Source: http://docplayer.hu/627283-Uzemeltetesi-es-kezelesi-utmutato.html
Timestamp: 2017-07-28 09:08:12
Document Index: 29327436

Matched Legal Cases: ['Pf.143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 143', 'Pf. 639', 'Pf. 143']

1 ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ a TGK.5/TGF.5 típusú gázüzemű kéményes / parapetes konvektorhoz ill. a TGF.5L típusú gázüzemű parapetes látvány konvektorhoz Lev.cím: Budapest, Pf Tel: 06-30/ Beüzemelés, szerviz: 06-30/ Web:2 Tartalomjegyzék Témakörök Oldal Figyelmeztetések, biztonsági előírások 2-4 Technikai jellemzők, műszaki adattábla 4-8 Készülék felszerelése 8-11 Üzembe helyezés, begyújtás Utasítás a felhasználó számára Javítás, karbantartás 19 EK Megfelelőségi nyilatkozat 20 Garancia jegy 21 Karbantartási ellenőrző szelvény 22 Szervizpartnerek Beüzemelési jegyzőkönyv3 Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta! A TGK.5, TGF.5 és a TGF.5L típusú konvektoraink a FÉG konvektorok alapjaira épülő fűtőkészülékek, melyek hosszútávon biztosítják a gazdaságos és megbízható üzemelést. A TGF.5 és a TGF.5L zárt égésterű (helyiség légterétől függetlenül üzemel), míg a TGK.5 az égéshez szükséges levegőt a helyiség légteréből veszi, az égésterméket pedig a csatlakozó kéménybe továbbítja. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót és tartsa be az abban foglaltakat! FIGYELMEZTETÉSEK: - A készüléket csak olyan személy működtetheti, akit erre kioktattak és nincs korlátozva cselekvőképességében. - A kezelési útmutatóban leírtak betartásáért a készülék üzembentartója a felelős. - A magas felületi hőmérséklet miatt biztonsága érdekében ne tároljon éghető anyagokat a készülék környezetében! - A kéményes típusnál (TGK.5) ne zárja el a szellőzőnyílásokat - Rendellenes működés esetén (gázszivárgás, kellemetlen szag tapasztalható, gáznyomás van de a készülék nem üzemel, stb.) kapcsolja ki a készüléket és zárja el a gázcsapot. További gázszivárgás esetén a lakást szellőztesse ki, zárja el a hálózati gázcsapot, ne nyúljon semmilyen elektromos berendezéshez. - A hiba elhárításáig a készüléket használni TILOS és a hibát mielőbb ki kell javíttatni arra szakosodott szerelővel (garanciális időszakon belül szervizpartnerünkkel)! - A készülék beüzemelését csak a Technorgáz Energiaipari kft által feljogosított szerelők (szervizpartnerek) végezhetik el! (lásd. weblapot!!) - Bárminemű változtatás, módosítás a készüléken, szabálytalan beüzemelés, nem rendeltetésszerű használat a garancia elvesztését vonja maga után! BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK: - Csak szakképzett ember kapcsolhatja rá a készüléket a gázhálózatra - Csőkötéseknél a szivárgás ellenőrzésére csak szappanos víz vagy erre alkalmas mérőműszer használható. - A kezelési útmutatóban található előírások betartásáért az üzemeltető a felelős. Az üzemeltetési és kezelési útmutatót meg kell őrizni, elvesztése esetén pótolni kell. - Ne használjuk a készüléket burkolat nélkül! - Minden körülmény között tartsuk be az előirt védőtávolságot, mely 80 cm! Ezt azt jelenti, hogy a készülék 80 cm-es hatótávolságában nem lehet gyúlékony bútor, anyag. - A készülékre tárgyakat elhelyezni illetve ruhát szárítani a felületén TILOS! - Kisgyermekek biztonságára fokozottan ügyelni kell, szükség esetén alkalmazzunk védőrácsot! - Ugyanazon kéménybe egyszerre tilos csatlakoztatni gázüzemű berendezést és szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő berendezést! 2 34 - Amennyiben falmélyedésbe kerül elhelyezésre a készülék, az oldalfal és a fal között legalább 20 cm-es távolság legyen. A készülék homlokfala előtt és a tető fölött 30 cmes távolságban ne helyezzünk el tárgyakat szerelhetőségi illetve tűzrendészeti okok miatt. Technikai jellemzők A TGF.5 és TGF.5L típusú konvektor zárt égésterű, a fali szerelvényen (parapet) keresztül kapja az égéshez szükséges levegőt, egyben itt távozik az égéstermék is, míg a TGK.5 kéménybe kötést igényel! Legfőbb részegységek: - Hő hasznosító: acéllemezből készült, zománcréteggel bevont hő dob, a látvány típusnál (TGF.5L) kerámia ablakkal. - CR6-gázszelep / 630 EUROSIT gázszelep: nyomás-és hőmérséklet szabályozóval, piezo elektromos gyújtóval és termo elektromos égésbiztosítással rendelkező gázszelepek - Gázégő: előkeveréses égő, korrózióálló acéllemezből - Burkolat: acél lemezből készült, porszórásos technológiával ellátott (beégetett) - Fali szerelvény (parapet): Zárt rendszerben a friss levegőt a gázégőhöz, míg az égésterméket a szabadba vezeti. Nem tartozéka a készüléknek! Igény esetén megrendelhető a gyártótól! Anyaga: zománcozott acéllemez. Cikkszáma: Égéstermék áramlásbiztosító: A kéményes készülék tartozéka. Részét képezi az égéstermék kiáramlás érzékelő. Fő szerepe, hogy függetleníti a tűztér jó hatásfokú működését a kéményhuzat változásaitól. Anyaga: acéllemez 4 Műszaki adattábla: Megnevezés Mért. egys. TGF.5 TGK.5 Gyártó neve: Technorgáz Energiaipari Kft Készülék típusjele: _ TGF.5 TGK.5 Magasság: mm Szélesség: mm Mélység: mm Tömeg: kg Égéstermék elvezetés típusa: _ C11 B11BS Gáztípus szimbóluma: _ G 20 Névleges hő terhelés: kw 5,8 kw Névleges hő teljesítmény: kw 5,0 kw Legkisebb hő terhelés: kw 2,3 kw Hatásfok névleges hő terhelésnél: % min. 86 % Névleges csatlakozási nyomás: mbar 25 Égőnyomás névleges hő terhelésnél mbar 12,5 Főégő fúvóka db/m darabszám/átmérő: m 