Source: http://docplayer.es/18664407-Modulo-3-2-normativa-reglamento-de-eficiencia-energetica-fernando-prats-gutierrez-tecnico-ivace-energia.html
Timestamp: 2018-07-23 03:15:54
Document Index: 290791587

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2']

Módulo 3.2 Normativa: Reglamento de eficiencia energética. Fernando Prats Gutiérrez Técnico IVACE Energía - PDF
Download "Módulo 3.2 Normativa: Reglamento de eficiencia energética. Fernando Prats Gutiérrez Técnico IVACE Energía"
María Cristina Soler Crespo
1 Módulo 3.2 Normativa: Reglamento de eficiencia energética. Fernando Prats Gutiérrez Técnico IVACE Energía
2 Contenido: Introducción RD 1890/2008. Artículo 1. Artículo 2. Artículo ITC EA-02. ITC EA-06. ITC EA-01. Ejemplo Cumplimiento luminotécnico. ITC EA-03. ITC EA-04. ITC EA-05. ITC EA07. ANEXO LED. 2/46
3 Introducción a los requerimientos para el A. Exterior. REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA y RESPLANDOR LUMINOSO o Mayor eficiencia energética. o Reducción de CO 2. RD 1890/2008 o Reducción del resplandor luminoso nocturno (contaminación luminosa). OTROS REQUISITOS: o o o Proporcionar un ambiente nocturno agradable y uniforme. Proporcionar seguridad. Elemento estético.etc. 3/46
4 RD 1890/2008 INTRODUCCIÓN (I) EL RD 1890/2008 consta de 16 Artículos y 7 ITC (instrucciones técnicas complementarias). ARTÍCULO 1.- OBJETO. ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. ARTÍCULOS ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES. ARTÍCULO 4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA. ARTICULO 5.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. ARTÍCULO 6.- RESPLANDOR LUMINOSO. ARTÍCULO 7.- NIVELES LUMINOSOS. ARTÍCULO 8.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. ARTÍCULO 9.- DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES. ARTÍCULO 10.- EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ARTÍCULO 11.- INFORMACIÓN A LOS TITULARES. ARTÍCULO 12.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. ARTÍCULO 13.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. ARTÍCULO 14.- EXCEPCIONES. ARTÍCULO 15.- NORMAS DE REFERENCIA. ARTÍCULO 16.- INFRACCIONES Y PENALIZACIONES. 4/46
5 RD 1890/2008 INTRODUCCIÓN (II) EL RD 1890/2008 consta de 16 Artículos y 7 ITC (instrucciones técnicas complementarias). ITC 01.- EFICIENCIA ENERGÉTICA. ITC 02.- DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN. ITC 03.- RESPLANDOR LUMINOSO O LUZ INTRUSA. ITC 04.- COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES. ITC 05.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, INSPECCIONES y VERIFICACIONES. ITC 06.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. ITC 07.- MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS. I.T.C. 5/46
6 RD 1890/2008 ARTÍCULO 1. EL RD 1890/2008 LIMITA LOS NIVELES MÁXIMOS, NO ESTABLECE VALORES MÍNIMOS EXIGIBLES, ESTOS DEBEN DE CONCRETARLOS LOS TÉCNICOS. 6/46
7 RD 1890/2008 ARTÍCULO 2. TIPOS DE ALUMBRADOS 7/46
8 RD 1890/2008 ARTÍCULOS ARTICULO 3.- SE DEFINEN TODOS LOS CONCEPTOS, MAGNITUDES etc QUE APARECEN EN EL RD 1890/2008. ARTÍCULOS BREVEMENTE SE INDICA COMO SE DEBEN DE UTILIZAR LAS I.T.C. PARA CUMPLIMENTAR LOS PROYECTOS. 8/46
9 RD 1890/2008 I.T.C. EA 02 (I) 9/46
10 RD 1890/2008 I.T.C. EA 02 TIPOS DE VÍAS (I) VÍAS DE ALTA VELOCIDAD 10/46
11 RD 1890/2008 I.T.C. EA 02 TIPOS DE VÍAS (II) VÍAS DE VELOCIDAD MODERADA BAJA VELOCIDAD Y CARRILES BICI 11/46
12 RD 1890/2008 I.T.C. EA 02 TIPOS DE VÍAS (III) VÍAS PEATONALES 12/46
13 RD 1890/2008 I.T.C. EA 02 NIVELES EXIGIDOS (I) 13/46
14 RD 1890/2008 I.T.C. EA 02 NIVELES EXIGIDOS (II) 14/46
15 RD 1890/2008 I.T.C. EA 02 CONSIDERACIONES. 15/46
16 RD 1890/2008 I.T.C. EA 06 (I) 16/46
17 RD 1890/2008 I.T.C. EA 06 (I) 17/46
18 RD 1890/2008 I.T.C. EA 06 (II) 18/46
19 RD 1890/2008 I.T.C. EA 06 (III) 19/46
20 RD 1890/2008 I.T.C. EA 06 (III) MANTENIMIENTO ITC-EQ-06 (ejemplo) Tiempo sustitución horas 20/46
21 RD 1890/2008 I.T.C. EA 01 (I) 21/46
22 RD 1890/2008 I.T.C. EA 01 (II) 22/46
23 RD 1890/2008 I.T.C. EA 01 (III) LA ITC 01 DEFINE LOS VALORES MÍNIMOS DE EFICIENCIA QUE DEBEN DE CUMPLIR CADA TIPO DE CALLE EN FUNCIÓN DE LA ILUMINANCIA DE LA MISMA. (Ver tablas) TABLA 1 y 2 LAS CLASIFICACIONES DE TIPOS DE VÍAS SE REALIZAN EN LA ITC 02 23/46
24 RD 1890/2008 I.T.C. EA 01 (IV) LA ITC 01 DEFINE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE CADA INSTALACIÓN, PARA ELLO UTILIZA LA FÓRMULA SIGUIENTE: e.- Valor de la eficiencia energética de la vía (según fórmula) e R.- Valor de referencia (se obtiene a partir de una tabla) 24/46
25 RD 1890/2008 I.T.C. EA 01 (V) LA TABLA SIGUIENTE SIRVE PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE er TABLA 3 25/46
26 RD 1890/2008 I.T.C. EA 01 (V) CON EL VALOR DE ICE o Ie SE PUEDE OBTENER LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA TABLA 4 26/46
27 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (I) PRIMER PASO DEFINIR LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN I.T.C. EA-02 e I.T.C. EA-06 SEGUNDO PASO COMPROBAR NIVELES DE ILUMINACIÓN MÁX COMPROBAR LA EFICIENCIA MÍNIMA I.T.C. EA-02 e I.T.C. EA-01 27/46
28 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (II) DEFINIR NIVELES IL. NIVELES IL. y POTENCIA 28/46 Fuente: BENITO.com
29 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (III) DEFINIR NIVELES IL. 29/46
30 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (IV) DEFINIR 30/46 NIVELES IL.
