Source: http://docplayer.fr/5278588-.html
Timestamp: 2018-04-25 13:27:18+00:00
Document Index: 22455717

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

12 RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ETUDE THERMIQUE Réglementation Thermique 212
13 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Réglementation Thermique 212 Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique» Opération : 3 Maisons à Blanquefort Date génération RSET : 14/5/214 Etude thermique du : 12/5/214 Logiciel et version : IZUBA énergies, Pleiades, Version moteur CSTB Th-BCE 212 : Mode de calcul utilisé : Th-BCE Chapitre 1 : Données administratives de l'opération Maître d'ouvrage Nom ou raison sociale SEMI BLANQUEFORT Adresse BLANQUEFORT Contact tél/mél - Maître d'oeuvre Nom ARC EN BOIS Adresse BORDEAUX Contact tél/mél - Bureau Etudes Thermiques Nom NOLEO CONSEIL Adresse BORDEAUX Contact tél/mél - Date de l'étude thermique Editeur de logiciel IZUBA énergies Nom logiciel / Version Pleiades Version du moteur Th-BCE Bureau de contrôle Nom Adresse - Contact tél/mél - Opération Numéro Permis EN COURS Date du dépôt de demande de PC --/--/-- Date de PC --/--/-- Stade d'avancement Stade Permis de construire Nom 3 Maisons à Blanquefort Adresse BLANQUEFORT Département 33 - Gironde Zone climatique H2-c Altitude Entre et 4m inclus Zone d'été Intérieure (mer à plus de 1 km) Nombre de bâtiments/zones du projet 3 ( Bât. 1 : 1 zone. Bât. 2 : 1 zone. Bât. 3 : 1 zone. ) Nombre de générations du projet 3 ( Bât. desservis : G1 : 1 bât. G2 : 1 bât. G3 : 1 bât. )
14 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens Données générales sur le bâtiment Identifiant Bâtiment 131,6 m 2 Zone(s) du bâtiment Usage zone z Surface utile SU RT ou surf. hab. SHAB T5 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée T5 dont surface de type CE1 (m 2 ) Nombre de logements 1 Type de construction Exigences de résultats conventionnels Exigences de performance énergétique Article 7 dont surface de type CE2 (m 2 ) dont surface climatisée (m 2 ) Nombre de groupes 131, Construction neuve Respect des exigences de l'arrêté pour le batiment Conformité à la RT212 l - 1 Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cep max Conforme l - 2 Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio max Conforme l - 3 Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Tic réf Conforme l - 4 Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III Conforme Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension) Projet Bbio max Gain en % (Bbio max - Bbio) / Bbio max Coefficient Bbio 39, ,2 Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du bâtiment Consommations en énergie primaire (kwh ep/m 2 ) Gain en % Projet Cep max (Cep max - Cep) / Cep max Coefficient Cep 39, ,1 Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure. Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1 Zones ou parties de Zones (groupes) de catégorie CE1 SHAB ou SU RT m 2 Tic en C Tic Réf en C Tic - Tic Réf Conformité à la RT212 Zone : T5 / Groupe : T ,9 33,1-3,2 Conforme Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entière. La température Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Application du Titre V Cas particuliers Article 49 Cas particulier de la réglementation Demande de titre V Agrément / Référence arrêté Titre V Annexe V 2.1 Dossier soumis au cas particulier du titre V "opérations" Sans objet non renseigné Annexe V 2.2 Dossier soumis au cas particulier du titre V "systèmes" Sans objet non renseigné Annexe V 2.3 Dossier soumis au cas particulier du titre V "réseaux de chaleur ou de froid" Sans objet non renseigné Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 212 publiée à l'arrêté du 2 juillet 211, ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid non répertorié par l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 26, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid, doit être adressée auprès des ministères en charge de la construction et de l'habitation, et en charge de l'énergie.
