvn myös polttomlttun (RAL7001), mikäli se sennetn polttomlttuun ti ruostumttomst teräksestä vlmistettuun plopeltiin pneelin päällystäminen eristävällä erikoismterilill kiinnitysost sinkitystä teräksestä Pint-sennuskehys j pneelikiinnikkeet osstoiviin kiviineisiin seiniin j lpohjiin ilmn lsti tehtäviin sennuksiin Tuotekoodi Tipuist liitokset L in mm FK-EN FK-EN-6 FK-EN käyttöpuolell käyttöpuolell FK-EN-1 FK-EN käyttöpuolell käyttöpuolell FK-EN pint-sennuskehyksell j ploneristävällä pneelill Käyttöpuoli B / H 85 Osstoiv kiviineinen seinä Koottu pint-sennuskehys ploneristävällä pneelill L = 375 ti 500 Pint-sennuskehys j pneelikiinnitys koostuvt seurvsti: Pintkehys List (4 kpl) Ruuvi M8 luslevyllä j mutterill (4 16 kpl*) Pneelin peite (4 kpl) Metlliset kulmtuet (4 14 kpl*) Eriste (4 kpl) Metlliliuskt (8 kpl) Pidike (4 14 kpl*) Ruuvi (4 14 kpl*) Aluslevy (4 14 kpl*) * Lukumäärä riippuu koost 9
10 Lisävrusteet Kuiv-sennus osstoiviin levyrkenteisiin seiniin Asennuskehys j sennussrj trvitn osstoiviin levyrkenteisiin seiniin ilmn lsti tehtäviin sennuksiin (kuivsennus). Plopellin sennuskehys j sennussrj toimitetn irrllisin, ne sentn urkoitsijn toimest. Asennussrjll vrustetut plopellit työnnetään sennuskehykseen j kiinnitetään ruuveill. Plotilnteess kehyksen j sennussrjn välinen plotiivistys täyttää syntyneen ron. Ilmknvt on sennettv siten, ettei niistä kohdistu plon ikn hvittvi voimi plonrjoittimeen. Jos plorjoitin sennetn knviston yhteyteen, jok plotilnteess stt iheutt vääntörsitust plonrjoittimeen j seinään, on suositeltv käyttää tipuisi liitoksi. Tipuisi liitoksi toimitetn erikseen. Plopeltien sennuskehykset j sennussrjt vin L = 500 mm runkopituudelle. Kuiv-sennus osstoiviin levyrkenteisiin seiniin j kevyisiin ploseiniin Mterilit Tuotekoodi Tipuist liitokset L in mm FK-EN FK-EN-1 FK-EN-2 FK-EN-6 FK-EN FK-EN FK-EN-6 FK-EN-7 käyttö- j sennuspuolell FK-EN-1 FK-EN-2 käyttö- j sennuspuolell 500 A8 erikoisploeristemterilist tehty sennussrj plotiivisteellä j minerlivill liuskoin vrustettun kiinnitysost sinkitystä teräksestä FK-EN sennussrjll 90 Osstoiviin levyrkenteisiin seiniin B + 95 H Koottu sennussrj L = 500 Asennussrj koostuu seurvist osist: Täyttölist turpovll tiivisteellä B-sivu (2 kpl) Täyttölist turpovll tiivisteellä H-sivu (2 kpl) Minerlivill B-sivu (2 kpl) Minerlivill H-sivu (2 kpl) Kiinnitysruuvi (8 kpl) Kiinnike (4 6 kpl*) Seinäruuvi (4 6 kpl*) * Lukumäärä riippuu koost 10
11 Lisävrusteet Kuiv-sennus kevytrkenteisiin osstoiviin seiniin joustvll kttoliitoksell Asennuskehys j sennussrj trvitn levyrkenteisiin seiniin j kevyisiin ploseiniin ilmn lsti tehtäviin sennuksiin (kuivsennus) joustvll kttoliitoksell betonisen kttoelementin lpuolell. Asennussrj mhdollist plorjoittimen sennustiiveyden säilymisen kttoltn heiketessä. Asennussrj, jtkokpple j lpuolinen poikkiplkki, sennussrj on koottu tehtll kokoon. Plorjoitin sennetn sennussrjoineen kttolttn urkoitsijn toimest. Kiinteään knvn sennettess on suositeltv käyttää joustv liitintä käyttö- j sennuspuolell. Ilmknvt on sennettv siten ettei niihin kohdistu plon ikn hvittvi voimi plonrjoittimeen. Jos plonrjoitin sennetn knvn yhteyteen, jok plotilnteess stt iheutt vääntörsitust plonrjoittimeen j seinään, on suositeltv käyttää tipuisi liitoksi. Tipuisi liitoksi toimitetn erikseen. Asennussrj levyrkenteisiin osstoiviin seiniin joustvll kttoliitoksell Mterilit sennuskehys lämmöneristemterilist poikittisplkit sinkitystä teräksestä kierretngot sinkitystä teräksestä kiinnitysost sinkitystä teräksestä jtkokpple sinkitystä teräksestä Tuotekoodi Tipuist liitokset L in mm FK-EN FK-EN-6 FK-EN B1 käyttö- j sennuspuolell 500 B3 FK-EN-1 FK-EN B2 käyttö- j sennuspuolell 500 B4 FK-EN sennussrj joustvll kttoliitoksell Kttoelementti B + 83 Levyrkenteinen osstoiv seinä Koottu sennussrj L = Asennussrj koostuu seurvist osist: Asennuskehys poikittisplkill (1 kpl) Jtko-os (1 kpl) Poikittisplkki (1 kpl) Kierretnko (4 kpl) Ruuvi luslevy j mutteri (4 kpl kutkin) 11
