Source: http://docplayer.it/186031789-693-15-piano-attuativo-ambito-at_i24-ex-ismes-invarianza-idraulica-comune-di-bergamo-provincia-di-bergamo-committente-i-s-m-s-r-l.html
Timestamp: 2020-05-25 18:43:28+00:00
Document Index: 90168664

Matched Legal Cases: ['art.11', 'art.12', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 58', 'art. 58', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7']

693/15. PIANO ATTUATIVO AMBITO At_i24 EX ISMES. Invarianza Idraulica. Comune di: Bergamo Provincia di: Bergamo. Committente: I.S.M. s.r.l. - PDF Download gratuito
693/15. PIANO ATTUATIVO AMBITO At_i24 EX ISMES. Invarianza Idraulica. Comune di: Bergamo Provincia di: Bergamo. Committente: I.S.M. s.r.l.
Download "693/15. PIANO ATTUATIVO AMBITO At_i24 EX ISMES. Invarianza Idraulica. Comune di: Bergamo Provincia di: Bergamo. Committente: I.S.M. s.r.l."
1 tav. D Ed oggetto Invarianza Idraulica 693/15_Ed/02 Archivio/G/GIUPPONI/693_15 GIUPPONI_Residenze area EX ISMES/05.PRATICHE EDILIZIE/014-Agg.ConsiglioComunale_Nov data descrizione elaborato verificato 07/09/18 Consegna Piano Attuativo ambito At_i 24 - Settembre 2018 cb. 12/12/18 Consegna Piano Attuativo ambito At_i 24 - Dicembre 2018 cb. 29/11/19 Aggiornamento a seguito fase istruttoria cb. mf. mf. mf. Commessa:/Order: 693/15 lavori:/works: ISTANZA P.A. Comune di: Bergamo Provincia di: Bergamo Committente: I.S.M. s.r.l. PIANO ATTUATIVO AMBITO At_i24 EX ISMES rev.09/2017 timbro GSPublisherVersion Sede legale: Casazza-Bergamo-Italia, Piazza della Pieve n.1 Sedi operative: BERGAMO MILANO BELGRADO Sede di riferimento: Bergamo - Italia, via Daste e Spalenga n.45 T F e.mail: F A C C H I N E T T I & P A R T N E R S A R C H I T E T T I A S S O C I A T I M A S S I M O F A C C H I N E T T I C A R L O B O N O A L E S S A N D R A B O C C A L A R I
2 PIANO DI MANUTENZIONE allegato alla Relazione di Invarianza Idraulica PIANO ATTUATIVO AMBITO At_i24 EX ISMES situato tra VIA PONTE PIETRA e VIALE GIULIO CESARE BERGAMO Progetto di Realizzazione Nuovo complesso residenziale DATA: Novembre 2019 IL TECNICO Dott. Ing. RUBINI Aquilino STUDIO D'INGEGNERIA Dott. Ing. Rubini Aquilino - Via Tito Speri n Romano di Lombardia (BG)
3 "VASCA DI LAMINAZIONE" L'intervento prevede la realizzazione di una vasca di laminazione in cui confluiscono tutte le acque meteoriche provenienti da superfici impermeabili (tetti, piazzali ect...), collegata ad un pozzetto d'ispezione (distante 1 mt) tramite un tubo di controllo di flusso Ø 63 in pvc, tale collegamento consentirà un deflusso graduale delle acque prima dell'immissione a gravità, tramite una tubazione di convogliamento Ø 160 in pvc nel torrente Tremana ( via Ponte Pietra) VASCA DI LAMINAZIONE Superficie = (3,00 + 7,50 ) x 37,40/2 + (17,00 x 7,50) = MQ 323,85 Volume = Mq 323,85 x h pelo libero 2,50 mt = MC 809,62 "TRINCEA D'ACCUMULO IMPERMEABILE" L'intervento prevede la realizzazione di una trincea di accumulo impermeabile collegata ad un pozzetto d'ispezione tramite un tubo di controllo di flusso Ø 40 in pvc, tale collegamento consentirà un deflusso graduale delle acque prima dell'immissione a gravità, tramite una tubazione di convogliamento Ø 160 in pvc nel torrente Tremana ( via Ponte Pietra) TRINCEA DRENANTE DI ACCUMULO Superficie sezione trincea = MQ 1,52 Volume = MQ 1,52 x Lunghezza trincea 26,00 mt = MC 39,52 Considerato la presenza del dreno ciotolame il volume effettivo di invaso viene ridotto alla metà, pari a circa 20,00mc. COMPONENTI DEL SISTEMA DI DRENAGGIO Le tubazioni di convogliamento delle acque a valle dei pozzetti d'ispezione (riceventi la tubazione di "controllo di flusso") saranno in PVC Ø160, ricoperte in cls, con una leggera pendenza (4/5% 0 ), le stesse oltre a ricevere l'apporto di acque meteoriche del piccolo piazzale quale ingresso posto al piano autorimesse, recapiteranno le acque piovane di tutto il complesso residenziale nella Roggia Tremana, posta nel sottosuolo di Via Ponte Pietra.
