Source: https://fr.scribd.com/document/203391323/SAU-342
Timestamp: 2019-07-22 20:26:20+00:00
Document Index: 232023878

Matched Legal Cases: ['art 7', 'art 22', 'art 22', 'art 3', 'art 22', 'art 1', 'art 1', 'art 22', 'art 1', 'art 22', 'art 22', 'art 1', 'art 1', 'art 22', 'art 1', 'art 1', 'art 1', "l'article 6", 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1']

enregistrerEnregistrer SAU_342 pour plus tard
Recueil Des Textes Legislatifs 2010
iec61198{ed1.0}b.img.pdf
info_iec60904-7{ed2.0}b
IEC 60364-7-710 [Electrical Installations of Buildings - Part 7-710 - Requirements for Special Installations or Locations - Medical Locations]
IEC 60068-2-75-1997
défense DEA
Tablomag+n°1.pdf
CEI IEC 61386-22
Premire dition First edition 2002-02
Systmes de conduits pour installations lectriques Partie 22: Rgles particulires Systmes de conduits cintrables Conduit systems for cable management Part 22: Particular requirements Pliable conduit systems
Numro de rfrence Reference number CEI/IEC 61386-22:2002
Numrotation des publications
Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numrotes partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.
Editions consolides
Les versions consolides de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numros ddition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant lamendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.
Informations supplmentaires sur les publications de la CEI
Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflte l'tat actuel de la technique. Des renseignements relatifs cette publication, y compris sa validit, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles ditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets ltude et lavancement des travaux entrepris par le comit dtudes qui a labor cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont galement disponibles par lintermdiaire de: Site web de la CEI (www.iec.ch) Catalogue des publications de la CEI Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
IEC 2002 Droits de reproduction rservs Copyright - all rights reserved
Aucune partie de cette publication ne peut tre reproduite ni utilise sous quelque forme que ce soit et par aucun procd, lectronique ou mcanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord crit de l'diteur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.
International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varemb, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch
61386-22 CEI:2002
AVANT-PROPOS ....................................................................................................................4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Domaine d'application ......................................................................................................8 Rfrences normatives .....................................................................................................8 Dfinitions ........................................................................................................................8 Prescriptions gnrales ....................................................................................................8 Gnralits sur les essais ................................................................................................8 Classification ....................................................................................................................8 Marquage et documentation .............................................................................................8 Dimensions .................................................................................................................... 10 Construction ................................................................................................................... 12
10 Proprits mcaniques ................................................................................................... 12 11 Proprits lectriques..................................................................................................... 16 12 Proprits thermiques .................................................................................................... 16 13 Effets du feu ................................................................................................................... 16 14 Influences externes ........................................................................................................ 16 15 Compatibilit lectromagntique..................................................................................... 16
Figure 101 Dispositif de cintrage........................................................................................ 18 Figure 102 Calibre pour vrifier le diamtre intrieur minimal du systme de conduits aprs les essais de choc, de cintrage, et de rsistance la chaleur ..................................... 20 Figure 103 Assemblage du conduit et de l'accessoire de terminaison pour l'essai de continuit .............................................................................................................................. 22
Tableau 101 Longueurs de filetage .................................................................................... 10 Tableau 102 Diamtres d'entre maximal et longueur minimale d'embotement ................. 12
61386-22 IEC:2002
FOREWORD...........................................................................................................................5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Scope ...............................................................................................................................9 Normative references........................................................................................................9 Definitions ........................................................................................................................9 General requirements .......................................................................................................9 General conditions for tests ..............................................................................................9 Classification ....................................................................................................................9 Marking and documentation ..............................................................................................9 Dimensions..................................................................................................................... 11 Construction ................................................................................................................... 13
10 Mechanical properties ..................................................................................................... 13 11 Electrical properties ........................................................................................................ 17 12 Thermal properties ......................................................................................................... 17 13 Fire effects ..................................................................................................................... 17 14 External influences ......................................................................................................... 17 15 Electromagnetic compatibility .......................................................................................... 17
