Source: http://docplayer.it/2687701-Questa-procedura-e-stata-redatta-da-dott-emilio-minardi-rspp-comune-monterenzio.html
Timestamp: 2017-01-24 05:57:45+00:00
Document Index: 144901304

Matched Legal Cases: ['art.13', 'art. 5', 'art 4', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 18', 'art. 5', 'art. 46']

⭐Questa procedura è stata redatta da: Dott. Emilio Minardi - RSPP Comune Monterenzio
Questa procedura è stata redatta da: Dott. Emilio Minardi - RSPP Comune Monterenzio
Download "Questa procedura è stata redatta da: Dott. Emilio Minardi - RSPP Comune Monterenzio"
1 Questa procedura è stata redatta da: Dott. Emilio Minardi - RSPP Comune Monterenzio La procedura è stata fornita a:2 DATI G_ENERALI_AZIENDA_ 01- REGIONE EMILIA ROMAGNA 02- RAGIONE SOCIALE Comune di Monterenzio 03 - SEDE LEGALE 04 Teatro Lazzari Prov. Com. Via Prov. Bologna Com. Monterenzio Via P.zza G. de Giovanni no1 C.A.P TEL FAX Bologna Monterenzio Via ldice, 233 teatro Lazzari- Piano Emergenza doc 23 PREMESSA Scopo del presente documento è organizzare gli intenenti che possono consentire di evitare o ridurre l'insorgere o lo sviluppo di un incendio per minimizzarne le conseguenze, prescindendo dagli aspetti di legge che in ogni caso devono essere rispettati (Certificato di Prevenzione Incendi, ecc.). Si fa particolare riferimento alla necessità di intenenire nei primi minuti d'emergenza, tra la sua scoperta e l'arrivo delle strutture d'intenento esterne (Vigili del Fuoco - Pronto Soccorso- ecc.). E', infatti, provato che è nei primi minuti d'intenento che si possono salvare la maggior parte delle vite umane. Le indicazioni che sono adottate nel presente documento hanno anche lo scopo di definire le linee guida del comportamento che il personale, a qualunque livello, è chiamato a tenere, al fine di ridurre al minimo le conseguenze derivanti dall'insorgere di un evento che può mettere in pericolo l'incolumità degli ospiti e del personale. Poiché è owio che il rischio incendio non può essere annullato, scopo del PIANO di EMERGENZA è soprattutto quello di "gestire' il margine di rischio residuo, vale a dire quella parte che rimane anche dopo avere adottato le misure previste dalla legislazione vigente. In particolare definire le metodologie con cui fronteggiare un incidente. Il piano rimane a livello di gestione del rischio entro i confini della Struttura, ed è chiamato "internd', ed è quello che il presente documento si propone di organizzare. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E' importante ricordare l'articolo del D.Lgs.81/08 che riporta i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato: Art Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Con la redazione del presente documento si ottempera infine alla disposizione del Decreto Legislativo D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda la prevenzione e protezione incendi (art.13): Art Prevenzione incendi. [... ] 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 34 P.zza G. de Giovanni n 1 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a l imitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e-delle-attrezzature antingendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 1 O marzo Inoltre occorre ricordare il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi... " per ciò che riguarda l'obbligo (art. 5) di annotare in apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, sui sistemi, dispositivi ed attrezzature di sicurezza antincendio nonché l'informazione e formazione del personale in materia di antincendio. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile in caso di controlli dei VV.F. Infine, per quanto riguarda il D.M. 1 O marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" sono stati considerati: 1. i criteri da adottare per la valutazione del rischio di incendio, (allegati l e Il), 2. le modalità di controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio (allegato VI), 3. l'informazione e formazione ai lavoratori sui rischi di incendio (allegato VII), 4. l'elaborazione del piano di emergenza (allegato VIli). teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 45 PARTE PRIMA: ORGANIZZAZIONE GENERA[E DESCRIZIONE deii.azienda Il teatro Lazzari ha sede in Via ldice, 233 a Monterenzio (Bo). Ad esso si accede da un ingresso principale al piano terra accessibile da una porta apribile a spinta nel verso dell'esodo. La struttura si sviluppa su due piani fuori terra ed ha come scopo l'effettuazione di attività teatrali, di pubblico spettacolo e non. La struttura non ha una presenza continuativa di personale al suo interno essendo concessa dal Comune in gestione temporanea a terzi per l'effettuazione di spettacoli aperti al pubblico. Possono essere occasionalmente presenti operatori del comune per interventi di manutenzione durante gli orari di chiusura al pubblico. La gestione della sicurezza antincendio, durante lo spettacolo, così come richiesto dal art 4 del DM no 261 dal punto 18.3 DM 19/08/96 sono a carico del organizzatore dello spettacolo. In caso quest'ultimo non sia in grado di provvedere direttamente all'obbligo o attraverso suoi incaricati, il Comune potrà affidare il servizio di primo intervento antincendio, alla Protezione Civile del Comune di Monterenzio, redigendo apposita convezione di incarico. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 56 P.zza G. de Giovanni n 1 Suddivisione dei locali: Piano terra: o Ingresso o _ cassa o Bar o Platea o SeNizi igienici Piano rialzato: o Palcoscenico o Cameroni o SeNizi igienici o Magazzino o Ripostiglio Piano primo: o Ex sala proiezionista (attualmente in disuso) USCITE DI SICUREZZA DISPONIBILI:... Piano terra 1 uscita di larghezza 1,7 m verso l'esterno 2 uscite di larghezza 1,8 m verso l'esterno Piano rialzato: 1 scala di larghezza 0,9 m verso il piano terra 1 uscita di larghezza 1,13 m verso l'esterno Tutte le uscite sono fornite di maniglione antipanico e sono segnalate dall'apposita cartellonistica richiesta....l ~ l lt -:. '-- teatro Lazzari- Piano Emergenza doc 67 VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' DI PERSONALE DEFLUSSO DEL Pur tenendo conto dell'aleatorietà dei fattori che concorrono in una situazione di emergenza, è necessario prevedere una corretta gestione dell'esodo, tenendo presente che le persone disabili hanno bisogno di assistenza durante l'esodo dai locali. Il calcolo delle vie di esodo prende in considerazione due parametri: la densità di affollamento (quantità di persone presenti in una determinata area) e la densità di sfollamento (quantità di persone presenti su una determinata via di fuga lineare). Inoltre, si definisce capacita' di deflusso Cd come la quantità di persone che riesce ad uscire dal numero di porte di emergenza che ha a disposizione in una determinata area, per raggiungere luoghi sicuri. E' evidente che il numero di persone presenti dovrà sempre essere inferiore al valore di capacità di deflusso della stessa area. Questi parametri sono stati considerati per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi, quindi precedentemente verificati. Per ognuna delle aree suddette si considera Np (massimo affollamento) e la Cd (capacità di deflusso) con i criteri indicati nel DM 19/08/1996 N lp: Cd Piano terra Ingresso Cassa Bar Platea < Servizi igienici Piano rialzato Palcoscenico < Cameroni Servizi igienici Magazzino Ripostiglio teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 78 P.zza G. de Giovanni n 1 SCELTA E DEFINIZIONE DEl LUOGHI DI RITROVO Al fine di verificare la avvenuta eva-coazione di TUTTI i pre-senti, se si verifica- la- necessità di sfollare il teatro è necessario definire un luogo di ritrovo sicuro, che viene concordato essere "L'AREA PARCO PRESENTE ALL'INGRESSO ANTERIORE DELLA STRUTTURA" $._çç_nab.1.q.:.. J.NC.~-~-P.!Q Lo scenario più probabile è quello relativo alla propagazione di un incendio da qualunque punto dell'edificio. Per tale situazione sono da prendere in considerazione i seguenti aspetti:. Un incendio anche di piccolissime dimensioni deve essere immediatamente affrontato e circoscritto al luogo d'origine. Il teatro presente c.a. 190 posti a sedere per il pubblico e quindi un emergenza incendio deve essere gestita in modo da evitare il panico dei presenti. Il comando dei Vigili del Fuoco non riesce ad intervenire in tempi brevi (sono necessari c.a. 30 minuti per l'arrivo dal momento della chiamata). Pertanto la squadra di primo intervento (emergenza) ha il primario compito di gestire la prima fase dall'emergenza e, soprattutto, l'eventuale evacuazione dei presenti. PER l COMPITI DELLA SQUADRA PRIMO INTERVENTO/EMERGENZA DELLA SQUADRA DI EVACUAZIONE DEl VISITATORI DEL CENTRALINO PER INTERVENTI TECNICI FARE RIFERIMENTO ALLE SCHEDE RELATIVE AL "PIANO DI EMERGENZA INCENDIO" teatro Lazzari Piano Emergenza doc 89 $_QçNAR.I.O.:.. J.Nf.O.I3IV..~.~Q Per completare le possibili- forme di rischio elle causano un'emergenza aziendale, si descrive la situazione dovuta al verificarsi di un infortunio di una certa gravità al personale presente all'interno della struttura. PERSONALE INTERNO - Nel caso si verifichi un infortunio, si deve fare immediatamente riferimento ai soccorsi ufficiali (118) Se l'infortunato è ancora in una situazione di pericolo, evitare di mettere in pericolo altre persone. Non si devono eseguire manovre sull'infortunato se non strettamente necessarie, come per il caso precedente. E' NECESSARIO CHIAMARE IL PRONTO SOCCORSO (118) DESCRIVENDO NELLA MANIERA PIU' PRECISA POSSIBILE LA SITUAZIONE DELL'INFORTUNATO L'INFORTUNATO NON DEVE ESSERE TRASPORTATO AUTONOMAMENTE ALL'OSPEDALE PER l COMPITI DEL PERSONALE INCARICATO DELLE EMERGENZE. DEL CENTRALINO FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA RELATIVA AL "PIANO DI EMERGENZA INFORTUNI" teatro Lazzari Piano Emergenza doc 910 DOCUMENTAZIONE L'organizzazione pratica del presente "Piano di Emergenza internd' ha la base nella racco lt a d' a l cune. 1n f ormaz1om.. c h e di seguito sono riportate: 1. Informazioni generali sulla struttura accessibilità e percorribilità delle vie di accesso Planimetrie depositi, impianti Planimetrie 2. Identificazione degli incidenti di riferimento valutazione degli eventi prevedibili Questo documento individuazione dei rischi specifici Questo documento identificazione dell'area interessata Planimetrie stima delle conseguenze Questo documento 3. Presidi antincendio impianti fissi e mobili Planimetrie e ubicazione e disponibilità delle risorse idriche Valutazione Rischio Incendio 4. Gestione dell'emergenza organizzazione Questo documento squadre aziendali di primo intervento: composizione e Questo documento compiti equipaggiamento e mezzi antincendio Planimetrie procedure di allarme e definizioni delle fasi di allarme Questo documento richiesta di intervento e collaborazione con Vigili Del Questo documento Fuoco 5. Elementi costitutivi del piano di emergenza planimetria generale con identificazione di ingressi, vie Planimetrie di esodo, presidi antincendio, luoghi di raccolta delle persone piani di intervento, metodi di comportamento e compiti Questo documento del personale procedure di attivazione del piano Questo documento raccolta delle comunicazioni e informazioni Questo documento numeri telefonici Allegato 6. Addestramento ed esercitazioni conoscenza dei pericoli Formazione familiarità con procedure e segnalazioni di emergenza Formazione conoscenza dei sistemi di allarme utilizzo di attrezzature antincendio Formazione uso dei mezzi individuali di protezione Formazione simulazioni e prove di emergenza Formazione addestramento del personale dipendente Formazione verifiche periodiche di funzionamento dei sistemi di Formazione allarme e antincendio. Procedure di controllo. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 1011 La suddetta documentazione, e tutto il materiale necessario per fronteggiare una emergenza è raccolto, insieme agli elaborati specifici, in cartelle di uso diretto. Il materiale che è destinato ad addetti specifici è fornito loro in copia. Eventuali informazioni che sono qui riportate, sono riprese nelle Sblddette racggite. COMPETENZE Sulla base della valutazione del rischio d'incendio aziendale, sono definiti i seguenti livelli di competenza, al fine di definire le conoscenze minime che ogni addetto, di seguito elencato, deve sapere: Personale: Comune di Monterenzio Competenze: Definizione del piano di emergenza, nomina delle squadre di emergenza antincendio e sanitaria. Verifiche periodiche agli impianti ed ai dispositivi antincendio della struttura. Responsabile del E suo compito controllare periodicamente ed eventualmente Servizio di Prevenzione aggiornare il presente piano. e Protezione del Comune Squadra antincendio Conosce illay out degli edifici, le entrate, le uscite, i percorsi, (a carico le vie di esodo, l'uso dei mezzi antincendio. dell'organizzatore Può avere accesso agli impianti per la loro disattivazione. dell'evento) Utilizza i dispositivi di protezione individuali (OPI), è addestrata alle manovre di spegnimento e soccorso, vigila sul rispetto delle norme di prevenzione incendi. Ad evacuazione iniziata, affianca la squadra di evacuazione ed aiuta i disabili ad uscire dalle zone pericolose - controlla l'eventuale presenza di persone che non hanno ricevuto l'ordine di sgombro- verifica la disattivazione degli impianti termici ed elettrici. Squadra di evacuazione Si prende carico di sovrintendere alle procedure di evacuazione, aiutando i disabili ad uscire dalle zone pericolose e controllando l'eventuale presenza di persone che non hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Centralino Al verificarsi dell'emergenza attiva immediatamente i VV.FF(115) e resta con loro in comunicazione per valutare l'evolversi dell'emergenza. Viene allertato al fine di chiamare eventuali AMBULANZE (118). Se fa parte della squadra antincendio segue le altre direttive a lui impartite. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 1112 l componenti delle squadre sono riportati nella Scheda 8 - componenti squadre di emergenza. In condizioni normali i componenti la squadra antincendio, svolgono i compiti ordinari inerenti la sorveglianza su rispetto delle normative antincendio all'interno del teatro. Inoltre vengono periodicamente addestrati agli interventi antincendio. In condizioni di emergenza assolvono i compiti previsti dal presente piano di emergenza. Il presente documento, nella parte divulgativa, deve essere preventivamente consegnato agli organizzatori degli eventi, una copia dello stesso deve essere disponibile presso il teatro. M.~.?;;?!.. ~.M.AI.~.B.!A1:-J.. A... P..!.$..EQ$..!l.:J.ON..~ l mezzi di intervento a disposizione del personale sono evidenziati nelle planimetrie annesse, e sono costituiti da ESTINTORI e IDRANTI UNI 45. Piano terra 2 estintori a polvere 34A-233BC Piani rialzato 1 estintore a polvere 34A-233BC Piano primo (non utilizzato) 1 estintore a C0 2 89BC Esterno 5 idranti uni 45 1 colonna VVF UNI 70 teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 1213 - > -1- z w 1- ::J z <( ~ -1- z w a: > w 1- z - w - (.) - c o - a: w c.. -..J..J o a: 1- z o (.)14 Scheda A VIE DI ESODO - PORTE REI - ZONE FILTRO Alla consegna della sala, o prima dell'apertura al pubblico. l membri della squadra antincendio incaricata dal gestore dell'evento hanno il compito di: Controllare che le uscite di emergenza non siano bloccate nel senso di fuga Controllare che, in prossimità delle uscite di emergenza e delle vie di fuga, non vi siano ostruzioni o depositi di mat~riali (anche provvisori) Controllare la visibilità della segnaletica direzionale e delle uscite Controllare la presenza di spazio libero e sgombro dietro le porte. Controllare che le porte si aprano/chiudano con semplicità senza strisciare per terra. Controllo del telaio della porta affinché non vi sia presenza di crepe che indichino un distacco della porta dalla struttura muraria. Controllo della funzionalità dell'organo maniglia e serratura. L'apertura e la chiusura devono avvenire in modo semplice. Verificare che nessun dispositivo non automatico (barre, ganci, ecc.) tenga le porte tagliafuoco in posizione di aperltura. Verificare che i percorsi e le uscite siano chiaramente evidenziati; [ Verificare che le porte e gli spazi adiacenti siano tenuti liberi e ben puliti. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 1415 Scheda B ESTINTORI PORTATILI Alla consegna della sala, o prima dell'apertura al pubblico. l membri della squadra antincendio incaricata dal gestore dell'evento:,controlleranno a vista lo stato di tutti i mezzi antincendio dislocati nei locali aziendali. Tale controllo prevede: Ogni estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, in modo visibile; Sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli; Non risulti manomesso o mancante lo spinotto di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; l contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; Il manometro indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde; Non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili; ecc. Il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato; Verificare che sia correttamente agganciato o alloggiato; teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 1516 Scheda C IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO- IDRANTI Alla consegna della sala, o prima dell'apertura al pubblico. l membri della squadra antincendio incaricata dal gestore dell'evento: Verificare l'accessibilità agli impianti Presenza di tutti gli elementi necessari per ogni cassetta (attacco con valvola per l'idrante, manichetta, lancia) Verificare l'integrità della cassetta Controllare che la lancia e la manichetta siano presenti Controllare la presenza del cartellino di manutenzione e la sua corretta compilazione Verificare la presenza dell'idonea cartellonistica di segnalazione. teatro Lazzari- Piano Emergenza doc 1617 Scheda D ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Con frequenza Semestrale, l membri della squadra manutentiva del Comune controlleranno le luci di emergenza verificando i seguenti punti: Integrità e la stabilità alle strutture murarie del gruppo luci. Accensione luci a seguito di distacco dei fusibili dal quadro. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 1718 Scheda E PULSANTI DI ALLARME- INTERRUTTORE GENERALE ELETTRICO Alla consegna della sala, o prima dell'apertura al pubblico. l membri della squadra antincendio incaricata dal gestore dell'evento: controlleranno i pulsanti di allarme verificando i seguenti punti: Integrità e la stabilità alle strutture esistenti dei pulsante di allarme. Verifica della presenza dell'idonea cartellonistica di segnalazione Accessibilità, visibilità e fruibilità dei pulsanti verifica della corretta e semplice fruibilità all'interruttore generale elettrico teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 1819 Scheda F ESTINTORI PORTATILI - a cura di addetti esterni- Verificare ogni sei mesi che: Ogni estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, in modo visibile; Sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli; Non risulti manomesso o mancante lo spìnotto dì sicurezza per evitare azionamenti accidentali; Sia correttamente agganciato o alloggiato (se il supporto o alloggiamento è danneggiato va subito sostituito o rìposìzìonato); l contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; Il manometro indichi un valore dì pressione compreso all'interno del campo verde; Non presenti anomalie quali ugellì ostruiti, perdite, tracce dì corrosione, sconnessìonì o incrinature dei tubi flessibili, ecc.; Il