Source: http://www.forum-electricite.com/norme-arret-d-urgence-coup-de-poing.html
Timestamp: 2020-07-14 12:27:03+00:00
Document Index: 55689757

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Électricité Questions Réponses : Norme arrêt d'urgence coup de point pour une application résidentielle
Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
Question Forum Électricité : Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
Je dois donc prévoir un arrêt d'urgence avec coupure à action directe, dans l'espace de vie.
Je n'arrive pas à déterminer, si la norme accepte un coup de poing dans l'espace de vie relié dans le garage à une bobine à émission de tension (de type MX) qui agit sur un sectionneur afin de couper la puissance.
Ce système est-il considéré comme une action directe ? ou je dois mettre une boite et un sectionneur dans l'espace de vie qui coupe la puissance (pas très pratique câble de puissance 2x 25mm²) ?
Je n'aimerai pas être recalé par le consuel, une fois l'installation terminée.
À ce jour 45 326 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 décembre 2016 à 20:48
Bonjour Nonoze. Ici il s'agit d'une coupure d'urgence.
Une bobine MX associé à un BP à fermeture pourrait convenir.
Ce problème est abordé dans beaucoup de questions apparentées ci-dessous.
Un interrupteur sectionneur en tête de tableau pourrait être commandé grâce à l'auxiliaire MX.
Je ne crois pas que cela puisse être considéré comme un dispositif à action directe.
Un interrupteur sectionneur déporté dans la zone de vie du logement, si votre garage ne communique pas avec l'habitation, me semble plus approprié.
Ce que dit Promotelec :
"Comment doit-on réaliser la coupure d'urgence ?
La coupure d'urgence doit mettre hors tension l'ensemble de l'installation électrique d'un local en cas de danger. Cette fonction peut être assurée par le disjoncteur de branchement. Dans le cas d'une maison individuelle, celui-ci peut être situé dans un local privatif annexe attenant et communiquant directement avec le local d'habitation. La coupure d'urgence doit être à action directe (ce qui interdit les commandes par bouton poussoir ou contacteur). Si le disjoncteur de branchement est placé en limite de propriété, il ne peut pas faire office de coupure d'urgence. Dans ce cas, il faut installer dans la maison un dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur) assurant également la fonction de sectionnement sur le tableau de répartition de courant assigné au moins égal au calibre maximum du disjoncteur de branchement"
"Une bobine MX associé à un BP à fermeture pourrait convenir". Technologiquement, oui ; réglementairement non.
Désolé Nonoze ; il va falloir tirer du câble de bonne section..
Je partage l'avis de CMT, la norme stipule bien action directe.
Le prescripteur fait une différence entre le résidentiel et le tertiaire ; et je pense que le système "à émission ou à manque" au niveau de la coupure d'urgence" en résidentiel est mal vue.
16 décembre 2016 à 14:30
Oui 1Insp, tellement mal vue que le Consuel risque de recaler Nonoze sans état d'âme.
16 décembre 2016 à 14:37
J'ai récemment vécu la chose : La commande d'une bobine MX via AU en résidentiel est strictement interdite.
Possible uniquement via commande directe (Sectionneur égal ou supérieur au DB). Dommage !
Proposer une réponse à Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
1. Choix arrêt d'urgence coup de poing
N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
2. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
3. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
4. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
5. Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
N°18981 : Bonjour. Je suis actuellement étudiant en BTS électrotechnique en apprentissage et une tache ma été donnée. Je ne m'en sort pas. Je vais vous exposer le problème. Cahier des charges : - Régime de neutre TNS - Indice...
6. Branchement arrêt d'urgence installation électrique
N°15911 : Bonjour à tous, Je viens ici pour demander une explication sur le branchement d’un arrêt d’urgence qui coupera deux circuits, un pour la lumière et l’autre pour les prises. J’explique mon cas, dans la norme NFC...
7. Obligation installation bouton coup de poing
N°4207 : Bonjour, ma question fait suite à la lecture de la question...
8. Schéma installation coup de poing sur prise 380V
N°3376 : Bonjour. Vous serait-il possible de me faire un schéma pour brancher un coup de poing sur prise en 380 V, merci ?
9. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
10. Conseils installation électrique ERP
>>> Résultats suivants pour : Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle >>>