Source: http://docplayer.fi/3278803-Loviisan-ydinvoimalaitoksen-laitossuojausautomaation-vanhenemistutkimus.html
Timestamp: 2016-12-11 08:28:40+00:00
Document Index: 9386998

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausautomaation vanhenemistutkimus
Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausautomaation vanhenemistutkimus
Download "Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausautomaation vanhenemistutkimus"
1 STUK-YTO-TR86 Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausautomaation vanhenemistutkimus Kaisa Simola, Matti Maskuniitty KESÄKUU 1995 i;? -' ' *(} t- ^t^ ölailla SÄTEILYTURVAKESKUS Strälsäkerhetscentralen Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety VOL 27*012 STUK-YTO-TR 86 KESÄKUU 1995 Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausautomaation vanhenemistutkimus Kaisa Simola, Matti Maskuniitty VTT Automaatio Teollisuusautomaatio Tutkimuksen johto Säteilyturvakeskuksessa Samuel Koivula Tutkimus on tehty Säteilyturvakeskuksen tilauksesta. SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14, HELSINKI (90)3 ISBN ISSN Painatuskeskus Oy Helsinki 19954 STUK-YT3-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS SIMOLA, Kaisa, MASKUNHTTY, Matti (VTT Automaatio). Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausautomaation vanhenemistutkimus. STUK-YTO-TR 86. Helsinki s + liitteet 20s. ISBN ISSN Avainsanat: Vanheneminen, vikaantuminen, laitossuojausjärjestelmä, automaatio TIIVISTELMÄ Työ käsitti Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausjärjestelmän (YZ) vanhenemistutkimuksen. Suojausautomaation laitteiden käyttökokemukset mittauslähettimiltä toimilaitteiden ohjauskortteihin tutkittiin laitoksen käyttöhistorian ajalta. Järjestelmän eri osien turvallisuusmerkitystä tarkasteltiin yhdelle suojaustoiminnalle tehdyn vikapuumallin avulla. Käyttökokemusten ja vikapuuanalyysin perusteella valittiin kohteet tarkempia vikaantumisselvityksiä varten. Käyttökokemusten mukaan laitossuojausjärjestelmässä on ollut varsin vähän vikoja, eikä vikojen määrän ajallisessa kehityksessä ole vielä havaittavissa nousevaa trendiä. Vain muutama vika oli estänyt suojaussignaalin etenemisen, pääasiassa viat ovat aiheuttaneet turhan hälytyksen. Vikailmoituksia on tehty eniten raja-arvovahdeista, lähettimistä ja etuoikeuskorteista. Yhdelle suojaussignaalille tehdyn vikapuuanalyysin mukaan suojaustoiminnan onnistumisen kannalta kyseisen järjestelmän osan tärkeimpiä kortteja ovat yksittäisohjauskorti: ja päätemuunnin. Etuoikeus- ja yksittäisohjauskorteille, raja-arvovahdille ja vertailijalle sekä päätemuuntimelle tehtiin vika- ja vaikutusanalyysit, joiden avulla tunnistettiin suojaustoiminnan onnistumisen kannalta kriittiset vikamuodot. 35 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 86 SIMOLA, Kaisa, MASKUNIITTY. Matti (VTT Automation). Ageing study of the engineered safetyfeatures actuation system of the Loviisa NPP.STUKYTO-TR86.Helsinki pp + Apps. 20pp. ISBN ISSN Keywords: Ageing, failure, ESFAS, engineered safety features actuation system, automation ABSTRACT An ageing study of the engineered safety features actuation system of the Loviisa nuclear power plant has been performed. The operating experience, including failure a. id maintenance histories of analog measuring devices, logics for safety signal formation and individual control electronics of pumps and valves, has been collected and analysed. The safety importance of system components has been studied with a fault tree analysis of a selected safety function. Based on the results of the analysis of operating experiences and the fault tree analysis, some components were selected for deeper analyses. According to the operating experience, the amount of failures in the Loviisa plant safety system has been low and no increasing trend in the failure history can yet be observed. Only a few failures had prohibited the propagation of the safety signal, mostly the failures have caused a false alarm. The failures reported have concerned mainly limit signal units, transmitters, and priority units. According to the fault tree analysis of one safety function, the most important components of this subsystem are individual control units and pulse/dc converters. Failure modes and effect analyses were performed for priority and individual control unit, limit signal unit and comparator and pulse/dc converter in order to identify the critical failure modes of these devices. 46 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS ALKUSANAT Säteilyturvakeskus on tilannut VTT Automaatiolta Loviisan ydinvoimalaitoksen laitossuojausjärjestelmän vanhenemistutkimuksen. Säteilyturvakeskuksen yhteyshenkilönä tutkimuksessa oli Samuel Koivula. Tutkimukseen osallistuivat lisäksi Tapani Eurasto Säteilyturvakeskuksesta, Reijo Vauhkonen Loviisan voimalaitokselta ja Jaakko Tuuri Teollisuuden Voima Oy:stä. Tekijät kiit ävät edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Loviisan laitoksen instrumenttikunnossapidon henkilökuntaa sekä Imatran Voima Oy:n Arto Feliniä, Matti Sunialaa ja Erik Lönnqvistiä avusta tutkimuksessa tarvittujen tietojen keruussa. 57 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 86 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Sivu ABSTRACT ALKUSANAT KÄYTETYT TERMIT JA SYMBOLIT 7 SIGN A \LILOGIIKKAKU VISS A KÄYTETYT PIIRROSSYMBOLIT 8 1 JOHDANTO 9 2 SUOJAUSAUTOMAATION VANHENEMISEN TUTKIMUSMENETELMÄ 10 3 LAITOSSUOJAUSJÄRJESTELMÄN KUVAUS!2 3.1 Analogiaosa 17?.2 Logiikkaosa Yksittäisohjausosa Pulssijärjestelmä 17 4 SUOJAUSJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Kunnossapito-ohjeisto Määräaikaistarkastukset Ympäristövaatimukset Ympäristövaatimusten toteutuminen 20 5 TULOKSET Käyttökokemusten analysointi Käytönaikaiset ja määräaikaistarkastuksissa havaitut viat?' Määräaikaistarkastuksissa tehdyt viritykset Suojausketjun luotettavuustarkastelu Laitteiden vikaantumismuodot Etuoikeuskortti E22B Yksittäisohjauskortti Raja-arvoyksikkö/vertailija ryhmä Pulssi/tasasähkömuunnin (päätemuunnin) 35 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 37 VIITTEET 39 LIITE 1 Suojausketjun YZ51 -toimintakaavio 40 LIITE 2 Ketjun YZ51 -yhden kanavan vikapuumalli 41 LIITE 3 Esimerkkejä ketjun YZ51-minimikatkosjoukoista 45 LIITE 4 Vika- ja vaikutusanalyysitaulukot 46 LIITE 5 Vika- ja vaikutusanalyysissä tarkasteltujen korttien kaaviot 53 68 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS KÄYTETYT TERMIT JA SYMBOLIT B21, B22, B32 E22 ESFAS FSAR JK-kaappi Kipperi Kuin Kz-tunnus Lol,Lo2 LOTI Tvenneri SIMATIC P SIMATIC N Suojausketju Suojaussignaali Suojaustoiminto Turvallisuustoiminto joka tarvitaan prosessin turvallisuusparametrien tilan siirtyessä normaalin toiminta-alusen (raja-arvon ylitys) ulkopuolelle SUZ WA YZ Yksittäisohjauskortti Etuoikeuskortti Engineered Safety Feature Actuation System, turvajärjestelmien käynnistysjärjestelmä Final Safety Analysis Report, lopullinen turvallisuusseloste Laitossuojauksen elektroniikkakaappi Raja-arvoyksikkö 71,248 Laitossuojauksen kunnossapito-ohje Kennzeichnung-koodi, laitetunnus Loviisan ydinvoimalaitosyksiköt Loviisan kunnossapidon tietojärjestelmä U/U-muunnin, jota käytetään laitossuojausjärjestelmän kanavien väliseen galvaaniseen erotukseen Siemensin elektroniikkakorttiperhe, positiivinen logiikka Siemensin elektroniikkakorttiperhe, negatiivinen logiikka Suojaussignaalin muodostamiseen osallistuvat laitteet Ohjauskortille saapuva signaali, joka käynnistää suojaustoiminnon Reaktorisuojausjärjestelmän tunnus Vika-ja vaikutusanalyysi Loviisan laitossuojauksen järjestelmätunnus, suojaussignaalin tunnus 79 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 86 SIGNAALILOGIIKKAKUVISSA KÄYTETYT PIIRROSSYMBOLIT 1 >1.Wbar Raja-arvon muodostus A B o o o o o i i i i o X Y 1 0\ EOELUSESTA 0 1 / TltASTA RIIPPUEN Osoitinkoje 2/3 Kaksi kolmesta -valinta Viive 'i A -fh- B -Xl "!