1 / 2,2 Gyújtóégő fúvóka db/m darabszám/átmérő: m 1 / 0,3 Gázfogyasztás névleges hőterhelésnél (15 o C, 1013,25 m3/h 0,6 mbar, G20): Gáz csatlakozás: _ ½ NOx osztály: _ 5 Hatásfok osztály: _ 1.osztály 1. osztály Égéstermék elvezető: mm d/d 100/ Falátfogás: mm (d 100 mm-es cső kinyúlás: 62 _ mm) Gázszelep: _ CR6 / 630 EUROSIT Égéstermék visszaáramlás gátló 95 o C-os Készülék kategória: _ I2H Célország: _ HU Tanúsítvány száma: _ MB Termék azonosító szám (PIN): 1008 CM 2535 Színválaszték: _ bézs, metál barna 55 Műszaki adattábla: Megnevezés Gyártó neve: Mért. egys. TGF.5L Technorgáz Energiaipari Kft Készülék típusjele: _ TGF.5L Magasság: mm 600 Szélesség: mm 770 Mélység: mm 315 Tömeg: kg 28 Égéstermék elvezetés típusa: _ C11 Gáztípus szimbóluma: _ G 20 Névleges hő terhelés: kw 5,8 kw Névleges hő teljesítmény: kw 5,0 kw Legkisebb hő terhelés: kw 2,3 kw Hatásfok névleges hő terhelésnél: % min. 86 % Névleges csatlakozási nyomás: mbar 25 Égőnyomás névleges hő terhelésnél mbar 12,0 Főégő fúvóka darabszám/átmérő: db/mm 1 / 2,1 Gyújtóégő fúvóka darabszám/átmérő: db/mm 1 / 0,3 Gázfogyasztás névleges hőterhelésnél (15 o C, 1013,25 m3/h 0,6 mbar, G20): Gáz csatlakozás: _ ½ NOx osztály: _ 5 Hatásfok osztály: _ 1.osztály Égéstermék elvezető: mm d/d 100/165 Falátfogás: mm (d 100 mm-es cső kinyúlás: 62 mm) Gázszelep: _ CR6 / 630 EUROSIT Készülék kategória: _ I2H Célország: _ HU Tanúsítvány száma: _ MB Termék azonosító szám (PIN): 1008 CP 2789 Színválaszték: _ bézs, metál barna, fekete Garancia: (TGK.5, TGF.5, TGF.5L) 1+1 év Első év: készülék beüzemelésével indul (beüzem.jegyz.) Második év: egy év leteltével egy leigazolt, díjköteles átvizsgálás szervizpartnerünk által Kéményes készülék biztonsága: A kéményes készülék (TGK.5) rendelkezik egy un. égéstermék kiáramlás érzékelővel! A kémény elzáródása vagy az égéstermék visszaáramlása esetén kikapcsolja a készüléket, megvédve a fogyasztót a szénmonoxid-mérgezés okozta balesetektől. A készülék automatikus kikapcsolása után, az égéstermék kiáramlás érzékelőjének kihűléséig a gyújtóégő meggyújtható, de a gyújtógomb elengedésekor elalszik. Kémény probléma esetén a huzatmegszakító alsó élénél párás égéstermék kiáramlása tapasztalható, mely kimutatható hideg tükörrel illetve gyufa lángjával, mely az égéstermékben elalszik. Ilyen esetben nem a gázkészülék-szervizt kell értesíteni, hanem a kéményt kell megjavíttatni! A hiba elhárításáig a készülék a fentiek szerint ismételten reteszelt leállást végez! Ősszel a fűtési szezon indulásakor is tapasztalható égéstermék visszaáramlás, de ennek oka legtöbbször a még át nem melegedett, hideg kémény. Ilyen esetben üzemeltessük a készüléket kb. 1 órán át gyújtóláng üzemmódban ( N ), majd csökkentett teljesítményen indítsuk, hogy a kémény át tudjon melegedni. Kéményes készülék légellátása: Minden kéményes készülék az égéshez szükséges levegőt a nyílászárók résein keresztül kapja. Ezen okból kifolyólag tilos és életveszélyes a telepítéskor engedélyezett állapotot hatósági engedélyek nélkül megváltoztatni! 6 76 Kéménybe kötött fűtőkészülék alkalmazása esetén Tilos és Életveszélyes: - nyílászárók réseit tömítéssel ellátni (purfix) - a nyílászárókat fokozott légzárásúra cserélni - szellőző nyílásokat elzárni, letakarni - olyan berendezést (szagelszívó, szárítógép) üzemeltetni, amely a helyiségből levegőt szív el - porral járó tevékenységet végezni (a por eltömítheti a levegő és égéstermék vezető járatokat) Megjegyzés: Mind a két típus a helyiség hőigénye alapján láng modulációval szabályozza a teljesítményt 2,3 5,0 kw között. Készülék felszerelése Az elhelyezés és a felszerelés feltételeit az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) és a 11/2013. (III. 21) NGM rendelkezései szabályozzák. Beépítési és csatlakozási méretek parapetes készülék (TGF.5, TGF.5L) esetén: Az égéstermék elvezető hossza 250 mm és 450 mm között szabályozható, aszerint, hogy milyen vastagságú falba kerül beszerelésre. Amennyiben nem téglafalba kerül beépítésre a parapet, szükség lehet plusz hőszigetelő anyag használatára a parapet cső körül, hiszen hőmérséklete a készülék működése közben elérheti a 260 C-ot is. A szélvédő rács a falon kívül a parapet cső végére kerül rögzítésre két sasszeggel. Felszerelés lépései parapetes készülék (TGF.5, TGF.5L) esetén: 1. Levesszük a konvektor burkolatát 2. A készülék égéstermék kivezető csonkjára fel kell helyezni az égéstermék kivezető cső belsőt. 3. A tömítőgyűrűt a befalazott készüléktartó hornyába helyezzük, figyelve rá, hogy ne mozduljon el. 4. A készüléket a tartócsavarokra helyezzük és a készüléktartóhoz huzatjuk úgy, hogy a készülék felső síkja vízszintes legyen. Amennyiben a készülék meglévő parapetre kerül felszerelésre, úgy a tervezésnél figyelembe kell venni a parapet állapotát. Ellenőrizni kell szilárdságát, tömítettségét. Amennyiben a parapet nincs megfelelő műszaki állapotban, a biztonságos üzemeltetés érdekében javasoljuk a cseréjét. (Megjegyzés: a fali szerelvény (parapet) nem gyári tartozéka a TGF.5, TGF.5L típusú konvektornak. Igény szerint megrendelhető a gyártótól! Cikkszáma: ) 8 97 Felszerelés lépései kéményes készülék (TGK.5) esetén: 1. Levesszük a konvektor burkolatát 2. Fel kell szerelni a készülékre a dobozában található 2 db lábat a hozzá tartozó csavarokkal (anya + alátét). Az állítócsavarok segítségével állítható be a készülék, hogy stabilan, billegés mentesen álljon a helyén. 3. A 2 db támaszlemezt a csomagolásban található csavarok segítségével a tartóelemhez erősítjük, mely a készülék hátlapján található 4. A támaszlemezek helyét a falon feljelöljük, kifúrjuk, majd a tiplik és csavarok segítségével rögzítjük a készüléket. 5. Az égéstermék áramlásbiztosítót a helyére illesztjük. Az erre szerelt hő határolót be kell kötni a szelephez. 6. Ezután az égéstermék elvezető csövet a kéménybe kell csatlakoztatni. Csőbilinccsel rögzíteni kell a falhoz. (Amennyiben a kéményseprők kötelező tüzeléstechnikai szakvéleménye szerint a kémény nincs megfelelő állapotban, (romos, kormos, béleletlen, stb.) a hiba kijavításáig nem köthető rá a gázkészülék. 7. Ezután csatlakoztatjuk a készüléket a gázhálózathoz, végül visszatesszük a burkolatot. Üzembe helyezés feltételei: - kiépített, nyomáspróbázott, hatóságilag engedélyezett gázellátó rendszer - az engedélyeken kívül gáz kivitelezési terv is szükséges, mely alapján a helyi Gázszolgáltató engedélyezi a felszerelést - a parapet beépítését a hatályos építési szabályok alapján kell elvégezni - a kéménynek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak (megfelelő műszaki állapot, bélelés, kéményseprői szakvélemény, stb.) - mind a két égéstermék elvezetőre igaz, hogy sérült vagy nem megfelelő állapotú kémény, parapet nem használható! A készülékek felszerelést csak a megfelelő szakipari végzetséggel rendelkező gázszerelő végezheti el. Az üzembe helyezést, éves karbantartást és a jótállási jegy érvényesítését csak és kizárólag a Technorgáz Energiaipari Kft által feljogosított, a szervizjegyzékben szereplő cégek ill. szakemberek végezhetik el8 Kombinált gázszelep: CR-6 / 630 EUROSIT gázszelep Biztonság: Termo elektromos égésbiztosítás Első üzembe helyezés alkalmával az alábbiakról kell meggyőződni: - gázcsap legyen nyitva - gáz tömör legyen a rendszer, szivárgás esetén után húzást vagy tömítés cserét alkalmazzunk! - A helyiség hőigénye alapján beállítandó maximális és a műszaki adatok szerinti legkisebb hő terhelés ellenőrzése. - a biztonsági elemek és érzékelők tesztelése - a parapet megfelelően legyen beszerelve (tömörségellenőrzés) - a hőfokszabályzó működésének az ellenőrzése, szükség szerinti beállítása - kéményes készülék esetében meg kell győződni, hogy megfelelően lett-e csatlakoztatva a készülék (tömörség) - Üzemeltető kioktatása - Üzembe helyezési jegyzőkönyv kitöltése, leigazoltatása és egy példányának visszaküldése Gyártó felé. A készülék előirt égőnyomását (gázszelep utáni nyomás) csak a névleges csatlakozási gáznyomás esetén ajánlott beállítani! Égőnyomás beállítása (CR6 szelep): A fűtőkészülék egyenletes terhelését a kombinált gázszelepbe épített nyomásszabályozó biztosítja. A helyi szolgáltatási feltételekhez igazodva szükséges lehet az égőnyomás beállítása. A hálózati gáznyomást a gázszelep bemenő csatlakozása melletti mérőcsonkra (1) csatlakoztatott nyomásmérőn lehet ellenőrizni. A szükséges égőnyomás beállítása a 8-as számmal jelölt állítócsavarral történik. (Az óramutató járásával megegyező csavarás esetén az égőnyomás emelkedik, fordítva értelemszerűen csökken). A megfelelő égőnyomás beállításának ellenőrzése a nyomásmérő csonkon (2) történik. Ehhez a hőmérséklet szabályozó gombot (4) 7-es állásba kell forgatni, a hő érzékelő termosztátot pedig szükség esetén hideg vízbe helyezni. Csökkentett gázterhelés beállítása: A hőmérséklet szabályozó gombot (4) az N állásból kiindulva addig forgatjuk, hogy a készülék bekapcsoljon (kattanó hang). Az égőnyomást ellenőrizzük és szükség esetén beállítjuk. Begyújtás (CR6 szelep): A konvektor gyárilag H típusú földgázra van beszabályozva, mely ma Magyarországon mindenhol a legáltalánosabban használatos gáztípus. (A készülék átállítását más gázfajtára csak gázkészülék szerelésben jártas szakember végezheti az előírásban megszabott módon). Amennyiben a konvektor gyújtólángja kialszik, pl. gázkimaradás esetén, 1 perc várakozás után gyújtsa be az alábbi ábra szerint: 12 139 Bekapcsolás: - gázcsap nyitott állapotban legyen - a gyújtógomb (7) benyomásakor kinyit a biztonsági szelep. Ilyenkor csak a gyújtóégő kap gázt. - A gyújtógombot (7) 5-10 sec-ig benyomva kell tartani, miközben a piezo elektromos gyújtót (5) szikráztatni (2-3-szor megnyomni) kell, így a gyújtóégőnél kiáramló gáz meggyullad. Ezután még kb. 30 sec-ig benyomva kell tartani a gyújtógombot, hogy a lángkép rögzüljön. (A gyújtóláng megléte a kémlelő ablakon keresztül ellenőrizhető). - Ezzel a készülék üzemképes állapotba kerül. Ha a gyújtóláng elalszik, a fenti műveleteket kell újra megismételni. - A fűtésszezon indulásakor valószínűleg tovább kell benyomva tartani a gyújtógombot, hogy távozni tudjon a vezetékből a levegő. - A hőmérséklet szabályozó gomb (4) segítségével beállítható az igényeknek megfelelő hőmérséklet Mérőcsonk 2. Nyomásmérő csonk 3. Kikapcsoló gomb 4. Hőmérséklet szabályozó gomb 5. Piezo elektromos gyújtó 6. Hőfok állító gomb beállítási jele 7. Gyújtó gomb 8. Égőnyomás beállítására szolgáló csavar 9. Hő érzékelő termosztát Begyújtás, üzemeltetés: 630 EUROSIT gázszelep 1. A készüléken (jobb oldalon) lévő gombot tekerjük el * állásba, nyomjuk be és tartsuk benyomva egy pár másodpercig, miközben a piezót szikráztatjuk. Az őrláng meggyulladása után 15 másodpercig tartsuk benyomva, amíg rögzül a gyújtóláng. A gombot elengedve a gyújtólángnak égve kell maradnia. Sikertelen gyújtás esetén ismételjük meg a műveletet 1 perc várakozás után. Ezután a készülék beállítható a kívánt hőmérsékletre (számgombnak megfelelően). Kikapcsolás esetén a * jelzés melletti o pozícióba kell állítani a tekerőgombot. A leállított készüléket 5 perc várakozás után szabad ismét begyújtani. 