Source: http://www.seidl.cz/cz/katalog/ostatni/06201-ucpavky-kabelovych-rozvodu-a-kabelu-systemy-intumex-118.html
Timestamp: 2020-02-17 00:55:06+00:00
Document Index: 17380569

Matched Legal Cases: ['§ 47', '§5', '§5', '§5', '§5', '§5', '§5', '§5', '§5', '§5', '§5', '§5']

06201 Ucpávky kabelových rozvodů a kabelů, systémy INTUMEX - J. Seidl & spol., s.r.o.
06201 Ucpávky kabelových rozvodů a kabelů, systémy INTUMEX
platí od 01.07.2004
verze ČSN EN 13501-2 E(I)
60 - 120 06 06201
Ucpávky kabelových rozvodů a kabelů
v prostupech požárně dělícími konstrukcemi (souhrn)
systémy INTUMEX®
Soubor různých materiálových aplikací ucpávek kabelů a kabel. rozvodů v požárně dělících, vodorovných nebo svislých stavebních konstrukcích, zajišťující jejich požární odolnost v souladu s ČSN 73 0810 podle ČSN EN 13501-2. Systémy jsou formulovány na bázi desek z minerálních vláken a intumescentních tmelů, nátěrů a tepelně stabilní malty, neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy.
Vzhled: Bílé, šedé. případně barevně značené těsnící prvky, obvykle mírně vystupující z povrchu okolní požárně dělící konstrukce nebo naopak mírně do povrchu zapuštěné. Otvor v požárně dělící konstrukci je těmito prvky zcela zaplněn. Podle požadavků projektu může být v některých případech užito systému, který dovoluje v omezené míře dilatační pohyby kabelů v předem určeném rozsahu.
Systémy jsou určeny pro ucpávky kabelů a kabelových rozvodů ve vodorovných i svislých požárně dělících konstrukcích a lze jimi dosáhnout požární odolnosti v rozmezí E(I) 60 až E(I) 120 podle ČSN EN 13501-2. Systémy jsou průkazně zkoušeny podle souboru zkušebních norem ČSN EN 1363-1:2000, ČSN EN 1366-3:2002 a ZP 4/92:2000.
Ucpávky jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Ucpávky nezatěžují konstrukci, nepraskají a (až na vyjímky) dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.
Těsnění nejsou vhodná: Do silně agresivního prostředí (pH, aromáty a organické páry) a do míst s tekoucí nebo kapající vodou, resp. do neodvětrávaných prostor s r.v.v. vyšší než 90 %. Ucpávky nelze bez dalších úprav použít do exterieru.
Certifikát AO 216 PAVUS a.s. podle zákona 22/97 Sb. v platném znění a NV 163/02 Sb.
Stavebně technická osvědčení, vydaná AO 216 PAVUS
Protokoly a osvědčení o klasifikaci
Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/97 Sb. a NV163/02 Sb. výrobcem systémů
Odkazy na konkrétní doklady jsou uvedeny v příloze tohoto KL
Veškeré dodávky těchto systémů provádí firma J.SEIDL & spol.,s.r.o., která vlastní všechna potřebná oprávnění k aplikaci od výrobce a kde je možno uplatnit požadavky a veškeré odzkoušené typy těsnění. Aplikace mohou provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem, které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.
Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují tyto ucpávky (až na vyjímky,uvedené v TP) ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona po dobu nejméně 25 let.
Protipožární těsnění stavebních spár INTUMEX® byly průkazně odzkoušeny akreditovanou zkušebnou PAVÚS - Veselí n.L. a certifikovány AO 216 Praha.
Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů byly tímto orgánem zpracovány jednotlivé protokoly o klasifikaci, ve kterých jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti v různých druzích požárně dělících konstrukcí. Soubor jednotlivých těsnění a jejich klasifikace jsou uvedeny v následující tabulce:
Produkt a čísloprotokolu o klasifikacičíslo certifikátu
Klasifikace ucpávky
podle ČSN EN 13501-2
INTUMEX® MA
PK2-11-04-912-C-0
0035/216/§5/2004* Intumex®MA Cw1
Intumex® MA Cc EI 120
INTUMEX® AB
PK2-11-04-909-C-0
0439/216/§5/2003* Intumex® AB Cw1
Intumex® AB Cc EI 120
INTUMEX®CSP
PK2-11-04-910-C-0
0034/216/§5/2004* Intumex® CSP Cw1
Intumex® CSP Cw2
Intumex® CSP Cw3
Intumex® CSP Cc1
Intumex® CSP Cc2
Intumex® CSP Cc3
PK2-11-04-913-C-0
0440/216/§5/2003* Intumex® MG Cw1
Intumex® MG Cc1
Intumex® MG Cw2
Intumex® MG Cc2 EI 120, EI 90
INTUMEX® MW
PK2-11-04-914-C-0
0036/216/§5/2004* Intumex® MW Cw1
Intumex® MW Cc1
Intumex® MW Cw2
PK2-11-04-915-C-0
0030/216/§5/2004* Intumex®PSCw1
Intumex® PS Cc1
Intumex® PS900 Cw1
Intumex® PS900 Cc2
E120, EI 90
E 120, EI 90
E120, EI 60
INTUMEX® RS
PK2-11-04-916-C-0
0438/216/§5/2003* Intumex® RS10/60 Cw1
Intumex® RS10/60 Cc E 120, EI 90
INTUMEX®VFB
PK2-11-04-917-C-0
0039/216/§5/2004*
0032/216/§5/2004*
0031/216/§5/2004* Intumex®VCw1
Intumex® V Cc1
Intumex® V/F Cw2
Intumex® V/F Cc2
Intumex® V/F/B Cw3
Intumex® V/MG Cc3
EI 90 vč.180¸min.
křivky zchlazení pro JE
E 120, EI 60
INTUMEX®FS1
PK2-11-04-911-C-0
0441/216/§5/2003* Intumex® FS 1 Cw EI 60
ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další proj. normy, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 13501-2; ČSN EN 1366-3, certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobce a firmy J.Seidl a spol.,s.r.o.
Technická kancelář firmy J.Seidl & spol.,s.r.o., Pražská 16,102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax: 281017363, E-mail: seidl@comp.cz; E.Vašátko, znalec v oboru "Materiály v požární ochraně"
06202 Těsnění rozvodů kabelů, kabelových svazků a kabelů vedených v lávkách (souhrn) systémy HILTI