<" A - n i_ B -J I «1 > I) 1/6 S Keskiarvon muodostus Negaatio»1 A -JR- B -T~ A -n L «1 < I) «1 > tl i_l -V Summaus T Looginen JA UI \ Avainkytkin, \ ei palautuva 0 Lähetin Looginen TAI ALLJB TT Muistielin IA T* t Rajoitin Pito tulosignaalin pituudesta riippumatta. I Avainkytkin, EEK'X palautuva nuolen ] suuntaan 1 3* oi :s^_> Integraattori: Vähentää valitun paineen laskunopeuden osuutta kiinteästä painearvosta Integraattori: laskee ajan kulumista valitusta aikavarasta t Vertailija m Raja-arvoyksikkö TG i Pulssigeneraattori 810 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS 1 JOHDANTO Loviisan laitoksen suojausautomaatio käsittää kaksi toisistaan riippumatonta osaa, jotka ovat reaktorinsuojausautomaatio ja turvajärjestelmien käynnistysjärjestelmä eli laitossuojausjärjestelmä. Reaktonsuojausautomaation tehtävänä on toteuttaa reaktorin pikasulku laitoksen parametrien tilan sitä edellyttäessä. Prosessin tilasta riippuen aktivoituu turvallisuustoiminnot käynnistävä järjestelmä, ESFAS (Engineered Safety Features Actuation System). Laitossuojausjärjestelmän tehtävänä on käynnistää automaattisesti tilanteen edellyttämät turvallisuustoiminnot, kun laitoksen turvallisuudelle tärkeät prosessiparametrit ylittävät niille suunnittelussa asetetut rajat. Laitossuojausjärjestelmän käynnistämät turvallisuustoiminnot, muut suunnittelukriteerit ja tekninen toteutus on esitetty asiakirjassa LO 1&2 FSAR luku 7.3. VTT teki Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation vanhenemista koskevan tutkimuksen (Simola & Hänninen 1993), jossa kehitettiin menetelmä suojausautomaation laiteketjun vanhenemisen ja sen vaikutusten arvioimiseksi. Tässä tutkimuksessa on sovellettu kyseistä menetelmää Loviisan laitossuojausjärjestelmään. Loviisan laitossuojausjärjestelmä on nelikanavainen ja kaksiredundanttinen 70-luvun elektroniikkakorttitekniikalla toteutettu järjestelmä, jonka on toimittanut Siemens AG. Järjestelmän signaalit on merkitty tunnuksella YZ Myöhemmin toteutetun laajennusosan on toimittanut BBC (signaalitunnukset YZTOja YZ90). Työ määriteltiin siten, että v tehty laajennus rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida järjestelmän eri osien vanhenemista ja turvallisuusmerkitystä. Komponenttien vikautumishistoriasta tehtyjen yhteenvetojen sekä luotettavuusmallin ja vikaantumistarkastelujen perusteella on mahdollista vetää johtopäätöksiä järjestelmän toimintakyvystä. Raportin alussa kuvataan tutkimuksessa käytetty menetelmä ja työn eri vaiheet lyhyesti. Seuraavissa luvuissa kuvataan tiivistetysti laitossuojausjärjestelmän rakenne, kunnossapitoja laitteiden ympäristöolosuhteet. Käyttökokemusanalyysin tulokset, järjestelmän turvallisuustoiminnolle (YZS1, hätäsyöttövesipumppujen käynnistyminen höyrystimen pinnasta) tehty vikapuuanalyysi ja valituille komponenteille tehdyt tarkemmat vanhenemis- ja vikaantumistarkastelut esitetään luvussa S. Viimeisessä luvussa on esitetty johtopäätökset tutkimuksen tuloksista. 911 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-T 86 2 SUOJAUSAUTOMAATION VANHENEMISEN TUTKIMUSMENETELMÄ Ydinvoimalaitosten laitteiden, rakenteiden ja järjestelmien vanhenemistutkimuksissa pyritään tunnistamaan vanhenemismskanismeja ja varmistamaan, että laitteiden käyttö, kunnossapito ja ympäristöolosuhteet mahdollistavat vaaditun turvallisuustason säilyttämisen läpi laitoksen käyttöiän. Yksittäisten laitteiden vanhenemista voidaan tutkia esim. kiihdytetyillä testeillä. Vertaamalla keskenään käytössä olleiden ja uusien laitteiden kiihdytettyjen testien tuloksia, voidaan saada jonkinlaisia arvioita käytössä olevien laitteiden jäljellä olevasta käyttöiästä. Tällaisia testejä tehdään mm. kaapeleille. Jos tutkitaan yksittäisen laitetyypin sijasta kokonaisen järjestelmän vanhenemista, lähestymistapa on erilainen. Järjestelmästä pyritään tunnistamaan osat, joiden vanhenemisen aiheuttamat vikaantumiset tai toimintakyvyn heikkenemiset ovat järjestelmän turvallisuuden ja käytettävyyden kannalta olennaisimpia. Järjestelmän eri osilla saattaa olla toisistaan poikkeavat ympäristöolosuhteet, kunnossapitotoimet ja käyttötavat, jotka vaikuttavat vanhenemiseen eri tavoin. Kun vanhenemisen kannalta kriittiset järjestelmän osat on tunnistettu, näille voidaan tehdä yksityiskohtaisempia analyysejä. Suojausautomaation laitteiden vikaantumiseen on varauduttu suunnitteluvaiheessa varmennusrakenteilla ja sillä, että laitteet vikaantuessaan toimivat turvalliseen suuntaan yleensä asettaen kanavan lauenneeseen tilaan. Tällaisen "fail safe" -periaatteen toteuttaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Esimerkiksi suojaustoimintoihin liittyvien toimilaitteiden ohjauselektroniikkaa ei toteuteta vastaavalla periaatteella. Ydinvoimalaitosten automaatiojärjestelmien laitteet ovat pääasiassa elektroni ikkakortteja. Laitteille on tyypillistä pienet vikataajuudet ja laitteiden helppo vaihdettavuus. Laitteet pystytään myös pääasiassa sijoittamaan suotuisiin ympäristöolosuhteisiin. Suojausautomaatioon ja sen laitteisiin kohdistuvista julkisista vanhenemistutkimuksista esitettiin yhteenveto Olkiluodon suojausautomaation vanhenemistutkimuksen yhteydessä (Simola Se. Hänninen 1993). Kirjallisuusselvityksen mukaan ulkomaiset vanhencnistutkimukset keskittyivät pääasiassa yhden laiteryhmän, kuten painelähettimien, lämpötila-anturien, kaapelien tai releiden vanhenemisen selvittämiseen. Yhdysvalloissa on julkaistu kaksi kokonaisen järjestelmän kattavaa vanhenemistutkimusta: reaktorisuoja isjärjestelmien vanhenernistutkimus (Meyer 1988) ja uudempi reaktorin instrumentointi- ja suojausjärjestelmien komponenttien vanhenernistutkimus (Gehl & Hagen 1992). VTT teki vuonna 1993 Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjun vanhenemistutkimuksen (Simola & Hänninen 1993), jossa tarkastelun kohteena oli koko reaktorisuojausjärjestelmä mittauslähettimiltä toimilaitteiden ohjaukseen. Vanhenemisen vaikutuksia tarkasteltiin sekä koko järjestelmän rakenteen kannalta, että yksityiskohtaisesti laitetasolla. Kyseisessä tutkimuksessa kehitettyä menetelmää on pääpiirteissään noudatettu tässä Loviisan laitossuojausjärjestelmän vanhenemistutkimuksessa. Loviisan laitoksen laitossuojausjärjestelmäa koskien on kerätty tutkimuksessa tarvittavat tiedot, joita ovat järjestelmän rakenne sekä laitteiden käyttökokemukset, ympäristöolosuhteet ja kunnossapitc tiedot. Näiden tietojen perusteella on pyritty kartoittamaan laitossuojausjärjestelmän tekninen kunto ja tunnistamaan vanhenemisen kannalta kriittiset komponentit. 