Source: https://es.scribd.com/doc/79854540/Calculo-de-Circuitos-Ramales
Timestamp: 2017-06-24 07:12:31
Document Index: 163178325

Matched Legal Cases: ['Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 220', 'Artículo 210', 'Artículo 210', 'Artículo 210', 'Artículo 210', 'Artículo 210', 'Artículo 210', 'Artículo 210', 'Artículo 210', 'Artículo 37', 'Artículo 37']

Calculo de Circuitos RamalesCargado por guscastroeRelated InterestsWattElectric PowerKitchen StoveElectricityElectrical EngineeringRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPRESENTACIÓN PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS DEL SENAREGIONAL CALDAS CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES
CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES, RAMALES Y ACOMETIDAS
FERNANDO RODRIGUEZ VALENCIA
La óptima selección de los conductores para los circuitos alimentadores, ramales y acometidas, se fundamenta en el previo análisis de las características de cada tipo de circuito y de las características propias de cada carga por alimentar. Generando así las condiciones necesarias para lograr un cálculo conforme con las especificaciones de la instalación en particular. El método desarrollado para calcular la demanda en cada unidad de vivienda, acoge una serie de consideraciones básicas creando un alto grado de uniformidad para la gran mayoría de las instalaciones eléctricas del sector residencial.
La etapa del diseño correspondiente a los cálculos, es quizás la más importante, pues conlleva a determinar cuales son los conductores más convenientes para soportar las condiciones que impone la carga a la instalación; además, establece los valores para los dispositivos de protección contra sobrecorriente, siendo estos la base de la eficiencia operativa de la instalación. Se desarrolla un ejemplo típico para una vivienda unifamiliar y, mediante este entorno se induce al usuario a la realización de los cálculos, según sus propias especificaciones y bajo la constante aplicación de los requisitos que la Norma contiene para tal efecto.
3.b de la NTC 2050 .3.
Tabla 220.3.
Ecuación 1 Carga total de alumbrado = Área * Carga unitaria (VA/m 2 ).CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. (Artículo 220. Cargas de alumbrado para unidades de vivienda.b)
. RAMALES Y ACOMETIDAS
1.b) de la NTC 2050) La carga mínima de alumbrado por metro cuadrado de superficie del suelo. no debe ser menor a la especificada en la Tabla 220.
Número mínimo de circuitos ramales de la carga de alumbrado (Artículo 220. RAMALES Y ACOMETIDAS
2.4 a) de la NTC 2050).CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. Ecuación 2
Número mínimo de circuitos ramales = Carga total de alumbrado Capacidad nominal de los circuitos ramales
La capacidad nominal de los circuitos ramales se considera en 1500 VA. El número mínimo de circuitos ramales se debe establecer a partir de la carga total calculada y la capacidad nominal de los circuitos utilizados.
RAMALES Y ACOMETIDAS
PEQUEÑOS ARTEFACTOS O ELECTRODOMÉSTICOS
3.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
Deben existir dos o más circuitos ramales de 20 amperios para las salidas de tomacorriente de pequeños artefactos.
. Circuitos ramales para pequeños artefactos (Artículo 220.b) de la NTC 2050).4.
CARGAS PARA PEQUEÑOS ARTEFACTOS
4.16.a) de la NTC 2050)
En cada unidad de vivienda. Cargas del circuito de pequeños electrodomésticos. la carga del alimentador se debe calcular a 1500 VA por cada circuito ramal de pequeños artefactos.
. (Artículo 220.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
4 c) de la NTC 2050). Debe existir al menos un circuito ramal de 20 amperios para conectar las salidas de tomacorriente para lavandería y planchado. RAMALES Y ACOMETIDAS
CIRCUITOS Y CARGAS PARA LAVANDERÍA Y PLANCHADO
5.16b) de la NTC 2050) La carga del alimentador se debe calcular a no menos de 1500 VA por cada circuito ramal para lavandería y planchado. 6. Carga del circuito de lavandería y planchado. Circuitos para lavandería y planchado (Artículo 220. (Artículo 220.
.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
18 de la NTC 2050). Carga para el circuito de Secadoras eléctricas de ropa.
