Source: http://docplayer.fi/13793079-S-u-u-n-n-it-t-e-l-u-ja-t-e-k-n-iik-k-a-ox2-merkkikallion-tuulivoimapuisto.html
Timestamp: 2018-10-18 02:02:18+00:00
Document Index: 20896540

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto Tuulivoimapuiston sijainti ja alueen kuvaus Aineisto ja menetelmät Lajikuvaus Levinneisyys Suojelu Tulokset Johtopäätökset ja suositukset... 5 LÄHTEET... 5 Kansi: Merkkikallio Raportin kuvat: Tiina Parkkima ja Tiina Mäkelä / FCG Pohjakartat: Maanmittauslaitos 2015
3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Merkkikallion kehrääjäselvitys 1 (6) Merkkikallion tuulivoimapuiston kehrääjäselvitys 1 Johdanto Tuulivoimayhtiö OX2 suunnittelee Merkkikallion tuulivoimapuistohanketta Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueilla. Tuulivoimarakentaminen aiheuttaa muutoksia lintujen elinympäristössä. Tässä raportissa selvitetään kehrääjän (Caprimulgus europaeus) esiintymistä Merkkikallion tuulivoimapuiston alueella. Kehrääjä on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji, joka direktiivin perusteella vaatii erityistä suojelua. Uusimmassa uhanalaisuusarviossa (2010) kehrääjää ei enää luokitella silmälläpidettäväksi, vaan elinvoimaiseksi (LC) ja sen kannaksi arvioidaan noin 4000 paria. Merkkikallion alueella tehtiin kesäkuussa 2015 kehrääjien yökuuntelut, joiden tarkoituksena oli selvittää hankealueen linnustoarvoja täydennyksenä aiemmalle linnustoselvitykselle (Klemola & Kuusela 2014). Tämän erillisraportin on laatinut FM biologi Tiina Parkkima FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 Tuulivoimapuiston sijainti ja alueen kuvaus Hankealueen pinta-ala on noin hehtaaria ja se sijaitsee Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueilla. Alueelle suunnitellaan 22 tuulivoimalaa ja tuulivoimapuiston kokonaisteho tulee olemaan noin 66 MW. Hankealueen etäisyys Vaasan keskustaan on noin 15 km ja Mustasaaren kunnan keskukseen Sepänkylään noin 10 km. Etäisyys rannikkoon on noin 15 km. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat muun muassa kylät Kuni, Mullola, Kolkki, Miekka, Taurila, Voitila ja Veikkaala. Hankealueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvassa 1.
4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Merkkikallion kehrääjäselvitys 2 (6) 3 Lajikuvaus 3.1 Yleistä Kuva 1. Merkkikallion tuulivoimapuiston hankealueen sijainti. Kehrääjä on yöaktiivinen laji, jota ei juurikaan havaita tavanomaisissa pesimäajan laskennoissa. Se on mäntykankaiden ja mäntyvaltaisten sekametsien laji, joka pesii harvassa, hiekkapohjaisessa männikössä, jonka läheisyydessä on lämpimiä kallioita tai harvakasvuista rämettä. Kehrääjän ääni kuuluu vain pesimäaikaan ja yöllä. Laulu on kuuluva ja (kantaa usein jopa kilometrin) kireähkö kehräys, joka kuuluu iltahämäristä aamunkoittoon, tosin lintu laulaa osin epäsäännöllisesti. Kehrääjä saalistaa lentäviä hyönteisiä ilta- ja aamuhämärissä, ja päivät se nukkuu oksalla tai maassa. Yöaktiivisuuden lisäksi lajin alhaista havaittavuutta selittää lajin suojaväritys ja hyvin lyhyt pakoetäisyys.