1012 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS "äyttökokemussclvitykscn ja järjestclmi.i yhdelle osalle tehdyn vikapuuanalyysin perusteella on valittu täydentävien vanhenemistutkimusten kohteet. Valintakriteereinä ovat olleet toisaalta käyttökokemuksissa havaittujen vikojen määrä, toisaalta kohteen turvallisuusmcrkitys. Täydcn- Tmmlmkke I. Tutkimuksen vaiheet ja niissä käy vt menetelmät. TUTKIMUKSEN VJUHE 1. laitteiden vrikaanturnishistorioiden selvitys KÄYTETTY MENETELMÄ käyttökokervtusanalyysi (LOTI. työmääräimet. korjauspöytäkinat. rna-tarkastuspöytäkirjat) 2. laineiden turvaksuusmerfcityksen selvitys ; vikapuuanaryysi - kohteeksi YZ51 3. laitteiden valinta tarkempiin tutkimuksiin 4. vanhenemis- ja vikaantumsmuotojen sehnttärninen vaktume lameme valintavaiheiden 1 ja 2 tulosten perusteeia vika- ja vailcutusanaiyysi Tutkimuskohteen rajaamisen ja laitossuojauksen toimintaan tutustumisen jälkeen ensimmäinen varsinainen työvaihe on käyttökokemusten analysointi. Vikatilastojen perusteella tunnistetaan järjestelmän osat, joissa on esiintynyt eniten vikoja. Vikojen luokittelu vanhenemisesta riippuviin ja riippumattomiin olisi periaatteessa ihanteellista, mutta käytännössä tällainen on harvoin mahdollista. Sen sijaan pyritään havaitsemaan toistuvat, saman tyyppiset viat ja tutkimaan niiden ajallista kehitystä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitetään jäijcstclmän en osien turvallisuusmerkitystä tekemällä luotettavuusanalyysi osalle järjestelmää. tävissä vanhenemistutkimuksissa kartoitetaan valittujen kohteiden mahdollisia vanhenemis- ja vikaantumismuotoja. Taulukossa I on havainnollistettu tämän tutkimuksen cri vaiheita. Käyttökokemuksiin perustuvan vanhenemisselvityksen yhtenä tavoitteena on myös arvioida vika- ja kunnossapitojärjestelmien soveltuvuutta laitteiden vanhenemisen seurantaan. Näitä järjestelmiä ei yleensä alunperin ole suunniteltu nimenomaan vanhencmistutkimuksia ajatellen. Käytössä olevia tiedonkeruujärjestelmiä olisi kuitenkin hyvä kehittää niin, että niitä voidaan hyödyntää helposti myös vanhenemistutkimuksissa. Esimerkki tällaisesta vanhenemistutkimusten vikatictokannalta vaatimasta ominaisuudesta on hyvä tapahtumien trendiscuranta. Vanhenemistutkimusten tiedonkcruutarpcista ja tiedon tallentamisesta on julkaistu IAEA:n raportti (IAEA 1991). 1113 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 86 3 LAITOSSUOJAUSJARJESTELMAN KUVAUS Loviisa 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköiden suojausjärjestelmä jakaantuu kahteen erilliseen järjestelmään: reaktorisucjausjärjestelmä ja turvajärjestelmien käynnistysjärjestelmä, ESFAS (Engineered Safety Features Actuation System). Tässä raportissa käsitellään jälkimmäistä järjestelmää, jota jatkossa kutsutaan nimellä laitossuojausjärjestelmä. Järjestelmän tehtävänä on käynnistää automaattisesti tilanteen edellyttämät turvallisuustoiminnot, kun mitattavat prosessiparametrit poikkeavat sallituilla alueilta. Laitossuojauksen käynnistämät turvallisuustoiminnot on esitetty viitteessä (FSAR). Kuvassa 1 on esitetty laitossuojausjärjestelmän toimintakaavio. Laitossuojausjänestelmä on luokiteltu turvallisuusluokkaan 2. Järjestelmään kuuluu myös ns. O-redundanttisia suojaussignaaleja, jotka on luokiteltu turvallisuusluokkaan 3. Laitossuojausjärjestelmän yhteydet informaatio- ja valvontajärjestelmiin on luokiteltu turvallisuusluokkaan EYT. Rajapinta turvaliisuusluokan 2 ja muiden luokkien välillä kulkee laitossuojauksen elektroniikkakaappien (nk. JK-kaapit) ulostuloliittimissä. Suunnitteluperusteena on käytetty IEEE:n standardia (IEEE 1971) ja suunnittelukriteerit on esitetty turvallisuusselosteen (FSAR) luvussa Suunnittelukriteerien täyttämiseksi järjestelmä on toteutettu nelikanavaisena ja kaksiredundpnttisena. Perusosa on toteutettu Siemens AG:n ja myöhemmin toteutettu laajennusosa BBC:n valmistamalla puolijohteisiin perustuvalla laitetekniikalla. Tämä raportti käsittelee Siemensin toimittamaa osuutta järjestelmästä. Siemensin järjestelmä rakentuu pääasiassa Simatic N- ja dynaamisen Simatic-reaktorisuojausjärjestelmän korttityypeistä. Järjestelmän kanavat muodostavat suojaussignaalit 2/3-logiikalla mittaussignaaleista. Poikkeuksena on tunnuksella YZS1 merkitty suojaussignaali, joka muodostetaan höyrystimien pintamittauksista 1/ 6-logiikalla (ks. luvun S.2 malliesimerkki). Järjestelmä on suunniteltu täyttämään yksittäisvikakriteeri turvatoimintojen käynnistyksen suhteen. Käytettävyyden kannalta kriittiset toiminnot on toteutettu kaksinkertaisella logiikalla. Järjestelmä voidaan jakaa toimintaperiaatteen mukaan seuraavasti: 1. Analogiaosassa mitataan valvottavia parametreja ja muunnetaan vastaavat mittausviestit sopivaan muotoon raja-arvon muodostukselle. 2. Logiikkaos?ssa valvotaan prosessimuuttujicn haluttuja raja-arvoja ja muunnetaan valvonnan tulos dynaamisella järjestelmällä toteutetun suojauslogiikan vaatimaan muotoon (pulsseja/ei pulsseja). 3. Yksittäisohjausosassa muodostetaan ohjaussignaali laitossuojauksen toimila'.teille. Yksittäisohjaustasoon kuuluu myös etuoikeuskortti, jolla annetaan suojaussignaalille prioriteetti muihin ohjauksiin nähden. Yksittäisohjauskortti suorittaa toimilaitteen ohjauksen sekä valvoo sen tilaa. Laitossuojausjärjestelmän periaatekaavio on esitetty kuvassa 2. Järjestelmä on suunniteltu siten, että suurinta osaa siitä voidaan jatkuvasti valvoa. Analogiamittauksia vertaillaan jatkuvasti keskenään. Logiikkaosan testaus on toteutettu valvomalla kutakin signaaliketjua pulssinestojärjestelmällä (katkos 1 ms). Logiikkaosan jälkeen sijaitsevaa yksittäisohjausosaa voidaan koestaa manuaalisesti. 1214 V) C s «2. & s «5. Hätäjäähdytys < * YZ21 TQ-syött6 KonL eristys 1 * YZ31 ^? * * " eristys Hätäsyöttövest YZ50. YZ70. YZ90 U.YZ5, SS" Hätäsähkönsyöttö :.,_ k v _,, Jällcenkäyn-,^,YZ81 nistys(6kv) H 50 *» =f O: a I, >** Y222 TQ-venttiilit IY223 ""^f 16 - < + YZ2» TJ-syötlö, ^ Y23, TrWP-j«ko, t M redununsseihin, _w yy* TF80LTG2OMO "^ eristyi + Y234 eristys,,,-, Hätlsyöttö- YZ54 vesi (R1J V7_ Lisävcsr- T/ - >,i syöttö (RV) Yzn-76 Hö yfya»>>'en eristys YZ82 Dieseh käynnistys < >-*. vvo-i Jälleen kiyn- *^1YZ83 nistys (0,4kV) i ^* YZ25 TJ-venltiilii YZ35 TJir-J? eristys YZ77 Reaktorin pikasulku «+ YZ26 TH-syöttö >-»«YZ36 Ilmastoinnin eristys Y70IJJA Hätäsyoitöi^yj-w> veden erjsty$ YZ27 TH-venttiilil >-* * «*?» H^Sf >: S H I C/5 c C/J15 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTC-TR 86 Järjesteimän elektroniikka on sijoitettu redun- Laitossuojausjärjestelmän liitännät muihin järdanssi- ja kanavakohtaisesti eri huonetiloihin jestelmiin on esitetty kuvassa 5. ryhmiteltyihin e!ektroniikkakaappe<hin. Tätä jakoa havainnollistavat kuvat 3 ja 4. Kuva 2. Laitossuojausjärjestelmän periaatekaavio, tekninen toteutus 1416 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS Kuva 3. Laitossuojausjärjestelmän jako huonetiloihin. 1517 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 86 HMlTiM «MWI tift-1'.ot* ii»ailcti rtnjoti 3f»i3L0H miannu a-i*4iiati I*Q;Ö7 t«v,oi 9 oio [rit.a Ö/-J 1-1: PJ H [ate ft m CH '»M! «M!CtH I lu, TU ~J_i -X JI7J o - s e I" ["> ^ZZ3JQO5 r> *cn 'JJ3A J c 3 ;4*;; o' WI51K001 A«va 4. Laitossuojausjärjestelmän jako kaappeihin. PULSSIP. LAr "DSSUOJAUSI YZ) h PROSESSI ' r ANALOGIA- OSA 1 LOGIIKKA- OSA 1 SIMATIC - - * NÄYTÖT VALVONTA 1 r HÄLYTYS Kontainmentin suojaus (TQ) Reaktorin hätäjäähdytys (TH, TJ) Kontainmentin eristys Hätäsyöttövesi (RL, RV) Höyrystimien eristys Hätäsähkönsyöttö (dieselit) Reaktoripikasulku, PROSESSI Kuva 5. Laitossuojausjärjestelmän liitännät muihin järjestelmiin. 1618 STUK YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS 3.1 Analogiansa Analogiaosa käsittää mittausketjuun liittyvät laitteet mittauslähettimiltä raja-arvoyksikön sisäänmenoon. Lähettimet ovat paine- ja paineeromittauksissatelcpermd-, DU- tai F- tyyppe jä- Lähettimiltä tuleva milliampeeriviesti (0-20'nA) muunnetaan I/U-muuntimella jännite viestiksi ja monistetaan U/U muuntimen avulla syklisesti muihin kanaviin. U/U-muunnin toimii samalla kanavien välisenä erottimena. Signaalien ja laitteiden kuntoa valvotaan vertailijoiden avulla siten, että raja-arvoyksikössä muodostettua mittausviestin ja raja-arvon asetusarvon erotusta verrataan saman kanavan toisen raja-arvoyksikön muodostamaan arvoon. 