15 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Exigences de moyens et caractéristiques thermiques Chapitres et articles Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III Chapitre I : Recours à une source d'énergies renouvelables ou solutions alternatives pour toute maison individuelle accolée ou non accolée Art 16 (a) Production d'eau chaude sanitaire à partir d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire thermique, doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTbat, Solar Keymark ou équivalent. La maison est équipée à minima de 2 m 2 de capteurs solaires permettant non d'assurer la production d'eau chaude sanitaire, d'orientation sud et d'inclinaison entre 2 et 6. Art 16 (b) Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 5% par une énergie renouvelable ou de récupération. non Art 16 (c) La contribution des énergies renouvelables au Cep de la maison individuelle, notée à l'aide du coefficient A EPENR, est supérieure ou égale à 5 kwh ep/(m 2.an) : Contribution A EPENR calculée : 6.7 oui Recours à une production d'eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de production d'eau chaude sanitaire Art 16 (d) thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieure à 2, selon le référentiel de la norme d'essai pren Recours à une production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieure à 9% sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur Art 16 (e) à 9% sur PCI et dont le rendement électrique est supérieur à 1% sur PCI. Les rendements thermiques et électriques sont mesurés dans les conditions d'essai spécifiées dans l'arrêté. Conformité à la réglementation : Conforme Recours à l'article non non Chapitres et articles Art 17 (a) Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III Chapitre II : Etanchéité à l'air de l'enveloppe En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à,6 m 3 / (h.m 2 ) de parois déperditives hors plancher bas. Recours à l'article Art 18 Art 15 Art 19 (a) Art 16 (a) Art 19 (c) Art 16 (c) Chapitre III : Isolation thermique Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à,36 W/(m 2.K) en valeur moyenne Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi ( ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à,28 W/(m 2.K).Valeur calculée :.1 Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 ( 9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à,6 W/(ml.K). Valeur calculée : Art 2 Art 21 Art 17 Art 22 Art 18 Art 23 Art 24 Art 26 Art 29 Art 3 Chapitre IV : Accès à l'éclairage naturel Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable Chapitre V : Confort d'été Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1, sont équipées de protections solaires mobiles, et le facteur solaire des baies est inférieur ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrêté Les ouvertures des baies d'un même local autre qu'à occupation passagère, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 3% de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 1% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale à 4m. Chapitre VI : Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation Les maisons individuelles accolées ou non et les bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle accolée ou non. Ces systèmes informent l'occupant à minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable par type d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. Cette répartition est basée soit sur des données mesurées soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production collective d'énergie, l'énergie consommée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au logement selon une clé de répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas où le maître d'ouvrage est le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, l'information peut être délivrée aux occupants, à minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume habitable. L'installation de chauffage comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU RT totale maximale de 1 m 2. L'installation de refroidissement comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté. Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air. Chapitre VII : Disposition relative à la production d'électricité dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production d'électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cepmax + 12 kwh ep /(m 2.an). Nota : les articles repérés en noir correspondent à l'arrêté du 26 octobre 21. Les articles repérés en vert correspondent à l'arrêté du 28 décembre 212. Le contenu complet des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres III des deux arrêtés précités.
16 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens Données générales sur le bâtiment Identifiant Bâtiment 95,7 m 2 Zone(s) du bâtiment Usage zone z Surface utile SU RT ou surf. hab. SHAB T3 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée T3 dont surface de type CE1 (m 2 ) Nombre de logements 1 Type de construction Exigences de résultats conventionnels Exigences de performance énergétique Article 7 dont surface de type CE2 (m 2 ) dont surface climatisée (m 2 ) Nombre de groupes 95,7 84,5 84,5 1 Construction neuve Respect des exigences de l'arrêté pour le batiment Conformité à la RT212 l - 1 Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cep max Conforme l - 2 Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio max Conforme l - 3 Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Tic réf Conforme l - 4 Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III Conforme Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension) Projet Bbio max Gain en % (Bbio max - Bbio) / Bbio max Coefficient Bbio 31,3 6,1 47,9 Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du bâtiment Consommations en énergie primaire (kwh ep/m 2 ) Gain en % Projet Cep max (Cep max - Cep) / Cep max Coefficient Cep 41,9 51,1 18 Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure. Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1 Zones ou parties de Zones (groupes) de catégorie CE1 SHAB ou SU RT m 2 Tic en C Tic Réf en C Tic - Tic Réf Conformité à la RT212 Zone : T3 / Groupe : T3 84,5 28,9 32,7-3,8 Conforme Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entière. La température Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Application du Titre V Cas particuliers Article 49 Cas particulier de la réglementation Demande de titre V Agrément / Référence arrêté Titre V Annexe V 2.1 Dossier soumis au cas particulier du titre V "opérations" Sans objet non renseigné Annexe V 2.2 Dossier soumis au cas particulier du titre V "systèmes" Sans objet non renseigné Annexe V 2.3 Dossier soumis au cas particulier du titre V "réseaux de chaleur ou de froid" Sans objet non renseigné Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 212 publiée à l'arrêté du 2 juillet 211, ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid non répertorié par l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 26, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid, doit être adressée auprès des ministères en charge de la construction et de l'habitation, et en charge de l'énergie.
17 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Exigences de moyens et caractéristiques thermiques Chapitres et articles Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III Chapitre I : Recours à une source d'énergies renouvelables ou solutions alternatives pour toute maison individuelle accolée ou non accolée Art 16 (a) Production d'eau chaude sanitaire à partir d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire thermique, doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTbat, Solar Keymark ou équivalent. La maison est équipée à minima de 2 m 2 de capteurs solaires permettant non d'assurer la production d'eau chaude sanitaire, d'orientation sud et d'inclinaison entre 2 et 6. Art 16 (b) Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 5% par une énergie renouvelable ou de récupération. non Art 16 (c) La contribution des énergies renouvelables au Cep de la maison individuelle, notée à l'aide du coefficient A EPENR, est supérieure ou égale à 5 kwh ep/(m 2.an) : Contribution A EPENR calculée : 6.1 oui Recours à une production d'eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de production d'eau chaude sanitaire Art 16 (d) thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieure à 2, selon le référentiel de la norme d'essai pren Recours à une production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieure à 9% sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur Art 16 (e) à 9% sur PCI et dont le rendement électrique est supérieur à 1% sur PCI. Les rendements thermiques et électriques sont mesurés dans les conditions d'essai spécifiées dans l'arrêté. Conformité à la réglementation : Conforme Recours à l'article non non Chapitres et articles Art 17 (a) Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III Chapitre II : Etanchéité à l'air de l'enveloppe En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à,6 m 3 / (h.m 2 ) de parois déperditives hors plancher bas. Recours à l'article Art 18 Art 15 Art 19 (a) Art 16 (a) Art 19 (c) Art 16 (c) Chapitre III : Isolation thermique Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à,36 W/(m 2.K) en valeur moyenne Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi ( ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à,28 W/(m 2.K).Valeur calculée :.7 Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 ( 9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à,6 W/(ml.K). Valeur calculée : Art 2 Art 21 Art 17 Art 22 Art 18 Art 23 Art 24 Art 26 Art 29 Art 3 Chapitre IV : Accès à l'éclairage naturel Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable Chapitre V : Confort d'été Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1, sont équipées de protections solaires mobiles, et le facteur solaire des baies est inférieur ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrêté Les ouvertures des baies d'un même local autre qu'à occupation passagère, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 3% de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 1% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale à 4m. Chapitre VI : Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation Les maisons individuelles accolées ou non et les bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle accolée ou non. Ces systèmes informent l'occupant à minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable par type d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. Cette répartition est basée soit sur des données mesurées soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production collective d'énergie, l'énergie consommée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au logement selon une clé de répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas où le maître d'ouvrage est le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, l'information peut être délivrée aux occupants, à minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume habitable. L'installation de chauffage comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU RT totale maximale de 1 m 2. L'installation de refroidissement comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté. Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air. Chapitre VII : Disposition relative à la production d'électricité dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production d'électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cepmax + 12 kwh ep /(m 2.an). Nota : les articles repérés en noir correspondent à l'arrêté du 26 octobre 21. Les articles repérés en vert correspondent à l'arrêté du 28 décembre 212. Le contenu complet des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres III des deux arrêtés précités.
