Source: http://docplayer.fi/3072317-67070328ec-30-10-2008-tampereen-vesi-pirkanmaan-keskuspuhdistamohanke-ymparistovaikutusten-arviointiselostus.html
Timestamp: 2016-12-07 16:44:59+00:00
Document Index: 4293366

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐EC Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus
EC Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Download "67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus"
1 EC Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke2 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere Tampereen Vesi Osoite: Viinikankatu TAMPERE puh.(vaihde) (03) fax (03) sähköposti: Yhteyshenkilöt: Toimitusjohtaja Pekka Pesonen Suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki Pöyry Environment Oy Osoite: PL 50 (Jaakonkatu 3) VANTAA puh fax Pirkanmaan ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu TAMPERE puh.(vaihde) fax sähköposti: Yhteyshenkilö: Leena Ivalo Lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiselostuksesta voi osoittaa yhteysviranomaiselle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä arviointiohjelmaa koskevassa kuulutuksessa ilmoitettavana aikana ja ilmoitettavissa paikoissa. Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupanro 604/MML/07 Maaperäkartta-aineisto Geologinen tutkimuskeskus3 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC i TIIVISTELMÄ Hankkeesta vastaava on Tampereen Vesi, joka on Tampereen kaupungin omistama kunnallinen liikelaitos. Keskuspuhdistamon yleissuunnitteluvaiheessa on mukana Pirkanmaan Jätehuolto Oy sekä 14 kuntaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Tampereen seudun jätevedenpuhdistamot ovat Viinikanlahden jätevedenpuhdistamoa lukuun ottamatta suuruusluokaltaan pieniä. Useat näistä ovat varsin lyhyen matkan päässä toisistaan. Jätevedenpuhdistamoiden prosessit on pääasiassa mitoitettu fosforin ja orgaanisen aineen poistoon, ammoniumtypen hapettamiselle kesäaikaan tai vuoden ympäri. Typenpoisto on mahdollista vain osassa jätevedenpuhdistamoja ja näissäkin vain osan aikaa vuotta. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että puhdistamot joutuvat tehostamaan käsittelyprosessejaan. Fosforin ja orgaanisen aineen poiston vaatimukset kiristyvät. Lisäksi näköpiirissä on typenpoistovelvoitteiden yleistyminen. Muutospaineita on myös puhdistamolietteen käsittelyssä, minkä lisäksi käsitellyn puhdistamolietteen loppusijoitukseen liittyy muutospaineita. Tulevaisuuden haasteet johtavat väistämättä investointitarpeen kasvuun käytössä olevilla puhdistamoilla. Tämän takia on tarpeen tarkastella vaihtoehtoisia kehittämistarpeita. Vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (yva) on tutkittu uuden kallioon sijoitettavan keskusjätevedenpuhdistamon rakentamisen ja käytön vaikutuksia kahdessa eri sijoitusvaihtoehdossa, jotka ovat: - VE 1 Lentokenttä Pohjoinen Pirkkalan kunnassa - VE 2 Koukkujärvi Nokian kaupungissa Vaihtoehdossa 0+ on tarkasteltu nykyisten puhdistamojen kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Hankevaihtoehdoissa on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoista puhdistetun jäteveden purkupaikkaa: Rajasalmen sillan alue, Saviselän luusua sekä Kulovesi. Lisäksi vaihtoehdoittain on tarkasteltu vaihtoehtoisia siirto- ja purkutunneleita. Kalliopuhdistamovaihtoehdoissa nykyiset puhdistamot lakkautetaan ja jätevedenpuhdistus keskitetään kallioon sijoitettavaan keskuspuhdistamoon. Molemmissa sijoitusvaihtoehdoissa on tarkasteltu puhdistamoon liittyvien siirto- ja purkutunneleiden sekä Tampere-Nokia-Pirkkala alueen siirtoviemäreitä. Muilta lakkautettavilta puhdistamoilta tarvittavia uusia siirtoviemäreitä ei ole tässä YVAssa tarkasteltu. Sijaintipaikkavaihtoehtojen lisäksi yvassa on tarkasteltu vesiprosessivaihtoehtoja ja puhdistamosta syntyvän lietteen käsittelyvaihtoehtoja. Ympäristövaikutusten arviointimenettely YVAssa noudatetaan lakia ja asetusta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta vastaava laati syksyllä 2007 valmistuneen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset selvitetään. Yva-ohjelma oli nähtävillä syksyllä Yhteysviranomainen antoi siitä lausuntonsa Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus on laadittu yva-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen nähtäville, jolloin siitä pyydetään lausuntoja ja kaikki halukkaat voivat esittää siitä mielipiteensä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy siihen, kun yhteysviranomainen antaa kuulemisajan jälkeen oman lausuntonsa arviointiselostuksesta vuoden 2009 alussa. Keskeiset vaikutukset Rakentamisen aikaiset vaikutukset Kalliopuhdistamon ja siihen liittyvien siirto- ja purkutunneleiden rakentaminen kestää noin viisi vuotta. Kalliopuhdistamoissa merkittävimmät haitat aiheuttava puhdistamoluolan sekä siirto- ja purkutunneleiden louhinta ja louheen pois ajaminen kestävät noin kolme vuotta ja muu rakentaminen noin kaksi vuotta.4 EC ii Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Kalliopuhdistamovaihtoehdoissa merkittävimmät haitat ovat kallion maanpäällisten porausten aiheuttama melu, louhinnan räjäytysten aiheuttama tärinä, virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentyminen sekä louheen kuljetuksiin liittyvät melu, pölyäminen ja liikenneturvallisuuden heikentyminen. Kalliopuhdistamon vaihtoehtoihin liittyy kalliotunneleiden louhintaa. Asuinalueiden kohdalla tunnelin louhinta tuntuu rakennusten tärinänä 1-3 kertaa päivässä tapahtuvien räjäytysten aikana. Yhden rakennuksen kohdalla tärinää tuntuu enintään noin kahden kuukauden ajan. Vaihtoehdolla 0+ ei ole normaalista rakennustoiminnasta merkittävästi eroavia rakentamisen aikaisia vaikutuksia, kun nykyisiä puhdistamoja kehitetään. Osa puhdistamoista sijoittuu kaupunki- tai taajama-alueille ja näillä alueilla rakentamiseen liittyvä raskas liikenne voidaan kokea häiritsevänä. Liikenteeseen liittyvät häiriöt koskevat lähinnä Viinikanlahden, Raholan, Kullaanvuoren ja Lempäälän puhdistamoa, jotka sijaitsevat taajama-alueilla. Käytön aikaiset vaikutukset yleisesti Käytön aikana puhdistamon normaali toiminta ei aiheuta merkittäviä haittoja ympäristöön. Päivittäinen liikenne on vähäistä. Puhdistamon hajua sisältävä ilma johdetaan korkean piipun kautta ilmaan, jolloin hajusta ei ole haittaa ympäröivälle asutukselle tai virkistyskäytölle. Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuvesistöön. Kaikissa purkuvaihtoehdoissa kuormitusvaikutukset ovat suhteellisen vähäiset. Purkupaikan välittömässä lähiympäristössä vaikutus on keskimääräistä suurempi, mutta laimeneminen on tehokasta. Lievä ravinteisuuden nousu voi lisätä mm. verkkojen limoittumista. Vaihtoehdossa 0+ ei tapahdu merkittäviä muutoksia purkuvesistöjen kuormitukseen. hankevaihtoehtojen puhdistettujen vesien purkupaikkojen välillä on vähäisiä eroja. Rajasalmen sillan purkupaikan vaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa 0+. Itäisimmässä osassa Pyhäjärveä ravinteisuus voi laskea. Saviselän purkupaikan vaikutukset ravinteisuuteen jäävät vähäisimmiksi, koska Saviselän rehevyystaso no nykyisinkin jo muita alueita korkeampi. Saviselän vaihtoehdossa puretut vedet eivät kuormita itäistä osaa Pyhäjärveä. Kuloveden vaihtoehdossa fosforipitoisuus nousee Kulovedessä jonkin verran, nousu on kuitenkin samaa luokkaa myös muissa vaihtoehdoissa. Kuloveden vaihtoehdossa jätevesien kuormitusta ei kohdistu Pyhäjärveen eikä Nokianvirtaan. Vaihtoehdon 0+ keskeiset vaikutukset Nykyisiä puhdistamoja kehitetään siten, että puhdistustulos paranee nykyisestä. Puhdistetut jätevedet johdetaan useaan purkuvesistöön. Valtaosa puhdistetusta jätevedestä johdetaan Pyhäjärveen ja Nokianvirtaan. Puhdistamot jatkavat toimintaansa yksittäisinä yksiköinä. Vaihtoehdossa ei tapahdu oleellisia parannuksia esimerkiksi hajujen käsittelyyn. Puhdistettujen vesien hygieenisyys vastaa nykyistä. Vaihtoehdon 1 (Lentokenttä Pohjoinen, Pirkkala) keskeiset vaikutukset Puhdistamon maanpäälliset rakenteet sijaitsevat noin 300 metrin päässä lähimmistä asuinrakennuksista. Puhdistamon läheisyydessä (< 600 m) on alle 10 asuinkiinteistöä. Puhdistamon lähialueella asuu enemmän ihmisiä kuin Koukkujärven vaihtoehdoissa, joten rakentamisen meluhaitat ja louhinnan tärinähaitat ovat hieman suuremmat. Puhdistamo rajoittaa alueen virkistyskäyttöä erityisesti rakentamisaikana. Myös toiminnan aikana virkistyskäyttöä voi rajoittaa tietoisuus puhdistamosta. Puhdistamo sijoittuu lentokentän melualueelle eikä siten vaikuta esimerkiksi yhdyskuntarakennetta pirstovasti. Vaihtoehdossa on tarve uuden tieyhteyden rakentamiselle lentokentän suunnasta, koska Anian rantatie ei sovellu rakentamisajan suurelle raskaan liikenteen määrälle. Louheen kuljetusten aikana liikenteen melu lisääntyy ajotunneleiden läheisyydessä sekä kuljetuksiin käytettävällä paikallistiestöllä. Melun ja liikenteen aiheuttama häiriö on paikallinen. Liikenteelle merkittävimmät haitat aiheutuvat Kuloveden purkutunnelivaihtoehdossa, jossa paikallistiet ovat kapeita ja osin päällystämättömiä. Taajama-alueilla aiheutuu lähinnä meluhaittaa louhintojen alkuvaiheessa. Vaihtoehto ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöön, koska puhdistamoalue on tavanomaista tuoreen kankaan metsää ja pieniä korpipainanteita. Vaihtoehdon 2 (Koukkujärvi) keskeiset vaikutukset Puhdistamoalueen läheisyydessä ei sijaitse asuinkiinteistöjä. Läheisyydessä on Koukkujärven jätehuoltokeskus. Puhdistamon sijaintipaikka on yhteyksiltään suotuisassa paikassa ja nykyiseen ja suunniteltuun maan-5 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC iii käyttöön hyvin sovitettavissa. Puhdistamon rakentaminen rajoittaa alueen virkistyskäyttöä, mm. nykyinen virkistysreitti on siirrettävä. Tietoisuus puhdistamosta voi heikentää alueen virkistyskäyttöarvoa. Puhdistamosta ei aiheudu alueelle hajuhaittoja. Puhdistamon rakentaminen heikentää tai mahdollisesti hävittää hajuheinänä esiintymän. Lisäksi paikallisesti arvokkaan kallioalueen luontoarvot heikkenevät. Puhdistamon rakentamisen meluhaitat jäävät vähäisiksi, lähinnä vaikutuksia on virkistyskäytölle. Siirto- ja purkutunnelin rakentamisesta aiheutuu paikallista häiriötä liikenteelle ja meluhaittaa ajotunneleiden läheisyydessä. Ajotunneleista on rakennettavissa hyvät yhteydet päätieverkkoon. osa ajotunneleista sijoittuu taajamarakenteeseen, jolloin tilapäistä haittaa aiheutuu haja-asutusalueita suuremmalle henkilömäärälle. Päätelmät Vaihtoehto 0+ on toteuttamiskelpoinen. Nykyisiin purkuvesistöihin kohdistuu jonkin verran mykyistä suurempi fosforikuormitus, mutta typpikuormitus pienenee. Puhdistamojen haitat (haju, liikene, maisema) lähiasutukselle eivät poistu. Useimmilla puhdistamoilla on tulevaisuudessa tarve merkittäviin saneerauksiin puhdistamojen iästä johtuen. Ilmastonmuutoksesta mahdollisesti aiheutuviin tulviin ei voida varautua yhtä tehokkaasti kuin keskuspuhdistamovaihtoehdossa puhdistamojen rajallisen kapasiteetin takia. Vaihtoehto on koettu YVA-menettelyn aikana kansalaisten osalta myönteisimpänä. Keskuspuhdistamovaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Puhdistamon sijoittuessa kallion sisään voidaan turvata vuoden ympäri tasaiset olosuhteet puhdistusprosesseille. Keskitetyssä puhdistamossa voidaan lietteenkäsittely hoitaa tehokkaammin. Hankevaihtoehdoissa vesistöön kohdistuva kuormitus keskittyy Pyhäjärven - Kuloveden alueelle, jolloin lakkautettavien puhdistamojen purkuvesistöjen kuormitus vähenee. Tällä on jonkin verran merkitystä vesistöjen ravinteisuuteen, vaikka merkittävin kuormitus aiheutuu hajakuormituksesta. Vaihtoehtoisten purkupaikkojen välillä on vähäisiä eroja. Ravinteisuustaso purkuvesistössä nousee hieman. Keskuspuhdistamovaihtoehtoon liittyy pelkoja mm. vesistön laadun heikkenemisestä, poikkeustilanteiden hallinnasta sekä rakentamisen aikaisista vaikutuksista. Keskuspuhdistamovaihtoehdossa varaudutaan varajärjestelmiin poikkeustilanteiden varalta.6 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC 1 Sisältö TIIVISTELMÄ I 1 HANKKEESTA VASTAAVA 5 2 HANKKEEN TAUSTA Jätevesien puhdistuksen kehittämistarpeet Valtioneuvoston periaatepäätös Hankkeen eteneminen 6 3 HANKEKUVAUS Hankkeen tausta ja tarkoitus Mitoitus Vertailtavat jätevesien käsittelyprosessit Typenpoisto aktiivilieteprosessilla Typenpoisto biosuotimiin perustuvilla prosesseilla Typenpoisto aktiivilietteen ja biosuodattimen yhdistelmillä Biomembraaniprosessi Biologinen ravinteiden poisto kemikaloinnilla tehostettuna Lietteenkäsittelyn vaihtoehdot Mesofiilinen mädätys Termofiilinen mädätys Mekaaninen kuivaus Terminen kuivaus Kompostointi Kalkkistabilointi Lietteenkäsittelyn tarkastelu YVAssa Puhdistetun veden desinfiointi Kalliopuhdistamon maankäyttövaraus Jäteveden johtaminen kalliopuhdistamoon Puhdistettujen vesien johtaminen Siirto- ja purkutunneleiden rakenteet Louhintamäärät Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Hankkeen suunnittelutilanne ja aikataulu 28 4 VAIHTOEHDOT Hylätyt puhdistamon sijoitus- ja purkupaikat Jatkotarkastelusta poistetut tunnelilinjat Vaihtoehto 0+, nykyisten puhdistamojen kehittäminen Vaihtoehto 1, Pirkkala Vaihtoehto 2, Nokia 40 5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 437 EC 2 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke 5.1 Arviointimenettelyn sisältö ja sen tavoitteet Arviointimenettelyn osapuolet Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen YVAn aikataulu 46 6 KÄYTETYT MENETELMÄT Maankäyttö Maisema ja kulttuuriympäristöt Luonto Pinta- ja pohjavedet Maa- ja kallioperä Ilmanpäästöt Liikenne ja melu Rakentamisen aikainen tärinä ja pöly Ihmisten elinolot 50 7 NYKYTILA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Vaihtoehtoja yhteisesti koskevat asiat Vesistöt Kalasto ja kalastus Maankäyttö Ihmisten elinolot Haitta-aineet puhdistetussa vedessä Maisema Rakentamisen aikainen tärinä Rakentamisen vaikutukset pohjavesiin Rakentamisen vaikutukset pintavesiin Pilaantuneet maat Louheen välivarastointi Ilmanpäästöt Vaihtoehto Maankäyttö Maisema ja kulttuuriympäristöt Luonto Pinta- ja pohjavedet Maa- ja kallioperä Ilmanpäästöt Liikenne ja melu Rakentamisen aikainen tärinä Ihmisten elinolot Vaihtoehto 1: Lentokenttä pohjoinen, Pirkkala Maankäyttö Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet Luonto Pinta- ja pohjavedet Maa- ja kallioperä Liikenne Melu Pöly Ilmapäästöt 1248 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC Ihmisten elinolot Vaihtoehto 2, Koukkujärvi Maankäyttö Maisema ja kulttuuriympäristöt Luonto Pinta- ja pohjavedet Maa- ja kallioperä Liikenne Melu Pöly Ilmapäästöt Ihmisten elinolot POIKKEUSTILANTEET VAIKUTUSTEN VERTAILU Vaihtoehtoisten siirto- ja purkutunnelien vertailu TOIMINNALLINEN TARKASTELU HAITTOJEN LIEVENTÄMINEN EPÄVARMUUSTEKIJÄT EHDOTUS SEURANNAKSI 167 LÄHTEITÄ 1699 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC 5 1 HANKKEESTA VASTAAVA Hankkeesta vastaavana toimii Tampereen Vesi. Tampereen Vesi toimii kunnallisena liikelaitoksena, jota johtaa toimitusjohtaja. Liiketoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta vastaa johtokunta. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa 155 hengen organisaatio. Keskuspuhdistamon yleissuunnitteluvaiheessa on mukana 14 kuntaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 2 HANKKEEN TAUSTA 2.1 Jätevesien puhdistuksen kehittämistarpeet Tampereen seudun jätevedenpuhdistamot ovat Viinikanlahden jätevedenpuhdistamoa lukuun ottamatta suuruusluokaltaan pieniä. Useat näistä ovat varsin lyhyen matkan päässä toisistaan. Jätevedenpuhdistamoiden prosessit on pääasiassa mitoitettu fosforin ja orgaanisen aineen poistoon, ammoniumtypen hapettamiselle kesäaikaan tai vuoden ympäri. Typenpoisto on mahdollista vain osassa jätevedenpuhdistamoja ja näissäkin vain osan aikaa vuotta. Jätevedenpuhdistamoissa muodostuva liete käsitellään joko puhdistamokohtaisesti kompostoimalla tai mädättämällä ja kompostoimalla. Osassa puhdistamoista kompostointi hoidetaan ostopalveluna. Käsitelty liete sijoitetaan maatalouteen, viherrakentamiseen ja kaatopaikan maisemointiin. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että puhdistamot joutuvat tehostamaan käsittelyprosessejaan. Fosforin ja orgaanisen aineen poiston vaatimukset kiristyvät. Lisäksi näköpiirissä on typenpoistovelvoitteiden yleistyminen. Muutospaineita on myös puhdistamolietteen käsittelyssä, minkä lisäksi käsitellyn puhdistamolietteen loppusijoitukseen liittyy muutospaineita. Tulevaisuuden haasteet johtavat väistämättä investointitarpeen kasvuun käytössä olevilla puhdistamoilla. Tämän takia on tarpeen tarkastella vaihtoehtoisia kehittämistarpeita. Tässä tarkastellaan keskuspuhdistamovaihtoehtoa sekä vaihtoehtoisesti nykyisten puhdistamojen kehittämistä ja osittaista yhdistämistä. 2.2 Valtioneuvoston periaatepäätös Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä ja sen pohjalta annetussa vesienhoidon järjestämistä koskevassa laissa (1299/2004) on asetettu yleiset tavoitteet vesien tilalle, jotka ovat pohjana myös vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelulle. Periaatepäätöksen yksi keskeinen tavoite on pysäyttää rannikko- ja sisävesien rehevöityminen, minkä seurauksena vesistöjen tila paranee. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormitusta. Periaatepäätöksessä todetaan, että rehevöitymistä aiheuttavan fosfori- ja typpikuormituksen vähentäminen on edelleen vesiensuojelun keskeisin tavoite sekä sisävesillä että merialueilla. Vesiin kohdistuva ravinnekuormitus on edelleen niin suuri, että se aiheuttaa laajoja levähaittoja ja näistä joh-10 EC 6 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke tuvia happikatoja sekä sisävesillä että merialueilla. Yhdyskuntien jätevesien kuormitus on alentunut tehokkaiden vesiensuojelutoimien seurauksena merkittävästi. Yhdyskuntien jätevesihuollon kehittämiseen vaikuttavat erityisesti taajamien kasvu sekä hajaasutuksen jätevesihuollon kehittämistarpeet. Nämä lisäävät osaltaan yhdyskuntajätevesien kuormitusta, mutta samalla vähentävät haja-asutuksen kuormitusta. Lisäksi vanhenevien viemäreiden ja puhdistamoiden korjauksiin ja kunnossapitoon on tarve suunnata resursseja. 2.3 Hankkeen eteneminen Vuonna 1997 valmistui alustava selvitys mahdollisen keskuspuhdistamon sijaintipaikasta. Maakuntakaavan valmistelun yhteydessä ( ) varautumistarve keskuspuhdistamoon tunnistettiin, mutta puhdistamolle ei osoitettu paikkaa. Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tarkasteltiin useita kehittämisvaihtoehtoja. Vaihtoehdoissa, jotka perustuivat keskuspuhdistamoon, esitettiin kaikkiaan neljä eri sijoituspaikkavaihtoehtoa. Vuonna 2006 valmistui Pirkanmaan keskuspuhdistamon sijainti- ja purkupaikkavaihtoehtojen vertailu. Vertailussa oli mukana neljä mahdollista puhdistamon sijaintipaikkaa ja neljä purkupaikka-aluetta. Vertailun tuloksena soveltuvimmat sijaintipaikat olivat Koukkujärvi Nokialla ja Lentokenttä pohjoinen Pirkkalassa. Melon sijaintipaikka todettiin teknisesti edellä mainittuja huonommaksi ja Saukonvuoren sijaintipaikan kallioresurssit riittämättömiksi. Hankkeen YVA-menettely on käynnistynyt syksyllä 2007 ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn rinnalla etenee yleissuunnittelu. Osana vaihetta tehdään myös ns. 0+-vaihtoehdon yleissuunnitelma, jossa nykyisiä puhdistamoja kehitetään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Tavoitteena on tuottaa riittävästi tietoa kunnille päätöksentekoa varten, tuottaa riittävä tieto puhdistamon sijaintipaikasta, johtamisjärjestelmien periaatteista ja purkuputken paikasta päätöksentekoa varten sekä toteuttaa lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Yleissuunnittelun ensimmäinen vaihe valmistui kesällä Vaihe tuotti tietoa vaihtoehtoisista puhdistusmenetelmistä, lietteenkäsittelystä ja tarkensi vaihtoehtoisia siirto- ja purkutunneleita sekä paineviemäreitä. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kallioperätutkimuksia vaihtoehtoisilla puhdistamon sijaintialueilla. YVAn valmistuttua tehdään päätös hankkeen toteuttamisesta sekä valitaan toteutettava vaihtoehto, mikäli päätös toteuttamisesta on myönteinen. Ennen luvanhakuvaihetta tehtyjä selvityksiä täydennetään niiltä osin kuin on tarvetta. Laitoksen lopullinen suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan lupaprosessin jälkeen.11 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC 7 3 HANKEKUVAUS 3.1 Hankkeen tausta ja tarkoitus Vuonna 2005 valmistuneessa Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettiin Tampereen seudun jätevesien puhdistusta keskitettäväksi uuteen keskuspuhdistamoon. Jo nyt Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoilla puhdistetaan Tampereen lisäksi myös naapurikuntien jätevesiä, eli yli 60 % kaikista Pirkanmaalla syntyvistä yhdyskuntajätevesistä. Keskuspuhdistamon yleissuunnitteluvaiheessa on mukana Pirkanmaan Jätehuolto Oy sekä 14 kuntaa: Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kuhmalahti Kylmäkoski Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi Kuva 3-1. Hankkeeseen liittyvät kunnat. Jätevesien yhteiskäsittelyn lisäksi hankkeessa tarkastellaan puhdistamolietteen käsittelyä.12 EC 8 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke 3.2 Mitoitus Perusmitoitus Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoitusvuotena käytetään vuotta Jätevesien käsittelyn mitoitusta varten on laadittu puhdistamon vesiprosessin virtaama- ja kuormitusennusteet. Kuormitusennusteet laadittiin siten, että virtaama- ja kuormitusennusteisiin sisältyvät merkittävimpien teollisuuskuormittajien nykyisin puhdistamoille toimittama jätevesimäärä ja kuormitus. Prosessivertailuvaiheessa mitoituskuormituksena käytetään keskimääräisiä ainekuormia. Keskuspuhdistamohankkeen perusmitoituksessa kuntien välinen yhteistyö kasvaa nykyisestä jonkin verran. Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan välinen nykyinen yhteistyö laajenee koskemaan myös Nokiaa, Lempäälää, Hämeenkyröä, Ikaalista, Kuhmalahtea, Juupajokea, Orivettä, Akaata ja Valkeakoskea. Liittyjämääränä nykytilanteessa tämä tarkoittaa noin asukasta. Mitoitusvuotena 2040 liittyjämääräksi on arvioitu noin asukasta. Taulukossa 3-1 on esitetty Pirkanmaan keskuspuhdistamon viemäröintialueen virtaama ja kuormitusennusteet vuosille 2020, 2030 ja Esitetty kuormitus ei sisällä Ikaalisten Tevaniemen ja Luhalahden puhdistamoiden jätevesiä eikä Ylöjärven Ylisten puhdistamon jätevesiä. Taulukko 3-1. Pirkanmaan keskuspuhdistamon virtaamaennusteet ja keskimääräinen ainekuormitus vuosina 2020, 2030 ja Suure Laatu Nykytilanne Liittyjämäärä as Kasvuennuste % 17 % 23 % 26 % Virtaama, Q ka m 3 /d Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, qmax m 3 /h Q max /Q ka 2,6 2,5 2,5 Ominaisvirtaama l/as Suure Laatu Nykytilanne Liittyjämäärä as AVL-luku* g/as/d BOD 7 - kesk. kg/d g/as/d mg/l P kok - kesk. kg/d g/as/d 2,3 2,3 2,3 mg/l 7,9 8,0 8,1 N kok - kesk. kg/d g/as/d mg/l SS - kesk. kg/d g/as/d mg/l *) BOD-ominaiskuorman 70 g/as/d perusteella laskettuna13 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC 9 Tarkastelualueen merkittävä, suurteollisuudesta mahdollisesti keskuspuhdistamolle tuleva jätevesikuormitus otetaan huomioon laajennusvarauksena ja lähinnä puhdistamon sijaintipaikan kallioresurssien varauksena. Puhdistusvaatimukset Pirkanmaan keskuspuhdistamossa käsiteltävien jätevesien puhdistusvaatimuksena käytetään alla olevassa taulukossa esitettyjä enimmäispitoisuuksia ja puhdistusvaatimuksia. Taulukossa on esitetty myös Viinikanlahden puhdistamon nykyiset lupaehdot vertailun vuoksi. Puhdistamoiden lupaehtojen kehitystä ei kyetä tarkasti ennakoimaan, mutta yleissuunnitelmavaiheessa esitetyt puhdistusvaatimukset vastaavat nykyisin suurille yli avl:n jätevedenpuhdistamoille esitettyjä puhdistusvaatimuksia. Keskuspuhdistamo Viinikanlahden lupaehdot v orgaaninen kuorma lähtevässä vedessä < 8 mg BOD7 (ATU)/l < 15 mg/l BOD7 (ATU) reduktio 96 % > 92 % kokonaisfosfori reduktio 96 % > 92 % kokonaisfosfori lähtevässä vedessä 0,3 mg/l < 0,6 mg/l ammoniumtypenpoisto 4 mg/l < 4 mg/l kokonaistypenpoisto > 70 % - Mitoituslämpötilana käytetään tulevan jäteveden minimilämpötilaa 6 C. Lupaehdot ovat neljännesvuosikeskiarvoja lukuun ottamatta kokonaistypenpoistotehoa, joka on vuosikeskiarvo. 3.3 Vertailtavat jätevesien käsittelyprosessit Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesiprosessivaihtoehdot ovat seuraavat: Typenpoisto aktiivilieteprosessilla Typenpoisto aktiivilietteen ja biosuodattimen yhdistelmällä / yhdistelmillä Typenpoisto suodattimiin perustuvilla prosesseilla Biomembraaniprosessi Biologinen + kemiallinen ravinteiden poisto Typenpoisto aktiivilieteprosessilla Perinteisessä aktiivilieteprosessissa aktiiviliete on vapaana ilmastetuissa tai sekoitetuissa altaissa. Aktiivilieteprosessissa hyödynnetään jäteveden luontaista mikrobikantaa, jonka tehoa lisätään kasvattamalla sitä hallitusti prosessialtaissa. Prosessia säädellään lietteiden kierrolla ja lietteen hallitulla poistamisella prosessista (kuva 3-2). Fe Fe Esiselkeytys D N Jälkiselkeytys Kuva 3-2. Perinteinen DN-aktiivilieteprosessi.14 EC 10 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Aktiivilieteprosessin nitrifikaatiovaiheessa jäteveden typpi, joka on pääsääntöisesti ammoniumtyppenä (NH 4 -N), hapetetaan nitriitin kautta nitraattitypeksi (NO 3 -N) nitrifioivan bakteerimassan avulla. Nitrifioivan prosessin edellytyksenä on riittävän pitkä lieteikä ja hydraulinen viipymä sekä riittävän alhainen lietekuorma ja hydraulinen kuormitus. Nitrifikaatio hidastuu voimakkaasti prosessiveden lämpötilan laskiessa ja täydellisen nitrifikaation saavuttaminen kylmillä vesillä edellyttää pitkää viipymää ja lieteikää. Onnistuneen nitrifikaation takaamiseksi on varauduttava alkalointikemikaalin syöttöön. Denitrifikaatiovaiheessa pelkistetään nitrifikaatioprosessin lopputuote nitraattityppi alkuainetypeksi (N 2 ), joka poistuu ilmaan. Tämä prosessivaihe on anoksinen eli prosessivedessä ei saa olla vapaata happea (O 2 ). Normaalisti tämä denitrifikaatiovaihe sijoitetaan prosessin alkuun ja näin ollen siinä voidaan hyödyntää laitokselle tulevan jäteveden omaa hiilikuormaa. Orgaaninen hiili (BOD-kuorma) hapetetaan D-osassa nitraatilla ja N-osassa hapella. Fosfori saostetaan saostuskemikaalilla. Pirkanmaan keskuspuhdistamon puhdistusvaatimusten mukaisen fosforipitoisuuden saavuttaminen edellyttää aktiivilieteprosessin tehostamista jälkikäsittelyllä, esimerkiksi flotaatiolla tai hiekkasuodatuksella. DN-aktiivilieteprosessin edut ja haitat on lueteltu seuraavassa: Edut: + tunnettua tekniikkaa, paljon kotimaisia referenssejä + varmatoiminen ja helposti ohjattava prosessi + hyvä puskurikyky lyhytaikaisille likaainekuorman ja viipymän vaihteluille + hyödyntää jäteveden sisältämän hiilenlähteen ja denitrifikaatiossa palautuvan alkaliteetin Haitat: biofilmiprosesseja herkempi esim. myrkkyjen ja muiden puhdistamolle kuulumattomien kemikaalien suhteen vaatii lisähiilenlähteen ja alkaloinnin typenpoiston turvaamiseksi herkkä hydraulisen kuormituksen vaihteluille (lietteen laskeutuvuus ja jälkiselkeytyksen kapasiteetti pullonkauloja korkeilla virtaamilla) fosforirajan 0,3 mg/l saavuttaminen edellyttää tertiäärikäsittelyä suurehko tilantarve Typenpoisto biosuotimiin perustuvilla prosesseilla Biologinen suodatus on biofilmiin perustuva puhdistusprosessi. Biologinen suodatin koostuu kantoaineesta, joka voi olla joko vettä kevyempää tai painavampaa (murskattua Leca-soran tyyppistä raetta tai polystyreenipalloja laitevalmistajasta riippuen). Kantoaineen pinnalle kasvaa olosuhteista riippuen nitrifioiva tai denitrifioiva biomassa. Biologinen suodatinprosessi suunnitellaan perinteisesti nitrifikaatiodenitrifikaatioprosessiksi, jolloin kaikki jätevesi pumpataan ensin nitrifikaatiosuodattimille. Tässä vaiheessa ammoniumtyppi hapetetaan nitraattitypeksi. Kuten kaikissa nitrifikaatioprosesseissa, alkaliteetin laskun vuoksi suodattimelle on syötettävä myös alkalointikemikaalia (esim. Ca(OH) 2 :a). Seuraavassa prosessivaiheessa kaikki jätevesi johdetaan denitrifioiville suodattimille. Denitrifikaatio suoritetaan käyttäen metanolia tai muuta ulkoista hiilen lähdettä denitrifikaatiosuodattimissa, koska jäteveden sisäinen hiili on käytetty nitrifikaatiovaiheessa. Tärkeä parametri biologisen suodattimen ohjauksessa on suodattimelle tulevan liukoisen fosforin määrä. Jos liukoisen fosforin määrä on liian pieni, voi tämä rajoittaa biologista prosessia ja suodattimelle voi alkaa15 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC 11 kasvaa hiivoja ja rihmoja. Jos liukoisen fosforin määrä on liian suuri, voi laitoksen lähtevän fosforin määrä kasvaa liian suureksi lupaehdon suhteen. Fe Ca(OH) 2 CH 3 OH Esiselkeytys Biosuodin Biosuodin (N) (N) Biosuodin (D) (N) Kuva 3-3. Typenpoisto biosuotimiin perustuvalla prosessilla. Suodatinsolussa käsiteltävä jätevesi virtaa suodattimessa alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin. Nitrifikaatiosuodattimen alaosassa on ilmaputkisto, jonka jakamalla ilmalla suodatin pidetään hapekkaana. Riippuen kantoaineen tiheydestä kantoaine laskeutuu joko pohjaan tai kelluu veden pinnalla. Pohjaan laskeutuvaa kantoainetta varten tarvitaan suodattimen pohjalle suuttimet veden jakoa varten. Kun käytössä on kelluva kantoaine, tarvitaan kantoaineen päälle suutinpohja estämään kantoaineen karkaaminen puhdistetun veden mukana. Suodattimen huuhtelussa syntyy pesuvettä, joka johdetaan pesuveden tasausaltaaseen. Tasausaltaasta pesuvedet johdetaan puhdistamon alkuun tai tasausallas toimii selkeyttävänä yksikkönä. Aktiivilieteprosessiin verrattuna biologisen suodatusprosessin edut ja haitat on lueteltu seuraavassa: Edut: + vähäisempi tilan tarve + vähäisempi lietteen tuotanto + ei vaadi erillistä tertiäärikäsittelyä + hydrauliset piikkikuormat eivät aiheuta lietteen karkaamista + vähemmän herkkä myrkyille ja muille puhdistamolle kuulumattomille kemikaaleille Haitat: suuremmat energiakustannukset monimutkainen ohjaus ja hallinta suurempi lisähiilen ja alkalointikemikaalin tarve (ei hyödynnä jäteveden omaa hiilenlähdettä eikä denitrifikaatiossa palautuvaa alkaliteettia) herkempi esikäsittelyn häiriöille huonompi puskurikyky lyhytaikaisille lika-ainekuorman ja viipymän vaihteluille Typenpoisto aktiivilietteen ja biosuodattimen yhdistelmillä Biologinen suodatusyksikkö voidaan yhdistää normaalin aktiivilietelaitoksen perään joko nitrifikaatio-denitrifikaatiosoluina tai pelkkänä jälkidenitrifikaatioyksikkönä (kuvat 3-4 ja 3-5). Tällöin aktiivilieteprosessissa voi tapahtua joko BOD:n poisto, BOD:n poisto ja nitrifikaatio tai lisäksi osittainen denitrifikaatio ja biologisessa suodattimessa poistetaan lupaehtojen vaatima loppu nitraattityppi.16 EC 12 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Fe Fe CH 3 OH Esiselkeytys Ilmastus Jälkiselkeytys Biosuodin (N) Biosuodin (D) Kuva 3-4. BOD:n poisto aktiivilietteessä ja nitrifikaatio + denitrifikaatio biosuotimissa. Fe Fe CH 3 OH Esiselkeytys Ilmastus Jälkiselkeytys Biosuodin (D) Kuva 3-5. BOD:n poisto ja nitrifikaatio aktiivilietteessä sekä denitrifikaatio biosuotimessa. Aktiivilieteprosessin ja biologisten suodattimien yhdistelmän edut ja haitat on lueteltu seuraavassa: Edut: + DN-aktiivilieteprosessia vähäisempi tilan tarve + ei vaadi erillistä tertiäärikäsittelyä + parempi puskurikyky likaainekuormien ja varauksin viipymän vaihteluille kuin vain biosuotimilla toteutetulla prosessilla Haitat: DN-aktiivilieteprosessia suuremmat energiakustannukset monimutkainen ohjaus ja hallinta suurempi lisähiilen ja alkalointikemikaalin tarve (ei hyödynnä jäteveden omaa hiilenlähdettä eikä denitrifikaatiossa palautuvaa alkaliteettia) Biomembraaniprosessi Kalvobioreaktori (Membrane Bio-Reactor, MBR) on muunnelma aktiivilieteprosessista, jossa allastilavuutta on voitu pienentää huomattavasti normaalista aktiivilieteprosessista kasvattamalla lietekonsentraatiota normaalista 4 5 g MLSS/l tasolle g MLSS/l. Kalvobioreaktorissa lieteen erotus tapahtuu kalvosuodatuksen, esimerkiksi UF-onttokuitukalvojen avulla, jolloin laitoksella ei ole erillistä jälkiselkeytystä. Tällaisessa tapauksessa laitoksen tilantarve on korkeussuunnassa jonkin verran perinteisiä prosessiratkaisuja suurempi, sillä onttokuitukalvoniput on voitava nostaa ilmastusaltaista huoltoa, kalvojen pesua ja kalvojen vaihtoa varten ylös. Energiankulutus on kalvobioreaktorissa perinteistä aktiivilieteprosessia suurempi, noin kolminkertainen, koska jätevesi johdetaan kalvojen läpi kovan paineen avulla. Kalvobioreaktorissa BOD:n ja typen poisto perustuu biologiaan aktiivilieteprosessin tavoin, mutta kalvosuodatuksen ansiosta muiden haitta-aineiden (fosfori, kiintoaine,17 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC 13 mikrobit) poistuminen on jonkin verran tehokkaampaa. Fosfori saostetaan yleensä esiselkeytyksen yhteydessä. Kuvassa 3-6 on esitetty kalvobioreaktorin toimintaperiaate. Aktiivilieteprosessin tavoin denitrifikaation hiilenlähteenä saatetaan joutua käyttämään lisähiiltä. Kemikalointi Kalvosuodatusyksikkö D N Kuva 3-6 Kalvobiorektori Kalvobioreaktorin edut ja haitat on lueteltu seuraavassa: Edut: + erittäin kompakti toteutus: muita tarkasteltuja prosesseja vähäisempi tilantarve + hyödyntää jäteveden sisältämän hiilenlähteen ja denitrifikaatiossa palautuvan alkaliteetin + puhdistustulos ei riipu lietteen laskeutuvuusominaisuuksista + vähäisempi ylijäämälietteen määrä kuin perinteisellä aktiivilieteprosessilla + ei vaadi erillistä tertiäärikäsittelyä Haitat: perinteistä aktiivilieteprosessia suuremmat energiakustannukset vähän referenssejä suuren kokoluokan yhdyskuntajäteveden puhdistamoilta ei käyttökokemuksia Suomen oloissa kalvojen käyttöikä noin 5 vuotta kalvojen pesukemikaalien kulutus on suuri vaatii tehokkaan esikäsittelyn, esim. levynauhavälpän Biologinen ravinteiden poisto kemikaloinnilla tehostettuna Esimerkkinä biologisesta ravinteiden poistoprosessista esitellään University of Cape Town (UCT) prosessi, joka on vapaaseen aktiivilietteeseen perustuva prosessi. Siinä sekä typpi että fosfori poistetaan biologisesti. Biologisen fosforinpoiston edellytyksenä on anaerobisten ja anoksisten/aerobisten olosuhteiden vuorottelu. Fosforinpoisto perustuu eräiden mikrobiryhmien kykyyn sitoa fosforia ylimäärin normaaliin metabolisiin tarpeisiinsa nähden. Anaerobisessa osassa nämä mikrobit sitovat jäteveden tuomaa orgaanista hiiltä käyttäen energianlähteenä fosforivarastojaan. Tällöin aktiivilietteeseen vapautuu fosfaattia. Anoksi- ja aerobiosassa mikrobit sitovat fosforia enemmän kuin vapauttivat anaerobiosassa, jolloin nettotuloksena on fosforin sitoutuminen biolietteeseen. Prosessin toiminnan ehdoton edellytys on riittävän pitkä (1 2 h) anaerobinen viipymä, jolloin aktiivilietteessä ei siis saa olla vapaata happea eikä nitraattityppeä. Hyvä fosforinpoistotulos edellyttää lisäksi, että tuleva jätevesi sisältää haihtuvia rasvahappoja (VFA) tai riittävästi helposti hajoavaa orgaanista ainesta, joka anaerobiosassa fermentoituu VFA:ksi.18 EC 14 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Anaerobiset olot luodaan kierrättämällä prosessin alkuun vähänitraattista aktiivilietettä D-osan lopusta. Palautusliete ja nitraattipitoinen kierrätysliete syötetään D-osan alkuun. Esiselkeytys A D N Jälkiselkeytys Kuva 3-7. UCT-prosessi UCT-prosessi vaatii jonkin verran enemmän tilavuutta kuin DN-prosessi. Sen etuna on merkittävästi pienempi kemikalointitarve ja hieman pienempi ylijäämälietteen määrä. Lisäksi tulevan jäteveden orgaanisen aineen pitoisuus ravinnepitoisuuksiin verrattuna tulee olla riittävän korkea. Biologiseen ravinteiden poistoon päädytään usein laitoksilla, joiden lähtevän veden fosforiraja on 1 1,5 mg/l. Pirkanmaan keskuspuhdistamon puhdistusvaatimusten saavuttamiseksi laitoksella on varauduttava vielä tertiäärikäsittelyyn 0,3 mg/l fosforirajan saavuttamiseksi sekä kemikalointiin prosessihäiriöiden varalta. Lisäksi on varauduttava saostuskemikaalin syöttöön lietteenkäsittelyn rejektivesiin, jos lietteenkäsittelyratkaisuna on mädätys. Biologisen ravinteiden poiston edut ja haitat edut ja haitat on lueteltu seuraavassa: Edut: + DN-aktiivilieteprosessia vähäisempi kemikaalien tarve + DN-aktiivilieteprosessia vähäisempi ylijäämälietteen tuotanto Haitat: suurehko tilan tarve monimutkainen prosessin hallinta fosforirajan 0,3 mg/l saavuttaminen edellyttää tertiäärikäsittelyä herkkä orgaanisen kuorman vaihteluille Kuvassa 3-8 on alustavasti vertailtu vaihtoehtoisia vesiprosesseja.19 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke EC 15 Kuva 3-8. Alustava vesiprosessien vertailu. 3.4 Lietteenkäsittelyn vaihtoehdot Lietteenkäsittelyyn tulee perusmitoituksessa orgaanista ainesta raakalietteenä, ylijäämälietteenä sekä muilta puhdistamoilta tuotavana koneellisesti kuivattuna lietteenä. Päivittäin syntyvän lietteen määräksi arvioidaan noin 52 tonnia (mitoitusvuonna 2040). Lietteen käsittelyssä tutkitaan seuraavia vaihtoehtoja: mekaaninen kuivaus, (terminen kuivaus) ja poltto mädätys, mekaaninen kuivaus, terminen kuivaus mädätys, mekaaninen kuivaus ja kompostointi ostopalveluna Yleissuunnitelman ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa päädyttiin jättämään pois vaihtoehto, jossa tutkittaisiin lietteen ja biojätteen yhteiskäsittelyä laitoksen yhteydessä.20 EC 16 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Mesofiilinen mädätys Mädätys tapahtuu suljetussa reaktorissa, hapettomassa tilassa. Prosessia kutsutaan valitun lämpötilan perusteella joko mesofiiliseksi (noin 37 C) tai termofiiliseksi (55 C). Lietteen lämmityksessä käytetään tapauskohtaisesti joko lämmönvaihtimia tai höyryä. Mädätysprosessin aikana bakteerit muuttavat osan orgaanisesta aineesta metaanipitoiseksi biokaasuksi ja lietteen kiintoainemäärä pienenee. Prosessi tuottaa stabiilia ja helposti kuivattavaa lietettä. Lisäksi ravinteet muuntuvat orgaanisesta epäorgaaniseen muotoon. Mädätetty liete kuivataan tavallisesti mekaanisesti. Mesofiilisesti mädätetty liete on hygienisoitava vielä ennen käyttöä maanviljyssä. Käytännössä liete kuivataan vielä mekaanisesti varastotilavuuden minimoimiseksi Termofiilinen mädätys Termofiilinen mädätys vastaa periaatteeltaan mesofiilistä mädätystä. Mädätyksen korkeamman lämpötilan ansiosta puhdistamoliete on hygienisiltä vaatimuksiltaan maanviljelykäyttöön soveltuvaa. Käytännössä liete kuivataan kuitenkin vielä mekaanisesti varastotilavuuden minimoimiseksi Mekaaninen kuivaus Mekaanisella lietteen kuivauksella tarkoitetaan jätevedenpuhdistamon tiivistetyn lietteen (kuiva-ainepitoisuus 1 3 %) kuivaamista esimerkiksi lietelingoilla suotonauhapuristimella tai ruuvipuristimella kuiva-ainepitoisuuteen %. Kuivauksen tehostamiseksi lietteen sekaan voidaan annostella polymeeriä. Kuivaus vähentää merkittävästi lietteen tilavuutta ja siten muualle kuljetettavan lietteen määrää. Mekaanisesti kuivattu liete ei ole biologisesti stabiilia, ts. liete ei täytä hygienisiltä vaatimuksiltaan maanviljelykäyttöön tarkoitetun lietteen laatuvaatimuksia. Mekaanisesti kuivattu liete ei sovellu myöskään sellaisenaan polttoon lietteen suuren vesipitoisuuden vuoksi. Mekaanista kuivausta voidaan kuitenkin tehostaa puhdistamon yhteyteen rakennetun polttolaitoksen lämmön avulla, jolloin kuiva-ainepitoisuus nousee %:iin. Tällaisen kuivauksen tarkoituksena on varmistaa, ettei lietteen sekaan tarvitse lisätä tukipolttoainetta Terminen kuivaus Ennen termistä kuivausta liete esikuivataan mekaanisesti esim. linkojen avulla. Esikuivauksessa pyritään liete kuivaamaan mahdollisimman tehokkaasti, koska veden haihduttaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin lietteen mekaaninen kuivaus. Termisessä kuivauksessa lietteeseen esikäsittelyn jälkeen jäänyt vesi poistetaan haihduttamalla. Kuivaus voi perustua suoraan (konvektiokuivaus) tai epäsuoraan (kontaktikuivaus) lämmitykseen, jolloin lämmitettävästä väliaineesta otetaan vain lämpöenergia käyttöön. Lämmönlähteinä voidaan käyttää höyryä, termoöljyä tai kuumaa ilmaa. Lietteen termisessä kuivauksessa päästään kuiva-ainepitoisuudessa jopa yli 90 % TS. Haluttu kuiva-ainepitoisuus riippuu termisesti kuivatun lietteen jatkokäsittelystä. Hygienian, varastoinnin ja homehtumisen estämisen kannalta sopiva kuiva-ainepitoisuus on % TS. Lietteen polttoa varten kuiva-ainepitoisuus tulee olla ainakin % TS. Polton osalta lietteen optimi kuiva-ainepitoisuus riippuu aina polton lämpötaseesta ja se selvitetään tapauskohtaisesta. Näytä lisää
PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE Yleisötilaisuus Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeesta Pirkkala 10.11.2009 Suunn.pääll, DI Heidi Rauhamäki Tampereen Vesi 1 HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN - 2005: Pirkanmaan Lisätiedot Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus
Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle Lisätiedot Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.
Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.2015 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 6 Lisätiedot PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO, SULKAVUOREN VAIHTOEHTO. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO, SULKAVUOREN VAIHTOEHTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lisätiedot Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia
Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna Lisätiedot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.
Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, Lisätiedot Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö
Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö RIL: Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus Kuparisali 22.5.2008 Reijo Kuivamäki aluejohtaja Pöyry Environment Oy Tampereen seudun strategiset Lisätiedot HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn
HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn Perusmateriaalin käsittely Karkean materiaalin erotus Karkean materiaalin käsittely Mädätysjäännöksen käsittely Biojätekäsittelyprosessin jätevedenkäsittely Tilanne Lisätiedot Tampereen seudun keskuspuhdistamoprojekti puhdistamon sijainti- ja purkupaikkojen vertailu
Tampereen Vesi Tampereen seudun keskuspuhdistamoprojekti puhdistamon sijainti- ja purkupaikkojen vertailu Loppuraportti 17.3.2006 KALLIOSUUNNITTELU OY ROCKPLAN LTD 1 (41) Tampereen Vesi Tampereen seudun Lisätiedot Hygienisoinnin määritelmä
Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola 19.3.2015 Jätevesien hygienisointi Saijariina Toivikko 12.3.2015 1 Saijariina Toivikko Hygienisoinnin määritelmä Hygienisointi = Jäteveden ja lietteen patogeenien määrän Lisätiedot Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015
Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 17.30-18.00 18.05 18.20 19.00 20.00 Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus (Tampereen Vesi) Historiakatsaus (Tampereen Vesi) Suunnittelutilanne ja lisätutkimukset Lisätiedot KERTARAPORTTI 25.8.2014
s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet Lisätiedot Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta
Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista Lisätiedot PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SULKAVUORI ASUKASTILAISUUS 19.8.2015
PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SULKAVUORI PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ 1. Luolapuhdistamo 1. Aikataulu 2. Mitoitus ja puhdistusarvot 3. Valitut prosessit ja lay-out luonnokset 4. Kustannusarvio 2. Lisätiedot LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan Lisätiedot 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo
2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas, Lisätiedot LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen
SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida Lisätiedot Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä
Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Vesihuolto 2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Pekka Pesonen, toimitusjohtaja Tampereen Vesi Petri Tuominen, toimitusjohtaja JS-Puhdistamo Lisätiedot Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014
Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Lappeenrannan jätevesiratkaisu YVA 2006 > lupahakemus ISY:lle 12/2006: Hyväristönmäki-Rakkolanjoki > ISY 11/2007 > VHO 11/2009 > KHO 1/2011 > lupahakemus Lisätiedot Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.
Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan, Lisätiedot Jätevesien hygienisoinnin menetelmät
Jätevesien hygienisoinnin menetelmät Jätevedet ja hygienia 14.1.2010 Ari Niemelä 14.1.2010 / ANi Hygienisoinnin tavoitteet Käsitellyn jäteveden mikrobit (Tekes, Vesihuolto 2001): fekaaliset koliformit: Lisätiedot Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen
Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Uusi jätevedenpuhdistamo Blominmäkeen Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan maan alle louhittavaan luolastoon, jonne Lisätiedot Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet Lisätiedot MBR-OPAS PROSESSIEN HANKINTAAN, MITOITUKSEEN JA KÄYTÖN OPTIMOINTIIN
MBR-OPAS PROSESSIEN HANKINTAAN, MITOITUKSEEN JA KÄYTÖN OPTIMOINTIIN ILARI LIGNELL SISÄLLYS Hankkeen taustaa MBR-tekniikka yleisesti MBR-prosessin toiminta MBR-prosessin mitoitus Käytön optimointi Hankinta Lisätiedot KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN
KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN Lisätiedot TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn Lisätiedot Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla
Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina Lisätiedot Vesivarojen hallinta ja vesihuolto
Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vs. johtaja, yli-insinööri Hannu Wirola Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuranta seminaari, 31.1.2013 5.2.2013 Tavoitteena vesivarojen Lisätiedot Puhtaan veden tekijät. Jätevesien puhdistaminen Suomessa
Puhtaan veden tekijät Jätevesien puhdistaminen Suomessa 2 Vesien rehevöityminen on estettävä Vuodessa yksi ihminen tuottaa jäteveteen noin kilon verran fosforia ja viisi kiloa typpeä. Mikäli ravinnetuotoksemme Lisätiedot 22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012
Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Suomen Ekolannoite Oy Perustettu 2011 Kehittänyt innovatiivisen lietteenkäsittely menetelmän, josta jätetty patenttihakemus Menetelmä kemiallisesti hydroloimalla Lisätiedot TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri Lisätiedot Kokkolan biokaasulaitos
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet) Lisätiedot Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.
Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen Lisätiedot VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ
FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman Lisätiedot VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE
VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- Lisätiedot DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat
DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä Lisätiedot Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset
Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Lappeenrannan jätevesien käsittelyn YVA Hanhijärven asukastilaisuus 25.5.2015 Suunnittelupäällikkö Kristian Sahlstedt UUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen Lisätiedot Ovatko vesistöjen mikrobiologiset ja kemialliset saasteet uhka terveydelle? Ilkka Miettinen
Ovatko vesistöjen mikrobiologiset ja kemialliset saasteet uhka terveydelle? Ilkka Miettinen AKVA-sidosryhmäseminaari 24.11.2015 1 Ovatko vesistöt puhtaita? Taudinaiheuttajamikrobien esiintyvyys vesistössä Lisätiedot ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014
ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut Lisätiedot Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari
Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari Tampere-talo 31.1.2013 Kaija Joensuu Vesihuollon kehittämissuunnitelma (2006) Suunnittelutyölle asetetut yhteiset tavoitteet (seminaari 2004) Lisätiedot TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1
Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman Lisätiedot Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto
Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden Lisätiedot Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com
Kuusikkotie 25 01380 Vantaa Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Biologis-kemialliset pakettipuhdistamot: Omakotitalot, loma-asunnot, yhteispuhdistamot, kyläpuhdistamot, maitotilapuhdistamot Lisätiedot Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke
Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot Lisätiedot Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena. Tiivistelmä / Abstract. 1. Johdanto
Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena Sanni Pisto*, Ville Alho, Pirjo Rinnepelto, Mervi Matilainen Apila Group Ltd., Länsikatu 15, FI-811 Joensuu, * Corresponding author, sanni.pisto@apilagroup.fi, Tel.: Lisätiedot AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi
AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen Lisätiedot Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet
Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 Lisätiedot KERTARAPORTTI 20.11.2015
s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset Lisätiedot 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA
7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003 Lisätiedot Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle
Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010 Lisätiedot Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä Lisätiedot JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625
1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee Lisätiedot Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Elintarvike- ja terveysosasto Päivämäärä 1(7) Dnro 17.6.2005 MMMELO 2915/835/2005 Jätevedenpuhdistamot Puhdistamo- tai saostuskaivolietettä prosessissaan käyttävät jätteenkäsittelylaitokset Lisätiedot PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO ympäristövaikutusten arviointiselostus
PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö 29.11.2012 82141034 Tiivistelmä 5 OSA 1 JOHDANTO JA TAUSTAA 15 OSA 3: ARVIOITAVIEN SULKAVUORI- JA NYKY+ VAIHTOEHTOJEN KUVAUS 51 Lisätiedot HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO
Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin Lisätiedot KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON
KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä Lisätiedot Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014
Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren Lisätiedot JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti Lisätiedot Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008
Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta Lisätiedot haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila
Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien Lisätiedot Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys
Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009 Lisätiedot KERTARAPORTTI 25.8.2015
Voiko metsätaloudesta taloudesta tulevaa kuormitusta hallita kosteikoilla, kokemuksia kosteikoista maataloudesta tulevan kuormituksen hallinnassa Jari Koskiaho, Suomen ympäristökeskus Taustaa Soita on Lisätiedot VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN
VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE
Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena Lisätiedot HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo
HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo Maanalainen rakentaminen seminaari 11.5.2015 RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY 11.5.2015 Blominmäen Lisätiedot Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem
Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus Lisätiedot haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino
Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4 Lisätiedot Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen Lisätiedot EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS
EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren Lisätiedot Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007
Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma Lisätiedot JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ
Kestävä sanitaatio Jätevedet 11.2.2015 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Vesihuollon historiaa Jätevesi Viemäröinti Jäteveden käsittely isoissa Lisätiedot TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset
Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä Lisätiedot Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus
Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus 1 Veden laadun tavoitteet Turvallinen talousvesi Ympäristökuormituksen hallinta jätevedessä Fosfori, kiintoaine, Lisätiedot Pohjois-Puolan vesihuoltokartoitus 2014
Pohjois-Puolan vesihuoltokartoitus 2014 Jari Heiskanen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Kansainvälinen Vesiosaamiskeskus IAWTC -hanke (projektikoodi A32138) sivu 2/5 Johdanto Pohjois-Puolan vedenhuollon ja Lisätiedot HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus
HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten Lisätiedot KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma
KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241 Lisätiedot ERIKOISTAPAUKSET VEDEN KÄSITTELYYN SIVUTUOTTEISTA TEHDYILLÄ RAKEILLA,
ERIKOISTAPAUKSET VEDEN KÄSITTELYYN SIVUTUOTTEISTA TEHDYILLÄ RAKEILLA, Kuokkanen, T., Kuokkanen, V., Rämö, J. Rakeistettujen materiaalien ominaisuuksia Kalsiumkarbonaatti, tuhka, verkkosilikaattipohjainen Lisätiedot Biokaasulaitosten YVAmenettely
Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon Lisätiedot Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla
Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Envieno, Turun seudun puhdistamo Oy, Esa Malmikare Jouko Tuomi Vesihuolto 2015 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Lisätiedot ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA
ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava: Lisätiedot TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun
TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19. 20.11.2014 Oulu Jarmo Lahtinen käyttöpäällikkö Oulun Vesi TASKILAN PUHDISTAMO Puhdistamo on aloittanut Lisätiedot LAUSUNTO TAMPEREEN VEDEN PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO- HANKKEEN SULKAVUOREN VAIHTOEHDON UUDESTA ARVIOINTISELOSTUKSESTA
Lausunto PIRELY/23/07.04/2010 29.05.2013 Tampereen Vesi Viinikankatu 42 33101 TAMPERE LAUSUNTO TAMPEREEN VEDEN PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO- HANKKEEN SULKAVUOREN VAIHTOEHDON UUDESTA ARVIOINTISELOSTUKSESTA Lisätiedot JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Huittisten kaupunki Vammalan kaupunki Äetsän kunta Punkalaitumen kunta HUITTISTEN, VAMMALAN, ÄETSÄN JA PUNKALAITUMEN ALUEELLE K&R 12.11.28 Kiuru & Rautiainen Oy 2(142) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 JÄTEVESIEN Lisätiedot Lupahakemuksen täydennys
Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt Lisätiedot Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto
Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika 5.3.-10.4.2015, Lisätiedot Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus?
Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi-hajajätevesiseminaari 23.01.2013 Helsinki Lvi-tarkastaja Sampo Riikonen Suomen rakentamismääräyskokoelma osa Lisätiedot Vesiensuojelukosteikot
Vesiensuojelukosteikot 10.9. 2008 Helsingin Messukeskus Jari Koskiaho, SYKE Suunnittelu- ja mitoitusopas http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=245183&lan=fi Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Lisätiedot Jätevesienkäsittely kuntoon
Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset Lisätiedot Kaupunginhallitus 114 25.02.2013
Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto
Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin: Lisätiedot ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA
Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute