Source: https://www.scribd.com/doc/126429157/Instalaciones-Residenciales-y-Comerciales
Timestamp: 2016-10-25 10:38:55
Document Index: 203189770

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'in fine', 'artículo 430', 'artículo 430', 'artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'artículo 250', 'artículo 230', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 430', 'artículo 250']

BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicINSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALESING. JOSE A GROSS M
CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ELECTRICO
 SEGURIDAD:
1. Usar al máximo productos listados por UL. 2. Cumplir con los Códigos Nacionales y Ordenanzas Locales. 3. Seguir los estándares para las aplicaciones especiales de equipo eléctrico, como los de la IEEE y NFPA.
 RESERVA
FUTURAS  ECONOMIA, NO AL SOBREDISEÑO  EFICIENCIA
consideraciones anteriores junto a conocimientos de ingeniería eléctrica y tecnología. redundará en un diseño de optima calidad.
artículo 90) Tabla de contenido Índice
.CODIGO NACIONAL ELECTRICO NEC
 CONTIENE:
Nueve capítulos Apéndice (Introducción.
capitulo 1 contiene: Articulo 100: Definiciones Articulo 110: Requisitos generales Los capitulos 2.3 y 4 contienen la mayor parte de la información necesaria para las instalaciones domésticas y comerciales en general.
 El capitulo 9 contiene las tablas de consulta con ejemplos que muestran la forma de usarlas.CODIGO NACIONAL ELECTRICO NEC
capítulos 5. radio y TV. condiciones y requisitos para el alambrado de comunicaciones.
.6.7 y 8 cubren instalaciones especiales.  Los capitulos se dividen en articulos y estos en secciones.
equipos. New Jersey.
.  Tiene laboratorios en Chicago. productos.LABORATORIOS UNDERWRITERS UL
independiente sin fines de lucro. New York. métodos y sistemas que afectan la vida y la propiedad. cuyo propósito es establecer. mantener y operar laboratorios para la investigación de materiales. Florida y California. dispositivos. construcciones.
.LIBROS DE COLORES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
ELECTRICAL CONSTRUCTION MATERIAL DIRECTORY (GREEN BOOK)  ELECTRICAL APPLIANCE AND UTILIZATION EQUIPMENT LIST (ORANGE BOOK)  HAZARDOUS LACATION EQUIPMENT LIST (RED BOOK) En estos libros se encuentran datos precisos para la instalación uso de equipo eléctrico listado o etiquetado por UL.
ETIQUETAS DE UL
 ORO
( Au )  PLATA ( Ag )  COBRE (Cu )  ALUMINIO ( Al )  HIERRO ( Fe )
 INORGANICOS
ASBESTO VIDRIO PORCELANA MICA
 ORGANICOS
ALGODÓN SEDA HULE PLASTICO PAPEL MADERA
Mil = milésima de pulgada  Mil Circular = es el área de un círculo cuyo diámetro es igual a un Mil
MILCIRCULA  d R
MILCUADRAD  r O
SISTEMA AMERICAN WIRE GAGE ( AWG )
Se basa en la especificación de dos diámetros. el nº 36 y el nº 4/0 Los diámetros intermedios son los términos de una progresión geométrica. Hay 38 entre ellos.0050
.1229322 0. La razón de cualquier diámetro al diámetro mayor mas próximo esta dado por la expresión :
0.46 39  39 92  1.
MAS DE TRES CONDUCTORES EN CANALIZACION O CABLE: en donde el número de conductores en canalización o cable excede a tres. las capacidades dadas en la tabla 310-16 ó 310-18 será reducidas como se muestra en la siguiente tabla:
.NOTAS A LAS TABLAS
Columna A Porcentaje de valores en tablas ajustadas por temperatura. ambiente si es necesario
Columna B ** Porcentaje de valores en tablas ajustadas por temperatura. ambiente si es necesario
4a6 7a9 10 a 24* 25 a 42* 43 y más
80 70 70 60 50
4a6 7a9 10 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 60
* Estos factores incluyen los efectos de una diversidad de carga del 50% ** Sin diversidad
. PROTECCION DE SOBRECORRIENTE: Cuando los nominales y ajustes estándar de los dispositivos de sobrecorriente no correspondan con los nominales y ajustes permitidos para conductores. se permitirá el uso del inmediato superior.NOTAS A LAS TABLAS
En un circuito de tres hilos consistente en dos conductores de fase y el neutro de un sistema de tres fases. cuatro hilos. no serán contados cuando se aplique lo dispuesto en la nota 8. el conductor común lleva aproximadamente la misma corriente que los otros conductores y será contado cuando se aplique lo previsto en la nota 8.
. Un conductor neutro que lleva solamente la corriente desbalanceada de otros conductores.
CONDUCTOR NEUTRO: a. como en el caso de circuitos balanceados normalmente de tres o más conductores. conectado en estrella. b.NOTAS A LAS TABLAS
procesadores de datos. hay armónicos de corrientes presentes en el conductor neutro y este será considerado como un conductor que conduce corriente.
. o equipo similar. 11.c. en donde la mayor parte de la carga consiste en alumbrado de descarga eléctrica. CONDUCTOR DE ATERRIZAJE: El conductor de aterrizaje no será contado cuando se aplique lo previsto en la nota 8. En un circuito trifásico de cuatro hilos conectado en estrella.
APLICACIÓN DE CONDUCTORES Y AISLANTES
Máx. Sólo para conductores dentro de los aparatos o dentro de canalizaciones conectadas a aparatos o en alambrado abierto (sólo níquel o cobre niquelado) Localizaciones secas.
Polytetra. de operación 90º C 194º F 125º C 257º F
Espesor del aislante AWG o Kcmil Mils 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 14-10 8-2 1-4/0 14-10 8 6-2 1-4/0 14-10 8-2 1-4/0 45 60 80 95 110 125 35 45 95 35 45 60 80 20 30 45
Cubierta exterior Asbesto.fluoro etileno estrusado
90º C 194º F
Termoplástico retardante de flama. resistente al calor
14-12 10 8-6 4-2 1-4/0 250-500 501-1000 70
Donde las condiciones ambientales requieren temperaturas de operación máxima arriba de 90º C en los conductores
. vidrio u otro material en malla
Localizaciones secas Aplicaciones especiales ¹
Sintético resistente al calor Termoplástico y malla exterior de fibra Polytetrafluoretileno extruido
90º C 194º F 90º C 194º F
Sólo alambrado de tablero
Hule resistente al calor Termoplástico
Cubierta no metálica.TABLA 310 – 13 Aplicación de conductores y aislantes
Nombre comercial Silicón asbesto
Temp. retardante de flama Ninguna
250º C 482º F
Sólo localizaciones secas.