3.2 Logiikkaosa Logiikkaosa käsittää laitteet raja-arvon muodostuksesta päätemuuntimecn. Järjestelmän toiminta raja-arvoyksiköistä päätemuuntimeen perustuu pulsseihin eli järjestelmä toimii dynaamisella periaatteella, jolloin suojaustila vastaa suojausketjussa pulssi ton ta tilaa. Raja-arvoyksikköjen ulostuloja valvoo 2/3-elin, jonka ulostulo on pulssiton, kun vähintään kahdesta sisääntulosta puuttuu pulssit. Tällöin päätemuuntimen ulostulosta häviää Iähtörcleen pitojännite ja YZ-signaali tulee voimaan. Dynaamisen järjestelmäosan logiikkakorttien toiminta perustuu ferriittirengasmuisteihin. 33 Yksittäisohjausosa Kun YZ-signaali tulee voimaan niin samanaikaisesti YZ-signaalin negaatio häviää ja estää etuoikeuskortilla kaikki muut mahdolliset Simatie P-yksittäisohjauskortille tulevat ohjauskäskysignaalit. YZ-signaalin ohjaamana yksittäisohjauskortilta lähtee ohja %käsky lähtöyksikölle, joka kytkee tarvittavan ohjausjännittcen toimilaitteelle saaden aikaan halutun suojaustoiminnon. 3.4 Pulssijärjestelmä Pulssijärjestelmä muodostuu kolmesta pulssigencraattorista, jotka on synkronoitu keskenään sekä pulssirmuokkaus- ja valvontaosasta. Yhden pulssigeneraattorin pysähtyminen ei aiheuta suojaustoimintaa (poikkeuksena YZS1, jota ei ole rakennettu yksittäis vikaa sietäväksi). Signaaliketjuun liittyvien korttien laukaisu ja asettelupulssit varmistetaan kahden pulssigeneraattorin TAI-kytkenr.ällä. Raja-arvoyksikön asettelupulssit syötetään omalta pulssigeneraattorilta. Valvontaosan pulssinestolaitteen tehtävänä on ilmaista dynaamisen logiikan virheet. Estolaite jättää yhden pulssin pois tietyn rytmin mukaan periodisesti kunkin 2/3-osan sisäänmenoja syöttäviltä kippereiltä. Jos jokin muu sisäänmenoista on samalla pulssittomassa tilassa, ei 2/3- ulostulossa esiinny pulssia. Tilanne on niin nopea, ettei pääterele reagoi, mutta päätereleen tasajännitepuolelle kytketty hälytysyksikkö rekisteröi tapahtuneen (I ms). 1719 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 86 4 SUOJAUSJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 4.1 Kunnossapito-ohjeisto Tässä yhteenvedossa kuvataan laitossuojausjärjestelmän kunnossapito-ohjeita niiden laitteiden osalta, jotka kuuluvat tutkimuksen piiriin. Laitossuojausjärjestelmän kunnossapito-ohjeet ovat Loviisa 1 Kuin 71 ja Loviisa 2 Kuln248. Ohjeissa annetaan toimintaohjeet määräaikaiskoestuksia varten. Ohjeista vastaa kunnossapitoryhmän instrumentti-insinööri. Koestuksia varten tarvitaan hyväksytty työmääräin. Yksi kanava kerrallaan erotetaan koestuksen ajaksi. Erotuksessa estetään redundanttisten ja O-redundanttisten YZ-suojaussignaalien pääsy JK-kaapeilta toimilaitteiden ohjauksiin. Koestusten jälkeen kanava kytketään takaisin päälle, kun ensin on varmistuttu sen toimintavalmiudesta: estokytkennät ovat päällä yhtään suojaussignaalia ei ole voimassa mittaukset ovat toiminnassa eikä hälytyksiä ole voimassa JK-kaappien hälytysyksiköt eivät hälytä. Estokytkennät purkautuvat automaattisesti prosessiparametrien ylitettyä tietyn raja-arvon laitoksen ylösajossa. Järjestelmän toimintakunto varmistetaan ennen primääripiirin tiiveyskokeen jälkeisen lämmityksen aloittamista erillisen tarkastuslistan avulla. Listan mukaan tarkastetaan, että kaikki kanavat ovat toiminnassa ja simuloinnit poistettu. 4.2 Määräaikaistarkastukset Analogiaosan määräaikaistarkastuksia ovat lähettimien viritysten tarkastukset ja analogialaskinkorttien mittaukset ja koestukset. Lähettimet viritetään vuositarkastuksessa uudelleen, jos virhe on enemmän kuin 0,5 %. Analogialaskinkortit tarkastetaan kuukausittain, ja lisäksi niille tehdään vuosittain staattiset toimintakokeet. Gradienttikorttia voidaan säätää, mutta keskiarvonmuodostuskortti ja paine-eron laskentakortit on vikatapauksessa vaihdettava. I/U- ja U/U-muuntimille ei tehdä erillisiä tarkastuksia. Muuntimien toiminta on käyttökokemuksien mukaan ollut varsin tarkkaa ja luotettavaa, ja niitä valvotaan vertailijoilla. Pulssisyöttöjärjestelmä koestetaan vuosittain. Generaattoripulssien samanvaiheisuus tarkastetaan vertaamalla ulostuloja keskenään. Lisäksi tarkastetaan pulssinestojärjestelmän pysäytyspainikkeet ja tehdään generaattorien pysäytyskokeet. Siemens-järjestelmän logiikkaosa koestetaan vuosittain logiikkakaavion mukaisesti. Kocstuksessa saatetaan yksittäiset raja-arvoyksiköt toimineeksi kukin vuorollaan ja todetaan hälytysyksikköjen toiminta. Tämän jälkeen saatetaan kaksi raja-arvoyksikköä yhdessä toimimaan, jolloin YZ-suojauksien pitäisi tulla voimaan. Raja-arvoyksiköiden ja vertai lijoiden viritykset tarkastetaan kerran vuodessa. Raja-arvoyksiköt viritetään uudelleen, jos raja-arvo poikkeaa enemmän kuin 20 mv. Laitossuojausjärjestelmän releosa tarkastetaan mittaamalla jännitehäviöt erotusdiodien yli ja koestamalla estosuunta 30 V:lla. Muita järjestelmän koestuksia ovat hälytysten, tasavirtasyöttöjen ja lamppujen koestukset. Mää- 1820 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS Taulukko tl. Määräaikaistarkastukset ja -koest ukset {Kuln71). KOESTUSKOHDE KOESTUSEHTO AIKA I.UOM! Päivittäinen seuranta _ 1 pv Laitossuojaustaulun GF lamppukoestus - i vko Laitossuojauskaappien lamppukoestus - 1 kk Analogialaskinkortit - dp, keskiarvo, dp/dt - 1 kk RA-mittaukset Tasavirtasyötöt 6 kk Pulssigeneraattorit kanavan erotus 1 V kanava kerrallaan, latausseisokki Logiikkaosan koestus kanavan erotus 1 V kanava kerrallaan, latausseisokki Raja-arvoyksiköiden ja vertailijoiden tarkastus kanavan erotus 1 V kanava kerrallaan, latausseisokki YZ-uiostulosignaalien erotusdiodit kanavan erotus 1 V kanava kerrallaan, latausseisokki Hälytykset kanavan erotus 1 V kanava kerrallaan, latausseisokki Tasavirtasyöttöjen kanavan erotus 1 V kanava kerrallaan, latausseisokki erotusdiodit kanavan erotus 1 V kanava kerrallaan, latausseisokki Mittauslähettimet yksi lähetin kerrallaan 1 V YB-mittaukset, YZ51/54 estettävä Jännitemittaukset yksi lähetin kerrallaan 1 V räaikaistarkastusten lisäksi käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö valvoo päivittäin järjestelmän toimintaa. Yhteenveto Loviisa l:n laitossuojausjärjcstelmän eri osien määräaikaistarkastusten ja koestusten aikaväleistä on esitetty taulukossa II (Kuln7l). Loviisa 2:n tarkastukset ovat näitä vastaavat. Etuoikeus- ja yksittäisohjauskorttien toiminta tarkastetaan toimilaitteiden määräaikaiskokciden yhteydessä. 4.3 Ympäristövaatimukset Laitoksen turvallisuusselosteessa (FSAR) laitossuojausjärjestelmän elektroniikkakorteille on määritelty sallitut ympäristöolosuhteet. Alla on lueteltu sallittuja vaihteluvälejä eri suureille: syöttöjännite: V DC (U NORM V), U N1M 24 V DC ympäristön lämpötila käytönaikana 0-65 "C ilman suhteellinen kosteus < 95 % 20 C:ssa Turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa on määritelty tiukemmat rajat elektroniikkakaappitilojen lämpötiloille: C. 1921 SÄTEILYTURVAKESKUS STUKVO-TR Ympäristövaatimusten toteutuminen Laitossuojausjärjestelmän laitteet mittauslähcttimiä lukuun ottamatta sijaitsevat clcktroniikkakaapeissa. Analogia- ja logiikkaosan laitteet sijaitsevat JK-kaapeissa ja yksittäisohjausosan kortit Simatic-kaapcissa. Lähettimet sijaitsevat reaktorirakennuksessa suojakuoren ulkopuolella ja turpiinihallissa. Lähetti miltä ma-mittaussignaaiit on kaapeloitu kanavakohtaisilla kaapeleilla elektroniikkakaapeille (kuva 3). Elcktroniikkatilojen lämpötiloja mitattiin v. -91 reaktorisuojausjärjestelmän releiden vanhenemistutkimuksen (Simola 1991) yhteydessä. Tällöin huonetilojen lämpötilat olivat n. 23 "C. Vanhenemisen hidastamiseksi elcktroniikkatilojen lämpötiloja laskettiin v. -93 n. 3 "C ja ne ovat nykyään n. 20 "C. 2022 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS 5 TULOKSET 5.1 Käyttökokemusten analysointi Suojausautomaation laitteiden käyttökokemustiedot koostuvat pääasiassa määräaikaistarkastuksissa tehdyistä havainnoista ja käytönaikaisista vioista. Havaituista vioista tehdään työmääräimet, jotka arkistoidaan laitoksella. Vuodesta 1989 lähtien tietoja on syötetty Loviisan laitosten tiedonkeruujärjestelmään, LOTI:in. LOTLin on tallennettu myös takautuvasti jonkin verran vanhempia vikailmoituksia. Määräaikaistarkastusten pöytäkirjoista selviävät laitteille tehdyt uudelleenviritykset ja tarkastusten yhteydessä tehdyt laitevaihdot. Työmääräinten ja tarkastuspöytäkirjojen lisäksi laitteiden vioittumisista saadaan tietoja korjauspöytäkirjojen ja testitulosten perusteella. Vuodesta 1989 lähtien on kerätty tiedot Loviisan instrumenttikorjaamoha korjatuista laitteista. Tutkimuksen piiriin kuuluvista laitteista Loviisassa korjataan yksittäisohjaustason elektroniikkakortit sekä lähettimet. Suojausjärjestelmän elektroniikkakortteja on korjattu myös Imatran Voiman mittaustekniikan laboratoriossa. Näistä lähteistä saa usein tarkempaa tietoa viasta, mutta korjauspöytäkirjaa vastaavaa laitoksella tehtyä vikailmoitusta ei aina voida raporttien perusteella jäljittää. Mittaustekniikan laboratorion tarkastuspöytäkirjoja ja raportteja oli käytössä vuosilta Käytönaikaiset ja määräaikaistarkastuksissa havaitut viat Vikaraporttien haku perustuu laitetunnukseen eli nk. Kennzeichnung-koodiin (kz-tunnus), josta ilmenee mm. laitgj;k.<ikkö, kanava, järjestelmä ja mahdollisesti laitetyyppi. Kz-iunnus voi olla laitepaikkakohtainen tai joskus kokonaisen lai- teketjun tunnus. Laitossuojausjärjestelmän laitteiden kohdalla vian havaitsemistapa on vaikuttanut yleensä siihen, mille kz-tunnukselle vika on kirjattu. Laitossuojausjärjestelmän laitteiden vikatiedot löytyvät seuraavasti: 1) mittauksen tunnuksen mukaan: esim. 11YA13P061. Mittauksen tunnuksen mukaan on koodattu pääasiassa lähetinvikoja, mutta myös jotain vertailija- ja raja-arvoyksikkövikoja. 2) suojaustoiminnon tunnuksen mukaan: esim. I0YZ20, 21YZ32 Logiikkaosar viat löytyvät pääsääntöisesti tämän koodin mukaan. Lisäksi lähettimiin sekä ohjaus-ja etuoikeuskortteihin liittyviä vikoja saattaa olla koodattu YZ-tunnuksen mukaan. 3) suojaussignaaiien käynnistämien toimilaitteiden tunnusten mukaan (pumput, venttiilit): esim. 22TQ52D001.Tällaisen tunnuksen mukaan on kirjattu valtaosa etuoikeus- ja yksittäisohjauskorttivioista, jotka yleensä paljastuvat määräaikaistesteissä. Tutkimuksessa käytiin läpi LOTLsta kaikki YZjärjestelmään liittyvien mittausten ja suojausketjujen tunnukset. Näiden tunnusten mukaan pitäisi löytyä kaikki YZ-järjestelmän analogiaja logiikkaosiin liittyvät vikaraportit. Lisäksi LOTLsta käytiin läpi hätäsyöttöön (YZ20), suojakuoren eristykseen (YZ30) ja hätäsyöttöveteen (YZSO) liittyvien suojaussignaaiien käynnistämien toimilaitteiden tunnukset O-redundanttisia ohjauksia lukuun ottamatta. Näitä läpikäytyjä tunnuksia on laitosyksikköä kohti 63 kpl (YZ20), 147 kpl (YZ30) ja 60 kpl (YZ50). Arkistosta etsittiin YZ-tunnusten mukaan koodatut käytönaikaiset viat ajalta ennen LOTIa. Samalla otettiin ylös myös joitain mittauksen tunnusten mukaan luokiteltuja vikoja, mutta näitä ei käyty systemaattisesti läpi. Muiden tunnusten mukaan (esim. pumppujen ja venttii- 2123 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO TR 86 Taulukko III. Tietojen keruun kattavuus. ^ ANALOGIAOSA LOGIIKKAOSA YKsrrrÄisoHjAusosA Työmiiriimet ( ) YZ-aikuisiksi kirjatut viat käyty läpi, osittain myös mittaustunnusten mukaan kaikki YZ-alkuiset työmääräimet käyty läpi ei käyty läpi LOTI kaikki YZ-alkuiset ja mittaustunnusten mukaan kirjatut poimittu (analogiaosan viat k'ljattu pääasiassa mittaustunnusten mukaan) kaikki YZ-alkuiset ja mittaustunnusten mukaan kirjatut poimittu (logiikkaosan vikoja kirjattu sekä mittauspaikan että YZ-tunnuksen mukaan) kaikki YZ20-, YZ30- ja YZ50- suojaustoimintoihin liittyvät poimittu Huom! LOTkin tallennettu takautuvasti useita ennen v. -89 tehtyjä työmääräimiä miäraaikaistarkastuspöyttkirjat käyty läpi vuodesta 1985 eteenpäin (vain revision aikaiset tarkastukset) käyty läpi vuodesta 1985 eteenpäin ei käyty läpi (vikoja saattaisi löytyä pumppujen ja venttiilien ma-koestustiedoista) muut lähteet lähettimien korjaustietoja: instrumenttikunnossapidon arkisto; analogialaskinkorttija muunninvikoja: instr.kp:n oma tilasto ja IVO:n mittaustekniikan laboratorion koestus,'x>ytäkirjat instrumenttikunnossapidon oma tilasto, IVO:n mittaustekniikan laboratorion koestuspöytäkirja korttien korjaustietoja instrumenttikunnossapidon arkistosta lien koodit, muut kuin Y-alkuiset mittaukset) vikoja ei haettu, sillä tähän olisi kulunut erittäin suuri työmäärä. Kerran vuodessa tehtävien määräaikaistarkastusten pöytäkirjat käytiin läpi vuosilta Kuukausittain tarkastettavien analogialaskinkorttien määräaikaistarkastuspöytäkirjoja ei käyty systemaattisesti läpi, sillä havaituista vioista on tehty työmääräimet, jotka löytyvät edellä mainitusta käytönaikaisten vikojen arkistosta. Laitteiden korjaus- ja koestuspöytäkirjoista saadut tiedot täydentävät edellä mainittuja raportteja. Lisäksi instrumenttikunnossapito on kerännyt korttien vikaantumisista oman tilastonsa, josta saatiin lisätietoja. Taulukko III havainnollistaa tietojen keruun kattavuutta. Mittauksen ja suoja» stoiminnon tunnuksen mukaan kirjattuja, tutkimuksen piiriin kuuluvia analogia- ja logiikkaosiin liittyviä vikoja kertyi Loviisa 1- yksiköltä 38 ja 2- yksiköltä 55 kpl. Pääasiassa toimilaitteiden tunnusten mukaan LOTI:in kirjattuja yksittäisohjausosaan liittyviä vikoja löytyi vastaavasti 30 (Loi) ja 12 (Lo2). Kuvassa 6 on esitetty käytön aikana havaittujen vikojen jakautuminen eri laitteille erikseen molemmille laitosyksiköille. On muistettava, että kuva ei välttämättä anna oikeata kuvaa eri laitteiden vikamäärien todellisesta jakaumasta, sillä kerätty aineisto ei ole täysin kattava. Läpikäydyissä määräaikaistarkastuspöytäkirjoissa oli kirjattuna yhteensä 14 vioittuneen laitteen vaihtoa. Nämä ovat pääasiassa raja-arvoyksiköitä, vertailijoita ja lähettimiä. 2224 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS yksitläisohiausosa analogia-ja logikkaosat yksltäaohjausosa V 31 fe «imu H IAJ-. U/U-muumn rip-anmahb muut kettl :::;:: fcinnimmaton ttomu*ont yleittmdhjausjvivi ^H tuimbttmalon Loviisa 2 (67 vika») Kuva 6. Käytön aikana havaittujen vikojen jakautuminen e a Ohjauskortt Anal. & bg.osat Loviisa 1 Loviisa 2 Kuva 7. LOTI.