Source: http://docplayer.it/4521275-Titolo-i-principi-art-1-oggetto-del-regolamento.html
Timestamp: 2018-05-20 16:02:17+00:00
Document Index: 52173432

Matched Legal Cases: ['art. 31', 'art. 7', 'art 7', 'art. 9', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 2', 'art. 12', 'art. 15', 'art. 1', 'art. 11', 'art. 2', 'art. 31', 'art. 8', 'art. 15', 'art. 31', 'art. 7', 'art. 2', 'art. 9', 'art. 4', 'art. 34', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 15', 'art.10', 'art.15', 'art.11', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 12', 'art. 31', 'art.15', 'art.7']

Titolo I Principi. Art. 1 Oggetto del Regolamento - PDF
Download "Titolo I Principi. Art. 1 Oggetto del Regolamento"
Silvio Calo
2 Premessa Il Comune di Taranto con l adozione del presente regolamento intende promuovere la qualità dell ambiente, l uso razionale dell energia, nonché la sicurezza degli impianti, attraverso un complesso di regole e garanzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici. Titolo I Principi Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività di verifica da effettuarsi sul territorio del Comune di Taranto, di seguito denominato semplicemente Comune, circa i controlli di efficienza energetica e dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici in attuazione della legge 10/91, del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99, del D.P.R. 660/96, del D.M. 17/03/03 e del D. Lgs. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare così come modificato ed integrato da D. Lgs. 311/06. Art. 2 Definizioni Ai fini dell applicazione del presente regolamento si intende: a) per impianto termico: l impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché di organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliare; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi a servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguali a 15 kw; b) per proprietario dell impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori; c) per terzo responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell esercizio, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale; d) per occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo, di un edificio e di relativi impianti tecnici; e) per esercizio e manutenzione dell impianto termico: il complesso di operazioni, che comporta l assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento di consumi energetici e di salvaguardia ambientale; f) per controlli sugli impianti: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria; 2
3 g) per accertamento: l insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e di rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti; h) per manutenzione ordinaria dell impianto termico: le operazioni previste nei libretti d uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l impiego di attrezzature e di materiali di consumo d uso corrente; i) per manutenzione straordinaria dell impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazione, riparazione, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi e componenti dell impianto termico; j) per libretto di impianto: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw; k) per libretto di centrale: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw; l) per libretto di uso e manutenzione: il documento fornito dal fabbricante dell apparecchio o dal costruttore dell impianto; m) per rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza inferiore a 35 kw (allegato G): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuato da un tecnico qualificato operante sul mercato; n) per rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza superiore o uguale a 35 kw (allegato F): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuato da un tecnico qualificato operante sul mercato; o) per bollino Verde : il contrassegno, da apporre sui rapporti di controllo tecnico (allegati F e G) ai soli fini della trasmissione al soggetto controllore e attestante l avvenuto pagamento degli oneri relativi all effettuazione dei controlli sull osservanza delle norme relative al controllo di efficienza energetica, oneri a carico degli utenti ai sensi dell art. 31, comma 3 della Legge 10/91; p) per ispezione sugli impianti: gli interventi di controllo tecnico e documentale, in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori), incaricati dall Ente locale preposto competente, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di verifica previste dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.; q) per verbale di ispezione: il documento rilasciato da esperti qualificati, incaricati dalle Autorità Pubbliche competenti, alla responsabile dell impianto al fine di attestare l avvenuta verifica del medesimo. Titolo II Obblighi dell utente Art. 3 Responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico e suoi obblighi Il responsabile dell esercizio e della manutenzione è: il proprietario dell impianto termico; l occupante, che a qualsiasi titolo subentra, per la durata dell occupazione, al proprietario, nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali; l amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condomini; il terzo responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico, intendendosi per tale la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti 3
4 previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell esercizio, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale. Ai sensi dell art. 7 comma 1 del D.Lgs. 311/06 il proprietario, il conduttore, l amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescrizioni delle normativa vigente. Ai sensi dell art 7 comma 2 del D.Lgs. 311/06 l operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue per dette attività a regola d arte, nel rispetto della normativa vigente. L operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del medesimo decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che lo sottoscrive per ricevuta e presa visione. I generatori di calore per i quali, durante l operazione di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dall allegato H del D.Lgs. 311/06, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data di controllo. Ove l utente si avvalga della facoltà di richiedere al Comune, a sue spese, un ulteriore verifica, tale scadenza viene sospesa fino all ottenimento delle definitive risultanze della ispezione così disposta. La relativa tariffa deve essere anticipata dall utente. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dall allegato H del D. Lgs. 311/06 sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista dalle lettere e), f), g) e h) dell art. 9 comma 6 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche. Ai sensi dell art. 11 comma 8 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, l occupante mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui all art. 11 comma 7 e cioè: rispetto del periodo annuale di esercizio; osservanza dell orario nei limiti della durata giornaliera di attivazione; mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa. Sono soggetti alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione tutti gli impianti termici superiori a 4 kw individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti e/o produzione di acqua sanitaria, così come definiti nell allegato A art. 2 comma 14 del D.Lgs. 311/06. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato di energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali dal focolare degli apparecchi di servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kw. Sono altresì soggetti agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni anche gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza. Gli utenti degli impianti termici hanno l obbligo di far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione con la frequenza prevista dal D. Lgs. 311/06 art. 12 allegato L. L omessa 4
5 esecuzione delle operazioni di cui sopra comporterà l applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15. Ad avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto termico e dei controlli di efficienza energetica il manutentore regolarmente iscritto alla Camera di Commercio abilitato ai sensi dell art. 1 lettere c) ed e) della legge 46/90 dovrà provvedere a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, redatto secondo gli allegati F e G di cui al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni, da rilasciare al responsabile dell impianto. L originale del rapporto di controllo tecnico sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di impianto o di centrale di cui all art. 11 comma 9 del D.P.R. 412/93, sottoscritti dal responsabile dell impianto, per presa visione. Al fine di attestare l avvenuto controllo di efficienza energetica ai fini delle ispezioni del soggetto controllore, il manutentore o il responsabile dell impianto apporrà l apposito bollino di cui al precedente art. 2 lettera o) sulla copia del rapporto di controllo tecnico da rilasciare all utente e su quella da inviare al soggetto controllore, comprovante l avvenuto pagamento degli oneri relativi all effettuazione dei controlli sull osservanza delle norma relative all efficienza energetica degli impianti termici, oneri a carico degli utenti ai sensi dell art. 31, comma 3 della legge 10/91. Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell esercizio dell impianto devono essere riportate sul libretto di centrale, nel caso di impianti con potenza superiore o uguale a 35 kw, o sul libretto di impianto, nel caso di impianti termici con potenza superiore a 35 kw. I rapporti di controllo tecnico modelli G per impianti termici di potenza inferiore a 35 kw, relativi al controllo di efficienza energetica, dovranno essere trasmessi al soggetto controllore con cadenza biennale esclusivamente dal manutentore unitamente all attestazione dell avvenuto pagamento della tariffa relativa alla dichiarazione. I rapporti di controllo tecnico modelli F per impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 kw, relativi al controllo di efficienza energetica, dovranno essere trasmessi al soggetto controllore con cadenza biennale da parte del proprietario, dell amministratore dello stabile, del terzo responsabile dell impianto unitamente all attestazione dell avvenuto pagamento della tariffa relativa alla dichiarazione. I modelli F e G risulteranno conformi agli Allegati F e G del D. Lgs. 311/2006. I rapporti di controllo tecnico devono essere validati come dichiarazione attraverso l apposizione del bollino Verde di identificazione sull allegato stesso (Allegati G e F ). Il bollino Verde sarà composto da tre matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all utente, un altra matrice verrà collocata, quale convalida del rapporto, sulla copia da trasmettere all Ente e l altra collocata sul rapporto che conserverà il manutentore. Inoltre il bollino Verde, valido solo per impianti di potenza inferiore a 50 kw, viene rilasciato da parte dei manutentori convenzionati ed attesta il rispetto delle norme riguardanti l efficienza ed il rendimento energetico degli impianti. Il ricorso alla certificazione con il bollino Verde per impianti di potenza inferiore a 50 kw e con il versamento postale per tutte le altre potenze risulta OBBLIGATORIO. 5
6 In particolare: Impianti con potenza inferiore a 35 kw: per tali impianti sarà possibile autocertificare l avvenuta manutenzione dell impianto solamente mediante la trasmissione al Comune del rapporto di controllo tecnico (modello G), unitamente ad una spesa di 10,00 da pagare tramite bollino Verde direttamente al manutentore convenzionato. Successivamente sarà compito di quest ultimo trasmettere al Comune la documentazione di autocertificazione. Impianti con potenza tra 35 e 50 Kw: per tali impianti sarà possibile autocertificare l avvenuta manutenzione solamente mediante la trasmissione al Comune del rapporto di controllo tecnico (modello F), unitamente ad una spesa di 20,00 da pagare tramite n. 2 bollini Verdi direttamente al manutentore convenzionato. Successivamente sarà compito del responsabile dell impianto trasmettere al Comune la documentazione di autocertificazione. Impianti con potenza superiore a 50,1 kw: per questa tipologia di impianti sono stati individuati tre costi di autocertificazione distinti secondo la fascia di potenza di appartenenza del generatore, nello specifico: euro 23,00 per impianti di potenza compresa tra 50,1 e 116,3 kw; euro 30,00 per impianti di potenza compresa tra 116,3 e 350 kw; euro 40,00 per impianti di potenza superiore a 350 kw. Dovrà essere effettuato un versamento per ogni generatore presente. Affinché abbia validità l autocertificazione, per tali impianti, il responsabile dovrà pertanto trasmettere il rapporto di controllo tecnico specifico (modello F) ed il relativo bollettino postale agli uffici del Comune. Periodicità dell autocertificazione: le autocertificazioni devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno e la durata della loro validità è biennale indipendentemente dalla potenze del generatore Coloro che non provvederanno a certificare il proprio impianto saranno passibili di sanzioni. In particolare gli utenti che, nei termini stabiliti, non avranno presentato l autocertificazione, saranno invitati ad inviare il rapporto di controllo tecnico redatto da un manutentore autorizzato entro 30 giorni dalla data di ricezione del predetto invito e saranno tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio della tariffa prevista dal bollino verde o della quota prevista dal bollettino postale riferito alla potenza nominale dell impianto termico. Coloro che non ottempereranno a tale richiesta saranno oggetto di verifica prioritaria così come previsto dall art. 8 del presente Regolamento e saranno applicate le sanzioni previste dall art. 15 del presente Regolamento. Nuovi impianti: nel caso di impianti nuovi e solo per i primi due anni, indipendentemente dalla potenza nominale dello stesso impianto, è considerata autocertificazione la trasmissione, entro 30 giorni dalla messa in funzione del generatore, della sola scheda identificativa dell impianto unitamente al relativo Allegato G/F e dei risultati dell analisi dei fumi all accensione contenuti nel libretto di impianto/centrale. In questo caso non occorre effettuare alcun pagamento e non serve alcun bollino Verde. 6
7 Si ribadisce che con il termine utente si intende il proprietario, l occupante dell alloggio a qualsiasi titolo, l amministratore o qualsiasi soggetto che abbia responsabilità in relazione all impianto termico. I soggetti responsabili hanno inoltre l obbligo di consentire le ispezioni che il Comune dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall art. 31 della legge 10/91 e dal D. Lgs. 192/05 e da sue successive modifiche e integrazioni. Nel caso di reiterato rifiuto dei soggetti responsabili a consentire le ispezioni, si applicherà la procedura prevista dal successivo art. 7. Art. 4 Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kw Nel caso di impianti termici con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, la figura del responsabile dell esercizio e della manutenzione e verifiche del rendimento si identifica con il proprietario o con l occupante i quali possono delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile. L occupante mantiene in ogni caso ferma la propria esclusiva responsabilità per quanto concerne: il rispetto del periodo annuale di esercizio consentito dall art. 2 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche; l osservanza dell orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall art. 9 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche; il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all art. 4 del D.P.R. 412/93 e successive modifiche. Il manutentore dell impianto, se delegato quale terzo responsabile della manutenzione, deve essere registrato sul libretto dell impianto, sul quale dovrà altresì essere posta la sua firma per accettazione. Al termine dell occupazione è fatto obbligo all occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto. Art. 5 Impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw Sono responsabili dell esercizio, della manutenzione e delle verifiche di rendimento: il proprietario o i proprietari dell immobile, qualora, non abbiano nominato un amministratore né incaricato un terzo responsabile; l amministratore, nel caso di edifici amministrati in condominio; il terzo responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico, intendendosi per tale la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, se nominato quale responsabile dell esercizio, della manutenzione e dell adozione delle misure di contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia ambientale, dell impianto termico centralizzato. Il terzo responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico, se delegato quale terzo responsabile della manutenzione, deve essere registrato sul libretto di centrale, sul quale dovrà altresì essere posta la sua firma per accettazione. 7
8 I soggetti responsabili dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; dovranno inoltre accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di manutenzione e verifica di rendimento o viene delegata la responsabilità dell impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa. L eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dall art. 34 comma 5 della legge 10/91, deve essere redatto in forma scritta e consegnato ai proprietari; la mancanza della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO della serio 9000 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità. Nel caso sia stato nominato un terzo responsabile si potrà procedere all accertamento del possesso da parte di quest ultimo della certificazione di cui sopra. La mancanza di tale certificazione verrà comunicata ai soggetti interessati avvertendoli della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata. Il terzo eventualmente nominato, responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico, deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina al soggetto gestore del catasto degli impianti di cui al successivo art. 12. Il terzo responsabile comunicherà altresì immediatamente eventuali revoche o dimissioni d incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell impianto. Art. 6 Compilazione e conservazione del libretto di impianto o di centrale La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e, per impianti termici individuali, anche nel caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata, all atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione dalla ditta installatrice che avendo completato i lavori di realizzazione dell impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e la funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all articolo 9 della legge 46/90. Copia della scheda identificativa dell impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata al soggetto gestore del catasto degli impianti di cui al successivo art. 12. Per gli impianti termici esistenti all atto di entrata in vigore del D.P.R. 412/93 la compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale, previo rilevamento dei parametri di combustione, nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, compete al responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico. Il libretto di impianto e il libretto di centrale devono essere conservati presso l edificio o l unità immobiliare in cui è collocato l impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all eventuale terzo responsabile subentrante, l originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato. Titolo III Obblighi del soggetto controllore Art. 7 Attività di ispezione degli impianti termici 8
9 L ispettore deve accertare l osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l esame dell impianto, l esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione. Nell ambito delle attività ispettive ai sensi del D. Lgs. 192/95 e s. m. i. i Comuni con popolazione superiore a abitanti e le Province per la restante parte del territorio devono effettuare i controlli, con cadenza almeno biennale, necessari ad accertare l effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici. Le ispezioni degli impianti sono effettuate con preavviso di almeno 30 giorni all occupante o proprietario o, nel caso di condominio, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l impianto; s intende a carico dei suddetti l eventuale convocazione di terzi. In tale preavviso dovrà essere messa in evidenza la possibilità per l utente di dichiarare, nei termini di cui sopra, la non assoggettabilità ai controlli, oggetto del presente regolamento, in presenza di apparecchi singoli quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari di potenzialità complessiva inferiori a 15 kw purché non fissi. In sede di ispezione deve sempre essere disponibile il libretto d impianto o di centrale. Nei casi in cui l ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati, essa verrà effettuata con preavviso di 15 giorni e in tali casi è richiesto un rimborso aggiuntivo pari al 50% del costo complessivo dell ispezione generalizzata. Nel caso in cui l ispezione non possa aver luogo per giustificati motivi, nessun onere aggiuntivo è richiesto all utente. Qualora non sia permesso l accesso al locale in cui è installato l impianto termico, il dissenziente è formalmente invitato a consentire l ispezione; qualora egli persista nel rifiuto, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco. Nel caso di reiterato rifiuto a consentire le ispezioni, il Comune può richiedere all impresa di distribuzione del gas la sospensione della fornitura come previsto dall articolo 16, comma 6 del D.Lgs. 164/00. Ai sensi dell articolo 9, comma 7 del D.P.R. 412/93, nel caso di richiesta da parte dell utente di verifica dell impianto termico, di qualsiasi potenza, allo stesso è applicata la relativa tariffa che deve essere anticipata dall utente. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore. Art. 8 Procedura delle ispezioni Le ispezioni sugli impianti termici attengono all osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e agli altri adempimenti previsti dalla Legge 10/91, da D.P.R. 412/93 e dal D.P.R. 551/99 e dal D. Lgs. 192/05 e sue successive modifiche ed integrazioni. L Ente locale competente provvede all accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (Allegati G e F ) e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti. 9
10 Saranno effettuate ispezioni annuali almeno sul 5% degli impianti presenti sul territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse (D. Lgs. 311/2006 Allegato L punto 16). I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali dovranno tenere conto degli obiettivi della Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e delle eventuali disposizioni regionali in materia di ricezione di detta direttiva europea. Le attività ispettive dovranno essere svolte in modo da privilegiare: impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati liquido e solido impianti a gas Al termine dell ispezione dell impianto termico, l operatore incaricato dall Ente locale competente o dall organismo incaricato redige in triplice copia un rapporto di prova conforme ai modelli G e F rispettivamente per gli impianti di potenza nominale inferiore a 35 kw e per gli impianti di potenza nominale superiore ed uguale a 35 kw. Una copia del rapporto di prova è trattenuta dall operatore, una dal responsabile di impianto, che provvede al allegarlo al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere inviata all ente che ha disposto l ispezione. L esecuzione delle ispezioni avviene con raccomandata A.R. di avviso all utente o altra forma equivalente, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con indicazione della data e ora della visita di ispezione sull impianto. Nel caso in cui siano pervenute le relative dichiarazioni di cui sopra, la relativa ispezione non comporta alcun onere a carico dell utente; nel caso in cui non sia invece pervenuta alcuna dichiarazione, rimarranno a carico dell utente gli oneri relativi alle ispezioni (Art. 3 del presente Regolamento). Comunque il controllo e l analisi di combustione svolti dal Comune non sostituiscono i controlli tecnici effettuati dai manutentori abilitati. Il verificatore effettuerà controlli tecnici e chiederà di vedere: Libretto di impianto (per gli impianti inferiori a 35 kw) o libretto di centrale (per gli impianti superiori a 35 kw); Dichiarazione di conformità, completa degli Allegati per impianti installati dopo l entrata in vigore della L. 46/90; Pratica I.S.P.E.S.L. per impianti superiori a 35 kw; Certificato prevenzione incendi per impianti superiori a 116 kw Art.9 Ispezioni con esito negativo Nei casi di ispezione per la quale siano pervenuti i rapporti di controllo tecnico mediante gli appositi modelli F e G e che abbiano avuto esito negativo, il responsabile dell impianto può regolarizzare la propria posizione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell ispezione, trasmettendo al soggetto controllore, con raccomandata A.R., idonea documentazione comprovante l avvento adeguamento dell impianto. Tale facoltà è esclusa per accertate situazioni di pericolo, dichiarate in sede di ispezione. In tale caso, si applica la procedura descritta nel presente articolo. 10
11 Qualora, a seguito della documentazione integrativa, si rilevi l avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, non si procede ad ulteriore visita di ispezione né è richiesto alcun onere all utente. In caso contrario, si effettua l ispezione dell impianto con onere a carico dell utente pari al costo complessivo dell ispezione. Al responsabile dell impianto che, scaduti i termini per l adeguamento, non vi abbia provveduto o qualora, anche a seguito della seconda verifica, l impianto non risultasse a norma, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 15. Nei casi di ispezioni sugli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione e che abbiano avuto esito negativo, il responsabile dell impianto può regolarizzare la propria posizione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell ispezione, trasmettendo al soggetto controllore, con raccomandata A.R., idonea documentazione comprovante l avvenuto adeguamento dell impianto. Tale facoltà è esclusa per accertare situazioni di pericolo, dichiarate in sede di ispezione. In tale caso, si applica la procedura di cui al presente articolo. Se nel corso delle ispezioni vengono accertate situazioni di pericolosità che per carenze manutentive o manchevolezze dell impianto, possono comportare situazioni di potenziale pericolosità per gli utenti, (le stesse sono registrate sul verbale di ispezione di cui al successivo art.10) e vengono immediatamente segnalate al Comune che provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti cautelari, diffidando l utente dall utilizzo dell impianto termico. In caso di inottemperanza alla diffida ed in tutti i casi in cui, in fase di ispezione, vengano rilevate situazioni di grave pericolosità, il verificatore deve segnalare tempestivamente l opportunità di procedere alla disattivazione dell impianto da disporsi da parte del Comune, fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art.15. La riattivazione dell impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità dell impianto prevista dalla legge 46/90. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore non dichiarati, il verificatore procede al relativo accertamento e registrazione sul verbale di ispezione. Per ciascuno di tali generatori i responsabili dell impianto devono corrispondere, a titolo di rimborso, le somme corrispondenti alle relative tariffe. Anche nel caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale di visita da parte del responsabile dell impianto, si procede all annotazione sul verbale stesso che comunque è consegnato o successivamente notificato all interessato. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore. Art.10 Modalità di ispezione Le ispezioni saranno mirate ad accertare che l impianto sia gestito, condotto e mantenuto in modo conforme a quanto disposto dalle leggi e dalla normativa tecnica relativa. In generale verrà accertato: che l impianto termico sia dotato di libretto di impianto o di centrale e che tale documento sia correttamente tenuto; 11
12 che l utilizzatore o il terzo responsabile conduca l impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente; che la manutenzione dell impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90; che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite; che siano rispettate tutte le norme contenute nel D.P.R. 412/93, del D. Lgs. 192/05 e loro successive modifiche di integrazione e nella relativa normativa tecnica di supporto. In particolare verrà misurato ed accertato: la potenza termica del focolare; il tipo di combustibile usato; la temperatura dei fumi all uscita del generatore; la temperatura aria comburente; la percentuale di CO2 nei fumi all uscita del generatore; l indice di fumosità di Bacharach, per i combustibili liquidi; la concentrazione di CO nei fumi all uscita del generatore; la perdita di calore sensibile dei fumi; il rendimento di combustibile alla potenza nominale. Saranno inoltre verificati: lo stato delle coibentazioni; lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti e della combustione; i dispositivi di regolazione e controllo; la taratura degli strumenti di regolazione e controllo; il sistema di areazione dei locali in cui e installato il generatore di calore; l esistenza del cartello, limitatamente agli impianti termici centralizzati, indicante il periodo di esercizio, l orario di attivazione giornaliera dell impianto e le generalità e domicilio del soggetto responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico. In definitiva, tute le ispezioni dovranno essere effettuate in ossequio a quanto contenuto nel libretto di impianto o di centrale ed in base alla norma UNI 10389, oltre che nel rispetto dei dettami del D.P.R 412/93, del D. Lgs. 192/05 e loro successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 660/96 relativo ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda. I risultati devono essere riportati sul verbale di ispezione che deve essere allegato al libretto di centrale o al libretto di impianti di cui all art.11, comma 9, del D.P.R. 412/93, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Tale verbale di ispezione costituisce il documento valido che comproverà che l impianto termico controllato è in regola, a norma del D.P.R. 412/93, D. Lgs. 192/05 e loro successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 660/96. Il verbale viene redatto in tre copie, sottoscritte dal Responsabile dell impianto, di cui una viene rilasciata al medesimo che dovrà essere conservata nel libretto di impianto o di centrale; una seconda copia resterà in possesso del soggetto controllore. In caso di esito positivo, la terza copia rimarrà a disposizione del responsabile dell impianto. 12
13 In caso di ispezione con esito negativo, sul verbale di ispezione e sul libretto di impianto o di centrale, sono riportate anche le ragioni che hanno determinato l esito negativo, indicando specificatamente i parametri che siano risultati non conformi. Art. 11 Norme di comportamento dei verificatori I verificatori sono tenuti ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI I verificatori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull impianto nel caso accertino situazioni che possono comportare per sè e per gli altro rischi specifici. In particolare i verificatori dovranno tutelarsi: dal rischio di esplosione, verificando preventivamente ad esempio che non vi siano bombole GPL esposte a sorgenti di calore; dal rischio di esplosione, verificando ad es. che non si manifestino odori di gas; dal rischio di folgorazione, verificando a vista che siano state adottate le necessarie misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e richiedendo, ove sia il caso, di prendere visione del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti. Sia nel caso che siano stati impossibilitati ad effettuare le misurazioni che nel caso in cui abbiano ritenuto di effettuarle ugualmente, ma con procedure difformi da quelle previste, i verificatori dovranno segnarlo sul rapporto di ispezione unitamente ai motivi. I verificatori saranno ritenuti responsabili: nel caso di inosservanza del presente regolamento, delle norme UNI e delle altre norme che hanno attinenza; nel caso di rotture o guasti causati agli analizzatori loro consegnati. Sarà indice di serietà e di correttezza professionale da parte del verificatore evitare ogni genere di commento su installatori, manutentori, case costruttrici ed aziende distributrici e su tutto quanto possa nuocere al necessario rapporto di fiducia con l utenza. Resta inteso che se il verificatore rilevasse situazione degne di nota riferite all installazione, all impianto o sul servizio dell aziende distributrice questo andrà segnalato all utente ed eventualmente all Ente preposto. Art. 12 Catasto degli impianti Tutti i dati raccolti attraverso i rapporti di controllo tecnico redatti secondo i modelli F e G di cui al D. Lgs. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, le schede identificative degli impianti, i verbali e le attività di ispezione, opportunamente informatizzati, saranno raccolti ed archiviati nella banca dati/catasto impianti appositamente costituiti. Art. 13 Relazione biennale Con cadenza biennale, il Comune invierà alla Regione Ufficio di Piano, Servizio della Programmazione Energetica una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza con particolare riferimento alle risultanza delle ispezioni effettuate. 13
14 Titolo IV Tariffe applicate per le ispezione e sanzioni amministrative Art. 14 Tariffe per le ispezioni Le tariffe dovranno assicurare l equilibrio economico finanziario dell investimento e della connessa gestione del servizio di verifica dell impianti termici. Gli oneri di cui al presente Regolamento verranno aggiornati, con cadenza biennale, dal Comune in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. Nel caso in cui gli utenti non provvedano al pagamento delle tariffe per le ispezioni sugli impianti termici vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all articolo 15 del presente Regolamento. Art. 15 Sanzioni Il Comune di Taranto, con il presente Regolamento, adotta sanzioni amministrative così come previsto dal D.Lgs. 311/2006 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia ed in particolare: Art. 15 comma 5: Il proprietario o il conduttore dell unità immobiliare, l amministratore del condominio o l eventuale terzo che se n è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall art. 7 c. 1 ( il proprietario,..mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente ) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro. Art. 15 comma 6: L operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all art. 7 c. 2 ( l operatore incaricato.., esegue dette attività a regola d arte.. L operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico ) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro. L autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianto ed agricoltura per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Ogni altra violazione al presente regolamento e sanzionata ai sensi dell articolo 7/bis del D.Lgs. 267/00 con il pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all autore dell illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con il pagamenti in misura ridotta, nei limiti di importo sopra evidenziati secondo le modalità previste dall articolo 16 della Legge 689/81. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative emesse ovvero da ordinanze ed ingiunzioni di pagamento spettano al Comune quale ente incaricato delle funzioni di controllo sugli impianti termici. Il recupero di eventuali somme dovute dall utenza per le ispezioni di cui trattasi e non regolarmente versate verrà effettuato, ai sensi degli articoli del D. Lgs. 46/99, mediante la procedura di riscossione coattiva con inscrizione al ruolo. 14
15 Titolo V Disposizioni transitorie, finali e trattamento dati personali Art. 16 Disposizioni transitorie Ai sensi dell art. 12 allegato L comma 20 del D. Lgs. 311/06 le attività di accertamento e ispezione avviate dal Comune ai sensi dell art. 31, comma 3 della Legge 10/91, prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 192/05 (8 ottobre 2005) conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente a partire dalla predetta data di entrata in vigore. Per gli utenti che nel biennio precedente all entrata in vigore del D. Lgs. 311/06 (2 febbraio 2007) abbiano presentato i rapporti di controllo tecnico, ex modello H, per gli impianti di potenza termica inferiore a 35 kw, rimangono in vigore le precedenti procedure (trasmissione con cadenza biennale) fino alla successiva scadenza del controllo di efficienza energetica. Le scadenze biennali per la trasmissione dei rapporti di controllo tecnico, modello G, al soggetto controllore, per impianti di potenza termica inferiore a 35 kw, relativi al controllo di efficienza energetica ai fini delle ispezioni, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 311/06 (2 febbraio 2007), fermo restando l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente art.15 in caso di omesse esecuzione delle operazioni di controllo e di manutenzione dell impianto termico di cui all art.7 del D. Lgs. 311/06, con le modalità e la frequenza di cui al D. Lgs. 192/05 allegato L. Art. 17 Disposizione finale Per quanto non previsto dal presente regolamenti, si applicano tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia ed in particolare il D.P.R. 412/93, D. Lgs. 192/05 e loro successive modifiche ed integrazioni. Art. 18 Protezione dati personali E fatto obbligo agli organi competenti del Comune ed ai soggetti incaricati delle ispezioni, di cui al presente regolamento, di trattare i dati personali comunicati e/o direttamente reperiti durante la creazione/gestione del catasto e l espletamento delle ispezioni nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. 15
16 INDICE Premessa pag. 2 Titolo I Principi Art.1 Oggetto del Regolamento pag. 2 Art.2 Definizioni pag. 2 Titolo II Obblighi dell utente Art.3 Responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico pag. 3 e suoi obblighi Art.4 Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kw pag. 7 Art.5 Impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw pag. 7 Art.6 Compilazione e conservazione del libretto di impianto o di centrale pag. 7 Titolo III Obblighi del soggetto controllore Art.7 Attività di ispezione degli impianti termici pag. 8 Art.8 Procedura delle ispezioni pag. 9 Art.9 Ispezioni con esito negativo pag. 10 Art.10 Modalità di ispezione pag. 11 Art.11 Norme di comportamento dei verificatori pag. 13 Art.12 Catasto degli impianti pag. 13 Art.13 Relazione biennale pag. 13 Titolo IV Tariffe applicate per le ispezioni e sanzioni amministrative Art.14 Tariffe per le ispezioni pag. 13 Art.15 Sanzioni pag. 14 Titolo V Disposizioni transitorie, finali e trattamento dati personali Art.16 Disposizioni transitorie pag. 14 Art.17 Disposizione finale pag. 15 Art.18 Protezione dei dati personali pag