cartellino dì manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato; Il peso sia congruente con la carica dell'estintore; La pressurìzzazìone dell'estintore sia corretta; Il manometro sia efficiente; L'eventuale bombola dì C0 2 sia carica. teatro Lazzarì - Piano Emergenza doc 1920 Scheda G IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - IDRANTI - a cura di addetti esterni- Interventi semestrali: Verificare la conformità delle cassette idranti alla norma UNI EN 671/2 e 2; Verificare l'accessibilità agli impianti; Verificare la presenza dell'idonea cartellonistica di segnalazione; Controllare la presenza delle manichette; Verificare che l'impianto sia in buono stato di conservazione (assenza di danni, corrosione etc.); Verificare l'usura delle guarnizioni; Controllare che la lancia e la manichetta siano scollegati dall'attacco; Accertarsi che le bobine ruotino agevolmente; Verificare le valvole siano facilmente manovrabili; Controllare che al rubinetto idrante vi sia la pressione statica prevista, utilizzando mediante apposito strumento; Accertarsi che un eventuale indicatore di pressione sia operativo; Compilare correttamente il cartellino di verifica; Sostituire le manichette o gli allacciamenti se necessario. - da eseguirsi una o due volte l'anno: Sottoporre la tubazione completa ed i raccordi alla pressione della rete idranti, controllando la resistenza dei collegamenti e dei raccordi; Riporre la manichetta ben arrotolata e relativi accessori nella cassetta solo se perfettamente asciutti. - da eseguirsi ogni 5 anni: Collaudare la tubazione completa ed i raccordi alla pressione massima (12 bar), controllando la resistenza dei collegamenti e dei raccordi. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 2021 Scheda H PULSANTI DI ALLARME membri della squadra manutentiva del Comune Con frequenza semestrale, i tecnici esterni verificano: o Il corretto funzionamento dei pulsanti di allarme ad attivazione manuale o L'udibilità del segnale ed individuazione della zona allarmata. Scheda l IMPIANTO ELETTRICO membri della squadra manutentiva del Comune- addetti esterni Con frequenza periodica, i tecnici esterni effettuano: o Verifiche periodiche richieste dalla CEI 64-8 art (biennali) o Verifiche periodiche DPR 462/01 (ASL o azienda autorizzata ministero A. P.) (biennali) teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 2122 -~ Comune di Monterenzio Quadro riepilogativo Dispositivo: vie di esodo - porte rei - zone filtro estintori portatili idranti illuminazione di emergenza pulsanti di allarme Incaricato membri della squadra antincendio incaricata dal gestore dell'evento membri della squadra antincendio incaricata dal gestore dell'evento membri della squadra antincendio incaricata dal gestore dell'evento membri della squadra manutentiva del Comune membri della squadra antincendio incaricata dal gestore dell'evento Periodicità Alla consegna della sala, o prima dell'apertura al pubblico Alla consegna della sala, o prima dell'apertura al pubblico Alla consegna della sala, o prima dell'apertura al pubblico Semestrale Alla consegna della sala, o prima dell'apertura al pubblico Scheda A B l l c l D E interruttore generale elettrico l estintori impianto idrico antincendio- idranti impianto allarmeantincendio impianto elettrico addetti esterni addetti esterni membri della squadra manutentiva del Comune membri della squadra manutentiva del Comune - addetti esterni Semestrale Semestrale Semestrale Biennale F G H l l l teatro Lazzari- Piano Emergenza doc 2223 ACCORGIMENTI PER PREVENIRE GLI INCENDI 1) il quantitativo dei materiali facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo 2) l quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali (magazzino o ripostiglio). 3) E' fatto divieto di Fumare in tutti i locali del teatro Introdurre sostanze infiammabili nel teatro Utilizzare fiamme libere Introdurre nel teatro apparecchi portatili di riscaldamento 4) l materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi locali (magazzino o ripostiglio) 5) Gli utilizzatori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici 6) Nel caso debba prowedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. 7) Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. 8) l materiali facilmente combustibili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi, di illuminazione. 9) Le aree del teatro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate. LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio. Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere).24 Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro-sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci. Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. l locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato. Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 225 PARTE SECONDA- PIANI-QI-IN+ERVENTO In questa seconda parte del documento sono riportate le schede con i piani d'intervento relativi ai compiti del diverso personale. Una parte della documentazione è riportata in un contenitore di colore rosso, con la dicitura "Documentazione per emergenza incendio". Il materiale è a disposizione dell'appartenente alla squadra antincendio che si occupa della chiamata dei VIGILI DEL FUOCO. Il contenitore sarà fornito al personale VIGILI DEL FUOCO al suo arrivo. Non è superfluo ripetere che tutto il personale deve seguire le indicazioni fornite dalla squadra antincendio. All'arrivo dei VIGILI DEL FUOCO anche gli appartenenti della squadra antincendio passano sotto il "comando" di questi ultimi. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 326 PIANO Eli EMERGENZA INCENDIO Via ldice, 233 Monterenzio {Bo) teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 427 Piano di Emergenza Incendio Comune di Monterenzio-Teatro Lazzari PROCEDURA DI ALLERTAMENTO: scheda 1 - ge-nerale CHIUNQUE VENGA A CONOSCENZA DELLA PRESENZA DI UN INCENDIO CHE POSSA COMPORTARE RISCHIO PER IL PUBBLICO E/0 GLI ARTISTI, DEVE: IMMEDIATAMENTE INFORMARE UN APPARTENENTE ALLA SQUADRA PRIMO INTERVENTO/EMERGENZA OCCORRE: FORNIRE INDICAZIONI PER LOCALIZZARE L'INCENDIO ED IDENTIFICARE LA NATURA DEl MATERIALI O IMPIANTI COINVOLTI E L'EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI PERSONE LA STESSA PERSONA AVVISERÀ CHIUNQUE LAVORI NEl PRESSI DEL PRINCIPIO D'INCENDIO IN MODO CHE QUESTI SI ATTIVI PER LA PROPRIA SALVAGUARDIA ATTENZIONE: Al FINI DELLA TUTELA DELLA INCOLUMITÀ FISICA PERSONALE, NESSUNO È AUTORIZZATO AD INTERVENIRE DA SOLO, SENZA AVER DATO L'ALLARME CON LA PROCEDURA PROGRAMMATA. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 528 Piano di Emergenza Incendio Comune di Monterenzio-Teatro Lazzari A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE, IL RICEVENTE ALLERTA GLI ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA PRIMO INTERVENTO l EMERGENZA, FORNENDO_LORO INDICAZIQNL2ER INDIVID_UABE IL RISCHIO ED ATTIVARE LA PROCEDURA CORRISPONDENTE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEl VIGILI DEL FUOCO O DI AUTORITA' GOVERNATIVE, TUTTO IL PERSONALE, COMPRESA LA SQUADRA ANTINCENDIO, PASSA SOTTO IL LORO COMANDO E RESPONSABILITA' E LE PROCEDURE DI CONTENIMENTO, TRANNE QUELLE DI EVACUAZIONE DEVONO ESSERE CESSATE ATTENZIONE: In presenza di fumo non ventilare gli ambienti chiusi, non aprire serramenti (portoni, porte, finestre e quanfaltro possa far affluire aria all interno). Queste operazioni devono essere eseguite solo dai Vigili del Fuoco. teatro Lazzari - Piano Emergenza doc 6 Vedere altro
REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. 151/2011 IMPRESA SICURA s.r.l. Via N. Bixio n. 6 47042 - Cesenatico (FC) Tel. 0547.675661 - Fax. 0547.678877 e-mail: info@impresasicurasrl.it Dettagli ISTRUZIONI PREVENTIVE ANTINCENDIO A TUTTO IL PERSONALE
ISTRUZIONI PREVENTIVE ANTINCENDIO A TUTTO IL PERSONALE MISURE PREVENTIVE PER TUTTI I LAVORATORI E vietato depositare e manipolare sostanze infiammabili in quantità superiori alla normale dotazione prevista. Dettagli Registro antincendio e dei controlli periodici
Registro antincendio e dei controlli periodici Art. 12 del D. M. 26 agosto 1992 Art. 4. D.M 10 marzo 1998 D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 www.sicurezzainnanzitutto.it Dettagli Registro antincendio e dei controlli periodici
Registro antincendio e dei controlli periodici Art. 12 del D. M. 26 agosto 1992 Art. 4. D.M 10 marzo 1998 D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 www.sicurezzainnanzitutto.it Dettagli VADEMECUM ADDETTI SICUREZZA E PREPOSTI INFORMAZIONI PRELIMINARI PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZZA
VADEMECUM ADDETTI SICUREZZA E PREPOSTI INFORMAZIONI PRELIMINARI PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZZA INTRODUZIONE A norma del Decreto 26 Agosto 1992 il Dirigente scolastico Dettagli OBIETTIVI DI UN PIANO DELLE EMERGENZE E DI EVACUAZIONE
OBIETTIVI DI UN PIANO DELLE EMERGENZE E DI EVACUAZIONE MINIMIZZARE I DANNI ALLE PERSONE AGEVOLARE L ESODO DALLE STRUTTURE PREVENIRE O LIMITARE I DANNI AL PATRIMONIO, ALL ATTIVITA LAVORATIVA ED AGLI AMBIENTI Dettagli MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
I PRODOTTI DI Modelli per la valutazione dei rischi, Kit, Linee guida, Registro della Sicurezza Antincendio (cod. 300.41) DIMOSTRATIVO MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Modello di REGISTRO Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli PIANO DI EMERGENZA ***
OTTI *** PREMESSA DEL REGISTRO DEI REGISTRO DEI Con l entrata in vigore del DPR 12 gennaio 1998 n. 37 regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ai sensi dell art. Dettagli PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO
PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO 1) Scopo La presente procedura descrive le modalità operative per eseguire gli interventi di manutenzione periodica dei presidi antincendio presenti Dettagli PIANO DI EMERGENZA LICEO C. RINALDINI ALLEGATO N. 3 PROCEDURA DI EMERGENZA STUDENTI AGG. 01 DEL 13/10/2014
ALLEGATO N. 3 PROCEDURA DI EMERGENZA STUDENTI AGG. 01 DEL 13/10/2014 FASE OPERATIVA DI EVACUAZIONE GENERALE Quando si avverte il segnale acustico (sonoro e vocale) di evacuazione dell edificio si deve: Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VANVITELLI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VANVITELLI P.co degli Aranci 81100 Caserta (CE) PRINCIPALI INDICAZIONI OPERATIVE DESTINATARI: ADDETTI ALL EMERGENZA COMPONENTI SQUADRA ANTINCENDIO. Il Datore di Lavoro dott.ssa Dettagli REGISTRO ANTINCENDIO. Azienda SPA Via Roma, 1 20100 Milano (MI)
REGISTRO ANTINCENDIO Azienda SPA Via Roma, 1 20100 Milano (MI) Data 02/07/2009 Elenco attività soggette a controllo VV.FF. Attività Fascicolo Data Estremi Certificato Prevenzione Incendi Fascicolo Data Dettagli REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio per il Personale, Ufficio per la sicurezza sul lavoro EDIFICIO REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014 Responsabile della gestione del Dettagli PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE SCHEDA DI CONTROLLO DEGLI ESTINTORI PORTATILI SCHEDA DI CONTROLLO NASPI IDRANTI MANICHETTE
SOMMARIO PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE SCHEDA DI CONTROLLO DEGLI ESTINTORI PORTATILI SCHEDA DI CONTROLLO NASPI IDRANTI MANICHETTE SCHEDA DI CONTROLLO RIVELAZIONE D INCENDIO SCHEDA DI CONTROLLO ALLARMI Dettagli UNIVERSITA DI MESSINA. REGISTRO ANTINCENDIO DPR n 37/98
UNIVERSITA DI MESSINA REGISTRO ANTINCENDIO DPR n 37/98 CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO Struttura: DATA del Responsabile della struttura PAGINE Totali. Dettagli REGISTRO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 2012-2013 SEDE di
Autonomia Scolastica n. 24 Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti (SA) Tel e Fax. 089876220 - C.M. SAIC81100T - C.F. 80025250657 Email :saic81100t@pec.istruzionew.it Dettagli Allegato 01 Valutazione del Rischio Incendio. (Art.li 18, c. 1, lettera t; 46, c. 2 D.Lgs. 81/2008 e art. 2 D.M. 10/3/98)
Allegato 01 Valutazione del Rischio Incendio (Art.li 18, c. 1, lettera t; 46, c. 2 D.Lgs. 81/2008 e art. 2 D.M. 10/3/98) RISC_INC Rev. 1 Pagina 1 di 12 Sede direzionale / amministrativa NOMINATIVO AZIENDA Dettagli IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI
IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI della rispondenza della posizione delle porte REI al progetto di Dettagli INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anno scolastico 2013/2014
Piano di esodo INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anno scolastico 2013/2014 Il piano di emergenza deve essere predisposto per ogni luogo di lavoro. Per luoghi di lavoro di Dettagli SCHEDE PREVENZIONE INCENDI
Da consegnare ai collaboratori scolastici perché segnino l intervento delle ditte esterne che sarà poi riportato sul registro antincendio SCHEDE PREVENZIONE INCENDI Scuola ESTINTORI PORTATILI ESTINTORI Dettagli INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE
Datore di Lavoro Unico Sicurezza Lavoro CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE Registro antincendio scuola Dettagli AL_VT012 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL INTERNO DELL IMPIANTO DI VALTERZA
COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL INTERNO DELL IMPIANTO DI VALTERZA DATA 16/10/20006 1 / 7 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL INTERNO DELL IMPIANTO DI VALTERZA E INFORMAZIONI GENERALI SU POSSIBILI RISCHI INDICE 1. Dettagli Avv. Nicola Vito DISANTO
REGISTRO DA IMPOSTARE PER I CONTROLLI PERIODICI DA ESEGUIRE IN MATERIA DI PRENVEZIONE INCENDI AZIENDALI ALMENO: CONTROLLO ANNUALE 1. - MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO Dettagli D.Lgs. 9 aprile 2008, n. n. 81
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. n. 81 81 La prevenzione incendi Disposizioni generali Restano inalterate, rispetto al D.Lgs. 626/94, le disposizioni sulla prevenzioni incendi La prevenzione incendi è la funzione Dettagli Tipo di intervento Tipo di controllo Periodicità (g) Sorveglianza 30
Scheda N 1 Estintori Tipo di controllo Sorveglianza 30 A1 Verificare i seguenti aspetti: a) l estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente; Dettagli Claudio Giacalone. Dirigente Addetto Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano
Antincendio ed emergenze nelle grandi manifestazioni: sicurezza del pubblico e dei lavoratori Claudio Giacalone Dirigente Addetto Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano Eventi di spettacolo complessi Dettagli R.S.P.P. Misure contro l incendio
R.S.P.P. Misure contro l incendio D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D. Lgs. 81/08 - Allegato IV Misure contro l incendio Negli studi, seppure non esistano pericoli specifici di incendio: E vietato fumare Devono Dettagli D.M. 10 marzo 1998. Piano Emergenza Evacuazione
Piano Emergenza Evacuazione Il D.M 10 marzo 1998 prevede che, a seguito della VDRI deve essere predisposto e tenuto aggiornato, in forma scritta, dal Datore di Lavoro un Piano di Emergenza Antincendio, Dettagli EMERGENZA ed EVACUAZIONE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE C. MENNELLA PROCEDURA DA ATTUARSI NEI CASI DI EMERGENZA ed EVACUAZIONE DESTINATO AGLI INCARICATI ALL EMERGENZA ED EVACUAZIONE Questo libretto deve essere Consegnato ad Dettagli REGISTRO ANTINCENDIO (ex art. 5 del DPR n. 37 del 12 gennaio 1998 ad uso dell Addetto)
REGISTRO ANTINCENDIO (ex art. 5 del DPR n. 37 del 12 gennaio 1998 ad uso dell Addetto) CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO Dettagli Allegato 07 - Norme prevenzione incendi
Allegato 07 - Norme prevenzione incendi Estratto dal: Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. 3.1. DEFINIZIONI Dettagli PIANO DI EMERGENZA. A cura del R.S.P.P. prof.ssa Barone Rita Iolanda NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE MANSIONI SPECIFICHE
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE MANSIONI SPECIFICHE Il piano di Emergenza dell Istituto Siani redatto dal R.S.P.P. prof.ssa Barone Rita Iolanda, ha previsto l individuazione degli addetti alla Dettagli PROCEDURE OPERATIVE D EMERGENZA
PROCEDURE OPERATIVE D EMERGENZA COMPITI DEL COORDINATORE DELL EMERGENZA (PROC_1)...2 COMPITI DELL ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE (PROC_2)...3 COMPITI DEGLI ADDETTI ALL EMERGENZA (PROC_3)...4 COMPITI DEL PERSONALE Dettagli D.M. 10 marzo 1998 CPI
D.M. 10 marzo 1998 CPI La prevenzione incendi: Norme di riferimento Il D.lgs 81/08 prevede che, fermo restando quanto previsto dal D.lgs 139/2006, dovranno essere adottati uno o più decreti in cui siano Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA. Oggetto:
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA Oggetto: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO D. LEG. 9/04/2008 SCUOLA MEDIA RANNA VIA TRAPANI C/DA RANNA - MARSALA ANNO Dettagli SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Istituto Comprensivo TALIERCIO Via Commercio, 1 Marina di Carrara SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE REGISTRO ANTINCENDIO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO Dettagli VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA
VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Dettagli Relazione tecnica di prevenzione incendi 1
1. RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI... 2 1.1. PREMESSA... 2 1.2 ACCESSIBILITÀ PER I DISABILI... 3 2. GENERALITA... 4 2.1. PRESIDI PASSIVI ANTINCENDIO... 4 2.2 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO... Dettagli ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI A. CECCHERELLI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE E COMPETENZE DURANTE L'EMERGENZA a) Comportamento da adottare in caso di incendio Comportamento dei lavoratori Chiunque assista ad un incendio deve: 1. Mantenere la calma; 2. Dettagli Sicurezza prevenzione incendi nei cantieri edili.
Sicurezza prevenzione incendi nei cantieri edili. Il rischio incendio nei cantieri temporanei e mobili, generati dal fuoco sono normalmente poco considerati. Di fatto è possibile affermare che in quest Dettagli BREVE APPROFONDIMENTO SULLE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA
BREVE APPROFONDIMENTO SULLE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PASSIVA: Resistenza al fuoco delle strutture e delle porte Compartimentazione Comportamento al fuoco dei materiali MISURE Dettagli LIBERA UNIVERSITA MARIA Ss. ASSUNTA MANUALE PER STUDENTI PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE SOMMARIO 1. PROCEDURE DI EVACUAZIONE - INCENDIO
PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE SOMMARIO 1. PROCEDURE DI EVACUAZIONE - INCENDIO 2. EMERGENZA SANITARIA 3. ALLAGAMENTO 4. TERREMOTO 1. PROCEDURE DI EVACUAZIONE (per qualsiasi tipo di emergenza, come Dettagli PROCEDURA DI EMERGENZA
PROCEDURA DI EMERGENZA Premessa Il piano di emergenza ha lo scopo di consentire la gestione degli scenari incidentali ipotizzati pianificando una o più sequenze di azioni atte a ridurre le conseguenze Dettagli SICUREZZA contro gli INCENDI
SICUREZZA contro gli INCENDI SICUREZZA contro gli INCENDI LA SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI E LA SOMMA DEGLI ACCORGIMENTI DA ATTIVARE PERCHÈ IL FUOCO il fuoco non si verifichi il fuoco sia facilmente controllabile Dettagli CORSO DI FORMAZIONE PIANO D EMERGENZA INTERNA E SICUREZZA ANTINCENDIO. S.O.C. Prevenzione Protezione 1
CORSO DI FORMAZIONE PIANO D EMERGENZA INTERNA E SICUREZZA ANTINCENDIO S.O.C. Prevenzione Protezione 1 DESTINATARIO TUTTO IL PERSONALE DELL AZIENDA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO S.O.C. Prevenzione Dettagli Collegio Enrico Fermi - S.N.S. Pisa