1510 2 Hosszabb leállítás esetén el kell zárni a gázcsapot. 3 hálózati nyomásmérő csonk hőm. szab. gomb gyújtóláng állítás fél terhelés nyomás szabályzó Névleges hő terhelés felett a készüléket üzemeltetni TILOS! Hőmérséklet szabályozó gomb állítási tartományai: Jelzés N Hőmérséklet C Két szomszédos fokozat közötti különbség: 3,3 C égőnyomás mérő csonk termosztát hő érzékelője 1 Hőmérséklet szabályozó gomb: A hőmérséklet szabályozó gomb (3) C közötti szabályozást tesz lehetővé. Az Eurosit 630-as gázszelep vezérli a készüléket, mely egyben tartalmazza a szobahőmérséklet szabályozó termosztátot. A hálózati gáznyomást a mérőcsonkra csatlakoztatott gumitömlős nyomásmérőn lehet ellenőrizni. A készülék előirt égőnyomását (gázszelep utáni nyomás) csak a névleges csatlakozási gáznyomás esetén ajánlott beállítani. 630 Eurosit szelep esetében ehhez a hőmérsékletszabályozó gombot (3-as számú) a 7-es állásba kell forgatni és szükség esetén a termosztát hő érzékelőjét (1-es számú) hideg vízbe kell helyezni. Ügyeljünk arra, hogy a nyomásszabályozón lévő kb. Æ 0,2 mm furat tiszta legyen, ellenkező esetben a nyomásszabályozó működése bizonytalan. ÁTÁLLÍTÁST CSÖKKENT CSATLAKOZÁSI NYOMÁS MELLETT VÉGEZNI TILOS! 16 Az első felfűtés alkalmával célszerű a hőmérséklet szabályozó gombot 7-es állásba forgatni és amint a lakás eléri a kívánt hőmérsékletet, a gombot vissza felé (kisebb értékek felé) forgatni, amíg kattanó hang nem jelzi a főégő kikapcsolását. A levegő hőmérsékletét a készülék hő érzékelője (1) veszi, mely a hátoldalán helyezkedik el, ezért a készülék elhelyezésétől függően a kívánt szobahőmérséklet eléréséhez szükség lehet korrekcióra (hőfok állító gomb állításával). N állásban csak a gyújtóláng ég, a főégő nem. Ez kb. 10 C-os hőfoknak felel meg. Ha ez alá csökken a hőmérséklet, a főégő ilyenkor is bekapcsol, ezen a hőfokon temperálva a helyiséget. A konvektor a beállított hőmérséklet fenntartásához a szoba hő veszteségét pótolja, ezért a gázfogyasztás a helyiség mindenkori hő veszteségének a függvénye. 1711 Égésbiztosítás: termo elektromos - nyitási ideje: max. 15 sec - zárási ideje: max. 60 sec Főégő lángképe: Megfelelő beállítással a lángkép kék belső maggal és elmosódott kék külső lángburokkal rendelkezik. Kikapcsolás: CR6 szelep esetében a 3-as számmal jelölt kikapcsoló gomb, míg a EUROSIT szelep esetében a 3-as számmal jelölt gomb elfordításával a főégő és a gyújtóégő gázellátása megszűnik, a készülék kikapcsol. A leállított készüléket 5 perc várakozás után szabad ismét begyújtani. Hosszabb leállítás esetén el kell zárni a gázcsapot. Az előírások betartása kötelező! Használati utasítás a felhasználó számára! A KÉSZÜLÉK ESETLEGES MINIMÁLIS PATTOGÁSA FELFŰTÉSKOR ILLETVE LEHŰLÉSKOR TERMÉSZETES FOLYAMAT, EZT A KÜLÖNBÖZŐ ALKATRÉSZEK HŐ TÁGULÁSA OKOZZA. AZ ÜZEMBE HELYEZŐ SZERELŐNEK KÖTELESSÉGE AZ ÜZEMELTETŐT KIOKTATNI A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA, ÉRVÉNYESÍTENI A GARANCIAJEGYET ÉS A BEÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNYVET, MELYNEK 1 PÉLDÁNYÁT KÖTELESSÉGE VISSZAKÜLDENIE A GYÁRTÓ RÉSZÉRE. EZ GARANCIÁLIS FELTÉTEL! TILOS a biztonsági rendszer kiiktatása, megrongálása, mivel az ebből eredő károkra a garancia nem vonatkozik! Javítás és karbantartás Bizonyos időközönként (pl. tartós leállás utáni beindítás előtt) az üzemeltetőnek ajánlatos a hő hasznosítót és a készülék burkolatát nedves majd száraz ruhával áttörölni, hogy a lerakódott por ne égjen rá a készülékre. A gázkészülék karbantartását és javítását a szerviz címjegyzékben szereplő szakemberek végezhetik. Az évente elvégzett karbantartás, ellenőrzés a garancia feltétele, továbbá növeli a készülék élettartamát és biztosítja az energiatakarékos, biztonságos üzemelést. A KARBANTARTÁSOKAT MINDEN ESETBEN IGAZOLTASSUK LE AZ ELLENŐRZŐ SZELVÉNYEN! Az évi karbantartás során az alábbiakat kell ellenőrizni: - főégő ellenőrzése és tisztítása - parapetes készülék esetén a fali tartozékon keresztül bejutott szennyeződések kitisztítása - kéményes készülékek esetében kémény átjárhatóságának ellenőrzése, esetleges égéstermék (széndioxid) szivárgás ellenőrzése - szükség esetén tömítések cseréje - gázarmatúra tömörségét ellenőrizni - gázmennyiség ellenőrzése - égéstermék elvezetés tömítettségének ellenőrzése - A KARBANTARTÁSI MUNKA NEM GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉG! 18 1912 EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 1. Minőségi bizonyítvány kiállítója: Technorgáz Energiaipari Kft 2. Gyártó: Technorgáz Energiaipari Kft (Örkény, Jókai u. 12/a.) 3. Termék szabatos megnevezése, rendeltetése: TGF.5, TGF.5L (parapetes) és TGK.5 (kéményes) típusú konvektor 4. Mennyiség: 1 db 5. Tömeg: 26 kg / 28 kg 6. Gyártás időpontja: Forgalmazható (felhasználható): 1 éven belül 8. Termékazonosítás: Megnevezés, csomagolási főcímke alapján - gyártási szám:.. - VTSZ szám: Szállítási, raktározási előírások: Fedett száraz helyen, álló helyzetben, max. 3 rétegben 10. Csomagolás: 5 rétegű kartondobozban, merevítő betétekkel 11. Termék lényeges tulajdonságai: - Gyárilag 5 kw hő teljesítményűre beállított G 20 földgázra alkalmas egyedi gáz fűtőkészülék (konvektor) CR-6-os / 630 EUROSIT típusú gázszeleppel ellátva - A készülék hálóhelyiségbe is felszerelhető (TGF.5, TGF.5L) - A TGF.5 és TGF.5L típusú készülék a cikkszámú fali tartozék egységgel került bevizsgálásra. - Minősítés: I. osztályú minőség - NOx osztály: Termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszerek: MSZ EN 613:2000, EN 613:2000/A1: A termék a következő hatályos jogszabályoknak felel meg: 2009/142/EK, 22/1998 (IV.17.) IKIM rendelet 14. Használati, kezelési előírás: Üzemeltetési és használati előírás sz. 15. Egyéb adat: 16. EK-típusvizsgálati tanúsítvány PIN száma: 1008 CM 2535 /1008 CP 2789, kiadta a TÜV Rheinland InterCert Kft, kijelölt és 1008 számon bejelentett (Notified) szer. 17. A folyamatos gyártásellenőrzést végzi: TÜV Rheinland InterCert Kft Dátum:... aláírás, bélyegző 20 GARANCIA JEGY A Gyártó a TGK.5, a TGF.5 és TGF.5L típusú fűtőkészülékre 24 hónap (1+1 év) jótállást vállal, mely az üzembe helyezés napján kezdődik. Ennek feltétele az évenkénti egyszeri leigazolt átvizsgálás! Az elveszett jótállási jegyet csak és kizárólag írásbeli kérelem alapján, az eladás napjának hiteles igazolása és a termék adatainak (gyártási év, szám, stb.) pontos feltüntetése esetén tudjuk pótolni. A jótállási időn belül Önt a meghibásodott termék garanciális díjmentes kijavítása illeti meg! Ezt csak és kizárólag a szervizjegyzékben szereplő szakemberek végezhetik, ellenkező esetben a készülék elveszti a garanciáját! Nem érvényesíthető a jótállás, ha a meghibásodás szabálytalan beüzemelés, rendeltetés ellenes használat, és átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy rongálás következménye. FONTOS! A jótállás akkor sem érvényesíthető, ha az üzembe helyezés ténye, dátuma nem igazolt! Vásárlás napja: Üzembe helyezés dátuma:.. P. H Beüzemelő Értékesítő hely aláírása, pecsét aláírása, pecsét 2113 KARBANTARTÁSI ELLENŐRZŐ SZELVÉNY Bejelentés időp.:.. Karbant. időp.:. Szerviz neve:... Munkalap száma:... Dátum: Aláírás - P.H. Bejelentés időp.:.. Karbant. időp.:. Szerviz neve:... Munkalap száma:... Dátum: Aláírás - P.H. Bejelentés időp.:.. Karbant. időp.:. Szerviz neve:... Munkalap száma:... Dátum: Aláírás - P.H. Bejelentés időp.:.. Karbant. időp.:. Szerviz neve:... Munkalap száma:... Dátum: Aláírás - P.H. Bejelentés időp.:.. Karbant. időp.:. Szerviz neve:... Munkalap száma:... Dátum: Aláírás - P.H. Bejelentés időp.:.. Karbant. időp.:. Szerviz neve:... Munkalap száma:... Dátum: Aláírás - P.H. 22 SZERVIZPARTNEREINK ( ): Megnevezés Település Ir.sz Cím Telefon BUDAPEST: DDHD Kft Budapest 1021 Lipótmezei u. 12/b / L.H.B. Épületgépész Kft Budapest 1025 Zöldlomb u / Ts&Tsa Kft (Hegedűs András) Budapest 1026 Szilági E. Fasor / PPR Constura Kft Budapest 1037 Bécsi u / DP Revons Kft (Csóka József) Budapest 1037 Csillaghegyi u / Sztár-Gáz Bt Budapest 1044 Nagyváradi u / Hajós-Gáz-Javszer Kft Budapest 1066 Weiner Leó u Planetta Kft 06-30/ Budapest 1068 Felső erdősor u. 4. (Nagy József) 06-70/ Belvárosi Gázkészülék Kft Budapest 1074 Dohány u / Kaleru Bt Budapest 1092 Ráday u / CRT Kft Budapest 1096 Sobieski János u. 15/a / Bakra Kft Budapest 1106 Gyakorló u. 4/c / JE-EL 99 Bt Budapest 1115 Bartók B. u / TAM-ZO Kft Budapest 1117 Budafoki u / _ Solymosi Épületgépészet Budapest 1126 Tartsay Vilmos u / Sárközi Tamás Budapest 1133 Pannónia u / Fégtherm-Partner Pest Budapest 1134 Kassák Lajos u. 41. Buda Kft Komplux-Plussz Bt Budapest 1138 Dagály u / Modul Gáztherm Kft Budapest 1138 Révész u / Vitari Kft Budapest 1142 Ungvár u Palota Láng Kft Budapest 1151 Sződliget u / Maczkó Barnabás Budapest 1154 Baksay S. u / Járinka Antal Budapest 1157 Páskom park / Thermosoft Kft Budapest 1162 Mátyás K. u / Nagy Péter Budapest 1162 Jávorfa u / Plánk Attila Budapest 1161 Tavirózsa u. 9. 4/ / HFC Termo Bt Budapest 1163 Albán u / Gátigáz Klima Kft Budapest 1164 Magtár u / Zicon-Energy Kft Budapest 1171 Perec u / Délpest-Gáz Bt Budapest 1181 Barcsay u Fővárosi Gázkészülék Szerv. Budapest 1181 Sólyom u / Kertész és Szabó Bt Budapest 1188 Köztársaság u. 61/a / Turcsik T. Generál Kft Budapest 1195 Villanytelep u / Gépészeti Elemek Kft Budapest 1195 Jahn Ferenc u / Lengyel Gábor, Lengyel 06-30/ Budapest 1195 Batthyány u. 18. FSzt. 2. Károly 06-30/ Gavló József Budapest 1201 Ady Endre u / Szundi Zoltán Budapest 1201 Helsinki u, 5/b. 4/ / Épitő Szerelő Szerviz Kft Budapest 1202 Rimaszombat u / Béki Béla Budapest 1205 Nagykőrösi u / FZ-Therm Bt Budapest 1214 Szent László u / Gáz-Fűt-Szer-Víz Kft Budapest 1221 Trencséni u / Gáz és Más Bt Budapest 1225 Nagytétényi u / Fég-Sori Kft Budapest 1238 Grassalkovich u PEST MEGYE: Schlezák István Budakalász 2011 József A. u. 29/a / Schlezák Sándor Budakalász 2011 József A. u. 29/b / Keszi 2003 Kft Budakeszi 2092 Reviczky u / Póti Sándor Budaörs 2040 Bányász u / Tóth Tibor Cegléd 2700 Mátyás k. u. 27/a / Tűz-Víz-Szám Kft Csővár 2615 Kinizsi u / Ács József Dunakeszi 2120 Barátság útja / Jenei Ferenc Ecser 2233 Ibolya u /14 Solarexpert Bt (Hidasi Tivadar) Érd 2030 Hóvirág u / Dudás Attila Fót 2151 Hargita u / GFKV Kft Fót 2151 Zsák dűlő / H&H 2023 Kft Fót 2151 Kossuth L. u / Dr. Gáz Bt Gyál 2360 Viola u / Csipkés Sándor Isaszeg 2117 Mátyás K. u / Fó-Ka Plussz Bt Kiskunlacháza 2340 Dózsa Gy. u / / Maxi Épületgépészeti Kft Nagykőrös 2750 Czira K. L. u / Knakál József Monor 2200 Forgács u / KONI-TOP Kft (Ladányi László) Pécel 2119 Álmos Vezér u. 24. Fszt / Therm-Osztó Bt Pilis 2721 Bocskai u / Detto-Servive Bt Szada 2111 Széchenyi u / Kiss Ferenc Szigethalom 2315 József A. u. 26/ / Huszák Kft Szigetszentmárton 2318 Május 1. u / Jeszenszky Tibor Szob 2628 Barackos u / Valer-Mobil Bt Törökbálint 2045 Széchenyi tér 8/F / Hóka Tamás Tura 2194 Puskin tér / Becsó János Vác 2600 Luxemburg u / Lasztovicz Gusztáv Vác 2600 Lomb u / Monostori Balázs Vecsés 2220 Budai N.A. u. 43/a / BARANYA MEGYE: Balla-Therm 06-20/ Komló 7300 Tompa Mihály u. 2. (Balla Pál) 06-20/ K és S-Szantier Kft 06-72/ Kozármisleny 7761 Nárcisz u. 17. (Kisgyörgy Sándor) 06-30/ Tóth László Kozármisleny 7761 Tóth László 06-30/ Filótás József Magyarszék 7396 Erdőalja u / Kör-Gáz Kft Pécs 7635 Makár T. dűlő / P. Gáz-P Bt Pécs 7636 Felső u / / Szuész Kft 06-72/ Pécs 7630 Zsolnay V. u. 21. (Szőcs Jenő) 06-72/ Weis-Gáz Bt (Fehér László) Pécs 7627 Torda u / BÁCS-KISKUN MEGYE: Jelasits István Baja 6500 Dobó u / Janotka István Baja 6500 Molnár u. 8/a / Wéber Szerviz Kft Harta 6326 Béke köz / / Dunai György Kecel 6237 Nyár u / Csaklós Árpád Kecskemét 6000 Akadémia krt. 52. III/ / / HIrös Promi Ec. Kecskemét 6000 Úrihegy 33/a / Horogszegi János Kecskemét 6000 Daróczi köz 25. 4/ / Hőenergia Kft Kecskemét 6000 Alkony u / Gyalus Krisztián Kecskemét 6000 Akadémia krt. 57. ½ / Pemi és Tsa Kft Kiskőrös 6200 Árpád u / / Palotás Mihály Kidskunfélegyháza 6100 Béke u / Bende Ferenc Lakitelek 6065 Semmelweis u / BÉKÉS MEGYE: Békés Megyei Energetikai Szolg. Kft Békéscaba 5600 Derkovits sor / Erős László Sándor Békéscsaba 5600 Máriássy u / Opauszki András Békéscsaba 5600 Gábor Áron u. 11. VII/ / Tiba Mihály Békéscsaba 5600 Belterület Hrsz. 6147/ / Aranytűz Kft Doboz 5624 Zöldfa u / Gulyás András Kondoros 5553 Őr u / / Jakó Sándor Orosháza 5900 Jászai Horváth u / Szirbik István Orosháza 5900 Ősz u / / BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE: Zelena László Felsőzsolca 3561 Árpád Fejedelem u / Profi-Gáz Kft Mezőkövesd 3400 Egri u / Gasmaster Plusz Kft Miskolc 3534 Vár u / Hejő-Gáz Kft Miskolc 3508 Hejő u / / Novák Norbert Sárospatak 3950 Szeles u / / CSONGRÁD MEGYE: Lakatos Sándor Csongrád 6640 Gyöngyvirág u / Juhász Nagy Mihály Hódmezővásárhely 6800 Könyves u / / Kosztolányi Sándor Hódmezővásárhely 6800 Hódi Pál u. 1. II/ / Kiss Sándor Makó 6900 Róka u / Gera 05 Bt (Gera András) Mórahalom 6782 Béke u. 3/a / Lehoczki Péter Sándorfalva 6762 Sövényházi u / Hőlépcső Kft Szeged 6723 Csongrádi sgt. 64/a / Páskuli Csaba Szeged 6723 Szillléri sgt / Talla Gyula Szeged 6753 Éva u / Vasveréb Kft Szentes 6600 Bajcsy Zs. u / FEJÉR MEGYE: PRO-FID 2002 Kft Bodajk 8053 Dózsa Gy. u / Molnár Tibor e.v. Nadap 8097 Bem u / Prima Nova Ker. és Szolg / Magyaralmás 8071 Fő u. 38. Kft 06-20/ Kassai Norbert Sáregres 7014 Kossuth u / Új Irány Energetika Kft 06-22/ Sárkeresztes 8051 Géza u. 30. (Csákberényi Nagy István) 06-20/ CRT Kft Székesfehérvár 8000 Cserkész u / Pakole Gáztech Kft 06-22/ Székesfehérvár 8000 Börgöndi u (illó Zorán) 06-30/ Pálfy Szerviz Kft 06-22/ Székesfehérvár 8000 Szárcsa u. 5. (Pálfy László) 06-30/ Pólyik Ferenc Székesfehérvár 8000 Tass u / Somagáz Kft Székesfehérvár 8000 Tolnai u / / Vulkán Tüzeléstechnikai Kft Székesfehérvár 8000 Csikvári u / Zoligáz Kft (Adamcsek Zoltán) Székesfehérvár 8000 Ipoly u / GYŐR-MOSON-SOPON MEGYE: Horváth Attila Bágyogszovát 9145 Rába u / Németh Lajos Beled 9343 Füzes u / Koller és Koller Bt Győr 9019 Ménfői u / Pro Energy Kft Győr 9023 Lehel u / CSA-VA Tüzeléstechnikai Bt Mosonmagyaróvár 9200 Gyümölcsös u / HAJDÚ-BIHAR MEGYE: Keszeli Imre Berettyóújfalu 4100 Hétvezér u / Bencze Dénes Debrecen 4033 Acsádi u / _ Dobolán Gyula Debrecen 4225 Telek u / Gáz-Piezzo Bt Debrecen 4029 Pacsirta u / Hajdú Gáz Szerviz Kft Debrecen 4033 Lóding u / / Hősztár Kft Debrecen 4030 Boldogkert u / I-Gáz Kft (Koncz József) Debrecen 4030 Szilva u / MÉSZ-FER Kft (Mészáros Ferenc) Debrecen 4032 Vezér u / / Semperger Ferenc Debrecen 4033 Lovas u / Váradi István Debrecen 4029 Veres u / Gázuniverzál Kft Hajdúnánás 4080 Hunyadi u / Bakó Péter Hajdúszoboszló 4200 Vásár tér sor / Dörgő Károly Hajdúszoboszló 4200 Nádudvari u / Iski Tamás Nagyhegyes 4064 Mátyás K. u / HEVES MEGYE: Klima-Bau 2003 Bt (Zambori Csaba) Hatvan 3000 Hajós A. u / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE: Innomax-Trade Kft Jászberény 5100 Pipacs tér / Apolló 93 Kft (Lukács Alajos) Szolnok 5000 Áchim A. u / Gál László Szolnok 5000 Orosz György u. 4. I/ / Gáz-Elektro-Hungary Kft 06-56/ Szolnok 5000 Seregély u. 10. (Bartos István 06-30/ Ladányi Imre József Szolnok 5000 Vágóhíd u / Trans-Gáz Kft Szolnok 5000 Pipacs tér / / Rábcai László Rákóczifalva 5085 Vasvári Pál u /15 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE: CRT Kft Almásfűzitő 2932 Lenin u / Fülöp István Naszály 2899 Bem József u / Györgyi Sándor Tatabánya 2800 Szeli M. u / NÓGRÁD MEGYE: Szomszéd Norbert Bátonyterenye 3078 Ybl Miklós u / Pál Péter Salgótarján 3100 Rákóczi u / Szép Zoltán Szécsény 3170 Somogyi B. u / SOMOGY MEGYE: Bauer Béla Balatonboglár 8630 Alkotás u. 1/a / Bogdán László Igal 7275 Farkas J. u / Weisz József Igal 7275 Farkas J. u / / Pintér József Kaposvár 