Figure 101 Bending test apparatus ..................................................................................... 19 Figure 102 Gauge for checking the minimum inside diameter of the conduit system after impact, bending, and resistance to heat tests ................................................................ 21 Figure 103 Assembly of conduit and terminating conduit fitting for bonding test................... 23
Table 101 Thread lengths ................................................................................................... 11 Table 102 Maximum entry diameter and minimum entry length details ................................ 13
COMMISSION LECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE ____________ SYSTMES DE CONDUITS POUR INSTALLATIONS LECTRIQUES Partie 22: Rgles particulires Systmes de conduits cintrables AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission lectrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation compose de l'ensemble des comits lectrotechniques nationaux (Comits nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopration internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'lectricit et de l'lectronique. A cet effet, la CEI, entre autres activits, publie des Normes internationales. Leur laboration est confie des comits d'tudes, aux travaux desquels tout Comit national intress par le sujet trait peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent galement aux travaux. La CEI collabore troitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixes par accord entre les deux organisations. 2) Les dcisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques reprsentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets tudis, tant donn que les Comits nationaux intresss sont reprsents dans chaque comit dtudes. 3) Les documents produits se prsentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publis comme normes, spcifications techniques, rapports techniques ou guides et agrs comme tels par les Comits nationaux. 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comits nationaux de la CEI s'engagent appliquer de faon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et rgionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou rgionale correspondante doit tre indique en termes clairs dans cette dernire. 5) La CEI na fix aucune procdure concernant le marquage comme indication dapprobation et sa responsabilit nest pas engage quand un matriel est dclar conforme lune de ses normes. 6) Lattention est attire sur le fait que certains des lments de la prsente Norme internationale peuvent faire lobjet de droits de proprit intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait tre tenue pour responsable de ne pas avoir identifi de tels droits de proprit et de ne pas avoir signal leur existence.
La Norme internationale CEI 61386-22 a t tablie par le sous-comit 23A: Systmes de cblage, du comit d'tudes 23 de la CEI: Petit appareillage. Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS 23A/370/FDIS Rapport de vote 23A/373/RVD
Le rapport de vote indiqu dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti l'approbation de cette norme. Cette publication a t rdige selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. La prsente partie 22, qui donne les rgles particulires pour les systmes de conduits cintrables, doit tre utilise conjointement avec la CEI 61386-1, Systmes de conduits pour installations lectriques Partie 1: Rgles gnrales, et ses amendements. 1 Elle a t tablie sur la base de la premire dition (1996) de cette norme et de son amendement 1 (2000).
A noter que le titre gnrique de la srie CEI 61386 a t modifi depuis la parution de la partie 1, et que toutes les nouvelles parties porteront ce nouveau titre gnrique.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION ____________ CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT Part 22: Particular requirements Pliable conduit systems FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees. 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter. 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards. 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 61386-22 has been prepared by subcommittee 23A: Cable management systems, of IEC technical committee 23: Electrical accessories. The text of this standard is based on the following documents:
FDIS 23A/370/FDIS Report on voting 23A/373/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table. This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. This part 22, which specifies particular requirements for pliable conduit systems, is to be used in conjunction with IEC 61386-1, Conduit systems for electrical installations Part 1: General requirements, and its amendments 1. It was established on the basis of the first edition (1996) of that standard and its amendment 1 (2000).
Please note that the generic title of the IEC 61386 series has been changed to Conduit systems for cable management since the publication of part 1, hence all other parts of the series are now published under this new title.
La prsente partie 22 complte ou modifie les articles correspondants de la CEI 61386-1. Lorsqu'un article ou un paragraphe particulier de la partie 1 n'est pas mentionn dans la prsente partie 22, cet article ou ce paragraphe s'applique autant qu'il est possible. Lorsque la prsente partie 22 annonce "addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la partie 1 doit tre adapt en consquence. Les paragraphes, tableaux et figures complmentaires ceux de la partie 1 sont numrots partir de 101. Un systme de conduits qui satisfait aux essais de la prsente norme est considr sans risque quand il est install dans le respect des rglementations nationales sur le cblage, tout en appliquant les instructions d'installation du fabricant et la classification des systmes de conduits.
NOTE Les caractres d'imprimerie suivants sont utiliss:
Prescriptions: caractres romains Modalits d'essai: caractres italiques
Commentaires: petits caractres romains
Le comit a dcid que le contenu de cette publication ne sera pas modifi avant 2006-12. A cette date, la publication sera reconduite; supprime; remplace par une dition rvise, ou amende.
This part 22 supplements or modifies the corresponding clauses of IEC 61386-1. Where a particular clause or subclause of part 1 is not mentioned in this part 22, that clause or subclause applies as far as is reasonable. Where this part 22 states "addition", "modification" or "replacement", the relevant text of part 1 is to be adapted accordingly. Subclauses, tables and figures, which are in addition to those in part 1, are numbered starting with 101. A conduit system which complies with this standard, is deemed safe for use when installed in accordance with national wiring regulations, whilst applying the manufacturers installation instructions and conduit classification.