18 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens Données générales sur le bâtiment Identifiant Bâtiment 18,9 m 2 Zone(s) du bâtiment Usage zone z Surface utile SU RT ou surf. hab. SHAB T4 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée T4 dont surface de type CE1 (m 2 ) Nombre de logements 1 Type de construction Exigences de résultats conventionnels Exigences de performance énergétique Article 7 dont surface de type CE2 (m 2 ) dont surface climatisée (m 2 ) Nombre de groupes 18,9 96,3 96,3 1 Construction neuve Respect des exigences de l'arrêté pour le batiment Conformité à la RT212 l - 1 Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cep max Conforme l - 2 Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio max Conforme l - 3 Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Tic réf Conforme l - 4 Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III Conforme Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension) Projet Bbio max Gain en % (Bbio max - Bbio) / Bbio max Coefficient Bbio 42 56,8 26,1 Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du bâtiment Consommations en énergie primaire (kwh ep/m 2 ) Gain en % Projet Cep max (Cep max - Cep) / Cep max Coefficient Cep 42,9 47,8 1,3 Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure. Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1 Zones ou parties de Zones (groupes) de catégorie CE1 SHAB ou SU RT m 2 Tic en C Tic Réf en C Tic - Tic Réf Conformité à la RT212 Zone : T4 / Groupe : T4 96,3 29,2 32,8-3,6 Conforme Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entière. La température Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 212. Application du Titre V Cas particuliers Article 49 Cas particulier de la réglementation Demande de titre V Agrément / Référence arrêté Titre V Annexe V 2.1 Dossier soumis au cas particulier du titre V "opérations" Sans objet non renseigné Annexe V 2.2 Dossier soumis au cas particulier du titre V "systèmes" Sans objet non renseigné Annexe V 2.3 Dossier soumis au cas particulier du titre V "réseaux de chaleur ou de froid" Sans objet non renseigné Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 212 publiée à l'arrêté du 2 juillet 211, ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid non répertorié par l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 26, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid, doit être adressée auprès des ministères en charge de la construction et de l'habitation, et en charge de l'énergie.
19 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Exigences de moyens et caractéristiques thermiques Chapitres et articles Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III Chapitre I : Recours à une source d'énergies renouvelables ou solutions alternatives pour toute maison individuelle accolée ou non accolée Art 16 (a) Production d'eau chaude sanitaire à partir d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire thermique, doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTbat, Solar Keymark ou équivalent. La maison est équipée à minima de 2 m 2 de capteurs solaires permettant non d'assurer la production d'eau chaude sanitaire, d'orientation sud et d'inclinaison entre 2 et 6. Art 16 (b) Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 5% par une énergie renouvelable ou de récupération. non Art 16 (c) La contribution des énergies renouvelables au Cep de la maison individuelle, notée à l'aide du coefficient A EPENR, est supérieure ou égale à 5 kwh ep/(m 2.an) : Contribution A EPENR calculée : 7.3 oui Recours à une production d'eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de production d'eau chaude sanitaire Art 16 (d) thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieure à 2, selon le référentiel de la norme d'essai pren Recours à une production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieure à 9% sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur Art 16 (e) à 9% sur PCI et dont le rendement électrique est supérieur à 1% sur PCI. Les rendements thermiques et électriques sont mesurés dans les conditions d'essai spécifiées dans l'arrêté. Conformité à la réglementation : Conforme Recours à l'article non non Chapitres et articles Art 17 (a) Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III Chapitre II : Etanchéité à l'air de l'enveloppe En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à,6 m 3 / (h.m 2 ) de parois déperditives hors plancher bas. Recours à l'article Art 18 Art 15 Art 19 (a) Art 16 (a) Art 19 (c) Art 16 (c) Chapitre III : Isolation thermique Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à,36 W/(m 2.K) en valeur moyenne Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi ( ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à,28 W/(m 2.K).Valeur calculée :.1 Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 ( 9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à,6 W/(ml.K). Valeur calculée : Art 2 Art 21 Art 17 Art 22 Art 18 Art 23 Art 24 Art 26 Art 29 Art 3 Chapitre IV : Accès à l'éclairage naturel Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable Chapitre V : Confort d'été Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1, sont équipées de protections solaires mobiles, et le facteur solaire des baies est inférieur ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrêté Les ouvertures des baies d'un même local autre qu'à occupation passagère, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 3% de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 1% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale à 4m. Chapitre VI : Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation Les maisons individuelles accolées ou non et les bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle accolée ou non. Ces systèmes informent l'occupant à minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable par type d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. Cette répartition est basée soit sur des données mesurées soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production collective d'énergie, l'énergie consommée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au logement selon une clé de répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas où le maître d'ouvrage est le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, l'information peut être délivrée aux occupants, à minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume habitable. L'installation de chauffage comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU RT totale maximale de 1 m 2. L'installation de refroidissement comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté. Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air. Chapitre VII : Disposition relative à la production d'électricité dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production d'électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cepmax + 12 kwh ep /(m 2.an). Nota : les articles repérés en noir correspondent à l'arrêté du 26 octobre 21. Les articles repérés en vert correspondent à l'arrêté du 28 décembre 212. Le contenu complet des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres III des deux arrêtés précités.