4 Ciò premesso e considerato parte integrante del presente piano, si ritiene di poter suggerire quanto segue: VASCA DI LAMINAZIONE: - procedere ad ispezione visiva ogni anno o dopo eventi eccezionali; - procedere con frequenza quinquennale alla verifica dell'impermeabilizzazione interna e della pulizia della stessa POZZO DI ISPEZIONE POST CONTROLLO DI DEFLUSSO - procedere con frequenza annuale o dopo evento eccezionale alla pulizia del pozzo ( asportazione sabbia o quant'altro) - procedere con frequenza annuale alla verifica della tubazione di controllo di flusso mediante inserimento di asta flessibile per eventuale pulizia. POZZETTI DI ISPEZIONE CONVOGLIAMENTO ACQUA ALLO SCARICO FINALE - procedere con frequenza annuale o dopo evento eccezionale alla pulizia dei pozzetti ( asportazione sabbia o quant'altro) TRINCEA IMPERMEABILE - procedere con frequenza annuale alla verifica di eventuali cedimenti per assestamento e controllo dell'attacco del manto impermeabile alle murature poste al perimetro ( muro di recinzione e muro di cantinato/box ) RESTANTE PARTE DELLA FOGNATURA - procedere ad ispezione visiva con frequenza annuale, o in caso di eventi eccezionali o in caso di malfunzionamento dei sistema fognante. Novembre 2019 Ing. Aquilino Rubini
5 RELAZIONE TECNICA SULL'INVARIANZA IDRAULICA CON DIMENSIONAMENTO DEL VOLUME DI INVASO PIANO ATTUATIVO AMBITO At_i24 EX ISMES situato tra VIA PONTE PIETRA e VIALE GIULIO CESARE BERGAMO Progetto di Realizzazione Nuovo complesso residenziale DATA: Novembre 2019 IL TECNICO Dott. Ing. RUBINI Aquilino STUDIO D'INGEGNERIA Dott. Ing. Rubini Aquilino - Via Tito Speri n Romano di Lombardia (BG)
6 1. PREMESSA La presente relazione è relativa agli interventi atti a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica in funzione del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 pubblicato sul supplemento n. 48 BURL del 27 novembre Ai sensi della legge 12 del 2005 e smi, Art. 58 bis, sono infatti soggetti al principio di invarianza idraulica ed idrologica, gli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f)1, del D.P.R. n. 380/2001 e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale di cui al comma UBICAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA D'INTERVENTO Il sito in questione corrisponde all area di insediamento ex ISMES - Istituto Sperimentale Modelli e Strutture, situato in Via Ponte Pietra nel Comune di Bergamo. L'area è ubicata nella zona Nord del territorio comunale come evidenziato nell allegato aerofotogrammetrico CTR scala 1: e costituisce un comparto edificato compreso tra Viale Giulio Cesare ad Est, la citata via Ponte Pietra ad Ovest e il sedime dell ex ferrovia della Valle Brembana a Nord. Il lotto ha indicativamente una forma quadrangolare e una superficie di mq Il lato Nord confina come detto con l area della ex Tramvia mentre il lato Sud con una serie di lotti edificati sui quali sorgono edifici residenziali di 6-7 piani e di consistente volumetria come si può osservare nelle successive recenti immagine tratte da Google 2018.
8 3. INTERVENTO IN ESAME Su incarico della committenza, per conto di I.S.M. S.r.l., attuale proprietaria dell area oggetto dell intervento di riqualificazione in questione, viene redatta la presente relazione di "Invarianza Idraulica". Il progetto di recupero che la società intende presentare prevede il rispetto delle quote altimetriche attuali dell area, l abbattimento delle attuali costruzioni presenti nel sito e la ricostruzione mediante presentazione di progetto edile sulle stesse aree attualmente edificate. Situazione stato di fatto Si riporta lo stato dei luoghi attuale, riportato sulla tavola del piano attuativo redatto dallo studio Facchinetti & Partners Nel contesto catastale l area occupa la particella numero 617 del Foglio 5 della mappa di Bergamo, con una superficie complessiva di 6071 mq inserita in un contesto di aree con superfici prevalentemente occupate da capannoni ad uso industriale, ma attigue anche a numerosi lotti residenziali ove si trovano ville, villette e palazzine condominiali fino a sette piani. Siamo sopra i quartieri Santa Caterina e Corridoni, ove si trova anche lo Stadio di Bergamo. È una porzione del tessuto urbano che ha vissuto un grande sviluppo a partire dal dopoguerra e che, proprio nel boom economico della ripresa postbellica, ha visto via via aumentare verso nord il numero di aree soggette ad edificazione e antropizzazione.