TABLA 310 – 13 Aplicación de conductores y aislantes
Nombre comercial Etileno Propileno fluorinado Aislante mineral (cubierta metálica) Termoplástico resistente a la humedad. 6-2 18-16 ³ 16-10 9-4 3-500 22-12 10 8 6 4-2 1-4/0 213-500 591-1000 (A) 30 30 45 60 60 80 95 110 20 30 14 14 23 36 50 55 (B) 15 20 30 30 40 95 60 70
Cubierta exterior Ninguno
Localizaciones secas y húmedas Localizaciones secas. calor y aceite retardador de flama
(A) Ninguna (B) Nylon o equivalente
85º C 185º F PFA 90º C 194º F 200º C 392º F
Para conductores de acometidas subterráneas o con permiso especial Localizaciones secas Para aplicaciones especiales ¹
Forro de plomo
Perfloruro alkoxy
Perfloruro alkoxy 8. 670)
Termoplástico resistente a la humedad. 3. 2. al calor y al aceite
Temp. Máx. de operación 90º C 194º F 200º C 392º F 90º C 194º F 250º C 482º F 60º C 140º F 90º C 197º F
Espesor del aislante AWG o Kcmil Mils 1. Para aplicaciones especiales ² Localizaciones secas y mojadas Para aplicaciones especiales ²
Etileno propileno fluorinado Etileno propileno fluorinado Oxido de magnesio
Máquinas herramientas en: localizaciones mojadas como lo permite la NFPA-79 (ver art.
Algunos aislamientos no requieren recubrimiento externo Donde las condiciones ambientales requieren temperaturas de operación máxima arriba de 90º en los conductores Para circuitos de señalización que permiten un aislamiento de 300 V
. 670) Localizaciones secas como lo permite la NFPA (ver art.2 1-4/0
Localizaciones secas
THW ⁵
75º C 167º F 90º C 194º F
Localizaciones secas y mojadas. Limitado a 1000 V en circuito abierto menos (tamaños 14-8 solamente como lo permite la sección 410-31) Localizaciones secas y mojadas. de operación 75º C 167º F 90º C 194º F
Espesor del aislante AWG o Kcmil Mils 14-10 8 6-2 1-4/0 213-500 501-1000 30 45 60 80 95 110 45 60 80 95
Cubierta exterior Ninguna
Localizaciones húmedas.
Termoplástico retardante de flama resistente al calor y a la humedad.
14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 110 1001-2000 125 14-12 10 8-6 4-2 1-4/0 250-500 501-1000 14-10 8 6-2 1-4/0 213-500 501-1000 110 1001-2000 125
THWN ⁵
75º C 167º F
Termoplástico retardante de flama resistente al calor y a la humedad
15 20 30 40 50 60 70 30 45 60 80 95
60º C 140º F
Localizaciones secas y mojadas.TABLA 310 – 13 Aplicación de conductores y aislantes
Nombre comercial Termoplástico resistente a la humedad y al calor
Temp. Aplicaciones especiales dentro de equipo de alambrado por descarga eléctrica.
Termoplástico retardante de flama resistente a la humedad
Algunos aislantes no requieren una cubierta externa.
de operación 90º C 194º F 75º C 167º F
Espesor del aislante AWG o Kcmil Mils 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 14-12 10 8-4 3-1 1-4/0 30 45 55 65 80 95 30 45 55 65 80 95 15 20 25 35 45
XHHW ⁵
Localizaciones secas y húmedas. Aplicaciones especiales ²
Etileno tetrafloruroetileno modificado
Donde las condiciones de diseño requieren temperaturas de operación máxima arriba de 90º C en los conductores Algunos aislantes no requieren una cubierta externa
. Máx. Localizaciones mojadas
Polímero sintético de molécula cruzada retardante de flama
Localizaciones secas y mojadas
Etileno tetrafloruroetileno modificado ² ⁵
90º C 194º F 150º C 302º F
Localizaciones secas y húmedas.TABLA 310 – 13 Aplicación de conductores y aislantes
Nombre comercial Termoplástico resistente a la humedad
Temp. Localizaciones secas.
SIS. USE-2. UF
Tipos RH. UF
Tipos FEPW. RHW2. THHW. THWN. XHHW. THWN. THHN. RH. THW-2. THHW. No más de tres conductores en canalización o cable o directamente enterrados. USE
Tipos TBS. 60º a 90º C. RHH. THW. RHW. XHH. XHH. XHHW-2. basados en una temperatura ambiente de 30º C (86º F)
Calibre 60º C (140º F) 75º C (167º F) Temperatura de trabajo del conductor. SA. SA. THW. ver tabla 310-13 90º C (194º F) 60º C (140º F) 75º C (167º F) 90º C (194º F) Calibre
Tipos TW. RHH. XHHW-2. MI. THHW. THHN. XHHW. RHW-2. SIS. XHHW. THW2. ZW2
18 16 14* 12* 10* 8 6 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 250 300 350 400 500 600 700 750 800 900 1000 1250 1500 1750 2000
14 18 25 30 40 55 75 95 110 130 150 170 195 225 260 290 320 350 380 430 475 520 535 555 585 615 665 705 735 750
12* 10* 8
55 70 85 95 110 125 145 165 195 215 240 260 280 320 355 385 400 410 435 455 495 520 545 560
65 85 100 115 130 150 175 200 230 255 285 310 335 380 420 460 475 490 520 545 590 625 650 665
40 55 65 75 85 100 115 130 150 170 190 210 225 260 285 310 320 330 355 375 405 435 455 470
50 65 75 90 100 120 135 155 180 205 230 250 270 310 340 375 385 395 425 445 485 520 545 560
60 75 85 100 115 135 150 175 205 230 255 280 305 350 385 420 435 450 480 500 545 585 615 630
. USE. THWN-2. FEP. THHW. XHHW. RHW. ZW
Tipos TBS. THWN-2. ZW-2
Tipos TW.TABLA 310-16
Capacidad máxima de conductores aislados voltaje nominal de 0-2000 voltios. USE2.
