Source: https://www.bsbrandschutz.de/artikel/das-abschottungsprinzip-im-brandschutz_3299917.html
Timestamp: 2020-05-27 02:49:51
Document Index: 155073149

Matched Legal Cases: ['§ 14', '§ 6', '§ 14', '§ 14', '§ 40', '§ 30']

Das Abschottungsprinzip im Brandschutz - BS BRANDSCHUTZ
In der Praxis des Brandschutzes wird an verschiedenen Stellen vom sogenannten Abschottungsprinzip gesprochen. Häufig ergänzt um den Hinweis, dass es sich beim Abschottungsprinzip um die älteste und gleichzeitig wirkungsvollste Maßnahme des baulichen Brandschutzes handelt. Aber was ist genau unter dem Abschottungsprinzip im Brandschutz zu verstehen?
Das Abschottungsprinzip soll dafür sorgen, dass ein Brand nicht von einem Bereich auf andere übergreift. Brände können nicht immer wirksam verhindert werden, wie es eigentlich das primäre Schutzziel gem. § 14 MBO bzw. der jeweiligen Landesbauordnungen fordert. Wenn also schon ein Brand ausbricht, soll so zumindest sichergestellt werden, dass sich dieser nicht auf seine Umgebung ausbreitet.
1. Schaffung ausreichender Abstände zwischen Einheiten (makroskopische Abschottung), oder
Der erste Ansatz wird insbesondere durch Abstände und Abstandsflächen realisiert (siehe § 6 MBO). In der Geschichte sind, nach teils verheerenden Stadtbränden, häufig die Abstände zwischen Gebäuden erhöht worden. Wenn dieses auch zwischen den einzelnen Gebäuden nicht möglich gewesen ist, so wurden zumindest die Straßen deutlich breiter angelegt und somit „Blöcke“ gebildet. So sollte ein Übergreifen des Feuers zumindest von einem Block – bestehend aus mehreren Gebäuden – auf angrenzende Blöcke und eine daraus möglicherweise entstehende Feuersbrunst verhindert werden. Die Realisierung dieses Prinzips ist heute teils schwer umzusetzen. In vielen Bebauungssituationen können die hierfür brandschutztechnisch notwendigen Abstände schlichtweg nicht realisiert werden.
Weiterhin bestehen heutige Gebäude – Aufgrund ihrer Größe, der zunehmenden Ausdifferenzierung der Nutzungen und der im Gebäude enthaltenen Werte – aus mehreren, ggf. sogar vielen Einheiten, die gegeneinander abzuschotten sind. Es ist in solchen Fällen daher einen gebäudeinterne, d.h. eine mikroskopische Abschottung vorzunehmen.
➤ Raumbildende Bauteile mit Anforderung an den Feuerwiderstand (Decken, Wände)
➤ Tragende Bauteile (Decken, Wände, Stützen, Träger etc.)
➤ Brandwände / Wände in der Bauart von Brandwänden
➤ Komplextrennwände (Sonderform der Brandwand gem. VdS 2234)
➤ Gebäudeabschlusswände
Wichtig ist, dass diese Bauteile gemäß den Vorgaben aus dem Regelwerk oder dem jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis ausgeführt werden. Nur so ist die Wirksamkeit sichergestellt. Eine Herausforderung stellen in diesem Zusammenhang die in modernen Gebäuden allgegenwärtigen Durchdringungen von abschnittsbildenden Bauteilen durch Leitungen etc. der Haustechnik, Verbindungstüren, Anlagenkomponenten etc. dar. An diesen Stellen ist es – mit wenigen bauordnungsrechtlich geregelten Ausnahmen (siehe z.B. MLAR) – notwendig, die Durchdringungen mit einem ausreichenden Feuerwiderstand und funktionssicher auszuführen. Zur Abschottung dieser Durchdringungen werden Bauarten verwand, die in Form geregelter Ausführungen oder zugelassener Systeme existieren.
Ver- und Entsorgungsleitungen, die Wände und Decken durchdringen und Nutzungseinheiten miteinander verbinden, sind die Lebensadern unserer technischen Welt. Unter Brandschutz-Gesichtspunkten stellen sie jedoch ein nicht zu vernachlässigendes Gefahrenpotenzial dar. Der planende Architekt, der Bausachverständige und der Gesetzgeber wissen, welches Gefahrenpotential in solchen Installationsnetzen hinsichtlich der Ausbreitung von Feuer und Rauch steckt. Sicherheit vor der Brandweiterleitung bietet die Abschottung aller Ver- und Entsorgungsleitungen, die Wände durchdringen, an die Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstands gestellt werden.
Hier kommt der vorbeugende bauliche Brandschutz ins Spiel, denn seine ist es, Abschottungssysteme zur Verfügung zu stellen, die die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch Decken- und Wände geführte Leitungsanlagen verhindern. Dies kann zum Beispiel durch Brandschutzmanschetten sichergestellt werden.
Für Leitungsdurchführungen in Verbindung mit Abschottungen gelten eine Vielzahl von Anforderungen und Vorschriften, die in Summe zu dem hohen Sicherheitsniveau im Bereich des Brandschutzes in Deutschland geführt haben. Dass dieser kein Selbstzweck ist, beweisen auch die Großbrände, die zwar leider unvermeidbar sind, aber in ihren Auswirkungen bei korrekter Ausführung des baulichen Brandschutzes begrenzt bleiben. Zur sicheren und regelkonformen Abschottungen von Leitungen aller Art können unter anderem Brandschutzmanschetten zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel die Allroundlösung „Curaflam XSPro“ oder die Speziallösung „Curaflam KonfixPro“ für Mischinstallationen von Doyma.
Im Gegensatz zu Abständen ist die Wirkung dieser baulichen Abschottungen hinsichtlich ihrer Wirkungsdauer limitiert, da mit einer zunehmenden Dauer des Feuerwiderstandes der bauliche Aufwand und damit die Kosten erheblich steigen. Die notwendigen Feuerwiderstandsdauern – feuerhemmend (30 Min.), hoch feuerhemmend (60 Min.) und feuerbeständig (90 Min.) – sind, abhängig von dem typisierten Risiko der Gebäudeklasse, gesetzlich festgelegt. Von diesen Vorgaben kann u.U. abgewichen werden, wenn z.B. mittels Ingenieurmethoden nachgewiesen wird, dass nur eine kürzere Widerstandsdauer benötigt wird. Es ist auch eine Erhöhung der Dauer denkbar, z.B., weil der Feuerversicherer dies fordert, da ansonsten das zu versichernde Risiko zu hoch wäre.
Wie zuvor dargestellt führen Durchdringungen – insbesondere raumbildender Bauteile, die eine Abschottung darstellen – zu einer Schwächung der Abschottungswirkung. Wird eine solche Durchdringung abgeschottet, so ist zu beachten, dass das gesamte System nur den Feuerwiderstand des schwächsten Bauteils hat. Das schwächste Glied bestimmt somit in der Regel den Feuerwiderstand des Gesamtsystems. Daher ist es notwendig, solche Durchdringungen frühzeitig zu planen und auch während der gesamten Nutzungsdauer instand zu halten.
Mittels beider oben genannter Ansätze kann sichergestellt werden, dass ein Brand zumindest für eine definierte Zeitdauer auf den Bereich beschränkt wird, in dem er ausbrach. Mit Mitteln des baulichen Brandschutzes kann, anders als es u.U. mit dem anlagentechnischen Brandschutz möglich ist, der Bereich des Brandausbruchs praktisch nicht gerettet werden. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass bzgl. dieses Bereichs möglicherweise ein Totalverlust eintritt.
Bei der Abschottung des Brandbereichs geht es darum, die Brandausbreitung zu verhindern, d.h. gem. der Legaldefinition des § 14 MBO, die Ausbreitung von Feuer und Rauch unterbinden. Hierdurch werden die weiteren Schutzziele, also die Rettung von Menschen und Tieren sowie die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten ermöglich. Das Abschottungsprinzip realisiert daher drei der vier Schutzziele des § 14 MBO. Hierzu ist allerdings eine wirksame Abschottung auch gegen sogenannten Kaltrauch notwendig, was in Planung, Ausführung und Instandhaltung zu berücksichtigen ist.