9 Situazione di progetto "Scavi per impermeabilizzazione superfici" derivanti da "bonifica": L area è stata oggetto di specifica indagine geologica idrogeologica nel novembre 2011 a cura del Dott. Geol. G Torresani, finalizzata ad altro scopo di valutazione della naturale capacità di drenaggio del terreno in relazione alla necessità di disperdere nel sottosuolo le acque meteoriche provenienti dalla struttura in progetto. La relazione rileva che la falda è assai ben protetta ed in pressione e ciò, in aggiunta alla totale assenza di attività produttiva industriale secondo quanto emerso nella ricostruzione storica del sito, porta a evidenziare che la stessa non sembra potere aver subito alcun elemento di disturbo e/o contaminazione dal sito dismesso in questione. Le successive indagini sui terreni, effettuate a più riprese, hanno "messo in rilievo la presenza di forme di contaminazione" in particolare da idrocarburi in corrispondenza dei vecchi serbatoi e da PCB in prossimità delle cabina di trasformazione. Successivamente è stata concordata, tra gli Enti e la Parte, la terebrazione di un piezometro a completamento dei precedenti che non risultavano in linea con la direzione di flusso della falda. Il nuovo piezometro, è stato realizzato, nel maggio 2017 con la supervisione dei funzionari Arpa, in prossimità del perimetro NE del sito, non distante dalle cabine elettriche. Evidenziata la presenza diffusa di arsenico in una fascia di circa 1-2 metri di larghezza lungo tutto il confine di proprietà a nord (verso il vecchio sedime della ferrovia della Val Brembana) ed est nord-est; si propone di procedere all asportazione del primo mezzo metro di terreno, al ripristino di pendenze adeguate a recuperare il naturale deflusso delle acque superficiali verso il torrente Tremana, alla messa in opera di una geomembrana in HDPE e alla ricopertura con terreno drenante. Importante sarà la scelta dei materiali e la formazione di percorsi preferenziali di drenaggio delle acque di infiltrazione facilitando il loro naturale convogliamento mediante caditoie di captazione ed intubazione delle stesse verso il torrente Tremana. Di seguito si riporta tavola esplicativa delle aree oggetto di scavi e successiva impermeabilizzazione.
11 Situazione Futura di progetto: Sull area è prevista la demolizione delle strutture esistenti e la costruzione, almeno per pari volume, di nuovi edifici a prevalente uso residenziale e, secondariamente, a servizi, nel rispetto delle condizioni e indicazioni date dal Comune di Bergamo con il Parere sulla proposta preliminare di piano attuativo del PGT Ambito Strategico 8-AT i24 ex ISMES rilasciato dalla Direzione Territorio, Divisione Pianificazione Urbanistica Generale, UO Piani Attuativi, in data
12 4. DEFINIZIONE DEI DATI DI PROGETTO E DELLE MODALITÀ DI CALCOLO Il Comune di Bergamo risulta tra quelli del territorio Lombardo classificati in zona a criticità idraulica A, ovvero ad alta criticità idraulica. La portata massima ammessa al ricettore per le zone così classificate ai sensi dell Art. 8 del R.R. 7/2017 risulta U lim pari a 10 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile dell intervento. Si intende con ricettore il corpo idrico naturale o artificiale o rete di fognatura, nel quale si immettono le acque meteoriche. Le modalità di calcolo, vengono dedotte ai sensi dell Art. 9 del R.R. 7/2017 tabella 1; l'intervento in oggetto verrà calcolato con " il metodo delle sole piogge" ( vedi art.11, comma 2 lettera d). A) DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI A seguito di quanto sopra detto ed in considerazione della presenza nel sottosuolo di strati argillosi (vedasi Relazione Geologica) la soluzione di invarianza idraulica va ricercata nella formazione di una vasca di laminazione e di una trincea impermeabile, in particolare: a1) raccolta di tutte le acque meteoriche presenti dalle superfici impermeabili (tetti, terrazze, piazzali, ecc...) da effettuarsi mediante idonee canalizzazioni verticali ed orizzontali che convogliano le acque stesse alla vasca di laminazione a2) impermeabilizzazione (coating) delle aree soggette a bonifica con convogliamento delle acque alla vasca di laminazione ed alla trincea di accumulo, con successivo rilascio controllato (flusso). (vedasi TAV. 02) a3) raccolta delle acque dopo il "tubo di controllo di flusso" che garantisce il non superamento della portata massima consentita al recipiente finale (Roggia Tremana). Il tutto mediante idonei pozzetti di ispezione e controllo (vedasi TAV. 02) e tubazioni in PVC del diametro di 160 mm ricoperti in cls per garantirne la tenuta statica a4) riguardo la trincea di accumulo posta a sud dell'intervento, la stessa garantisce l'impermeabilità degli strati sottostanti (coating) come previsto dal Progetto di Bonifica a5) vanno presentate idonee istanze per l'autorizzazione allo scarico nel Torrente Tremana posto sotto la sede stradale/marciapiede di Via Ponte Pietra.