20 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio, Cep et Tic du bâtiment T5 Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE Zone : T5 (131.6 m 2 ) Valeurs Ratio/ 2 131,6 m 1 SHAB ou SU RT m,86 Toitures 57,5 m 2,44 Murs 113 m 2,86 Baies vitrées 17,5 m 2,13 Planchers bas 6,4 m 2,46 des parois déperditives 248,3 m 2 1,89 des parois ext. hors plancher bas 187,9 m 2 1,43 Ponts thermiques 197,7 m 1,5 Ratio d'orientations des baies vitrées Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE Zone : T5 (131.6 m 2 ) Unité Valeur m 2 ou ml Déperditions W/K Toitures W/(m 2 paroi.k),17 57,5 9,75 Murs W/(m 2 paroi.k), ,73 Baies en hiver W/(m 2 paroi.k) 1,59 17,5 27,78 Planchers bas W/(m 2 paroi.k),24 6,4 14,71 Ponts thermiques W/(mlPT.K),6 197,7 12,83 Débit ventilation par système en hiver m 3 /h 43,15 14,67 Débit spécifique perméabilité en hiver m 3 /h 2,29,78 déperditions W/K 15,25 déperditions ramené W/(m 2.K),8 à la Répartitions déperditives % Les déperditions dûes à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 5%)
21 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (en points Bbio) T5 Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment T5 Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet - Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = ) - Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires Sw_sp et Sw_ap des baies égal à, Transmission lumineuses Tli = )). Données sur la perméabilité à l'air T5 (niveau bâtiment) Q 4Pa surf parois hors plancher bas m 3 /(h.m 2 ) sous 4 Pa,6 At bât Surface déperditive hors plancher bas m 2 187,9 Q 4Pa x ATbât rapportée à la (m 3 /h sous 4Pa )/m 2,86 T5 (niveau zones) T5 Q 4Pa surf parois hors plancher bas m 3 /(h.m 2 ) sous 4 Pa,6 At bât Surface déperditive hors plancher bas m 2 187,9 Q 4Pa x ATbât rapportée à la 3 (m /h sous 4Pa )/m 2,86
22 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Données sur l'inertie thermique T5 Zones / Groupes T5 Classe d'inertie quotidienne T5 / T5 Personnalisé : Am surf (m 2 ) = 2,14, Cm surf (kj/k.m 2 ) = 125,41 Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel T5 Zones / Groupes Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage (m 2 ) T5 / T5 Eclairage naturel 131,6 Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux T5 T5 de nuit Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (Iecl=1) de jour Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an) Eclairement naturel = lux (de nuit) Eclairement naturel 3 lux Eclairement naturel > 3 lux Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 3 lux) T % Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention Iecl=) 2 7 Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention) 6 6 Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep). Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel. Pour rappel de la méthode Th-BCE 212, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 3 lux.
23 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie entrant dans le calcul de Cep T5 Répartition le des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep pour le bâtiment T5 Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones T5
24 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic T5 Evolution horaire des températures atteintes en été de Tic et Tic réf sur le dernier jour de la séquence la plus chaude pour les groupes du bâtiment, de catégorie CE1 Groupe : T5 Tic est la température opérative pour le jour le plus chaud, Ticréf est la température opérative de référence pour le jour le plus chaud. Le calcul des températures est ménées conformément à la méthode Th-BCE 212 : calcul mené sur 4 semaines consécutives commençant début juin avec une température initiale de masse de 26 C. Pour le résidentiel, on retient les résultats du 7ème jour (dimanche) de la 4ème semaine, et pour le non résidentiel du 5ème jour (vendredi) de la 4ème semaine.le rayonnement global horizontal prend en compte le rayonnement direct horizontal et le rayonnement diffus horizontal
25 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio, Cep et Tic du bâtiment T3 Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE Zone : T3 (95.7 m 2 ) Valeurs Ratio/ 2 95,7 m 1 SHAB ou SU RT 2 84,5 m,88 Toitures 52 m 2,54 Murs 48,1 m 2,5 Baies vitrées 13,3 m 2,14 Planchers bas 53 m 2,55 des parois déperditives 166,4 m 2 1,74 des parois ext. hors plancher bas 113,4 m 2 1,18 Ponts thermiques 17,5 m 1,12 Ratio d'orientations des baies vitrées Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE Zone : T3 (95.7 m 2 ) Unité Valeur m 2 ou ml Déperditions W/K Toitures W/(m 2 paroi.k), ,6 Murs W/(m 2 paroi.k),24 48,1 11,32 Baies en hiver W/(m 2 paroi.k) 1,6 13,3 21,26 Planchers bas W/(m 2 paroi.k), ,9 Ponts thermiques W/(mlPT.K),6 17,5 6,97 Débit ventilation par système en hiver m 3 /h 3,82 1,48 Débit spécifique perméabilité en hiver m 3 /h 1,71,58 déperditions W/K 75,57 déperditions ramené W/(m 2.K),79 à la Répartitions déperditives % Les déperditions dûes à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 5%)
26 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (en points Bbio) T3 Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment T3 Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet - Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = ) - Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires Sw_sp et Sw_ap des baies égal à, Transmission lumineuses Tli = )). Données sur la perméabilité à l'air T3 (niveau bâtiment) Q 4Pa surf parois hors plancher bas m 3 /(h.m 2 ) sous 4 Pa,6 At bât Surface déperditive hors plancher bas m 2 113,4 Q 4Pa x ATbât rapportée à la (m 3 /h sous 4Pa )/m 2,71 T3 (niveau zones) T3 Q 4Pa surf parois hors plancher bas m 3 /(h.m 2 ) sous 4 Pa,6 At bât Surface déperditive hors plancher bas m 2 113,4 Q 4Pa x ATbât rapportée à la 3 (m /h sous 4Pa )/m 2,71
27 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Données sur l'inertie thermique T3 Zones / Groupes T3 Classe d'inertie quotidienne T3 / T3 Personnalisé : Am surf (m 2 ) = 2,59, Cm surf (kj/k.m 2 ) = 15,62 Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel T3 Zones / Groupes Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage (m 2 ) T3 / T3 Eclairage naturel 95,7 Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux T3 T3 de nuit Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (Iecl=1) de jour Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an) Eclairement naturel = lux (de nuit) Eclairement naturel 3 lux Eclairement naturel > 3 lux Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 3 lux) T ,8 % Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention Iecl=) 2 7 Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention) 6 6 Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep). Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel. Pour rappel de la méthode Th-BCE 212, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 3 lux.