75 0.58 0.08 1.00 0.41 1.96 0.00 0.91 0.05 1.00 0.71 0.91 0.82 0.41 1.04 1.71 0.00 0.58 0.08 1.88 0.04 1.58 0.82 0.91 0.58 0.96 0.00 0.91 0.FACTORES DE CORRECCIÓN
Temperatura ambiente ºC 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-70 71-80
Para temperatura ambiente sobre 30º C.75 0.94 0.82 0.82 0.71 0.58 0.82 0.71 0.58 0.94 0.33 1.88 0.76 0.67 0.87 0.82 0.41
Temperatura ambiente ºF 70-77 78-86 87-95 96-104 105-113 114-122 123-131 132-140 141-158 159-176
.67 0.05 1.41 1. multiplique las capacidades indicadas arriba por el factor de corrección
1.87 0.76 0.33 1.00 0.
INSTALACION TIPICA EN UN EDIFICIO
TIPOS DE DUCTO
 METALICO
CIRCULAR RIGIDO EMT IMC HWC (RMC)
CIRCULAR FLEXIBLE DESNUDO AISLADO
NO CIRCULAR SUPERFICIAL CUADRADO RECTANGULAR EMPOTRADO RECTANGULAR
METALICO CIRCULAR RIGIDO
METALICO CIRCULAR FLEXIBLE
METALICO NO CIRCULAR SUPERFICIAL CUADRADO RECTANGULAR TRAPEZOIDAL
DIVERSOS TIPOS DE DUCTO
DUCTO METALICO SUBTERRANEO
PORCENTAJE DE USO DE LA SECCION TRANSVERSAL DEL DUCTO
80 mayor. 7 y 8. y se usan las tablas 4. Cuando se tienen conductores de diversos calibres en la tubería o mayores de 750 MCM.
. 5. y 3C. el número entero superior será usado en donde este decimal es 0. Cuando el número calculado de conductores.
NOTA 1. en ductos de ½" a 6" de diámetro. incluye una fracción decimal. todos del mismo calibre.
Conductores forrados de plomo. ductos y conductos.
Cuando los conductores son del mismo calibre se pueden usar las tablas 3A. NOTA 2. se debe usar los porcentajes de llenado de la tabla 1. 3B.
NOTA 3.TABLA # 1 PORCENTAJE DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE CONDUCTO Y TUBERÍA PARA CONDUCTORES
NUMERO DE CONDUCTORES Todos los tipos de conductores excepto los forrados de plomo. 6. para dimensiones de conductores.
XHHW (14 hasta 8) Tamaño del conductor AWG. R. KCM 14 12 10 8 14 12 10 8 6 4 3 2 1 0 00 000 0000 250 300 350 400 500 600 700 750
½ 9 7 5 2
¾ 15 12 9 4
1 25 19 15 7
1¼ 44 35 26 12
1½ 60 47 36 17
2 99 78 60 28
2½ 142 111 85 40
3 171 131 62
3½ 176 84
RHW y RHH (sin cubierta externa) THW TW.Tabla Nº 3 A NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN TUBERÍA CONDUIT
Tamaño del Conduit (pulgadas) Letra Tipo TW. RUH (6 hasta 2) RUW (6 hasta 2)
6 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
10 8 6 3 2 1 1 1 1
16 13 11 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
29 24 19 10 7 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
40 32 26 13 10 7 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 53 43 22 16 12 10 9 6 5 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
93 76 61 32 23 17 15 13 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1
143 117 95 49 36 27 23 20 14 12 10 9 7 6 5 4 4 3 3 2 2
192 157 127 66 48 36 31 27 19 16 14 12 10 8 7 6 5 4 4 3 3
62 47 40 34 25 21 18 15 13 10 9 8 7 6 5 4 4
78 58 50 43 31 27 23 19 16 13 11 10 9 7 6 5 5
97 73 63 54 39 33 29 24 20 16 14 12 11 9 7 7 6
141 106 91 78 57 49 41 35 29 23 20 18 16 14 11 10 9
FEPB (6 hasta 2). RUW. T. THW. RUH. RHW y RHH (sin cubierta externa)
NUMERO MAXIMO DE CONDUCTORES EN DUCTO
RUW. XHHW (14 hasta 8) Tamaño del conductor AWG. RHW y RHH (sin cubierta externa)
. RUH. R. RUH (6 hasta 2) RUW (6 hasta 2)
FEPB (6 hasta 2). KCM 14 12 10 8 14 12 10 8 6 4 3 2 1 0 00 000 0000 250 300 350 400 500 600 700 750
RHW y RHH (sin cubierta externa) THW TW. THW. T.Tabla Nº 3 A NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN TUBERÍA CONDUIT
Tamaño del Conduit (pulgadas) Letra Tipo TW.