13 B) CALCOLI E RELATIVI DIMENSIONAMENTI Il progetto si sviluppa su una superficie territoriale pari a 6071,00mq. L'intervento prevede una superficie drenante pari a 723,77 mq; pertanto la superficie impermeabile è pari a 5347,23 mq. Superficie scolante = (Superficie impermeabile x φ = 1) + (Superficie drenante x φ = 0,3) = (5347,23 x 1) + (723,77 x 0,3) = MQ 5564,36 Dati: 1- Comune di Bergamo => area A ad alta criticità ( Ulim =10l/s per Ha di superficie scolante impermeabile dell'intervento) 2- La curva di possibilità pluviometrica valida localmente per il tempo di ritorno di 50 anni è caratterizzata dai parametri : - area scolante = 5564,36 mq - a = 60 mm/ora n - n = φ medio = ((Sup. imp. x 1) + (Sup. dren. x 0,3))/Sup. lotto = 0,916 Applicando le formule : D w = ( 10l/s / 2.78 x ha x 0,916 x 60mm/ora n x 0.5 ) 1/(0.5-1) D w = 18,069 ore Durata critica W o = (10 x ha x 0,916 x 60 mm/ora n x 18, ore) - ( 3.6 x 10 l/s x 18,069ore )= W o = 649,47 mc volume di laminazione Il volume così calcolato è maggiore del volume derivante dal parametro di requisito minimo (art.12 del regolamento) pari a 800 mc/ha imp per aree di alta criticità ed è quindi adottabile per il progetto della vasca di laminazione. C) DIMENSIONAMENTO VASCA DI LAMINAZIONE E TRINCEA DRENANTE DI ACCUMULO VASCA DI LAMINAZIONE Superficie = (3,00 + 7,50 ) x 37,40/2 + (17,00 x 7,50) = MQ 323,85 Volume = Mq 323,85 x h pelo libero 2,50 mt = MC 809,62 TRINCEA DRENANTE DI ACCUMULO Superficie sezione trincea = MQ 1,52 Volume = MQ 1,52 x Lunghezza trincea 26,00 mt = MC 39,52
14 CALCOLO PORTATA TUBO DI CAPTAZIONE/CONTROLLO DI FLUSSO " VASCA DI LAMINAZIONE" L'intervento prevede la realizzazione di una vasca di laminazione in cui confluiscono tutte le acque meteoriche provenienti da superfici impermeabili (tetti, piazzali ect...), collegata ad un pozzetto d'ispezione (distante 1 mt) tramite un tubo di controllo di flusso Ø 63 in pvc, tale collegamento consentirà un deflusso graduale delle acque prima dell'immissione a gravità, tramite una tubazione di convogliamento Ø 160 in pvc nel torrente Tremana. Calcolo controllo di flusso tra la vasca di laminazione e il pozzetto d'ispezione La portata massima a progetto di flusso dalla vasca di laminazione è pari a 4,76 l/s. CALCOLO PORTATA TUBO DI CAPTAZIONE/CONTROLLO DI FLUSSO "TRINCEA D'ACCUMULO IMPERMEABILE" L'intervento prevede la realizzazione di una trincea di accumulo impermeabile collegata ad un pozzetto d'ispezione tramite un tubo di controllo di flusso Ø 40 in pvc, tale collegamento consentirà un deflusso graduale delle acque prima dell'immissione a gravità, tramite una tubazione di convogliamento Ø 160 in pvc nel torrente Tremana. La portata massima a progetto di flusso dalla trincea d'accumulo impermeabile è pari a 1,09 l/s.
15 D) CALCOLO DEL TEMPO DI SVUOTAMENTO DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE Verificata che la portata del tubo di captazione/controllo del flusso risulta pari a 4,76 l/s. Per lo svuotamento totale necessario: 4,76 l/s x 60'' x 60' x 24 h = circa 411 mc/giorno Tenuto presente l'art. 11 comma 2 lettera f che prevede lo svuotamento in massimo 48 ore: 411 mc/giorno x 2 giorni = circa 822 mc Se consideriamo il volume di laminazione pari a MC 649,47 e tenuto conto del tempo di "corrivazione" il dato può essere accettato e di fatto nelle 48 ore la vasca si svuoterà completamente. TRINCEA DI ACCUMULO Verifica del volume di "accumulo" Verificata la portata massima della tubazione posta a "controllo del flusso" pari a 1,09 l/s Considerato: 1,09 l/s x 60'' x 60' x 24 h = circa 94 mc/giorno Tenuto presente l'art. 11 comma 2 lettera f che prevede lo svuotamento in massimo 48 ore: 94 mc/giorno x 2 giorni = circa 188 mc Se consideriamo il volume d'invaso presente a progetto pari a MC 39,52, ridotto a metà per la presenza dello strato drenante, e quindi pari a circa 20 mc, la capacità di svuotamento nelle 48 ore è ampliamente soddisfatta. E) CALCOLI E RELATIVI DIMENSIONAMENTI DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA DI DRENAGGIO Le tubazioni di convogliamento delle acque a valle dei pozzetti d'ispezione (riceventi la tubazione di "controllo di flusso") saranno in PVC Ø160, ricoperte in cls, con una leggera pendenza (4/5% 0 ), le stesse oltre a ricevere l'apporto di acque meteoriche del piccolo piazzale quale ingresso posto al piano autorimesse, recapiteranno le acque piovane di tutto il complesso residenziale nella Roggia Tremana, posta nel sottosuolo di Via Ponte Pietra.
16 F) CONCLUSIONI Concludendo la somma dei due flussi convoglianti nella roggia Tremana è pari a 5,85 l/s. La normativa prevede un limite massimo di 10 l/s per ettaro, pertanto la superficie progettuale pari a mq. 6071, 00 consente un flusso massimo di 6 l/s. 5,85 l/s a progetto < 6 l/s lim come da normativa vigente Romano di Lombardia (BG), lì Novembre 2019 Dott. Ing. RUBINI Aquilino Allegati : - tavola Tav. 01 Planimetria calcolo superfici per invarianza idraulica - tavola Tav. 02 Planimetria smaltimento acque a progetto - tavola Tav. 03 Planimetria individuativa aree "coating" - Piano di manutenzione
Approccio alla sostenibilità ambientale e alla gestione delle acque meteoriche in Regione Lombardia
Approccio alla sostenibilità ambientale e alla gestione delle acque meteoriche in Regione Lombardia Regione Lombardia DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana Sara Elefanti l.r.
d.g.r. 20 novembre 2017, n. 7372
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del
REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7
REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 Criteri e metodi per il rispetto del principio dell invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005 n.
