Source: http://docplayer.it/8774602-1-generalita-pag-3-2-premesse-pag-3-3-irradiazione-giornaliera-media-mensile-sul-piano-orizzontale-pag-3-4-criterio-generale-di-progetto-pag.html
Timestamp: 2017-12-16 17:06:23+00:00
Document Index: 167371792

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 3', 'arte 1', 'arte 7', 'art. 9', 'art. 1']

1 GENERALITA pag. 3 2 PREMESSE pag. 3 3 IRRADIAZIONE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SUL PIANO ORIZZONTALE pag. 3 4 CRITERIO GENERALE DI PROGETTO pag. - PDF
Download "1 GENERALITA pag. 3 2 PREMESSE pag. 3 3 IRRADIAZIONE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SUL PIANO ORIZZONTALE pag. 3 4 CRITERIO GENERALE DI PROGETTO pag."
2 INDICE 1 GENERALITA pag. 3 2 PREMESSE pag. 3 3 IRRADIAZIONE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SUL PIANO ORIZZONTALE pag. 3 4 CRITERIO GENERALE DI PROGETTO pag Criterio di stima dell energia prodotta pag Criterio di verifica elettrica pag. 5 5 DESCRIZIONE DELL IMPIANTO pag Scheda tecnica di impianto pag Generatore pag Verifiche elettriche pag Strutture di sostegno pag Inverter pag. 8 6 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO pag. 9 pag. 2 di 11
3 1 GENERALITA Il presente documento è stato redatto per illustrare i criteri progettuali ed i componenti di maggior rilievo dell impianto fotovoltaico che si prevede di realizzare a servizio della Stazione di Capodichino della Tangenziale di Napoli. La realizzazione del suddetto impianto permetterà di conseguire un significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal sole, consentendo la riduzione di emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti. 2 PREMESSE Il sito in cui verrà installato l impianto fotovoltaico è la Stazione di Capodichino della Tangenziale di Napoli. Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità di spazi, della disponibilità della fonte solare e dei fattori morfologici e ambientali. 3 IRRADIAZIONE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SUL PIANO ORIZZONTALE La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati UNI relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale. Per la località sede dell intervento, ovvero il comune di NAPOLI (NA) avente latitudine , longitudine e altitudine di 17 m.s.l.m.m., i valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kwh/m²] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Irradiazione solare annua sul piano orizzontale [kwh/m²] Annua pag. 3 di 11
4 4 CRITERIO GENERALE DI PROGETTO Il principio progettuale utilizzato per un impianto fotovoltaico è stato quello di massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile. Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in modo ottimale, scegliendo prioritariamente l orientamento a Sud e evitando fenomeni di ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché adeguatamente valutati. Perdite d energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kwh prodotto e sul tempo di ritorno dell investimento. 4.1 Criterio di stima dell energia prodotta L energia generata dipende: - dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza della superficie antistante i moduli); - dall esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut); - da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico; - dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per disaccoppiamento o mismatch; - dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System). Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all unità del totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula: Totale perdite [%] = [1 (1 a b) x (1 c - d) x (1 e) x (1 f)] + g per i seguenti valori: a Perdite per riflessione. b Perdite per ombreggiamento. c Perdite per mismatching. d Perdite per effetto della temperatura. e Perdite nei circuiti in continua. f Perdite negli inverter. g Perdite nei circuiti in alternata. pag. 4 di 11
5 4.2 Criterio di verifica elettrica In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 C) saranno verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Tensione nel punto di massima potenza, Vm a 70 C maggiore della Tensione MPPT minima. Tensione nel punto di massima potenza, Vm a -10 C minore della Tensione MPPT massima. Nelle quali i valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile per la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza. TENSIONE MASSIMA Tensione di circuito aperto, Voc a -10 C inferiore alla tensione massima dell inverter. TENSIONE MASSIMA MODULO Tensione di circuito aperto, Voc a -10 C inferiore alla tensione massima di sistema del modulo. CORRENTE MASSIMA Corrente massima (corto circuito) generata, Isc inferiore alla corrente massima dell inverter. DIMENSIONAMENTO Dimensionamento compreso tra il 70% e 120%. Per dimensionamento si intende il rapporto di potenze tra l inverter e il sottocampo fotovoltaico ad esso collegato. 5 DESCRIZIONE DELL IMPIANTO L impianto a servizio della Stazione sarà classificato come Impianto parzialmente integrato, di tipo grid-connected e sarà connesso al quadro elettrico della Stazione mediante connessione monofase. La potenza dell impianto, che entrerà in esercizio come nuova costruzione, sarà pari a 5,16 kw, e la produzione stimata di 7.112,67 kwh di energia annua, deriverà da 24 moduli occupanti una superficie di 30,07 m2. L impianto sarà composto di un unico generatore. pag. 5 di 11
6 STAZIONE DI CAPODICHINO 5.1 Scheda tecnica di impianto Dati generali Classificazione architettonica Struttura di sostegno Generatore parz. integrato Fissa Numero superfici disponibili 1 Estensione totale disponibile m² Estensione totale utilizzata m² Superficie totale moduli m² Inclinazione dei moduli (Tilt) 32 Orientazione dei moduli (Azimut) 0 Irradiazione solare annua sul piano dei moduli kwh/m² Dati tecnici Potenza totale 5.16 kw Numero totale moduli 24 Numero totale inverter 1 Prestazioni energetiche Energia totale annua kwh Modulo Marca Modello SANYO - HIP-215NHE5 Inverter Marca Modello AROS - SIRIO 4000P Stringhe x Moduli 3 x Generatore Il generatore sarà costituito da 24 moduli dalle caratteristiche sotto specificate: Dati generali Codice M.205 Marca Modello Tipo materiale SANYO HIP-215NHE5 Si monocristallino pag. 6 di 11
7 CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC Potenza di picco [W] 215 Im [A] 5.13 Isc [A] 5.61 Efficienza [%] Vm [V] Voc [V] ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE Coeff. Termico Voc [V/ C] Coeff. Termico Isc [A/ C] 0.03 NOCT [ C] 0.0 Vmax [V] CARATTERISTICHE MECCANICHE Lunghezza [mm] Larghezza [mm] Spessore [mm] Peso [kg] Numero celle 72 CERTIFICAZIONI Certificazione Iec En SI Certificazione Classe II SI Altre certificazioni CE 5.3 Verifiche elettriche In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 C ( V) maggiore di Vmppt min. ( V) Vm a -10 C ( V) minore di Vmppt max. ( V) TENSIONE MASSIMA Voc a -10 C ( V) inferiore alla tensione max. dell inverter ( V) TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 C ( V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo ( V) CORRENTE MASSIMA Corrente max. generata (16.83 A) inferiore alla corrente max. dell inverter (20.00 A) DIMENSIONAMENTO Dimensionamento (77.52 %) compreso tra 70% e 120% pag. 7 di 11
8 5.4 Strutture di sostegno Le strutture utilizzate per il sostegno dei moduli, saranno realizzate in acciaio galvanizzate a caldo o in alluminio, appositamente studiate per sistemi fotovoltaici, installate sul tetto piano e in grado di garantire la dovuta resistenza meccanica. Saranno di tipo modulare e permetteranno la completa intercambiabilità e la massima semplicità di montaggio. La bulloneria sarà in acciaio inox. L inclinazione dei moduli, rispetto all orizzontale, sarà di 32. L ancoraggio delle strutture al tetto, sarà realizzata a mezzo di zavorre in calcestruzzo preconfezionate, di tipo standard e verranno posizionate in modo da mantenere la struttura perfettamente ancorata al suolo. Il peso delle strutture sarà calcolato in funzione dei moduli montati sulle stesse e sarà ripartito in modo uniforme per evitare sollecitazioni troppo gravose per il solaio. 5.4 Inverter DATI GENERALI Codice I.005 Marca AROS Modello SIRIO 4000P Tipo fase Monofase Prezzo [ ] 0.00 PARAMETRI ELETTRICI IN INGRESSO VMppt min [V] VMppt max [V] Imax [A] Vmax [V] Max potenza FV [W] PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA Potenza nominale [W] Tensione nominale [V] 230 Max efficienza [%] Distorsione arm. [%] 3 Frequenza [Hz] Efficienza euro [%] CARATTERISTICHE MECCANICHE Dimensioni LxPxH [mm] 430x386x135 Peso [kg] CERTIFICAZIONI Certificazione DK5940 SI Altre certificazioni CEI pag. 8 di 11
9 6 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO Norme CEI CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. CEI 11-20: impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria. CEI EN (CEI 82-1): dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente. CEI EN (CEI 82-2): dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento. CEI EN (CEI 82-3): dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento. CEI EN (CEI 82-9): sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete. CEI EN (CEI 82-8): moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo. CEI EN (82-12): moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo. CEI EN (CEI 82-22): fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici. CEI 82-25: guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione. CEI EN (CEI 82-24): componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali. CEI EN (CEI ): compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 A per fase). CEI EN (CEI 77-2): disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni. CEI EN (CEI 17-13): apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). pag. 9 di 11
10 CEI 64-8, parte 7, sezione 712: sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione. Delibere AEEG Delibera AEEG 14 settembre 2005, n. 188/05 (testo originale): definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell art. 9 del Decreto del Ministero delle Attività produttive, di concerto con il ministero dell ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio Delibera AEEG 10 febbraio 2006, n. 28/06: condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kv, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Delibera AEEG 24 febbraio 2006, n. 40/06: modificazione e integrazione alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazione 24 febbraio 2006, n. 40/06: definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 (deliberazione n. 188/05). Delibera AEEG 28 novembre 2006, n. 260/06: modificazione ed integrazione alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici. Delibera AEEG 11 aprile 2007, n. 88/07: disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione. Delibera AEEG 11 aprile 2007, n. 89/07: condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kv. Delibera AEEG 11 aprile 2007, n. 90/07: attuazione del decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della pag. 10 di 11
11 tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. Delibera AEEG 6 novembre 2007, n. 280/07: modalità e condizioni tecnicoeconomiche per il ritiro dell energia elettrica ai sensi dell art. 1, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004 n Documento di consultazione - atto n. 31/07: testo integrato dello scambio sul posto (31 luglio 2007). pag. 11 di 11