Source: http://docplayer.fi/42565799-Merkkikallion-tuulivoimapuisto.html
Timestamp: 2019-01-17 02:05:48+00:00
Document Index: 22018577

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22555
2 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus Raja- ja ohjearvoja MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Nykytilanne Merkkikallio Yhteismelumallinnuksen tulokset Matalataajuiset melutasot Nykytilanne Merkkikallio Matalataajuisen yhteismelun mallinnuksen tulokset Varjostusmallinnusten tulokset Nykytilanne Merkkikallio Yhteisvarjostusmallinnusten tulokset Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 2 (15) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin alueille suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset lähiympäristön ympärivuotiselle- ja loma-ajan asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalapaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut DI Paulina Kaivo-oja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Laaduntarkistuksen on tehnyt Johanna Harju FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPROlaskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti. Mallinnuksessa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 155 m korkeita voimaloita joiden roottorinhalkaisija on 130 m. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Siemens SWT 3.3 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 106,5 db(a) (Taulukko 1). Tuulivoimalaitoksen melupäästötiedot ovat peräisin voimalavalmistajalta. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää melun leviämisen keskiäänitasokäyrät 5 db:n välein. Tuulivoimamelun yhteisvaikutusten mallinnuksessa huomioitiin Vähänkyrön Torkkolan tuulivoimapuisto, joka sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Merkkikallion suunnitellusta tuulivoimapuistosta. Torkkolan tuulivoimapuistossa on 16 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa. Torkkolan voimalatyyppinä on käytetty Vestas V126 voimalaa ja napakorkeutena on käytetty 137 m. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 107,5 db(a) (Taulukko 2) Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista (Taulukko 1). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 545/2015 antaa matalataajuiselle melulle toimenpiderajat asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 3 (15) arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin toimenpiderajoihin. Matalataajuinen melu mallinnettiin myös yhteismelumallinnuksena Torkkolan voimaloiden kanssa (Taulukko 2). Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Siemens Tyyppi: SWT 3.3 Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3,3 MW Napakorkeus:155m Roottorin halkaisija:130m Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: - Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin Doc.no.: SWT Devloper Package rev 3, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31, , , , , , , , ,8 31,5 73, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 106,5 db(a) , ,6 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 4 (15) Taulukko 2. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet, Torkkola. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V216 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,3 MW Napakorkeus: 137m Roottorin halkaisija:126 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level 0 Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso 107,5 101,0 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin Doc. no.: Vestas V V09, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31, , , , , , , , ,1 31,5 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 107,5 db(a) , ,4 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 5 (15) Taulukko 3. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet. AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksessa ei ole huomioitu puuston suojaavaa vaikutusta. Merkkikallion tuulivoimaloiden varjostusmallinnus on tehty käyttäen voimalaitoksia, joiden napakorkeus on 154,5 m ja roottorinhalkaisija 131 m. Lähtötietoina on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Nordex N131 voimalaa. Torkkolan tuulivoimaloiden varjostusmallinnus on tehty käyttäen voimalaitoksia, joiden napakorkeus on 137 m ja roottorinhalkaisija 126 m. Lähtötietoina on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Vestas V126 voimalaa. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Uumajan sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Merra -tietoa hankealueen läheisyydeltä (E22,002 N63,000). Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 6 (15) Raja- ja ohjearvot aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille on määritelty melun suunnitteluarvot päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle. Asetus tuli voimaan Jos tuulivoimalan melu sisältää tonaalisia, kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja, tai se on selvästi amplitudimoduloitunutta, mallinnustuloksiin tulee ohjeen mukaan lisätä viisi desibeliä ennen suunnitteluarvoon vertaamista. Koska ohjearvo sisältää jo tyypillisen tuulivoimamelun piirteet, edellä mainitut äänenpiirteiden tulee olla tuulivoimalalle epätyypillisen voimakkaita, jotta mallinnustuloksissa täytyy huomioida viiden desibelin lisä äänenvoimakkuuteen. Taulukko 4. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden melutason ohjearvot (Valtioneuvoston asetus ). Vaikutuskohde Päivä (7-22) Yö (22-7) Pysyvä asutus 45 db 40 db Loma-asutus 45 db 40 db Hoitolaitokset 45 db 40 db Oppilaitokset 45 db Virkistysalueet 45 db Leirintäalueet 45 db 40 db Kansallispuistot 40 db 40 db Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (545/2015) on annettu matalataajuiselle melulle toimenpiderajat. Asetus tuli voimaan Toimenpiderajat koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Toimenpiderajat koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 db suuremmat arvot. Taulukko 5. Matalataajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso (LZeq,1h, db) Edellisestä laskettu keskiäänitaso A-painotettuna (LAeq,1h, db) Lisäksi yöaikainen mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 7 (15) Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa esitetään käytettäväksi muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta (Ympäristöministeriö 2012). Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. Esimerkiksi Tanskassa sovelletaan todellisen tilanteen raja-arvona enintään kymmenen tuntia vuodessa. Ruotsissa vastaava suositus on kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. 3 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Nykytilanne Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on myönnetty. Merkkikallion eteläpuolella noin kuuden kilometrin etäisyydellä sijaitsee 16 tuulivoimalaitoksesta muodostuva Torkkolan tuulivoimapuisto. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 1. ( Torkkola V126 x 16 x HH137 Melu / Buller ISO ,5 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) Rakennuskanta / Byggnader Asuinrakennus / Bostad Lomarakennus / Fritidsbostad ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( km Kuva 1. Torkkolan tuulivoimapuiston Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 8 (15) Merkkikallio Merkkikallion lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melumallinnuksen melutasot ovat laskelmien mukaan alle 40 db(a). Yhden lomarakennuksen kohdalla laskennallinen melutaso ylittää 40 db(a). Kuva 2. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 9 (15) Yhteismelumallinnuksen tulokset Merkkikallion lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä yhteismelumallinnuksen melutasot ovat laskelmien mukaan alle 40 db(a). Yhden lomarakennuksen kohdalla Merkkikallion lähellä laskennallinen melutaso ylittää 40 db(a). Tuulivoimahankkeiden 35 db(a) melualueet eivät yhdisty. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 1. Kuva 3. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 10 (15) Matalataajuiset melutasot Nykytilanne Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on myönnetty. Näitä voimalaitoksia on yhteensä 16 kappaletta (Torkkola). Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukko 6 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Taulukko 6. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) -5, ,2 50 B Lomarakennus (Voitby Långträsket) -7, ,5 50 C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) -9, ,3 50 D Asuinrakennus (Kunintie 289) -9, ,7 50 E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) -9, ,3 50 F Asuinrakennus (Mullontie 128) -7, ,9 50 G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) -5, ,5 50 H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) -1, ,8 50 I Asuinrakennus (Klumpintie 171) -2, ,0 50 J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) -3, , Merkkikallio Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa Merkkikallion lähellä olevissa rakennuksissa toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1). Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukkoon 7 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 11 (15) Taulukko 7. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) 6, ,4 50 B Lomarakennus (Voitby Långträsket) 11, ,9 50 C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) 2, ,6 50 D Asuinrakennus (Kunintie 289) 2, ,1 50 E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) 4, ,8 50 F Asuinrakennus (Mullontie 128) 3, ,2 50 G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) 5, ,4 50 H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) 3, ,5 50 I Asuinrakennus (Klumpintie 171) 4, ,2 50 J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) 5, ,2 50 Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1) Matalataajuisen yhteismelun mallinnuksen tulokset Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukko 8 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 12 (15) Taulukko 8. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) 6, ,1 50 B Lomarakennus (Voitby Långträsket) 11, ,8 50 C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) 2, ,3 50 D Asuinrakennus (Kunintie 289) 2, ,8 50 E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) 4, ,6 50 F Asuinrakennus (Mullontie 128) 3, ,9 50 G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) 5, ,0 50 H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) 4, ,2 50 I Asuinrakennus (Klumpintie 171) 5, ,3 50 J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) 6, ,6 50 Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1). Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 13 (15) Varjostusmallinnusten tulokset Nykytilanne Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on myönnetty. Merkkikallion eteläpuolella noin kuuden kilometrin etäisyydellä sijaitsee 16 tuulivoimalaitoksesta muodostuva Torkkolan tuulivoimapuisto. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 1. ( Torkkola V126 x 16 x HH137 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a Rakennuskanta / Byggnader Asuinrakennus / Bostad Lomarakennus / Fritidsbostad ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Kuva 4. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset km Merkkikallio Tuulivoimaloiden länsipuolella sijaitsee yksi lomarakennus, jossa varjostustunnit ovat real case -laskentatulosten perusteella yli 8 tuntia vuodessa. Varjostusvaikutukset ovat vähäisemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan. Tarkemmat tulokset varjostusmallinnuksesta on esitetty liitteessä 3. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 14 (15) Kuva 5. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset Yhteisvarjostusmallinnusten tulokset Merkkikallion tuulivoimaloiden länsipuolella sijaitsee yksi lomarakennus, jossa varjostustunnit ovat real case -laskentatulosten perusteella yli 8 tunti vuodessa. Torkkolan tuulivoimaloiden läheisyydessä on yksi asuinrakennus sekä kaksi lomarakennusta, jossa varjostustunnit ovat real case -laskentatulosten perusteella yli 8 tunti vuodessa. Tuulivoimahankkeiden 1 h/a varjostusalueet eivät yhdisty. Varjostusvaikutukset ovat vähäisemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan. Tarkemmat tulokset varjostusmallinnuksesta on esitetty liitteessä 3. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 15 (15) Kuva 6. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Paulina Kaivo-oja Laatija Johanna Harju Laaduntarkistus/Hyväksyjä Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
18 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Torkkola 16 x V126 x HH ,5 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
20 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs New WTG WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,7 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,9 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,6 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,6 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,5 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,6 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,6 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,1 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,2 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,5 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h h) Generic octave distribution used Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) ,0 4,0 40,0 21, Yes B Lomarakennus (Voitby Långträsket) ,8 4,0 40,0 18, Yes C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) ,0 4,0 40,0 15, Yes D Asuinrakennus (Kunintie 289) ,0 4,0 40,0 15, Yes E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) ,0 4,0 40,0 15, Yes F Asuinrakennus (Mullontie 128) ,5 4,0 40,0 17, Yes G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) ,0 4,0 40,0 21, Yes H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) ,5 4,0 40,0 26, Yes I Asuinrakennus (Klumpintie 171) ,5 4,0 40,0 24, Yes J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) ,0 4,0 40,0 23, Yes WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
21 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ Distances (m) WTG A B C D E F G H I J WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
22 Project: Merkkikallio DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Level Mode Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :36 Based on Document no.: V09. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137,0 8,0 107,5 No Generic data 89,1 96,1 99,5 102,1 101,9 99,0 94,2 84,7 NSA: Asuinrakennus (Langkujavägen 200)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Voitby Långträsket)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Voitbyntie 480)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kunintie 289)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
23 Project: Merkkikallio DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ NSA: Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Mullontie 128)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134)-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kotkannevantie 269)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Klumpintie 171)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Klumpvägen 170)-J Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
24 Project: Merkkikallio DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ Noise [db(a)] m Map: Peruskarttarasteri, Print scale 1:95 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
25 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Merkkikallio 22 x SWT 3.3 x HH ,5 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
27 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: SWT x 22 x HH155 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs New WTG WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :37/ Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,2 1 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 2 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 3 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,8 4 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,7 5 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,1 6 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 7 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 8 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 9 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 10 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,4 11 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 12 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,6 13 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 14 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,4 15 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 16 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 17 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 18 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 19 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 20 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,3 21 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,7 22 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f f) From other hub height Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) ,0 4,0 40,0 37,4 408 Yes B Lomarakennus (Voitby Långträsket) ,8 4,0 40,0 44,5-489 No C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) ,0 4,0 40,0 31, Yes D Asuinrakennus (Kunintie 289) ,0 4,0 40,0 32, Yes E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) ,0 4,0 40,0 33, Yes F Asuinrakennus (Mullontie 128) ,5 4,0 40,0 33,6 807 Yes G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) ,0 4,0 40,0 36,4 478 Yes H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) ,5 4,0 40,0 33,2 861 Yes I Asuinrakennus (Klumpintie 171) ,5 4,0 40,0 34,8 822 Yes J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) ,0 4,0 40,0 36,2 568 Yes WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
28 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: SWT x 22 x HH155 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :37/ Distances (m) WTG A B C D E F G H I J WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
29 Project: Merkkikallio DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: SWT x 22 x HH155 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :37/ WTG: Siemens SWT !-! Noise: Mode 0 Source Source/Date Creator Edited Siemens USER :49 SWT Devloper Package rev 3 Inlagt av KLI Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 155,0 8,0 106,5 No 87,1 94,8 96,8 100,9 102,1 97,7 92,9 83,4 NSA: Asuinrakennus (Langkujavägen 200)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Voitby Långträsket)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Voitbyntie 480)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kunintie 289)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
30 Project: Merkkikallio DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: SWT x 22 x HH155 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :37/ NSA: Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Mullontie 128)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134)-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kotkannevantie 269)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Klumpintie 171)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Klumpvägen 170)-J Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
31 Project: Merkkikallio DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: SWT x 22 x HH155 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :37/ Noise [db(a)] km Map: Peruskarttarasteri, Print scale 1:55 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
32 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Merkkikallio 22 x SWT 3.3 x HH ,5 db(a) Torkkola 16 x V126 x HH ,5 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
34 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: SWT x 22 x HH155 + Torkkola V126 x 16 x HH137 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs New WTG WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :50 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :32/ Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,2 1 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 2 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 3 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,8 4 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,7 5 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,1 6 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 7 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 8 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 9 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 10 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,4 11 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 12 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,6 13 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 14 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,4 15 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 16 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 17 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 18 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 19 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 20 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,3 21 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,7 22 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f T ,7 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,6 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,6 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,1 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,2 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,0 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,0 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,5 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,0 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,9 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,0 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,6 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,6 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,5 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,0 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h T ,0 VESTAS V GridStreame 3...Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h f) From other hub height h) Generic octave distribution used Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) ,0 4,0 40,0 37,5 400 Yes B Lomarakennus (Voitby Långträsket) ,8 4,0 40,0 44,6-492 No C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) ,0 4,0 40,0 31, Yes D Asuinrakennus (Kunintie 289) ,0 4,0 40,0 32, Yes To be continued on next page...
35 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: SWT x 22 x HH155 + Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :50 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :32/ continued from previous page Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) ,0 4,0 40,0 33, Yes F Asuinrakennus (Mullontie 128) ,5 4,0 40,0 33,7 804 Yes G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) ,0 4,0 40,0 36,6 472 Yes H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) ,5 4,0 40,0 33,9 852 Yes I Asuinrakennus (Klumpintie 171) ,5 4,0 40,0 35,2 810 Yes J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) ,0 4,0 40,0 36,4 559 Yes Distances (m) WTG A B C D E F G H I J T T T T T T T T T T T T T T T T WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
36 Project: Merkkikallio DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: SWT x 22 x HH155 + Torkkola V126 x 16 x HH137 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :50 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :32/ WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Level Mode Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :36 Based on Document no.: V09. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137,0 8,0 107,5 No Generic data 89,1 96,1 99,5 102,1 101,9 99,0 94,2 84,7 WTG: Siemens SWT !-! Noise: Mode 0 Source Source/Date Creator Edited Siemens USER :49 SWT Devloper Package rev 3 Inlagt av KLI Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 155,0 8,0 106,5 No 87,1 94,8 96,8 100,9 102,1 97,7 92,9 83,4 NSA: Asuinrakennus (Langkujavägen 200)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Voitby Långträsket)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
37 Project: Merkkikallio DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: SWT x 22 x HH155 + Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :50 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :32/ NSA: Asuinrakennus (Voitbyntie 480)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kunintie 289)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Mullontie 128)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134)-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kotkannevantie 269)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Klumpintie 171)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Klumpvägen 170)-J Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
38 Project: Merkkikallio DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: SWT x 22 x HH155 + Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :50 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :32/ Noise [db(a)] m Map: Peruskarttarasteri, Print scale 1:95 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
39 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 2 Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
40 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot Torkkola 16 x V126 x HH ,5 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
41 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V126 Terssin emissio LW, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V126 Terssin emissio L WA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Päästögraafit
42 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Asuinrakennus (Langkujavägen 200), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Voitby Långträsket), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
43 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Voitbyntie 480), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Kunintie 289), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
44 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Asuinrakennus (Mullontie 128), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
45 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
46 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Asuinrakennus (Klumpintie 171), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Asuinrakennus (Klumpvägen 170), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. C:\Users\kaivopa\Desktop\Matalataajuinen_Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
47 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot Merkkikallio 22 x SWT 3.3 x HH ,5 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
48 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Siemens SWT3.3 Terssin emissio LW, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Siemens SWT3.3 Terssin emissio L WA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Päästögraafit
49 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Asuinrakennus (Langkujavägen 200), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Voitby Långträsket), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta
50 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Voitbyntie 480), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Kunintie 289), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta
51 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Asuinrakennus (Mullontie 128), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta
52 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta
53 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Asuinrakennus (Klumpintie 171), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Asuinrakennus (Klumpvägen 170), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155.xlsm Laskenta
54 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot Merkkikallio 22 x SWT 3.3 x HH ,5 db(a) Torkkola 16 x V126 x HH ,5 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
55 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Siemens SWT3.3 Terssin emissio LW, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Siemens SWT3.3 Terssin emissio L WA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Päästögraafit
56 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V126 Terssin emissio LW, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V126 Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Päästögraafit
57 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Asuinrakennus (Langkujavägen 200), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Voitby Långträsket), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
58 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Voitbyntie 480), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Kunintie 289), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
59 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Asuinrakennus (Mullontie 128), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
60 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
61 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Asuinrakennus (Klumpintie 171), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Asuinrakennus (Klumpvägen 170), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Siemens SWT3.3 3,3 MW, 155 m, 22 Vestas V126 3,3 MW, 137 m, 16 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Hki\P225\P22555_O2_Bobacken_vindkraftspark\C_suunnittelu\C2_tyo\WindPro\Decibel\Mallinnukset lokakuu 2015\Matalataajuinen\Matalataajuinen_SWT3,3x22hh155+Torkkola_V126x16xhh137.xlsm Laskenta
62 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 3 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
63 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Varjostusmallinnusten tulokset real case Torkkola 16 x V126 x HH137 FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
65 Project: Merkkikallio SHADOW - Main Result Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :29 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :11/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [UMEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,02 2,84 3,78 6,14 8,62 9,94 7,42 5,13 4,32 3,43 1,58 0,96 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E22.002_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Merkkikallio_height contour lines.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,7 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,9 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,6 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,6 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,6 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,6 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,1 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,2 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,0 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees Slope of Direction mode a.g.l. from south window cw [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" B Lomarakennus (Voitby Långträsket) ,8 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" D Asuinrakennus (Kunintie 289) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" F Asuinrakennus (Mullontie 128) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
66 Project: Merkkikallio SHADOW - Main Result Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :29 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :11/ continued from previous page Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees Slope of Direction mode a.g.l. from south window cw [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" I Asuinrakennus (Klumpintie 171) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) 0:00 B Lomarakennus (Voitby Långträsket) 0:00 C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) 0:00 D Asuinrakennus (Kunintie 289) 0:00 E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) 0:00 F Asuinrakennus (Mullontie 128) 0:00 G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) 0:00 H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) 0:00 I Asuinrakennus (Klumpintie 171) 0:00 J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) 0:00 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (244) 0:00 0:00 2 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (245) 0:00 0:00 3 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (246) 0:00 0:00 4 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (247) 0:00 0:00 5 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (248) 0:00 0:00 6 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (249) 0:00 0:00 7 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (250) 0:00 0:00 8 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (251) 0:00 0:00 9 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (252) 0:00 0:00 10 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (253) 0:00 0:00 11 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (254) 0:00 0:00 12 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (255) 0:00 0:00 13 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (256) 0:00 0:00 14 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (257) 0:00 0:00 15 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (258) 0:00 0:00 16 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (259) 0:00 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
67 Project: Merkkikallio SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 A: Asuinrakennus (Langkujavägen 200) WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :29 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :11/ B: Lomarakennus (Voitby Långträsket) Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec C: Asuinrakennus (Voitbyntie 480) D: Asuinrakennus (Kunintie 289) Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec E: Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) F: Asuinrakennus (Mullontie 128) Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
68 Project: Merkkikallio SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 G: Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :29 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :11/ H: Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec I: Asuinrakennus (Klumpintie 171) J: Asuinrakennus (Klumpvägen 170) Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
69 Project: Merkkikallio SHADOW - Map Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :29 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :11/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 20 h/a km Map: Peruskarttarasteri, Print scale 1: , Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: Merkkikallio_height contour lines.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
70 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Varjostusmallinnusten tulokset real case Merkkikallio 22 x N131 x HH154,5 FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
72 Project: Merkkikallio SHADOW - Main Result Calculation: N131 x 22 x HH154,5 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :12 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :21/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [UMEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,02 2,84 3,78 6,14 8,62 9,94 7,42 5,13 4,32 3,43 1,58 0,96 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E22.002_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Merkkikallio_height contour lines.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor Hub height Calculation RPM data/description diameter distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,2 1 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 2 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 3 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,8 4 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,7 5 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,1 6 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 7 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 8 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 9 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 10 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,4 11 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 12 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,6 13 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 14 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,4 15 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 16 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 17 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 19 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 20 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,3 21 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 18 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,7 22 Yes NORDEX N131/ ,0 154, ,3 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
73 Project: Merkkikallio SHADOW - Main Result Calculation: N131 x 22 x HH154,5 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :12 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :21/ Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees Slope of Direction mode a.g.l. from south window cw [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" B Lomarakennus (Voitby Långträsket) ,8 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" D Asuinrakennus (Kunintie 289) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" F Asuinrakennus (Mullontie 128) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" I Asuinrakennus (Klumpintie 171) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) 4:26 B Lomarakennus (Voitby Långträsket) 29:35 C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) 0:00 D Asuinrakennus (Kunintie 289) 0:00 E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) 0:00 F Asuinrakennus (Mullontie 128) 1:48 G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) 3:38 H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) 0:00 I Asuinrakennus (Klumpintie 171) 0:00 J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) 0:00 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 1 9:14 1: :06 3: :00 0: :00 0: :00 0: :00 0: :03 4: :00 0: :00 0: :00 0: :00 0: :00 0: :00 0: :39 4: :17 2: :00 0: :00 0: :45 6: :41 15: :00 0: :32 1: :00 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
74 Project: Merkkikallio SHADOW - Calendar, graphical Calculation: N131 x 22 x HH154,5 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :12 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :21/ :00 A: Asuinrakennus (Langkujavägen 200) 0:00 B: Lomarakennus (Voitby Långträsket) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec C: Asuinrakennus (Voitbyntie 480) D: Asuinrakennus (Kunintie 289) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec E: Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) 0:00 F: Asuinrakennus (Mullontie 128) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 1: 1 14: 14 19: 19 22: 18 7: 7 15: 15 20: 20 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
75 Project: Merkkikallio SHADOW - Calendar, graphical Calculation: N131 x 22 x HH154,5 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :12 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :21/ :00 G: Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) H: Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec I: Asuinrakennus (Klumpintie 171) J: Asuinrakennus (Klumpvägen 170) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 6:00 6:00 4:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 2: 2 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
76 Project: Merkkikallio SHADOW - Map Calculation: N131 x 22 x HH154,5 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :12 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :21/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 20 h/a km Map: Peruskarttarasteri, Print scale 1:55 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: Merkkikallio_height contour lines.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
77 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Varjostusmallinnusten tulokset real case Merkkikallio 22 x N131 x HH154,5 Torkkola 16 x V126 x HH137 FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
79 Project: Merkkikallio SHADOW - Main Result Calculation: N131 x 22 x HH154,5 + Torkkola V126 x 16 x HH137 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :07 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :11/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [UMEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,02 2,84 3,78 6,14 8,62 9,94 7,42 5,13 4,32 3,43 1,58 0,96 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E22.002_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: Merkkikallio_height contour lines.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,2 1 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 2 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 3 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,8 4 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,7 5 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,1 6 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 7 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 8 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 9 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 10 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,4 11 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 12 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,6 13 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 14 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,4 15 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 16 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 17 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 19 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 20 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,3 21 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,7 22 Yes NORDEX N131/ ,0 154, , ,0 18 Yes NORDEX N131/ ,0 154, ,3 T ,7 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,8 T ,6 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,8 T ,6 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,8 T ,1 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,8 T ,2 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,8 T ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,8 T ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,8 T ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,8 To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,