REALIZZZAZIONE NUOVA ROTATORIA OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA COMPARTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATU VIA CESARE BATTISTI PROGETTO DEFINITIVO
REALIZZZAZIONE NUOVA ROTATORIA OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA COMPARTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATU VIA CESARE BATTISTI PROGETTO DEFINITIVO 1) PREMESSA La presente relazione idraulica riguarda la realizzazione
Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7: Criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica
Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7: Criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica Regione Lombardia DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città
COMUNE DI VICENZA Provincia di Vicenza. LOTTIZZAZIONE PAC. 2 e PAC.3 VICENZA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA IDRAULICA
COMUNE DI VICENZA Provincia di Vicenza LOTTIZZAZIONE PAC. 2 e PAC.3 VICENZA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA IDRAULICA 1 INDICE Premessa - Configurazione generale del progetto pag. 3 VCI in riferimento alle
PROGETTARE L INVARIANZA: PRESENTAZIONE DI CASI STUDIO
PROGETTARE L INVARIANZA: PRESENTAZIONE DI CASI STUDIO LECCO, 12 GIUGNO 2019, POLITECNICO DI MILANO INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA INVARIANZA IDRAULICA: le portate massime di deflusso meteorico scaricate
COME REDIGERE IL PROGETTO DI INVARIANZA
giroldi.ingvarese@gmail.com SONDRIO 13.04.2018 COME REDIGERE IL PROGETTO DI INVARIANZA Foto Fabrizio Radaelli R.R. 7/2017 ART. 6 Come redigere il progetto di invarianza idraulica e idrologica Per gli interventi
COMUNE DI BOLOGNA. Progetto di incremento posti auto Parcheggio "Via della Salute, 12" in Comune di Bologna (BO)
COMUNE DI BOLOGNA Progetto di incremento posti auto Parcheggio "Via della Salute, 12" in Comune di Bologna (BO) ELABORATO: TITOLO: A04 RELAZIONE IDRAULICA Screening L.R. 9/1999 e D. Lgs 152/2006 REV DATA
e rischio idraulico Applicazione alle reti fognarie Invarianza idraulica, idrologica Ruolo del gestore Crema, 23 maggio 2019
Invarianza idraulica, idrologica e rischio idraulico Ruolo del gestore Applicazione alle reti fognarie ing. Sara Fertonani Servizio Fognatura di Padania Acque SpA Crema, 23 maggio 2019 1 Gestore unico
OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA Nuovo edificio artigianale in provincia di Lodi
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CREMONA in collaborazione con ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI con partrocinio del COMUNE DI CREMA Seminario INVARIANZA IDRAULICA, IDROLOGICA E RISCHIO IDRAULICO UNIVERSITA DEGLI
giroldi.ingvarese@gmail.com COME REDIGERE IL PROGETTO DI INVARIANZA R.R. 7/2017 ART. 6 Per gli interventi soggetti a Permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività SCIA o a comunicazione
RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAUILICA
COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO DITTA: PILLA LEOPOLDO (c.f: PLLLLD49L30B648X) OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE PILLA LEOPOLDO foglio 20, mappali 1406,1898,1900 e 2005 PROGETTISTA: ING. DURANTE
Regolamento Regionale per l invarianza idraulica e idrogeologica (legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 - art. 7) Bozza definitiva
Regolamento Regionale per l invarianza idraulica e idrogeologica (legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 - art. 7) Bozza definitiva Novità rispetto alla versione di dicembre 2016 Sara Elefanti Milano, 19
Spett. le Comune di Zibello Ufficio tecnico
Spett. le Comune di Zibello Ufficio tecnico OGGETTO: PDC ai sensi dell art. A-14 bis della L.R. 20/2000 per la realizzazione di nuovo accesso con recinzione e piazzale asfaltato funzionali all ampliamento
1. PREMESSA 2 2. LOCALIZAZZIONE DELL INTERVENTO 8 3. VERIFICA SUPERFICIE IMPERMEABILE 9 4. VALUTAZIONI IDROLOGICHE 10
INDICE 1. PREMESSA 2 2. LOCALIZAZZIONE DELL INTERVENTO 8 3. VERIFICA SUPERFICIE IMPERMEABILE 9 4. VALUTAZIONI IDROLOGICHE 10 5. CONSIDERAZIONI IDRAULICHE PRELIMINARI 15 6. MODELLO STRATIGRAFICO AREA IN
UBICAZIONE CARTOGRAFICA DELL AREA D INTERVENTO
Dott. Geol. Pier Luigi Amadori Dott. Geol. Roberto Cavallucci PREMESSA La presente relazione, eseguita su incarico della proprietà CIANI SIMONETTA e della SOCIETA AGRICOLA CASAGRANDE 2 di CIANI SIMONETTA
«Progettare garantendo l invarianza»
«Progettare garantendo l invarianza» Erba, 29 marzo 2019 Relatore: dott.ing. Claudio Merati segretario Ordine Ingegneri Bergamo Le nostre parole, il nostro agire Consapevolezza della rilevanza Urgenza