7400 Bláthy O. u / Politender Kft Kaposvár 7400 Árvácska u / Takács József Nagyatád 7500 Somogyszobi u. 40/a / Kögáz-Somszer Kft Siófok 8600 Fő u / Atád Gázkészülék Szerviz Kft Somogyszob 7563 Kossuth L. u / SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE: Alacs András Nyiregyháza 4400 Ráday P. u / Dajka László Nyiregyháza 4551 Fő u. 59/a / Vass Sándor Nyiregyháza 4551 Magtár u / Veres András Tiszavasvári 4440 Tompa Mihály u / Kovács László Újfehértó 4244 Vasút u / TOLNA MEGYE: Ringwald Ádám Gyönk 7064 Ifjúsági ltp / Tóth Öko Kft 06-74/ Szekszárd 7100 Garay tér 12. (Barna Sándor) 06-30/ Török Tamás Zoltán Szekszárd 7100 Nagybödő u / / Zentrál-Gáz Bt Szekszárd 7100 Csopak u / ZALA MEGYE: Kerka-Zala-Javszer Kft Lenti 8960 Zrinyi u / Gejzir Kanizsa Kft Nagykanizsa 8800 Bajza u / Neotherm Kft Nagykanizsa 8800 Irtás u / / A Gázművek Kft (Beczők István) Zalaegerszeg 8900 Biró Márton u / F&B Gázkészülék Javitó és Forgalmazó Bt Zalaegerszeg 8900 Besenyő u / Gázszerviz 94 Szolg. Kft Zalaegerszeg 8900 Jákum F. u / / Vas Tibor Zalaegerszeg 8900 Göcseji u / VAS MEGYE: Szabó István Szombathely 9700 Szily János u / VESZPRÉM MEGYE: Jobbágy József Lesencefalu 8318 Kossuth u / Horváth Ernő István Pápa 8500 Klauzál Gábor u / / Szabó Attila Pápa-Kéttornyúlak 8591 Akácfa u / / Dér Ferenc Tapolca 8300 Zöldfa u / K-Gáz Kft Veszprém 8200 Erzsébet ligat / Temperatúra 2000 Kft Veszprém 8200 Jutasi u. 89/2/ / Bakos Bt (Bakos István) Zirc 8420 Békefi u / BEÜZEMELÉSII JEGYZŐKÖNYV BEÜZEMELŐ (SZERVÍZ) PÉLDÁNYA Vevő neve: Vevő címe: Fűtőkészülék gyári száma:.... Vásárlás helye, ideje:.... A mai napon a TGK.5 / TGF.5 / TGF.5L típusú (megfelelő típust aláhúzni) fűtőkészülék beüzemelése megtörtént. A tulajdonos meggyőződött a készülék rendeltetésszerű használhatóságáról, működtetési eljárásait ismeri, egyben igazolja, hogy a kezelési utasítást (gépkönyvet) megőrzésre átvette. Beüzemelő neve, címe:..... (Nyomtatott betűkkel) Dátum:. Szervizlistánk folyamatos bővítés alatt áll, weboldalunkon (www.technorgaz.hu) mindig elérhető a legújabb verzió! P.H... Tulajdonos aláírása..... Beüzemelő aláírása 27 2616 BEÜZEMELÉSII JEGYZŐKÖNYV GYÁRTÓ PÉLDÁNYA Vevő neve:.... Vevő címe: Fűtőkészülék gyári száma:.. Vásárlás helye, ideje:... A mai napon a TGK.5 / TGF.5 / TGF.5L típusú (megfelelő típust aláhúzni) fűtőkészülék beüzemelése megtörtént. A tulajdonos meggyőződött a készülék rendeltetésszerű használhatóságáról, működtetési eljárásait ismeri, egyben igazolja, hogy a kezelési utasítást (gépkönyvet) megőrzésre átvette. Beüzemelő neve, címe: (Nyomtatott betűkkel) Dátum:..... P.H... Tulajdonos aláírása Beüzemelő aláírása A Gyártó részéről a Garanciavállalás feltétele, hogy a beüzemelést követően a jegyzőkönyv ezen példánya megküldésre kerüljön a Technorgáz Energiaipari Kft részére (Budapest, Pf.143.) 28 Több megjelenítése
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ a TGK.5 illetve a TGF.5 típusú gázüzemű kéményes illetve parapetes konvektorhoz Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Tel: 06-30/585-0653 E-mail: info@technorgaz.hu technorgaz@tutiel.hu Részletesebben GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.
GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ a TGK.5/TGF.5 típusú gázüzemű kéményes / parapetes konvektorhoz ill. a TGF.5L típusú gázüzemű parapetes látvány konvektorhoz Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Tel: 06-30/585-0653 Részletesebben ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ZV4 tipusjelû, átfolyórendszerû háztartási gáz- vízmelegítõkhöz Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ... 3 Fontos tudnivalók... 3 Mûszaki adatok... Részletesebben Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek
Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. Részletesebben GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.
GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz Részletesebben TARTALOMJEGYZÉK 1. FONTOS TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK
1. FONTOS TUDNIVALÓK TARTALOMJEGYZÉK 1. Fontos tudnivalók...3 Fontos tudnivalók...3 Munkavédelmi és biztonságtechnikai elõírások...3 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...4 Az üzembe helyezés feltételei...5 Részletesebben Így a MIKA-6E típusú fűtőkészülék egyesíti magában a hagyományos (kéményes) fűtőkészülék és a parapetes konvektor előnyeit.
A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói tapasztalattal rendelkező szakemberek alapították azzal a céllal, hogy kifejlesszenek egy egyszerű, gazdaságos FŰTŐKÉSZÜLÉKET, amely Részletesebben MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ
MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK euro F8.50 C F és euro F8.50 C P A gyártási számában C jelet tartalmazó gázfűtőkészülékhez A Műszaki adatokban leírtak, a F É G K O N V E K T O R G Y Á R T Ó Részletesebben Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200
Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca Részletesebben ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MIKA-6E /MIKA-6E Turbó típusú zárt égésterű, gázüzemű, parapetes/turbós fűtőkészülékhez Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Kereskedelem, gyártás: 06-30/585-0653 Beüzemelés, Részletesebben Saunier Duval készülékek hivatalos beüzemelését és karbantartását végző partnerek Frissítve: 2015.08.04.