PIANO DI EMERGENZA INCENDIO Gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro MINISTERO DELL INTERNO - DECRETO 10 MARZO 1998 Collegio Enrico Fermi - S.N.S. Pisa CONSULENTE TECNICO Nome del tecnico Ordine provinciale Dettagli Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi
Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Norme di sicurezza per costruzione e gestione impianti sportivi Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.M. 18 marzo Dettagli REGISTRO DI SORVEGLIANZA PERIODICA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE Via G. Deledda, 2-09036 GUSPINI (Codice Fiscale 91011420923 Tel 070/970051-Fax 070/9783069) e-mail mail: caee046004@istruzione.it sito: www.direzionedidatticastataleguspini.it Dettagli >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 4. PORTE, VIE E USCITE IN CASO DI EMERGENZA
01. E stata effettuata una specifica Valutazione dei rischi associati alle porte dei locali, e alle porte e vie di uscita in caso di emergenza 02. Le porte dei locali di lavoro consentono una comoda e Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Pavia, 25/01/2006 Prot. n. 2892 Titolo IX Classe 3 Fascicolo 14-2006 Allegati n. 1 Ai Direttori/Responsabili Strutture universitarie Ai Dirigenti Ai Direttori dei Centri: - CNR Sezioni ospitate - INFN Dettagli Prevenzione degli incendi
STANDARD LME-12:001905 Uit Rev A Indice 1 Introduzione... 3 2 Requisiti... 3 3 Norme operative di sicurezza... 4 3.1 Procedure di evacuazione in caso di incendio... 4 3.2 Percorsi di esodo predisposti... Dettagli CHE COSA E UNA EMERGENZA
Modalità operative CHE COSA E UNA EMERGENZA Ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale o reale per l incolumità delle persone e dei beni. Esempio : CHE COSA E IL PIANO DI EMERGENZA E l Dettagli PIANO DI EMERGENZA SCUOLE
PIANO DI EMERGENZA SCUOLE ai sensi del D.Lgs. 81/08-242/96 e D.M. 10/3/98 Nome scuola/istitut o indirizzo Istituto Comprensivo di CastelGoffredo Anno scolastico 2014/2015 Gestione delle emergenze Il D.Lgs Dettagli Università degli Studi di Ferrara
giugno 2014 Corpo E Polo Scientifico-Tecnologico di Via Saragat, 1 PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE INDICAZIONI GENERALI relative all edificio L edificio si sviluppa su 4 piani di cui uno interrato; il Dettagli UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA Servizio di Prevenzione e Protezione PIANO DI EMERGENZA
PIANO DI EMERGENZA Identificazione delle emergenze e delle situazioni incidentali Le emergenze e le situazioni incidentali ipotizzate ai fini di questo piano sono relative allo sversamento di prodotti Dettagli PROCEDURE GENERALI DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA PER IL PERSONALE NON DOCENTE Tra il personale non docente sono inclusi anche gli Addetti alle emergenze, i quali sono formati in modo specifico sul comportamento Dettagli Regolamento per l utilizzo delle sale del Centro Teatro
Regolamento per l utilizzo delle sale del Centro Teatro Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina di criteri e modalità per l utilizzo in uso delle sale del Centro Teatro di proprietà Dettagli REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ESTINTORI
REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2014 Norma UNI 9994:2013 Pagina 1 di 39 SOMMARIO Anagrafica aziendale... 3 1. Premessa... 4 2. Perché questo registro?... 5 3. Le fasi di manutenzione... Dettagli V.Cardarelli Strada Prov.le Porto Clementino, snc 01016 TARQUINIA (VT) 0766/856779 fax 0766/848266 vtis001002@istruzione.it C.F.
M.I.U.R. - Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE V.Cardarelli Strada Prov.le Porto Clementino, snc 01016 TARQUINIA Dettagli Corso base di formazione per il personale nelle istituzioni scolastiche
Corso base di formazione per il personale nelle istituzioni scolastiche D.Lgs.81/2008 e seguenti D.M. 26 agosto 1992 D.M. 1 0 Marzo 1998 D.P.R. 151/2011 Anno 2012 Il luogo di lavoro LA SCUOLA Il Dirigente Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli CORSO DI FORMAZIONE per Dirigenti
CORSO DI FORMAZIONE per Dirigenti Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e l Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011 Modulo 2 Gestione e organizzazione della sicurezza Organizzazione Dettagli ISTRUZIONI PER L EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO o TERREMOTO
ISTRUZIONI PER L EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO o TERREMOTO SEGNALAZIONI DI EMERGENZA ALLARME: Serie di almeno 10 suoni intermittenti ttenti EVACUAZIONE: Un suono continuo e prolungato CESSATO ALLARME: Dettagli Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
1/1 generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro 1/25 Contenuti DM 10/03/98 1/2 Valutazione dei rischi di incendio, protettive e precauzionali di esercizio Controllo Dettagli Registrazione avvenuta EVACUAZIONE dall edificio in Emergenza
MODULO 1a Registrazione avvenuta EVACUAZIONE dall edificio in Emergenza (da inserire all interno del registro di classe) Da consegnare immediatamente al Responsabile Emergenza una volta raggiunto il Punto Dettagli MANUALE DELLE PROCEDURE SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL EMERGENZA
S.C. Servizio Prevenzione e Protezione Direttore: ing. Alberto Peracchio MANUALE DELLE PROCEDURE SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL EMERGENZA D.M. 10.03.1998 - All.2 p.2.1 D.M.I 18.09.2002 Tit. Dettagli Il parere di conformità nella prevenzione incendi
92 2.2.5.1.1 Tipi di estintore Gli estintori di distinguono: in base all agente estinguente utilizzato in: polvere idrocarburi alogenati (halon) anidride carbonica (CO 2 ) schiuma acqua in base alle dimensioni Dettagli LA SICUREZZA IN ISTITUTO
LA SICUREZZA IN ISTITUTO IL PIANO DI EMERGENZA Il D.Lgs. 81/2008 prevede che, in caso di emergenza, in tutte le attività pubbliche o private nelle quali fossero presenti lavoratori, siano attuate apposite Dettagli PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI SIENA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI SIENA 1 STRUTTURA SEDE SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI 53, Dettagli PREVENZIONE DELLE EMERGENZE E PROCEDURE DI EMERGENZA
Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio Prevenzione e Protezione Puglia e Basilicata PREVENZIONE DELLE EMERGENZE E PROCEDURE DI EMERGENZA In base all art. 18, comma 1, lettere h) e t) del D. Lgs. 81/2008 Dettagli PIANO DI EMERGENZA BIBLIOTECA DI MEDICINA VETERINARIA