NOTE The following print types are used:
requirements: in roman type test specifications: in italic type
notes: in small roman type
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2006-12. At this date, the publication will be reconfirmed; withdrawn; replaced by a revised edition, or amended.
SYSTMES DE CONDUITS POUR INSTALLATIONS LECTRIQUES Partie 22: Rgles particulires Systmes de conduits cintrables
L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante: Addition: La prsente partie de la CEI 61386 spcifie les rgles pour les systmes de conduits cintrables, y compris les systmes de conduits transversalement lastiques.
L'article de la partie 1 est applicable.
Gnralits sur les essais
L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes: 6.1.1 1 , 6.1.2 1 , 6.1.3 1 , 6.1.3 4 , 6.1.4 1 et 6.1.5 1 ne sont pas applicables.
NOTE Les systmes de conduits cintrables selon 6.1.1 2 et 6.1.2 2 et la classification 1X du tableau 1 de 6.2.1 ne sont pas autoriss en France.
L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes: Addition: 7.1.101 Le conduit doit tre marqu selon 7.1, sur toute la longueur, intervalles rguliers, de prfrence de 1 m mais pas suprieurs 3 m. Lorsque cela est techniquement impossible, une tiquette avec le marquage doit tre attache chaque extrmit du produit ou l'emballage. La vrification est effectue par examen.
CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT Part 22: Particular requirements Pliable conduit systems
This clause of part 1 is applicable, except as follows: Addition: This part of IEC 61386 specifies the requirements for pliable conduit systems including selfrecovering conduit systems.
This clause of part 1 is applicable, except as follows: 6.1.1 1 , 6.1.2 1 , 6.1.3 1 , 6.1.3 4 , 6.1.4 1 and 6.1.5 1 are not applicable.
NOTE Pliable conduit systems according to 6.1.1.2 and 6.1.2.2 and classification 1X from 6.2.1, table 1 are not allowed in France.
This clause of part 1 is applicable, except as follows: Addition: 7.1.101 The conduit shall be marked in accordance with 7.1 along its entire length at regular intervals of preferably 1 m but not longer than 3 m. Where this is technically impractical, the mark shall be on a label attached to the product at each end or on the packaging. Compliance is checked by inspection.
7.1.102 Le fabricant doit fournir les renseignements sur le diamtre intrieur minimal du systme et la classification selon l'article 6. La vrification est effectue par examen.
Remplacement: 8.1 Les filetages doivent tre conformes la CEI 60423.
Les diamtres extrieurs des conduits non mtalliques doivent tre conformes la CEI 60423. Les diamtres extrieurs des conduits mtalliques et composites peuvent ne pas tre conformes la CEI 60423, uniquement dans le cas o ils sont utiliss avec des accessoires d'extrmit ayant un filetage conforme la CEI 60423. La vrification est effectue au moyen des calibres spcifis dans la CEI 60423. 8.2 Les conduits et les accessoires de conduits filetables, l'exception des accessoires d'extrmit, doivent tre conformes au tableau 101. Les accessoires de conduits non filetables, l'exception des accessoires qui font partie intgrante d'un systme de conduits soumis l'essai de traction, doivent tre conformes au tableau 102. Le diamtre intrieur minimal du systme de conduits doit tre conforme la dclaration du fabricant. La conformit est vrifie par mesure. Tableau 101 Longueurs de filetage
Filetages externes Dimension 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 75 Longueur minimale mm 05,5 06,5 08,5 10,5 12,5 14,0 17,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Filetages internes Longueur minimale mm 06,5 07,5 09,5 11,5 13,5 15,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
7.1.102 The manufacturer shall document for the system the minimum inside diameter and the classification in accordance with clause 6. Compliance is checked by inspection.
Replacement: 8.1 Threads shall comply with IEC 60423.