Tabla Nº 3 B NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN TUBERÍA CONDUIT
Tamaño del Conduit (pulgadas) Letra tipo THWN Tamaño del conductor 14 12 10 8 6 4 3 2 1 0 00 000 0000 250 300 350 400 500 600 700 750 XHHW 6 600 700 750 1 1 1 1
½ 13 10 6 3
¾ 24 18 11 5
1 39 29 18 9
1¼ 69 51 32 16
1½ 94 70 44 22
2 154 114 73 36
2½ 164 104 51
3 160 79
3½ 106
THHN.FEP (14 hasta 2) FEPB (14 hasta 8) PFA (14 hasta 4/0) PFAH (14 hasta 4/0) Z (14 hasta 4/0) XHHW (4 hasta 500 KCM)
6 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 7 6 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1
15 9 8 7 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
26 16 13 11 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 21 1 1 1
37 22 19 16 12 10 8 7 6 4 4 3 3 2 1 1 1 30 1 1 1
57 35 29 25 18 15 13 11 9 7 6 5 5 4 3 3 2 47 3 3 2
76 47 39 33 25 21 17 14 12 10 8 7 6 5 4 4 3 63 4 4 3
98 60 51 43 32 27 22 18 15 12 11 9 8 7 5 5 4 81 5 5 4
125 75 64 54 40 33 28 23 19 16 13 12 10 9 7 6 6 102 7 6 6
154 94 80 67 50 42 35 29 24 20 17 15 13 11 9 8 7 128 9 7 7
137 116 97 72 61 51 42 35 28 24 21 19 16 13 11 11 185 13 11 10
Tabla Nº 3C NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN TUBERÍA CONDUIT
Tamaño del Conduit (pulgadas) Letra Tipo RHW Tamaño del conductor 14 12 10 8 6 4 3 2 1 0 00 000 0000 250 300 350 400 500 600 700 750
½ 3 3 2 1
¾ 6 5 4 2
1 10 9 7 4
1¼ 18 15 13 7
1½ 25 21 18 9
2 41 35 29 16
2½ 58 50 41 22
3 90 77 64 35
3½ 121 103 86 47
4 155 132 110 60
4½ 138 75
RHH (sin cubierta exterior)
5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15 12 10 9 7 6 5 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1
24 18 16 14 11 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 1 1
32 24 22 19 14 12 11 9 8 6 5 5 4 4 3 3 3
41 31 28 24 18 16 14 12 10 8 7 6 6 5 4 3 3
51 39 35 31 23 20 18 15 13 11 9 8 7 6 5 4 4
64 50 44 38 29 25 22 19 19 13 11 10 9 8 6 6 5
93 72 63 56 42 37 32 28 24 19 17 15 14 11 9 8 8
profundidad interna mínima 1¾ cubierta sencilla/grupo FD.0 7.0 10.0
.5 29.0 18.0 10.0
17 19 28 5 6 7 8 9 12 6 8 9 9 14
14 16 24 4 5 6 7 8 10 5 7 8 8 12
12 14 21 3 5 5 6 7 9 5 6 7 7 10
11 13 18 3 4 4 5 6 8 4 5 6 6 9
10 11 16 3 4 4 5 5 7 4 5 5 5 8
8 9 14 2 3 3 4 4 6 3 4 4 4 7
5 5 8 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4
FS.5 12.5 21.5 42.5 14.0 18. Cu 12.profundidad interna mínima 2⅜ cubierta múltiple/grupo
13.3 13.TABLA 370-16 (a) Cajas Metálicas
Número máximo de conductores
Dimensiones de la caja en pulg.0 30.5 15.3
25.0 21.0 14.0 21.profundidad interna mínima 1¾ cubierta múltiple/grupo FD.5 Nº 18 Nº 16 Nº 14 Nº 12 Nº 10 Nº 8 Nº6
4 x 1¼ cuadrada 4 x 1½ cuadrada 4 x 1⅛ cuadrada
4 x 11/16 x 1¼ cuadrada 4 x 11/16 x 1½ cuadrada 4 x 11/16 x 2⅛ cuadrada 3 x 2 x 1½ dispositivo 3 x 2 x 2 dispositivo 3 x 2 x 2¼ dispositivo 3 x 2 x 2½ dispositivo 3 x 2 x 2¾ dispositivo 3 x 2 x 3½ dispositivo 4 x 2⅛ x 1½ dispositivo 4 x 2⅛ x 1⅞ dispositivo 4 x 2⅛ x 2⅛ dispositivo 3¾ x 2 x 2½ caja de mampostería/ grupo 3¾ x 2 x 3½ caja de mampostería/ grupo
18.5 10. Tamaño comercial o tipo 4 x 1¼ redondo u octagonal 4 x 1½ redondo u octagonal 4 x 2⅛ redondo u octagonal Capacidad mínima en pulg.5 14.5 18.0 24.profundidad interna mínima 2⅜ cubierta sencilla/grupo FS.
TABLA 370-16 (b) Volumen requerido por conductor
Calibre del conductor Nº 18 Nº 16 Nº 14 Nº 12 Nº 10 Nº 8 Nº 6
Espacio libre dentro de la caja para cada conductor pulg³ 1.00
.50 1.75 2.00 5.50 3.25 2.00 2.
CALCULO DE CAJAS DE REGISTRO
TOMACORRIENTES Y APAGADORES
CENTROS DE CARGA Y TABLEROS DE MEDICION
etc). 2. Calibre adecuado para evitar la caida excesiva de voltaje.CAIDA DE VOLTAJE
Cuando se selecciona un conductor se hace en base a cuatro premisas: 1. húmeda.
. seca. 4. Ampacidad adecuada para la corriente de carga. Aislamiento adecuado para el voltaje. 3. Capacidad de soportar la corriente de cortocircuíto. temperatura y localización (mojada.
Los valores de la resistencia de los conductores se obtiene en la Tabla 8 o en la Tabla 9.CAIDA DE VOLTAJE
La caída de voltaje no se puede evitar pero se debe mantener a un mínimo.
.  La caída de voltaje puede determinarse directamente por la Ley de Ohm. desde el punto de vista técnico y económico. o bien una caída total del 5% en los alimentadores y circuitos derivados.  El NEC siguiere una caída del 3% en los circuitos derivados.
Una relación frecuentemente usada para el cálculo de caída de voltaje en circuitos monofásicos con conductores de cobre se obtiene de la siguiente manera:

  10.8  MC / pie
  11  MC / pie
 2
V R  I
I A   2 MC V
DI  22 MC  Vd
45 V La caída de voltaje se reduce a la mitad
. el voltaje es de 120 V. Efectúe el cálculo para un voltaje de 240 V Primero se obtiene el valor de la resistencia en la Tabla 9.000 = 6. el conductor es # 14 THW.1 x 2 x 500/1. Caída de voltaje = 2.1 Ω/1. el factor de potencia es unitario?.000´ Se obtiene la corriente de carga I = 500/120 = 4.08 AMP.EJEMPLO Nº 1
¿Cuál es la caída de voltaje en los conductores que alimentan una carga de 500 W situada a 500´ del centro de carga.16 AMP Caída de voltaje = 4.16 x 3.89 V A 240 V la corriente de carga es: I = 500/240 = 2.000 = 12.08 x 3. R = 3.1 x 2 x 500/1.
