Source: http://docplayer.it/12111949-Nuova-normativa-en-61439-1-per-i-quadri-elettrici-di-bassa-tensione.html
Timestamp: 2018-11-21 00:26:36+00:00
Document Index: 74701685

Matched Legal Cases: ['arti 1', 'arti 3', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 2']

Nuova normativa EN per i quadri elettrici di bassa tensione - PDF
Nuova normativa EN per i quadri elettrici di bassa tensione
Download "Nuova normativa EN 61439-1 per i quadri elettrici di bassa tensione"
1 per i quadri elettrici di bassa tensione Pubblicato il: 28/02/2005 Aggiornato al: 28/02/2005 di Gianfranco Ceresini Sta per terminare la stagione dei quadri AS e ANS che ha caratterizzato l'ultimo decennio. Infatti è in dirittura d'arrivo l'iter normativo che ha portato ad un rinnovamento della norma CEI EN (CEI 17-13). Per sottolineare maggiormente il distacco dalla vecchia normativa, in sede internazionale si è deciso di cambiarne anche la notazione, chiamandosi ora EN /2/3/4/5. Le parti 1 e 2 verranno pubblicate all'inizio del Generalità Sta per terminare la stagione dei quadri AS e ANS che ha caratterizzato l ultimo decennio. Infatti è in dirittura d arrivo l iter normativo che ha portato ad un rinnovamento della norma CEI EN (CEI 17-13). Per sottolineare maggiormente il distacco dalla vecchia normativa, in sede internazionale si è deciso di cambiarne anche la notazione, chiamandosi ora EN /2/3/4/5. Le prime due parti (oggetto del nostro articolo), riguardanti le regole generali e le prescrizioni integrative per i quadri di potenza, saranno pubblicate già all inizio del 2006, mentre le parti 3, 4 e 5, riguardanti rispettivamente i quadri con In 250 A destinati a persone non qualificate, i quadri di cantiere e i quadri degli enti erogatori, vedranno la luce solo tra la fine del 2006 e l inizio del Ricordiamo che attualmente esiste la differenziazione fra quadri di tipo AS (chiamati di serie), cioè quelli totalmente soggetti a prove di tipo allo scopo di verificarne l efficienza e quadri di tipo ANS (chiamati non di serie) nei quali alcune prove possono essere sostituite da calcoli. Le prove di tipo da effettuare su un esemplare di un quadro sono le seguenti: verifica dei limiti di sovratemperatura; verifica delle proprietà dielettriche; verifica della tenuta al cortocircuito; verifica della efficienza del circuito di protezione; verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali; verifica del funzionamento meccanico; verifica del grado di protezione; Nella nuova EN 61439, non vi sarà più questa distinzione a volte ambigua e che ha portato erroneamente a considerare i quadri AS sempre migliori dei quadri ANS, ma ogni quadro potrà essere verificato attraverso tre metodologie fra loro alternative, anche se di pari livello come risultato. Questi tre sistemi si basano rispettivamente su questi principi: Effettuare delle prove di tipo sul quadro (metodo P) Eseguire dei calcoli in base alle caratteristiche del quadro (metodo C) Attenersi a delle regole di progetto, cioè comparare il quadro con un sistema costruttivo prestabilito rispetto al quale non vi devono essere scostamenti significativi (metodo R) Un quadro quindi potrà essere verificato applicando alternativamente, quindi anche in maniera incrociata, uno dei tre metodi dell elenco precedente. Ad esempio le sette verifiche elencate, possono essere effettuate in parte con prove di tipo, in parte attraverso calcoli ed in parte attraverso le regole di progetto: la certificazione finale del quadro sarà equivalente indipendentemente dall essersi appoggiati più ad una metodologia che ad un altra. Vediamo per le verifiche fondamentali, sovratemperatura, proprietà dielettriche e cortocircuito, quale può essere la applicabilità e/o la convenienza dei tre metodi (P, C, R) da parte del costruttore del quadro (quadrista, progettista, installatore che sia o in ogni caso chiunque si assuma la responsabilità del quadro e della relativa dichiarazione di conformità alle direttive BT ed eventualmente EMC con conseguente marcatura CE). 1
2 2. Verifica dei limiti di sovratemperatura Metodi applicabili basati sulle prove Verifica delle dimensioni del quadro si parte da un quadro già provato (con qualsiasi metodo), in cui si è verificato il non superamento dei limiti di temperatura. Se la stessa configurazione circuitale la si inserisce all interno di una carpenteria di dimensioni maggiori o uguali (sia come lunghezza, che come altezza e come profondità) si ha la pressoché certezza di superare la prova di sovratemperatura senza fare altre verifiche; Verifica tramite prove vere e proprie si effettuano prove di tipo su un prototipo di quadro in modo da avere la copertura sui limiti di sovratemperatura anche per tutti gli altri quadri che verranno costruiti identici al prototipo senza la necessità di provarli tutti; Verifica modulare l approccio è simile a quello che viene applicato per il rispetto della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: se tutte le parti che compongono il quadro sono state sottoposte a prove di sovratemperatura, il costruttore del quadro, assemblando solo parti già provate singolarmente, può dichiarare anche il quadro totale automaticamente verificato nei confronti delle sovratemperature; Verifica specifica se non è possibile applicare uno dei sistemi precedenti non resta altro che effettuare le prove di tipo su tutti i quadri, cosa evidentemente piuttosto antieconomica; Metodo basato sui calcoli Il metodo di calcolo è basato, come per la vecchia norma EN 60439, sulla norma CEI 17-43, ma con l obbligo dell osservanza dei seguenti vincoli previsti dall art della nuova norma EN 61439: La somma delle correnti dei circuiti di alimentazione non deve superare i 1600 A (anche se il metodo di calcolo CEI è valido fino ai 3150 A) Ci deve essere la completa disponibilità dei dati della potenza dissipata dai componenti, forniti ovviamente dai costruttori; Eventuali circuiti di controllo all interno del quadro, quali BUS o PLC, devono poter lavorare senza problemi ad una temperatura di 55 C (somma dei 35 C previsti come temperatura ambiente gravosa e dei 20 K previsti come sovratemperatura massima); I componenti non devono essere utilizzati oltre l 80 % della loro portata a 55 C, il che significa declassare gli interruttori a circa 0,7 volte la loro corrente nominale per evitare dei loro possibili interventi intempestivi; La sezione dei cavi deve essere superiore a determinati valori previsti da tabelle inserite nell allegato H della nuova norma; Da notare che la massima sovratemperatura ammissibile è di 20 K, solo nell ipotesi di partire da una temperatura ambiente di 35 C; se questa fosse inferiore perché l ambiente è condizionato o mantenuto costantemente a certi valori (es. museo) inferiori ai 35 C, allora la sovratemperatura ammissibile può aumentare, sempre mantenendo il limite dei 55 C; Metodo basato sulle regole di progetto Questo metodo è applicabile solo nel momento in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: Si deve conoscere qual è la potenza dissipabile dagli involucri. Per conoscere questo dato, a sua volta possiamo utilizzare tre metodologie: 1. Effettuare un calcolo in base alla norma CEI applicata al contrario: invece di calcolare la sovratemperatura in funzione di una particolare potenza dissipata nel quadro, si calcola la potenza dissipabile nell involucro del quadro in funzione di una certa sovratemperatura massima ammissibile; 2
3 2. Effettuare delle prove attraverso dei resistori posti all interno del quadro, misurando la sovratemperatura nella parte alta del quadro stesso, nella quale si va ad accumulare il calore; 3. Effettuare una prova di tipo installando all interno del quadro dei circuiti realmente percorsi da corrente e misurando in vari punti le sovratemperature ottenute. E questo il metodo più completo ed affidabile; Ci deve essere la completa disponibilità dei dati della potenza dissipata dai componenti, forniti ovviamente dai costruttori; Eventuali circuiti di controllo all interno del quadro, quali BUS o PLC, devono poter lavorare senza problemi ad una temperatura di 55 C (somma dei 35 C previsti come temperatura ambiente gravosa e dei 20 K previsti come sovratemperatura massima); I componenti non devono essere utilizzati oltre l 80 % della loro portata a 55 C, il che significa declassare gli interruttori a circa 0,7 volte la loro corrente nominale per evitare dei loro possibili interventi intempestivi; Le potenze dissipate devono essere uniformemente distribuite, evitando concentrazioni dissipative in pochi punti del quadro; Non ci devono essere impedimenti alla circolazione dell aria, prevedendo quindi anche delle forature negli eventuali setti separatori delle diverse sezioni del quadro; La somma delle correnti dei circuiti di alimentazione non deve superare i 630 A (vincolo non molto comprensibile); I conduttori percorsi da correnti superiori ai 200 A devono essere disposti in modo tale da evitare surriscaldamenti per isteresi e correnti parassite (quindi non disporli perpendicolarmente alle lamiere); La sezione dei cavi deve essere superiore a determinati valori previsti da tabelle inserite nell allegato H della nuova norma; Da notare che la massima sovratemperatura ammissibile è di 20 K, solo nell ipotesi di partire da una temperatura ambiente di 35 C; se questa fosse inferiore perché l ambiente è condizionato o mantenuto costantemente a certi valori (es. museo) inferiori ai 35 C, allora la sovratemperatura ammissibile può aumentare, sempre mantenendo il limite dei 55 C; 3