5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Merkkikallion kehrääjäselvitys 3 (6) 3.2 Levinneisyys 3.3 Suojelu Kuva 2. Kehrääjä (Caprimulgus europaeus) (Kuva: Tiina Mäkelä /FCG) Kehrääjä on harvalukuinen pesimälintu Merenkurkun Pohjois-Karjalan korkeudelle asti. Suomen kannan koon arvioidaan olevan noin 4000 paria (Valkama ym. 2011). Kehrääjä on Euroopan Unionin lintudirektiivin (79/409/EEC,) liitteen I laji. Lintudirektiivin liite I käsittää yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura verkosto). Lintudirektiivi koskee Euroopan luonnonvaraisia lintuja ja sen yleistavoite on ylläpitää tietyt lintukannat sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia. Lintudirektiivi edellyttää sekä lintulajien että niiden elinympäristöjen suojelua. Direktiivi kieltää niissä lueteltujen lintujen tahallisen tappamisen, pyydystämisen häiritsemisen erityisesti pesinnän aikana ja kaupallisen käytön. Kehrääjä on luokiteltu uusimaan Suomen uhanalaisarvioinnin (Rassi ym. 2010) mukaan elinvoimaiseksi (LC) lajiksi. 4 Aineisto ja menetelmät Merkkikallion alueen kehrääjäselvityksen maastotyöt tehtiin kahtena yönä Kartoituksessa liikuttiin suunnitellun tuulivoimapuiston alueella ensimmäisen yön aikana autolla lyhyin välimatkoin pysähdellen. Jokaisella pysähdyksellä kuunneltiin noin 5-15 minuutin ajan. Tämän lisäksi alueella kuljettiin myös jalan kävellen lähemmäs potentiaalisia kehrääjäelinympäristöjä. Toisena yönä kartoitus tehtiin pääosin jalan ja se keskitettiin tarkemmin Merkkikallion - Kärmeskallioiden alueelle, missä kehrääjä voisi hankealueella potentiaalisimmin pesiä. Toisen yön kulkureitit kohdennettiin pääasiassa kalliometsäalueille.
6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Merkkikallion kehrääjäselvitys 4 (6) Laskentayöt olivat olosuhteiltaan hyvät kehrääjäkartoitusta ajatellen eli tyyniä, lämpimiä ja sateettomia (taulukko 1). Taulukko 1. Merkkikallion alueen kehrääjien kartoitusajat ja lämpötilat: Päivä Kello Lämpötila Muuta C tyyntä, poutaa C tyyntä, poutaa 5 Epävarmuudet Kuva 3. Kartoituksissa koko alue inventoitiin systemaattisesti läpi metsäautotieverkostoa hyödyntäen. Selvitys kohdennettiin erityisesti karuille kallioalueille ja mäntykankaille, joita esiintyy hankealueen itäosissa. Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Selvitystulokset kuvaavat kehrääjän esiintymistä Merkkikallion hankealueella vuonna 2015.
7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Merkkikallion kehrääjäselvitys 5 (6) 6 Tulokset Maastoinventointeihin ei sisälly merkittäviä epävarmuuksia, sillä inventoinnit on laadittu koko hankealueelle kehrääjän aktiivisimpaan soidinaikaan ja hyvissä sääolosuhteissa. Tarkat inventoinnit on kohdennettu lajille potentiaalisimpiin elinympäristöihin. Kehrääjän soidinääni on kuuluva, joten kartoituksilla on pystytty kattamaan koko hankealue. Selvityksen voidaan katsoa olevan tuulivoimapuiston jatkosuunnittelua varten riittävä. Maastoselvityksen ja on suorittanut biologi (FM) Tiina Parkkima. Raportin ovat laatineet biologit Tiina Parkkima ja (FM) Tiina Mäkelä. Kartoituksen aikana ei tehty ääni- tai näköhavaintoja kehrääjästä. Maastotöiden perusteella Merkkikallion alueella ei pesinyt kesällä 2015 kehrääjää. Yökuunteluissa alueella havaittiin käki, laulu- ja mustarastas, punarinta sekä lehtokurppa. Merkkikalliolla havaittiin lisäksi metson ulosteita. 7 Johtopäätökset ja suositukset Laaditun kehrääjäselvityksen perusteella Merkkikallion ja Kärmeskallioiden alueilla on lajille potentiaalista elinympäristöä, mutta niillä ei havaittu kehrääjäreviirejä kesällä Potentiaaliset elinympäristöt eivät välttämättä ole asuttuja, koska hankealue sijaitsee kehrääjän päälevinneisyysalueen pohjoisrajalla, missä laji esiintyy selvästi eteläisintä Suomea vähälukuisempana. Selvityksen perusteella Merkkikallion tuulivoimapuistohankkeella ei ole vaikutuksia kehrääjälle. Hanke ei aiheuta kehrääjälle erityistä haittaa eikä uhkaa lajin kannalta tärkeitä pesimäympäristöjä. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Laatinut: FM Tiina Mäkelä, biologi FM Tiina Parkkima, biologi LÄHTEET Klemola, H. & Kuusela, A. (2014): Mustasaaren Merkkikallion linnusto. Ympäristökonsultointi Jynx Oy Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. (2011): Suomen III Lintuatlas. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. < (viitattu ) ISBN Rassi, P., Hyvarinen, E., Juslen, A. & Mannerkoski, I. (toim.) (2010): Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Erillisjulkaisu. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. 685 s.
8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Merkkikallion kehrääjäselvitys 6 (6) Söderman, T. (2003): Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus. 196s.
9 [Documen type] 1 (2) Mäkelä Tiina [Date] Vaikutukset liito-oravaan Tuulipuistohankkeesta ei arvioida muodostuvan suoria vaikutuksia liitooravapopulaatiolle, sillä alustavia tuulivoimaloiden rakennuspaikkoja tai uutta huoltotiestöä ei sijoiteta alueella havaituille liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikoille eikä lajin elinalueeksi soveliaaseen metsään. Voimalan numero 4 pohjoispuolelle sijoittuu liito-oravan elinalue lähimmillään noin 190 metrin etäisyydelle. Voimalan huoltotie sijoittuu lähimmillään noin metrin etäisyydelle ja tuulivoimapuiston sähköasema noin 60 metrin etäisyydelle elinalueen länsipuolelle. Rakentamisalueiden lähiympäristössä on tavanomaista talousmetsäaluetta, jolla ei ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kuva 1. Sähköasema, voimalan 4 rakennuspaikka sekä huoltotiestö liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan läheisyydessä. FCG Finnish Consulting Group Ltd Osmontie 34, P.O. Box 950, FI Helsinki Tel , fax , VAT No FI Registered Office Helsinki
10 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY [Documen type] 2 (2) [Complements] [Date] [Complements] Liito-orava joutuu todennäköisesti ylittämään voimaloille meneviä huoltoteitä siirtyessään soveliaiden elinalueiden välillä. Huoltotien leveys reunaojineen on keskimäärin vain noin kymmenen metriä, joten liito-orava pystyy ylittämään tiealueet helposti. Laji pystyy liitämään optimaalisissa olosuhteissa useita kymmeniä metrejä. Tuulivoimapuiston rakentaminen ei merkittävästi lisää liito-oravan elinalueiden pirstoutumista, sillä rakennusalueet sijoittuvat pääasiassa liito-oravan elinalueiksi sopimattomille nuorille metsätyypeille ja huoltotiestönä hyödynnetään laajalti alueella jo olemassa olevaa metsäautotieverkostoa. Liito-oravan ei arvioida olevan erityisen herkkä myöskään ihmistoiminnan lisääntymiselle ja rakentamisen aikaiselle melulle, sillä laji menestyy hyvin myös häiriöisissä kulttuuriympäristöissä. Liito-oravapopulaation säilymiseen hankealueella arvioidaan vaikuttavan tuulipuistohanketta laajemmalla alueella metsätalouden myötä metsien rakenteessa jo tapahtuneet ja tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset sekä lajin kannan yleinen kehitys. Tuulipuistohankkeen vaikutukset liito-oravaan arvioidaan vähäisiksi. Vaikutukset_liito-orava_SITO_kaava
11 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22555
12 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus Raja- ja ohjearvoja MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Nykytilanne Merkkikallio Yhteismelumallinnuksen tulokset Matalataajuiset melutasot Nykytilanne Merkkikallio Matalataajuisen yhteismelun mallinnuksen tulokset Varjostusmallinnusten tulokset Nykytilanne Merkkikallio Yhteisvarjostusmallinnusten tulokset Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 2 (15) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin alueille suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset lähiympäristön ympärivuotiselle- ja loma-ajan asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalapaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut DI Paulina Kaivo-oja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Laaduntarkistuksen on tehnyt Johanna Harju FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPROlaskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti. Mallinnuksessa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 155 m korkeita voimaloita joiden roottorinhalkaisija on 130 m. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Siemens SWT 3.3 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 106,5 db(a) (Taulukko 1). Tuulivoimalaitoksen melupäästötiedot ovat peräisin voimalavalmistajalta. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää melun leviämisen keskiäänitasokäyrät 5 db:n välein. Tuulivoimamelun yhteisvaikutusten mallinnuksessa huomioitiin Vähänkyrön Torkkolan tuulivoimapuisto, joka sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Merkkikallion suunnitellusta tuulivoimapuistosta. Torkkolan tuulivoimapuistossa on 16 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa. Torkkolan voimalatyyppinä on käytetty Vestas V126 voimalaa ja napakorkeutena on käytetty 137 m. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 107,5 db(a) (Taulukko 2) Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista (Taulukko 1). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 545/2015 antaa matalataajuiselle melulle toimenpiderajat asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 3 (15) arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin toimenpiderajoihin. Matalataajuinen melu mallinnettiin myös yhteismelumallinnuksena Torkkolan voimaloiden kanssa (Taulukko 2). Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Siemens Tyyppi: SWT 3.3 Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3,3 MW Napakorkeus:155m Roottorin halkaisija:130m Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: - Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin Doc.no.: SWT Devloper Package rev 3, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31, , , , , , , , ,8 31,5 73, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 106,5 db(a) , ,6 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 4 (15) Taulukko 2. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet, Torkkola. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V216 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,3 MW Napakorkeus: 137m Roottorin halkaisija:126 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level 0 Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso 107,5 101,0 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin Doc. no.: Vestas V V09, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31, , , , , , , , ,1 31,5 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 107,5 db(a) , ,4 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 5 (15) Taulukko 3. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet. AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksessa ei ole huomioitu puuston suojaavaa vaikutusta. Merkkikallion tuulivoimaloiden varjostusmallinnus on tehty käyttäen voimalaitoksia, joiden napakorkeus on 154,5 m ja roottorinhalkaisija 131 m. Lähtötietoina on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Nordex N131 voimalaa. Torkkolan tuulivoimaloiden varjostusmallinnus on tehty käyttäen voimalaitoksia, joiden napakorkeus on 137 m ja roottorinhalkaisija 126 m. Lähtötietoina on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Vestas V126 voimalaa. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Uumajan sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Merra -tietoa hankealueen läheisyydeltä (E22,002 N63,000). Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 6 (15) Raja- ja ohjearvot aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille on määritelty melun suunnitteluarvot päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle. Asetus tuli voimaan Jos tuulivoimalan melu sisältää tonaalisia, kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja, tai se on selvästi amplitudimoduloitunutta, mallinnustuloksiin tulee ohjeen mukaan lisätä viisi desibeliä ennen suunnitteluarvoon vertaamista. Koska ohjearvo sisältää jo tyypillisen tuulivoimamelun piirteet, edellä mainitut äänenpiirteiden tulee olla tuulivoimalalle epätyypillisen voimakkaita, jotta mallinnustuloksissa täytyy huomioida viiden desibelin lisä äänenvoimakkuuteen. Taulukko 4. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden melutason ohjearvot (Valtioneuvoston asetus ). Vaikutuskohde Päivä (7-22) Yö (22-7) Pysyvä asutus 45 db 40 db Loma-asutus 45 db 40 db Hoitolaitokset 45 db 40 db Oppilaitokset 45 db Virkistysalueet 45 db Leirintäalueet 45 db 40 db Kansallispuistot 40 db 40 db Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (545/2015) on annettu matalataajuiselle melulle toimenpiderajat. Asetus tuli voimaan Toimenpiderajat koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Toimenpiderajat koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 db suuremmat arvot. Taulukko 5. Matalataajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso (LZeq,1h, db) Edellisestä laskettu keskiäänitaso A-painotettuna (LAeq,1h, db) Lisäksi yöaikainen mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 7 (15) Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa esitetään käytettäväksi muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta (Ympäristöministeriö 2012). Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. Esimerkiksi Tanskassa sovelletaan todellisen tilanteen raja-arvona enintään kymmenen tuntia vuodessa. Ruotsissa vastaava suositus on kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. 3 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Nykytilanne Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on myönnetty. Merkkikallion eteläpuolella noin kuuden kilometrin etäisyydellä sijaitsee 16 tuulivoimalaitoksesta muodostuva Torkkolan tuulivoimapuisto. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 1. ( Torkkola V126 x 16 x HH137 Melu / Buller ISO ,5 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) Rakennuskanta / Byggnader Asuinrakennus / Bostad Lomarakennus / Fritidsbostad ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( km Kuva 1. Torkkolan tuulivoimapuiston Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 8 (15) Merkkikallio Merkkikallion lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melumallinnuksen melutasot ovat laskelmien mukaan alle 40 db(a). Yhden lomarakennuksen kohdalla laskennallinen melutaso ylittää 40 db(a). Kuva 2. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 9 (15) Yhteismelumallinnuksen tulokset Merkkikallion lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä yhteismelumallinnuksen melutasot ovat laskelmien mukaan alle 40 db(a). Yhden lomarakennuksen kohdalla Merkkikallion lähellä laskennallinen melutaso ylittää 40 db(a). Tuulivoimahankkeiden 35 db(a) melualueet eivät yhdisty. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 1. Kuva 3. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 10 (15) Matalataajuiset melutasot Nykytilanne Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on myönnetty. Näitä voimalaitoksia on yhteensä 16 kappaletta (Torkkola). Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukko 6 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Taulukko 6. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) -5, ,2 50 B Lomarakennus (Voitby Långträsket) -7, ,5 50 C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) -9, ,3 50 D Asuinrakennus (Kunintie 289) -9, ,7 50 E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) -9, ,3 50 F Asuinrakennus (Mullontie 128) -7, ,9 50 G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) -5, ,5 50 H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) -1, ,8 50 I Asuinrakennus (Klumpintie 171) -2, ,0 50 J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) -3, , Merkkikallio Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa Merkkikallion lähellä olevissa rakennuksissa toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1). Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukkoon 7 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 11 (15) Taulukko 7. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) 6, ,4 50 B Lomarakennus (Voitby Långträsket) 11, ,9 50 C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) 2, ,6 50 D Asuinrakennus (Kunintie 289) 2, ,1 50 E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) 4, ,8 50 F Asuinrakennus (Mullontie 128) 3, ,2 50 G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) 5, ,4 50 H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) 3, ,5 50 I Asuinrakennus (Klumpintie 171) 4, ,2 50 J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) 5, ,2 50 Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1) Matalataajuisen yhteismelun mallinnuksen tulokset Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukko 8 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 12 (15) Taulukko 8. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) 6, ,1 50 B Lomarakennus (Voitby Långträsket) 11, ,8 50 C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) 2, ,3 50 D Asuinrakennus (Kunintie 289) 2, ,8 50 E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) 4, ,6 50 F Asuinrakennus (Mullontie 128) 3, ,9 50 G Lomarakennus-Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) 5, ,0 50 H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) 4, ,2 50 I Asuinrakennus (Klumpintie 171) 5, ,3 50 J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) 6, ,6 50 Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1). Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 13 (15) Varjostusmallinnusten tulokset Nykytilanne Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on myönnetty. Merkkikallion eteläpuolella noin kuuden kilometrin etäisyydellä sijaitsee 16 tuulivoimalaitoksesta muodostuva Torkkolan tuulivoimapuisto. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 1. ( Torkkola V126 x 16 x HH137 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a Rakennuskanta / Byggnader Asuinrakennus / Bostad Lomarakennus / Fritidsbostad ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Kuva 4. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset km Merkkikallio Tuulivoimaloiden länsipuolella sijaitsee yksi lomarakennus, jossa varjostustunnit ovat real case -laskentatulosten perusteella yli 8 tuntia vuodessa. Varjostusvaikutukset ovat vähäisemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan. Tarkemmat tulokset varjostusmallinnuksesta on esitetty liitteessä 3. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 14 (15) Kuva 5. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset Yhteisvarjostusmallinnusten tulokset Merkkikallion tuulivoimaloiden länsipuolella sijaitsee yksi lomarakennus, jossa varjostustunnit ovat real case -laskentatulosten perusteella yli 8 tunti vuodessa. Torkkolan tuulivoimaloiden läheisyydessä on yksi asuinrakennus sekä kaksi lomarakennusta, jossa varjostustunnit ovat real case -laskentatulosten perusteella yli 8 tunti vuodessa. Tuulivoimahankkeiden 1 h/a varjostusalueet eivät yhdisty. Varjostusvaikutukset ovat vähäisemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan. Tarkemmat tulokset varjostusmallinnuksesta on esitetty liitteessä 3. Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 15 (15) Kuva 6. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Paulina Kaivo-oja Laatija Johanna Harju Laaduntarkistus/Hyväksyjä Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys docx
28 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Torkkola 16 x V126 x HH ,5 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
30 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs New WTG WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,7 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,9 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,6 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,6 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,5 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,6 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,6 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,1 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,2 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,0 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h ,5 VESTAS V GridStrea... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level Mode ,0 107,5 0 db h h) Generic octave distribution used Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) ,0 4,0 40,0 21, Yes B Lomarakennus (Voitby Långträsket) ,8 4,0 40,0 18, Yes C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) ,0 4,0 40,0 15, Yes D Asuinrakennus (Kunintie 289) ,0 4,0 40,0 15, Yes E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) ,0 4,0 40,0 15, Yes F Asuinrakennus (Mullontie 128) ,5 4,0 40,0 17, Yes G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) ,0 4,0 40,0 21, Yes H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) ,5 4,0 40,0 26, Yes I Asuinrakennus (Klumpintie 171) ,5 4,0 40,0 24, Yes J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) ,0 4,0 40,0 23, Yes WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
31 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ Distances (m) WTG A B C D E F G H I J WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
32 Project: Merkkikallio DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Level Mode Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :36 Based on Document no.: V09. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137,0 8,0 107,5 No Generic data 89,1 96,1 99,5 102,1 101,9 99,0 94,2 84,7 NSA: Asuinrakennus (Langkujavägen 200)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Voitby Långträsket)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Voitbyntie 480)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kunintie 289)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
33 Project: Merkkikallio DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ NSA: Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Mullontie 128)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134)-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kotkannevantie 269)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Klumpintie 171)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Klumpvägen 170)-J Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
34 Project: Merkkikallio DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: Torkkola V126 x 16 x HH137 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :30 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :14/ Noise [db(a)] m Map: Peruskarttarasteri, Print scale 1:95 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
35 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Merkkikallio 22 x SWT 3.3 x HH ,5 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
37 Project: Merkkikallio DECIBEL - Main Result Calculation: SWT x 22 x HH155 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs New WTG WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Paulina Kaivo-oja / Calculated: :37/ Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,2 1 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 2 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 3 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,8 4 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,7 5 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,1 6 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 7 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 8 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 9 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 10 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,4 11 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 12 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,6 13 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 14 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,4 15 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 16 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 17 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 18 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 19 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,0 20 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,3 21 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f ,7 22 No Siemens SWT ,0 155,0 USER Mode 0 8,0 From other hub height 106,5 0 db f f) From other hub height Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Asuinrakennus (Langkujavägen 200) ,0 4,0 40,0 37,4 408 Yes B Lomarakennus (Voitby Långträsket) ,8 4,0 40,0 44,5-489 No C Asuinrakennus (Voitbyntie 480) ,0 4,0 40,0 31, Yes D Asuinrakennus (Kunintie 289) ,0 4,0 40,0 32, Yes E Asuinrakennus (Sandhedsvägen 65) ,0 4,0 40,0 33, Yes F Asuinrakennus (Mullontie 128) ,5 4,0 40,0 33,6 807 Yes G Lomarakennus/Partiomaja (Korpilahdenkuja 134) ,0 4,0 40,0 36,4 478 Yes H Asuinrakennus (Kotkannevantie 269) ,5 4,0 40,0 33,2 861 Yes I Asuinrakennus (Klumpintie 171) ,5 4,0 40,0 34,8 822 Yes J Asuinrakennus (Klumpvägen 170) ,0 4,0 40,0 36,2 568 Yes WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,