La carga para secadoras eléctricas de ropa debe ser la mayor de las siguientes: 5000 W (VA) o la potencia nominal según la placa de características. RAMALES Y ACOMETIDAS
CIRCUITOS Y CARGA PARA SECADORAS ELÉCTRICAS
. para cada secadora conectada.
Se permite aplicar los factores de demanda de la Tabla 220-18 de la NTC 2050.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. (Artículo 220.
Carga para el circuito de Estufas eléctricas y otros artefactos de cocina (Artículo 220.
. los kVA equivalen a kW. según la Tabla 220-19 de la NTC 2050.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. RAMALES Y ACOMETIDAS
CIRCUITOS Y CARGAS PARA ESTUFAS ELÉCTRICAS
8.19 de la NTC 2050).75 kW.
Se permite calcular el factor de demanda del alimentador para estufas eléctricas y otros artefactos de cocina de capacidad nominal superior a 1. Para las cargas calculadas de acuerdo con lo indicado en este Artículo.
Área = 140 m² Carga unitaria = 32 VA /m² (Tabla 220. Se supone que la potencia nominal de la estufa y la secadora equivalen a la potencia en kVA de acuerdo con los Artículos 220-18 y 220-19.b de la NTC 2050 . Tiene instalada una estufa de 8 kW y una secadora de 5 kW a 220 V. RAMALES Y ACOMETIDAS
EMPEZAMOS A DESARROLAR UN EJEMPLO
Ejemplo: Una vivienda unifamiliar tiene una superficie en planta de 140 m2 sin contar un sótano vacío.3.)
Carga total de alumbrado = 140 m² * 32 VA/ m² Carga total de alumbrado = 4480 VA
. el ático sin terminar y los porches.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
REALIZAMOS EL CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS RAMALES DEL EJEMPLO
En nuestro ejemplo hemos calculado la carga total de alumbrado en 4480 VA.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. por lo tanto:
Número mínimo de circuitos ramales =
4480 VA
= 2. además la capacidad nominal de cada circuito ramal es de 1500 VA.98 o sea 3
Es decir que hemos obtenido mínimo 3 circuitos que serán para la carga de alumbrado general
REALIZAMOS EL CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS RAMALES DEL EJEMPLO De acuerdo a la Norma: Instalaremos 2 circuitos ramales de 20 amperios para las salidas de tomacorriente de pequeños artefactos. equivalente a 1500 VA
. equivalente a 3000 VA
Instalaremos un circuito ramal de 20 amperios para conectar las salidas de tomacorriente para lavandería y planchado.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
980 VA Luego: La carga para alumbrado y pequeños artefactos es de 8..980 VA
.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. 4. RAMALES Y ACOMETIDAS
CONTINUAMOS DESARROLLANDO NUESTRO EJEMPLO
Carga alumbrado general…………………………………………. 1. 8.500 VA Total carga alumbrado y pequeños artefactos……………..000 VA Carga lavandería y planchado…………………………………….480 VA Carga pequeños artefactos………………………………………… 3.
.. Los factores de demanda de la Tabla 220-11 se deben aplicar a la parte de la carga total calculada para alumbrado general.................. para nuestro ejemplo tenemos: Aplicando los factores de demanda de la Tabla 220-11 de la NTC 2050 ..093 VA
CÁLCULAMOS EL FACTOR DE DEMANDA DE NUESTRO EJEMPLO Para la carga del alumbrado general (Artículo 220.............. es decir..... el 35%....980 VA al 35%........000 VA 8... a los cuales a los primeros 3000 se les aplica un factor de demanda del 100% y a la carga restante.. La carga de alumbrado general y pequeños artefactos es igual a 8...........093 VA Total carga neta por alumbrado general y pequeños Artefactos (sin estufa ni secadora)…………………………………
5....3.. 3.000 = 5....000 al 100%....... + 2...11 de la NTC 2050).. se tiene que: Primeros 3..980 VA...........980 ..CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.......
cuando la potencia nominal no supera los 8. en la Tabla 220-19 se establece que la demanda máxima es del 80%.75 kW. RAMALES Y ACOMETIDAS
CÁLCULAMOS EL FACTOR DE DEMANDA DE NUESTRO EJEMPLO
Para este caso en particular se ha estimado que la vivienda cuenta con una estufa eléctrica de 8 kW. Ecuación 3 1 * 8000 VA * 80% = 6400 VA.
