Source: http://docplayer.fi/3298486-Jatevesiopas-valkjarven-alueelle.html
Timestamp: 2017-02-25 17:22:22+00:00
Document Index: 24019086

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Jätevesiopas Valkjärven alueelle - PDF
Jätevesiopas Valkjärven alueelle
Download "Jätevesiopas Valkjärven alueelle"
1 Jätevesiopas Valkjärven alueelle Vesiensuojelun ja yhteistyön kehittäminen Verttuun- ja Valkjärvillä 12 Muista! Mitä vähemmän vettä käytät, sitä helpommin ratkeavat jätevesiongelmat. Sijoita ulkokäymälä ja komposti riittävän kauas rannasta ja kaivosta. Huolehdi saostuskaivojen tyhjentämisestä. Tyhjennä vähintään kerran vuodessa ja tilaa tyhjennys jätetiedostoon rekisteröityneeltä tyhjentäjältä! Viemäriin ei saa päästää öljyä, maalia tai liuottimia eikä muita aineita, jotka häiritsevät jätevedenpuhdistuksen biologista toimintaa, ei myöskään viemärin tukkivia esineitä kuten vaippoja tai siteitä ruuantähteitä, kahvinporoja tai hedelmien kuoria kondomeja tai tupakantumppeja paperiroskia Kompostikäymälä on AINA hyvä vaihtoehto. Sen voi asentaa myös sisätiloihin. Hoito vaatii kuitenkin aikaa ja työtä. Suunnitelmien teettäminen osaavalla suunnittelijalla kannattaa. Vaadi kauppiaaltasi suunnitelmien mukaiset laitteet ja materiaalit, maa-ainesten toimittajalta oikeat ainekset ja rakentajalta malttia toteuttaa työ piirustusten mukaisesti! Käyttämällä fosfaatittomia pesuaineita vähennät vesistöjen rehevöitymistä. Ohjattaessa purkuvedet rajaojaan tai naapurin ojaan, sovi asiasta kirjallisesti naapurin kanssa. 23 Sisällysluettelo: 1. Yleistä haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1 2. Lainsäädäntö ja alueelliset määräykset 2 3. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähellä kunnan viemäriverkostoa 3 4. Kiinteistöt, joihin tulee kantovesi 3 5. Kiinteistöt, joihin tulee paineellinen vesi 3 6. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat kallioisella maaperällä tai saaressa 4 7. Kompostikäymälä Kompostikäymälän esittely Vanhan puuceen muuttaminen kompostikäymäläksi Kompostikäymälän valinta maaperän perusteella 6 8. Menetelmien esittelyt Yksinkertainen maaperäkäsittely Suodatinpuhdistamo Maasuodattamo Maahanimeyttämö Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo Maasuodattamo ja umpisäiliö käymälävesille Pienpuhdistamo Umpisäiliö Kumparesuodatus Kompostikäymälävaihtoehdot Karusellikäymälät Suurisäiliölliset kompostikäymälät Haihdutuskäymälät Alipainekäymäläjärjestelmät Vähävetiset huuhtelukäymälät Yleistä haja-asutuksen jätevesien käsittelystä Tämä opas on tehty erityisesti Valkjärven valuma-alueella asuville ja mökkeileville. Oppaassa on pyritty huomioimaan Valkjärven erityispiirteet; kallioiset rannat ja pienet kalliosaaret. Jäteveden käsittelyvaatimukset ovat asetuksessa, jonka valtioneuvosto antoi ympäristönsuojelulain 11 :n ja 18 :n nojalla. Asetus talousvesien 34 käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan Asetuksen vaatimukset on täytettävä heti kiinteistöissä, jotka on rakennettu jälkeen. Jos kiinteistö on rakennettu ennen , siirtymäaika on 10 vuotta, eli asetuksen vaatimusten on täytyttävä Uuden asetuksen mukaan jäteveden käsittelyn pitää puhdistaa jäteveden - orgaanisesta aineesta 90 % - fosforista 85 % - typestä 40 % Huomioitavaa! Muistuttaisin mökkiläisiä huomioimaan alla olevan: Sakokaivo- ja umpisäiliöliete on jätettä, - joka rinnastetaan asumisessa syntyviin jätteisiin, joihin sovelletaan jätelakia - joka tulee toimittaa käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle - jonka pellolle levittäminen ilman ympäristölupaa on mahdollista vain vaarattomaksi käsitellylle lietteelle eli sakokaivolietteen sijoittaminen käsittelemättömänä suoraan peltoon ei ole sallittua - sako- ja umpikaivojen ammattimaisen (maksua tai muuta korvausta vastaan tapahtuva työ) tyhjentäjän ja lietteen kuljettajan tulee olla ilmoittautunut alueellisen ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon 2. Lainsäädäntö ja alueelliset määräykset Pomarkussa ja Siikaisissa ei ole annettu erillisiä haja-asutusalueen jäteveden käsittelyä koskevia määräyksiä, joten koko Valkjärven alueella noudatetaan edellisessä kappaleessa mainittua asetusta. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai saneeraaminen on luvanvaraista toimintaa. Uudisrakentamisen yhteydessä lupa ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja pelkän jätevesijärjestelmän kunnostukseen sovelletaan toimenpidelupa- tai ilmoituskäsittelyä. Kunnasta saat selville, kumpaa käsittelyä ko. kunnassa käytetään. 45 Jos puhdistettu jätevesi joudutaan ohjaamaan rajaojaan tai naapurin puolella olevaan ojaan, tulee naapurin kanssa sopia kirjallisesti purkuvesien johtamisesta. 3. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähellä kunnan viemäriverkostoa: liittyminen kunnan viemäriverkostoon (paras vaihtoehto) Mikäli viemäriverkko ei vesihuoltolaitoksen toimesta laajene oman kiinteistön ulottuville, kannattaa miettiä, voitaisiinko kylällä usean kiinteistön voimin perustaa jätevesiosuuskunta ja liittyä esim. paineviemäröinnin avulla yleiseen viemäriverkkoon. Jos viemäriverkko on tavoittamattomissa, osuuskunnan kiinteistöt voivat hankkia myös yhteisen puhdistamon, mikä on järkevää jo kustannussyistä ja laitteelle tulevan tasaisemman jätevesikuorman takia. 4. Kiinteistöt, joihin tulee kantovesi: yksinkertainen maaperäkäsittely (8.1.) mikäli kiinteistöllä syntyy tiskivesiä, tulee ne johtaa maaperäkäsittelyyn saostussäiliön kautta 5. Kiinteistöt, joihin tulee paineellinen vesi (kunnan vesi, sähköpumpulla kaivosta, järvestä ojasta ym.). Lisäksi kiinteistöllä on 5a. kompostikäymälä suodatinpuhdistamo (8.2) maaperäkäsittely (maasuodattamo 8.3. tai imeyttämö 8.4.) 5b. vesivessa fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo (8.5.) 56 maasuodattamo ja umpisäiliö käymäläjätevesille ( = erillisviemäröinti = 2-vesijärjestelmä) (8.6.) suodatinpuhdistamo (8.2.) pienpuhdistamo (8.7.) 6. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat kallioisella maaperällä tai saaressa: Kallioisella maaperällä sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn sopii soveltuvin osin edellä mainitut (kohdat 3-5) menetelmät. Kaikissa tapauksissa paras vaihtoehto on kompostikäymälä. Muille vesille soveltuu parhaiten maanpäällinen käsittely, joita ovat: umpisäiliö (8.8.) pienpuhdistamo (8.7.) kumparesuodatus (8.9.) 