Source: http://docplayer.fr/10914265-This-is-a-preview-click-here-to-buy-the-full-publication-norme-internationale-international-standard-ensembles-d-appareillage-a-basse-tension.html
Timestamp: 2018-12-16 06:17:49+00:00
Document Index: 291493890

Matched Legal Cases: ['art 2', 'art 2', 'art 3', 'art 2', 'art 3', 'art 1', 'art 2', 'art 2', 'art 1']

This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Ensembles d'appareillage à basse tension - PDF
Download "This is a preview - click here to buy the full publication NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD. Ensembles d'appareillage à basse tension"
Léon Charpentier
1 NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC Troisième édition Third edition Ensembles d'appareillage à basse tension Partie 2: Règles particulières pour les canalisations préfabriquées Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways) IEC 2000 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland Telefax: IEC web site Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission CODE PRIX PRICE CODE V Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue
2 CEI:2000 SOMMAIRE Pages AVANT-PROPOS... 4 Articles 1 Généralités Définitions Classification des ENSEMBLES Caractéristiques électriques des ENSEMBLES Renseignements à donner sur l ENSEMBLE Conditions d emploi Dispositions constructives Prescriptions concernant les essais Annexe J (informative) Chute de tension du système Annexe K (informative) Méthode de détermination du champ magnétique dans le voisinage du système de canalisation préfabriquée Annexe L (informative) Vérification de la continuité des circuits sous des conditions d'incendie Annexe M (informative) Disposition d'essai (voir CEI ) Annexe N (informative) Méthode de détermination des caractéristiques électriques des systèmes de canalisation préfabriquée par calculs à partir des mesures... 56
3 IEC: CONTENTS FOREWORD... 5 Page Clause 1 General Definitions Classification of ASSEMBLIES Electrical characteristics of ASSEMBLIES Information to be given regarding the ASSEMBLIES Service conditions Design and construction Test specifications Annex J (informative) Voltage drop of the system Annex K (informative) Method of determination of the magnetic field in the vicinity of busbar trunking system Annex L (informative) Verification of maintenance circuit integrity under fire conditions Annex M (informative) Test arrangement (see IEC ) Annex N (informative) Method of determination of the electrical characteristics of busbar trunking systems by calculations from measurements... 57
4 CEI:2000 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE ENSEMBLES D'APPAREILLAGE À BASSE TENSION Partie 2: Règles particulières pour les canalisations préfabriquées AVANT-PROPOS 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d études. 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux. 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 5) La CEI n a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d approbation et sa responsabilité n est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l une de ses normes. 6) L attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. La Norme internationale CEI a été établie par le sous-comité 17D: Ensembles d'appareillage à basse tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage. Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1987, ainsi que son amendement 1 (1991). Cette troisième édition constitue une révision technique. Le texte de cette norme est issu de la deuxième édition, de l'amendement 1 et des documents suivants: FDIS 17D/225/FDIS Rapport de vote 17D/228/RVD Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme. Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. Les annexes J, K, L, M et N sont données uniquement à titre d'information. Sauf indication contraire dans le texte qui suit, les systèmes de canalisations préfabriquées doivent répondre à l'ensemble des règles énoncées dans la CEI ainsi qu'aux règles particulières fixées dans la présente norme.
5 IEC: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways) FOREWORD 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees. 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter. 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards. 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard IEC has been prepared by subcommittee 17D: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear. This third edition cancels and replaces the second edition published in 1987 and its amendment 1 (1991). This third edition constitutes a technical revision. The text of this standard is based on the second edition, amendment 1 and the following documents: FDIS 17D/225/FDIS Report on voting 17D/228/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table. This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. Annexes J, K, L, M and N are for information only. Busbar trunking systems (busways) shall comply with all requirements of IEC , if not otherwise indicated hereinafter and shall also comply with the particular requirements contained in this standard.
6 CEI:2000 Les articles de la présente norme modifient, remplacent ou s'ajoutent aux articles correspondants de la CEI Lorsque la norme ne mentionne pas d'article ou de paragraphe correspondant, l'article ou le paragraphe de la norme principale s'appliquent sans modification autant que faire se peut. Afin que cette publication puisse être lue conjointement avec la CEI , la numérotation de ses articles et paragraphes correspond à cette publication. Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant A cette date, la publication sera reconduite; supprimée; remplacée par une édition révisée, ou amendée.
7 IEC: The clauses of this standard supplement, modify or replace the corresponding clauses in IEC Where there is no corresponding clause or subclause in this standard, the clause or subclause of the main document applies without modification as far as is reasonable. In view of the fact that this standard should be read in conjunction with IEC , the numbering of its clauses and subclauses corresponds to the latter. The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until At this date, the publication will be reconfirmed; withdrawn; replaced by a revised edition, or amended..
8 CEI:2000 ENSEMBLES D'APPAREILLAGE À BASSE TENSION Partie 2: Règles particulières pour les canalisations préfabriquées 1 Généralités 1.1 Domaine d'application et objet Ajouter les alinéas suivants: La présente Norme internationale s applique aux systèmes de canalisations préfabriquées (SCP) et à leurs accessoires destinés à transporter et à distribuer la puissance électrique dans les bâtiments recevant du public ou à usage résidentiel, commercial, agricole ou industriel. Elle s applique également aux systèmes de canalisations préfabriquées qui ont été développés pour incorporer de la communication et/ou des systèmes de contrôle ou qui sont destinés à alimenter des luminaires par l intermédiaire d éléments de dérivation; mais elle ne s applique pas aux systèmes d alimentation par rails conformes à la CEI Les systèmes de canalisations préfabriquées considérés dans cette norme sont des ENSEMBLES d appareillage de série (ES) quand ils sont vérifiés selon l article 8 de cette norme; les variations de longueurs ou les variations angulaires des coudes sont comprises dans cette définition. Les éléments de dérivation peuvent être des ENSEMBLES dérivés de série (EDS). 1.2 Références normatives Insérer, dans la liste existante, le titre des normes suivantes: CEI (toutes les parties), Fusibles basse tension CEI :1992, Essais des câbles électriques soumis au feu Partie 3: Essais sur des fils ou câbles en nappes CEI :1999, Ensembles d appareillage à basse tension Partie 1: Ensembles de série et ensembles dérivés de série CEI 60570:1995, Systèmes d alimentation électrique par rail pour luminaires * CEI , Essais relatifs au risque du feu Partie 2-1: Méthodes d'essai Fil incandescent CEI 60909:1988, Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif CEI :1995, Appareillage à basse tension Partie 2: Disjoncteurs ** ISO 834-1:1999, Essais de résistance au feu Eléments de construction Partie 1: Prescriptions générales (existe en anglais seulement) * Il existe une édition consolidée 1.1 (1998) qui comprend la CEI (1995) et l'amendement 1 (1998). ** Il existe une édition consolidée 2.1 (1992) qui comprend la CEI (1995) et l'amendement 1 (1997).
9 IEC: LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways) 1 General 1.1 Scope and object Add the following paragraphs: This International Standard applies to busbar trunking systems (BTS) and their accessories for feeding and distributing electrical power in residential, retail, public, agricultural and industrial premises. It also applies to busbar trunking systems which are designed to incorporate communication and/or control systems or intended to supply luminaires through tap-off units but does not apply to supply track systems in accordance with IEC The busbar trunking systems considered in this standard are type-tested ASSEMBLIES (TTA) when tested in accordance with clause 8 of this standard; variations in length and angles of bends are considered to be covered. Tap-off units may be partially type-tested ASSEMBLIES (PTTA). 1.2 Normative references Insert in the existing list the titles of the following standards: IEC (all parts), Low-voltage fuses IEC :1992, Tests on electric cables under fire conditions Part 3: Tests on bunched wires or cables IEC :1999, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies IEC 60570:1995, Electrical supply track systems for luminaires * IEC , Fire hazard testing Part 2-1: Test methods Glow wire IEC 60909:1988, Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems IEC :1995, Low-voltage switchgear and controlgear Part 2: Circuit-breakers ** ISO 834-1:1999, Fire-resistance tests Elements of building construction Part 1: General requirements * There is a consolidated edition 1.1 (1998) that includes IEC (1995) and amendment 1 (1998). ** There is a consolidated edition 2.1 (1998) that includes IEC (1995) and amendment 1 (1997).
NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60439-2 Edition 3.1 2005-10 Edition 3:2000 consolidée par l'amendement 1:2005 Edition 3:2000 consolidated with amendment 1:2005 Ensembles d'appareillage