28 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie entrant dans le calcul de Cep T3 Répartition le des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep pour le bâtiment T3 Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones T3
29 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic T3 Evolution horaire des températures atteintes en été de Tic et Tic réf sur le dernier jour de la séquence la plus chaude pour les groupes du bâtiment, de catégorie CE1 Groupe : T3 Tic est la température opérative pour le jour le plus chaud, Ticréf est la température opérative de référence pour le jour le plus chaud. Le calcul des températures est ménées conformément à la méthode Th-BCE 212 : calcul mené sur 4 semaines consécutives commençant début juin avec une température initiale de masse de 26 C. Pour le résidentiel, on retient les résultats du 7ème jour (dimanche) de la 4ème semaine, et pour le non résidentiel du 5ème jour (vendredi) de la 4ème semaine.le rayonnement global horizontal prend en compte le rayonnement direct horizontal et le rayonnement diffus horizontal
30 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio, Cep et Tic du bâtiment T4 Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE Zone : T4 (18.9 m 2 ) Valeurs Ratio/ 2 18,9 m 1 SHAB ou SU RT 2 96,3 m,88 Toitures 54 m 2,5 Murs 97,6 m 2,9 Baies vitrées 16,1 m 2,15 Planchers bas 58,4 m 2,54 des parois déperditives 226,2 m 2 2,8 des parois ext. hors plancher bas 167,7 m 2 1,54 Ponts thermiques 176,2 m 1,62 Ratio d'orientations des baies vitrées Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE Zone : T4 (18.9 m 2 ) Unité Valeur m 2 ou ml Déperditions W/K Toitures W/(m 2 paroi.k), ,16 Murs W/(m 2 paroi.k),21 97,6 2,28 Baies en hiver W/(m 2 paroi.k) 1,6 16,1 25,69 Planchers bas W/(m 2 paroi.k),24 58,4 14,22 Ponts thermiques W/(mlPT.K),6 176,2 11,16 Débit ventilation par système en hiver m 3 /h 37 12,58 Débit spécifique perméabilité en hiver m 3 /h 1,97,67 déperditions W/K 93,76 déperditions ramené W/(m 2.K),86 à la Répartitions déperditives % Les déperditions dûes à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 5%)
31 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (en points Bbio) T4 Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment T4 Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet - Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = ) - Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires Sw_sp et Sw_ap des baies égal à, Transmission lumineuses Tli = )). Données sur la perméabilité à l'air T4 (niveau bâtiment) Q 4Pa surf parois hors plancher bas m 3 /(h.m 2 ) sous 4 Pa,6 At bât Surface déperditive hors plancher bas m 2 167,7 Q 4Pa x ATbât rapportée à la (m 3 /h sous 4Pa )/m 2,92 T4 (niveau zones) T4 Q 4Pa surf parois hors plancher bas m 3 /(h.m 2 ) sous 4 Pa,6 At bât Surface déperditive hors plancher bas m 2 167,7 Q 4Pa x ATbât rapportée à la 3 (m /h sous 4Pa )/m 2,92
32 14/5/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v e4f5ff31f414e7acc8f4918b72b Données sur l'inertie thermique T4 Zones / Groupes T4 Classe d'inertie quotidienne T4 / T4 Personnalisé : Am surf (m 2 ) = 2,49, Cm surf (kj/k.m 2 ) = 157,47 Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel T4 Zones / Groupes Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage (m 2 ) T4 / T4 Eclairage naturel 18,9 Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux T4 T4 de nuit Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (Iecl=1) de jour Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an) Eclairement naturel = lux (de nuit) Eclairement naturel 3 lux Eclairement naturel > 3 lux Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 3 lux) T ,7 % Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention Iecl=) 2 7 Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention) 6 6 Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep). Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel. Pour rappel de la méthode Th-BCE 212, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 3 lux.
Récapitulatif standardisé d'étude thermique 01 - V1.1 file:///c:/users/formateur/documents/discepolo/fiches%0de%0contrôle/01/... Page 1 sur 9 18/0/014 Réglementation Thermique 01 Cadre standard de présentation
RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ETUDE THERMIQUE Réglementation Thermique 212 27/1/214 - Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» - v1.5_63-77bcf2cfc8a5fc2b44c2adf6e2a2ba12416547
RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ETUDE THERMIQUE Réglementation Thermique 212 22/4/213 Cadre standard de présentation du «Récapitulatif Standardisé d'etude Thermique RT212» b2f414df13fe9498e367c83e961577 1
Etude thermique de M GIRAULT Denis selon la méthode Th BCE et le moteur de calcul V.1.1.6 conçu par le CSTB
Etude thermique de M GIRAULT Denis selon la méthode Th BCE et le moteur de calcul V.1.1.6 conçu par le CSTB Référence étude : Adresse bâtiment : Date : 01/02/2013 13 rue la maisonnette 33390 PLASSAC GIRAULT