31 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (V) COMPROBAR EFICIENCIA MÍNIMA 31/46
32 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (VI) VÍAS A y B COMPROBAR EFICIENCIA MÍNIMA 32/46
33 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (VII) CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA 33/46
34 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (VIII) 34/46
35 EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO RD 1890/2008 (IX) 35/46
36 RD 1890/2008 I.T.C. EA 03 (I) 36/46
37 RD 1890/2008 I.T.C. EA 03 (II) 37/46
38 RD 1890/2008 I.T.C. EA 04 (I) 38/46
39 RD 1890/2008 I.T.C. EA 04 (II) 39/46
40 RD 1890/2008 I.T.C. EA 04 (III) 40/46
41 RD 1890/2008 I.T.C. EA 04 (IV) 41/46
42 RD 1890/2008 I.T.C. EA 05 42/46
43 RD 1890/2008 I.T.C. EA 06 43/46
44 RD 1890/2008 I.T.C. EA 07 44/46
45 ANEXO TECNOLOGÍA LED (I) 7. ESTUDIO Y PROPUESTA LUMINOTÉCNICA Las instalaciones de alumbrado exterior que incorporen, sistemas o tecnología LED, deberán disponer inicialmente de un estudio o proyecto luminotécnico que incluirá un apartado fotométrico en el que se expondrán las características fotométricas de las luminarias y el estudio lumínico realizado sobre la instalación de referencia. Al ser distinta la fotometría de un LED y el flujo de una luminaria única, que el conjunto de un número de ellos (flujo LED x n Luminaria con n LED), se presentará ésta referenciada a lúmenes y realizada con un goniómetro calibrado de fabricante reconocido internacionalmente, siendo recomendable que las mediciones sean realizadas en una sala acondicionada para efectuar la medida con la luminaria en su posición de trabajo, sin que existan corrientes de aire y a una temperatura ambiente de +25ºC +/- 1ºC. Los datos fotométricos para la luminaria utilizada en el proyecto exigibles son: o o o Curva fotométrica de la luminaria. Curva del factor de utilización de la luminaria. Flujo luminoso global emitido por la luminaria. o Eficacia de la luminaria en %. o Flujo hemisférico superior instalado (FHS inst ). o Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria. Con estos datos se realiza el proyecto luminotécnico que incorpora: o o Cálculo luminotécnico para cada sección de proyecto. Cálculo de la eficiencia energética para cada sección del proyecto. 45/46
46 ANEXO TECNOLOGÍA LED (II) Todos los productos incluidos en su ámbito están sometidos obligatoriamente al marcado CE, que indica que todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la Legislación previamente mencionada y cualquier otra asociada o futura que le sea de aplicación. La modificación de una luminaria ya instalada y equipada con lámpara de descarga, adaptándola a diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea mediante lámparas de reemplazo, sustitución del sistema óptico o sistema LED Retrofit ) que implican operaciones técnicas (por ejemplo, desconectar o puentear el equipo existente), puede comprometer la seguridad y características de la luminaria original y presenta diferentes problemas en el ámbito de seguridad, funcionamiento, compatibilidad electromagnética, marcado legal, consideraciones medioambientales y distribución fotométrica, características de disipación térmica, flujo, eficiencia de la luminaria, consumo, vida útil y garantía. En estos casos, el producto resultante de las modificaciones anteriormente mencionadas se convierte en una nueva luminaria; por tanto, quien efectúa dichas modificaciones pasa a convertirse en fabricante de la misma, siendo aplicable la totalidad de la Legislación, así como la responsabilidad sobre el producto, su correcto funcionamiento y sobre su seguridad eléctrica y mecánica. 46/46
47 Contenido: 47/20 47/47
Los túneles de carreteras cuentan con
Inspección de Túneles de Carretera Los túneles de carretera disponen de sofisticadas instalaciones y equipamientos de seguridad, cuya función es garantizar la correcta operación del túnel tanto en condiciones