PAG. 1 DI 12 1408 BIBLIOTECA DI MEDICINA VETERINARIA Via del Taglio PARMA PARMA, LUGLIO 2013 PAG. 2 DI 12 SOMMARIO 1. STESURA ED EMISSIONE DELLA PROCEDURA...3 2. SCOPO DELLA PROCEDURA...3 3. DEFINIZIONI...4 Dettagli doc 05 PIANO DI EMERGENZA (Pianificazione dell esodo) SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA BAMBINA 1 di 23
PIANO DI EMERGENZA (Pianificazione dell esodo) I S T I T U T O C O M P R E N S I V O E S T 1 V I A A. D E L V E R R O C C H I O, 3 2 8 B r e s c i a SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA BAMBINA 1 di 23 PREMESSA Dettagli CONTENUTI E MODALITA DI GESTIONE DEL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO
Il presente documento è in formato MS Word e solo per motivi di protezione fornito in questa sede in pdf COMUNE DI BATTIPAGLIA Provincia SA Azienda Casa di Riposo per ANZIANI CASTELLUCCIO Datore di Lavoro Dettagli B5-1. Gestione del rischio incendio nella scuola. CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03. MODULO B Unità didattica
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Gestione del rischio incendio nella scuola MODULO B Unità didattica B5-1 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 Il quadro Dettagli PROCEDURA DI ALLARME CHE COSA NON DEVE FARE CHI CHE COSA DEVE FARE
All.OdS 9/04 Agg.12 UMC SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA Pag. 1 di 3 TO Procedura Operativa in caso di Evacuazione 1. SCOPO Scopo della presente procedura operativa è quello di fornire tutte le indicazioni Dettagli Piano per la gestione delle emergenze UFFICI E RESIDENZA FASCETTI -
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE UFFICI E RESIDENZA FASCETTI 1 STRUTTURA SEDE UFFICI E RESIDENZA FASCETTI Piazza dei Cavalieri, Dettagli Organizzazione e gestione dell emergenza nella Scuola 1
Organizzazione e gestione dell emergenza nella Scuola 1 GESTIONE DELLE EMERGENZE CHE COS E L EMERGENZA Si può definire emergenza tutto ciò che appare come condizione insolita e pericolosa che può presentarsi Dettagli IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI Seminario di aggiornamento Ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli LINEE GUIDA per la gestione dell emergenza nelle aree pubbliche comunali
COMUNE DI FERRARA Settore Opere Pubbliche e Mobilità - Ufficio Sicurezza sul Lavoro Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico Corpo di Polizia Municipale Dettagli PIANO EMERGENZA (Pianificazione dell esodo)
Liceo Scientifico C. Cavalleri - Parabiago SEDE STACCATA Via dei Partigiani,1 - Canegrate PIANO EMERGENZA (Pianificazione dell esodo) Il Datore di Lavoro Prof. Luciano Bagnato.. data / /.. Rev. 06 del Dettagli Le guide degli alberghi. La prevenzione incendi Il registro dei controlli
Le guide degli alberghi La prevenzione incendi Il registro dei controlli INTRODUZIONE L art. 5 del D.P.R. n. 37/98, disciplinando i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto Dettagli NORME DI COMPORTAMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA Procedura Di Evacuazione
NORME DI COMPORTAMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA Procedura Di Evacuazione ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PER TUTTO IL PERSONALE Via Vulcano, 12-95047 Paternò (CT) Tel./Fax 095841054 e-mail ctee06800n@istruzione.it Dettagli REGOLAMENTO ANTINCENDIO (estratto)
. AZIENDA USL 4 PRATO. REGOLAMENTO ANTINCENDIO Redattore U.F. Prevenzione e Protezione dai Rischi Ing. Roberto Mennini Data Firma SOMMARIO 1 CLASSIFICAZIONE... 3 1.1 CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICAZIONE...3 Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA SVILUPPO EDILIZIO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA SVILUPPO EDILIZIO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE LINEE GUIDA REVISIONE DATA Prima Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli emmeciemme Srl Laboratorio di analisi, servizi e consulenze in campo agroalimentare 1 di 5 ROBERTO CROTTI
D. Lgs Governo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 37. - Formazione dei lavoratori Dettagli MODULO DI EVACUAZIONE (da tenere nel registro di classe)
MODULO N 1 MODULO DI EVACUAZIONE (da tenere nel registro di classe) Scuola data CLASSE PIANO ALLIEVI PRESENTI n EVACUATI n DISPERSI FERITI n.b. segnalazione nominativa Annotazioni: FIRMA DEL DOCENTE MODULO Dettagli PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ( DLgs 9 aprile 2008, n. 81 ed integrazione DLgs 3 agosto 2009, n. 106 )
Allegato 06 REGISTRO CONTROLLI PRESIDI E SISTEMI ANTINCENDIO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO DLgs 9 aprile 2008, n. 81 ed integrazioni DLgs 3 agosto 2009, n. 106 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI Dettagli D.M. 27 / 07 / 2010 3.5 ascensori
3.5 ascensori se attraversano due compartimenti, vano corsa protetto EI come strutture (vale anche per le scale) H > 24 m almeno un ascensore antincendio 1 4.1 affollamento aree vendita dettaglio alimentari Dettagli Palestra Via Natta 14100 Asti
Pagina 1 di 14 Palestra Via Natta 14100 Asti DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO Art. 2 D.M. 10.03.98, art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09) 8 firma data Il Datore di Lavoro (DL) Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Asilo Nido Marina di Pisa Il tecnico Dettagli PROCEDURA DI SICUREZZA PER PERSONALE ESTERNO
PROCEDURA DI SICUREZZA PER INDICE 1 Scopo 2 Campo di applicazione e funzioni coinvolte 3 Contenuti 4 Attività e responsabilità ALLEGATI 1 Scheda informativa di sicurezza 2 Modulo di verifica di idoneità Dettagli PORTE DI USCITA DI SICUREZZA
PORTE DI USCITA DI SICUREZZA (fire safety exits) Per uscita (di sicurezza) il decreto 30/11/1983 intende: Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore Dettagli GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l Dettagli Procedura interna. Squadra Antincendio
Procedura interna Squadra Antincendio Roma, 01/2015 Rev.06/annuale Pagina 1 di 6 A.Orelli. Tel. 3387 RAPPORTO D INTERVENTO SQUADRA ANTINCENDIO Allegato 1. Registro delle N. attività: tale Del: registro Dettagli La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO NORME DI PREVENZIONE I N C E N D I GENERALI E SEMPLIFICATE La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Rimini Dettagli Circolare interna n. 103 Villa Raverio 30.10.2013
M.K. GANDHI Via Ugo Foscolo 1, 20842 Villa Raverio di Besana in Brianza (MB) Telefono: 0362 942223 Fax: 0362 942297 e-mail: mkgandhi@mkgandhi.gov.it Posta certificata: miis00600e@pec.istruzione.it Sito: Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back