OPERE DI INVARIANZA ALCUNI CASI PRATICI
m.giroldi@gstudiogiroldi.com LECCO 12.06.2019 OPERE DI INVARIANZA ALCUNI CASI PRATICI Tre casi pratici: VILLA A PARABIAGO (MI) INTERVENTO PRODUTTIVO A VARESE PIAZZALE ASFALTATO A LEGGIUNO (VA) IN COSTRUZIONE
Metodi e criteri di calcolo per il dimensionamento delle opere di INVARIANZA IDRAULICA
Metodi e criteri di calcolo per il dimensionamento delle opere di INVARIANZA IDRAULICA Daniele Masseroni Università di Milano daniele.masseroni@unimi.it Workshop Scuola Edile di Bergamo 5 Marzo 2018 Principali
COS È IL PROGETTO DI INVARIANZA
giroldi.ingvarese@gmail.com COS È IL PROGETTO DI INVARIANZA R.R. 7/2017 ART. 6 Per gli interventi soggetti a Permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività SCIA o a comunicazione
Invarianza idraulica e idrologica. cappa francesco architetto-studio cappa
Il principio di Invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo viene introdotto dall art. art. 7 della L.r. 5 marzo 2016 n. 4 attraverso modifiche alla L.r. 11 marzo 2005 n. 12
Il sottoscritto. nato a il Codice Fiscale. in qualità di dell ente. avente sede legale ubicata in comune di cap. indirizzo Codice Fiscale
MODULO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CON CARICO ORGANICO INFERIORE A 50 ABITANTI EQUIVALENTI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI
INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA Per.Ind. Roberto Fratus Pag. 1 di 15 INDICE: 1. Problematica Idraulica legata all espansione urbanistica 2. Concetto di Invarianza Idraulica e Idrologica 3. Regolamentazione
Studio Tecnico di Geologia Dott. Negri Giuseppe via Capodivilla Pieve di Soligo
Studio Tecnico di Geologia Dott. Negri Giuseppe via Capodivilla 10 31053 Pieve di Soligo Tel 0.438 /82910 e-mail negrigiuseppe1@ Virgilio.it Comune di PONZANO VENETO Provincia di TREVISO Ditta : IMMOBILIARE
COMMITTENTE: GRUPPO TOSETTO
COMMITTENTE: GRUPPO TOSETTO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 'PUA GRUPPO TOSETTO_AREA D2-45' Via delle Sorgenti, Cittadella Allegato 3. Norme tecniche e di attuazione Cittadella 10 Gennaio 2017 Progettisti:
Dott. Ing. RIVA GIUSEPPE Merate LC Via Filippo Turati n.4 Tel./Fax 039/ C.F. RVI GPP 66M18 E507J P.I Pag.
1. Inquadramento geografico Di seguito si riporta una fotografia aerea (fonte Google maps) attraverso la quale è possibile visualizzare l area oggetto di intervento. 2. Inquadramento catastale L area interessata
INDICE. 1 PREMESSA E DESCRIZIONE DEL PROGETTO Pag CONSIDERAZIONI METEOROLOGICHE Pag CONSIDERAZIONI IDRAULICHE Pag. 5
INDICE 1 PREMESSA E DESCRIZIONE DEL PROGETTO Pag. 2 2 CONSIDERAZIONI METEOROLOGICHE Pag. 4 3 CONSIDERAZIONI IDRAULICHE Pag. 5 4 DIMENSIONAMENTO NUOVE CONDOTTE ACQUE PIOVANE Pag. 7 5 CONCLUSIONI Pag. 9
\\Server\archivio principale\lavori\lavori 2013\1307\Testi\Relazioni\ _consorziodibonifica.rti_AGG 2014.doc 1
VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE GIARDINI DELLA MUSICA-STRALCIO 1 ZONA C2/39 IN CARPANEDO DI ALBIGNASEGO- PADOVA - AGGIORNAMENTO 2014 RELAZIONE SULLA SITUAZIONE IDRAULICA DEL SITO E SUL VOLUME DI INVASO
Il sottoscritto. nato a il Codice Fiscale. residente a cap indirizzo. n. tel. fax . proprietario dell insediamento isolato adibito ad uso
Valutazione di compatibilità idraulica 1.1 INTRODUZIONE Il continuo sviluppo urbanistico ha comportato un progressivo aumento dell impermeabilizzazione del suolo con conseguente diminuzione della capacità
RELAZIONE IDRAULICA E TECNICA
PREMESSA Il presente studio idrologico idraulico è stato redatto dal sottoscritto per il dimensionamento della fognatura di raccolta acque meteoriche dell'area oggetto di richiesta di Piano Urbanistico
STATO ESISTENTE STATO DI PROGETTO
STATO ESISTENTE L area di intervento è situata a Ferrara, all incrocio tra via Pontegradella e via Pomposa. Attualmente l area è occupata dal supermercato, che sarà oggetto di ampliamento, da parcheggi
4 DIMENSIONAMENTO NUOVE CONDOTTE ACQUE PIOVANE Pag. 5
INDICE 1 PREMESSA Pag. 2 2 CONSIDERAZIONI METEOROLOGICHE Pag. 2 3 CONSIDERAZIONI IDRAULICHE Pag. 3 4 DIMENSIONAMENTO NUOVE CONDOTTE ACQUE PIOVANE Pag. 5 5 CONCLUSIONI Pag. 7 1 1 PREMESSA La presente relazione
CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI PARERE IDRAULICO
CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE Via Pratica di Mare, 67 00040 ARDEA (RM) - consorziobonificapraticamare@pec.it info@cbpdm.it Tel. e Fax 06.913.13.18 06.913.00.51 C.F. 80161790581 www.consorziodibonificapraticadimare.it
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) PER L AREALE 3 NUOVA URBANIZZAZIONE DI AREA SITA A SAN PIETRO IN CASALE VIA SAN BENEDETTO SNC COMPARTO C
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) PER L AREALE 3 NUOVA URBANIZZAZIONE DI AREA SITA A SAN PIETRO IN CASALE VIA SAN BENEDETTO SNC COMPARTO C PROPRIETA : IMMOBILIARE RIGONE DUE SRL MIRA IMMOBILIARE SRL 1
RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO SULLA PORTATA DI PIENA ORDINARIA DEL TORRENTE MORLA NEL TRATTO DEGLI EX MOLINI MORETTI
COMUNE DI BERGAMO Provincia di Bergamo RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO SULLA PORTATA DI PIENA ORDINARIA DEL TORRENTE MORLA NEL TRATTO DEGLI EX MOLINI MORETTI COMMITTENTE : Dr. Arch. ATTILIO GOBBI GOBBI
RELAZIONE TECNICA PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA SCHEDA URBANISTICA C10
Piano Attuativo di iniziativa Privata Comparto C10 Cecina (LI) COMUNE DI CECINA Provincia di Livorno RELAZIONE TECNICA PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA SCHEDA URBANISTICA C10 Progetto: CERRI STUDIO
committente B&B di Ballan & C. S.r.l. progetto Piano Urbanistico Attuativo artigianale/industriale di iniziativa privata denominato SEVERI
via Uruguay, 67 Torre B - 35127 PADOVA Tel. 049.760308 - Fax 049. 8704523 P.I. 02340020284 infostudio@arcingegneria.it www. arcingegneria.it committente B&B di Ballan & C. S.r.l. progetto Piano Urbanistico
Pag. 2 di 13 1. PREMESSA Oggetto della presente relazione è l individuazione delle modifiche all assetto idrogeologico esistente, conseguenti alle trasformazioni del suolo del lotto in oggetto, con l obiettivo
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e invarianza idraulica. Piano di gestione del Rischio Alluvioni
Seminario di formazione in pianificazione urbanistica e la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni Milano 23 Novembre 2017 Prevenzione e mitigazione
PROGETTO ARCHITETTONICO PROGETTO IMPIANTI:
PROGETTO ARCHITETTONICO : PROGETTO IMPIANTI: INDICE 1 INQUADRAMENTO GENERALE DELL AREA... 2 2 PREMESSA... 2 3 INDAGINE IDROLOGICA SULLE PIOGGE INTENSE... 3 4 METODOLOGIA DI CALCOLO... 4 5 CALCOLO PORTATA
col patrocinio di: Mantova, 3 maggio 2018 ALBERTO MARINELLI
Le novità introdotte dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 Criteri e metodi per il rispetto del principio dell invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell articolo 58 bis della Legge Regionale
RVI. Ing. Jacopo TACCINI via del Rio, PONTEDERA PI Cell PROGETTO ESECUTIVO
DATA: Giugno 2016 Pr. n : 16-018 RVI PROGETTO ESECUTIVO A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato con divieto di riprodurlo anche parzialmente Il Progettista Il Direttore dei Lavori
COMUNE DI COSTA VOLPINO Provincia di Bergamo Committente: C.B.L. S.r.l.; C.S.A. Consorzio Servizi Autotrasportatori; Guizzetti S.r.l. PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
P.A.C. 44 VIA MUSILE
Provincia di Pordenone Comune di Pordenone P.A.C. 44 VIA MUSILE O04- RELAZIONE SULL INVARIANZA IDRAULICA, DIMENSIONAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE E DELLA RETE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Piano urbanistico di recupero
Piano urbanistico di recupero Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio monofamigliare sito in Via Consortile S.Vito e individuato al Catasto
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PROGETTAZIONE
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PROGETTAZIONE Inquadramento normativo, applicazioni operative del principio di invarianza idraulica, progettazione di infrastrutture idrauliche ed edilizia consapevole
1. PREMESSA 2 2. CARATTERISTICHE IDROLOGICHE CORSI D ACQUA 5 3. STATO DI FATTO 6 4. CARATTERISTICHE IDRAULICHE DI PORTATA TRATTI TOMBATI 7
INDICE 1. PREMESSA 2 2. CARATTERISTICHE IDROLOGICHE CORSI D ACQUA 5 3. STATO DI FATTO 6 4. CARATTERISTICHE IDRAULICHE DI PORTATA TRATTI TOMBATI 7 5. COMPATIBILITA IDRAULICA E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il/La sottoscritto/a, in qualità di progettista. delle opere fognarie comprese nel Piano Urbanistico denominato
Foglio n 1 di 10 CHECK LIST DI ASSEVERAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO Il/La sottoscritto/a, in qualità di progettista delle opere fognarie comprese nel Piano Urbanistico denominato. in Comune
CONSORZIO PEC CASCINA ROSSA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE DEMANIALE 1.1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- COMUNE DI LIMONE PIEMONTE CONSORZIO PEC CASCINA ROSSA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE DEMANIALE 1.1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA Demonte, lì IL TECNICO (dott. ing. Marco Spada) 1.