12 Lisävrusteet Suojristikko Suojristikko Kun plonrjoitin liitetään ilmknvn vin toiselt puolelt, on toinen puoli vrustettv kosketussuojristikoll. Joskus sennettess tietyille pituuksille trvitn jtko-os, ktso tulukost. Plorjoittimet, kosketussuojt j mhdolliset jtko-ost ovt koottu tehtll yhteen. p virtusl kosketussuojn läpiosss on noin 70%. Kiinnitysreiät kosketussuojss j jtkokppleess sopivt plorjoittimen lippn. Kosketussuojt voidn myös toimitt erikseen. Lisätieto jtko-osst sivull 15. Suojristikko on trkoitettu käytettäväksi inostn korvusilm vrten. Mterilit Suojverkko on sinkittyä terästä, stvn myös polttomlttun (RAL 7001), mikäli sennetn polttomlttuun ti ruostumttomst teräksestä vlmistettuun peltiin Suojristikko Tuotekoodi Käyttöpuoli Asennuspuoli FK-EN FK-EN-6 FK-EN-7 Suojristikko 17 Suojristikko 43 FK-EN-1 FK-EN-2 Suojristikko 67 Suojristikko 93 Jtko-osn pikk j pituus Mitt mm H Käyttöpuoli Asennuspuoli L Tuotekoodi / / Suojristikko Käyttöpuoli Asennuspuoli Huom! jtko-ost j suojverkot toimitetn tehtll koottuin vähimmäisetäisyys voimen läpän reunn j suojverkon välissä tulee oll etäisyys»«noin 50 mm. A Suojverkon silmäkoko on 10 mm 10 mm, lngn pksuus on 2 mm Jtko-os A A Ilmn jtko-os Yhdellä jtko-osll Käyttö- ti sennuspuolell Khdell jtko-osll Käyttö- j sennuspuolell A A A A H / B H / B H / B A L A 120 L L
13 Lisävrusteet Pyöreä knvliitosos Pyöreä knvliitosos Käyttämällä pyöreää knvliitosos mhdollist liittymisen suorn pyöreään knvn. Rkenteest riippuen tietyt plorjoitinkoot vtivt jtko-osn, ktso tulukost. Plonrjoitin, pyöreä knvliitosos j mhdollinen jtko-os sennetn tehtll yhdeksi kokonisuudeksi. Asennusreiät pyöreässä liitososss j jtko-osiss sopivt vstlipn kiinnitysreikiin. Pyöreä liitosos voidn toimitt myös irrllisen. Lisätieto jtko-osst sivull 15. Mterilit Pyöreä knvliitos os on sinkittyä teräslevyä, polttomltuiss j ruostumtont terästä (-2) oleviss plopelleissä väriin RAL 7001 mlttun Pyöreä knvliitos Tuotekoodi Käyttöpuoli Asennuspuoli FK-EN FK-EN-6 FK-EN-7 knvliitos os 11 knvliitos os knvliitos os 12 FK-EN-1 FK-EN-2 knvliitos os 61 knvliitos os knvliitos os 62 Jtko-osn pikk j pituus Mitt mm H Käyttöpuoli Asennuspuoli L Tuotekoodi / / Pyöreä knvliitosos Käyttöpuoli Asennuspuoli Huom! jtko-ost j pyöreän knvn liitosost toimitetn tehtll koottuin vähimmäisetäisyys voimen läpän reunn j pyöreän knvliitososn välissä tulee oll etäisyys»«noin 50 mm R Pyöreä knvliitosos Jtko-os R R Ilmn jtko-os Yhdellä jtko-osll Käyttö- ti sennuspuolell Khdell jtko-osll Käyttö- j sennuspuolell R R R R H / B ØD H / B ØD H / B ØD R L R 120 L L 260 Mitt / mm Nimellismitt B x H ØD
14 Lisävrusteet Tipuist liitokset Tipuist liitokset Ilmknvt on sennettv siten, ettei niistä kohdistu plon ikn hvittvi voimi plonrjoittimeen. Jos plonrjoitin sennetn knviston yhteyteen, jok plotilnteess stt iheuttn vääntörsitust plorjoittimeen j seinään, on suositeltv käyttää tipuis liitost. Joustv liitin voidn kiinnittää suorn plonrjoittimeen. Rkenteest johtuen tietyt pituudet vtivt jtko-osn, ktso tulukko. Asennusreiät joustviss liittimissä j jtkokppleiss sopivt vstlipn kiinnitysreikiin. Joustvt liittimet voidn myös toimitt irrllisin. Lisätieto jtko-osst sivull 15. Mterilit Tipuisn liittimen kehys on vlmistettu sinkitystä teräksestä j liitin kuituvhvistetust polyesteriknkst Tipuist liitokset Tuotekoodi Käyttöpuoli Asennuspuoli FK-EN FK-EN-6 FK-EN-7 Tipuist liitokset 19 Tipuist liitokset Tipuist liitokset 20 FK-EN-1 FK-EN-2 Tipuist liitokset 69 Tipuist liitokset Tipuist liitokset 70 Jtko-osn pikk j pituus Mitt mm H Käyttöpuoli Asennuspuoli L Tuotekoodi / / Tipuist liitokset Käyttöpuoli Asennuspuoli Huom! jtko-ost toimitetn tehtlt koottuin. vähimmäisetäisyys voimen läpän reunn j tipuisn liittimen välissä tulee oll etäisyys»«noin 50 mm. S Tipuist liitokset Jtko-os S S 160* 185 * joustv-lue 100 mm sennettun Ilmn jtko-os Yhdellä jtko-osll Käyttö- ti sennuspuolell Khdell jtko-osll Käyttö- j sennuspuolell S S S S H / B H / B H / B S L S 120 L L
15 Lisävrusteet Jtko-os Jtko-os Käytettäessä suojverkko, pyöreitä liitososi ti joustvi liittimiä, jtko-osi trvitn tietyillä pituuksill. Näillä lisävrusteill vrustetut plonrjottimet toimitetn jtkoosn knss. ähimmäisetäisyys Avoimen olevn läpän reunn j suojristikon, pyöreän knvliitoksen ti joustvn liittimen vähimmäisetäisyyden tulee oll 50 mm. Lisätietoj suojristikost, joustvist liittimistä j pyöreistä knvliitoksist sivuilt Mitt / mm H x y L = L = = vtii jtko-osn Mterilit jtko-os on sinkittyä teräslevyä, juhemltuiss j ruostumtont terästä (-2) oleviss plopelleissä se on mlttu hopenhrmksi (RAL 7001) FK-EN L = 375 mm FK-EN L = 500 mm Käyttöpuoli Asennuspuoli Käyttöpuoli Asennuspuoli x y x y -x y -x -y H / B H / B H / B H / B L = 375 L = 500 L = 375 L = 500 Yhdellä jtko-osll Käyttöpuoli Yhdellä jtko-osll Asennuspuoli Khdell jtko-osll Käyttö- j sennuspuolell H / B H / B H / B 120 L = 375 ti 500 L = L = Tipuis liitin, käyttö- j/ti sennuspuolell 15
16 rusteet Rjkytkin Plosulkkeellinen FK-EN Läpän sento voidn sd selville rjkytkimestä, joss on potentilivpt kärjet. Sllitun kytkentätehon puitteiss voidn ohjt releitä, merkkivloj ti käynnistää ploilmoitusjärjestelmän hälytys. Pellin sentoihin uki j kiinni trvitn kksi rjkytkintä. Plosulkkeell vrustetut plonrjoittimet voidn toimitt yhdellä ti khdell rjkytkimellä, ti sellinen/selliset voidn sent jälkikäteen. rusteet Rjkytkin pelti KIINNI Rjkytkin pelti AUKI Rjkytkin pelti KIINNI j AUKI Rjkytkin Liitäntäkpelin pituus / hlkisij Tuotekoodi Z01 Z02 Z03 1 m / 3 x 0,34 mm² Suojusluokitus IP 66 Koskettimet Suurin kytkentävirt Suurin kytkentäjännite Koskettimen resistnssi 1 vihto, glv. kullttu 0,5 A 30 DC, 250 AC Noin 30 mω Rjkytkin Kytkentäesimerkkejä Rjkytkin OFF Rjkytkin ON 3 30 DC 230 AC 3 30 DC 230 AC N(-) L(+) N(-) L(+) vihreä vlkoinen ruske vlkoinen Merkkilmppu ti rele, (ei sisälly toimitukseen) FK-EN sennoss AUKI FK-EN sennoss KIINNI Rjkytkin Asennonosoitin Asennonosoitin Rjkytkin AUKI ON AUKI OFF KIINNI OFF KIINNI ON 16
17 rusteet Jousiplutteinen toimilite FK-EN jousiplutteisell BLF-toimilitteell Kokoon B H = 800 mm 400 mm sti Jousiplutteisell toimilitteell on mhdollist plorjoittimien kuko-ohjus j -lukisu esim. sopivll svunilmisimell. Syöttöjännitteen ktketess ti lämpösähköisen hälytyksen ilmetessä läppä sulkeutuu (turv-sem on KIINNI ). Toimilitteell vrustettuj plonrjoittimi voidn käyttää myös läpän vmiseen j sulkemiseen (esim. vyöhykepelteinä). ATEX-tiloiss sijitseviin j niitä plveleviin knvistoihin tulee pääsääntöisesti sent tiln ATEX-luokitust vstv plorjoitin. Lämpösähköisesti lukistvss plonrjoittimess tulee tällöin myös tällöin käyttää ATEX-hyväksyttyä toimilitett. Moottoriin on integroitu kksi rjkytkintä. Jousiplutteiseen toimilitteen luksulämpötil on 72 C. ATEX-sertifiointi ENEC SE suosituksen 94/9/EG mukisesti sertifiktin numeroll SE 05 ATEX Toimilitteelle on stvn muunnossrj jälkisennust vrten. rusteet BLF230-T TR BLF24-T-ST TR Tuotekoodi Z43 Z45 Toimilitteellinen mlli BLF 230-T TR 24-T-ST TR Syöttöjännite 230 AC ±14 % 50/60 Hz 24 AC ±20 % 50/60 Hz ti 24 DC -10 % / +20 % Jousen viritys 6 W 5 W Liitäntäteho Auki 3 W 2.5 W Mitoitusteho 7 A Ajoik Toimilite / jousiplutus s / 20 s Koskettimet ihtokoskettimien lkm 2 Rjkytkin* Kytkentäjännite DC / AC Kytkentävirt 1 ma 3 A Koskettimen resistnssi < 100 mω IEC luokitus II III Suojusluokitus IP54 Liitäntäkpeli Pituus / hlkisij 1 m / 2(6*) x 0,75 mm² Toimilite mlli BF... Kytkentäkvio KIINNI 230 AC AC DC N(-) L(+) N(-) L(+) KIINNI AUKI 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 N(-) L <5 <80 BF... Kiinni/uki kytkin, ei sisälly toimitukseen Mhdollinen ohjuslite, esim. TROX svunilmisin tyyppi RM-O-3-D ti RM-O-S-D Merkkilmppu (ei sisälly toimitukseen) 17
18 rusteet Jousiplutteinen toimilite FK-EN jousiplutteisell BF-toimilitteell Jousiplutteisell toimilitteell on mhdollist plorjoittimien kuko-ohjus j -lukisu esim. sopivll svunilmisimell. Syöttöjännitteen ktketess ti lämpösähköisen hälytyksen ilmetessä läppä sulkeutuu (turv-sem on KIINNI ). Toimilitteell vrustettuj plonrjoittimi voidn käyttää myös läpän vmiseen j sulkemiseen (esim. vyöhykepelteinä). Moottoriin on integroitu kksi rjkytkintä. BLF24-T-ST TR:n liitäntäjohtimess on urosliitin. Tämän vull moottori on nopesti liitettävissä TROX AS-i väyläjärjestelmään. Toimilitteelle on stvn muunnossrj jälkisennust vrten. rusteet BF230-T TR BF24-T-ST TR Tuotekoodi Z43 Z45 Toimilitteellinen mlli BF 230-T TR 24-T-ST TR Syöttöjännite 230 AC ±14 % 50/60 Hz 24 AC ±20 % 50/60 Hz ti 24 DC -10 % / +20 % Jousen viritys 8 W 7 W Liitäntäteho