7. Kompostikäymälä 7.1. Kompostikäymälän esittely Kompostikäymälän avulla jätehuolto on helppo toteuttaa määräysten mukaisesti. Kompostikäymälöitä ovat esimerkiksi suorakompostikäymälät, pikakompostikäymälät ja kuivikekäymälät. Kompostikäymälä voidaan asentaa myös vanhaan puuceehen. Kompostikäymälän avulla ravinteet eivät päädy vesistöihin vaan hyötykäyttöön. Jotta käyttö olisi miellyttävää kaikille, on puuceen sijainniksi hyvä valita kohta, joka on: - vähintään 15 m rakennuksesta - vähintään 10 m rannasta - vähintään 20 m vedenottopaikasta Muutostöissä tulee ottaa huomioon että käymälätilan sisämittojen tulee olla vähintään: leveys 120 cm, syvyys 140 cm, korkeus 200 cm, istuinkorkeus 40 cm. Varusteina on hyvä olla wc-paperirullateline ja tukiaineastiat sekä turpeelle että risuhakkeelle. Turve on lyömätön tukiaine hajunpeittäjäksi ja kosteudenimijäksi. Risuhake on oivallista ilmastukseen. Kalkkia ei tule 67 käyttää jätteiden päällä koska se aiheuttaa typen haihtumista ilmaan haisevana ammoniakkina Vanhan puuceen muuttaminen kompostikäymäläksi Tarvikkeet: - n. 60 litran muovisaavi - saavin pohjaa leveämpi tiivis muovivati, jonka reunat ovat n. 10 cm korkeat - 2 kpl tiiliskiviä - säkillinen turvetta 1) Aseta puuseen reiän alla olevaan tilaan alimmaksi muovivati ja levitä sen pohjalle n. 10 cm turvetta. 2) Laita tiiliskivet vadin pohjalle. 3) Puhkaise saavin pohjaan reikiä, joiden halkaisija on n. 1 cm. 4) Aseta saavi tiiliskivien päälle niin, että sen pohja tulee n. 20 cm vadin pohjaa ylemmäs. 5) Kaada saavin pohjalle kaadetaan kerros kuiviketta (esim. haketta, kuoriketta tai turvetta). 6) Istuimen alla olevasta tilasta johdetaan tuuletusputki käymälän katon kautta ulos. Putken päähän on hyvä laittaa suojaksi "hattu" ja hyönteisverkko. 7) Jokaisen käymälässä käynnin jälkeen jätösten päälle levitetään kuiviketta. Kiinteät jätökset kertyvät kuivikkeen kanssa ylempään saaviin ja neste valuu alavatiin, jossa se neutraloituu turpeen kanssa. 8) Saavin täytyttyä sen sisältö viedään jälkikompostoitumaan ja samassa yhteydessä myös alempi vati tyhjennetään ja siihen vaihdetaan uusi turve. Jälkikompostoitumisaika on yleensä noin 1-2 vuotta. Oikein suunniteltu ja riittävän suurisäiliöinen kompostoiva käymälä tarvitsee huoltoa enintään kerran vuodessa ja mekaanisten vikojen mahdollisuus on lähinnä teoreettinen. Kun hankitaan riittävän tilava 78 jätesäiliö, aika hoitaa kompostoitumisen ja turhien tyhjennyskertojen määrä vähenee Kompostikäymälän valinta maaperän perusteella 1. Tontti pehmeällä maaperällä (pystytään rakentamaan 2 kerrokseen) ja pitkät tyhjennysvälit. karusellikäymälät (9.1.) suurisäiliölliset kompostikäymälät (9.2.) haihdutuskäymälät (9.3.) 2. Tontti kallioisessa maastossa haihdutuskäymälät (9.3.) 3. Muu jätevesi kerätään umpisäiliöön alipainekäymäläjärjestelmät (9.4.) vähävetiset huuhtelukäymälät (9.5.) 8. Menetelmien esittely 8.1. Yksinkertainen maaperäkäsittely Yleiskuvaus Pienet jätevesimäärät (ei kuitenkaan käymälänesteitä) johdetaan putkea pitkin putken päässä vettä läpäisevässä maaperässä olevaan kivipesään, "saunakaivoon" tms. ratkaisuun, joka toimii samalla myös jäteveden varastotilavuutena. Toimintaperiaate Jätevedet imeytyvät kivipesän tms. ympärillä olevan vettä läpäisevän maaperän läpi maahan. Maassa olevat ja siihen muodostuvat mikrobit "syövät" pois lika-aineita jätevedestä ja jätevesi puhdistuu. 89 Rakentaminen ja kustannukset Rakentamiseen ei tarvita ammattilaisen tekemää suunnitelmaa. Kunnan myöntämä lupa kuitenkin tarvitaan tällekin menetelmälle. Itse tehtynä vettä läpäisevään (eikä liian karkeaan, ettei vesi "hulahda" läpi vaan suodattuu rauhallisesti) maaperään kaivetaan kuoppa, johon mahtuu veden kulutuksesta riippuen 1-3 kottikärryllistä nyrkin kokoisia kiviä. Vaihtoehtoisesti vettä läpäisevään maaperään voi asentaa laitevalmistajan "saunakaivon" tms. Mikäli järjestelmää käytetään ympäri vuoden, on huolehdittava jäätymisen suojaamiselta. Hinta vaihtelee kivien hinnasta tuotteen hintaan eli välillä Hoito ja huolto Normaalissa käytössä (saunavedet ja pienet käsitiskit) seurataan säännöllisesti (muuta kerta vuodessa) miten viemäri vetää. Mikäli maaperä tukkeutuu jäteveden mukana tulevasta kiinteästä aineesta ja rasvasta voidaan kivipesä joutua uusimaan. Sama koskee myös laitevalmistajien "imeytyspalloja" tms. Valmiissa tuotteissa huolto on yleensä kiinteän aineen ja rasvan poisto laitteen sisältä. Plussat ja miinukset + edullinen ratkaisu + soveltuu hyvin perinteiselle kesämökille, jossa on kuivakäymälä eikä ole tiski- ja pesukoneita + rakentamiseen ei tarvita ammattilaisen tekemää suunnitelma + voi itse rakentaa - puhdistusteho riittää vain pienille jätevesimäärille (ei tiski- ja pesukoneille eikä käymälän nesteille) - käymälän nesteitä ei saa johtaa käsittelyyn Ammattilaisen lausunto Yksinkertainen maaperäkäsittely on nimensä mukaisesti yksinkertainen ratkaisu joka soveltuu hyvin pienten jätevesimäärien käsittelyyn. Tee-seitse -henkilön unelma! Muistathan varmistaa että käymälän pohja on tiivis eli nesteet haihtuvat hyvä tuuletuksen ansiosta (tai kerätään talteen). Vinkkejä Rakentamalla itse kivipesän säästät helposti muutaman sata euroa. 910 8.2. Suodatinpuhdistamo Suodatinpuhdistamo ( = biologinen puhdistamo/biologinen suodatin) soveltuu pesuvesien puhdistukseen. Puhdistamomallista riippuen puhdistamo voidaan asentaa joko maan pinnalle tai maaperään. Biologisessa suodattimessa pieneliöstö kasvaa suodatinmateriaalin pintaan, johon jätevesi levitetään ja johon tuuletuksen avulla tuodaan ilmasta happea. Jätevesi puhdistuu mekaanisesti suodattumalla ja biologisesti suodatinmateriaalin pinnalle kehittyvän pieneliöstön avulla. Suodatinmateriaalina on käytetty puhdistamomallista riippuen mm. vesisammalta, kivivillaa tai muovikiekkoja. Puhdistamojen kustannukset alkavat n :sta. Käytetty suodatinmateriaali tulee vaihtaa mallista riippuen tietyin väliajoin. Suodatinpuhdistamo voi olla myös kaikkien jätevesien käsittelyyn tarkoitettu puhdistamo, jolloin puhdistamossa on fosforia poistava menetelmä, fosforin lisäsaostusmenetelmä. Suodatinpuhdistamo voi sijaita joko maan alla tai osittain maanpäällä Maasuodattamo 1011 Jätevedet johdetaan putkessa 2-osaiseen (n l) saostussäiliöön, josta jätevesi menee jakokaivon kautta jakoputkissa suodatinkentän (tilatarve n. 2 x 15 m) yläosaan. Jätevesi suodattuu suodatinkentän läpi ja kootaan kokoomaputkilla yhteen kokoomakaivossa, josta jätevedet johdetaan edelleen purkupaikkaan. Toimintaperiaate Putkea pitkin tulevassa jätevedessä olevat vettä kevyemmät ja raskaammat aineet erottuvat jätevedestä saostussäiliössä. Näin päästään eroon osasta kuormituksesta ja ehkäistään kiintoaineen ja rasvan pääsy suodatinkenttää tukkimaan. Kiintoaineeton ja rasvaton jätevesi jatkaa matkaa jakokaivoon, jossa jätevesi jaetaan tasaisesti useampaan jakoputkeen. Jakoputket jakavat jäteveden tasaisesti suodatinkentän yläosaan. Jakoputkien päästä lähtee maan pinnalle tuuletusputket, joiden kautta ilma virtaa tuulettamaan suodatuskenttää ja varmistaa puhdistustyötä tekevien eliöiden hapen saannin. Suodatuskentän yläosasta jätevesi lähtee suodattumaan rakennettujen maakerrosten läpi. Maassa olevat ja siihen muodostuvat mikrobit "syövät" pois lika-aineita jätevedestä ja jätevesi puhdistuu. Myös kemialliset reaktiot puhdistavat osaltaan jätevettä. Puhdistunut jätevesi kootaan suodatinkentän alaosasta yhteen kokoomaputkilla kokoomakaivoon. Kokoomaputkien päästä lähtee maan pinnalle tuuletusputket, joiden kautta ilma virtaa tuulettamaan suodatuskenttää ja varmistaa puhdistustyötä tekevien eliöiden hapen saannin. Kokoomakaivosta, josta voidaan tarvittaessa ottaa näytteitä, jätevesi johdetaan edelleen purkupaikkaan eli esim. imeytyskaivoon tai ojaan. 1112 Rakentaminen ja kustannukset Ennen kuin lähdetään rakentamaan tai mitään järjestelmän osia ostetaan, tulee kiinteistönomistajalla olla ammattilaisen tekemä suunnitelma ja kunnan myöntämä lupa. Tämän jälkeen urakoitsijoita voi kilpailuttaa ja tarvikkeita hankkia. Järjestelmän rakentamiseen menee aikaa 1-2 päivää. Osat maksavat ja rakentaminen (sisältäen maa-ainekset) saman verran. Yleensä budjetti on n Hoito ja huolto Saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä 1-2 kertaa vuodessa on kaikista tärkein hoitotoimi. Näin varmistetaan, että kiintoaine ja rasva ei pääse saostussäiliön ohi tukkimaan suodatuskenttää. Tyhjennyksen jälkeisellä vesitäytöllä varmistetaan toimintavalmius heti kun säiliöön tulee seuraavan kerran kiintoainetta ja rasvaa. Muita toimenpiteitä on mm. jakokaivon säätö 2 kertaa vuodessa sekä saostussäiliön kunnon ja toimivuuden tarkastus kerran kymmenessä vuodessa. Elinkaari Oikein suunnitellun, rakennetun ja hoidetun maasuodattamon elinikä on helposti vuotta. (Huonosti suunnitellun tai rakennetun tai hoidetun kentän ikä voi olla vain muutama vuosi.) Maasuodattamon elämä loppuu siihen, kun suodatuskenttä tukkeutuu, jolloin se tulee uusia. Tukkeutuminen tapahtuu pikkuhiljaa eikä se tule yllättäen. Tällöin 1213 maasuodattamosta uusitaan suodatuskentän maa-ainekset ja vanhat ainekset toimitetaan kaatopaikalle. Toimivat saostussäiliöt ja osa muista rakenteista voidaan käyttää uusimisessa hyödyksi, joten uusiminen on uuden rakentamista edullisempaa. Plussat ja miinukset + vaatii vähän hoitoa ja huoltoa + yksinkertainen ja varmatoiminen + edullinen käyttää + toimivuus helppo todeta + ei sisällä sähköä vaativia laitteita (yleensä) + soveltuu hyvin erilaisiin olosuhteisiin (tasamaa, kallio, savimaa) kun tehdään erilaisina versioina (matala, vaakavirtaus, moduuli) - tarvitaan suunnittelijan ja urakoitsijan hyvää ammattitaitoa - mikäli johdetaan myös käymälän nesteitä, ei täytä asetuksen puhdistusvaatimuksia ilman tehostettua fosforinpoistoa Ammattilaisen lausunto Maasuodattamo on erittäin helppo ja varmatoiminen ratkaisu kiinteistön pesu -ja tiskivesien käsittelyyn. Toimii oikein hoidettuna useita kymmeniä vuosia. Toimivuudesta voi olla varma jos kokoomakaivoon tulee kirkasta vettä. Järjestelmään ei saa johtaa käymälän nesteitä tai muuten järjestelmän fosforinpoistoa tulee tehostaa. Vinkkejä * Varmista että saostussäiliö on täytetty puhtaalla vedellä tyhjennyksen jälkeen. Voit täyttää sen valuttamalla puhdasta vettä viemäriin. * Valitse riittävän suuri saostussäiliö eli hyötytilavuus vähintään 2000 l - saostussäiliöhän on maasuodattamon "henkivakuutus". * Älä aja ajoneuvolla maasuodattamon päällä. 1314 8.4. Maahanimeyttämö Yleiskuvaus Jätevedet johdetaan putkessa 2-osaiseen (n l) saostussäiliöön, josta jätevesi menee jakokaivon kautta jakoputkissa imeytyskentän (tilatarve n. 2 x 15 m) yläosaan. Jätevesi suodattuu luonnon tai rakennetun maaperän läpi pohjaveteen. Toimintaperiaate Putkea pitkin tulevassa jätevedessä olevat vettä kevyemmät ja raskaammat aineet erottuvat jätevedestä saostussäiliössä. Näin päästään eroon osasta kuormituksesta ja ehkäistään kiintoaineen ja rasvan pääsy imeytyksen maaperää tukkimaan. Kiintoaineeton ja rasvaton jätevesi jatkaa matkaa jakokaivoon, jossa jätevesi jaetaan tasaisesti useampaan jakoputkeen. Jakoputket jakavat jäteveden tasaisesti imeytyskentän yläosaan, josta jätevesi lähtee suodattumaan luonnon tai rakennettujen maakerrosten läpi. Maassa olevat ja siihen muodostuvat mikrobit "syövät" pois lika-aineita jätevedestä ja jätevesi puhdistuu. Myös kemialliset reaktiot puhdistavat osaltaan jätevettä. Puhdistunut jätevesi päätyy pohjaveteen, josta voidaan ottaa tarvittaessa näytteitä näytteenottokaivosta. 1415 Rakentaminen ja kustannukset Ennen kuin lähdetään rakentamaan tai mitään järjestelmän osia ostetaan, tulee kiinteistönomistajalla olla ammattilaisen tekemä suunnitelma ja kunnan myöntämä lupa. Tämän jälkeen urakoitsijoita voi kilpailuttaa ja tarvikkeita hankkia. Järjestelmän rakentamiseen menee aikaa 1-2 päivää. Osat maksavat ja rakentaminen (sisältäen maaperätutkimukset) saman verran. Yleensä budjetti on noin Voidaan rakentaa valmiiseen maaperään tai maaperää voidaan uusia paremmaksi. Hoito ja huolto Saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä 1-2 kertaa vuodessa on kaikista tärkein hoitotoimi. Näin varmistetaan, että kiintoaine ja rasva ei pääse saostussäiliön ohi tukkimaan imeytyskenttää. Tyhjennyksen jälkeisellä vesitäytöllä varmistetaan toimintavalmius heti kun säiliöön tulee seuraavan kerran kiintoainetta ja rasvaa. Muita toimenpiteitä on mm. jakokaivon säätö 2 kertaa vuodessa sekä saostussäiliön kunnon ja toimivuuden tarkastus kerran kymmenessä vuodessa. Elinkaari Oikein suunnitellun, rakennetun ja hoidetun maahanimeyttämön elinikä on helposti vuotta (Huonosti suunnitellun tai rakennetun tai hoidetun kentän ikä voi olla vain muutama vuosi). Maahanimeyttämön elämä loppuu siihen kun imeytyskenttä tukkeutuu ja se tulee uusia. 1516 Tukkeutuminen tapahtuu pikkuhiljaa eikä se tule yllättäen. Tällöin maahanimeyttämöstä uusitaan rakennetun imeytyskentän maa-ainekset ja vanhat ainekset toimitetaan kaatopaikalle tai imeytyskentän paikka vaihdetaan. Toimivat saostussäiliöt ja osa muista rakenteista voidaan käyttää uusimisessa hyödyksi, joten uusiminen on uuden rakentamista edullisempaa. Plussat ja miinukset + vaatii vähän hoitoa ja huoltoa + yksinkertainen ja varmatoiminen + edullinen käyttää + ei sisällä sähköä vaativia laitteita (yleensä) - tarvitaan todella hyvä maaperä (ei liian hieno eikä liian karkea, vaan oikea) - tarvitaan tarkat maaperätutkimukset, jotta saadaan selville maaperän soveltuvuus, pohjaveden korkeus ja virtaussuunta - tarvitaan suunnittelijan ja urakoitsijan hyvää ammattitaitoa--mikäli johdetaan myös käymälän nesteitä, ei täytä asetuksen puhdistusvaatimuksia ilman tehostettua fosforinpoistoa Ammattilaisen lausunto Maahanimeyttämö on erittäin helppo ja varmatoiminen ratkaisu kiinteistön pesu- ja tiskivesien käsittelyyn, joka toimii oikein hoidettuna useita kymmeniä vuosia. Maahanimeyttämössä käsiteltyjen jätevesien johtaminen pohjaveteen aiheuttaa riskin kiinteistön ja naapurin kaivolle. Koska imeyttämön oikeaoppinen suunnittelu vaatii paljon selvitystä maaperästä ja pohjavedestä, sekä jättää helposti avoimia kysymyksiä on yleensä järkevämpää rakentaa maasuodattamo. Maasuodattamo on rakentamiskustannuksiltaan samanlainen kuin maahanimeyttämö mutta järjestelmänä riskittömämpi. Järjestelmään ei saa johtaa käymälän nesteitä tai muuten järjestelmän fosforinpoistoa tulee tehostaa. Vinkkejä 16 * Varmista että saostussäiliö on täytetty puhtaalla vedellä tyhjennyksen jälkeen. Voit täyttää sen valuttamalla puhdasta vettä viemäriin.17 * Valitse riittävän suuri saostussäiliö eli hyötytilavuusvähintään 2000l, saostussäiliöhän on maahanimeyttämön "henkivakuutus". * Älä aja ajoneuvolla maahanimeyttämön päällä Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo Yleiskuvaus Jätevedet johdetaan putkessa 3-osaiseen (n l) saostussäiliöön, josta jätevesi menee jakokaivon kautta jakoputkissa suodatinkentän (tilatarve noin 2 x 15 m) yläosaan. Jätevesi suodattuu suodatinkentän läpi ja kootaan kokoomaputkilla yhteen kokoomakaivossa, josta jätevedet johdetaan edelleen fosforinpoistokaivoon ja sieltä purkupaikkaan. Toimintaperiaate Putkea pitkin tulevassa jätevedessä olevat vettä kevyemmät ja raskaammat aineet erottuvat jätevedestä saostussäiliössä. Näin päästään eroon osasta kuormituksesta ja ehkäistään kiintoaineen ja rasvan pääsy suodatinkenttää tukkimaan. Kiintoaineeton ja rasvaton jätevesi jatkaa matkaa jakokaivoon, jossa jätevesi jaetaan tasaisesti useampaan jakoputkeen. Jakoputket jakavat jäteveden tasaisesti suodatinkentän yläosaan. Jakoputkien päästä lähtee maan pinnalle tuuletusputket, joiden kautta ilma virtaa tuulettamaan suodatuskenttää ja varmistaa puhdistustyötä tekevien eliöiden hapen saannin. Suodatuskentän yläosasta jätevesi lähtee suodattumaan rakennettujen maakerrosten läpi. Maassa olevat ja siihen muodostuvat mikrobit "syövät" pois lika-aineita jätevedestä ja jätevesi puhdistuu. Myös 1718 kemialliset reaktiot puhdistavat osaltaan jätevettä. Puhdistunut jätevesi kootaan suodatinkentän alaosasta yhteen kokoomaputkilla kokoomakaivoon. Kokoomaputkien päästä lähtee maan pinnalle tuuletusputket, joiden kautta ilma virtaa tuulettamaan suodatuskenttää ja varmistaa puhdistustyötä tekevien eliöiden hapen saannin. Kokoomakaivosta, josta voidaan tarvittaessa ottaa näytteitä, jätevesi johdetaan edelleen fosforinpoistokaivoon, jossa jätevedessä liukoisena (ei näkyvänä hiukkasena) oleva fosfori muuttuu kiinteään muotoon ja saadaan kiinni. Fosforista puhdistettu jätevesi johdetaan edelleen purkupaikkaan eli esim. ojaan tai imeytyskaivoon. Rakentaminen ja kustannukset Ennen kuin lähdetään rakentamaan tai mitään järjestelmän osia ostetaan, tulee kiinteistönomistajalla olla ammattilaisen tekemä suunnitelma ja kunnan myöntämä lupa. Tämän jälkeen urakoitsijoita voi kilpailuttaa ja tarvikkeita hankkia. Järjestelmän rakentamiseen menee aikaa 1-2 päivää. Osat maksavat ja rakentaminen (sisältäen maa-ainekset) saman verran. Yleensä budjetti on n Hoito ja huolto Saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä n. 2 kertaa vuodessa on kaikista tärkein hoitotoimi. Näin varmistetaan, että kiintoaine ja rasva ei pääse saostussäiliön ohi tukkimaan suodatuskenttää. Tyhjennyksen jälkeisellä vesitäytöllä varmistetaan toimintavalmius heti kun säiliöön tulee seuraavan kerran kiintoainetta ja rasvaa. Fosforinpoistokaivon massan kunnon tarkkailu, jolla varmistetaan massan toimivuus. Massan vaihto (1m 3 ) noin kahden vuoden välein. Muita toimenpiteitä on mm. jakokaivon säätö 2 kertaa vuodessa sekä saostussäiliön kunnon ja toimivuuden tarkastus kerran kymmenessä vuodessa. 1819 Elinkaari Oikein suunnitellun, rakennetun ja hoidetun maasuodattamon elinikä on helposti vuotta. (Huonosti suunnitellun tai rakennetun tai hoidetun kentän ikä voi olla vain muutama vuosi.) Maasuodattamon elämä loppuu siihen kun suodatuskenttä tukkeutuu, jolloin se tulee uusia. Tukkeutuminen tapahtuu pikkuhiljaa eikä se tule yllättäen. Tällöin maasuodattamosta uusitaan suodatuskentän maa-ainekset ja vanhat ainekset toimitetaan kaatopaikalle. Toimivat saostussäiliöt, fosforinpoistokaivo ja osa muista rakenteista voidaan käyttää uusimisessa hyödyksi, joten uusiminen on uuden rakentamista selvästi edullisempaa. Plussat ja miinukset + poistaa jätevedestä myös hygieenistä haittaa + vaatii vähän hoitoa ja huoltoa + yksinkertainen ja varmatoiminen + edullinen käyttää + toimivuus helppo todeta + ei sisällä sähköä vaativia laitteita (yleensä) + soveltuu hyvin erilaisiin olosuhteisiin (tasamaa, kallio, savimaa) kun tehdään erilaisina versioina (matala, vaakavirtaus, moduuli) - tarvitaan suunnittelijan ja urakoitsijan hyvää ammattitaitoa - mikäli johdetaan myös käymälän nesteitä, ei täytä asetuksen puhdistusvaatimuksia ilman tehostettua fosforinpoistoa - fosforinpoistomassan loppusijoitus (jätevedenpuhdistamo vai kaatopaikka, ei siis ole ongelmajätettä) Ammattilaisen lausunto Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo on erittäin helppo ja varmatoiminen ratkaisu kiinteistön kaikkien jätevesien käsittelyyn. Toimii oikein hoidettuna useita kymmeniä vuosia. Toimivuudesta voi olla varma jos kokoomakaivoon tulee kirkasta vettä ja fosforinpoistokaivosta lähtevä vesi on tarpeeksi emäksistä (tämän voi mitata