4 3. Verifica delle proprietà dielettriche Metodo basato sulle prove Le prove da eseguire per verificare la tenuta dielettrica di un quadro previste dalla nuova norma EN sono le seguenti: Prova di tensione applicata per 5 s a 50 Hz (non è più utilizzabile quindi il megaohmetro che funziona in corrente continua); Prova di tenuta ad impulso con forma d onda 1,2/50 microsecondi; Verifica delle distanze in aria e superficiali; Metodo basato sui calcoli Tale metodo non è applicabile. Metodo basato sulle regole di progetto L applicazione di questo metodo comporta l incremento del 50% delle distanze minime in aria e superficiali normalizzate, determinando così dei dimensionamenti inaccettabili sia dal punto di vista dell ingombro che soprattutto dal punto di vista economico; 4
5 4. Verifica della tenuta al cortocircuito Innanzitutto va detto che tale verifica non va eseguita: se il quadro è protetto da dispositivi limitatori di corrente aventi una corrente di picco limitata I pk non superiore a 17 ka in corrispondenza della corrente presunta di cortocircuito massima ammissibile ai terminali del circuito di entrata del quadro, oppure: se la corrente presunta di cortocircuito I cc è minore o uguale a 10 ka; Metodo basato sulle prove In questo caso la prova andrebbe effettuata su tutti i quadri, condizione sicuramente inattuabile né economicamente, né tecnicamente considerati i danni (annerimenti, accorciamento tempi di vita degli interruttori, etc.) che una prova del genere provoca al quadro; Metodo basato sui calcoli Il calcolo deve essere eseguito seguendo i dettami della norma CEI 17-52, la quale richiama a sua volta la norma CEI Correnti di cortocircuito Calcolo degli effetti, che non particolarmente semplice da interpretare. Inoltre questo metodo è ritenuto valido solo se è possibile riferirsi ad un sistema già realmente provato strumentalmente. In conclusione non sembra il metodo migliore; Metodo basato sulle regole di progetto Una strada più proficua sembra invece essere, per questa prova, quella delle regole di progetto che consiste nel confrontare il quadro in verifica con un sistema costruttivo prestabilito (progetto di riferimento) dal quale non ci si deve discostare. Questo non scostamento viene valutato attraverso una tabella, inserita nella nuova norma, che valuta i seguenti dieci punti: 1. Verifica di tenuta al cortocircuito di ogni circuito del quadro da verificare minore o uguale a quelli del progetto di riferimento; 2. Dimensioni della sezione delle sbarre e delle connessioni di ogni circuito del quadro da verificare maggiori o uguali a quelle dei circuiti del progetto di riferimento; 3. Spaziature delle sbarre e delle connessioni di ogni circuito del quadro da verificare maggiori o uguali a quelle dei circuiti del progetto di riferimento; 4. Supporti delle sbarre di ogni circuito aventi lo stesso tipo, forma e materiale di quelli del progetto di riferimento e con minore o uguale spaziatura lungo la dimensione longitudinale delle sbarre; 5. Materiali e proprietà dei conduttori di ogni circuito uguali a quelli dei conduttori del sistema di riferimento; 6. Dispositivi di protezione contro il cortocircuito di ogni circuito della stessa fabbricazione e aventi caratteristiche di limitazione pari o migliori di quelle dei dispositivi del progetto di riferimento; 7. Lunghezza dei conduttori attivi di ogni circuito non protetto minore o uguale a quella dei circuiti del progetto di riferimento; 8. Se il progetto da verificare comprende un involucro viene confrontato con un progetto di riferimento provato comprendente un involucro; 9. L involucro del quadro da verificare è dello stesso disegno e tipo ed ha almeno le stesse dimensioni di quello utilizzato nella prova del progetto di riferimento; 10. Le celle di ogni circuito hanno lo stesso progetto meccanico e almeno le stesse dimensioni di quelle del progetto di riferimento; 5
6 5. Prove individuali Dopo aver effettuato tutte le verifiche, il quadro viene portato nel luogo di installazione. Per avere la certezza che nulla sia successo nello spostamento e nel trasporto del quadro, la norma prevede che l installatore effettui, su tutti i quadri installati, una serie di prove individuali prima di mettere in esercizio il quadro. Le prove previste sono le seguenti: Verifica delle proprietà dielettriche: Prova di tensione applicata per 1 s a 50 Hz (non è più utilizzabile quindi il megaohmetro che funziona in corrente continua); Verifica del grado di protezione: a vista; Verifica delle distanze superficiali: a vista; Verifica della protezione contro i contatti diretti: a vista; Verifica dell integrità del conduttore di protezione: a vista; Verifica del corretto montaggio dei componenti: a vista; Verifica della solidità delle connessioni elettriche: casuale a campione; Verifica della identificazione dei terminali per cavi esterni: a vista; Verifica delle manovre meccaniche: manuale; Verifica della presenza delle documentazioni: presenza schemi e dati tecnici (non è richiesto il manuale di installazione e manutenzione) 6
Quaderni di applicazione tecnica N.11 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI
Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2
Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le Norme CEI EN 61439 Parte 1 e Parte 2 Indice Introduzione...