Bács-Kiskun Hirösgáz 2000 Kft. 6000 Kecskemét Kós Károly utca 10. 06 76 484 950 hirosgaz2000kft@gmail.com Bács-Kiskun Veolia Energia Magyarország Zrt. 6500 Baja Nagy I. utca 39. 06 20 312 8740 korosi.jozsef@dalkia.hu Részletesebben AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI
AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu Részletesebben 3,5 6,0 kw között szabályozható, az egyéni igényeknek megfelelően
ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MIKA-6E /MIKA-6E Turbó típusú zárt égésterű, gázüzemű, parapetes/turbós fűtőkészülékhez Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Kereskedelem, információ: 06-30/585-0653 BEÜZEMELÉS, Részletesebben Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek
KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai Részletesebben Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest
Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest Részletesebben Budapest és Pest megye
Budapest és Pest megye Gázkészülék szerviz partnereink Budapest és Pest megye területén Lőrincz László 2011 Budakalász Erdőhát u. 80. +36-30-954-6748 lorincla@gmail.com Ász-Láng Kft. 1213 Budapest Kossuth Részletesebben 43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács
Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint) Részletesebben Területi Szervezet. Illetékességi területe:
Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest, Részletesebben HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Részletesebben Képzési díj visszaigénylési útmutató
Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása Részletesebben Danfoss Link RS Szerelési útmutató
Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss Részletesebben GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán
GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570, Részletesebben A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs: Részletesebben Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék
KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it Részletesebben Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.
Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei Részletesebben HEIZER ORSZÁGOS SZERVÍZLISTA BUDAPEST. PEST MEGYE 2151 FÓT handhgas@invitel.hu KOSSUTH L. U. 28. 2740 ABONY TÜRR I. U. 12.
HEIZER ORSZÁGOS SZERVÍZLISTA BUDAPEST NÉV CÍM E.MAIL CÍM TELEFON H&H 2023 1142 BUDAPEST DOROZSMAI U. 78. 061/422-0214 H&H 2023 GYŐRI LÁSZLŐ SCHMELCZER BT. BALLA PÁL P GÁZ P. BT. HORVÁTH JÁNOS GÁZBARLANG Részletesebben Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények Részletesebben CS10.5. Vezérlõegység
CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok Részletesebben Vízmelegítő készülékek
Vízmelegítő készülékek Helyi vízmelegítő készülékek a fogyasztás közvetlen közelében melegítik a vizet. Vízmelegítők csoportosítása Energiaforrás alapján: Fürdőkályhák (szilárd v. cseppfolyós) Elavult. Részletesebben Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)
Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti Részletesebben Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről
2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai Részletesebben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség: Részletesebben HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység
HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek Részletesebben Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15
BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI Részletesebben 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi
Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részletesebben CES Hőgenerátor Kezelési útmutató
CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok Részletesebben TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről
TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és Részletesebben Natúr modullal rendelkező dm üzletek
1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit Részletesebben BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA
BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember Részletesebben BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS szaki adatok és szerviz alkatrész jegyzék
BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS szaki adatok és szerviz alkatrész jegyzék A FÉG KONVEKTOR ZRT által gyártott látványkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k Részletesebben Szabadonálló gázüzemű főzőüst
A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban Részletesebben Panaszkezelési Szabályzat
Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő Részletesebben MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)
MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038 Részletesebben Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW
Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata Részletesebben Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok
Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK Részletesebben Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..
Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A Részletesebben Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről
A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM Részletesebben A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI
A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester Részletesebben Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon
Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü. Kft. 6000. Kecskemét, Búzakalász u. 20. 06/76-504-977, 06/76-500-130, 06/30-826-1604 Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü. Részletesebben Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.
Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét Részletesebben Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9
Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő Részletesebben Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009
b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend Részletesebben A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia
A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari Részletesebben Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)
Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti Részletesebben Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről
Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011 Részletesebben A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai
A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr. Részletesebben Budapest, 2014. december 02.
Felhívás a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. (3) bekezdés 10/a. pontja szerinti vámudvarok elérhetőségi és nyitvatartási adatairól A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatja Részletesebben Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának Részletesebben SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN
SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN Részletesebben MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája
MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu Részletesebben A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata
Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A Részletesebben MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz
KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES Részletesebben A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről
Kéményjobbítók Országos Szövetségének levele mindenkihez, akit érdekel a saját és környezetében élők életének és vagyonának biztonsága A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről Részletesebben 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás
2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb Részletesebben Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány
Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert Részletesebben Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B
Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék Részletesebben Viszonteladóink megyék szerint BÁCS-KISKUN. Árnyhouse Bt. Cím: 6000 Kecskemét, Bem u. 1. Tel: (30) 9685726
Viszonteladóink megyék szerint BÁCS-KISKUN Árnyhouse Bt. Cím: 6000 Kecskemét, Bem u. 1. Tel: (30) 9685726 Bálint Lajos Árnyékolástechnika Cím: 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. Tel: (77) 428 014 E-mail: Részletesebben A MetLife szerzdtetett vizsgálóorvosai
A MetLife szerzdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI BAJA Dr. Tholt Mária Tel.: (29) 337-104 2351 ALSÓNÉMEDI, Somogyi u. 1. (rendel) Rendel: hétf - péntek 8-13 h. Dr. Nyirati Gábor Tel.: (79) 423-994 (lakás Részletesebben MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL
MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért Részletesebben Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemû szivattyús készülékekhez Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában... 3 Fontos tudnivalók az Ön biztonsága és nyugalma Részletesebben A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK!
Kéményjobbítók Országos Szövetségének levele mindenkihez, akit érdekel a saját és környezetében élők életének és vagyonának biztonsága A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Sajnos szomorú aktualitása van annak, Részletesebben KITERJESZTETT GARANCIA
KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és Részletesebben A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.
A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám Részletesebben Tűzoltó készülék karbantartó műhelyek hatósági ellenőrzésének folyamata, tapasztalatai
Tűzvédelmi FőosztF osztály Piacfelügyeleti Osztály Tűzoltó készülék karbantartó műhelyek hatósági ellenőrzésének folyamata, tapasztalatai Szabados László tű. őrnagy Visszatekintés MSZ 1040-4:1986 (4 oldal) Részletesebben MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája
MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Nyíregyházi kirendeltség Cím: 4400. Nyíregyháza, Egyház u. 9. Tel.: 42/506-762 Fax: 42/506-763 Részletesebben OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket. Részletesebben Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs)
Ez a dokumentum a megyék nevének ABC sorrendjében közli a fegyvertartás pszichológiai alkalmassági vizsgálatának helyszíneként kijelölt pszichológiai szaklaboratóriumokat. vizsgálata Baranya megyében (Pécs) Részletesebben Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok
Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális Részletesebben Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu
Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 fax: 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email: Részletesebben PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK
S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód Részletesebben 2009-01-08 2010-01-08