Source: http://docplayer.pl/3158457-Fire-dnf-fire-hsef-diesel.html
Timestamp: 2017-11-22 19:22:06+00:00
Document Index: 79772494

Matched Legal Cases: ['art" 12', 'art" 15', 'k 1/6 ', 'art 12', 'k 1/6 ', 'k 1/6 ']

Fire DNF, Fire HSEF - diesel - PDF
Fire DNF, Fire HSEF - diesel
Download "Fire DNF, Fire HSEF - diesel"
1 GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire DNF, Fire HSEF - diesel Instrukcja montażu i eksploatacji
2 Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Fire DNS oraz Fire HSEF, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE). Zastosowane normy: EN : 2003, EN : 2003, EN 809: Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE). Zastosowane normy: EN : 2006, EN : Dyrektywa EMC (2004/108/WE). Zastosowane normy: EN : 2005, EN : Wahlstedt, 15 kwietnia 2011 Stephan Göttsche General Manager GRUNDFOS Pumpenfabrik GmbH Willy-Pelz-Straße Wahlstedt, Niemcy Osoba uprawniona do opracowania dokumentacji technicznej i podpisania deklaracji zgodności WE. 2
3 Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji SPIS TREŚCI Strona 1. Zasady bezpieczeństwa Informacje ogólne Oznakowanie wskazówek Kwalifikacje i szkolenie personelu Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa Bezpieczna praca Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/obsługującego Wskazówki bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych Samodzielna przebudowa i wykonywanie części zamiennych Niedozwolony sposób eksploatacji 4 2. Symbole stosowane w tej instrukcji Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obsługi umiejscowione na zestawach pomp pożarowych 4 3. Obszary zastosowań 5 4. Dostawa, transport, składowanie Dostawa Transport Składowanie 6 5. Opis produktu Agregat pompowy ppoż Pompa Silnik Szafa sterownicza Funkcje Komunikaty i alarmy robocze Ustawienia Ustawienia za pomocą przełączników DIP Ustawienia za pomocą wyświetlacza Identyfikacja Klucz oznaczenia typu Tabliczka znamionowa Dane techniczne Kompletny agregat pompowy ppoż Pompa Silnik Akumulator Sterownik Warunki pracy Minimalne ciśnienie wlotowe Maksymalne ciśnienie wlotowe Wydajność minimalna Ciecze tłoczone Temperatura cieczy Prędkość obrotowa pompy Maksymalne ciśnienie pracy Temperatura otoczenia Względna wilgotność powietrza Wpływ temperatury otoczenia i wysokości na moc wyjściową silnika Montaż Miejsce montażu Fundament Tłumienie drgań Poziomowanie Rurociąg Obejście Podłączenie do układu chłodzenia Podłączenie czujnika ciśnienia Zbiornik zalewowy i przewód testowy Dopływ świeżego powietrza Układ odprowadzenia spalin Osiowanie Oddzielny zbiornik paliwa Oddzielna szafa sterownicza Podłączenie elektryczne Sterownik na ramie podstawy Sterownik do montażu ściennego i podłogowego Podłączenia standardowych przekaźników alarmowych Podłączenia do opcjonalnych przekaźników alarmowych Uruchomienie Procedura uruchomienia Uruchomienie Nastawianie wartości ciśnienia załączania iwyłączania Praca Praca automatyczna Praca ręczna Uruchomienie testowe Pobieranie i drukowanie danych Wyłączenie pompy z eksploatacji Konserwacja Agregat pompowy ppoż Częstotliwość czynności konserwacyjnych Pompa Silnik Diesla Sprzęgło Sterownik Przegląd zakłóceń Serwis, części zamienne, osprzęt Gwarancja Dokumentacja dodatkowa Wymiary, masa i dane silnika Wymiary i masa Dane silnika Utylizacja Zasady bezpieczeństwa 1.1 Informacje ogólne Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji zawiera zasadnicze wskazówki, jakie należy uwzględniać przy instalowaniu, eksploatacji i konserwacji. Dlatego też winna zostać bezwzględnie przeczytana przez montera i użytkownika przed zamontowaniem i uruchomieniem urządzenia. Musi być też stale dostępna w miejscu użytkowania urządzenia. Należy przestrzegać nie tylko wskazówek bezpieczeństwa podanych w niniejszym rozdziale, ale także innych, specjalnych wskazówek bezpieczeństwa, zamieszczanych w poszczególnych rozdziałach. 1.2 Oznakowanie wskazówek Należy przestrzegać również wskazówek umieszczonych bezpośrednio na urządzeniu, takich jak np. strzałek wskazujących kierunek przepływu oznaczeń przyłączy i utrzymywać te oznaczenia w dobrze czytelnym stanie. 1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu Personel wykonujący prace obsługowe, konserwacyjne, przeglądowe i montażowe musi posiadać kwalifikacje konieczne dla tych prac. Użytkownik winien dokładnie uregulować zakres odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru nad wykonywaniem tych prac. 1.4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może powodować zagrożenia zarówno dla osób, jak i środowiska naturalnego i samego urządzenia. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może ponadto prowadzić do utraty wszelkich praw odszkodowawczych. Polski (PL) 3
4 Polski (PL) Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może w szczególności powodować przykładowo następujące zagrożenia: nieskuteczność ważnych funkcji urządzenia nieskuteczność zalecanych metod konserwacji i napraw zagrożenie osób oddziaływaniami elektrycznymi i mechanicznymi. 1.5 Bezpieczna praca Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji montażu i eksploatacji, obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz istniejących ewentualnie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji roboczych obowiązujących w zakładzie użytkownika. 1.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/obsługującego Ze znajdującego się w eksploatacji urządzenia nie usuwać istniejących osłon części ruchomych. Wykluczyć możliwość porażenia prądem elektrycznym (szczegóły patrz normy elektrotechniczne i wytyczne lokalnego zakładu energetycznego). 1.7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych Użytkownik winien zadbać, aby wszystkie prace konserwacyjne, przeglądowe i montażowe wykonywane były przez autoryzowany i wykwalifikowany personel fachowy, wystarczająco zapoznany ztreścią instrukcji montażu i eksploatacji. Zasadniczo wszystkie prace przy pompie należy prowadzić tylko po jej wyłączeniu. Należy przestrzegać przy tym bezwzględnie opisanych w instrukcji montażu i eksploatacji procedur wyłączania pompy z ruchu. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować względnie uruchomić wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające. 1.8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie części zamiennych Przebudowa lub zmiany pomp dozwolone są tylko w uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i osprzęt autoryzowany przez producenta służą bezpieczeństwu. Stosowanie innych części może być powodem zwolnienia nas od odpowiedzialności za powstałe stąd skutki. 1.9 Niedozwolony sposób eksploatacji Niezawodność eksploatacyjna dostarczonych pomp dotyczy tylko ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w rozdziale "Cel stosowania" instrukcji montażu i eksploatacji. Nie wolno w żadnym przypadku przekraczać wartości granicznych podanych w danych technicznych. 2. Symbole stosowane w tej instrukcji UWAGA RADA Podane w niniejszej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, oznakowano specjalnie ogólnym symbolem ostrzegawczym "Znak bezpieczeństwa wg DIN 4844-W00". Zlekceważenie ostrzeżenia może prowadzić do porażenia elektrycznego, które w konsekwencji może powodować poważne obrażenia ciała lub śmierć personelu obsługującego. Zbyt gorąca powierzchnia urządzenia może być przyczyną opażeń lub obrażeń. Poziom hałasu jest tak wysoki, że należy używać zabezpieczenia ochronne do uszu. Symbol ten znajduje się przy wskazówkach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania. Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę lub zwiększające pewność eksploatacji. 2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obsługi umiejscowione na zestawach pomp pożarowych WARNING THIS EQUIPMENT STARTS AUTOMATICALLY USE EAR PROTECTION C13187 WARNING C13190 KEEP GUARDS IN PLACE WARNING C13185 PREMIXING 50% TREATED WATER AND 50% ANTI/FREEZE COOLANT SOLUTION PRIOR TO INSTALLING IS REGUIRED WARNING C P.S.I. MAX. Silnik może uruchomić się automatycznie. Użyć ochronników słuchu. Nie należy usuwać urządzeń zabezpieczających. Przed uruchomieniem zalać silnik cieczą chłodzącą zawierającą 50 % czynnika chłodzącego i 50 % wody. Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym nie może przekraczać 60 psi lub 4,1 bar. WARNING TO PREVENT HEATER DAMAGE. INSTALL ENGINE COOLANT BEFORE HEATHER IS ENERGIZED 120 VAC +5% -10% SINGLE PHASE 1500 W 12.6 AMPS P/N: C C13187 W celu uniknięcia zniszczenia, obwód chłodzenia musi być podłączony przed wykonaniem podłączenia elektrycznego wymiennika wody chłodzącej. 4
5 CAUTION DRIVESHAFT MUST BE LUBRICATED PRIOR TO START UP AND EVERY 12 MONTHS FOLLOWING WITH A N.L.G.I GRADE 1 OR 2 GREASE. REFER TO OPERATOR AND MAINTENANCE MANUAL FOR CORRECT PROCEDURE. C13258! CAUTION DO NOT RUN ENGINE WITHOUT AIR FILTER INSTALLED. PERSONAL INJURY OR ENGINE DAMAGE MAY RESULT. C13191 WARNING C13186 Hazadous voltages are present inside this enclosure. Serious injury, electrocution and/or equipment damage will result of improper application or if precaution is not used. Disconnect all supply sources (including any foreign circuits) before working om controller, motor(s) or pump(s). Only qualified personnel should work on or around this equipment. LIFTING BRACKET IS FOR ENGINE ONLY 3. Obszary zastosowań W celu uniknięcia zniszczenia, wał napędowy musi być regularnie smarowany odpowiednim smarem. Silnik nie może pracować bez filtra powietrza. Może to być przyczyną uszkodzeń ciała lub zniszczenia silnika. Otwory oczkowe do podnoszenia mogą być tylko wykorzystywane do podnoszenia samego silnika, a nie całego agregatu pompowego. Istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się przebić elektrycznych na obudowie. Niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie środków ostrożności bezpieczeństwa może być przyczyną poważnych obrażeń, porażenia elektrycznego lub zniszczenia urządzenia. Otwory oczkowe do podnoszenia całego zestawu pompowego. Zestawy ppoż. Grundfos Fire HSEF i DNF są przeznaczone do zaopatrzenia w wodę instalacji ppoż. hydrantowych, tryskaczowych i węży pożarniczych. Agregat pompowy może być wykorzystany tylko do opisanych zastosowań. Inne zastosowanie będzie uważane jako niewłaściwe. Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zastosowaniem. Odpowiedzialność pozostaje wyłącznie po stronie użytkownika. Zestawy ppoż. Grundfos Fire HSEF i DNF z silnikiem diesel nie są przeznaczone do pompowania cieczy lub podwyższania ciśnienia w pracy codziennej. Powinny być one używane tylko w przypadku gaszenia pożaru. Sterownik pompy nie może być używany jako skrzynka przyłączeniowa innych urządzeń. 4. Dostawa, transport, składowanie RADA 4.1 Dostawa Sprawdzić dokładnie agregat pompowy po dostawie ze zgodnością z dokumentacją iprzeprowadzić kontrolę uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Natychmiast poinformuj przewoźnika o zauważonych uszkodzeniach lub znalezionych brakach. Przed montażem zalecamy odpowiednie składowanie i transportowanie urządzenia. Agregaty ppoż. są dostarczane z fabryki w otwartych, drewnianych skrzyniach lub pudle kartonowym/drewnianym, specjalnie przystosowanych do przewożenia wózkiem widłowym lub podobnym pojazdem. 4.2 Transport Do podnoszenia całego agregatu pompowego należy wykorzystać cztery specjalne otwory na płycie podstawy. Przy podnoszeniu, punkt podwieszenia musi zawsze znajdować się nad punktem ciężkości agregatu pompowego. Patrz rys. 1. Podnoszenie agregatu pompowego powinno być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Do podnoszenia całego agregatu pompowego nigdy nie należy używać uchwytów do podnoszenia pojedynczych elementów. Stosować tylko odpowiednie wyposażenie do podnoszenia. Patrz również: specyfikacja techniczna w rozdziale 8. Dane techniczne Podczas transportu agregatu pompowego drzwi szafki sterowniczej muszą być zamknięte izablokowane. Nie stawiać lub umieszczać dłoni poniżej elementu, który podczas opuszczenia lub upuszczenia mógłby spaść na dłoń. TM Polski (PL) Rys. 1 Prawidłowe podnoszenie agregatu pompowego ppoż. 5
6 Polski (PL) 4.3 Składowanie Pompa Aby zapobiec przedostaniu się wody, pyłu itp. do pompy, wszystkie otwory powinny być zamknięte aż do momentu podłączenia do instalacji. Stosować odpowiednie środki antykorozyjne dla wszystkich obrobionych i niezabezpieczonych powierzchni. Środek antykorozyjny musi odpowiadać następującym wymaganiom: Nie może reagować z elementami gumowymi. Musi być łatwy do usunięcia. Należy je stosować zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli pompa musi być składowana dłużej niż sześć miesięcy zanim zostanie uruchomiona, musi być zabezpieczona przed korozją i zniszczeniem w następujący sposób: 1. Zdjąć opakowanie komory dławnicy. 2. Rozpylić rozpuszczalnym w wodzie środkiem antykorozyjnym wewnętrzne części obudowy pompy i komorę dławnicy. 3. Jeśli pompa nie została jeszcze podłączona do rurociągu, kołnierze kolektora tłocznego i ssawnego powinny zostać przykryte naturalną uszczelką gumową i zaślepione kołnierzami metalowymi. Do zamocowania użyć co najmniej czterech śrub. 4. Otwartą komorę dławnicy owinąć niehigroskopijną taśmą. Komora dławnicy uszczelniającej może zostać na wale pompy, jednak musi być połączona lub w przeciwnym razie powinna pozostać w pozycji zamocowanej. 5. Wszystkie odkryte powierzchnie pokryć środkiem antykorozyjnym, który będzie można w łatwy sposób usunąć używając do tego ropy naftowej. 6. Upewnić się, żeby wszystkie odsłonięte powierzchnie malowane były suche, czyste, wolne od tłuszczu i innych zanieczyszczeń. 7. Przykryć pompę odpornym na warunki atmosferyczne papierem wodoodpornym lub materiałem z tworzywa sztucznego aby zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniami ipyłem. 8. Podczas składowania kontrolować stan pompy regularnie. 9. Obracać wał ręcznie co cztery lub sześć tygodni aby zapobiec powstawaniu korozji na łożyskach Silnik Silnik może być składowany w suchym pomieszczeniu po dostawie przez maksymalnie 12 miesięcy. Zalecane jest zabezpieczenie silnika pokrowcem przepuszczającym powietrze. Przynajmniej raz w miesiącu silnik powinien być sprawdzony pod względem nagromadzonego kurzu lub wody. Nagromadzony kurz lub wodę należy natychmiast usunąć. Jeśli silnik będzie składowany dłużej niż 12 miesięcy lub wyłączony na dłużej niż sześć miesięcy, musi zostać zabezpieczony przed korozją i zanieczyszczeniem w następujący sposób: 1. Spuścić olej z silnika i wymienić filtr oleju. Patrz instrukcja obsługi. 2. Zalać korpus silnika olejem MIL-L Patrz instrukcja obsługi. 3. Wymienić filtr paliwa. Patrz instrukcja obsługi. 4. Oddzielić silnik od pompy przez odłączenie sprzęgła. Patrz instrukcja obsługi. 5. Załączyć silnik. Patrz rozdział 13.2 Praca ręczna Pozwolić aby silnik pracował przez jedną lub dwie minuty. 6. Spuścić olej i ciecz chłodzącą. Patrz instrukcja obsługi. 7. Spuścić paliwo. Aby to wykonać należy poluzować śruby spustowe w zbiorniku dolnym (rys. 50) i spuścić paliwo do odpowiedniego pojemnika. Po spuszczeniu paliwa dokręcić śrubę spustową w zbiorniku dolnym. Powtórzyć te czynności co każde sześć miesięcy. 5. Opis produktu 5.1 Agregat pompowy ppoż. Kompletny agregat składa się z pompy, silnika spalinowego ze zbiornikiem paliwa i szafki sterowniczej. Pompa i silnik są połączone sprzęgłem elastycznym lub wałem napędowym. Wszystkie elementy są do siebie dopasowane i zamontowane na wspólnej ramie podstawy oraz gotowe do montażu. Rama podstawy wykonana jest ze stali o kształcie ceownika. Szafa sterownicza i zbiornik paliwa mogą być usytuowane oddzielnie. Wykonuje się to zwykle przez połączenie silników diesel JW6 i JX6. Dostarczony agregat ppoż. jest gotowy do pracy. Silnik jest wypełniony wodą chłodzącą, olejem silnikowym itp. Akumulatory są wypełnione kwasem i naładowane. Układ paliwowy jest odpowietrzony, zbiornik paliwa posiada niewielką ilość paliwa. Prawidłowa prędkość obrotowa silnika została ustawiona w fabryce. Dla przykładu, wszystkie najważniejsze części składowe agregatu pompowego są pokazane na rys. 2 i 3. Pokazany jest agregat pompowy Grundfos HSEF z poziomą pompą z dzielonym korpusem i 4-cylindrowym silnikiem diesel, typu JUH4, bez turbosprężarki doładowującej i chłodnicy doładowania powietrza. Pompa i silnik są połączone wałem napędowym. Szafa sterownicza zamontowana jest na wspólnej ramie podstawy, a zbiornik paliwa zamontowany jest oddzielnie. Zbiornik paliwa nie jest pokazany. UWAGA Umieścić nalepkę ostrzegawczą na silniku: Silnik bez oleju. Nie uruchamiać silnika. 6
7 Polski (PL) TM Rys. 2 Agregat pompowy z silnikiem diesel JU4H i JU6H, widok z przodu TM Rys. 3 Agregat pompowy z silnikiem diesel JU4H i JU6H, widok z tyłu Poz. Element 1 Rama podstawy 2 Szafa sterownicza 3 Pompa 4 Automatyczny zawór upustowy (nie jest pokazany) 5 Sprzęgło z osłoną 6 Zbiornik paliwa (nie jest pokazany) Ręczna pompka zalewowa zbiornika paliwa 7 (nie jest pokazana) 8 Pokrywa zbiornika (nie jest pokazana) 9 Wskaźnik poziomu napełniania w zbiorniku paliwa (nie jest pokazany) 10 Zawór paliwa (nie jest pokazany) 11 Panel sterowniczy silnika diesel 12 Filtr powietrza 13 Turbosprężarka (nie jest pokazana) 14 Chłodnica doładowania powietrza (nie jest pokazana) 15 Urządzenie odpowietrzające wał korbowy (opcja, nie jest pokazane) 16 Elastyczny przewód spalinowy (niewyposażony) Poz. Element 17 Wymiennik ciepła 18 Pas klinowy z pokrywą ochronną 19 Rozrusznik 20 Akumulatory rozruchowe (nie są pokazane) 21 Pompa wtryskowa 22 Pompa paliwowa ssąca 23 Filtr paliwa 24 Układ wody chłodzącej 25 Wymiennik wody chłodzącej (nie jest pokazany) 26 Zawór upustowy wody chłodzącej 27 Pompa olejowa (nie jest pokazana) 28 Filtr oleju 29 Wskaźnik poziomu oleju 30 Pokrywa filtru oleju (nie jest pokazana) 7
8 Polski (PL) 5.2 Pompa Agregaty ppoż. HSEF Grundfos składają się z poziomej pompy z dzielonym korpusem lub z pomp DNF z wlotem osiowym. Pompy są dopuszczone przez FM i UL. Średnica wirnika może być zredukowna w celu dopasowania osiągów pompy do danego punktu pracy. Rzeczywista średnica wirnika może się różnić od standardowych średnic podanych w katalogach, kartach katalogowych itp. Rzeczywista średnica wirnika podana jest na tabliczce znamionowej Pompa z dzielonym korpusem Pozioma pompa Grundfos HSEF z dzielonym korpusem jest jednostopniową pompą normalnie ssącą. Posiada promieniowy króciec ssawny i tłoczny z kołnierzami ANSI PN 10 lub PN 16. Kołnierz przejściowy z ANSI na DIN jest dostępny i musi być zamówiony oddzielnie. Pompa wyposażona jest w komorę dławnicową, typu SNEA lub SNFA (patrz rozdział Klucz oznaczeń dławnicy) i w automatyczny zawór upustowy odpowiedzialny za odpowietrzanie Pompa z wlotem osiowym Normalnie ssąca jednostopniowa pompa Grundfos DNF z korpusem spiralnym. Pompa posiada osiowy króciec ssawny i promieniowy króciec tłoczny z kołnierzami DIN PN 10 lub PN 16. Pompa DNF wyposażona jest w komorę dławnicową, typu SNEA lub SNFA. Patrz rozdział Klucz oznaczeń dławnicy. 5.3 Silnik Informacje ogólne Pompy są napędzane przez 4-suwowy silnik spalinowy diesel firmy John Deere. Są one specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do współpracy z pompami ppoż. Silniki diesel są dopuszczone przez FM i UL. Moc nominalna silnika jest dopasowana do zapotrzebowania na moc na wale pompy. Moc dopasowano przez ustawienie obrotów na silniku, których nie można zmieniać. Związki pomiędzy silnikami diesel a pompami są pokazane w rozdziale 20. Wymiary, masa i dane silnika. W zależności od mocy wyjściowej silnik posiada turbosprężarkę i jeżeli jest to konieczne, również chłodnicę doładowania powietrza. UWAGA Pompa wtryskowa została ustawiona fabrycznie iustawień tych nie można zmieniać. Silnik jest chłodzony poprzez wymiennik ciepła. Woda odpływa zkróćca tłocznego pompy. Zanim woda przepłynie przez wymiennik ciepła, przepływa ona przez układ chłodzenia. Patrz rys. 4. Wylot z wymiennika ciepła jest doprowadzony do wylotu otwartego lub z powrotem przez widoczny stożek do zbiornika ssawnego. C D A B TM Rys. 4 Układ chłodzenia Jeśli praca układu chłodzenia jest nieprawidłowa, a temperatura cieczy chłodzącej jest bardzo wysoka, zamknąć zawory kulowe (poz. A i B) i otworzyć zawory kulowe (poz. C i D) Panel sterowniczy silnika diesel Silnik jest wyposażony we własny panel sterowniczy. Agregat ppoż. może być sterowany poprzez szafę sterowniczą lub przez panel sterowniczy silnika. Standardowo, sterowanie odbywa się przez szafę sterowniczą. W momencie, kiedy szafa sterownicza ulegnie uszkodzeniu, panel sterowniczy może być użyty w celu sterowania pracą agregatu pompowego. Dodatkowo, panel sterowniczy wskazuje podstawowe parametry silnika takie jak prędkość silnika, napięcie akumulatorów 1 i 2, ciśnienie oleju i temperaturę cieczy chłodzącej. Konstrukcja szafy sterowniczej pokazana jest na rys. 5 dla silników JU/JW i na rys. 6 dla silników JW. Na rys. 5 i 6 pokazane są i opisane przyrządy wskazujące oraz elementy pracy. Jak uruchomić silnik przez szafę sterowniczą jest opisane w rozdziale Praca ręczna przez panel sterowania silnika diesel. 8
9 I Polski (PL)! CAUTION DO NOT RUN ENGINE WITHOUT AIR FILTER INSTALLED. PERSONAL INJURY OR ENGINE DAMAGE MAY RESULT. C13191 WARNING THIS EQUIPMENT STARTS AUTOMATICALLY USE EAR PROTECTION C13187 Rys. 5 4 I2 3 I3 3 I4 6 I5 Panel sterowania silnika diesel JU/JW TM Poz. Elementy pracy Opis 1 Instrukcje dla pracy awaryjnej 2 Przełącznik wyboru Przełączniki ręczne akumulatora 1 lub 2 Skasowanie nadmiernej prędkości Światełko ostrzegawcze Sprawdzenie przekroczenia prędkości Instrukcja uruchomienia silnika przez panel sterowniczy. Dla wybrania trybu pracy automatycznej lub ręcznej. Do ręcznego uruchomienia silnika z akumulatorem 1 lub 2. Jeśli silnik został zatrzymany z powodu warunków nadmiernej prędkości, alarm nadmiernej prędkości musi zostać skasowany przełącznikiem aby usunąć ten problem. Wskazuje na to, że przełącznik wyboru nie jest przełączony na "AUTOMATIC OR MANUAL STOP". Bada czy funkcja prędkości nadmiernej działa, kiedy silnik zatrzyma się z powodu nadmiernej prędkości. Sygnał prędkości nadmiernej będzie wytwarzany przy 67 % prędkości znamionowej. Alarm prędkości nadmiernej musi zostać wyzerowany przełącznikiem [WYZEROWANIE PRĘDKOŚCI NADMIERNEJ] (poz. 4). Poz. Przyrząd wskazujący Opis I1 I2 I3 I4 I5 Obrotomierz i licznik czasu pracy Ciśnienie oleju Woltomierz, akumulator 1 Woltomierz, akumulator 2 Wskaźnik temperatury Wskazuje prędkość silnika i liczbę przepracowanych godzin. Wskazuje ciśnienie oleju silnika. Wskazuje napięcie dostarczane przez akumulator 1. Wskazuje napięcie dostarczane przez akumulator 2. Wskazuje temperaturę cieczy chłodzącej. 9
10 Polski (PL) Rys. 6 Panel sterowania silnika diesel JX TM Poz. Elementy pracy Opis 1 2 Widok przyrządu pomiarowego Woltomierz, akumulator 1 lub 2 * Elektroniczny moduł sterowania Pokazuje istotne parametry silnika i komunikaty alarmowe. Wskazuje napięcie dostarczane przez akumulator 1 lub 2. 3 Licznik godzin pracy Wskazuje liczbę godzin pracy. 4 Przyrząd wyboru akumulatora, woltomierz 5 Przełącznik wyboru Przełącznik wyboru ECM* Światełko ostrzegawcze, praca ręczna Światełko ostrzegawcze, alternatywnie ECM* Ręczny przełącznik zatrzymania Przełączniki ręczne akumulatora 1 Przełączniki ręczne akumulatora 2 Skasowanie nadmiernej prędkości Dla wybrania napięcia akumulatora, które będzie pokazywane na woltomierzu. Dla wybrania trybu pracy automatycznej lub ręcznej. Wartością domyślną jest "PRIMARY ECM". Tylko w przypadku awarii głównego ECM, spowoduje że silnik zatrzyma się lub nie ruszy, ręcznie przełączyć na "ALTERNATE ECM". Wskazuje na to, że przełącznik wyboru nie jest przełączony na pracę automatyczną. Wskazuje, że przełącznik wyboru ECM ustawiony jest na "ALTERNATE ECM". Do ręcznego zatrzymania silnika. Do ręcznego uruchomienia silnika z akumulatorem 1. Do ręcznego uruchomienia silnika z akumulatorem 2. Jeśli silnik został zatrzymany z powodu warunków nadmiernej prędkości, alarm nadmiernej prędkości musi zostać skasowany przełącznikiem aby usunąć ten problem. 10
11 Panel sterowania silnika diesel JX6 wyposażony jest we wskaźnik diagnostyczny. Patrz rys. 7. F E A Jeśli alarm zostanie wyzwolony, zamiast parametrów silnika zostanie wyświetlony komunikat alarmu. Polski (PL) D Rys. 9 Przykład komunikatu alarmu, JX6. TM Rys. 7 Panel sterowania wskaźnika diagnostycznego JX6 Poz. Oznaczenie Opis A Wyświetlany tekst Wskazuje cztery najważniejsze parametry silnika: prędkość obrotową silnika temperaturę cieczy chłodzącej ( F) ciśnienie oleju (psi) napięcie akumulatora (1 lub 2). Jeśli alarm zostanie wyzwolony, zamiast parametrów silnika zostanie wyświetlony komunikat alarmu. B Przycisk menu Otwiera główne menu. C Przyciski strzałek Poruszanie się po menu. D E F B Przycisk enter Lampka sygnalizacyjna Silnik nie pracuje (czerwona) Lampka sygnalizacyjna (bursztyn) C Otwiera zaznaczone podmenu. Aktywuje ustawienia i funkcje. Zapala się, kiedy awaria spowoduje zatrzymanie silnika (np. prędkość nadmierna). Zapala się, jeśli wystąpi stan ostrzeżenia. TM Kody SPN (Suspect Parameter Number) i FMI (Failure Mode Identifier) będą pokazywane wraz z opisem problemu i opisem potrzebnych działań naprawczych. Jeśli wyraz "NEXT" pojawi się powyżej przycisków strzałki, kolejne kody będzie można zobaczyć przez przytrzymanie przycisku strzałki (rys. 7, poz. C). Wcisnąć przycisk enter (rys. 7, poz. D) aby powrócić do ekranu głównego. Przegląd możliwych komunikatów alarmowych jest podany w instrukcji obsługi razem z kodami SPN i FMI. RADA Podczas normalnej pracy silnika diesel, wyświetlacz pokazuje prędkość obrotową silnika, temperaturę cieczy chłodzącej, ciśnienie oleju i napięcie akumulatora 1 lub 2 wyznaczonego przełącznikiem wyboru akumulatora (rys. 6, poz. 4). TM Nie można dokonywać żadnych ustawień na wskaźniku diagnostycznym. Nie używać przycisku głównego menu (rys. 7, poz. B). Rys. 8 Przykład wyświetlania komunikatów podczas normalnej pracy, JX6. 11
12 Polski (PL) 5.4 Szafa sterownicza Informacje ogólne Agregaty pompowe są regulowane przez sterownik Tornatech, który został specjalnie zaprojektowany dla silników diesel pomp pożarowych. Sterownik uruchamia silnik automatycznie i monitoruje pracę silnika diesel. Jest to zgodne z dopuszczeniem FM. Tak długo jak tryskacze są aktywne z powodu alarmu i występuje zużycie wody, ciśnienie w rurze tłocznej jest zredukowane. Jeśli wartość ciśnienia stanie się mniejsza od ustawionego ciśnienia uruchomienia na panelu sterowania, pompy załączą się automatycznie. Normalnie, pompa jest wyłączana ręcznie przez sterownik. Zatrzymanie automatyczne jest również możliwe jeśli wszystkie przyczyny odpowiedzialne za uruchomienie powróciły do stanu normalnego. Przy dokonywaniu ustawień i pracy testowej należy korzystać z instrukcji obsługi Konstrukcja sterownika Sterownik jest umieszczony w szafie sterowniczej zamontowanej na ramie podstawy. Szafa sterownicza może być dostarczona oddzielnie do montażu ściennego lub podłogowego. Szafa sterownicza jest obsługiwana poprzez panel sterowania iprzełączniki umieszczone w jej drzwiach. Patrz rysunki 10 i 11. Szafa sterownicza zasila elektrycznie silnik odpowiednio dla jego uruchomienia i pracy. Dlatego sterownik wyposażony jest w dwie ładowarki akumulatorów aby utrzymywać je w stanie naładowanym. Dwa akumulatory są podłączone oddzielnie do ładowarek i obwodu zasilania sterownika. Obwód sterowania jest zabezpieczony przez dwa wyłączniki (CB3 i CB4, rys. 12, poz. 9 i 10) po prawej stronie w szafie. Wyłączniki nie są sterowane imuszą być ustawione w pozycji "ON". Konstrukcja panelu sterowania w drzwiach jest pokazana na rys. 11. Zawiera wyświetlacz, 16 lampek sygnalizacyjnych i sześć przycisków. Wyświetlacz pokazuje status pracy agregatu ppoż. i daje dostęp do ustawień w siedmiu menu. Sterownik wyposażony jest w dwa przełączniki typu DIP po stronie wewnętrznej tablicy elektronicznej umieszczonej na drzwiach. Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP. Sterownik ma także cztery standardowe przekaźniki i aż 19 przekaźników dodatkowych, przeznaczonych do wskazywania statusu pracy i alarmów A Max 0 B1 B Max Cut In 1 2 B3 B4 B5 B6 Rys. 11 Panel sterowania sterownika TM Rys. 10 Szafa sterownicza Poz. Oznaczenie 1 Dzwonek alarmu 2 Panel sterujący 3 Przycisk Stop (A5) 4 Skrzynka z czujnikiem ciśnienia 5 Interfejs RS 232 (drukarka jako opcja) 6 Przycisk rozruchu ręcznego, akumulator 1 (A3) 7 Przełącznik wyboru (AUTO - OFF - HAND) (A2) 8 Przycisk rozruchu ręcznego, akumulator 2 (A4) 9 Odłącznik (A1) TM Poz. Opis A Wyświetlacz B1 [Cut-in] B2 [Cut-out) B3 [Lamp Test/Silence] B4 [Run Test] B5 [Print] B6 [Paper Feed] 1 "AC Power On" 2 "Main Switch in Auto" 3 "Battery #1 Failure" 4 "Battery #2 Failure" 5 "Charger #1 Failure" 6 "Charger #2 Failure" 7 "Engine Low Oil Pressure" 8 "Engine High Temp." 9 "Engine Overspeed" 10 "Engine Run" 11 "Engine Fail to start" 12 "Fail when Running" 13 "Pump Room Alarm" 14 "Deluge Valve/Remote Start" 15 "Weekly Test" 16 "Controller Trouble" 12
13 Wewnętrzne podzespoły sterownika są pokazane na rys Rys. 12 Wewnętrzne podzespoły sterownika Poz. Oznaczenie Opis 1 AR5 do AR28 Opcjonalne przekaźniki alarmowe 2 AR1 do AR4 Standardowe przekaźniki alarmowe 3 - Zaciski do połączeń czujnikowych 4 - Zaciski do połączeń silnika 5 XTR1 Transformator ładowarki 1 6 XTR2 Transformator ładowarki 2 7 CB 1 Wyłącznik ładowarki 1 8 CB 2 Wyłącznik ładowarki 2 9 CB 3 Wyłącznik obwodu sterowania 10 CB 4 Wyłącznik obwodu sterowania 11 - Ładowarka Ładowarka Zaciski zasilania głównego Elementy obsługowe Elementy obsługowe są umieszczone na drzwiach panelu sterowania. Patrz rys. 10. Elementy obsługowe w drzwiach obudowy Odłącznik A1 (rys. 10, poz. 9) Odłącznik przerywa zasilanie od głównej sieci zasilania. Wyłącznik główny A2 (rys. 10, poz. 7) Wyłącznik główny znajduje się za zamykaną osłoną z tworzywa sztucznego. Pozwala on na wybranie trzech pozycji: TM [BATTERY No. 1 MANUAL CRANK]] A3 i [BATTERY No. 2 MANUAL CRANK] A4 (rys. 10, poz. 6 i 8) Te przyciski mogą być użyte tylko wtedy, kiedy wyłącznik główny jest ustawiony na tryb ręczny. Wcisnąć [BATTERY No. 1 MANUAL CRANK] aby uruchomić silnik akumulatorem 1 lub [BATTERY No. 2 MANUAL CRANK] aby uruchomić silnik akumulatorem 2. Jeśli oba przyciski zostaną wciśnięte jednocześnie, akumulatory 1 i 2 będą pracować równolegle przy rozruchu silnika. [STOP] A5 (rys. 10, poz. 3) Ten przycisk może być użyty do zatrzymania silnika tylko wtedy, kiedy wyłącznik główny jest ustawiony na pracę automatyczną oraz, kiedy ciśnienie w układzie jest wyższe od ciśnienia wyłączenia pod warunkiem, że wszystkie przyczyny rozruchu powrócą do stanu normalnego (rozruch zdalny, zawór zalewowy). Elementy obsługowe w drzwiach obudowy [Cut-in] B1 (rys. 11) Przycisk ten używany jest w przypadku ustawienia granicy ciśnienia załączania silnika diesel. Jest to możliwe dzięki przełącznikom DIP S10-1. Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP. [Cut-out] B2 (rys. 11) Przycisk ten używany jest w przypadku ustawienia granicy ciśnienia wyłączania silnika diesel. Jest to możliwe dzięki przełącznikom DIP S10-1. Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP. [Lamp Test/Silence] B3 (rys. 11) Ten przycisk posiada dwie funkcje: 1. Służy do sprawdzenia działania lampek sygnalizacyjnych panelu sterowania i dźwięku alarmu akustycznego. Kiedy przycisk jest uaktywniony, lampki sygnalizacyjne po lewej stronie panelu zapalą się na jedną sekundę, następnie lampki po prawej stronie panelu zapalą się na jedną sekundę, a na końcu załączy się akustyczny dźwięk alarmu przez okres jednej sekundy. 2. Jest używany do wyciszenia dźwięku alarmu w przypadku "Alarmu w pompowni" i "Awarii podczas pracy". [Run Test] B4 (rys. 11) Przycisk ten jest używany w celu spuszczenia ciśnienia z czujnika ciśnienia, aby zasymulować spadek ciśnienia. Jest używany również podczas dokonywania ustawień w sterowniku. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza. [Print] B5 (rys. 11) Jeśli sterownik wyposażony jest w opcjonalną drukarkę, przycisk ten służy do wydrukowania zarejestrowanych wydarzeń z ostatnich 15 dni i danych ciśnienia z siedmiu ostatnich dni. Patrz rozdział 13.4 Pobieranie i drukowanie danych. Jest używany również podczas dokonywania ustawień w sterowniku. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza. [Paper Feed] B6 (rys. 11) Jeśli sterownik wyposażony jest w opcjonalną drukarkę, przycisk ten służy do podania papieru do slotu drukarki w celu uniknięcia zatkania się drukarki. Polski (PL) OFF HAND AUTO Zatrzymanie silnika i zapobieganie jego rozruchowi. Kasuje również wszystkie alarmy. Umożliwia rozruch ręczny przez aktywację uruchomienia elektromagnetycznego zaworu paliwa. Umożliwia uruchomienie silnika w następujących przypadkach: spadek ciśnienia w układzie, odczytany przez czujnik ciśnienia, zdalny sygnał rozruchu, sygnał zaworu zalewowego, tygodniowy test, aktywację rozruchu testowego, awaria zasilania AC (wybór). 13
14 Polski (PL) Wskazania wyświetlacza Wyświetlacz pokazuje status agregatu ppoż. i komunikaty alarmów. Podaje również dostęp do ustawień w menu sterownika. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza. 4 7 Rys. 13 Wyświetlacz sterownika szafy sterowniczej Wyświetlacz podzielony jest na cztery wiersze. Górny wiersz pokazuje napięcie akumulatora i stan ładowarki akumulatora 1. Drugi wiersz pokazuje napięcie akumulatora i stan ładowarki akumulatora 2. Trzeci wiersz pokazuje datę i czas sterowania przez różne komunikaty alarmów. Data w formacie (D/M/R) i czas będą zawsze pokazywane, kiedy nie występuje żaden alarm. Jeśli występuje jeden lub więcej alarmów, wiersz będzie pokazywał różne komunikaty, jeden następujący po drugim. Czwarty wiersz pokazuje ciśnienie układu. Tabela poniżej wyjaśnia elementy wyświetlania. Poz. Opis 1 Napięcie akumulatora 1 Prąd ładowania dostarczany z ładowarki 1 do 2 akumulatora 1 3 Stan ładowarki akumulatora 1 4 Napięcie akumulatora 2 Prąd ładowania dostarczany z ładowarki 1 do 5 akumulatora 2 6 Stan ładowarki akumulatora 2 7 Data i czas komunikatów alarmowych 8 Ciśnienie wyłączania (o) 9 Ciśnienie załączania (i) 10 Aktualne ciśnienie układu Tabela poniżej pokazuje status ładowarki w poz. 3 i 6. Status BULK OVER FLOAT AC FAIL no ans V 21.6V o:140 Opis A 10.5A 09:59:08 i:100 FLOAT BULK s:174psi Ładowarka dostarcza maksymalny prąd w celu szybkiego naładowania akumulatora. Ładowarka jest w trybie obciążenia, aby zmaksymalizować poziom naładowania baterii. Ładowarka utrzymuje napięcie akumulatora. Ładowarka nie jest podłączona do źródła zasilania. Ładowarka straciła połączenie komunikacyjne zgłówną tablicą elektroniczną. 6 TM Stan pracy i komunikaty alarmów są pokazane na rys. 13, poz. 7. Status Crank 1/6 Batt#1 10s Low System Pressure Remote Start Remote - Pump Demand Automatic Start Auto Start - Pump Demand AC Power Failure RPT mm:ss Seq. Start Time ss Press Line Failure Low Fuel Level Water Reservoir Low Water Reservoir Empty Low Pump Room Temp High Fuel Level Low Suction Pressure Weekly Test mm:ss Lockout Signal *) Interlock On *) AC Failure Start mm:ss Altern. ECM pos. System Overpressure Fuel Injection Opis Status cyklu rozruchowego i odliczania czasu. Ciśnienie układu jest mniejsze niż 85 % od ciśnienia załączania przez okres dłuższy niż jedna sekunda. Silnik został uruchomiony przez aktywację (otwarcie) zdalnego styku (21-13). Sygnał zdalny jest wciąż aktywny i nie jest możliwe zatrzymanie silnika przyciskiem [STOP]. Silnik został uruchomiony przez wykrycie spadku napięcia (poniżej ciśnienia załączania). Ciśnienie układu jest wciąż niższe od ciśnienia wyłączania i nie jest możliwe wyłączenie silnika przyciskiem [STOP]. Sterownik zasilany jest tylko przez akumulatory. Pozostały czas przed automatycznym zatrzymaniem. Pozostały czas przed uruchomieniem sekwencji. Zawór elektromagnetyczny został aktywowany, ale spadek ciśnienia nie został wykryty lub czujnik ciśnienia jest uszkodzony. Styk jest zamknięty przez więcej niż jedną sekundę. Styk jest zamknięty przez więcej niż dziesięć sekund. Styk jest zamknięty przez więcej niż dziesięć sekund. Styk jest zamknięty. Styk jest otwarty przez więcej niż pół sekundy. Styk jest zamknięty przez więcej niż trzy sekundy. Pozostały czas do testu tygodniowego. Sterownik jest zabezpieczony przez inne urządzenie i nie zostanie uruchomiony automatycznie. Inne urządzenia, które muszą być zabezpieczone są zasilane napięciem sterownika. Pozostały czas przed automatycznym uruchomieniem w przypadku wykrycia strat energetycznych w sieci. Przełącznik wyboru ECM jest w pozycji "ALTERNATE ECM" (typ silnika JX 6). Ciśnienie układu jest wyższe od ustawionej granicy. Wadliwe działanie w układzie wtrysku paliwa. Styk jest zamknięty. *) Opcja. 14
15 5.4.5 Lampki sygnalizacyjne na panelu sterowania i dźwięk alarmu Szesnaście lampek sygnalizacyjnych pokazuje status sterownika i silnika. Patrz tabela poniżej. Tablica wskazuje nawet wtedy, kiedy akustyczny dzwonek alarmu działa oraz, kiedy sygnalizacja błędu jest skasowana automatycznie (A) lub ręcznie (M) przez przekręcenie wyłącznika głównego A2 (rys. 10, poz. 7) w pozycję "OFF". Polski (PL) Poz. Lampka sygnalizacyjna Opis Dzwonek Kasowanie 1 AC power ON Sterownik jest połączony do zewnętrznego źródła zasilania Main Switch in Auto Wyłącznik główny A2 jest w pozycji "AUTO" Battery #1 Failure 4 Battery #2 Failure 5 Charger #1 Failure 6 Charger #2 Failure 7 Engine Low Oil Pressure Brak podłączonego akumulatora. Napięcie akumulatora < 50 %. Nieprawidłowe podłączenie akumulatorów. Problem podczas ładowania. Brak podłączonego akumulatora. Napięcie akumulatora < 50 %. Nieprawidłowe podłączenie akumulatorów. Problem podczas ładowania. Zakłócenie wewnętrzne. Ładowarka nie jest podłączona do sieci zasilania. Zakres prądu 15 A. Prąd mniejszy od 0,5 A. Zakłócenie wewnętrzne. Ładowarka nie jest podłączona do sieci zasilania. Zakres prądu 15 A. Prąd mniejszy od 0,5 A. Ciśnienie oleju w układzie olejowym silnika jest bardzo niskie. M M M M M 8 Engine High Temp. Ciecz chłodząca osiągnęła nieprawidłową temperaturę. M 9 Engine Overspeed Silnik pracuje z nadmierną prędkością obrotową i styki silnika są zamknięte. M *) 10 Engine Run Silnik pracuje Engine Fail to Start 12 Fail when Running 13 Pump Room Alarm 14 Deluge Valve/Remote Start Próba uruchomienia silnika trwała sześć razy, ale silnik nie pracuje. Silnik powinien pracować, ale nie pracuje. Styki pracy są otwarte. Wskazuje jeden lub więcej następujących stanów: niskie ciśnienie wlotowe niski poziom paliwa niski poziom wody w zbiorniku wody pusty zbiornik wody niska temperatura otoczenia awaria zasilania. Uruchomienie silnika poprzez zawór zalewowy lub sygnał zdalny. M M A Weekly Test Tygodniowy test został uruchomiony Controller Trouble Wskazuje następujące zakłócenia: zakłócenie, akumulator #1 zakłócenie, akumulator #2 zakłócenie, ładowarka #1 zakłócenie, ładowarka #2 zakłócenie po stronie ciśnienia. M *) Alarm nadmiernej prędkości obrotowej musi zostać skasowany na panelu sterowania silnika za pomocą przełącznika [OVERSPEED RESET] (rys. 5, poz. 4, dla silników JU/JW i rys. 6, poz. 12, dla silników JX). 15
16 Polski (PL) 5.5 Funkcje Sterowanie i monitorowanie odbywa się przez funkcje opisane w następujących podrozdziałach. Niektóre parametry regulacji są pokazane na wyświetlaczu panelu sterowania. Patrz rozdział Wskazania wyświetlacza. Błąd zostanie wskazany, jeśli wartość znajduje się poza ustawioną granicą. Patrz rozdział Wskazania wyświetlacza i Lampki sygnalizacyjne na panelu sterowania i dźwięk alarmu. Sygnał błędu może być przeniesiony do systemu zarządzania budynkami lub innego systemu za pomocą dodatkowych przekaźników alarmu. Przegląd przekaźników alarmowych podany jest w rozdziale 11.3 Podłączenia standardowych przekaźników alarmowych. Wszystkie komunikaty pracy i alarmów są pokazane w rozdziale 5.6 Komunikaty i alarmy robocze Funkcje robocze Praca automatyczna Kiedy wyłącznik główny jest w pozycji "AUTO" i wbudowany czujnik ciśnienia wykryje, że ciśnienie układu jest niższe od ciśnienia załączania, rozrusznik zapoczątkuje cykl automatycznego uruchomienia silnika w celu automatycznego uruchomienia agregatu ppoż. Cykle uruchomienia spowodują dostarczenie paliwa do zaworu elektromagnetycznego i obrócenie wału silnika przez 15 sekund, a następnie jego zatrzymanie na kolejne 15 sekund. Sekwencja taka jest powtarzana sześciokrotnie. Przed każdą nową próbą uruchomienia, nastąpi zamiana jednostek rozruchowych. Zmiana akumulatów następuje automatycznie, ale jeśli brak jest jednego akumulatora lub jeden jest zepsuty lub za słaby, kolejne rozruchy będą przeprowadzane za pomocą naładowanego akumulatora. Jeśli silnik jest w pozycji pracy automatycznej, lampki sygnalizacyjne "Main Switch in Auto" będą włączone (rys. 11, poz. 2). Jeśli silnik pracuje, lampka sygnalizacyjna "Engine Run" (rys. 11, poz. 10) także będzie włączona i wyświetlacz pokaże "Automatic Start". Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony po sześciu próbach, lampka sygnalizacyjna "Engine Fail to Start" (rys. 11, poz. 11) będzie włączona. Silnik nie może być zatrzymany przyciskiem A5 [STOP] (rys. 10, poz. 3), kiedy ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia wyłączania. W przeciwnym razie wyświetlacz pokaże "Auto Start - Pump Demand" i silnik będzie można zatrzymać przez obrócenie wyłącznika głównego w pozycję "OFF". Zatrzymanie automatyczne również jest możliwe. Patrz poniżej. Ciśnienie załączania i wyłączania może być ustawione za pomocą przycisków B1 [Cut-in] i B2 [Cut-out] (rys. 11). Patrz rozdział 12. Uruchomienie. Wszystkie sygnały alarmowe silnika są czynne, ale nie spowodują zatrzymania silnika, za wyjątkiem sygnału nadmiernej prędkości obrotowej, który zatrzyma silnik natychmiastowo. Automatyczne zatrzymanie W pracy automatycznej, silnik zatrzyma się automatycznie, kiedy wszystkie ustawienia uruchomienia powrócą do stanu normalnego. Aby wybrać pracę automatyczną, należy ustawić przełącznik DIP S10-2 w pozycję "ON". Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP. Normalnie, silnik zatrzyma się po 30 minutach, ale czas pracy może być zmieniany. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza. Pozostały czas pracy pokazany jest na wyświetlaczu (RPT mm:ss). Praca ręczna Uruchomienie testowe i rozruch jest możliwe w przypadku pracy ręcznej, dzięki przełącznikowi głównemu A2 (rys. 10, poz. 7) i przyciskowi [BATTERY No. 1 MANUAL CRANK] i [BATTERY No. 2 MANUAL CRANK]. Przełączyć wyłącznik główny w pozycję "HAND", aby uruchomić silnik przez uruchomienie zaworu paliwa. Wcisnąć [BATTERY No. 1 MANUAL CRANK], aby uruchomić silnik akumulatorem 1 lub [BATTERY No. 2 MANUAL CRANK], aby uruchomić silnik akumulatorem 2. Jeśli oba przyciski zostaną wciśnięte jednocześnie, akumulatory 1 i 2 będą pracować równolegle przy rozruchu silnika. Aby zatrzymać silnik, przełączyć wyłącznik główny w pozycję "OFF" lub "AUTO". Jeśli silnik pracuje, lampka sygnalizacyjna "Engine Run" (rys. 11, poz. 10) będzie również włączona i wyświetlacz pokaże "Automatic Start". Alarmy "Engine Fail to Start" (rys. 11, poz. 11) i "Fail when Running" (rys. 11, poz. 12) nie są obsługiwane z tej pozycji. Nadmierna prędkość spowoduje zatrzymanie silnika i uruchomi akustyczny dźwięk alarmu. Wszystkie inne sygnały alarmowe są obsługiwane, ale nie mają żadnego wpływu na pracę silnika. Praca awaryjna Jeśli sterownik ulegnie awarii, praca awaryjna będzie możliwa przez panel sterowania na silniku diesel. Patrz rozdział Praca ręczna przez panel sterowania silnika diesel. Zdalne sterowanie Silnik może być uruchomiony przez chwilowe otwarcie zdalnego styku, niezależnie od czujnika ciśnienia. Może być tylko ręcznie zatrzymane przyciskiem A5 [STOP] (rys. 10, poz. 3), pod warunkiem, że ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia zatrzymania. Jeśli silnik został uruchomiony przez sterowanie zdalne, lampka sygnalizacyjna "Deluge Valve/Remote Start" (rys. 11, poz. 14) będzie włączona, a wyświetlacz pokaże komunikat "Remote Start". Wszystkie sygnały alarmowe silnika są czynne, ale nie spowodują zatrzymania silnika, za wyjątkiem sygnału nadmiernej prędkości obrotowej, który zatrzyma silnik natychmiastowo. Ustawienia za pomocą zaworu zalewowego Jeśli zawór zalewowy jest dostarczony, sterownik może zostać uruchomiony przez otwarcie normalnie zamkniętego styku (układ odporny na uszkodzenia) pochodzący z wyposażenia ochrony ppoż. (zawór zalewowy), niezależnie od czujnika ciśnienia. Silnik może być zatrzymany ręcznie przyciskiem A5 [STOP] (rys. 10, poz. 3), tylko wtedy, kiedy styki wyposażenia ochrony ppoż. powrócą do pozycji normalnej (pod warunkiem, że ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia wyłączenia). Jeśli silnik został uruchomiony przez zawór zalewowy, lampka sygnalizacyjna "Deluge Valve/Remote Start" (rys. 11, poz. 14) będzie włączona. Wszystkie sygnały alarmowe silnika są czynne, ale nie spowodują zatrzymania silnika, za wyjątkiem sygnału nadmiernej prędkości obrotowej, który zatrzyma silnik natychmiastowo. Automatyczny rozruch próbny Sterownik można ustawić na automatyczny rozruch próbny. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza. Kiedy automatyczny rozruch jest uaktywniony, silnik uruchamia się przy ustawionym czasie załączania i wyłącza się przy ustawionym czasie wyłączania lub, kiedy ustawiony czas przebiegu automatycznego zatrzymania się jest najkrótszy. Silnik może być zatrzymany przyciskiem A5 [STOP] (rys. 10, poz. 3) zanim próba zostanie zakończona (pod warunkiem, że ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia wyłączania). Podczas automatycznego rozruchu próbnego, lampka sygnalizacyjna "Weekly Test" (rys. 11, poz. 15) jest załączona iwyświetlacz pokazuje wiadomość "Weekly Test" razem z czasem zakończenia próby. Opcjonalny przekaźnik alarmowy AR5 będzie również aktywowany jeśli zamówiona została opcja A1. Wszystkie sygnały alarmowe są czynne. Podczas automatycznego rozruchu próbnego alarmy takie jak niski poziom ciśnienia, wysoka temperatura, nadmierna prędkość obrotowa, wadliwe działanie wtrysku paliwa czy stan programowalnych sygnałów zewnętrznych natychmiast zatrzymają silnik aby zapobiec zniszczeniu. 16
17 Ręczny rozruch próbny Rozruch próbny może być również zapoczątkowany przez wciśnięcie przycisku B4 [Run Test] (rys. 11). Wciśnięcie tego przycisku zasymuluje spadek ciśnienia. Silnik zatrzyma się, jeśli przycisk A5 [STOP] (rys. 10, poz. 3) jest wciśnięty, lub kiedy zatrzymanie automatyczne jest uaktywnione. Wszystkie sygnały alarmowe są czynne. Podczas ręcznego rozruchu próbnego, niski poziom ciśnienia, wysoka temperatura, nadmierna prędkość obrotowa, wadliwe działanie wtrysku paliwa czy stan programowalnych sygnałów zewnętrznych natychmiast zatrzymają silnik, aby zapobiec zniszczeniu. Załączenie pompy w przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej W przypadku braku dopływu energii elektrycznej, silnik uruchomi się automatycznie po wyznaczonym czasie. Silnik zatrzyma się natychmiast, zaraz po przywróceniu energii elektrycznej. Funkcja ta może zostać wyłączona przez ustawienie czasu na 0. Przy dostawie agregatu z fabryki, funkcja ta jest wyłączona. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza. Opóźnienie załączenia W układzie złożonym z kilku pomp, konieczne może okazać się ustawienie opóźnienia załączania, aby zapobiec uruchomieniu się wszystkich silników w tym samym czasie. Opóźnienie załączania jest wybierane (5, 10 i 15 sekund). Rozdział 6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP, podrozdział Opóźnienie załączenia (S10-3+4) i 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza, podrozdział Menu 4 (przekaźnik czasowy). Czas jaki pozostał do uruchomienia silnika jest pokazany na wyświetlaczu ("Seq Start Time ss"). Ładowanie akumulatorów Sterownik wyposażony jest w dwa niezależne, w pełni zautomatyzowane ładowarki akumulatorów do ciągłego ładowania 10 A, kompletnie z następującymi funkcjami. filtr wejściowy AC ogranicznik prądu zatrzymanie nadprądowe 500 ma podładowania akumulatora wykrycie uszkodzenia celi alarm niskiego ładowania akumulatora. Sterownik żaluzji W celu zapewnienia dostarczenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza i odprowadzenia ciepła, może być konieczne zamontowanie żaluzji wentylacyjnych. Żaluzje mogą być sterowane przez szafę sterowniczą, jeśli ich napęd elektryczny jest podłączony do standardowego przekaźnika alarmowego AR2, zaciski 11 i 12. Standardowy przekaźnik alarmu AR2 jest czynny podczas pracy silnika diesel. Blokada zewnętrzna przez inny osprzęt (opcja C1) Kiedy sygnał blokady zewnętrznej jest obecny, sterownik wstrzyma uruchomienie wykrycia spadku ciśnienia wody przy rozruchu tygodniowym i próbnym. Wszystkie inne przyczyny uruchomień spowodują proces uruchomienia. Jeśli przewody blokady zewnętrznej są zwarte, bezpiecznik FU1 zostanie przepalony i funkcja blokady zewnętrznej będzie nieczynna. Jeśli przewody blokady zewnętrznej zostaną przecięte, przekaźnik CR8 nie będzie mógł być uruchomiony i funkcja blokady zewnętrznej będzie wciąż nieaktywna. Blokada wewnętrzna innego osprzętu (opcja C2) Obwód blokady dostarcza zasilanie na napięcie 12 VDC lub 24 VDC do zacisków w celu uniemożliwienia uruchomienia innego osprzętu. Wymiennik wody chłodzącej (opcja C7) Niektóre agregaty ppoż. są wyposażone w wymiennik wody chłodzącej silnika. Dla tego celu, szafa sterująca zawiera wyłącznik 10 A (CB5). Wymiennik reguluje się samodzielnie przy pomocy zewnętrznego termostatu wody chłodzącej. Wymiennik przeciwkondensacyjny (opcja D9A i D9B) Aby uniknąć powstania kondensatu, szafa sterowania może być wyposażona w wymiennik przeciwkondensacyjny z termostatem (opcja D9A) lub regulator wilgotności (opcja D9B) Funkcje kontrolne Kontrola pracy silnika Jeśli silnik jest w trybie pracy automatycznej i gotowy do pracy, lampki sygnalizacyjne "Main Switch in Auto" będą włączone (rys. 11, poz. 2). Podczas procesu rozruchu, wyświetlacz pokaże liczbę aktualnych prób uruchomienia i pozostały czas ("Crank 1/6 Batt#1 10s"). Kiedy silnik pracuje, lampka sygnalizacyjna "Engine Run" (rys. 11, poz. 10) jest włączona i wyświetlacz pokaże komunikat "Automatic Start". Jeśli rozruch został zapoczątkowany przez zdalny sygnał lub z sygnału z zaworu zalewowego, lampka świetlna "Deluge Valve/Remote Start" będzie również włączona, a wyświetlacz pokaże komunikat "Remote Start". We wszystkich przypadkach, standardowy przekaźnik alarmu AR2 będzie aktywny. Jeśli sterownik nie otrzyma sygnału o pracy silnika po sześciu próbach uruchomienia silnika, lampka sygnalizacyjna "Engine Fail to Start" będzie włączona (rys. 11, poz. 11) i standardowy przekaźnik alarmu AR1 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR9 będzie również aktywny, jeśli opcja A5 została zamówiona. Jeśli jest zapotrzebowanie na pracę pompy, ale silnik diesel nie pracuje, lampka sygnalizacyjna "Fail when Running" będzie włączona i standardowy przekaźnik alarmu AR1 będzie aktywny. W obydwu sytuacjach alarmowych, akustyczny dźwięk alarmu zostanie uruchomiony. Przekaźnik AR28 żądanie pracy pompy (opcja B8) będzie uruchomiony, jeśli stan pracy jest aktywny (ciśnienie powyżej ciśnienia wyłączania podczas pracy silnika, otwarty styk pracy zdalnej, otwarty zawór zalewowy), podczas pracy silnika. W tej sytuacji, silnik nie zatrzyma się, jeśli przycisk [STOP] jest wciśnięty. Kontrola akumulatorów Jeśli stan naładowania akumulatorów spadnie poniżej ustalonej wartości (normalnie jest to 50 % nominalnego napięcia akumulatora), lub kiedy akumulator nie osiągnie odpowiedniego napięcia po 24 godzinach pełnego ładowania, albo kiedy akumulator nie jest podłączony, albo kiedy akumulator podłączony jest odwrotnie do biegunów, ostrzeżenie będzie widoczne na lampce sygnalizacyjnej "Battery #1 Failure" (rys. 11, poz. 3) lub "Battery #2 Failure" (rys. 11, poz. 4) i dodatkowo przez lampkę sygnalizacyjną "Controller Trouble" (rys. 11, poz. 16). Dzwonek alarmu będzie aktywny. Przekaźnik standardowy AR4 zostanie wyłączony. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR10 i AR11 zostanie również wyłączony, jeśli opcja A6 została zamówiona. Obydwa akumulatory są monitorowane. Wartość alarmu może być nastawiona. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza, podrozdział Menu 6 (słaby akumulator). W razie awarii akumulatora, ładowarka uruchomi alarm, który zasygnalizuje aby nie używać uszkodzonego akumulatora podczas próby uruchomienia. Kontrola ładowarek akumulatorów Jeśli prąd ładowania jest za niski (0,5 A) albo za wysoki (15 A), albo żadna ładowarka nie jest podłączona lub ładowarka nie jest podłączona do zasilania głównego przez więcej niż pięć minut, ostrzeżenie będzie sygnalizowane przez lampkę sygnalizacyjną "Charger #1 Failure" (rys. 11, poz. 5) lub "Charger #2 Failure" (rys. 11, poz. 6) i dodatkowo przez lampę sygnalizacyjną "Controller Trouble" (rys. 11, poz. 18). Dzwonek alarmu będzie aktywny. Przekaźnik standardowy AR4 zostanie wyłączony. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR12 i AR13 zostanie również wyłączony, jeśli opcja A7 została zamówiona. Obydwa akumulatory są kontrolowane. Kontrola źródła zasilania If the power supply is missing (indicator light "AC Power On" (fig. 11, pos. 1) is not on), indicator light "Pump Room Alarm" (fig. 11, pos. 13) will be on, and the bell will ring. Standard relay AR1 will be activated. The optional alarm relay AR14 will also be activated if option A8 has been ordered. Polski (PL) 17
18 Polski (PL) Kontrola prędkości silnika Jeśli wystąpi stan nadmiernej prędkości i styk przełącznika nadmiernej prędkości jest wyłączony, lampka sygnalizacyjna "Engine Overspeed" (rys. 11, poz. 9) będzie włączona i akustyczny dźwięk alarmu będzie włączony. Przekaźnik standardowy AR1 zostanie włączony. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR6 zostanie również aktywny, jeśli opcja A2 została zamówiona. RADA Alarm nadmiernej prędkości musi zostać skasowany na panelu sterowania silnika za pomocą wyłącznika [OVERSPEED RESET] (rys. 5, poz. 4, dla silników JU/JW, i rys. 6, poz. 12 dla silników JX). Kontrola ciśnienia oleju w silniku Czujnik ciśnienia w silniku kontroluje ciśnienie oleju. Ciśnienie oleju musi zostać osiągnięte nie później niż osiem sekund po tym jak sygnał pracy silnika został włączony, a styki silnika muszą być zamknięte. Jeśli zostało wykryte nieprawidłowe ciśnienie w układzie silnika (za duże), lampka sygnalizacyjna "Engine Low Oil Pressure" (rys. 11, poz. 7) będzie włączona i akustyczny dźwięk alarmu będzie włączony. Przekaźnik standardowy AR1 zostanie włączony. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR7 będzie również aktywny, jeśli opcja A3 została zamówiona. Kontrola temperatury chłodzącej Temperatura cieczy chłodzącej jest kontrolowana przez czujnik temperatury w silniku. Jeśli temperatura cieczy chłodzącej osiągnie wartość powodującą zamknięcie się styków silnika, lampka sygnalizacyjna "Engine High Temp." (rys. 11, poz. 8) będzie włączona i akustyczny dźwięk alarmu będzie włączony. Przekaźnik standardowy AR1 zostanie włączony. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR8 będzie również aktywny, jeśli opcja A4 została zamówiona. Kontrola ciśnienia w układzie po stronie tłocznej Jeśli ciśnienie w układzie, mierzone przez wbudowany czujnik ciśnienia w sterowniku jest powyżej ustawionego limitu, lampka sygnalizacyjna "Controller Trouble" (rys. 11, poz. 16) będzie włączona i alarm akustyczny będzie włączony. Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "System Overpressure" i standardowy przekaźnik AR4 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR27 będzie również aktywny, jeśli opcja A9 została zamówiona. Jeśli ciśnienie w układzie spadnie poniżej 85 % ciśnienia załączenia przez więcej niż jedną sekundę, lampka sygnalizacyjna "Controller Trouble" (rys. 11, poz. 16) będzie włączona i alarm akustyczny będzie włączony. Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Low System Pressure" i standardowy przekaźnik AR4 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR20 będzie również aktywny, jeśli opcja B6 została zamówiona. Kontrola poziomu paliwa Poziom paliwa w zbiorniku jest kontrolowany przez dwa łączniki pływakowe (niskiego i wysokiego poziomu). Jeśli poziom paliwa spadnie poniżej dwóch trzecich pojemności zbiornika paliwa przez więcej niż jedną sekundę, zostanie wyzwolony alarm. Lampka sygnalizacyjna będzie włączona "Pump Room Alarm" (rys. 11, poz. 13) i alarm akustyczny zostanie włączony. Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Low Fuel Level" i standardowy przekaźnik AR3 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR15 będzie również aktywny, jeśli opcja B1 została zamówiona i styki są zamknięte przez więcej niż jedną sekundę. Jeśli poziom paliwa osiągnie wysoki poziom łącznika pływakowego przez więcej niż 0,5 sekundy, wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "High Fuel Level" i opcjonalny przekaźnik alarmu AR19 będzie aktywny, jeśli opcja B5 została zamówiona. Kontrola poziomu w zbiorniku wody Poziom wody w zbiorniku jest kontrolowany przez dwa łączniki pływakowe (niski poziom i pusty zbiornik). Jeśli wykryty zostanie niski poziom i styki będą zamknięte przez więcej niż dziesięć sekund, lampka sygnalizacyjna będzie włączona "Pump Room Alarm" (rys. 11, poz. 13) i zadziała alarm akustyczny. Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Water Reservoir Low" i standardowy przekaźnik AR3 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR16 będzie również aktywny, jeśli opcja B2 została zamówiona. Jeśli zbiornik wody jest pusty i styki są zamknięte przez więcej niż dziesięć sekund, lampka sygnalizacyjna będzie włączona "Pump Room Alarm" (rys. 11, poz. 13) i zadziała alarm akustyczny. Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Water Reservoir Empty" i standardowy przekaźnik AR3 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR17 będzie również aktywny, jeśli opcja B3 została zamówiona. Kontrola temperatury otoczenia Jeśli jest zamontowany termostat do mierzenia temperatury pokojowej i styki będą zamknięte, kiedy temperatura spadnie poniżej 5 C, zostanie uruchomiony alarm. Lampka sygnalizacyjna będzie włączona "Pump Room Alarm" (rys. 11, poz. 13) i zadziała alarm akustyczny. Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Low Pump Room Temp" i standardowy przekaźnik AR3 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR18 będzie również aktywny, jeśli opcja B4 została zamówiona. Kontrola ciśnienia wlotowego Jeśli zamontowany jest przełącznik ciśnienia na rurze ssącej, zostanie uruchomiony alarm, kiedy ciśnienie po stronie ssącej będzie poniżej wymaganej wartości. Jeśli styki będą zamknięte przez przełącznik ciśnienia dłużej niż trzy sekundy, lampka sygnalizacyjna będzie włączona "Pump Room Alarm" (rys. 11, poz. 13) i alarm akustyczny zadziała. Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Low Suction Pressure" i standardowy przekaźnik AR3 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR21 będzie również aktywny, jeśli opcja B7 została zamówiona. Zapisywanie zdarzeń i danych o ciśnieniu Sterownik zapisuje zdarzenia z ostanich 15 dni i danych ociśnieniu z siedmiu ostatnich dni. Informacje są także dostępne przez użycie portu RS232 (standard, patrz rozdział Pobieranie danych przez port RS 232), drukarka (opcjonalnie, patrz rozdział Drukowanie danych) lub przez modem (patrz rozdział Pobieranie danych przez modem). 18
19 5.6 Komunikaty i alarmy robocze Status pracy jest pokazywany na panelu sterownika za pomocą wyświetlacza i lampek sygnalizacyjnych. Niektóre alarmy spowodują uruchomienie alarmu akustycznego. Patrz rozdział Wskazania wyświetlacza i Lampki sygnalizacyjne na panelu sterowania i dźwięk alarmu. W poniższych dwóch podrozdziałach, komunikaty pracy i alarmów są pokazywane razem ze statusem stanu styków przekaźników alarmowych zarówno standardowych jak i opcjonalnych. Wskazuje to także czy sygnalizatory uszkodzenia są kasowane automatycznie (A) czy ręcznie (M) przez przełączenie wyłącznika głównego A2 (rys. 10, poz. 7) w pozycję "OFF" Komunikaty robocze Polski (PL) Stan pracy Lampka sygnalizacyjna Tekst wyświetlacza Stan przekaźnika standardowego Stan opcjonalnego przekaźnika alarmowego Źródło zasilania AC jest ok. AC Power On - - AR14: nieaktywny Silnik jest w trybie automatycznym i gotowy do pracy. Main Switch in Auto Cykl rozruchu silnika jest aktywowany aby rozpocząć pracę silnika diesel. - Crank 1/6 Batt#1 10s - - Silnik pracuje w trybie automatycznym z powodu spadku ciśnienia w układzie. Engine Run Automatic Start AR2: aktywny - Silnik pracuje w trybie automatycznym i ciśnienie w układzie jest wciąż niższe od ciśnienia wyłączania. Engine Run Auto Start - Pump Demand AR2: aktywny AR28: aktywny Silnik został uruchomiony w trybie automatycznym przez sygnał zdalny. Deluge Valve/ Remote Start Remote Start AR2: aktywny - Silnik pracuje w trybie automatycznym i sygnał zdalny jest wciąż obecny. Deluge Valve/ Remote Start Remote - Pump Demand AR2: aktywny AR28: aktywny Silnik został uruchomiony w trybie automatycznym przez sygnał zaworu zalewowego. Deluge Valve/ Remote Start - AR2: aktywny - Uruchomienie silnika zopóźnieniem. - Seq Start Time ss - - Silnik pracuje, ale zostanie zatrzymany automatycznie. Engine Run RPT mm:ss AR2: aktywny - Automatyczna próba uruchomienia jest w trakcie pracy. Weekly Test Weekly Test mm:ss - AR5: aktywny Silnik został uruchomiony ręcznie. Engine Run - AR2: aktywny - 19
20 5.6.2 Komunikaty alarmowe Polski (PL) Stan pracy Lampka sygnalizacyjna Tekst wyświetlacza Dzwonek alarmu Stan przekaźnika standardowego Stan opcjonalnego przekaźnika alarmowego Kasowanie Silnik nie został uruchomiony po sześciu próbach. Engine Fail to Start - AR1: aktywny AR9: aktywny M Wymagana jest praca pompy, lecz silnik nie pracuje. Fail when Running - AR1: aktywny - M Brak źródła zasilania AC. Pump Room Alarm AC Failure Start mm:ss AR3: aktywny AR14: aktywny M Napięcie akumulatora 1 jest mniejsze od wartości ustawionej (normalnie 6 V) lub żaden akumulator nie jest podłączony lub akumulator podłączony jest odwrotnie do biegunów lub akumulator nie osiągnął właściwego napięcia po Napięcie akumulatora 2 jest mniejsze od wartości ustawionej (normalnie 6 V) lub żaden akumulator nie jest podłączony lub akumulator podłączony jest odwrotnie do biegunów lub akumulator nie osiągnął właściwego napięcia po Prąd osiągnął wartość 15 A lub mniej niż 0,5 A, lub ładowarka 1 nie jest podłączona do przewodu głównego lub brak jest zasilania przez dłużej niż pięć minut lub mikroprocesor ładowarki wykrył błąd wewnętrzny. Prąd osiągnął wartość 15 A lub mniej niż 0,5 A lub ładowarka 2 nie jest podłączona do przewodu głównego lub brak jest zasilania przez dłużej niż pięć minut lub mikroprocesor ładowarki wykrył błąd wewnętrzny. Battery #1 Failure Controller Trouble Battery #2 Failure Controller Trouble Charger #1 Failure Controller Trouble Charger #2 Failure Controller Trouble - AR4: nieaktywny AR10: aktywny M - AR4: nieaktywny AR11: aktywny M - AR4: nieaktywny AR12: aktywny M - AR4: nieaktywny AR13: aktywny M Silnik pracował z nadmierną prędkością i został zatrzymany. Engine Overspeed - AR1: aktywny AR6: aktywny M*) Ciśnienie oleju wukładzie olejowym silnika jest za niskie po ośmiu sekundach od uruchomienia silnika. Engine Low Oil Pressure - AR1: aktywny AR7: aktywny M 20
Fire Control EN low diesel 12 & 24 V
GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN low diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego.
GRUNDFOS INSTRUKCJE LCD 108. Instrukcja montażu i eksploatacji
GRUNDFOS INSTRUKCJE LCD 08 Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego SPIS TREŚCI Strona. Zasady bezpieczeństwa.