helposti/halvalla itse). Järjestelmä parantaa käsitellyn jäteveden hygieenistä laatua hyvin eli tuhoaa jäteveden sisältämiä taudinaiheuttajia. Vinkkejä 1920 * Varmista että saostussäiliö on täytetty puhtaalla vedellä tyhjennyksen jälkeen. Voit täyttää sen valuttamalla puhdasta vettä viemäriin. * Valitse riittävän suuri saostussäiliö eli hyötytilavuusvähintään 2500 l, saostussäiliöhän on maasuodattamon "henkivakuutus" * Älä aja ajoneuvolla maasuodattamon päällä Maasuodattamo ja umpisäiliö käymälävesille Yleiskuvaus Jätevedet johdetaan putkessa 2-osaiseen (n l) saostussäiliöön, josta jätevesi menee jakokaivon kautta jakoputkissa suodatinkentän (tilatarve noin 2 x 15 m) yläosaan. Jätevesi suodattuu suodatinkentän läpi ja kootaan kokoomaputkilla yhteen kokoomakaivossa, josta jätevedet johdetaan edelleen purkupaikkaan. Käymälän jätevedet johdetaan putkessa umpisäiliöön väliaikaisesti säilytettäväksi. Toimintaperiaate Maasuodattamon toimintaperiaate on selitetty kohdassa 8.3. ja umpisäiliön kohdassa Rakentaminen ja kustannukset Ennen kuin lähdetään rakentamaan tai mitään järjestelmän osia ostetaan, tulee kiinteistönomistajalla olla ammattilaisen tekemä suunnitelma ja kunnan myöntämä lupa. Tämän jälkeen urakoitsijoita voi kilpailuttaa ja tarvikkeita hankkia. Järjestelmän rakentamiseen menee aikaa 1-2 päivää 2021 plus työaika erillisen viemäriputken rakentamiseen. Maasuodattamon osat maksavat , umpisäiliö n ja rakentaminen (sisältäen maaainekset) saman verran Yleensä budjetti on noin Hoito ja huolto Saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä 1-2 kertaa vuodessa on kaikista tärkein hoitotoimi. Näin varmistetaan, että kiintoaine ja rasva ei pääse saostussäiliön ohi tukkimaan suodatuskenttää. Tyhjennyksen jälkeisellä vesitäytöllä varmistetaan toimintavalmius heti kun säiliöön tulee seuraavan kerran kiintoainetta ja rasvaa. Muita toimenpiteitä on mm. jakokaivon säätö 2 kertaa vuodessa sekä saostussäiliön kunnon ja toimivuuden tarkastus kerran kymmenessä vuodessa. Umpisäiliön täyttymishälytyksen toimivuus on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Säiliö on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja säiliön tiiveys ja rakenteet on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein. Umpisäiliö kannattaa pestä säännöllisin väliajoin, jotta säiliöön tarttuva aine saadaan tyhjennettyä säiliöstä ja säiliön hyötytilavuus pysyy haluttuna. Elinkaari Oikein suunnitellun, rakennetun ja hoidetun maasuodattamon elinikä on helposti vuotta. (Huonosti suunnitellun tai rakennetun tai hoidetun kentän ikä voi olla vain muutama vuosi.) Maasuodattamon elämä loppuu siihen kun suodatuskenttä tukkeutuu ja se tulee uusia. Tukkeutuminen tapahtuu pikkuhiljaa eikä se tule yllättäen. Tällöin maasuodattamosta uusitaan suodatuskentän maa-ainekset ja vanhat ainekset toimitetaan kaatopaikalle. Toimivat saostussäiliöt ja osa muista rakenteista voidaan käyttää uusimisessa hyödyksi, joten uusiminen on uuden rakentamista edullisempaa. Umpisäiliön elinikä on useita kymmeniä vuosia. Mikäli säiliö on tehty hyvin laadukkaasta muovista, voi muovin tekninen ikä olla kymmeniä vuosia jopa yli 100 vuotta. Mikäli säiliö rikkoutuu, on miesluukulla varustettua säiliötä mahdollista korjata maasta ylös kaivamatta. Elinkaarensa päähän tullut säiliö vaihdetaan uuteen. Plussat ja miinukset Maasuodattamon plussat ja miinukset on selitetty kohdassa 8.3. ja umpisäiliön kohdassa22 Ammattilaisen lausunto Maasuodattamo on erittäin helppo ja varmatoiminen ratkaisu kiinteistön pesu- ja tiskivesien käsittelyyn. Toimii oikein hoidettuna useita kymmeniä vuosia. Toimivuudesta voi olla varma jos kokoomakaivoon tulee kirkasta vettä. Järjestelmään ei saa johtaa käymälän nesteitä tai muuten järjestelmän fosforinpoistoa tulee tehostaa. Umpisäiliö käymäläjätevesille maasuodattamon kanssa varmistaa, että asetuksen kuormituksen vähentämisvaatimuksiin päästään. Vinkkejä * Varmista että saostussäiliö on täytetty puhtaalla vedellä tyhjennyksen jälkeen. Voit täyttää sen valuttamalla puhdasta vettä viemäriin. * Valitse riittävän suuri saostussäiliö eli hyötytilavuusvähintään 2000l, saostussäiliöhän on maasuodattamon "henkivakuutus". * Älä aja ajoneuvolla maasuodattamon päällä. * Rakenna kuivakäymälä esim. kesäkäymäläksi ja käytä sitä mahdollisimman paljon. Säästät umpisäiliön tyhjennyskustannuksissa ja saat kuivakäymälästä käyttöösi hyvää maanparannusainetta. * Valitse umpisäiliö jossa on miesluukku ja langaton täyttymisenhälytin. Miesluukun kautta säiliön tarkastukset on edullisempi teettää ja säästät lisähinnan takaisin jo ensimmäisellä tarkastuskerralla. Langaton hälytin ei vaadi sähkökaapelia säiliölle eikä ole niin herkkä rikkoutumaan ukkosella säästät näin rahaa. 2223 8.7. Pienpuhdistamo Yleiskuvaus Kaikki kiinteistön jätevedet johdetaan putkessa laitepuhdistamoon käsiteltäväksi. Käsitelty jätevesi johdetaan purkuputkessa edelleen purkupaikkaan. Toimintaperiaate Pienpuhdistamoissa käytetään hyväksi vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamoilla pitkään käytössä olleita menetelmiä ja tekniikoita. Kaikille kiinteistön jätevesille suunniteltu pienpuhdistamo sisältää biologisen prosessin, jossa mikrobit syövät jätevedestä kuormitusta sekä kemiallisen prosessin, jossa jätevedessä oleva fosfori saadaan sidottua. Pienpuhdistamossa nämä prosessit voivat olla yhdessä tai erikseen. Prosessi voi olla jatkuvatoiminen eli silloin jätevettä käsitellään sitä mukaan kun sitä tulee puhdistamoon tai se voi olla ns. panosperiaatteella toimiva eli silloin jätevettä käsitellään aina tietty vakio määrä "satsi, panos". Kun tämä määrä on tullut puhdistamoon, puhdistusprosessi lähtee käyntiin. Käsitelty jätevesi johdetaan edelleen purkupaikkaan. Rakentaminen ja kustannukset Ennen kuin lähdetään rakentamaan tai mitään järjestelmän osia ostetaan, tulee kiinteistönomistajalla olla ammattilaisen tekemä suunnitelma ja kunnan myöntämä lupa. Tämän jälkeen urakoitsijoita voi kilpailuttaa ja tarvikkeita hankkia. Järjestelmän rakentamiseen menee aikaa 1-2 päivää. Puhdistamon hinnat n ja rakentaminen (sisältäen maa-ainekset) n Budjetti on n Hoito ja huolto Kyseessähän on tekninen laite, jossa on biologiaa mukana, joten järjestelmä vaatii kiinteistönomistajalta muita järjestelmiä enemmän hoitoa ja huoltoa. Viikoittaiset käynnit laitteella ovat hoidon ja huollon ydin. Käynneillä luodaan silmäys prosessiin, tekniikkaan, kemikaalin määrään ja kulutukseen sekä tehdään mahdollisesti lietteen laadun ja määrän tarkastukset. Viikoittaisen käynnin kesto on minuuttia. Vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamoilla (joihin rinnastettavia nämä pienpuhdistamot ovat) tällaista tarkkailua tehdään päivittäin. Teknisten 2324 laitteiden vuosittaiset huollot vaativat ammattilaisen käynnin kiinteistöllä. Lisäksi rakenteiden kunnon tarkastus on tehtävä vähintään 10 vuoden välein. Ylijäämälietteen poisto 2-4 kertaa vuodessa joko loka-autolla tai laitteen oman keräysjärjestelmän tyhjentämällä, kunnan hyväksymään käsittelyyn. Tarkemmat ohjeet näille toimenpiteille tulee löytyä laitevalmistajan ohjeista. Elinkaari Pienpuhdistamon sähkö- ja muilla teknisillä laitteilla on oma elinkaarensa, jonka aikana niitä on huollettava ja jonka lopussa ne on uusittava. Mikäli puhdistamo on tehty hyvin laadukkaasta muovista, voi muovin tekninen ikä olla kymmeniä vuosia jopa yli 100 vuotta. Plussat ja miinukset + vie vähän tilaa eli soveltuu ahtaille tonteille (jos naapurit lähellä, kannattaa keskustella yhteisestä järjestelmästä) + osa laitteista soveltuu vaikka pohjavesi olisikin lähellä maanpintaa + kaikkien jätevesien käsittelijä + hyvä vaihtoehto useiden kiinteistöjen yhteiseksi järjestelmäksi - vaihtoehto vain jos maasuodattamo ei sovellu erityisratkaisunakaan kiinteistölle - vaatii paljon kiinteistönomistajan omaa aktiivisuutta - puolueeton ja keskenään vertailukelpoinen tieto toimivuudesta puuttuu!!! - soveltuu vain ympärivuotiseen käyttöön - tekniikan huoltokustannukset - ei toimi kunnolla jos käyttäjiä tai vesimäärä on reilusti alle mitoituksen henkilö-/vesimäärän. Esim. 5 henkilölle mitoitettu ja käyttäjiä on vain 2. Tuotenimiä esim. WehoPuts, Upoclean, Uponor panospuhdistamo, Biosetti, Biokem, GreenPack SakoPlus, Microstation EP-6, Panospuhdistamo, Pienpuhdistamo jne. 2425 Ammattilaisen lausunto Pienpuhdistamo on hyvä ratkaisu kaikkien jätevesien käsittelyyn ahtailla tai märillä tonteilla normaalissa asuinkäytössä. Hoidon ja huollon määrän takia pienpuhdistamo on vaativa laite kiinteistönomistajalle. Jo viikoittainenkin käynti puhdistamolle on useille meistä liikaa. Hoidon ja huollon voi tietysti ostaa ulkopuoliselta, jolloin ammattilaisen käynti 2-3 kk välein keventää omaa taakkaa ja luo edellytykset laitteen toimivuudelle. Useiden kiinteistöjen yhteisenä ratkaisuna pienpuhdistamo on hyvä vaihtoehto, koska tällöin ylläpito voidaan ostaa kohtuullisin kiinteistökohtaisin kustannuksin kokonaan ulkopuoliselta yritykseltä ja järjestelmän käyttömukavuudessa päästään lähelle viemäriverkoston mukavuutta. Vinkkejä * Rakenna pienpuhdistamon päälle vaja, niin hoito ja huolto on helpompaa kaikilla keleillä. Vajassa on hyvä myös säilyttää käyttöja huolto-ohjeita ja ylläpito päiväkirjaa sekä lisäkemikaalia. * Vaadi valmistajalta kirjallinen toimivuustakuu puhdistamon puhdistustulokselle eikä vain tekniikalle. Jos et saa takuuta kirjallisena ja esim vuodeksi niin vaihda laite sellaisen valmistajan laitteeseen, jolle takuu myönnetään. (Toimivuustakuu tarkoittaa sitä että jos tekniikka on kunnossa ja laitetta hoidetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti, asetuksen puhdistusvaatimukset saavutetaan jatkuvasti!) 8.8. Umpisäiliö Yleiskuvaus Kaikki kiinteistön jätevedet johdetaan putkessa umpisäiliöön väliaikaisesti säilytettäväksi. Toimintaperiaate Umpisäiliö toimii jätevesien tiiviinä varastona, josta jätevedet kuljetetaan tarpeellisin väliajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, kunnan osoittamaan asianmukaiseen käsittelyyn. 2526 Rakentaminen ja kustannukset Ennen kuin lähdetään rakentamaan tai mitään järjestelmän osia ostetaan, tulee kiinteistönomistajalla olla ammattilaisen tekemä suunnitelma ja kunnan myöntämä lupa. Tämän jälkeen urakoitsijoita voi kilpailuttaa ja tarvikkeita hankkia. Järjestelmän rakentamiseen menee aikaa 1 päivä. Umpisäiliön hinnat alkaen n ja rakentaminen (sisältäen maaainekset) alkaen Budjetti on alkaen noin Hoito ja huolto Umpisäiliön täyttymishälytyksen toimivuus on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Säiliö on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja säiliön tiiveys ja rakenteet on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein. Umpisäiliö kannattaa pestä säännöllisin väliajoin, jotta säiliöön tarttuva aine saadaan tyhjennettyä säiliöstä ja säiliön hyötytilavuus pysyy haluttuna. Miesluukulla varustetussa säiliössä nämä toimenpiteet ovat edullisempia ja helpompia tehdä. Elinkaari Umpisäiliön elinikä on useita kymmeniä vuosia. Mikäli säiliöön tehty hyvin laadukkaasta muovista, voi muovin tekninen ikä olla kymmeniä vuosia jopa yli 100 vuotta. Mikäli säiliö rikkoutuu, on miesluukulla varustettua säiliötä mahdollista korjata maasta ylös kaivamatta. Elinkaarensa päähän tullut säiliö vaihdetaan uuteen. Plussat ja miinukset + Hyvä ratkaisu pienelle vähäiselle asukasmäärälle ja/tai vähän jätevettä vuoden aikana tuottavalle kiinteistölle (1-2 asukasta ympäri vuoden tai varusteltu kesämökki, jossa esim. 5 henkeä on vain pari viikkoa vuodessa) + hyvä ratkaisu väliaikaiseksi järjestelmäksi (kun odotetaan esim. viemäriverkon tuloa alueelle) + suojellaan omaa vedenottoa kun käymäläjätevettä ei käsitellä omalla kiinteistöllä + kannustaa vähentämään syntyvää jätevesimäärä - mikäli syntyy runsaasti jätevettä, tulee kalliiksi käyttää - tyhjennysajoneuvon pääseminen perille myös talvella 2627 Ammattilaisen lausunto Umpisäiliö on erittäin hyvä ja edullinen ratkaisu mikäli kiinteistöllä syntyy vain vähän jätevesiä vuoden aikana tai mikäli järjestely on vain väliaikainen. Tällainen tilanne voi olla jos kiinteistössä asuu 1-2 henkilöä, jotka käyttävät vettä säästeliäästi. Hyvin varustetulla kesämökillä umpisäiliö voi olla paras vaihtoehto, jos mökillä ollaan (esim. 5 henkilöä) vain muutama viikko vuoden aikana. Jos alueelle on tulossa keskitetty viemäröinti lähiaikoina, voi umpisäiliö olla hyvä väliaikainen ratkaisu. Vinkkejä * Rakenna kuivakäymälä esim. kesäkäymäläksi ja käytä sitä mahdollisimman paljon. Säästät umpisäiliön tyhjennyskustannuksissa ja saat kuivakäymälästä käyttöösi hyvää maanparannusainetta. * Valitse umpisäiliö jossa on miesluukku ja langaton täyttymisenhälytin. Miesluukun kautta säiliön tarkastukset on edullisempi teettää ja säästät lisähinnan takaisin jo ensimmäisellä tarkastuskerralla. Langaton hälytin ei vaadi sähkökaapelia säiliölle eikä ole niin herkkä rikkoutumaan ukkosella. Säästät näillä ratkaisuilla siis myös rahaa Kumparesuodatus Kumparesuodatus soveltuu kohteisiin, joissa maasuodatuskenttää ei voida rakentaa perinteisesti maahan kaivamalla. Se soveltuu erinomaisesti silloin, kun pohjaveden taso on lähellä maanpintaa, ei ole kaatoja tai kaivaminen ei onnistu, esim. kallio tulee vastaan. Se voidaan toteuttaa sekä imeytys- että maasuodatusperiaatteella. Yleensä kumparesuodatuksessa käytetään pumppua, mutta jos on riittävästi korkeuseroja, se toimii myös viettoviemäriperiaatteella. Toiminnallisesti kumparesuodatus on hyvä, koska käytössä on maksimimäärä happea. 2728 9. Kompostikäymälävaihtoehtojen esittely 9.1. Karusellikäymälä Karusellikäymälät eli monilokerolliset käymälät muodostuvat istuinosasta ja putken välityksellä kellaritilaan sijoitetusta jätesäiliöstä, jossa on sisäkkäin kaksi erillistä säiliötä. Käymäläjätteet, kuivike ja mahdollisesti myös talousjäte ohjataan putkea pitkin istuinosasta sisemmän säiliön yhteen lokeroista. Lokeron täytyttyä otetaan uusi tyhjä lokero käyttöön kiertämällä voimakkaasti karusellia. Edelliset täyttyneet osiot jatkavat kompostoitumista. Kun kaikki lokerot ovat täynnä, niin silloin tyhjennetään ensimmäiseksi täyttynyt ja kauiten kompostoitunut lokero. asennuspaikan vaihtoehdot ovat rajalliset, vaatii tilaa kahdessa kerroksessa suuri kuivikkeen tarve epätasainen kosteus jälkikompostoituvissa lokeroissa pitkät tyhjennysvälit tyhjennetään yksi lokero kerrallaan ½-1 vuoden välein (ensimmäinen tyhjennys noin 2-4 vuoden kuluttua) lopputuote on pitkälle hajonnutta, sopivaa lannoitteeksi 2829 9.2. Suurisäiliöllinen kompostikäymälä Suurisäiliöllinen kompostikäymälä muodostuu yleensä vesitiiviistä, isosta jätesäiliöstä ja siihen suoraan ylhäältä yhdistetystä käymäläistuimesta ja mahdollisesti erillisestä biojätekuilusta. kohtuullisen toimintavarmoja kuivikkeentarve on erittäin suuri (työlästä, epäsiistiä ja kallista) talousjätteet voidaan kompostoida samanaikaisesti käymäläjätteen kanssa kestävät hyvin tilapäistä yli- ja alikuormitusta käyttö yksinkertaista soveltuvat myös erittäin hyvin yleisökäymäläksi rakentaminen itse mahdollista asennuspaikan vaihtoehdot erittäin rajoitetut, tarvitsee tilaa kahdessa kerroksessa käymäläjätteen epätasainen kosteus käymäläjätteen sekoittaminen on usein epähygieenistä ja se pitää tehdä usein (viikon välein) saavutetaan pitkät tyhjennysvälit, massa on pitkälle kompostoitunutta tyhjennetään kerran tai kaksi kertaa vuodessa riippuen jätekertymästä ja säiliön koosta (ensimmäisen kerran tyhjennetään noin 2-3 vuoden päästä käyttöönotosta) tyhjentäminen epähygieenistä ja talvella eritäin hankalaa käymäläjäte vaatii noin vuoden kestävän jatkokompostoinnin 9.3. Haihdutuskäymälät Sähkövessat eli haihdutuskäymälät ovat pieniä sähkövastuksen avulla toimivia kuivakäymälöitä. Niitä löytyy sekä erottelevia että ei-erottelevia malleja. Erottelevassa haihdutuskäymälässä virtsa valuu automaattisesti istuimen etuosasta sähkölämmitteisille levyille. Sieltä se haihtuu sähkövastusten ja koneellisen tuuletuksen avulla pois. Kiinteät käymäläjätteet putoavat käymäläistuimen keskellä sijaitsevalle 2930 huuhtelulevylle, josta ne linkoutuvat alla olevaan jäteastiaan kuivumaan. Muutaman viikon tai kuukauden välein (riippuen käyttäjämäärästä) jäteastia tulee tyhjentää jälkikompostointiastiaan. Ei-erottelevassa haihdutuskäymälässä virtsa ja kiinteä käymäläjäte putoavat istuinosan jätesäiliöön. Sieltä virtsa haihtuu osittain sähköisen puhaltimen ja laitteen pohjalla olevan lämmityselementin avulla. Osa virtsasta sekoittuu kiinteiden käymäläjätteiden ja jokaisen käyttökerran jälkeen lisättävän seosaineen joukkoon. Kiinteä käymäläjäte sekoitetaan multaraapan avulla ja osittain kompostoitunut jäte putoaa istuimen alaosassa olevaan laatikkoon. Laitetta tyhjennettäessä laatikko viedään ulos ja tyhjennetään jälkikompostointiastiaan. tulisi sijoittaa lämpimään tilaan jälkikompostoitava sähköliitäntä välttämätön kuluttaa paljon energiaa kestävät heikosti tilapäisiäkin ylikuormitustilanteita käytön aikana voi käymälähuoneessa ajoittain esiintyä ammoniakin hajua 9.4. Alipainekäymäläjärjestelmät Alipainekäymäläjärjestelmän toiminta perustuu alipainepumpun kehittämään alipaineeseen. Siinä alipainepumpun avulla kehitetään viemäristöön alipaine, jolla jätteet imetään putkistoa pitkin säiliöön. Sitä käytettäessä vettä tarvitaan vain n. 1,2 l/kerta. Alipainekäymäläjärjestelmä on itse asiassa vain jätteen keräilytapa, joten jätteen käsittely joudutaan toteuttamaan muulla tavalla Vähävetiset huuhtelukäymälät Vähävetisissä huuhteluvesikäymälöissä käytettävä vesimäärä on n. 0,5-3 l mallista riippuen, kun se normaaleissa käymälöissä on n. 6-9 l. Sen hankkiminen on kannattavaa esimerkiksi silloin, jos jätevedet joudutaan keräämään lokasäiliöön. Rajoittavana tekijänä sen käytössä on usein 3031 paineveden tarve. Kuitenkin joissain malleissa painevesi on korvattu omalla vesisäiliöllä ja pumpulla. Vesimäärän käytössä olisi myös muistettava, että huuhteluvesimäärä vaikuttaa käymälän toimivuuteen ja sen käytön hygieenisyyteen, joten sen määrää ei sovi liiaksi vähentää. Vähävetinen huuhtelukäymälä ei ole varsinainen jäteveden käsittelymenetelmä, vaan sen avulla pystytään ainoastaan vähentämään käsiteltävän jäteveden määrää. Lähteet: Lounais-Suomen ympäristökeskus Opas nro 3; Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Pomarkun ympäristönsuojelusihteeri Heli Välimaa Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen vesiensuojelu kuntoon. Suomen ympäristökeskus Hyvä jätevesien käsittely. _3_Jita.pdf 31 Samankaltaiset tiedostot
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija Lisätiedot WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot
WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua Lisätiedot Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki Lisätiedot Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet
Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts Lisätiedot SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus Lisätiedot Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011
Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi Lisätiedot Jätevesienkäsittely kuntoon
Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset Lisätiedot Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?
Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman Lisätiedot TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset
1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun, Lisätiedot SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite: Lisätiedot jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009
Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa Lisätiedot Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta
Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä Lisätiedot KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet
KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien Lisätiedot KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet Lisätiedot Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY
HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen Lisätiedot JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä Lisätiedot Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien Lisätiedot Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite: Lisätiedot SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o
Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite: Lisätiedot Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa Lisätiedot BioBox XL n asennus, hoito, huolto
650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä Lisätiedot TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1
TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1. Lisätiedot haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino
Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4 Lisätiedot OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?
JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat Lisätiedot TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)
Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä Lisätiedot Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä Lisätiedot KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?
SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä Lisätiedot HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus
Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien Lisätiedot PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on Lisätiedot Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä Lisätiedot Jätevesien käsittely kuntoon
Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä Lisätiedot Haja-asutusalueen jätevesi-ilta
Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon Lisätiedot Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala
Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa Erkki Santala Keskeiset säädökset Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten Lisätiedot Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!
Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan Lisätiedot OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi
Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna Lisätiedot JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.
JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on Lisätiedot Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain Lisätiedot Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3
Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi. Lisätiedot JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?
Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja Lisätiedot Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa Lisätiedot Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa
6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien Lisätiedot SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl
Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään Lisätiedot Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä
Jätevesien käsittely kuntoon Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen 28.5.2011 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä Lisätiedot MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!
MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan
Page 1 of 5 Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje Maasuodattamo Saostussäiliö Jakokaivo Kokoomaputkisto Kokoomakaivo Maasuodattamo Maasuodattamossa puhdistus perustuu biologiseen toimintaan suodatushiekan Lisätiedot Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT
Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø Lisätiedot Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry
Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon Lisätiedot OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.
Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, Lisätiedot Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon
Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella Lisätiedot Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:
Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille: Lisätiedot Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009
HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003) Lisätiedot JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ
JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen Lisätiedot VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN
VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA Lisätiedot Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä Lisätiedot HAJA-ASUTUKSEN. vesiensuojelu kuntoon. Haja-asutuksesta tulevien jätevesien määrä on lisääntynyt asuntojen
Liite2. Esite: Erkki Santala, Katriina Kujala-Räty ja Ritva Holm LIITE 2/1 HAJA-ASUTUKSEN vesiensuojelu kuntoon Haja-asutuksesta tulevien jätevesien määrä on lisääntynyt asuntojen varustetason nousun myötä. Lisätiedot Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista:
2282 1. JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT Liite I Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 1) saostussäiliö (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai Lisätiedot Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä
1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja Lisätiedot Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä!
UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! Jita sakosäiliöt / 2009 3-osastoiset harmaille + wc:n jätevesille 2500 L 3000 L 3500 L 1500 L 2-osastoinen harmaille jätevesille 5500 L 1-osastoinen Lisätiedot Kuivakäymälät. Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari 28.11.2011, Turku Jarkko Leka, Valonia
Kuivakäymälät Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari 28.11.2011, Turku Jarkko Leka, Valonia Kuivakäymälä huussi, puusee,hyyskä Edulliset perustamis- ja käyttökustannukset Säästää vettä => globaalisti tärkeä Lisätiedot Jätevesijärjestelmän suunnitelma
1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta Lisätiedot PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011
PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden Lisätiedot AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon Lisätiedot Näytteenotto ja tulosten analysointi
Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä Lisätiedot Ravinteiden kierto muuttuu välttämättömäksi ONGELMA TJA RATKAISUT SISÄKUIVAKÄYMÄLÄSSÄ KVVY 30.10.2012. Kuivakäymälän merkitys jätevesiin
ONGELMA TJA RATKAISUT SISÄKUIVAKÄYMÄLÄSSÄ KVVY 30.10.2012 Raini Kiukas DT keskus Kuivakäymälä Kopli Oy Ravinteiden kierto muuttuu välttämättömäksi Tiedossa on fosforin määrän rajallisuus, arvio nykykäytöllä Lisätiedot Jätevesiklinikat. Liite 1.2.
Jätevesiklinikat Liite 1.2. Osallistujien Tilaisuuden Kuvaus tilaisuuden ohjelmasta ja analyysi onnistumisesta (mm. tilaisuudessa tehtyjen yhteydenottojen Tilaisuuden järjestäjä Päivämäärä määrä kustannukset Lisätiedot KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN
KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN Lisätiedot Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi
Kompostoivat käymälät MULLIS EDUT JA MAHDOLLISUUDET MULLIS EDUT Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Säiliön suuri tilavuus Säiliö piilossa lattian alla Saatavissa useita malleja ja kokoja Saatavissa Lisätiedot Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon
Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen Lisätiedot SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA
K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun kunnat SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA Selvitys tulee tehdä 1.1.2006 mennessä (kiinteistöt joissa ei ole vesikäymälää 1.1.2008 mennessä) Lisätiedot Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I
Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saat hyvää multaa pihaan säästät lannoitteiden ja mullan ostossa saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen säästät jätemaksuissa Lisätiedot Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön Lisätiedot Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen. Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka
Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka MIKÄ ON VALONIA? Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä V-S Lisätiedot CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN
CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Lisätiedot TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE
Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin Lisätiedot Sivu 1. MRL-lupa nro:
Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta Lisätiedot KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla Lisätiedot Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
26.4.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön Lisätiedot JÄTEVESINEUVONTA. 4. Hae rakennus- tai toimenpidelupaa ja liitä suunnitelma lupahakemukseen - lupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta
Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? Jokaisella kiinteistöllä pitäisi olla, Selvitys jätevesijärjestelmästä Lomake saatavissa kunnalta, liitteeksi asemapiirros jätevesijärjestelmän sijainnista. Lisätiedot IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn. Lisätiedot Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012
Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten Lisätiedot Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella
Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille Lisätiedot OHJE. JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011
OHJE 2011 JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 Tämä ohje on laadittu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa LINKKI 2011 kuntien viranomaisten ja neuvojien työn tueksi, Lisätiedot Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia
Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen Lisätiedot Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit
Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry HANKINTA? Luvat ja suunnitelmat selvitä kunnasta rakentamista, Lisätiedot TEP Moreenia 17.6. 2010. Käymäläseura Huussi ry
TEP Moreenia 17.6. 2010 riippumaton kansalaisjärjestö (NGO), joka valistaa ja neuvoo, EI MYY KÄYMÄLÖITÄ perustettu v. 2002 jäseniä n. 350, joista yritysjäseniä 20 ei yhtään vakinaista työntekijää, 3-4 Lisätiedot Ympäristönvalvonta JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA
1 Ympäristönvalvonta JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Tulosta: Selvitys kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Vanhat kiinteistöt. JOHDANTO Lisätiedot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.
Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, Lisätiedot Selvitys jätevesien johtamisesta
Selvitys jätevesien johtamisesta 1. Kiinteistönhaltija Nimi jakeluosoite, postinumero ja toimipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle TP 2005 puhelinnumero Lisätiedot Kuivakäymälä järkevä valinta
Kuivakäymälä järkevä valinta Miksi kuivakäymälä? Ei kuluta vettä lainkaan tai hyvin vähän (mallista riippuen) taloudellinen erittäin hyvä sellaisiin kohteisiin, joissa on ongelmia kaivoveden riittävyyden Lisätiedot Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä
Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin Lisätiedot Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11
Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti Lisätiedot JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA
JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA JOHDANTO Tämän haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan ohjeen tarkoituksena on antaa ohjeita talousjätevesien Lisätiedot Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas
Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3 Lisätiedot NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke
NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa, Lisätiedot Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!
Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen Lisätiedot Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008
Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute