Source: http://docplayer.it/15382245-Associata-rehva-ashrae-iif-uni-cti-ati.html
Timestamp: 2018-02-20 02:39:24+00:00
Document Index: 151984468

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'art 1']

Associata REHVA ASHRAE IIF UNI CTI - ATI - PDF
Download "Associata REHVA ASHRAE IIF UNI CTI - ATI"
1 Associata REHVA ASHRAE IIF UNI CTI - ATI Via Melchiorre Gioia, Milano Tel. +39 (02) Fax. +39 (02) C.F internet SC05 GC01 GL01 REVISIONE UNI OTTOBRE 2008 Numero: UNI Titolo: Impianti aeraulici per la climatizzazione - Classificazione, prescrizioni e requisiti prestazionali per la progettazione e la fornitura. Sommario La norma specifica la classificazione degli impianti, la definizione dei requisiti minimi degli stessi e i valori delle grandezze di riferimento per il loro funzionamento, l'individuazione degli elementi che il committente deve indicare nella richiesta di offerta e di quelli che il progettista e/o fornitore degli impianti devono indicare nella relazione di progetto e/o nella presentazione dell offerta. Scopo della norma è la corretta individuazione dei requisiti ambientali e delle caratteristiche impiantistiche atti a consentire gli auspicati livelli di comfort, di tutela della salute delle persone e di efficienza energetica del sistema Edificio-Impianto. (l obbiettivo del sommario è quello di fornire in modo sintetico ed esauriente informazioni sul contenuto della norma, in aggiunta a quelle ottenibili dal titolo. A tale proposito deve pertanto limitarsi a ripetere in forma discorsiva le parole già contenute nel titolo, ma deve essere più approfondito). Relazioni Internazionali e Nazionali La presente norma è la revisione della UNI10339:1995
2 INDICE DEI CONTENUTI 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINI E DEFINIZIONI SIMBOLI E UNITA DI MISURA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Funzioni svolte Modalità di funzionamento Localizzazione dei trattamenti dell aria Impianti con trattamento centralizzato della sola aria esterna e trattamento in ambiente dell aria secondaria: Impianti con trattamento locale dell aria esterna e dell aria di ricircolo: CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL ARIA Generalità Qualità dell aria esterna Qualità dell aria interna Aria estratta e aria espulsa Classificazione dell aria immessa REQUISITI DEGLI IMPIANTI Generalità Qualità dell aria indoor approccio prescrittivo Portate di ventilazione...15 Correzione delle portate di aria esterna per diffusione dell aria, efficienza convenzionale di ventilazione e presenza di impianti misti...20 Correzione delle portate di aria esterna per locali di elevata altezza Metodo A Metodo B...20 Correzioni in funzione dell altitudine...21 Filtrazione minima Utilizzo di filtri elettrostatici attivi in combinazione o sostituzione di filtri di tipo meccanico Filtri per l abbattimento di gas e vapori Filtrazione dell aria espulsa Posizionamento dei filtri nelle Unità di Trattamento Aria Qualità dell aria indoor procedura prestazionale...25 Generalità...25 Prestazioni richieste al sistema di trattamento dell aria al fine di controllare gli inquinanti...25 Ventilazione con aria esterna, minima garantita e massima consentita Procedura per il controllo della concentrazione degli inquinanti interni Identificazione degli inquinanti critici Caratterizzazione delle fonti di inquinanti Edifici a basso livello di inquinamento strutturale Livelli massimi di concentrazione degli inquinanti critici Criteri di scelta del metodo per la determinazione delle portate di ventilazione Metodo per analogia Metodo per bilancio di massa Utilità software di simulazione Impianti a portata variabile governata da sensori Stima della qualità percepita dell aria Tipologia di filtrazione Strategie di ventilazione...32 Pagina 2 di 94
3 7.5 CONDIZIONI DI UMIDITÀ RELATIVA(Ver. Oldrini, Magistrelli, Dotti, Piterà) LE DIFFERENZE DI PRESSIONE IN AMBIENTE (Ver. Oldrini, Magistrelli, Dotti, Piterà) Qualità dell aria indoor prescrizioni relative ai componenti impiantistici Movimentazione dell aria Prese di aria esterna e griglie di espulsione (UNI 10339; EN punti A1 e A2) La presa di aria esterna Griglia di espulsione Apparecchiature di contenimento dei filtri installati nelle unità di trattamento dell aria e/o in canali Scambiatori di calore e recuperatori di calore vedi il punto XXXXXXXXX Componenti Unità di trattamento dell aria e casse dei ventilatori Canali di ventilazione Demand controlled ventilation DIFFUSIONE DELL ARIA IN AMBIENTE ED EFFICIENZA DI CONVENZIONALE DI VENTILAZIONE E INTERAZIONE TRA GLI IMPIANTI MOVIMENTO DELL ARIA Diffusione dell aria in ambiente, efficienza di ventilazione e fattore moltiplicativo di correzione per la determinazione delle portate minime di aria esterna Comuni sistemi di diffusione a miscelazione e a dislocamento e relativi valori di efficienza convenzionale di ventilazione Efficienza di ventilazione per casi tipici di diffusione in impianti a tutta aria Efficienza di ventilazione per impianti misti Efficienza di ventilazione per casi a miscelazione non contemplati precedentemente Determinazione dell indice prestazionale ADPI Determinazione di ADPI in fase progettuale Installazione a soffitto di un solo diffusore di qualunque tipo Installazione a soffitto di due o più diffusori di qualunque tipo Lancio con effetto coanda con posizionamento a parete e/o soffitto Lancio in campo libero installazione a parete senza effetto coanda Diffusori da pavimento da elevata induzione Diffusione sottopoltrona e a gradino Diffusione per dislocamento Determinazione dei valori θ edt e v x in assenza di dati tecnici di riferimento REQUISITI DI COMFORT Condizioni termiche e condizioni igrometriche Condizioni termiche e condizioni igrometriche Invernali (Da modificare come previsto in riunione) Condizioni esterne Condizioni Interne Condizioni termiche ed igrometriche Estive Condizioni esterne Condizioni interne Altre grandezze di progetto Discomfort localizzato Limiti di validità delle condizioni indicate Condizioni particolari di progetto Eccezioni Regolazione Automatica EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI Introduzione Criteri generali Regolazione automatica degli impianti Regolazione della portata di aria esterna Free cooling Umidificazione e deumidificazione...56 Pagina 3 di 94