Outside diameters of non-metallic conduit shall comply with IEC 60423. Outside diameters of metallic and composite conduits need not comply with IEC 60423, provided that they are designed to be installed only with terminating conduit fittings having threads complying with IEC 60423. Compliance is checked by means of the gauges specified in IEC 60423. 8.2 Threadable conduits and threadable conduit fittings, except terminating conduit fittings, shall comply with table 101. Non-threadable conduit fittings, except fittings which are part of a conduit system declaring tensile strength, shall comply with table 102. The minimum inside diameter of the conduit system shall be as declared by the manufacturer. Compliance is checked by measurement. Table 101 Thread lengths
External thread Size 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 75 Minimum length mm 05,5 06,5 08,5 10,5 12,5 14,0 17,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Internal thread Minimum length mm 06,5 07,5 09,5 11,5 13,5 15,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Tableau 102 Diamtres d'entre maximal et longueur minimale d'embotement
Filetages externes Dimension Diamtre d'entre maximal mm 06,5 08,5 10,5 12,5 16,5 20,5 25,5 32,6 40,7 50,8 63,9 75,9 Filetages internes Longueur d'embotement minimale mm 06,0 08,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 30,0 32,0 42,0 50,0 50,0
6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 75
10 Proprits mcaniques
L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes: 10.2 Essai d'crasement
Pour les conduits transversalement lastiques, remplacer les paragraphes 10.2.4 , 10.2.5 , 10.2.6 , 10.2.7 et 10.2.8 par: 10.2.101 La pice intermdiaire doit tre soumise une force de compression ( N ) croissant uniformment pour atteindre aprs (30 3) s la force indique au tableau 4. L'chantillon doit tre cras de plus de 25 % mais pas de plus de 50 % de son diamtre extrieur initial. Si l'chantillon est cras de moins de 25 % un essai supplmentaire est effectu, au cours duquel la pice intermdiaire en acier est abaisse vitesse constante pour obtenir un crasement (30 3) % au bout de (30 3) s et la force correspondante est mesure. Un nouvel chantillon est soumis une force de compression ( N ) croissant uniformment pour atteindre aprs (30 3) s la force mesure ci-dessus. L'chantillon doit tre cras de plus de 25 % mais pas de plus de 50 % de son diamtre extrieur initial. La force et la pice intermdiaire en acier doivent tre ensuite retires. Quinze minutes aprs le retrait, le diamtre extrieur de l'chantillon doit tre de nouveau mesur l'endroit de la dformation.
Table 102 Maximum entry diameter and minimum entry length details
External thread Size 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 75 Maximum entry diameter mm 06,5 08,5 10,5 12,5 16,5 20,5 25,5 32,6 40,7 50,8 63,9 75,9 Internal thread Minimum entry length mm 06,0 08,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 30,0 32,0 42,0 50,0 50,0
This clause of part 1 is applicable, except as follows: 10.2 Compression test
For self-recovering conduits, replace paragraphs 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7 and 10.2.8, by the following: 10.2.101 The intermediate steel piece shall be subjected to a uniformly increasing compression force ( N ) reaching the force indicated in table 4 after (30 3) s. The sample shall flatten by between 25 % and 50 % of its initial outside diameter. If the sample flattens by less than 25 %, an additional test is carried out whereby the intermediate steel piece is lowered onto the sample at constant speed until the sample is flattened by (30 3) % after (30 3) s and the resultant force is measured. A new sample is subjected to the uniformly increasing force ( N ) reaching the force measured above after (30 3) s. The sample shall flatten by between 25 % and 50 % of its initial outside diameter. The force and the intermediate steel piece shall then be removed. Fifteen minutes after removal, the outside diameter of the sample, where it has flattened, shall be measured again.
Aprs l'essai, la diffrence entre le diamtre extrieur initial et le diamtre extrieur de l'chantillon dform ne doit pas tre suprieure 10 % du diamtre extrieur mesur avant l'essai et l'chantillon ne doit prsenter aucune fissure visible en vision normale ou corrige sans grossissement supplmentaire. 10.4 Essai de cintrage
Remplacement: 10.4.101 Les conduits doivent tre soumis un essai de cintrage au moyen de l'appareil dcrit la figure 101. 10.4.102 L'essai doit tre effectu sur six chantillons de conduit, la longueur de chaque chantillon tant au moins gale : a) b) 30 fois le diamtre extrieur nominal pour un conduit lisse; 12 fois le diamtre extrieur nominal pour un conduit annel.