COMUNE DI CREAZZO. Provincia di Vicenza PROGETTO DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA "COLLE MARCO" UBICATA IN VIA IV NOVEMBRE
COMUNE DI CREAZZO Provincia di Vicenza PROGETTO DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA "COLLE MARCO" UBICATA IN VIA IV NOVEMBRE R E LAZI O NE DI COMP ATIBI LITÀ IDRAULICA DATA: Luglio 2015 COMMITTENTE: COSTRUZIONI
PREMESSE 0 INTRODUZIONE 1 INVARIANZA IDRAULICA (L.R. 22/ D.G.R. 53/2014) 2 PARERE DI FATTIBILITÀ TECNICA DELLA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 2.
RELAZIONE INTEGRATIVA AL PROGETTO URBANISTICO DI DETTAGLIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FACOLTA DI SCIENZE MOTORIE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO. SOMMARIO PREMESSE... 2 0 INTRODUZIONE...
MODULO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE. Il sottoscritto. nato a il Codice Fiscale
MODULO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE Alla PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE AMBIENTE UFFICIO ACQUA Via Milano, 13 25126 Brescia (BS) Il sottoscritto
INDICE DEL DOCUMENTO ELENCO DELLE FIGURE E TABELLE
INDICE DEL DOCUMENTO 1. Elenco elaborati di progetto della Variante al Piano Attuativo PA3/AS Comparto Nord 2. Nominativo e dati anagrafici del Committente/proprietario 3. Nominativo e dati anagrafici
RELAZIONE TECNICA 1. Premessa Oggetto della presente relazione è il progetto per la riqualificazione e l ampliamento di un insediamento produttivo esistente di proprietà della Società Spalloni Ecosistema
PUA_ PRIMO STRALCIO ATTUATIVO
Comune di Ravenna Comparti soggetti a programmazione unitaria e concertata S11 - Madonna dell'albero PUA_ PRIMO STRALCIO ATTUATIVO Committente: CONSORZIO MADONNA DELL'ALBERO S11 - MDA 1 0 rev. TAVOLA:
Tutela delle acque e scarichi idrici: problematiche normativa e tecniche riguardanti lo smaltimento in corpi idrici ricettori e nel sottosuolo
GIORNATA DI STUDIO: Tutela delle acque e scarichi idrici: problematiche normativa e tecniche riguardanti lo smaltimento in corpi idrici ricettori e nel sottosuolo Lunedì 26 novembre 2007 ORDINE DEGLI INGEGNERI
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell invarianza idraulica ed idrologica
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell invarianza idraulica ed idrologica D.G. Territorio e Protezione Civile Sara Elefanti Sondrio, 13 aprile 2018 l.r. 4/2016, art. 7
STUDIO DI COMPATIBILITA IDRAULICA AI FINI DELL INVARIANZA IDRAULICA
Studio dott. geol. Davide Seravalli Via Vegliato,15 33013 Gemona del Friuli (UD) Tel.: 347/5026083 e-mail: davide@geologoseravalli.it pec: davide.seravalli@epap.sicurezzapostale.it REGIONE FRIULI VENEZIA
COMUNE DI JESOLO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI AREA AD EST DI VIA BUONARROTI COMPRESA TRA VIA CEOLOTTO E VIA ROMA DESTRA A JESOLO LIDO
COMUNE DI JESOLO PROVINCIA DI VENEZIA PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI AREA AD EST DI VIA BUONARROTI COMPRESA TRA VIA CEOLOTTO E VIA ROMA DESTRA A JESOLO LIDO PROGETTO PRELIMINARE DELLE FOGNATURE RELAZIONE
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell invarianza idraulica ed idrologica D.G. Territorio e Protezione Civile Dario Fossati, Roberta Cotignola Monza, 4 maggio 2018 l.r.
RETE FOGNATURE. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema fognante del tipo a reti
RETE FOGNATURE Il progetto prevede la realizzazione di un sistema fognante del tipo a reti separate, una per le acque meteoriche ed una per le acque civili. Le acque meteoriche, andranno in parte nel Canale
Ampliamento edificio produttivo in via Kupfer 54 NTC F. 27 / NTC F. 31 mappali 137 e Palazzolo s/o (BS)
TUCANO IMMOBILIARE SRL Via Aldo Kupfer, 54 25036 Palazzolo sull Oglio (BS) Ampliamento edificio produttivo in via Kupfer 54 NTC F. 27 / NTC F. 31 mappali 137 e 18 25036 Palazzolo s/o (BS) RELAZIONE IDRAULICA
AL Dirigente IV settore Urbanistica DEL COMUNE DI ORBASSANO Via N. Sauro ORBASSANO (TO)
marca da bollo AL Dirigente IV settore Urbanistica DEL COMUNE DI ORBASSA Via N. Sauro 36 10043 ORBASSA (TO) OGGETTO: D.Lgs n. 152/99 e s.m.i., L.R. 13/90 e s.m.i. e L.R. 48/93. DOMANDA PER IL RILASCIO
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell invarianza idraulica ed idrologica D.G. Territorio e Protezione Civile Sara Elefanti Quistello, 24 Ottobre 2018 l.r. 4/2016, art.