4 10.6 Recupero di calore Pre-raffreddamento notturno PROCEDURE Procedure per la richiesta e la presentazione dell offerta Procedure per la richiesta dell offerta Richiesta generica di progetto offerta Richiesta in base ad un progetto di massima del committente Richiesta in base ad un progetto esecutivo del committente Procedure per la presentazione dell offerta Generalità Progetto offerta Offerta in base ad un progetto di massima del committente PROCEDURE PER L ORDINE E LA FORNITURA Esame dell'offerta Elementi che costituiscono il contratto Documenti contrattuali Disegni esecutivi e disegni costruttivi Variazione delle informazioni e delle norme di riferimento Obblighi dell'installatore...63 APPENDICE A...64 APPENDICE B...67 APPENDICE C...81 APPENDICE D...82 APPENDICE E...86 APPENDICE F...87 APPENDICE G...91 APPENDICE H...91 Pagina 4 di 94
5 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente norma fornisce la classificazione degli impianti, la definizione dei requisiti minimi degli stessi e i valori delle grandezze di riferimento per il loro funzionamento, l'individuazione degli elementi che il committente deve indicare nella richiesta di offerta e di quelli che il progettista e/o fornitore degli impianti devono indicare nella relazione di progetto e/o nella presentazione dell offerta. Scopo della norma è la corretta individuazione dei requisiti ambientali e delle caratteristiche impiantistiche atti a consentire gli auspicati livelli di comfort e di tutela della salute delle persone. Scopo della norma non è solo quello della tutela del comfort e della salute delle persone ma anche quello di promuover il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto con interventi costeffective senza compromessi per il comfort termoigrometrico e la qualità dell aria. Essa pertanto si ricollega alle norme UNI EN e UNI EN costituendone la necessaria implementazione e contestualizzazione a livello nazionale. La norma si applica a tutti gli impianti aeraulici destinati al benessere delle persone, installati in edifici residenziali e non residenziali destinati a controllare le condizioni termiche, igrometriche, di qualità e di movimentazione dell aria in ambienti indoor. Restano esclusi dal campo di applicazione di questa norma: gli impianti di riscaldamento invernale e/o di raffrescamento estivo in edifici privi di ventilazione meccanica/ibrida; gli impianti destinati a scopi diversi, quali per esempio quelli per la conservazione di prodotti deteriorabili o per la realizzazione di condizioni adatte per particolari lavorazioni industriali (impianti di processo); gli impianti destinati ai locali in cui sia consentita la presenza di fumatori per i quali si rimanda alla norma UNI XXXXX gli impianti per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale per i quali si rimanda alla UNI Nella progettazione impiantistica andranno rispettati i vincoli relativi alla qualità acustica dell ambiente e degli impianti per i quali si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente in particolare al decreto ( decreto sui limiti acustici) e norma UNI sui limi acustici La presente norma si applica alla progettazione e alla realizzazione degli impianti, le prestazioni attese saranno garantite dalla corretta effettuazione delle operazioni di collaudo per le quali si rimanda alla norma UNI e alle procedure di gestione e manutenzione per le quali si rimanda alla norma LG AICARR e Protocolli manutenzione impianti di condizionamento VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SE INSERIRLA o MENO pren14778 Pagina 5 di 94
6 2 RIFERIMENTI NORMATIVI!!!DA REVISIONARE A FINE LAVORI!!! Inserire frase introduttiva e sistemare come da LG UNI UNI 8852 Impianti di climatizzazione invernale per gli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale - Regole per l'ordinazione, l'offerta ed il collaudo. UNI Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra. UNI EN 308 Scambiatori di calore - Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei recuperatori di calore aria/aria e aria/gas. (non viene richiamata nel testo) UNI EN 779 Filtri di aria antipolvere per ventilazione generale Determinazione della prestazione di filtrazione. (non viene richiamata nel testo) UNI EN 1822 Parte 1 - Filtri aria a particelle per alta ed altissima efficienza (HEPA e ULPA) - Classificazione, prove di prestazione e marcatura e classificazione. UNI EN 1822 Parte 2 - Filtri aria a particelle per alta ed altissima efficienza (HEPA e ULPA) - Produzione di aerosol, apparecchiature di misura, conteggio statistico delle UNI EN 1822 particelle. (non viene richiamata nel testo) Parte 3 - Filtri aria a particelle per alta ed altissima efficienza (HEPA e ULPA) - Prove per filtri planari medi. (non viene richiamata nel testo) UNI EN 1822 Parte 4 - Filtri aria a particelle per alta ed altissima efficienza (HEPA e ULPA) - Individuazione di perdite in elementi filtranti (metodo a scansione). (non viene richiamata nel testo) UNI EN 1822 Parte 5 - Filtri aria a particelle per alta ed altissima efficienza (HEPA e ULPA) - Determinazione dell'efficienza di elementi filtranti. (non viene richiamata nel testo) UNI EN 1886 UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN ISO 7730 Ventilazione degli edifici Unità di trattamento dell aria Prestazione meccanica Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte. (non viene richiamata nel testo) Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta delle condotte circolari di lamiera metallica. (non viene richiamata nel testo) Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria (non viene richiamata nel testo) Ventilazione degli edifici - Simboli, terminologia e simboli grafici (non viene richiamata nel testo) Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni e prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni. (non viene richiamata nel testo) Ventilazione degli edifici - Requisiti della strumentazione per le misurazioni di velocità dell'aria in spazi ventilati. (non viene richiamata nel testo) Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione. Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica. Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale. ASHRAE STD 62 Part 1 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. prcen/cr 14788:2005 Ventilation for buildings Design and dimensioning of residential ventilation systems.(non viene richiamata nel testo) ISO/DIS Building environment design Indoor air quality Methods of expressing thequality of indoor air for human occupancy 8 Settembre ISO/DIS Building environment design Indoor environment General principles 6 Marzo ISO/DIS 16814:2005 Building environment design Indoor air quality Methods of expressing the quality of indoor air for human occupancy. Pagina 6 di 94
7 CR1752:1999 Ventilation for buildings - Design criteria for the indoor environment. 3 TERMINI E DEFINIZIONI!!!DA REVISIONARE A FINE LAVORI!!! 3.1 Affollamento di riferimento: 3.2 Climatizzazione: Trattamento volto a realizzare simultaneamente le condizioni progettuali di temperatura, umidità, velocità e qualità dell'aria. 3.3 Condizionamento dell'aria: Trattamento volto a modificare uno o più dei seguenti parametri: temperatura, umidità, velocità e qualità dell'aria. 3.4 Efficienza di ventilazione: 3.5 Efficienza convenzionale di ventilazione: 3.6 Impianto di climatizzazione dell'aria: complesso di tutti i componenti necessari per realizzare il trattamento di cui al punto Impianto di condizionamento dell'aria: complesso di tutti i componenti necessari per realizzare il trattamento di cui al punto Disegno costruttivo: Elaborato grafico quotato necessario per realizzare delle opere in cantiere. AGGIORNARE CON MERLONI 3.9 Disegno esecutivo: Elaborato grafico contenente l identificazione, l ubicazione e le caratteristiche dimensionai dei materiali e delle apparecchiature costituenti l impianto. (mettere in stand-by) AGGIORNARE CON MERLONI 3.10 Impianto aeraulico: Insieme di apparecchiature, dispositivi, accessori e controlli necessari per realizzare la desiderata qualità dell'aria nelle condizioni prefissate Impianto di condizionamento dell'aria, per la termoventilazione, per la ventilazione: Impianto aeraulico destinato ad espletare le funzioni di cui,rispettivamente, in 1.3.3, 1.3.4, Indice di prestazione della diffusione dell aria (ADPI Air Diffusione Performance Index): Percentuale di misure puntuali condotte all interno del volume convenzionale occupato in cui vengono riscontrate le seguenti condizioni: 1. θ edt interna all intervallo di comfort - 1,5 e +1 K per livelli di attività pari ad 1 MET; 2. La velocità dell aria minore di 0,75 m/s. Tali condizioni sono quelle che risultano di comfort negli ambienti adibiti ad ufficio, o ad occupazione sedentaria. Valori elevati di ADPI corrispondono a valori elevati di comfort. Nota i valori indicati dalle condizioni 1 e 2, sono fortemente correlati alla tipologia di attività all interno degli ambienti ed al tipo di vestiario. Per attività diverse da quelle sopra indicate l intervallo di comfort di cui al punto 1 è ricavabile dal seguente diagramma Indice di affollamento: Numero di persone considerate contemporaneamente presenti nel locale ai fini progettuali; 3.14 Isolamento termico dell'abbigliamento: resistenza termica di uno strato uniforme di isolante disposto su tutto il corpo che, in condizioni di riferimento (persona immobile, aria stagnante), ha lo stesso effetto sul flusso termico sensibile che ha l abbigliamento reale NOTA La definizione di isolamento termico dell abbigliamento comprende anche le parti scoperte del corpo, quali la testa e le mani Qualità dell aria interna accettabile: caratteristica dell aria nella quale non siano presenti contaminati noti in concentrazioni pericolose dannose come determinato dalle autorità competenti e per la quale almeno l 80% degli occupanti non esprime insoddisfazione Metabolismo Energetico (M): trasformazione nell unità di tempo di energia chimica in energia termica e meccanica a seguito di attività metaboliche aerobiche ed anaerobiche all interno di un organismo, generalmente riferita all unità di area della superficie totale corporea pari a 1,8 m 2 per persona standard. Temperatura dell aria (t a ):inserire definizione 3.17 Temperatura effettiva della corrente di aria (edt - effective draft temperature): Differenza tra la temperatura puntuale e la temperatura di set-point correlata alle condizioni di velocità dell aria come segue: ( t t ) 8 ( V 0.15) θ [1 ] edt = x c x Pagina 7 di 94
8 dove: θ = temperatura effettiva della corrente di aria espressa in K; t x = temperatura puntuale a bulbo secco espressa in C; t c = temperatura di set-point espressa in C; V x = velocità locale della corrente di aria espressa in m/s. L espressione [2] rappresenta la sensazione di freddo o di caldo percepita dall occupante in funzione della combinazione tra temperatura e velocità dell aria Temperatura media radiante (t r ): temperatura uniforme di una cavità nera fittizia nella quale un soggetto scambierebbe la stessa quantità di energia termica radiante che scambia nell ambiente reale non uniforme 3.19 Temperatura operativa (t op ): Temperatura uniforme di una immaginaria cavità nera in cui un soggetto scambierebbe per irraggiamento e convezione la stessa quantità di energia che scambia nell ambiente reale. Ai fini della presente norma la temperatura operativa viene calcolata come media aritmetica delle temperatura dell aria (t a ) e della temperatura media radiante (t r ) e deve sussistere la condizione t a -t r 4 K. tr ta top = [ 2 ] Aria Esterna: Aria che entra nel sistema o da aperture proveniendo dall esterno prima di qualsiasi trattamento; 3.21 Aria Immessa: Flusso di aria che entra nel locale trattato, oppure aria che entra nel sistema dopo un qualsiasi trattamento; 3.22 Aria Interna: Aria nel locale o nella zona trattata; 3.22 Aria Trasferita: Aria interna che passa da un locale trattato a un altro locale trattato 3.23 Aria Estratta : Flusso di aria che lascia il locale trattato 3.24 Aria Ricircolata: Aria estratta che viene riportata al sistema di trattamento 3.25 Aria Espulsa: Flusso di aria scaricato nell atmosfera 3.26 Aria Secondaria: Flusso di aria prelevato da un locale e reimmesso nel medesimo locale senza ulteriore miscelazione, dopo un qualsiasi trattamento Aria Miscelata: Aria contenente due o più flussi di aria 3.28 Perdita di aria: Flusso di aria non intenzionale dovuto a soluzione di continuità nel sistema 3.29 Aria di Infiltrazione: Perdita di aria verso l interno dell edificio dovuta a soluzioni di continuità presenti in elementi strutturali che la separano dall aria esterna 3.30 Aria di Esfiltrazione: Perdita di aria verso l esterno dell edificio dovuta a soluzioni di continuità presenti in elementi strutturali che la separano dall aria esterna 3.31 Riscaldamento: trattamento volto realizzare un innalzamento del valore della temperatura dell aria da quello esterno a quello di progetto Raffrescamento: trattamento volto realizzare una riduzione del valore della temperatura dell aria da quello esterno a quello di progetto Termoventilazione: Trattamento volto a realizzare simultaneamente le condizioni progettuali di temperatura, velocità ed eventualmente di qualità dell'aria Ventilazione: Trattamento volto a realizzare simultaneamente le condizioni progettuali di velocità ed eventualmente di qualità dell'aria. Ha lo scopo in garantire un ricambio di aria tra ambienti interni ed esterni, oppure tra due diversi ambienti in modo da diluire e abbassare la concentrazione dei contaminanti a valori accettabili 3.35 Ventilazione naturale: determinata da forze naturali, quali vento ed effetto camino. Ventilazione meccanica: determinata da dispositivi attivati meccanicamente, quali i ventilatori Ventilazione ibrida: determinata da una combinazione di ventilazione naturale e meccanica 3.37 Volume convenzionale occupato: spazio considerato ai fini della valutazione delle condizioni di comfort. Non tiene conto dei volumi adiacenti agli elementi edilizi ed impiantistici in accordo con le distanze sottoriportate: Distanza tra il pavimento e la superficie orizzontale che delimita inferiormente il volume convenzionale occupato pari a 0,10 m; Distanza tra il pavimento e la superficie orizzontale che delimita superiormente il volume convenzionale occupato pari a 1,80 m; Pagina 8 di 94
9 Distanza tra le pareti verticali interne ed esterne e la superficie verticale delimitante il volume convenzionale occupato pari a 0,6 m; Distanza tra i terminali degli impianti di climatizzazione (se ubicati ad un altezza inferiore ad 1,80 metri dal pavimento) e la superficie verticale delimitante il volume convenzionale occupato pari a 0,6 m. Pagina 9 di 94
10 4 SIMBOLI E UNITA DI MISURA!!!DA REVISIONARE A FINE LAVORI!!! Prospetto I Simboli e unità di Misura Grandezza Simbolo Unità di misura SI Affollamento di riferimento N - Metabolismo energetico M W m -2 * Umidità Assoluta X kg/kg Indice di affollamento per unità di superficie n s m -2 Intervallo giornaliero di escursione termica della temperatura esterna ΔT ge C Latitudine Lat. - Longitudine Long. - Altitudine sul livello del mare H m Portata di aria esterna Q 0 m 3 s -1 Portata di aria di estrazione Q e m 3 s -1 Portata specifica di aria esterna per persona Q op m 3 s -1 Portata specifica di aria esterna per persona, minima Q op,min m 3 s -1 Portata specifica di aria esterna per persona, effettiva Q op,e m 3 s -1 Portata specifica di aria esterna per unità di superficie Q os m 3 s -1 m -2 Isolamento termico specifico dell abbigliamento I clo m 2 C/W** Temperatura a bulbo asciutto T bs C Temperatura a bulbo asciutto dell aria esterna T bse C Temperatura a bulbo asciutto dell aria ambiente T bsa C Temperatura media radiante T r C Tempo τ s Umidità relativa dell aria esterna UR e - *** Umidità relativa dell aria esterna UR a - *** Velocità dell aria in ambiente v a m s -1 Velocità di variazione della temperatura nell unità di tempo dt bs /dτ C s -1 Velocità di variazione dell umidità relativa nell unità di tempo dur/dτ s -1 Efficienza convenzionale di ventilazione ε cv - Superficie in pianta del locale A m 2 coefficiente correttivo nel calcolo della portata di aria esterna minima per impianti misti C 1 coefficiente correttivo nel calcolo della portata di aria esterna minima per locali di elevata altezza C 2 coefficiente correttivo nel calcolo della portata di aria esterna minima che tiene conto della variazione di densità dell aria per effetto dell altitudine della località C 3 * Si segnala che è ancora in uso l unità di misura non SI, met, che corrisponde a 58,2 W/m 2 ; ** Si segnala che è ancora in uso l unità di misura non SI, clo che corrisponde a 0,155 m 2 C/W. *** Unità dimensionale espressa di solito in per cento Pagina 10 di 94
11 5 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Gli impianti aeraulici sono classificati con un codice alfanumerico composto da una lettera seguita da un numero di almeno tre cifre le cui posizioni individuano: - funzioni svolte; - modalità di funzionamento; - localizzazione dei trattamenti. secondo la codificazione indicata nel prospetto II Prospetto II - Codici per la classificazione degli impianti di climatizzazione Posizione Lettera Cifra Significato 1 X - Impianti per climatizzazione Y - Impianti di termoventilazione Z - Impianti di ventilazione 2-0 Servizio permanente 1 Servizio invernale 2 Servizio estivo 3-0 Funzionamento continuo 1 Funzionamento discontinuo periodico 2 Funzionamento discontinuo aperiodico 4-0 Trattamento centralizzato 1 Trattamento centralizzato dell aria esterna 2 Trattamento locale Esempio di codificazione di un impianto per climatizzazione in servizio permanente con funzionamento discontinuo periodico e trattamento centralizzato dell'aria esterna: X Funzioni svolte Le funzioni svolte dagli impianti considerati nella presente norma sono riassunte nel prospetto III Prospetto III Funzioni svolte dagli impianti Tipo di impianto Funzione svolta F R C U D (D) Per climatizzazione X X X X X X Per climatizzazione invernale X X - X X X X X - X - - Per climatizzazione estiva X - X X X - X - X - X - Per termoventilazione X X X Per termoventilazione invernale X X Per termoventilazione estiva X - X Per ventilazione X - - X - X X X - X - - X - X X - X X F = Filtrazione R = Riscaldamento C = Raffrescamento U = Umidificazione D = Deumidificazione (D)= deumidificazione opzionale Pagina 11 di 94
12 5.2 Modalità di funzionamento Impianti a funzionamento continuo: Atti a mantenere con continuità, nelle 24 h, le condizioni prefissate. Impianti a funzionamento discontinuo periodico: Atti a mantenere le condizioni prefissate per alcune ore della giornata o in certi giorni della settimana 5.3 Localizzazione dei trattamenti dell aria Impianti con trattamento centralizzato dell aria immessa: Caratterizzati da unità centrali per il trattamento dell aria esterna e dell'aria di ricircolo. Appartengono a questa categoria: impianti a tutt aria a portata costante e impianti a tutt aria a portata variabile 5.4 Impianti con trattamento centralizzato della sola aria esterna e trattamento in ambiente dell aria secondaria: Appartengono per esempio a questa classe gli impianti: impianti ad aria primaria e terminali d ambiente ventilconvettori, ecc. 5.5 Impianti con trattamento locale dell aria esterna e dell aria di ricircolo: Caratterizzati da unità atte al trattamento di un ambiente sia dell aria esterna che di aria di ricircolo e le cui funzioni devono essere valutate e riferite al prospetto VII. Appartengono per esempio a questa categoria: unità di trattamento locale dell'aria con presa di aria esterna; condizionatori autonomi con presa di aria esterna; condizionatori da finestra con presa di aria esterna; ventilconvettori con presa di aria esterna. 6 CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL ARIA 6.1 Generalità Tutte le parti coinvolte nella progettazione dovranno trovare un accordo sui riferimenti di progettazione e su prestazioni accettabili in termini di qualità dell aria. A questo scopo è possibile utilizzare la seguente classificazione per descrivere la qualità delle diverse tipologie di aria. 6.2 Qualità dell aria esterna Nel corso della progettazione del sistema è necessario tenere conto della qualità dell aria esterna nei dintorni dell edificio o della località prescelta per l edificazione. Nell ambito della progettazione esistono due opzioni principali per mitigare gli effetti di un aria esterna di scarsa qualità all interno dell ambiente interno: Localizzare le bocchette di immissione dove l aria esterna è meno inquinata (nel caso l inquinamento dell aria esterna intorno all edificio non sia uniforme) vedi annex A.2; Utilizzare la depurazione dell aria vedi A.3. La scelta del sistema di depurazione dipende dai requisiti adottati per la classe di qualità dell'aria interna e dal tipo di inquinanti e dalla classe di qualità dell'aria esterna. Relativamente all applicazione della presente norma l aria esterna è classificata all interno del Prospetto IV Pagina 12 di 94
13 Prospetto IV- Classificazione dell aria esterna Categorie di qualità dell aria Elevata Moderata Bassa Corrispondenz a UNI EN ODA1 ODA2 ODA3 Descrizione Qualità dell aria esterna nelle zone di applicazione dei Piani di Mantenimento da parte delle Regioni e delle Provincie autonome che hanno provveduto alla zonizzazione del territorio in base alla legislazione vigente 1, oppure aria dove non si superano mai i limiti di concentrazione degli inquinanti indicati dalla O.M.S. e/o qualunque altro limite stabilito dai vigenti provvedimenti legislativi sulla qualità dell'aria. Qualità dell aria esterna nelle zone di applicazione dei Piani di Risanamento da parte delle Regioni e delle Provincie autonome che hanno provveduto alla zonizzazione del territorio in base alla legislazione vigente 1, oppure aria dove uno o più inquinanti supera/superano i limiti di concentrazione degli inquinanti indicati dalla O.M.S. e/o qualunque altro limite stabilito dai vigenti provvedimenti legislativi sulla qualità dell'aria entro il 150% del valore massimo ammesso. Qualità dell aria esterna nelle zone di applicazione dei Piani di Azione da parte delle Regioni e delle Provincie autonome che hanno provveduto alla zonizzazione del territorio in base alla legislazione vigente1, oppure aria in cui la concentrazione di uno o più inquinanti supera i limiti indicati dalla O.M.S. e/o qualunque altro limite stabilito dai vigenti provvedimenti legislativi sulla qualità dell'aria oltre il 150% del valore massimo ammesso. In assenza di una mappa del territorio che riporti la suddivisione delle zone di mantenimento, di risanamento o di azione e non sia nota la classe di qualità dell aria esterna in accordo con i livelli definiti nella precedente tabella. Si può ricorrere alla procedura riportata in Appendice B Qualità dell aria interna La classificazione dell'aria interna è quella riportata nel prospetto V Prospetto V - Classificazione dell'aria interna Categorie di qualità dell aria Corrispondenza UNI EN Descrizione (Estendere Descrizione) Elevata IDA1 Elevata qualità dell aria interna Media IDA2 Media qualità dell aria interna Moderata IDA3 Moderata qualità dell aria interna La definizione esatta di categoria di questo tipo dipenderà dalla natura delle fonti di inquinanti da tenere in considerazione, nonché dagli effetti di tali inquinanti. Ad esempio le fonti di inquinanti possono essere: localizzate in uno spazio o distribuite nell intero edificio; emittenti continue o intermittenti; emittenti di particelle (inorganiche, visibili o altre inorganiche) o di gas/vapori (organici o inorganici). Gli effetti possono essere considerati in termini di percezione della qualità dell aria (da parte di persone adattate e non adattate) o in termini di effetti sulla salute, quali ad esempio irritazione della mucosa, effetti tossici, infezione, reazioni allergiche o effetti cancerogeni. Tali effetti possono dipendere dalla persona esposta, ad es. dal fatto che si tratti di adulti sani o individui appartenenti a categorie sensibili (bambini, anziani, malati e convalescenti). La definizione completa di categorie di qualità dell aria interna è difficile ed esula dal quadro del presente norma. In vista di applicazioni pratiche, tuttavia, le tre categorie di qualità dell aria interna andranno quantificate utilizzando uno dei metodi presentati nei paragrafi da 7.2 a 7.4. La scelta del metodo è libera, ma dovrà venire adattata all uso del locale e ai requisiti. I diversi metodi non conducono necessariamente, per la stessa categoria di qualità dell aria interna, alla stessa quantità di aria immessa. In casi speciali la IAQ (Indoor Air Quality) andrà quantificata utilizzando metodi diversi da quelli descritti sotto. 6.4 Aria estratta e aria espulsa Le classificazioni dell aria estratta e dell aria espulsa relative alle applicazioni previste dalla presente norma presenti all interno del prospetto VI. Nel caso in cui l aria estratta sia il risultato della miscelazione di arie estratte di diversa classe di qualità, il flusso complessivo viene classificato come quello di qualità inferiore. 1 all articolo 5 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 Pagina 13 di 94
14 Le categorie dell aria estratta sono riferite alle condizioni a monte di qualsiasi trattamento eventualmente adottato su di essa. Le categorie dell aria espulsa sono riferite alle condizioni a valle di qualsiasi trattamento eventualmente adottato su di essa. Prospetto VI - Classificazione di qualità dell aria estratta o espulsa Classe di qualità Corrispondenza dell aria estratta o espulsa UNI EN Descrizione Elevata EHA 1 ETA 1 Aria proveniente da locali nei quali le principali fonti di emissione sono i materiali e le strutture da costruzione, e da locali in cui le principali sorgenti di emissione sono il metabolismo umano e i materiali e le struttura di costruzione. Media EHA 2 ETA 2 Aria proveniente da locali occupati, che, rispetto alla categoria 1, contiene più impurità provenienti dalle stesse sorgenti e/o anche da attività umane Moderata EHA 3 ETA 3 Aria proveniente da locali nei quali la presenza di umidità, processi, sostanze chimiche, ecc. riduce sensibilmente la qualità dell aria. Bassa EHA 4 ETA 4 Aria contenente odori e impurità dannosi per la salute in concentrazioni sensibilmente più elevate di quelle permesse per l aria interna nelle zone occupate. 6.5 Classificazione dell aria immessa Ai fini della presente norma l aria immessa viene suddivisa nelle classi riportate all interno del prospetto VII. La classificazione non si riferisce alla qualità dell aria, ma solo alla sua provenienza. Prospetto VII - Classificazione dell'aria immessa Categoria SUP 1 SUP 2 Descrizione Aria immessa contenente solo aria esterna Aria immessa contenente aria esterna e aria ricircolata NOTA - L aria ricircolata può essere miscelata con l aria immessa intenzionalmente o in seguito a perdite. La situazione va tenuta sotto speciale osservazione nei recuperatori di calore Il livello di qualità dell aria interna di progetto deve essere raggiunto considerando l apporto delle sorgenti inquinanti interne e della qualità dell aria esterna. Pagina 14 di 94
15 7 REQUISITI DEGLI IMPIANTI 7.1 Generalità Ai fini dell ottenimento delle condizioni di comfort e della tutela della salute delle persone di cui alla presente norma, gli impianti debbono essere progettati e realizzati rispettando requisiti minimi che possono essere individuati seguendo una procedura di tipo prescrittivo o in alternativa una procedura di tipo prestazionale. La scelta della procedura prestazionale deve essere esplicitata e concordata tra le parti. Nei seguenti paragrafi verranno descritte le procedure prescrittive e prestazionali sia relativamente all ambiente termoigrometrico sia relativamente alla qualità dell aria. Al fine di garantire accettabili livelli di benessere per gli occupanti contemperando le esigenze di contenimento dei consumi energetici, fatte salve le precisazioni e le eccezioni che verranno riportate più oltre, gli impianti aeraulici per la climatizzazione devono consentire il mantenimento delle condizioni ambientali di seguito descritte. Tali condizioni devono essere mantenute in presenza delle corrispondenti grandezze esterne di progetto della località di installazione dell impianto. 7.2 Qualità dell aria indoor approccio prescrittivo Il controllo della qualità dell aria indoor è inteso come controllo della concentrazione dei contaminanti di origine interna ed esterna e delle idonee condizioni di umidità negli ambienti occupati e nei componenti degli impianti. L impianto deve assicurare: una portata di aria esterna (o di aria di estrazione) pari o maggiore ai valori minimi determinati in relazione alla destinazione d uso, all affollamento previsto dei locali e alla superficie in pianta degli stessi. Le portate minime saranno anche determinate in relazione con la soluzione adottata per la diffusione e e alla efficienza convenzionale di ventilazione; L adozione di un sistema di filtrazione dell aria (esterna e ove presente di ricircolo) tramite impiego di filtri di classe appropriata, per ciascun tipo di locale; Il controllo dell umidità; una movimentazione dell aria (nel volume convenzionale occupato) con velocità comprese entro i limiti di cui al punto (ex 2.4.x movimentazione dell aria). 7.3 Portate di ventilazione Le portate di aria esterna o di estrazione minime da adottare vengono calcolate in base alla formula (Q tot ) nella quale si adottano i valori di portata per persona Q p e di portata per unità di superficie Q s sono contenuti all interno del prospetto XX, differenziati a seconda delle destinazioni d uso degli ambienti. I valori del prospetto tengono conto di normali condizioni relative a sorgenti di contaminazione interna e hanno come obbiettivo il raggiungimento di una qualità dell aria interna media. I valori vanno corretti in relazione con il sistema di diffusione adottato e con l efficienza convenzionale di ventilazione così come descritto del paragrafo XX. Nel caso di locali di elevata altezza (superiore a 7 metri), adibiti a locali riunione e convegni, attività ricreative, associative, di culto e assimilabili, attività commerciali, fieristiche e assimilabili, attività sportive ed assimilabili, i valori del prospetto XX sono ridotti in accordo con la procedura descritta all interno del paragrafo 2.XX, purché la distribuzione dell aria avvenga con gli opportuni diffusori infine le portate volumiche di cui al prospetto devono essere corrette in funzione delle variazioni di densità dovute alla quota della località così come indicato nel paragrafo 2.xx. Salvo le correzioni suddette, i valori del prospetto XX sono da intendere come valori minimi non derogabili nell ambito della procedura prescrittiva, rimanendo aperta, in casi non riconducibili a quelli qui trattati, la possibilità di ricorrere all approccio prestazionale e di giustificare in questo ambito diversi valori di portata di aria esterna. Le portate di aria esterna minime da immettere negli ambienti serviti dall impianto vengono calcolate in base alla formula: Pagina 15 di 94
16 Q tot = 0,8 ( n q + A q ) ( C C C ) p s ε v [ 2 ] dove: Q tot : portata di aria esterna minima [l/s]; n : numero di persone calcolato come n=(n s A); n s : affollamento di riferimento; q p : portata di aria esterna minima per persona [l/s]; A: superficie in pianta del locale [m 2 ]; q s : portata di aria esterna minima per m 2 [l/s]; ε cv : efficienza convenzionale di ventilazione (rif. al paragrafo ECV nel prospetto XX) C 1 coefficiente correttivo per impianti misti di cui al paragrafo XX (Verifica da parte OLD) C 2 coefficiente correttivo per locali di elevata altezza, cui al paragrafo XX ( Verifica LAP-OLD) C 3 coefficiente correttivo che tiene conto della variazione di densità dell aria per effetto dell altitudine della località di cui al paragrafo XX Nella formula 2 non compare il coefficiente Correttivo che tiene della variazione della densità della ria per effetto della temperatura della località, in quanto per temperature comprese tra -5 e 35 C la differenza non è significativa. Valore del coefficiente sono riportati per alcune temperature in appendice X Per alcune tipologie di ambienti indicate nel prospetto XX si provvederà a garantire anziché una portata di aria esterna immessa, una portata di aria estratta specificata nel prospetto stesso. Nel caso di portate estratte non si adotta nessuna delle correzioni applicabili alle portate minime di aria esterna (C 1 C 2 C 3 ). NOTE generali al prospetto XX: 1. i valori degli indici di affollamento ns da inserire nel calcolo della portata secondo la formula X sono quelli massimi previsti a progetto per ciascuno degli ambienti serviti. Nel caso non siano disponibili si potranno adottare i valori fissati convenzionalmente contenuti all interno dell allegato A. 2. i valori di q p e q s riferiti alle tipologie note di attività sono riportate nel prospetto XX. Per tutte le tipologie non presenti nella tabella, si adotterà il valore proposto per ambienti funzionalmente assimilabili. 3. il progettista deve verificare la congruenza dei valori calcolati con il rispetto dei valori previsti da leggi e regolamenti aventi valore di legge, anche derivanti da regolamenti locali. A titolo informativo in appendice E sono riportate disposizioni legislative vigenti al momento dell emissione della presente norma; 4. l indicazione estrazioni contraddistingue quei locali che devono essere mantenuti in depressione e da cui deve essere estratta la portata indicata qualunque sia la condizione di funzionamento dell impianto di climatizzazione. Le condotte di espulsione dell aria dai servizi igienici e delle cucine devono essere tra loro indipendenti e separate dalle espulsioni dell impianto di climatizzazione. 5. per esigenze di risparmio energetico ed economico, le portate di aria esterna possono essere ridotte ed eventualmente può essere ammesso un funzionamento a parziale/totale ricircolo durante le fasi di avviamento dell impianto prima della normale occupazione e utilizzazione dei locali. 6. nel caso che per considerazioni di efficienza energetica si vogliano adottare impianti aeraulici a portata variabile in relazione con la occupazione dei locali che adottino sensori di qualità dell aria è necessario giustificare il dimensionamento e le scelte effettuate in base alla procedura prestazionale di cui al paragrafo YY; 7. note specifiche per singole voci della tabelle sono riportate nel corpo della stessa. Pagina 16 di 94
17 Prospetto VIII Portate minime di aria esterna CATEGORIA EDIFICI Portata per persona Portata per superficie Portata estrazione Nota Q p Q s Q es (10-3 m 3 /s m 2 ) (10-3 m 3 /s m 2 ) (10-3 m 3 /s m 2 ) EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA E ASSIMILABILI Residenze a carattere continuativo Abitazioni civili: Soggiorni, camere da letto 7 0,4 Cucina, bagni, servizi estrazioni A Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi: sale riunioni 7 0,6 dormitori/camere 7 0,4 cucina 8 H bagni/servizi estrazione A RESIDENZE OCCUPATE SALTUARIAMENTE Vale quanto prescritto per le residenze a carattere continuativo ALBERGHI E PENSIONI ecc ingresso, soggiorni 7 0,8 sale conferenze/auditori (piccole) 7 0,3 sale da pranzo 7 1,0 camere da letto 7 0,4 cucine estrazione 8 H bagni/servizi estrazione A EDIFICI PER UFFICI E ASSIMILABILI Uffici singoli 7 0,4 Uffici open space 7 0,5 Call-Center/Centro inserimento dati 7 0,6 Locali riunione 7 0,6 Locali stampanti/fotocopiatrici estrazione 5 servizi estrazione A OSPEDALI CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI*** degenze (2-3 letti) 7 0,4 corsie 7 0,4 camere per infettivi 7 0,3 E camere per immunodepressi 7 0,3 F sale mediche 7 0,2 soggiorni 7 0,6 terapie fisiche 7 0,8 diagnostiche 7 0,4 sale operatorie/sale parto D servizi estrazione A segue Pagina 17 di 94
18 CATEGORIA EDIFICI Portata per persona Portata per superficie Portata estrazione Nota Q p Q s Q es EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI RICREATIVE ASSOCIATIVE DI CULTO E ASSIMILABILI CINEMA, TEATRI, SALE PER CONGRESSI atri, sale attesa, zona bar annessa platee, loggioni, aree per il pubblico, sale cinematografiche, sale teatrali, sale per riunioni (10-3 m 3 /s m 2 ) (10-3 m 3 /s m 2 ) (10-3 m 3 /s m 2 ) estrazioni 7 0,4 servizi estrazioni A Sala scommesse 7 0,6 MOSTRE MUSEI, BIBLIOTECHEM LUOGHI DI CULTO sale mostre pinacoteche, musei 7 0,4 sale lettura biblioteche 7 0,3 deposito libri luoghi di culto 7 0,7 servizi estrazioni A BAR RISTORANTI, SALE DA BALLO bar 7 1,0 pasticcerie 7 1,0 self-service 7 1,0 sale da ballo/discoteche 15 1,1 cucine estrazioni 8 H servizi estrazioni A ATTIVITÀ COMMERCIALE E ASSIMILABILI grandi magazzini - piano interrato 7 0,2 negozi o reparti di grandi magazzini: 7 0,4 barbieri, saloni bellezza 7 0,4 abbigliamento, calzature, mobili, ottici, fioristi, fotografi 7 0,4 alimentari, lavasecco, farmacie 7 0,4 zone pubblico banche, quartieri fieristici 7 0,4 servizi estrazioni A EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SPORTIVA PISCINE, SAUNE E ASSIMILABILI piscine (sala vasca) 7 6,0 spogliatoi 7 0,3 servizi estrazioni A PALESTRE E ASSIMILABILI palazzetti sportivi (campi da gioco) 5 0,6 zone spettatori in piedi 7 0,4 zone spettatori seduti 7 0,4 altri locali spogliatoio atleti 7 0,3 servizi estrazioni A segue Pagina 18 di 94
19 CATEGORIA EDIFICI Portata per persona Portata per superficie Portata estrazione Nota Q p Q s Q es (10-3 m 3 /s m 2 ) (10-3 m 3 /s m 2 ) (10-3 m 3 /s m 2 ) EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE E ASSIMILABILI asili nido e scuole materne 6 1,0 aule scuole elementari 6 0,5 aule scuole medie inferiori 6 0,5 aule scuole medie superiori 6 0,5 aule universitarie 6 0,5 servizi estrazioni A biblioteche, sale lettura 5,5 0,2 aule musica e lingue 5,5 0,3 laboratori chimici/biologici 5 laboratori 6 0,5 sale insegnanti 6 0,5 Note: Le portate indicate non sono da riferirsi ad ambienti con presenza di fumatori. A Ricambio richiesto nei servizi igienici: - edifici adibiti a residenza e assimilabili 0,0011 vol/s (4 vol/h) - altre categorie in tabella 0,0022 vol/s (8 vol/h) (in funzionamento continuo) Il volume è quello relativo ai bagni (antibagni esclusi) B Verificare i regolamenti locali C Valori più elevati possono essere richiesti per controllare l umidità per le piscine si prescrive una portata minima di aria esterna di 20 m 3 /h per m 2 di vasca. D Per questi ambienti le portate di aria devono essere stabilite in relazione alle prescrizioni vigenti ed alle specifiche esigenze delle singole applicazioni. E Tali ambienti devono essere mantenuti in depressione. Si prescrive una estrazione minima pari a 6 vol/h ed una depressione minima misurabile di 6 Pa. F Tali ambienti devono essere mantenuti in pressione. Si prescrive una rinnovo minimo pari a 6 vol/h ed una pressione minima misurabile 6 Pa. G - Piscina 20 m3/h per m2 di vasca quantità minima di aria esterna H negli ambienti adibiti a cucina e dotati di estrazioni localizzate, l impianto aeraulico di climatizzazione deve essere progettato in modo da tener conto delle estrazioni stesse e delle necessità di mantenimento delle condizioni di pressione relativa in tutti gli ambienti serviti dall impianto. Nota: inserire nelle tabelle filtrazione le specifiche di filtrazione sull espulsione per i locali di categoria E. Pagina 19 di 94
20 Correzione delle portate di aria esterna per diffusione dell aria, efficienza convenzionale di ventilazione e presenza di impianti misti Le portate di aria esterna di cui al prospetto VIII sono state determinate assumendo un comportamento delle sistema di diffusione con efficienza convenzionale di ventilazione pari a 0,8. scostamenti dell efficienza convenzionale di ventilazione per effetto della tipologia di diffusori impiegata e/o del loro comportamento comportano variazioni in aumento o in diminuzione delle portate minime di aria esterna dettate dall approcci prescrittivo secondo la formula 2. Nel caso di impianti misti a tale correzione va aggiunta quella relativa alla interazione tra i sistemi di diffusione dell aria primaria e i terminali d ambiente (ventilconvettori, pannelli radianti ecc) mediante l impiego del coefficiente C 1 di cui al paragrafo Xx(Diffusione dell aria in ambiente ed efficienza di convenzionale di ventilazione). Il coefficiente C 1 assume valore unitario per gli impianti a tutt aria. Correzione delle portate di aria esterna per locali di elevata altezza DA SISTEMARE!!! Nei locali adibiti a locali riunione e convegni, attività ricreative, associative, di culto e assimilabili, attività commerciali, fieristiche e assimilabili, attività sportive ed assimilabili la portata effettiva di aria esterna di dimensionamento Q ope è determinata, in funzione del rapporto tra il volume V e l'affollamento n, espresso in metri cubi per persona, con la seguente procedura: per V/n 15 per V/n 45 per 15 < V/n < 45 vale Q ope = Q op (prospetto VIII) si applica il metodo A si applica il metodo B Metodo A La portata effettiva Q ope viene assunta uguale a Q opmin come di seguito riportato: Q op (vedere prospetto VIII) Q opmin * 10-3 m 3 /s per persona 10-3 m 3 /s per persona fino a 7 4 da 7 a 10 5,5 da 10 a 12,5 7 oltre 12,5 8,5 * Q opmin è la portata di aria esterna, per persona, minima consentita Metodo B è la portata effettiva Q ope è determinata applicando la seguente formula: Q ope V = Qop + m 15 n dove: Q op è la portata di aria esterna per persona secondo il prospetto VIII m (Q opmin -Q op )/(45-15) La rappresentazione grafica della procedura riassunta nella figura 1. Pagina 20 di 94
21 Figura 1 - Locali di pubblico spettacolo e riunione Andamento della portata di aria esterna in funzione del rapporto V/n. Correzioni in funzione dell altitudine In accordo con la formula 2 vanno operate le correzioni relative alle variazioni di densità in relazione alla variazione di altitudine della località e di temperatura dell aria nelle condizioni di progetto previste per il funzionamento estivo e/o invernale nelle quali la densità assume il valore minimo. Nel prospetto IX è riportato il coefficiente correttivo relativo alla variazione di quota (C 3 ) il coefficiente è pari a 1 per altezze sul livello del mare inferiori a 500 metri Prospetto IX - Coefficiente correttivo in funzione dell'altitudine H sul livello del mare Altitudine H Coefficiente correttivo [m s.l.m.] C 3 0 1, , , , , , ,38 Filtrazione minima Nell utilizzo di questa tabella è raccomandato il riferimento alla colonna media qualità dell aria interna che corrisponde a ottenere negli ambienti un livello di particolato e/o contaminanti gassosi come normalmente atteso. Nel caso si accettino livelli inferiori (moderato grado di qualità dell aria) o si richiedano livelli superiori (elevato livello di qualità dell aria) tali esigenze vanno chiarite all interno della relazione di progetto. Le classi di filtri sono determinate dalla presente norma nazionale così come esplicitamente richiesto dalla UNI EN In appendice XX sono riportate le classificazioni della qualità dell aria adottate dalla UNI EN e i criteri di attribuzione alle classi da essa suggeriti.(regola UNI: o si riportano i contenuti della e ogni qualvolta questa viene modificata si modifica di conseguenza questa norma oppure viene Pagina 21 di 94