33 x 1. 120 V a una distancia de 80 mts. se debe seleccionar un calibre mayor.33 x 3.000 = 3.2 Ω/1.28/1.000 W.6 V que es el 3% de 120 V. Se selecciona el # 12 THW (R = 2Ω/1.74 V Como la caída sigue siendo mayor a 3. Usar aislante THW I = 1.EJEMPLO Nº 2
Calcular el conductor que se necesita para alimentar una carga de 1.78 x 2 x 80 x 3.000´ Caída de voltaje = 8.000 = 5. y se busca su resistencia en la Tabla 9.2 x 2 x 80 x3.1 x 2 x 80 x 3. se selecciona el # 10 THW (R = 1.28/1.78 Ω/1000´) Caída de voltaje = 8.24 V Se probará ahora con el # 8 THW (R = 0.55 V Esta caída es mayor a 3.000/120 = 8..33 AMP Se selecciona un conductor # 14 THW de la Tabla 310-16.28/1.6 V.33 x 0.000 = 13.28/1.000 = 8.000´) Caída de voltaje = 8.000´) Caída de voltaje = 8.1 Ω/1.33 x 2 x 2 x 80 x 3. por lo tanto.4 V
. R = 3.
De esta manera se encuentra el conductor directamente.510 MC.358 3.
80  3.
El valor obtenido se busca en la Tabla 8 y se encuentra que el # 8 tiene un área de 16.EJEMPLO Nº 2
Si se hace esta operación utilizando la relación que se obtuvo anteriormente.28  8.33  22  13.
SERVICIO DE ENTRADA EN BAJO VOLTAJE
el calculo de la acometida el NEC establece que se debe incluir todas las cargas a ser alimentadas al 100%. permite que a algunas cargas se le aplique ciertos factores de demanda. sin embargo.  Tales cargas son : Alumbrado general Aparatos pequeños Lavandería Estufa de mas de 12 KW Mas de cuatro aparatos fijos
 Área estimada = 1500 Pies² X 3 VA/ Pie²  Carga por alumbrado general = 4500 VA
.CARGA POR ALUMBRADO GENERAL
calcula el área efectiva de la edificación y se multiplica por los factores establecidos en la tabla 220-3(b) del NEC.
SALIDAS PARA ILUMINACION GENERAL
TOMAS CON PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA
desayunador y comedor.  Carga por aparato pequeños = 3000 VA
.CARGA POR APARATOS PEQUEÑOS
NEC establece que para alimentar los aparatos que pudieran conectarse en la cocina. alacena. se debe instalar al menos dos circuitos de 20 Amps con una capacidad de 1500 VA cada uno.
 Carga por lavadora = 1500 VA.
.CARGA POR LAVADORA
NEC establece que debe instalarse un circuito de 20 Amps con una capacidad de 1500 VA para la lavadora y no debe alimentar ninguna otra carga.
.500 VA 3.000 VA 2.000 VA al 35% Carga efectiva
Primeros 3.000 VA al 100% Restantes 6.000 VA 1.100 VA 5.500 VA 9.APLICACIÓN DE FACTORES DE DEMANDA  A la suma de las cargas anteriores se le aplican los factores establecidos en la Tabla 220-11 Alumbrado general Aparatos pequeños Lavadora Carga total 4.
.CARGA POR ESTUFA
Si son estufas menores de 12 KW se toma la carga dada en la Columna A de la Tabla 220-19 del NEC . que es de 8 KW.
unidades de cocina en gabinetes y otros utensilios de cocina de más de 1 3/4 KW. hornos empotrados en pared. La columna A se usará en todos los casos excepto en los casos permitidos en la nota 3
DEMANDA MÁXIMA (ver notas) Número de Utensilios COLUMNA A (no más de 12 KW) COLUMNA B (menos de 3 ½ KW) FACTOR DE DEMANDA PORCENTAJE (ver notas) COLUMNA C (3 ½ KW 8 3/4 KW)
8 KW 11 KW 14 KW 17 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW
80% 75% 70% 66% 62% 59% 56% 53% 51%
80% 65% 55% 50% 45% 43% 40% 36% 35%
.TABLA 220-19
Cargas de demanda para estufas domésticas.
Para estufas de más de 12KW pero que no excedan 27KW.Estufa arriba de 12 KW hasta 27 KW todas de la misma potencia. NOTA 1.
. la demanda máxima de la COLUMNA A será incrementada 5% por cada KW adicional de potencia nominal ó fracción mayor que las estufas individuales excedan los 12KW. se aplica lo establecido en la nota 1 de la tabla en mención. Si
la estufa es de mas de 12 KW y hasta 27KW.
los KW a adicionar son 3 x 0.05 = 0.3 KW que se redondean a 3 KW por ser una fracción menor.4 = 1. Los KW adicionales son : 15.3 KW.2 = 9.2 KW
. y se le adiciona un 5% ( 8KW x 0.4KW ) de la base por cada KW arriba de 12 KW .0 + 1. Se toma la carga base que es de 8 KW.3 – 12 = 3.2 KW La carga por estufa seria de 8. EJEMPLO
: Una estufa de 15.
33 Amps El interruptor debe ser de 40 Amps . La
corriente demandada por esta carga a 240 V es:
I = P/V = 9200/240 = 38. dos polos
El interruptor para esta carga debe ser de 30 AMP.CARGA POR SECADORA
El NEC establece una demanda mínima para la secadora de ropa de 5 KW.02 AMP.83 AMP. Debido a que esta es una carga mixta en la que hay un motor..4 (a). 20.83 x 1.000/240 = 20. 2 polos. debe seguirse lo establecido en la sección 422 . por lo que a 240 V la corriente será: I = 5.
.25 = 26.
176 W 25% del motor más grande = 1. 1 polo
.8 = 1.176 x 0.176 + 294 = 1.25 AMP El interruptor para esta carga debe ser de 15 AMP.25 = 294 W Carga total = 1. P = 120 x 9. se tomará adicionalmente el 25% de su demanda.CARGA POR EQUIPO HIDRONEUMATICO
Se aplica lo establecido en el artículo 430 – 24 del NEC. Ya que este es el motor más grande conectado al alimentador.470 W I = 1470/120 = 12. en lo referente a motores monofásicos fraccionarios.
200/120 = 10 AMP.
. un polo.. Si no se encuentra este tamaño usar uno de 15 AMP. a 120 V la corriente será: I = 1.200 W.CARGA POR LAVADORA DE PLATOS
es una carga compuesta por una bomba y una resistencia de secado. Se utilizará un interruptor de 10 AMP. y ya que no son cargas coincidentes se toma la mayor de ellas que es la resistencia de 1.
. por lo que su potencia es: P = 120 x 5.CARGA POR ELIMINADOR DE DESPERDICIOS
aparato esta compuesto básicamente de un motor monofásico fraccionario que demanda 5. Si no se encuentra se utilizará uno de 15 AMP.6 = 672 W I = 5. a 120 V.6 AMP. 1 polo.25 = 7 AMP El interruptor será de 10 AMP.6 x 1.
CARGA POR CALENTADOR DE AGUA
carga esta compuesta por 2 unidades calefactoras situadas en la parte superior e inferior del tanque, ya que no se usan ambas a la vez, se toma sólo una de ellas que es de 3,500 W, a 240 V, la corriente demanda es: I = 3,500/240 = 14.6 AMP. Se utilizará un interruptor de 20 AMP., 2 polos.
CARGA POR COMPACTADOR DE BASURA
aplica lo estipulado en el artículo 430 del NEC en lo referente a motores monofásicos fraccionarios. I = 7.2 x 1.25 = 9 AMP. Se utilizará un interruptor de 10 AMP., 1 polo. Si no se encuentra accesible, utilizar uno de 15 AMP.
se le puede aplicar un factor de demanda del 75% al total de esa carga.CALCULO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL
el cálculo de los conductores de fase.
.  El NEC en el artículo 220 -17 permite que cuando haya 4 ó más aparatos fijos en el mismo alimentador. se suma todas las cargas y se asume un factor de potencia unitario para que los VA sean iguales a los W.
aparatos pequeños y lavandería
Estufa Secadora de ropa
5.330 VA
.100 VA
9.030 VA
Total carga demandada
24.706 VA x 0.75 5.470 VA
1.200 VA 672 VA 2.500 VA 864 VA 6.000 VA
Lavadora de platos Eliminador de desperdicios Calentador de agua Compactador de basura Artículo 220 -17
1.200 VA 5.Iluminación general.
. asumiendo que la carga se ha balanceado. la corriente demandada será: I = 24.330/240 = 101. Con esta corriente se busca el calibre del conductor en la Tabla 310-16 y utilizando un aislante THW se encuentra el # 2 de cobre.CALCULO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL
un servicio de 3 hilos.38 AMP. 120/240 V.
CALCULO DEL CONDUCTOR NEUTRO
este cálculo no se considera la carga alimentada con 240 V, y tanto la carga de la estufa como de la secadora de ropa se toma al 70%.
Iluminación general, aparatos pequeños y lavandería
Estufa Secadora de ropa 9,200 x 0.7 5,000 x 0.7
5,100 VA
6,440 VA 3,500 VA
1,470 VA
Calentador de agua Compactador de basura Artículo 220 -17 Total carga demandada
864 VA 4,206 VA x 0.75 3,155 VA 18,195 VA
Para un servicio de 3 hilos, 120/240 V, asumiendo que la carga se ha balanceado, la corriente en el conductor neutro será: I = 18,195/240 = 75.82 AMP. Con esta corriente se busca el calibre del conductor en la Tabla 310-16 y utilizando un aislante THW se encuentra el # 4 de cobre. Este conductor pudo haberse estimado siguiendo lo establecido en la Nota 3 de la Tabla 310 -16
CALCULO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL
Para seleccionar el diámetro del ducto que pueda contener 2#2 y 1#4 THW.38 AMP
.  El calibre del conductor de aterrizaje se obtiene de la Tabla 250 – 66 del NEC y para este caso es el # 8 de cobre desnudo.  El electrodo de aterrizaje requerido en el artículo 250 – 52 del NEC es de 5/8” x 8´  La base para el medidor de energia debe ser Clase 200 ya que la corriente demandada es de 101. se utiliza la Tabla 4 y 5 del NEC y se encuentra que se requiere un ducto de Φ 1¼”.
6 4 2 1/0 3/0 4/0 250 Kcmil
.TABLA 250 – 66 PUESTA A TIERRA Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna
Calibre del conductor más grande de la acometida interior o su equivalente para conductores en paralelo¹ Cobre Aluminio o aluminio cobrizado
Calibre de conductor del electrodo de puesta a tierra Cobre Aluminio o aluminio cobrizado²
2 o menor 1 ó 1/0 2/0 ó 3/0 Mayor de 3/0 a 350 Kcmil Mayor de 350 a 600 Kcmil Mayor de 600 a 1100 Kcmil Mayor de 1100 Kcmil
1/0 o menor 2/0 ó 3/0 4/0 ó 250 Kcmil Mayor de 250 a 500 Kcmil Mayor de 500 a 900 Kcmil Mayor de 900 a 1750 Kcmil Mayor de 1.
SELECCION DEL CENTRO DE CARGA
selección se hace en base a: Capacidad de las barras Numero de polos Montaje Barras o interruptor general
COMPONENTES DE UN CENTRO DE CARGA
. los tamaños estándar de barras son de 100 A. Por lo que las barras deben ser de 125 A. etc. 125 A. Sin embargo.38 AMP. La barra de tierra tiene que ser especificada
. 150 A. 225 A. La barra neutra se suple de un tamaño proporcional a las barras principales.CAPACIDAD DE LAS BARRAS
Con los cálculos anteriores se estiman que la capacidad de las barras no debe ser menor a 101.
BARRAS DEL CENTRO DE CARGA
Concepto Alumbrado Lavandería Baños Pequeños aparatos Estufa eléctrica Secadora de ropa Nº de circuitos 3 1 1 2 1 1 Voltios 120 120 120 120 240 240 Amperios 15 20 20 20 40 30 Polos 3 1 1 2 2 2
Lavadora de platos Eliminador de desperdicio Calentador de agua Compactador de basura
120 120 240 120
1 1 2 1 17
Número Requerido de Polos
MONTAJE E INTERRUPTOR GENERAL
El montaje puede ser superficial o bajo repello. En este caso debe ser bajo repello para armonizar con los acabados de la residencia.  El artículo 230 – 71 del NEC establece que no se debe hacer más de 6 movimientos para desconectar la instalación eléctrica de su fuente de energia. Ya que se debe hacer más de 6 movimientos para desconectar todas las cargas, se requiere un interruptor general, que puede estar integrado al centro de carga o totalmente separado.
CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR PRINCIPAL Y SIN INTERRUPTOR
NOMINALES DE LOS CENTROS DE CARGA
INTERRUPTOR DE 1. 2 Y 3 POLOS
INTERRUPTOR TERMOMAGNE TICO
Similar a SQUARE D. interruptor principal. neutro sólido.CENTRO DE CARGA
Barras de 125 A.
Cir. QOC24UF. barra de tierra. 24 espacios. QO124M125. # Carga Voltios Amps. 120/240 V. 1φ. 3 hilos. montaje bajo repello. Polos
Interruptor QO 115 QO 115 QO 115
Alumbrado general 1 Alumbrado general 2 Alumbrado general 3
120 120 120 120 120 240 120 120 120 240 120 240
15 20 20 20 20 40 15 10 10 15 15 30
1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
Lavandería Pequeños aparatos 1 Pequeños aparatos 2 Estufa eléctrica Equipo hidroneumático Lavadora de platos
QO 120 QO 120 QO 120 QO 240 QO 115 QO 110
Calentador de agua Compactador de basura Secadora de ropa
QO 110
QO 215 QO 115 QO 230
DIMENSIONES Y PERFORACIONES DE LA CAJA
SUPRESOR DE ONDAS NEC 280
CENTRO DE CARGA COMPLETAMENTE ARMADO Y MONTADO BAJO REPELLO
ACOMETIDA PARA EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
se aplica a un edificio multifamiliar.  Para ilustrar este cálculo se asumirá un edificio de 6 apartamentos similares a la unidad habitacional que se calculó anteriormente. excepto que sólo se tendrá un equipo hidroneumático para todo el edificio . diferenciándose sólo en el trato que se dará a los alimentadores para cada apartamento y al alimentador principal.EDIFICIO MULTIFAMILIAR
El mismo procedimiento que se siguió para el cálculo de una unidad habitacional.
000 x 6 = 54.000 VA por lo que la carga total por este concepto será: 9.850 VA Carga efectiva 20.850 VA
.000 VA Primeros 3.000 VA al 100% 3.000 VA al 35% 17.CALCULO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL
carga de alumbrado general y aparatos pequeños por apartamento es de 9.000 VA Restantes 51.
05 =1.05 KW) por cada KW en exceso de 12 KW.  Carga total = 21 + 3. en la Columna A de la Tabla 220 – 19 del NEC la carga base es de 21 KW. y se le debe agregar el 5% de ella (21 x 0.15 = 24. que en este caso son 3 KW.3 KW.15 KW
.CARGA POR ESTUFAS
6 estufas de 15.
de acuerdo a la Tabla 220 – 18 del NEC.7 = 21 KW
. se aplica un factor del 70% a la carga total
Carga total = 6 x 5 = 30 KW Carga efectiva = 30 x 0.CARGA POR SECADORAS DE ROPA
6 secadoras de 5 KW.
200 W Carga efectiva = 7.400 W
.200 = 7.
Carga total = 6 x 1. se puede tomar el 75% de la carga si se tienen 4 ó más aparatos fijos y servidos por el mismo alimentador.CARGA POR LAVADORA DE PLATOS
acuerdo al artículo 220 – 17 del NEC.75 = 5.200 x 0.
032 x 0.032 W
Carga efectiva = 4.024 W
.75 = 3.
Carga total = 6 x 672 = 4.CARGA POR ELIMINADOR DE BASURA
le aplica el mismo factor anterior.
. Carga total = 6 x 3.500 = 21.000 W
Carga efectiva = 21.75 = 15.CARGA POR CALENTADORES DE AGUA
sigue el mismo procedimiento de los incisos anteriores.000 x 0.
184 x 0.184 W Carga efectiva = 5.75 = 3.888 W
.CARGA POR COMPACTADOR DE BASURA
aplica en factor indicado en el artículo 220 – 17 del NEC. Carga total = 6 x 864 = 5.
Carga total = 1.920 W.25 x 16 x 120 = 2. 16 A. De acuerdo con el artículo 430 – 24 del NEC. 1.400 W
. se debe tomar el 25% de la corriente del motor más grande conectado al mismo alimentador y sumar las corrientes nominales de los motores restantes. 120 V.CARGA POR EQUIPO HIDRONEUMATICO
asume que la bomba del equipo hidroneumático es de 1 HP.
. se suma todas las cargas y se asume un factor de potencia unitario para que los VA sean iguales a los W.CALCULO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL
850 VA 24.CARGA TOTAL DEMANDADA
Alumbrado general.150 VA 21.888 VA 96.462 VA
. aparatos pequeños y lavandería Estufas Secadoras de ropa Equipo hidroneumático Lavadoras de platos Eliminadores de desperdicios Calentadores de agua Compactadores de basura Carga total 20.024 VA 15.400 VA 5.400 VA 3.750 VA 3.000 VA 2.
asumiendo que la carga se ha balanceado. Con esta corriente se busca el calibre del conductor en la Tabla 310-16 y utilizando un aislante THW se encuentra el # 500 KCM de cobre. la corriente demandada será: I = 96.462/240 = 401.93 AMP. O bien se puede tomar 2#3/0
. 120/240 V.CALCULO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL
un servicio de 3 hilos.
y tanto la carga de la estufa como de la secadora de ropa se toma al 70%. de acuerdo a la sección 220 – 22 del NEC
.CALCULO DEL CONDUCTOR NEUTRO
este cálculo no se considera la carga alimentada con 240 V.
167 VA 24.400 VA 3.400 VA 5.905 VA 14. aparatos pequeños y lavandería Estufas Secadoras de ropa Equipo hidroneumático Lavadoras de platos Eliminadores de desperdicios Calentadores de agua Compactadores de basura Carga total 3.700 VA 2.024 VA
.7 20.850 VA 16.CARGA TOTAL DEMANDADA
Alumbrado general.150 x 0.7 21.000 x 0.888 VA 67.
. la corriente en el conductor neutro será: I = 67. Con esta corriente se busca el calibre del conductor en la Tabla 310-16 y utilizando un aislante THW se encuentra el # 300 KCM de cobre.86 AMP.CALCULO DEL CONDUCTOR NEUTRO
un servicio de 3 hilos.167/240 = 279. asumiendo que la carga se ha balanceado. 120/240 V.
Para seleccionar el diámetro del ducto que pueda contener 2#500 KCM y 1#300 KCM THW. se utiliza la Tabla 4 y 5 del NEC y se encuentra que se requiere un ducto de Φ 3”.  El electrodo de aterrizaje requerido en el artículo 250 – 52 del NEC es de 5/8” x 8´
.  El calibre del conductor de aterrizaje se obtiene de la Tabla 250 – 66 del NEC y para este caso es el # 1/0 de cobre desnudo.
SELECCIÓN DEL CENTRO DE MEDICIÓN
Las bases para el centro de medición de energía deben ser Clase 200 ya que la corriente demandada por cada uno de los apartamentos es de 101.38 AMP. Sin embargo en un edificio hay áreas comunes cuyo consumo eléctrico no puede cargarse a un inquilino en particular y debe ser medido en forma separada y es lo que se conoce como cargas de la casa .
. De esta forma se tiene 7 desconectadores y el interruptor principal es obligatorio.  El interruptor principal es opcional porque se tiene sólo 6 desconectadores.
ATERRIZAJE DE SISTEMAS Y EQUIPOS
causar daños materiales y en casos extremos la muerte de una o mas personas.El propósito del aterrizaje es seguridad.1
Dificultades respiratorias extremas
Dificultad respiratoria Shock severo
0. puede ser peligrosa.2
0. Si una instalación no está apropiadamente aterrizada.01
Sensación mediana
Al estar sólidamente aterrizado un sistema. estabilizan el voltaje a tierra durante la operación normal. o contacto no intencional con líneas de voltaje más alto que el del sistema.
. facilita la operación de los dispositivos de sobre corriente en caso de una falla a tierra.Los conductores de los sistemas eléctricos se aterrizan para limitar los voltajes debido a rayos. frentes de onda.
acuerdo al articulo 250 del NEC. el conductor neutro.
. En un sistema trifásico que tiene un conductor común a las fases. este conductor.  Un conductor debe aterrizarse : En un sistema monofasico de dos hilos. uno de los conductores. el conductor de aterrizaje será conectado al conductor aterrizado de la acometida en cualquier punto accesible entre la carga y el final del mismo. En un sistema monofasico de tres hilos.
.8 KV O
3 4 .SISTEMA MONOFASICO DE TRES HILOS
El miembro mas cercano de una estructura metálica. El
conductor de aterrizaje del sistema eléctrico debe seleccionarse de la Tabla 250 – 66 del NEC  El electrodo de aterrizaje puede ser. La tubería metálica de agua mas cercana que este efectivamente aterrizada.
. siempre que este efectivamente aterrizado.
 Varillas de acero cobrizado.  Un anillo de cobre desnudo alrededor del edificio. en contacto directo con la tierra a una profundidad no menor a 2½ pies y con una longitud de al menos 20 pies. Otros
electrodos como:  Las varillas de las fundaciones de una estructura.
. de ½” de diametro o mas.
 Los electrodos de acero deberan tener un diametro minimo de 5/8” y una longitud de al menos 8 pies. Si
se usan varios electrodos.  La resistencia de aterrizaje no sera mayor a 25Ω. esta debe tener un diámetro no menor a ¾” y una longitud de al menos 8 pies.  Si se usa la tubería metálica de agua potable.
. deben estar separados al menos 6 pies.
FACTORES QUE AFECTAN AL ATERRIZAJE
de suelo  La humedad del suelo  Temperatura ambiental  Tamaño del electrodo
0 3.TIPO DE SUELO
RESISTENCIA DE DIVERSOS TIPOS DE SUELOS
RESISTENCIA EN OHMIOS TERRENO Rellenos y terrenos que contienen más o menos desechos tales como cenizas.5
98 800 2700
. adobe y marga ligeramente arenosa sin piedra o grava Arcilla. carbón o salmuera Arcilla. piedra o grava sin o con poca arcilla o marga PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO
24 93 554
3.0 6. grava y piedras Arena.5
2. adobe y marga mezclada con proporciones variables de arena.
METODOS PARA MEJORAR LA RESISTENCIA DE ATERRIZAJE
 Aterrizaje
profundo  Electrodo múltiple  Tratamiento químico del suelo
ATERRIZAJE PROFUNDO
ELECTRODO MULTIPLE
TRATAMIENTO QUIMICO DEL SUELO
PERDIDA DE NEUTRO
Instalaciones Residenciales y ComercialesUploaded by rony_benitez_329 viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PPT, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
More from rony_benitez_3Resumen Analisis de Sistemas IIE-BOOK- Proteccion de Sistemas Electricos de PotenciaPara Conexion IpUntitledDpsIndust AppdfaxAmpacityUntitledTema PiscinasTop Nonfiction on ScribdThe InnovatorsThe Emperor of All MaladiesHard ChoicesJohn AdamsThis Changes EverythingThe PrizeGrand PursuitTeam of RivalsRise of ISISA Heartbreaking Work Of Staggering GeniusSteve JobsAngela's AshesHow To Win Friends and Influence PeopleSapiensElon MuskYes PleaseDevil in the GroveTime to Get ToughThe World Is Flat 3.0The New Confessions of an Economic Hit ManA People's History of the United StatesThe Hard Thing About Hard ThingsSmart People Should Build ThingsBad FeministTop Fiction on ScribdThe Light Between OceansBrooklynThe Rosie ProjectThe First Bad ManThe FlamethrowersA Man Called OveThe MasterThe Blazing WorldWe Are Not OurselvesThe Perks of Being a WallflowerThe Kitchen HouseMy Sister's KeeperLittle BeeThe WifeOrdinary GraceGood in BedThe Constant GardenerExtremely Loud and Incredibly CloseThe Silver Linings PlaybookLife of PiThe Love Affairs of Nathaniel P.Bel CantoLovers at the Chameleon Club, Paris 1932The WallcreeperThe Bonfire of the VanitiesThe Cider House RulesWolf HallInterpreter of MaladiesA Prayer for Owen MeanyThe Art of Racing in the Rain