Im Sinne eines ganzheitlichen Brandschutzes ist nicht allein auf die bauordnungsrechtlich geforderten Abschottungen und damit auch die passende Einteilung der entsprechenden Abschnitte abzustellen. Die jeweils abzutrennenden Bereiche werden teilweise sehr unterschiedlich bezeichnet:
➤ Brandabschnitte
➤ Brandbekämpfungsabschnitte (IndBauRL)
➤ Nutzungseinheiten
➤ Komplex (versicherungsrechtlicher Begriff)
➤ Fluchtwege
Im Grunde geht es darum, egal welche Bezeichnung im konkreten Kontext verwendet wird, dass Bereiche getrennt werden. Die Festlegung, welche Bereiche zu trennen sind, erfolgt typischerweise gemäß einer Risiko-Schutzzielbetrachtung. Herangezogen werden können z.B. die folgenden Kriterien:
➤ Wichtigkeit eines Bereichs im Brandfalle (z.B. notwendige Flure und Treppen)
➤ Nachbarschutz, Trennungen zwischen Nutzungseinheiten (Wohnungen, Büros etc.)
➤ Menge der enthaltenen Brandlasten
➤ Maximale Flächen für eine effektive Brandbekämpfung
➤ Maximale Fluchtweglängen
➤ Redundanz „gleichwertiger“ Anlagen etc.
Die Bereiche müssen, um im Brandfalle wirksam zu sein, mit Bedacht gewählt werden. Weiterhin sind sie so festzulegen, dass sich eine geschlossene Abschottungsebene (horizontal und vertikal) ergibt, die den entsprechenden Abschnitt vollständig und ohne Unterbrechung umhüllt. Gerade Bereiche, in denen die Abschottungsebene verspringt, müssen sauber geplant werden.
Jede Durchdringung muss – mit Ausnahme der geregelten Erleichterungen (MLAR) – abgeschottet werden. Da die Anforderungen hinsichtlich der Vielzahl unterschiedlicher Durchdringungen und des häufig sehr geringen zur Verfügung stehenden Raumes hoch sind, ist eine frühzeitige und vor allem gewerkeübergreifende Planung unabdingbar.
Das Abschottungsprinzip sagt aus, dass Bereiche gegeneinander wirksam brandschutztechnisch getrennt, d.h. abgeschottet werden, um eine Brandausbreitung für eine definierte Dauer zu verhindern. Dadurch werden die Selbst- und Fremdrettung von Menschen und Tieren und die geforderten wirksamen Löscharbeiten ermöglicht. Ergänzend zu diesen bauordnungsrechtlichen Schutzzielen können durch einen erhöhten Sachwertschutz auch ökonomische Vorteile realisiert werden. Doyma trägt mit seinen Produkten der „Curaflam“-Produktfamilie dazu bei.
DOYMA GmbH & Co - DICHTUNGSSYSTEME + BRANDSCHUTZSYSTEME 28876 Oyten
Rohrleitungen rauchdicht verschließen
Abschottungsprinzip mit Brandschutzmanschetten
Für brennbare Rohrleitungen gilt gemäß § 40 MBO und der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie, dass bei einem Durchmesser >= 32 mm brandschutztechnisch geschottet werden muss, wenn sie ein Bauteil...
Ausgabe 2019-01 Nichtbrennbare Dämmstoffe gefordert
Brandwände im Fokus
Mit dem Beschluss der Bauministerkonferenz vom 21. September 2012 gingen diverse Änderungen einher  unter anderem wurde § 30 zu Brandwänden geändert. Die damit verbundene neue Formulierung haben...
Interview mit Prof. Dr.-Ing. Sylvia Heilmann
Das präventive Schutzsystem muss greifen
BS Brandschutz: Frau Prof. Dr.-Ing. Heilmann, der technische Defekt eines alltäglichen Haushaltsgerätes hat laut Medienberichten den Brand vom 14. Juni 2017 ausgelöst. Zunächst einmal eine...
Wie funktioniert eigentlich eine Brandschutzmanschette?
Rohrabschottung leichtgemacht
Brandschutzmanschetten bestehen üblicherweise aus zwei Teilen: einem Gehäuse aus Blech und einer Einlage aus einem intumeszierenden Material. Weiterhin kommen natürlich noch die Schrauben, die...