Pour trois des chantillons, l'essai doit tre effectu temprature ambiante; pour les trois autres, il doit tre effectu la temprature minimale de transport, d'utilisation en rgime permanent et d'installation dclare conformment au tableau 1, avec une tolrance de 2 C. 10.4.103 Pour l'essai temprature ambiante, les chantillons doivent tre fixs verticalement dans l'appareil de cintrage tel quil est reprsent la figure 101. Ils doivent tre lentement cintrs manuellement vers la gauche en dcrivant un angle de (90 5), retour la position verticale, puis vers la droite en dcrivant un angle de (90 5) et retour la position verticale. Cette squence d'essais doit tre excute trois fois, mais la fin de la dernire, l'chantillon ne doit pas tre ramen la position verticale. L'chantillon doit tre maintenu pendant 5 min en position cintre, la suite de quoi il doit tre maintenu dans une position telle que les parties rectilignes soient un angle de (45 + 5) par rapport la verticale, l'une des extrmits de l'chantillon tant vers le haut, l'autre vers le bas. Pour l'essai la temprature minimale de transport, d'utilisation en rgime permanent et d'installation dclare, selon tableau 1, les chantillons fixs verticalement dans l'appareil de cintrage dcrit dans la figure 101 doivent tre conditionns dans une chambre froide durant 2 h cette temprature, avec une tolrance de 2 C. Aprs l'essai, les chantillons ne doivent prsenter aucune fissure visible en vision normale ou corrige sans grossissement supplmentaire et il doit tre possible de faire passer travers l'chantillon le calibre appropri conforme la figure 102, sous son propre poids et sans vitesse initiale. 10.5 Essai de flexion
Le paragraphe de la partie 1 n'est pas applicable. 10.6 Essai d'affaissement
Le paragraphe de la partie 1 n'est pas applicable. 10.7 Essai de traction
L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante: 10.7.3 N'est pas applicable.
After the test, the difference between the initial outside diameter and the outside diameter of the flattened sample shall not exceed 10 % of the outside diameter, as measured before the test, and the sample shall show no cracks visible to normal or corrected vision without magnification. 10.4 Bending test
Replacement: 10.4.101 Conduits shall be subjected to a bending test by means of the apparatus as shown in figure 101. 10.4.102 at least: The test shall be made on six samples of conduit, the length of each sample being
a) 30 times the nominal outside diameter for plain conduits; b) 12 times the nominal outside diameter for corrugated conduits. Three of the samples shall be tested at ambient temperature; the other three shall be tested at the minimum declared transport, application and installation temperature according to table 1, with a tolerance of 2 C. 10.4.103 For the test at ambient temperature, the sample shall be clamped vertically in the bending apparatus as shown in figure 101. The sample shall be slowly bent by hand to the left through an angle of (90 5), back to the vertical position, to the right through an angle of (90 5), and back to the vertical position. This sequence of operations shall be repeated three more times but at the end the sample shall not be bent back to the vertical position. The sample shall be maintained in the bent position for 5 min, after which it shall be placed in such a position that the straight portions are at an angle of (45 + 5) to the vertical, one end of the sample pointing upwards and the other downwards. For the test at the minimum declared transport, application and installation temperature according to table 1, the sample clamped in the bending apparatus as shown in figure 101 shall be conditioned for 2 h in a cold chamber at this temperature with a tolerance of 2 C. After the test, the sample shall show no cracks visible to normal or corrected vision without magnification and it shall be possible to pass the appropriate gauge, as shown in figure 102, through the sample under its own weight and without any initial speed. 10.5 Flexing test
This subclause of part 1 is not applicable. 10.6 Collapse test
This subclause of part 1 is not applicable. 10.7 Tensile strength
This subclause of part 1 is applicable, except as follows: 10.7.3 Not applicable.
11 Proprits lectriques
L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante: 11.2 Essai de continuit
Remplacement: Un chantillon de conduit et un accessoire de terminaison doivent tre assembls selon les instructions du fabricant et monts conformment la figure 103. Un courant de 25 A, de frquence 50 Hz 60 Hz, provenant d'une source de tension alternative vide ne dpassant pas 12 V, doit tre applique l'assemblage pendant 1 min + 5 0 s. On doit alors mesurer la chute de tension entre les points indiqus la figure 103 et calculer la rsistance partir du courant et de cette chute de tension. La rsistance ne doit pas dpasser 0,05 . Lorsque des dispositifs spciaux sont ncessaires pour l'assemblage du conduit aux accessoires de terminaison, ils doivent tre suffisants pour ter le revtement protecteur du conduit, ou la finition de protection doit tre retire selon les instructions du fabricant.
12 Proprits thermiques
L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante: 12.3 Remplacement:
La charge est alors retire et immdiatement aprs ce retrait, il doit tre possible de faire passer le calibre appropri conforme la figure 102, sous son propre poids et sans vitesse initiale, l'chantillon tant en position verticale.
13 Effets du feu
14 Influences externes
15 Compatibilit lectromagntique
This clause of part 1 is applicable, except as follows: 11.2 Bonding test
Replacement A sample of a conduit and terminating conduit fitting shall be assembled in accordance with the manufacturers instructions and mounted as shown in figure 103. A current of 25 A, having a frequency of 50 Hz to 60 Hz, derived from an a.c. source having a no-load voltage not exceeding 12 V, shall be passed through the assembly for 1 min 0 s. Then the voltage drop shall be measured between the points as shown in figure 103 and the resistance calculated from the current and this voltage drop. The resistance shall not exceed 0,05 . Where special devices are required for the coupling of conduit and terminating conduit fittings, they shall be sufficient to remove the protective coating from the conduit, or the protective finish shall be removed in accordance with the manufacturers instructions.
This clause of part 1 is applicable, except as follows: 12.3 Replacement:
The load is then removed and immediately after its removal it shall be possible to pass the appropriate gauge, as shown in figure 102, through the conduit under its own weight and without any initial speed, with the sample in the vertical position
13 Fire effects
This clause of part 1 is applicable
IEC 478/02
Lgende 1 Echantillon 2 Centre 3 Guide pour le conduit 4 Support
Rayon r mm Conduits lisses Conduits annels 20 25 30 40 48 60 75 96 160 200 252 300
40 50 60 80 96 120 150 192 300 480 600 720
NOTE Ce dessin nest pas destin dterminer la conception except en ce qui concerne les dimensions indiques.
Figure 101 Dispositif de cintrage
Key 1 2 3 4 Sample Centre Guide for conduit Support
Size Plain conduits 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 75 40 50 60 80 96 120 150 192 300 480 600 720
Radius r mm Corrugated conduits 20 25 30 40 48 60 75 96 160 200 252 300
This drawing is not intended to govern design except as regards the dimensions shown.
Figure 101 Bending test apparatus
475/02
D: Matriau:
80 % du diamtre intrieur minimal du systme de conduit dclar par le fabricant Acier durci et poli avec les artes lgrement arrondies +0,05 0 mm 0,2 mm 0,01 mm
Tolrance de fabrication:
Tolrance et dimension axiale: Usure admissible:
Figure 102 Calibre pour vrifier le diamtre intrieur minimal du systme de conduits aprs les essais de choc, de cintrage, et de rsistance la chaleur
D: Material: Manufacturing tolerance:
80 % of the manufacturer's declared minimum inside diameter of the conduit system Steel, hardened and polished, edges slightly rounded + 0,05 mm 0 0,2 mm 0,01 mm
Tolerance and axial dimension: Admissible wear:
The drawing is not intended to govern design except as regards the dimensions shown.
Figure 102 Gauge for checking the minimum inside diameter of the conduit system after impact, bending, and resistance to heat tests
V 3 X X 4
A 25A 50/60 Hz 1
IEC 479/02
Lgende X 12 mm 2 mm 1 Plaque d'acier de 3 mm d'paisseur 2 Ecrou de blocage optionnel 3 Accessoire de terminaison fix la plaque par un trou taraud ou par un crou sur le filetage de l'accessoire 4 Conduit
Figure 103 Assemblage du conduit et de l'accessoire de terminaison pour l'essai de continuit
Key X = 12 mm 2 mm 1 2 3 4 3 mm steel plate Optional lock nut Terminating conduit fitting secured to plate by tapped hole or by locknut on fitting thread Conduit
Figure 103 Assembly of conduit and terminating conduit fitting for bonding test
L'annexe de la partie 1 est applicable.
This annex of part 1 is applicable
This annex of part 1 is applicable.
ISBN 2-8318-6178-0
-:HSMINB=][V\]Y:
Documents similaires à SAU_342
Latif Buljubasic
CEI 754 - 1
qw4778
103cz
Conversion cuisine français/américain
IEC 60269 1 Low Voltage Fuses General Requirements
memento Eurocodes_2003_FR_print.pdf
173879547 Systeme ISO Ajustement
Grafcet standard
Chapitre 19 - Étalonnage Et Vérification
SRPS EN 12966-3
Zoran Macić
DIPLEXEUR SELECOM
Ecart Limite Alesage Iso