Auki 3 W 2 W Mitoitusteho 12,5 A 10 A Ajoik Toimilite / jousiplutus n. 140 s / n. 16 s Koskettimet ihtokoskettimien lkm 2 Rjkytkin* Kytkentäjännite DC / AC Kytkentävirt 1 ma 6 A Koskettimen resistnssi < 100 mω IEC luokitus II III Suojusluokitus IP54 Liitäntäkpeli Pituus / hlkisij 1 m / 2(6*) x 0,75 mm² Jousiplutteinen toimilite mlli BF... Kytkentäkvio KIINNI 230 AC AC DC N(-) L(+) N(-) L(+) KIINNI AUKI 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 N(-) L <5 <80 BF... Kiinni/uki kytkin, ei sisälly toimitukseen Mhdollinen ohjuslite, esim. TROX svunilmisin tyyppi RM-O-3-D ti RM-O-S-D Merkkilmppu (ei sisälly toimitukseen) 18
19 rusteet Jousiplutteinen toimilite (ATEX) FK-EN jousiplutteisell ExMx-toimilitteell Jousiplutteisell toimilitteell on mhdollist plorjoittimien kuko-ohjus j -lukisu esim. sopivll svunilmisimell. Syöttöjännitteen ktketess ti lämpösähköisen hälytyksen ilmetessä läppä sulkeutuu (turv-sem on KIINNI ). Toimilitteell vrustettuj plonrjoittimi voidn käyttää myös läpän vmiseen j sulkemiseen (esim. vyöhykepelteinä). Moottoriin on integroitu kksi rjkytkintä. Sähkökytkentä on tehty liitäntärsin. Jousiplutteisen toimilitteen lukisulämpötil on 72 C. ATEX-sertifiointi ENEC SE suosituksen 94/9/EG mukisesti sertifiktin numeroll SE 05 ATEX rusteet ExMx-15-BF-TR Jousiplutteinen toimilite mlli ExMx-15-BF-TR Tuotekoodi ZEX AC/DC, Syöttöjännite kikki ±10 %, toimilite itse virittyvä Hz ±20 % Liitäntäteho 16 W / 15 A irt päällä (< 1 s) 2 A Ajoik Toimilite / jousiplutus n. 30 s / n. 10 s Koskettimet ihtokoskettimien lkm 2 Rjkytkin Kytkentäjännite 230 AC / 24 DC Kytkentävirt 0,5 A / 3 A IEC luokitus I (mdoitettu) Suojusluokitus IP66 ATEX merkintä Ksut Alueet 1 / 2 Pölyt yöhyke 22 Jousipl. toimilite II2G Ex d[i] IIC T6/T5 II2D Ex td A21 [id] IP66 T80 C Ploturvllinen II2G EEx d i IIC T6 II3D IP65 T80 C Liitäntärsi II2G EEx e IIC T6 II2D IP66 T85 C Jousiplutteinen toimilite mlli ExMx Kytkentäkvio KIINNI 230 AC AC DC N(-) L(+) N(-) L(+) KIINNI AUKI N(-) L 5 85 ExMx-15-BF-TR Kiinni/uki kytkin, ei sisälly toimitukseen Mhdollinen ohjuslite, esim. TROX svunilmisin tyyppi RM-O-3-D ti RM-O-S-D Merkkilmppu (ei sisälly toimitukseen) Mdoitusliitin 4 mm² 19
20 rusteet TROXNETCOM Toimilitteellinen FK-EN yhdistettynä TROXNET- COM-järjestelmään Plorjoittimien jousiplutteiset toimilitteet BLF24-T-ST-TR ti BF24-T-ST-TR j tässä lisävrusteen kuvtut moduulit muodostvt käyttövlmiin litteiston utomttisen säätöyksikön knss. Komponentit on vlmiiksi sennettu j johdotettu tehtll. Asikkn tehtäväksi jää inostn kytkeä väyläjohdin j syöttöjännite. AS-i järjestelmä on milmnljuisesti stndrdien EN j IEC mukinen väyläjärjestelmä. Sen vull voidn yhdistää erilisi komponenttej (moduulej) verkoksi vlmistjst j toimilst riippumtt. Moduulit ohjvt moottoreit j/ti vstnottvt viestejä ntureilt. rusteet AS-EM/B j BLF24-T-ST TR* ti BF24-T-ST TR rusteet LON-WA1/B2 j BLF24-T-ST TR* ti BF24-T-ST TR LON-WA1/B2-AD j BLF24-T-ST TR* ti BF24-T-ST TR LON-WA1/B2-AD230 j BLF24-T-ST TR* ti BF24-T-ST TR Kokoon B H = 800 mm 400 mm sti Tuotekoodi ZA03 Tuotekoodi ZL06 ZL07 ZL08 LON j LonMrk trkoittvt stndrdoitu pikllist tiedonsiirtoverkko, jok ei ole vlmistjriippuvinen. Tiedonsiirto tphtuu Echelon Corportionin vlmistmn mikroprosessorin vull yhtenäisen protokolln mukisesti. LonMrk:in puitteiss on määritelty stndrdit, joill vrmistetn näiden tuotteiden yhteensopivuus. TROX LON-moduulit käyttävät LonMrk yhteensopivuuden mukist SNT-muuttuji. AS-EM/B moduuli Moduuli LON-WA1/... Ohjusyksikkö FK-EN joss on AS-EM/B 230 AC FK-EN joss on LON-WA1/B2 FK-EN joss on AS-EM/B äyläliitin FK-EN joss on LON-WA1/B2-AD230 LON FTT10A kierretty prikpeli Moduuli lähettää mittus- j säätöviestejä toimilitteen j ohjusyksikön välillä. Näin voidn sekä ohjt toimilitett että vlvo toimintviivettä. Moduulin j toimilitteen syöttöjännite (24 DC) johdetn AS-i-lttkpelill. Toimintilmoitukset: toimii 4 sisäämeno 2 ulostulo LON-WA1/B2 1 ti 2 plopellin ohjukseen LON-WA1/B2-AD Liitäntämoduuli toiselle plopellille 24 AC- syöttöjännitteellä LON-WA1/B2-AD230 Liitäntämoduuli toiselle plopellille 230 AC- syöttöjännitteellä Lisätietoj järjestelmistä on Internet-sivuillmme. 20
21 rusteet TROXNETCOM (Ex) FK-K90 jousiplutteisell toimilitteell (ATEX) j TROXNETCOM Jousiplutteisell toimilitteell ExMx-15-BF-TR j tässä kuvtuill lisäsennetuill moduuleill AS-EM/C vrustetut plonrjoittimet on mhdollist jättää osksi ljemp järjestelmää. AS-i järjestelmä on milmnljuisesti stndrdien EN j IEC mukinen väyläjärjestelmä. Sen vull voidn yhdistää erilisi komponenttej (moduulej) verkoksi vlmistjst j toimilst riippumtt. Moduulit ohjvt moottoreit j/ti vstnottvt viestejä ntureilt. rusteet AS-interfce moduuli Tuotekoodi ZEX2 AS-EM/C moduuli 24 AC / DC 230 AC Säädinyksikkö FK-EN AS-EM/C AS-EM/C FK-EN Ex-lueen ulkopuolell Ex-lueen sisällä Moduuli lähettää mittus- j säätöviestejä toimilitteen j ohjusyksikön välillä. Näin voidn sekä ohjt toimilitett että vlvo toimintviivettä. Moduulin j toimilitteen syöttöjännite (24 DC) johdetn AS-i-lttkpelill. Toimintilmoitukset: toimii 4 sisäämeno 2 ulostulo Lisätietoj järjestelmistä on Internet-sivuillmme. 21
22 rusteet Svunturit Jott voitisiin estää svun leviäminen rkennuksen sisällä ilmstointiknvien kutt, on tärkeää, että svun muodostus hvitn jo ikisess viheess. Svunturimllien RM-O-3-D j RM-O-S-D toimint perustuu vlon hjontn j ne hvisevt svun riippumtt sen lämpötilst, jolloin plorjoittimet sulkeutuvt ennen kuin lukisulämpötil on svutettu. Jos ilm sisältää kiinteitä prtikkeleit kuten esim. svuss, iheutt se poikkemn vloon. Anturi (fotodiodi) jok ei puhtss ilmss vstnot vlo, s vloheijstuksen svuprtikkeleist. Kun vlon kirkkus ylittää rj-rvon, svunturi nt hälytyksen. rusteet Tuotekoodi Svunturi RM-O-3-D Svunturi virtusvhdill RM-O-S-D Svunturit ovt lisävrusteit j ne tiltn erikseen. Svunilmisin tyyppi RM-O-3-D Svunturi plo- j svupelleille svunturi täyttää EN54-7:2000 esitetyt vtimukset ilmn nopeuksille 1 20 m/s riippumton ilmn virtussuunnst syöttöjännite 230 AC, 50/60 Hz potentilivp merkkiviesti j hälytysrele integroidut merkkivlot likntumisrjn tunnistin utomttinen hälytysrjn säätö pitkä huoltoväli sennustvt j tekniset lisätiedot ktso esite 4/6.3/EN/.. Svunilmisin tyyppi RM-O-S-D virtusvhdill Svunturi plo- j svupelleille svunturi täyttää EN54-7:2000 esitetyt vtimukset ilmn nopeuksille 1 20 m/s riippumton ilmn virtussuunnst ilmn virtusvhti vroitus rjll 2 m/s syöttöjännite 230 AC, 50/60 Hz potentilivp merkkiviesti j hälytysrele integroidut merkkivlot likntumisrjn tunnistin utomttinen hälytysrjn säätö pitkä huoltoväli sennustvt j tekniset lisätiedot ktso esite 4/6.2/EN/.. 22
23 Pikvlint Määritelmät B mm : Leveys H mm : Korkeus A m² : vpn ukon pint-l m³/h : Ilmvirt v A m/s : Ilmn virtusnopeus B x H mukn Δp t P : Pinehäviö ζ ρ f m L WA L W Δp t = ζ ρ 2 v A ² : Kertvstus kg/m³ : Ilmn tiheys (noin 1,2:ss 20 C) in Hz : Oktvikistojen keskitjuudet in db(a) : A-pinotettu ääniteho db : Oktvikistojen äänen tehotso L W = L WA + Korjuskerroin oktvikisttson lskemiseksi (kts tulukot 4 j 5) L WNC K : NC rviointi äänen tehotsolle L WNC L WA 5 : Korjuskerroin peltien leveyteen L 450 mm ti 600 mm (kts tulukko 6) Kikki äänitehot perustuvt 1 pw:n tehoon. Kikki äänet määritelty kiunthuoneess. Äänitehot määritelty j korjttu noudtten stndrdi EN ISO 5135, helmik Käytettäessä pikvlinttulukko peltien vlinnss päästään nopesti optimlliseen rtkisuun. rmisten että normlit erodynmiset j äänitekniset rj-rvot eivät ylity. Ilmn nopeus Kokonispine-ero Äänen tehotso Läpän huulitiivisteellä vrustettu FK-EN-LD mllit leveyteen j korkeuteen B H = 800 mm 400 mm sti tunnistetn tulukoss sinisestä ltikost Ilmmäärä m³/h Δp t < 35 P H mm L WA db(a) B mm
24 Mitoitus Pine-ero Esimerkki 1 Annettu Ilmvirt: 1250 l/s (4500 m³/h) Enimmäisleveys: 600 mm dittu äänen tehotso: 35 db(a) Pikvlint FK-EN-LD / (läpän huulitiivisteellä) linnn tulos v A = 4500 m³/h (0,6 m 0,4 m 3600) = 5,2 m/s Δp t = 5 P (tulukost 1, kun B = 450 mm) Korjus B-mitlle = 600 tulukost 2 Δp t = 5 P 0,8 4 P L WA = 31 db(a) (tulukost 3, kun B = 450 mm) Korjus B-mitlle = 600 tulukost 6 L WA = 31 db(a) + 0,5 32 db(a) Äänitehon tso kistoittin f m Hz L WA db(a) 33 Korjus tulukost L W db Tulukko 1: Pine-ero Δp t P pellille B = 450 mm ti 600 mm H mm B mm Mlli v A m/s FK-EN-LD läpän huulitiivisteellä < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < Ilmn nopeus 8 m/s on sllittu inostn jousiplutteisell toimilitteell oleville plorjoittimille. Tulukko 2: Korjuskertoimet muille pelleille leveyden B mukisesti B mm Mlli B mm FK-EN liikkeenrjoittimell j läpän huulitiivisteellä 450 FK-EN- LD 1,9 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 600 FK-EN 2,4 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 24
25 Mitoitus Äänen tehotso Esimerkki 2 Annettu Ilmvirt: Enimmäisleveys: dittu äänen tehotso: 4250 l/s (15300 m³/h) 1000 mm 45 db(a) Pikvlint FK-EN / (liikkeenrjoittimell j läpän huulitiivisteellä) linnn tulos v A = m³/h (1,0 m 0,7 m 3600) = 6,1 m/s Δp t = 8 P (tulukost 1, kun B = 600 mm) Korjus B-mitlle = 1000 tulukost 2 Δp t = 8 P 0,8 7 P L WA = 44 db(a) (tulukost 3, kun B = 600 mm) Korjus B-mitlle = 1000 tulukost 6 L WA = 44 db(a) 1 = 43 db(a) Äänitehon tso kistoittin fm Hz LWA db(a) 43 Korjus tulukost LW db Tulukko 3: Äänen tehotso L WA db(a) pellin leveyksille B = 450 mm ti 600 mm H mm B mm Mlli v A m/s FK-EN-LD läpän huulitiivisteellä < < < < < FK-EN liikkeenrjoittimell j läpän huulitiivisteellä < < < < < < < < Ilmn nopeus 8 m/s on sllittu inostn jousiplutteisell toimilitteell oleville plorjoittimille. Tulukko 4: Korjuskertoimet FK-EN-LD läpän huulitiivistellä vrustettun äänen tehotson db määrittämiseksi v A m/s f m Hz Tulukko 5: Korjuskertoimet FK-EN liikkeenrjoittimell j läpän huulitiivisteellä äänen tehotson db määrittämiseksi v A m/s f m Hz
26 Mitoitus pn otspint-lueen kertvstuskertoimet j korjusrvot Tulukko 6: pn otspint-lueen kertvstuskertoimet j korjusrvot H mm B mm A m² 0,020 0,027 0,034 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076 0,083 0,090 0,097 0,104 0,084 0,094 0,104 0,114 0,124 0,134 0, ζ 1,12 0,94 0,77 0,71 0,65 0,59 0,53 0,53 0,47 0,47 0,41 0,41 0,41 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 1,90 1,90 K ,5 0, A m² 0,029 0,039 0,048 0,058 0,067 0,077 0,086 0,096 0,105 0,115 0,124 0,134 0,143 0,126 0,141 0,156 0,171 0,186 0,201 0, ζ 0,91 0,77 0,62 0,58 0,53 0,48 0,43 0,43 0,38 0,38 0,34 0,34 0,34 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,11 1,11 K ,5 0, A m² 0,038 0,050 0,062 0,074 0,086 0,098 0,11 0,122 0,134 0,146 0,158 0,17 0,182 0,168 0,188 0,208 0,228 0,248 0,268 0, ζ 0,78 0,66 0,53 0,49 0,45 0,41 0,37 0,37 0,33 0,33 0,29 0,29 0,29 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,78 0,78 K ,5 0, A m² 0,047 0,062 0,076 0,091 0,105 0,12 0,134 0,149 0,163 0,178 0,192 0,207 0,221 0,21 0,235 0,26 0,285 0,31 0,335 0, ζ 0,68 0,58 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,32 0,29 0,29 0,25 0,25 0,25 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,60 0,60 K ,5 0, A m² 0,056 0,073 0,090 0,107 0,124 0,141 0,158 0,175 0,192 0,209 0,226 0,243 0,26 0,252 0,282 0,312 0,342 0,372 0,402 0, ζ 0,63 0,53 0,43 0,40 0,36 0,33 0,30 0,30 0,26 0,26 0,23 0,23 0,23 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,50 0,50 K ,5 0, A m² 0,049 0,067 0,084 0,102 0,119 0,137 0,154 0,172 0,189 0,207 0,224 0,242 0,259 0,294 0,329 0,364 0,399 0,434 0,469 0, ζ 1,48 1,13 0,98 0,85 0,79 0,73 0,67 0,61 0,61 0,61 0,55 0,55 0,55 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,43 0,43 K 5,5 3, A m² 0,056 0,076 0,096 0,116 0,136 0,156 0,176 0,196 0,216 0,236 0,256 0,276 0,296 0,336 0,376 0,416 0,456 0,496 0,536 0, ζ 1,35 1,03 0,86 0,76 0,70 0,65 0,59 0,54 0,54 0,54 0,49 0,49 0,49 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,38 0,38 K 5,5 3, A m² 0,108 0,131 0,153 0,176 0,198 0,221 0,243 0,266 0,288 0,311 0,333 0,378 0,423 0,468 0,513 0,558 0,603 0, ζ 0,78 0,69 0,64 0,59 0,54 0,49 0,49 0,49 0,44 0,44 0,44 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,34 0,34 K A m² 0,12 0,145 0,17 0,195 0,22 0,245 0,27 0,295 0,32 0,345 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67 0, ζ 0,70 0,62 0,57 0,53 0,48 0,44 0,44 0,44 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,31 0,31 K A m² 0,132 0,16 0,187 0,215 0,242 0,27 0,297 0,325 0,352 0,38 0,407 0,462 0,517 0,572 0,627 0,682 0,737 0, ζ 0,66 0,57 0,53 0,49 0,45 0,41 0,41 0,41 0,37 0,37 0,37 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,29 0,29 K A m² 0,144 0,174 0,204 0,234 0,264 0,294 0,324 0,354 0,384 0,414 0,444 0,504 0,564 0,624 0,684 0,744 0,804 0, ζ 0,61 0,53 0,49 0,46 0,42 0,38 0,38 0,38 0,34 0,34 0,34 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,27 0,27 K A m² 0,156 0,189 0,221 0,254 0,286 0,319 0,351 0,384 0,416 0,449 0,481 0,546 0,611 0,676 0,741 0,806 0,871 0, ζ 0,58 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,36 0,36 0,32 0,32 0,32 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,25 0,25 K A m² 0,168 0,203 0,238 0,273 0,308 0,343 0,378 0,413 0,448 0,483 0,518 0,588 0,658 0,728 0,798 0,868 0,938 1, ζ 0,54 0,48 0,44 0,41 0,37 0,34 0,34 0,34 0,31 0,31 0,31 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 0,24 K
27 Asennusohjeet Muurttuihin- j kiviineisiin seiniin j lpohjiin Märkä upotussennus Plonrjoittimen sennus muurttuihin- j kiviineisiin seiniin j lpohjiin on mhdollist lsti käyttäen (märkä upotussennus). Asennus vk- ti pystysuoriin knviin. Ilmn virtussuunt voidn vlit vpsti. timukset seinän vähimmäispksuus: 100 mm betoni ti solubetoni, kevytbetoni, tiiltä ti mssiivi kipsiseinään lpohjn vähimmäispksuus: 125 mm betoni ti solubetoni vähimmäisetäisyys 75 mm kntviin rkenteisiin sennettess kttolttn khden plopellin vähimmäisetäisyys 200 mm Ilmknvt on sennettv siten, ettei niistä kohdistu plon ikn hvittvi voimi plorjoittimeen. Jos plonrjoitin sennetn knviston yhteyteen, jok plotilnteess stt iheutt vääntörsitust plonrjoittimeen j seinään, on suositeltv käyttää tipuis liitost. Tipuisi liitoksi toimitetn erikseen. Suositukset Jos seinä on pksumpi kuin 100 mm, ti lpohj on pksumpi kuin 125 mm suositelln käytettäväksi 500 mm pitkää plorjoittimen runko Asennusohjeet Muurttess plopeltejä seinään ti lpohjn trvittvn ukon ti porusreiän koko on vähintään pellin mitt + 80 mm. ihtoehtoisesti plonrjoitin voidn myös muurt ti betonoid suorn seinään. Ulkoreunn rko s täytetään kokonn lstill. Lstikerroksen syvyys tulee oll vähintään 100 mm. Käyttökelpoinen lsti on stndrdien DIN 1053 ryhmä I, II, III ti EN 988-1, EN mukist tiheää, kiviineist mss ti kipsisementtiä. Asennuksen jälkeen tulee mhdollinen muurussuoj poist j testt plonrjoittimen läpän vp liikkuminen. Seinäsennus W 240 mm Alpohj-sennus, pysty 260 W L = 375 ti 500 s 40 D 260 L = 375 ti 500 Lsti, betoni ti kipsi Lsti, betoni ti kipsi s 40 W > 240 mm Alpohj-sennus, riippuv W 100 Jtko-os Lsti, betoni ti kipsi s D L = 375 ti
28 Asennusohjeet Sovelletut sennustvt Asennusteknisesti ei in ole mhdollist sent plonrjoitint sennusohjeiden mukisesti. Lähtökohtisesti tällöin tulee erikoissuunnittelijn lti trkempi suunnitelm plonrjoittimen käytön vrmistmiseksi. Oheiset esimerkit esittävät yleisimpiä tpuksi niistä sovelletuist sennustvoist jotk ovt hyväksytysti testttuj. Märkä upotusennus vin osittisell muuruksell Märkä upotussennus, useit plonrjottimi vierekkäin Kuiv-sennus sennuskehyksellä j sennussrjll Asennus vkknviin. Ilmn virtusuunt voidn vlit vpsti. Märkäsennus upotussennus osittisell lstin käytöllä timukset seinät joiden vähimmäispksuus on: 100 mm betoni ti solubetoni, kevytbetoni, tiiltä ti mssiivi kipsiseinää. ilmknvt on sennettv siten, ettei niistä kohdistu plon ikn hvittvi voimi plonrjoittimeen. Jos plonrjoitin sennetn knviston yhteyteen, jok plotilnteess stt iheutt vääntörsitust plonrjoittimeen j seinään, on suositeltv käyttää tipuis liitost. Tipuisi liitoksi toimitetn erikseen. Asennusohjeet Aset plonrjoitin siten että rko x on lle 40 mm Rot»x«tiivistetään plonrjoittimen sennuksen jälkeen plonkestoluokn A1 mukisell syttymättömällä minerlivillll (tiheys noin. 100 kg/m³) Lisää metllinen muotolist reunn. Ulkoreunn rko s täytetään kokonn lstill. Lstikerroksen syvyys tulee oll vähintään 100 mm. Käyttökelpoinen lsti on stndrdien DIN 1053 ryhmä I, II, III ti EN 988-1, EN mukist tiheää, kiviineist mss ti kipsisementtiä. Asennuksen jälkeen tulee mhdollinen muurussuoj poist j testt plonrjoittimen läpän vp liikkuminen. Asennus osittisell lstin käytöllä ikesti sennettv väli yhdellä sivull, Seinäliitos Kttoelementti Kiviineinen seinä ikesti sennettv väli yhdellä sivull, Kttoliitos Kttoelementti L = 375 ti 500 x 40 Lsti, betoni ti kipsi, kolmell sivull L = 375 ti 500 Minerlivill j metllinen muotolist Minerlivill j metllinen muotolist s 40 Lsti, betoni ti kipsi, kolmell sivull s 40 x 40 Kiviineinen seinä ike-senteinen väli khdell sivull, Seinä- j kttoliitos x 40 L = 375 ti 500 x 40 Kttoelementti Minerlivill j metllinen muotolist s 40 Kiviineinen seinä Lsti, betoni ti kipsi, khdell sivull 28
29 Asennusohjeet Useit plorjoittimi muurtuiss- j kiviineisiss seinissä Märkäsennus useill plonrjoittimill vierekkäin timukset seinät joiden vähimmäispksuus on: 100 mm betoni ti solubetoni, kevytbetoni, tiiltä ti mssiivi kipsiseinää. Asennusohjeet muurttess useit plopeltejä betoniseen seinälttn trvittvn ukon ti porusreiän koko on vähintään 2 B mm j H + 80 mm ti B + 80 mm j 2 H mm Lippojen vk- j pystysennuksess plorjoittimet ovt vierekkäin, plopeltirunkojen väli»«= 70 mm Ulkoreunn rko s j täytetään kokonn lstill. Lstikerroksen syvyys tulee oll vähintään 100 mm. Käyttökelpoinen lsti on stndrdien DIN 1053 ryhmä I, II, III ti EN 988-1, EN mukist tiheää, kiviineist mss ti kipsisementtiä. Asennuksen jälkeen tulee mhdollinen muurussuoj poist j testt plonrjoittimen läpän vp liikkuminen Lipst lippn Sovittminen vktsoon Sovittminen pystytsoon A 260 W L = 375 ti 500 W 100 mm 260 W L = 375 ti 500 = 70 Lsti = 70 s 40 Kuv A = 70 Lsti Lsti 29
30 Asennusohjeet Muurtuiss j kiviineisiss seinissä Kuiv-sennus sennuskehyksellä j sennussrjll timukset seinät joiden vähimmäispksuus on: 100 mm betoni ti solubetoni, kevytbetoni, tiiltä ti mssiivi kipsiseinää. plorjoittimen rungon pituus L = 500 mm Asennusohjeet Trvittvn ukon ti porusreiän vähimmäiskoko on B mm j H mm Asenn sennuskehys ukkoon j tiivistä rko s kokonn lstill. Lstikerroksen tulee oll vähintään 100 mm. Käyttökelpoinen lsti on stndrdin DIN 1053 ryhmä I, II, III, III ti EN 988-1, EN mukist tiheää, kiviineist mss ti kipsisementtiä. Kiinnitä sennussrj plopellin ympärille. Työnnä plonrjoitin sennussrjoineen sennuskehykseen. Asennuksen jälkeen tulee mhdollinen muurussuoj poist j testt plonrjoittimen läpän vp liikkuminen. Lisätieto sennussrjst j sennuskehyksestä on sivull 8. Kuiv-sennus sennuskehyksellä j sennussrjll L = B+ 185 / H W A L1 = 115 ti 240 Asennussrj Asennuskehys Lsti, betoni ti kipsi Osstoiv kevytrkenteinen seinä Esimerkkikuv A W s 40 Osstoiv kevytrkenteinen seinä s 40 Lsti, betoni ti kipsi Asennuskehys Asennussrj 30
31 Asennusohjeet Muurttuihin- j kiviineisiin seiniin sekä lpohjien pint-sennukseen Kuiv-sennus Plorjoittimien sennus suorn muurttujen seinien, seinälttojen pintn pintkehyksellä j peitelevyllä on sllittu. Asennus vk- ti pystysuoriin knviin. Ilmn virtussuunt voidn vlit vpsti. timukset seinät joiden vähimmäispksuus on: 100 mm betoni ti solubetoni, kevytbetoni, tiiltä ti mssiivi kipsiseinää. lpohjn vähimmäispksuus: 125 mm betoni ti solubetoni khden plopellin vähimmäisetäisyys 200 mm Kiinteästi sennettujen knvien liittäminen tipuisin liittimin. Kiinteän knvn liittäminen on suositeltv tipuisll liittimellä. Knvt on knnkoitv siten, ettei niistä kohdistu hvittvi voimi plonrjoittimeen. Asennusohjeet senn pint-sennuskehys ukkoon j kiinnitä plonkestoluokitellull tulppruuveill. Työnnä plonrjoitin pint-sennuskehykseen. viimeistele sennus pneelipeitelevyillä. Asennuksen jälkeen tulee mhdollinen muurussuoj poist j testt plonrjoittimen läpän vp liikkuminen. Lisätieto pint-sennuskehyksestä j pneelipeitelevystä on sivull 9. Seinäsennus Pint-sennuskehys L = 375 ti Osstoiv kevytrkenteinen seinä W Pneelipeitelevy B / H 60 Pystysennus kttoon Knnkoitu kttosennus Pneelipeitelevy Pint-sennuskehys Pint-sennuskehys Kttoelementti Pneelipeitelevy D D Kttoelementti 31
Palonrajoittimet. Sarja FKR-EU. TROXNETCOM saatavissa lisävarusteena
. X X testregistrierung Palonrajoittimet Sarja Palosulakkeellinen FKR- EU joko lämpötilalle 72 C tai 95 C CE-hyväksytty eurooppalaisten säädösten mukaisesti TROXNETCOM saatavissa lisävarusteena ATEX-sertifiointi
Suunnitteluopas LUJA A. Palamaton rakennuslevy vaativiin kohteisiin. www.cembrit.fi
Suunnitteluops LUJA A Plmton rkennuslevy vtiviin kohteisiin www.emrit.fi Luj A Yksinkertinen tp rkent Eläinsuojt Päiväkodit j koulut Näissä ympäristöissä tärkeimpiä ominisuuksi ovt kestävyys j ääneneristys.