Carga por circuito
Considerando que se tiene una secadora eléctrica.
. se le aplica un factor de demanda del 100%. de potencia nominal de 5000 W. Ecuación 4 1 * 5000 VA * 100% = 5000 VA. de acuerdo a la Tabla 220.18.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
. Carga por la secadora (véase la Tabla 220-18)……………….400 VA 5. RAMALES Y ACOMETIDAS
CÁLCULAMOS EL FACTOR DE DEMANDA DE NUESTRO EJEMPLO Tamaño mínimo del alimentador (acometida)
Por lo tanto la carga total es: Total carga neta por alumbrado general y pequeños Artefactos (sin estufa.093 VA 6.
5.493 VA
. 16.. ni secadora)………………………………… Carga por la estufa (véase la Tabla 220-19)…………………….CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.000 VA
Carga total…………………………………………………………………..
97 Amperios
Con este factor de demanda calculamos la acometida:
16.493 VA 220 V
I = 74.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
neutro y tierra. el calibre del alimentador o acometida es:
4 conductores 21.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. THW para fase.
. fase.14 mm2 (4 AWG).16 de la NTC 2050. RAMALES Y ACOMETIDAS
De la tabla 310.
c de la NTC 2050 ): 1. el calibre es: 3 conductores 3.30 mm2 (12 AWG) como calibre mínimo para una instalación eléctrica
De la tabla C9 de la NTC 2050 para THW y 3 conductores:
Tubería conduit PVC de ½”.5 Amperios De la tabla 310. se recomienda utilizar 3.16 de la NTC 2050. THW .CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. RAMALES Y ACOMETIDAS
CÁLCULAMOS CADA CIRCUITO DE NUESTRO EJEMPLO CIRCUITO 1: Alumbrado General_1
1500 VA 120 V
I = 12. Protección de 15 A
Del Artículo 210.62 A.25*12.5=15.22.30 mm2 (12 AWG).
5 Amperios De la tabla 310. RAMALES Y ACOMETIDAS
CÁLCULAMOS CADA CIRCUITO DE NUESTRO EJEMPLO CIRCUITO 2: Alumbrado General_2
I = 12.25*12. Protección de 15 A
.30 mm2 (12 AWG). Del Artículo 210. se recomienda utilizar 3. THW .30 mm2 (12 AWG) como calibre mínimo para una instalación eléctrica De la tabla C9 de la NTC 2050 para THW y 3 conductores: Tubería conduit PVC de ½”.5=15.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.16 de la NTC 2050.62 A. el calibre es: 3 conductores 3.22 C de la NTC 2050 ): 1.
25*12. el calibre es: 3 conductores 3. THW .5=15.5 Amperios De la tabla 310.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. Protección de 15 A
CÁLCULAMOS CADA CIRCUITO DE NUESTRO EJEMPLO CIRCUITO 3: Alumbrado General_3
I = 12.16 de la NTC 2050. Del Artículo 210.30 mm2 (12 AWG).62 A.22 C de la NTC 2050 ): 1.30 mm2 (12 AWG) como calibre mínimo para una instalación eléctrica De la tabla C9 de la NTC 2050 para THW y 3 conductores: Tubería conduit PVC de ½”. se recomienda utilizar 3.
25*12.62 A. el circuito se debe diseñar para el 80% de la corriente admisible.5 Amperios De la tabla 310.22 C de la NTC 2050 ): 1.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. De la tabla C9 de la NTC 2050 para THW y 3 conductores: Tubería conduit PVC de ½”.21 b) 2).30 mm2 (12 AWG).5=15. Del Artículo 210. Protección de 20 A
. THW . RAMALES Y ACOMETIDAS
CÁLCULAMOS CADA CIRCUITO DE NUESTRO EJEMPLO CIRCUITO 4: Pequeños artefactos_1
I = 12.16 de la NTC 2050. de acuerdo a 210. el calibre es: 3 conductores 3.
el circuito se debe diseñar para el 80% de la corriente admisible.21 b) 2).5=15. Protección de 20 A
.22 C de la NTC 2050 ): 1.30 mm2 (12 AWG). De la tabla C9 de la NTC 2050 para THW y 3 conductores: Tubería conduit PVC de ½”.25*12. de acuerdo a 210. RAMALES Y ACOMETIDAS
CÁLCULAMOS CADA CIRCUITO DE NUESTRO EJEMPLO CIRCUITO 5: Pequeños artefactos_2
I = 12.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. THW . Del Artículo 210.5 Amperios De la tabla 310. el calibre es: 3 conductores 3.16 de la NTC 2050.62 A.
21 b) 2). THW .5 Amperios De la tabla 310.16 de la NTC 2050.62 A.5=15. De la tabla C9 de la NTC 2050 para THW y 3 conductores: Tubería conduit PVC de ½”.30 mm2 (12 AWG). Del Artículo 210.22 C de la NTC 2050 ): 1.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. el circuito se debe diseñar para el 80% de la corriente admisible. de acuerdo a 210. el calibre es: 3 conductores 3.25*12. Protección de 20 A
CÁLCULAMOS CADA CIRCUITO DE NUESTRO EJEMPLO CIRCUITO 6: Lavandería y planchado
THW .25*22.21 b) 2). Del Artículo 210.16 de la NTC 2050.25 mm2 (10 AWG). el calibre es: 3 conductores 5.7=28.7 Amperios De la tabla 310.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. 2 Protecciones de 30 A
CÁLCULAMOS CADA CIRCUITO DE NUESTRO EJEMPLO CIRCUITO 7 y 8: Secadora eléctrica
5000 VA 220 V
I = 22.22 C de la NTC 2050 ): 1. el circuito se debe diseñar para el 80% de la corriente admisible. de acuerdo a 210.37 A. De la tabla C9 de la NTC 2050 para THW y 3 conductores: Tubería conduit PVC de 3/4”.
el calibre es: 3 conductores 8. el circuito se debe diseñar para el 80% de la corriente admisible.21 b) 2).3 A.16 de la NTC 2050.3 A= 45. 2 Protecciones de 50 A
CÁLCULAMOS CADA CIRCUITO DE NUESTRO EJEMPLO CIRCUITO 9 y 10: Estufa eléctrica
8000 VA 220 V
I = 36. De la tabla C9 de la NTC 2050 para THW y 3 conductores: Tubería conduit PVC de 3/4”. THW .3 Amperios De la tabla 310. Del Artículo 210.36 mm2 (8 AWG).22 C de la NTC 2050 ): 1.25*36. de acuerdo a 210.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
30 mm 2 (12AWG) 3x3.36
.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.30 mm 2 (12AWG) 3x5.50
LAVANDERÍA Y PLANCHADO SECADORA ELÉCTRICA ESTUFA ELÉCTRICA
22.30 mm 2 (12AWG) 3x3.73
36. RAMALES Y ACOMETIDAS
RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS
CIRCUITO RAMAL 1 2 3 4 5
CARGA CIRCUITO A 15 15 15 20 20 VA 1500 1500 1500 1500 1500
TOTAL CTO (W) 1500 1500 1500 1500 1500
VOLTAJE CTO (V) 120 120 120 120 120
CORRIENTE PROTECCIÓN CTO (A) 12.50 12.50 12.30 mm 2 (12AWG) 3x3.50 12.30 (12AWG) mm 2
CALIBRE TUBERÍA 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
BALANCE DE FASES F1 1500 1500 1500 1500 1500 F2
SALIDA (ARTEFACTO) ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO PEQUEÑOS ARTEFACTOS PEQUEÑOS ARTEFACTOS
3x3.30 mm 2 (12AWG) 3x3.36 mm 2 (8AWG)
12.25 mm 2 (10AWG) 3x8.50 CTO (A) 1x15 1x15 1x15 1x20 1x20
CALIBRE CONDUCTOR 3x3.50 12.
2.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. de capacidad no menor a 20 amperios. RAMALES Y ACOMETIDAS
DE ACUERDO AL RETIE (Artículo 37. Un circuito para pequeños artefactos de cocina. El número y capacidad de los circuitos para las unidades de vivienda de mayor tamaño deberán atender los lineamientos de la NTC 2050. despensa y comedor. Un circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa. de capacidad no menor a 20 amperios. Un circuito de 20 amperios para iluminación y tomacorrientes de uso general.
De acuerdo al RETIE Las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda. menores a 75 m2 deberán ser construidas para contener por lo menos los siguientes circuitos:
. No se debe cambiar el interruptor automático por uno de mayor capacidad.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. RAMALES Y ACOMETIDAS
DE ACUERDO AL RETIE (Artículo 37.3)
Cada circuito debe ser provisto de un interruptor automático. cuando se supera la cargabilidad de los conductores del circuito a proteger. que lo proteja de sobrecorrientes.
SISTEMA EN LOS CUALES SE SUMINISTRA LA ENERGÍA
SISTEMA EN LOS CUALES SE SUMINISTRA LA ENERGÍA*
1. 3. 2.000 vatios de carga instalada
*Fuente: Central Hidroeléctrica de Caldas.
. máximo hasta 8. CHEC. MONOFÁSICA TRIFILAR (BIFÁSICA TRIFILAR): 120/240 voltios ó 2 x 120/208 voltios.000 vatios de carga instalada. máximo 18. MONOFÁSICA BIFILAR: 120 voltios.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. hasta 30.000 vatios de carga instalada. TRIFÁSICO: 3 x 127/220 voltios.
Ahora que usted ha estudiado esta unidad.
. acometida y en general de todo lo mostrado en el ejemplo estudiado. con estos datos realice los cálculos de los circuitos. lo invitamos a que responda las preguntas correspondientes a esta tarea y la envíe por el enlace “ENVIAR TAREAS”
Una vivienda unifamiliar de dos niveles tiene una superficie total de 99 m2. Tenga presente la NTC 2050 y el Retie. La estufa. el horno. el calentador de agua y la secadora son todos a gas natural.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.
Clic en “SEMANA 4” 7.co Clic en “iniciar sesión” (Izquierda arriba) Ingresar datos de usuario y contraseña. RAMALES Y ACOMETIDAS
Por favor enviar las respuestas (Descargue y utilice el formato de respuestas que se encuentra en cada unidad) de las siguientes actividades. 4. por el enlace “ENVIAR TAREAS”.senavirtual. Clic en “ENVIAR TAREA” (Enlace izquierda inferior) 6.
www. Clic en “Instalaciones eléctricas domiciliarias”(arriba derecha) 5.
1. 2. Seguir las “INSTRUCCIONES” planteadas.edu. 3.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. RAMALES Y ACOMETIDAS
TAREA 9: CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. del curso de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias.
CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES.CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES. RAMALES Y ACOMETIDAS
Recommended DocumentsDocumentos similares a Calculo de Circuitos RamalesSkip carousela1-circuitos-ramales210 - Circuitos RamalesESQUEMAS,CIRCUITOS RAMALESCIRCUITOS RAMALESinstalaciones electricas[1] residencialesDISEÑO ELECTRICO DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL (Licdo. Nelson Gregorio Leal) I.U.T.C.CIRCUITOS RAMALESAlimentadores motoresCircuitos Alimentadores -Rev. 2002Circuito RamalCalculo Factores de DemandaInfo Curso Inst Elec DomElectricidad DomiciliariaCaso_1 Alex Maria EstebanACTIVIDAD CENTRAL UNIDAD 2.docxEl Caso de Carlos Alberto Jhsp-1IED - Actividad Cen 1Guia Para El Calculo de Instalaciones ElectricasCaso_1Nec españolGuia_de_Aprendizaje_semana2b.docCapitulo 8 Motores de InduccionGuía Virtual de Aprendizaje PROMOVER- Comunicación -2Guía de Aprendizaje 1 (Diseño de Instalaciones Eléctricas) - SENA.pdfCanalizaciones eléctricas residenciales (Oswaldo Penissi).pdfCalculo Electrico Edificio MultifamiliarCalculo de Electroimanes86278184-Diseno-distribucion-electrica145970367-Act-Central-u5ActividadCentralU1 SENAMás de Justo R Casanova MendozaSkip carouselChillerpb0884tMotores Trifasicos IIDocumento Maestro Final Pnf Instrumentacion y ControlFibra Optica Con ErbioCe Du Virt Insta Laci OnesTabla Periodic ANORMA_APA