-in kirjattujen vikojen ajallinen kehitys vuosina Yikamäärien aikariippuvuutta ei voida kovin luotettavasti analysoida kerätyn aineiston nojalla, sillä vikatietojen keruun kattavuudessa on ajasta riippuvaa vaihtelua. Verrattaessa laitosyksiköiden vikatilastoja keskenään, on muistettava, että Loviisa 1 on otettu käyttöön noin neljä vuotta aikaisemmin kuin Loviisa 2. Kuvassa 7 on esitetty LOTI:in kirjattujen vikojen lukumäärän kehitys vuosina Näiltä vuosilta tiedot ovat periaatteessa keskenään vertailukelpoisia. Kuvista nähdään, että vikojen lukumäärät ovat varsin pieniä eikä kyseisten viiden vuoden aikana ole havaittavissa selvää trendiä vikojen lukumäärän kehityksessä. Yhteenvetona vikarapoiteista voidaan todeta, että eniten vikailmoituksia on tehty lähettimistä, raja-arvoyksiköistä ja etuoikeuskorteista. Sen sijaan vertailijoissa ja ohjauskoneissa on havaittu hyvin vähän vikoja, vaikka näiden korttien lukumäärät tutkimuksessa ovat samaa suuruusluokkaa ( ) kuin raja-arvoyksikköjen ja etuoikeuskortlien. Pulssijärjestelmää ja logiikkakortteja koskevia ilmoituksia ei aineistossa ollut yhtään. Selviä toiminnan estäviä vikoja on kirjattu vain muutama: kaksi ohjauskorttivikaa ja yksi aikakorttivika. Vikarapoiteista on esitetty yhteenveto viitteessä (Maskuniitty & Simola 1994). Vikaraporttien lukumäärä on hieman pienempi kuin edellä mainittu vikojen lukumäärä, sillä yhdessä raportissa saattaa olla kuvaus useasta, samanaikaisesti havaitusta viasta. Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi kerättyjä vikatietoja. Analogiaosan viat Analogiaosan laitteita ovat mittauslähettimet, analogialaskinkortit sekä I/U- ja U/U-muuntimet. Lähettimiä on YZ-järjestelmässä laitosyksikköä kohti 90, joista 24 on jännitelähettimiä, 2325 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO TR pintalähcttimiäja48 painelähettimiä. Jokaista pinta- ja painclähetintä kohden on yksi I/Umuunnin. U/U-muuntimia on tutkimuksen piirissä 204. Kerätystä aineistosta löytyi kaksi I/U-muuntimia koskevaa ja neljä U/U-muuntimia koskevaa työmääräintä. Määräaikaistarkastuspöytäkirjoihin oli raportoitu lisäksi yksi U/U-muuntimen vaihto. Instrumenttikunnossapidon omassa tilastossa muunninvikoja oli kirjattu 12 kpl ja mittaustekniikan laboratorion testeissä oli tutkittu viittä korttia. Kun otetaan huomioon eri tietolähteiden osittaiset päällekkäisyydet, saadaan kerätyksi aineistoksi IS vikaa. Yleensä ulostulojännitc on liian suuri tai huojuu. Mittaustekniikan laboratoriossa tutkitusta I/Umuunninkorteista neljässä syyksi todet'iin vahvistinvika ja yhdessä diodivika. Määräaikaistarkastusten ulkopuolella havaittuja lähettimien vikoja löydettiin 21 (Loi) ja 7 (Lo2) kpl. Lähetinvikoja koskevia työmääräimiä on todennäköisesti enemmän, sillä LOTLin kirjaamattomia vanhoja työmääräimiä ei käyty järjestelmällisesti läpi mittaustunnusten mukaan. Lähetinviat ovat pääsääntöisesti nollapisteen ryömimisiä. Vikaraporteissa oli viisi tapausta, joissa lähetin oli jouduttu kokonaan vaihtamaan. Lisäksi määräaikaistarkastuksissa on vaihdettu kolme lähetintä (Loi v.-85, -86 ja -87). Lähetinvikojen tarkempia syitä on selvitetty Loviisan instmmenttikorjaamolla. Vuosien ;93 korjauspöytäkirjoista löytyi kolme suurten paineiden mittauksissa käytetyistä M56I57-E - tyypin lähettimistä ja neljä MS61S7-C -tyypin (pienet paineet ja pintamittaukscl) tehtyä raporttia. Mitään yhteistä vikatyyppiä näissä ei ollut, vaan vaihdot koskivat eri elektroniikkaosia. Määräaikaistarkastusten yhteydessä tehdyistä lähettimien uudelleenviritykistä on yhteenveto erikseen raportin luvussa LOTLin oli kirjattu kolme gradienttikorttivikaa (kaikki Lo2). Yhdessä tapauksessa integraattori ei toiminut, toisessa ulostulojännitc oli ääriarvossaan ja kolmannessa vikailmoituksessa todettiin ulostulojännittcen putoavan. Aineistossa oli yksi summausvahvistinvian työmääräin, josta ci vian syy kuitenkaan selviä Mittaustekniikan laboratorion pöytäkirjoissa oli yksi vanhempi sumrnausvahvistimen vika. jonka syynä oli viallinen retcrenssidiodi. Instrumenttikunnossapidon tilastossa oli lisäksi yksi vika. josta ei ollut tapahtuma-aikaa tiedossa. Logiikkaosan viat Logiikkaosan laineiksi luetaan tässä raja-arvoyksiköt, vertailijat. dynaamisen järjestelmän logiikkakortit, päätemuuntimet ja releet. Kuten kuvasta 6 nähdään, käytönaikaisia rajaarvoyksiköistä tehtyjä työmääräimiä oli aineistossa yhteensä 40 kpl. LOTLsta ja työmääräimistä kerätyt viat oli korjattu pääsääntöisesti vaihtamalla raja-arvoyksikkö. Määräaikaistarkastuksissa vuosina on vaihdettu molemmilla laitoksilla kaksi raja-arvoyksikköä. Kunnossapitohenkilöstön omista tilastoista on lisäksi poimittu vikatiedot, joita ei ollut edellä mainituissa työmääräimissä ja määräaikaistarkastuspöytäkirjoissa. Tällaisia vikoja oli kahdeksan. Raja-arvoyksiköitä on testattu ja korjattu mittaustekniikan laboratoriossa seitsemänä vuonna vuosien 1982 ja 1992 välillä yhteensä 49 kpl. Ottaen huomioon, että nämä pöytäkirjat ja laitokselta kerätyt vikatiedot ovat osittain päällekkäisiä, vikojen lukumääräksi arvioidaan n Tutkimuksen piiriin kuuluu 204 raja-arvoyksikköä laitosyksikköä kohden. Raja-arvoyksiköiden tyypillisimmät viat ovat rcferenssijännitteen ryömimiset, huojumiset ja katkokset. Tyypillinen vikailmoitus on myös, että impulssit puuttuvat. Laboratoriossa tehdyissä tutkimuksissa vikaa ei löydetty n. 60 % tapauksista ja syyksi on epäilty korttiliittimien mahdollisia kontaktivikoja. Säätövastusvikoja oli korteissa yhteensä n. 10 kpl. Määräaikaistarkastusten yhteydessä tehdyistä uudelleenvirityksistä, joita on ollut vuosina yhteensä 18, on esitetty erikseen yhteenveto luvussa26 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS Tmmlmkkm IV. Ohjauskorttien korjaukset Loviisassa vuosina E22A E22B B21B B22A B22B B22C B32A B32B 19» yhl Vertailijoissa on ollut huomattavasti vähemmän vikoja kuinraja-arvoyksiköissä.työmäaräimistä ja LOTLsta kerätyssä aineistossa oli kolme vikaraporttia ja määräaikaistarkastuksissa on vaihdettu yhteensä neljä vertailijaa. Vertailijoita on ollut mittaustekniikan laboratorion tutkittavana 12 kpl Vertailijavikojen lukumäärä aineistossa on Epävarmuus johtuu siitä, ettei kaikkia päällekkäisyyksiä ole voitu varmuudella selvittää. Vertailijoita kuuluu tutkimuksen piiriin 200 laitosyksikköä kohden. Useimmissa tapauksissa venailija hälyttää turhaan, mutta joissain tapauksissa venailija on esim. toiminut vain toiseen suuntaan. Vertailijakorttivikojen tarkemmissa selvityksissä mittaustekniikan laboratoriossa on todettu vikojen syiksi usein jonkin piirin vioittuminen. Aikakorttivioista tehtyjä työmääräimiä oli kolme. Kunnossapidon omassa tilastossa oli neljä vikatapahtumaa ja korjauspöytäkirjoja oli viidestä kortista Yhteensä näistä lähteistä kertyy n. kymmenen eri vikaa. Kahdessa kortissa on vaihdettu rele, muista ei tiedetä tarkemmin vikaa. Ainakin yhdessä tapauksessa aikakortin vika oli estänyt pumpun käynnistymisen. Relevikoja koskevia raportteja on aineistossa kaksi. Ensimmäisessä näistä (Loviisa 1, 1980) havaittiin releitten paastoajasta johtuva tilanne, josta saattaa seurata venttiilin tarkoitukseton kiinniohjautuminen. Toisessa tapauksessa automaattisulake laukesi releen vetäessä. Kyseisestä releestä on korjauspöytäkirja, jonka mukaan kortilla oli viallinen diodi. Kerätyssä aineistossa ei oliut yhtään ja-, tai- tai 2/3-korttien vikatietoa. Kunnossapitohenkilökunnan mukaan yksi 2/3-kortti on joi uuttu vaihtamaan. Yksittiisohjattsosan viat Etuoikeus- ja yksittäisohjauskorttien vikatietoja on kerätty LOTIistt toimilaitetunnusten mukaan (270 Kz-tunnusta / laitos). Etuoikeuskorttien (E22) vikoja oli Loviisa 1- yksiköllä 26 ja Loviisa 2- yksiköllä 7 kpl. Tyypillisin vika on E22A-kortin vioittuminen - yleensä sulakkeen palaminen, jonka johdosta tilatieto ei ole tulostunut prosessitietokoneelle. Yksi kirjattu E22Bkortin vika on estänyt pumpun käynnistyskäskyn läpimenon. Selviä yksittäisohjauskorttien vikoja oli LOTLssa viisi. Näistä ainakin kaksi on estänyt pumpun käynnistyksen. Viallisia ohjauskortteja korjataan laitoksella ja niiden korjaustiedoista saa yksityiskohtaisempaa tietoa komien vioittuneista komponenteista. Vuosina on kortteja korjattu taulukon IV mukaisesti. Korjauspöytäkirjojen mukaan E22-korttien useimmin vioittuneet osat ovat sulakkeita ja optoeristimiä. E22-konin vikaantuminen ei estä turvallisuustoiminnon käynnistymistä. Yksittäisohjauskorteilla vika on useimmiten re'eissa. Joitain diodi- ja transistorivikojakin on havaittu. Etuoikeus-ja yksittäisohjauskorteissa havaituista vioista on tarkemmat kuvaukset luvussa 5.3, jossa on selvitetty korttien mahdollisia vioittumislapoja. 2527 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 86 Pulssijärjestelmän viat Pulssijärjestelmää koskevia käytönaikaisia vikailmoituksia ei ollut kerätyssä aineistossa. Määräaikaistarkastuksissa on toisinaan jouduttu virittämään pulssigeneraattoreita. Yksi Loviisa 2:n pulssigeneraattori on vaihdettu vuonna Määräaikaistarkastuksissa tehdyt viritykset Määräaikaistarkastusten yhteydessä tarkastetaan kalibroinnit, ja mikäli mitattu arvo poikkeaa yli sallitun määrän, laite viritetään uudelleen. Tällaisia kalibroitavia laitteita ovat lähettimet, rajaarvoyksiköt, vertailijat, pulssigeneraattorit ja gradienttikortit. Tässä luvussa tarkastellaan lähettimien sekä raja-arvoyksiköiden ja vertailijoiden virityksiä, joista kerättiin tiedot yhdeksän vuoden ajaita, Lähettimet Lähetin viritetään uudelleen, mikäli vuositarkastuksessa havaittu virhe ylittää 0,5 % (0,1 ma). Kuvassa 8 on esitetty lähettimien uudelleen virityksien lukumäärät vuosina erikseen molemmille laitosyksiköille. Lähettimet on jaoteltu sen w kaan, onko kyseessä paineen, pinnan vai jännitteen mittaus. Kuvasta nähdään, että uudelleenvirityksiä on tehty huomattavasti enemmän Loviisa 1- yksiköllä (281 kpl) kuin Loviisa 2- yksiköllä (196 kpl). Määräaikaistarkastuksissa ja niiden ulkopuolella tehtyjen viritysten ja vaihtojen lukumääriä voidaan suhteellisen luotettavasti vertailla LOTI:n käytön ajalta eli n. vuodesta 1989 lähtien. Vuosien aikana määräaikaistarkastuksissa tehtiin yhteensä 253 uudelleenviritystä, kun tarkastusten ulkopuolella lähettimistä oli tehty 15 vikailmoitusta. Lähettimien koestuspöytäkirjoista tutkittiin myös, onko joitain tiettyjä lähettimiä jouduttu virittämään uudelleen erityisen usein. Kuvassa 9 on yhteenveto lähettimien uudelleenviritystarpeista tarkasteltujen yhdeksän vuoden aikana. Kuvarta nähdään, että 28 lähetintä on jouduttu virittämään uudelleen useammin kuin joka toinen vuosi, yksi lähetin (24RL50L062) peräti kahdeksan kertaa yhdeksän vuoden aikana. Kaikkia hätäsyöttövesipumppujen imupainetta mittaavia lähettimiä (mittaukset RL 10 ja RL50) oli jouduttu virittämään varsin usein. Toinen selvä ryhmä usein viritettyjä lähettimiä olivat syöttövesisäiliön pintamittausten (RL92 ja RL93) lähettimet. Vertailijat ja raja-arvoy!^iköt Siemensin vertailijoilla ja raja-arvoyksiköillä uudelleenviritysraja on 20 mv. Yhdeksän vuoden aikana uudelleenvirityksiä on tehty varsin vähän: raja-arvoyksiköillä 18 ja vertailijoilla vain kuusi kertaa, kun ko. korttien määrät ovat vastaavasti 408 ja 400. Yhteenveto tehdyistä uudelleenvirityksistä on esitetty kuvassa 10. Määräaikaistarkastusten yhteydessä tehtyjen viritysten ja vaihtojen määrän suhde vastaavan ajanjakson käytönaikaisten vikailmoitusten määrään on raja-arvoyksiköillä 0,7, kun vastaava luku lähettimillä oli 17. Pulssijärjestelmä paljastaa herkästi raja-arvoyksiköiden vikaantumisen, mikä selittää käytönaikaisten vikojen yli kymmenkertaisen määrän määräaikaistai kastuksessa havaittuihin tapahtumiin verrattuna. 5.2 Suojausketjun luotettavuustarkastelu Suojausjärjestelmän eri osien turvallisuusmerkitystä voidaan tarkastella luotettavuusmallin avulla Tässä tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan yhden esimerkkiketjun laitteiden merkitsevyyttä vikapuuanalyysin avulla. Vikapuumallin avulla selvitetään, mitkä järjestelmän osien samanaikaiset vioittumiset estävät herkimmin turvallisuustoiminnan toteutumisen. Esimerkkinä suojausketjusta tässä käsitellään signaalia YZ51, joka käynnistää hätäsyöttövesipumput RL92/93 D01, jos jonkin höyrystimen pinnankorkeus laskee alle -140 mm. Tätä signaalia ei ole rakennettu yksittäisvian kestäväksi vaarattomuutensa vuoksi. Pinnankorkeut- 2628 STUK-YTO-TR 86 SÄTEILYTURVAKESKUS Loviisa 1 Loviisa 2 paine pinta so ^ _ M! sähkö AS LJi B -l.i i.-. I o -- - " L " - : vuosi Kuva 8. Lähettimien uudelleenviritykset vuosina YZ-järjestelmän lähettimien viritystarpeen jakauma (vain määräaikaistarkastusten yhteydessä tehdyt viritykset/vaihdot) :40 F 210 HUU_ lähstinkohtainen viritysten lukumäärä Lo1 Lo2 Kuva 9. Yksittäisten lähettimien uudelleenviritysten lukumäärät yhdeksän vuoden aikana B Lo1, raja-arvovahdit D Lo 1, vertailijat 13 Lo 2, raja-arvovahdit Lo 2, vertailijat vuosi Kuva 10. Vertailijoidenja raja-arvoyksiköiden viritykset29 SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 86 ta mitataan yhdellä mittauksella jokaisesta höyrystimestä. Lähettimiltä 0-20 ma viesti viedään I/U-muuntimillc siten, että 1- ja 2- kanavan analogiakaappeihin (JK II, JK 21) tuodaan kaksi mittausviestiä kumpaankin sekä 3- ja 4- kanavan analogiakaappeihin (JK 31, JK 41) yksi mittausvicsti kumpaankin. U/V- erotusmuuntimien (trennerien) avulla 0-10 V mittausviestit jaetaan kanaville 1, 2, 3 ja 4 (JK 13, 23,33, 43). Analogiasignaaleista muodostetaan raja-arvoyksiköiden avulla liipaisusignaalit ja ne johdetaan 2/3-yksiköille siten, että kaksi raja-arvoviestiä tuodaan yhdelle 2/3 yksikölle ja yksi sisäänmeno on vakiotilassa. 2/3-yksiköt on kytketty sarjaan siten, että pulssin puuttuminen yhdestäkin kanavasta aiheuttaa signaalin läpimenon. 2/ 3-yksiköiltä signaali johdetaan päätemuuntimille (pulssi/tasasähkö-muunnin), jossa pulssisisäänmeno muutetaan tasasähkösignaaliksi joka ohjaa käynnistyslogiikan pääterelettä. Päätereleeltä lähtee käynnistyskäsky etuoikeuskortin kautta yksittäisohjauskortillc, joka ohjaa kutakin yksittäistä toimilaitetta. Kuvassa 11 on esitetty yksinkertaistettu toimintakaavio signaalista YZ51. Täydellinen kaavio ko. suojauskctjusta on esitetty liitteessä 1. Luotettavuusmallin tekemisessä on käytetty REL- CON AB:n ohjelmaa nimeltään RISKSPECT- RUM. Mallin tekemisessä on pohjana käytetty IVO:n lohkokaavioita YZ 51-signaalin lditctoteutuksesta (Suniala 1994). Kaapelointi on otettu huomioon vain pitkissä vedoissa lähetinhuoneiden ja elektroniikkatilojen välillä, analogiaja logiikkaosan välillä sekä lisäksi logiikkaosan ja yksittäisohjausosan välillä. Luotettavuusmallin huipputapahtumana (nk. TOP-tapahtuma) on turvatoiminnon toteutumatta jääminen, eli kumpikaan hätäsyöttövesipumpuista RL 92/93 ei käynnisty. Vikapuumallissa edetään kytkinlaitokselta lähettimiin päin, ja malli on rakennettu siten, että kutakin tapahtumaa seuraa alemman tason korttivika sekä tapahtuma, jossa signaalia ei tule kyseiselle kortille. Vikapuu koostuu nk. perustapahtumista, joita ovat komi viat, ja loogisista porteista (AND, OR). YZ51-käynnistyslogiikka Höyrystimen pinta < -140 mm 1/6 Haiavalvomo valnkaynniatya PBA <42, rt VZ52 bar T PhA,>42 'baf X7 r-f]30a Virl*ukMn I r«.tl«6 L-OMIIt J rvkmukmn ra.v«mi. I *"" Y251 kaynnlaty* YZS4 RlxxSOl auki YZ54 VOI auki Kuva 11. YZ5I signaalin toimintakaavio. 28 Näytä lisää
Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa Lisätiedot ASAF seminaari 7.10.2004 Vaatimusten hallinta turvallisuuteen liittyvän järjestelmän suunnittelussa Tapio Nordbo / Enprima Oy.
ASAF seminaari 7.10.2004 Vaatimusten hallinta turvallisuuteen liittyvän järjestelmän suunnittelussa Tapio Nordbo / Enprima Oy Toteutussuunnittelu Hierarkinen vaatimusten johtaminen, lähteenä lait, standardit, Lisätiedot Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas
Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan Lisätiedot Teollisuusautomaation standardit. Osio 6:
Teollisuusautomaation standardit Osio 6 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC Lisätiedot Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.
Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä Lisätiedot - Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää Lisätiedot JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN Lisätiedot m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä
Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa Lisätiedot Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010
Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden Lisätiedot DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212 Lisätiedot GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi
GSM LITE Asennus- ja Ohjelmointiohje HUOMIOITAVAA: Laite on STS EN 55022 normin A luokan mukainen. Se on suunniteltu kytkettäväksi STN EM 60950 mukaiseen keskusyksikköön. Laitteen käyttö ohjeista poiketen Lisätiedot - Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset... Lisätiedot Luento 5 Riippuvuudet vikapuissa Esimerkkejä PSA:sta
Luento 5 Riippuvuudet vikapuissa Esimerkkejä S:sta hti Salo Teknillinen korkeakoulu L 1100, 0015 TKK 1 Toisistaan riippuvat vikaantumiset Riippuvuuksien huomiointi erustapahtumien taustalla voi olla yhteisiä Lisätiedot Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjun vanhenemistutkimus
'r i r mc a iky Lisätiedot seppo.vehviläinen@electrix.fi
moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset Lisätiedot SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin
Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230 Anturirasialähetin 1 ESITTELY HTB230 on anturirasiaan sijoitettava 2-johdinlähetin platina-, nikkeli- ja kuparivastusantureille. Se on ohjelmoitavissa PC:llä Lisätiedot SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2
SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä. Lisätiedot FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset
FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella Lisätiedot 10. Kytkentäohje huonetermostaateille
. Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N: Lisätiedot Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308
Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Lisätiedot TURVALLISUUDELLE TÄRKEIDEN LAITTEIDEN KOESTUSTEN MERKITYS VIKOJEN HAVAITSEMISESSA
Aalto Yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Raul Kleinberg TURVALLISUUDELLE TÄRKEIDEN LAITTEIDEN KOESTUSTEN MERKITYS VIKOJEN HAVAITSEMISESSA Kandidaatintyö Espoo 23. maaliskuuta 2012 Työn valvoja: Työn Lisätiedot KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0
KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje
Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15 Lisätiedot Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15
Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman Lisätiedot Hegetest Wire Detector Pulssitesteri
Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa: Lisätiedot Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta Lisätiedot Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line
Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen Lisätiedot IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin Lisätiedot 9.6 Kannettava testilaite
9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED Lisätiedot SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka Lisätiedot TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007
TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus Lisätiedot TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.
TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus Lisätiedot Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa
Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset Lisätiedot Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5
Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Lisätiedot SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus
Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot Lisätiedot PFD laskennan taustoja
IEC 6508-6 PFD laskennan taustoja Tapio Nordbo Vikatiheys Lamda Vikatiheydessä käytetään arvoa, jolla on 70% yksipuoleinen kattavuus, kerroin saattaa olla jo mukana Lamda luvussa, riippuu menetelmästä Lisätiedot PROSESSISUUNNITTELUN SEMINAARI. Luento 5.3.2012 3. vaihe
PROSESSISUUNNITTELUN SEMINAARI Luento 5.3.2012 3. vaihe 1 3. Vaihe Sanallinen prosessikuvaus Taselaskenta Lopullinen virtauskaavio 2 Sanallinen prosessikuvaus Prosessikuvaus on kirjallinen kuvaus prosessin Lisätiedot TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ
TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ Työselostus xxx yyy, ZZZZZsn 25.11.20nn Automaation elektroniikka OAMK Tekniikan yksikkö SISÄLLYS SISÄLLYS 2 1 JOHDANTO 3 2 LABORATORIOTYÖN TAUSTA JA VÄLINEET Lisätiedot Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.
TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen Lisätiedot EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka"; Lisätiedot Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan
Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi Lisätiedot 4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014
4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 27. kesäkuuta 2014 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.fi Lisätiedot SET/TSH2 ja SET/TSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden Lisätiedot Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite
Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus Lisätiedot GSRELE ohjeet. Yleistä
GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin. Lisätiedot DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä
1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä Lisätiedot DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. DCU-RM1 FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso
DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA metso FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 5. ASETUS Lisätiedot Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2
Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions Lisätiedot Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite
NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-, Lisätiedot KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE
KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma, Lisätiedot Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa
Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa 29.6.2015 Sisällysluettelo Suojaamattomia automaatiolaitteita suomalaisissa verkoissa... 3 Keskeisiä tuloksia ja havaintoja... 3 Mahdollisia uhkia... Lisätiedot Taito Tehdä Turvallisuutta
Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä HOME CONTROLLER HOME CONTROLLER HC-0016, HC-WF HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä Lisätiedot TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N
TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella Lisätiedot SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena
Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy Lisätiedot -Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7
WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6 Lisätiedot Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008. Mittausraportti
Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008 1. MITTAUSJÄRJESTELMÄ Mittausraportti Petri Kotilainen OH3MCK Mittausjärjestelmän lohkokaavio on kuvattu alla. Vastaanottoon käytettiin magneettisilmukkaantennia Lisätiedot Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan Lisätiedot määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä
UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202 Lisätiedot Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE Lisätiedot JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998
TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen Lisätiedot Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla
Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa), Lisätiedot VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5)
VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. SÄÄTÖ 5. KALIBROINTI Lisätiedot PM10OUT2A-kortti. Ohje
PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen... Lisätiedot VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)
VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti Lisätiedot 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4
Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet Lisätiedot LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ
LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2 Lisätiedot RAPORTTI Risto Paakkunainen Arto Valtonen Pasi Vähämartti Metsäteollisuuden automaation harjoitustyö Joulukuu 2007
RAPORTTI Risto Paakkunainen Arto Valtonen Pasi Vähämartti Metsäteollisuuden automaation harjoitustyö Joulukuu 2007 Automaatiotekniikka Sivu 1 (11) Tehtäväkuvaus: Tämän projektin tarkoituksena oli perehtyä Lisätiedot Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat Lisätiedot Datalehti. Nivocap Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite. www.labkotec.fi. www.labkonet.com CHR-200 CAF-110 CTR-300 CFR-100 CTK-200
9/2015 Datalehti Document nr. DOC001184 Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite 2-johdin kapasitiiviset pinnankorkeuden mittalaitteet soveltuvat erinomaisesti johtaville tai johtamattomille nesteille. Lisätiedot Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla
Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet Lisätiedot S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010
1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä Lisätiedot Multivibraattorit. Bistabiili multivibraattori:
Multivibraattorit Elektroniikan piiri jota käytetään erilaisissa kahden tason systeemeissä kuten oskillaattorit, ajastimet tai kiikkut. Multivibraattorissa on vahvistava elementtti ja ristiinkytketyt rvastukset Lisätiedot PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite
PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM Lisätiedot padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten
padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2 Lisätiedot Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013
Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon Lisätiedot Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.
Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä. Lisätiedot ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN
ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN BEST- alipaineistajien vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja ylläpito Viite: Dutch asbestos regulations/ Hollannin asbestisäännökset SC530; Lisätiedot MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus
MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan Lisätiedot Turva-automaation suunnittelu
Tero Lehtimäki / 15.10.2006 1 (15) Tiivistelmä: Luennon tarkoituksena on käsitellä TLJ-järjestelmissä käytettävien turvaautomaatio ratkaisujen suunnittelussa huomioitavia asioita yleisellä tasolla siten, Lisätiedot Metra ERW 700. Energialaskuri
Metra ERW 700 Energialaskuri 2013 2 Energialaskuri ERW 700 sisältää monipuoliset laskentaominaisuudet erilaisten virtausten energialaskentaan. Höyryn, lauhteen, maakaasun, ilman jne. ominaisuudet ovat Lisätiedot ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0
1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET
TEKSTIN NIMI sivu 1 / 1 BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET ELEKTROENKEFALOGRAFIA EEG Elektroenkegfalografialla tarkoitetaan aivojen sähköisen toiminnan rekisteröintiä. Mittaus tapahtuu tavallisesti ihon pinnalta, Lisätiedot TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET Lisätiedot Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit
Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle Lisätiedot Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.
Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin Lisätiedot Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten
904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti Lisätiedot KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619
KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute