Source: https://www.scribd.com/doc/96145802/Norma-a-130-Requisitos-de-Seguridad
Timestamp: 2017-03-26 20:23:23
Document Index: 43326513

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'artículo 25', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 30', 'Artículo 20', 'Artículo 3', 'Artículo 21', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 30', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 34', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 31', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 37', 'Artículo 42', 'Artículo 40', 'Artículo 43', 'Artículo 41', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 45', 'Artículo 25', 'Artículo 47', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 48', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 62', 'Artículo 60', 'Artículo 64', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 63', 'Artículo 58', 'Artículo 61', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 67', 'Artículo 66', 'Artículo 65', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 76', 'Artículo 75', 'Artículo 78', 'Artículo 74', 'Artículo 80', 'Artículo 73', 'Artículo 79', 'Artículo 77', 'Artículo 72', 'Artículo 83', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 84', 'Artículo 87', 'Artículo 89', 'Artículo 86', 'Artículo 85', 'Artículo 88', 'Artículo 90', 'Artículo 98', 'Artículo 91', 'Artículo 97', 'Artículo 92', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 99', 'Artículo 96', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 101', 'Artículo 153', 'Artículo 105', 'Artículo 100', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 113', 'Artículo 116', 'Artículo 112', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 122', 'Artículo 120', 'Artículo 124', 'Artículo 118', 'Artículo 123', 'Artículo 117', 'Artículo 119', 'Artículo 132', 'Artículo 129', 'Artículo 128', 'Artículo 131', 'Artículo 130', 'Artículo 134', 'Artículo 142', 'Artículo 138', 'Artículo 140', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 139', 'Artículo 141', 'Artículo 145', 'Artículo 144', 'Artículo 143', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 150', 'Artículo 149', 'Artículo 152', 'Artículo 157', 'Artículo 154', 'Artículo 153', 'Artículo 158', 'Artículo 160', 'Artículo 165', 'Artículo 161', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 162', 'Artículo 169', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 170', 'Artículo 168', 'Artículo 173', 'Artículo 172', 'Artículo 171', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 182', 'Artículo 181', 'Artículo 179', 'Artículo 177', 'Artículo 183', 'Artículo 180', 'Artículo 184', 'Artículo 178', 'Artículo 186', 'Artículo 185', 'Artículo 187', 'Artículo 193', 'Artículo 2', 'Artículo 189', 'Artículo 191', 'Artículo 188', 'Artículo 192', 'Artículo 195', 'Artículo 190', 'Artículo 194', 'Artículo 204', 'Artículo 200', 'Artículo 201', 'Artículo 202', 'Artículo 196', 'Artículo 199', 'Artículo 206', 'Artículo 197', 'Artículo 203', 'Artículo 198', 'Artículo 205', 'Artículo 211', 'Artículo 210', 'Artículo 212', 'Artículo 214', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'Artículo 213', 'Artículo 215', 'Artículo 207', 'Artículo 219', 'Artículo 220', 'Artículo 217', 'Artículo 216', 'Artículo 218', 'Artículo 223', 'Artículo 225', 'Artículo 222', 'Artículo 226', 'Artículo 224', 'Artículo 221', 'artículo 22', 'Artículo 228', 'Artículo 227', 'Artículo 230', 'Artículo 229', 'Artículo 231', 'Artículo 2', 'Artículo 232', 'Artículo 22', 'Artículo 234', 'Artículo 237', 'Artículo 233', 'Artículo 235', 'Artículo 236', 'Artículo 243', 'Artículo 244', 'Artículo 241', 'Artículo 240', 'Artículo 238', 'Artículo 242', 'Artículo 239', 'Artículo 245', 'Artículo 248', 'Artículo 247', 'Artículo 246', 'Artículo 249', 'Artículo 251', 'Artículo 250', 'Artículo 253', 'Artículo 255', 'Artículo 252', 'Artículo 256', 'Artículo 254', 'Artículo 262', 'Artículo 263', 'Artículo 259', 'Artículo 261', 'Artículo 6', 'Artículo 264', 'Artículo 258', 'Artículo 260', 'Artículo 257', 'Artículo 267', 'Artículo 266', 'Artículo 265', 'Artículo 268', 'Artículo 269', 'Artículo 270']

BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinNORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD GENERALIDADES Artículo 1.- Las edificaciones, de acuerdo con su uso, riesgo, tipo de construcción, materiales de construcción, carga combustible y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas, así como preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. Los alcances de la presente Norma sólo son aplicables para edificaciones nuevas, construidas a partir de la entrada en vigencia del presente RNE. La presente Norma no puede ser aplicada para edificaciones existentes, salvo que se inicie un trámite municipal para el cambio de uso y/o remodelaciones y/o ampliaciones; en estos casos, las soluciones de adecuación para las edificaciones existentes, con el propósito de lograr una protección a la vida confiable y la mínima protección contra incendios, podrán realizarse de las siguiente forma: Dependiendo del tipo de edificación existente y las limitaciones de modificación estructural y/o arquitectónica, se pueden adoptar las siguientes alternativas de adecuación tanto en forma individual como en conjunto:
a) Cumplir el presente RNE – A.130 de ser viable b) Adecuación en su totalidad a los requisitos establecidos en el código NFPA 101 -
capítulos de edificaciones existentes (como estrategia completa).
c) Análisis de riesgo de incendio, carga combustible, velocidad de propagación de
incendios; con el propósito de dimensionar una estrategia. de protección contra incendios que asegure la protección a la vida y que sea aprobado por la Autoridad Competente de acuerdo a la Ley 27067. CAPITULO I SISTEMAS DE EVACUACIÓN SUB CAPÍTULO I CALCULO DE CARGA DE OCUPANTES (AFORO) Artículo 2.- El presente Capitulo desarrollará todos los conceptos y cálculos necesarios para asegurar un adecuado sistema de evacuación dependiendo del tipo y uso de la edificación. Estos son requisitos mínimos que deberán ser aplicados a las edificaciones. Artículo 3.- Todas las edificaciones albergan en su interior a una determinada cantidad de personas en función al uso, cantidad, forma de mobiliario y/o al área disponible para la ocupación de personas. El sistema de evacuación debe diseñarse de manera que los anchos “útiles” de evacuación y la cantidad de los medios de evacuación, puedan satisfacer los requerimientos de salida para los aforos calculados. Entiéndase por aforo a la cantidad máxima de personas que puede físicamente ocupar un ambiente, espacio o área de la edificación. Toda edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas ocupantes, por tal motivo se debe siempre calcular el sistema de evacuación para la mayor cantidad de ocupantes por piso o nivel. En caso se contemple usos de diferentes tipologías se deberá utilizar la sumatoria resultante de la cantidad de personas más exigente por piso o nivel y asegurar el ancho útil de evacuación en todo su recorrido hasta un lugar seguro según A-010 Art. 25.
El aforo de una edificación, piso, nivel o área puede ser modificado incrementando la cantidad de personas, siempre y cuando no exceda la capacidad de los medios de salida que sirven a la edificación. Para calcular la cantidad de ocupantes de una edificación se podrá utilizar de forma parcial, total o interrelacionada cualquiera de las 3 siguientes opciones: 3.1 CALCULO BASADO EN COEFICIENTE O FACTORES DE OCUPACIÓN: CUADRO DE COEFICIENTES DE OCUPACIÓN SEGÚN USO O TOPOLOGÍA TIPOLOGÍA
USO, AMBIENTE, ESPACIO O ÁREA 1 dormitorio 2 dormitorios 3 dormitorios o más Hotel 4 y 5 estrellas Hotel 2 y 3 estrellas Hotel 1 estrella Apart hotel 4 y 5 estrellas Apart hotel 3 y 2 estrellas Apart hotel 1 estrella Hostal 1 a 3 estrellas Resort Auditorio Salas de uso múltiple Salas de clase Camerinos Gimnasio con maquinas Gimnasio sin maquinas Laboratorio, cafeterías, talleres Oficinas Áreas de servicio ambulatorio y diagnóstico Sector habitaciones (superficie total) Área tratamiento de pacientes externos Sala de espera Servicios auxiliares Guarderías Áreas de refugio en hospitales y lugares de reposo Áreas de refugio en instalaciones con pacientes en sillas de ruedas Áreas de refugio en pisos que no alberguen pacientes Depósitos Tienda independiente en primer piso (nivel de acceso) Tienda independiente en segundo piso Tienda independiente interconectada de dos niveles Centro comercial (vía pedestre) Supermercado Ferretería (mejoramiento del hogar) Mercado minorista
COEFICIENTE O FACTOR 2 personas 3 personas 5 personas 18 m2/ persona 15 m2/ persona 12 m2/ persona 20 m2/ persona 17 m2/ persona 14 m2/ persona 12 m2/ persona 20 m2/ persona Número de butacas 1 m2/ persona 1.5 m2/ persona 4 m2/ persona 4.6 m2/ persona 1.4 m2/ persona 5.0 m2/ persona 9.3 m2/ persona 6 m2/ persona 8 m2/ persona 20 m2/ persona 0.80 m2/ persona 8 m2/ persona 3.3 m2/ persona 2.8 m2 / persona 1.4 m2/ persona 0.5 m2/ persona 30 m2/ persona 2.8 m2/ persona 5.6 m2/ persona 3.7 m2/ persona Ver NFPA 101 2.5 m2/ persona 2.5 m2/ persona 2.0 m2/ persona
CUADRO DE COEFICIENTES DE OCUPACIÓN SEGÚN USO O TOPOLOGÍA TIPOLOGÍA USO, AMBIENTE, ESPACIO O ÁREA COEFICIENTE O FACTOR 2.8 m2/ persona 2.0 m2/ persona 3.3 m2/ persona 4.6 m2/ persona 1.4 m2/ persona 1.5 m2/ persona 1.5 m2/ persona 9.3 m2/ persona 27.9 m2/ persona 9.3 m2/ persona 1.4 m2/ persona 1.4 m2/ persona 1.4 m2/ persona 6.0 m2/ persona 1.0 m2/ persona 1pers / 45cm 0.65 m2/ persona 1.4 m2/ persona (1) 3.0 m2/ persona 9.3 m2/ persona 4.6 m2/ persona (1) Mobiliario 1.4 m2/ persona (1) 0.65 m2/ persona 1.0 m2/ persona 4.6 m2/ persona 1.4 m2/ persona 4.5 m2/ persona 2.8 m2/ persona 4.6 m2/ persona 1persona / 46cm 3.0 m2/ persona Número de butacas Según operación y capacidad de los cines Según el uso y sistema de operación 0.28 m2/ persona (1)
Tienda por departamento primer nivel (nivel de acceso) Galería comercial Salas de juego, casinos Gimnasio (área con maquinas) Gimnasio (área sin maquinas) Restaurantes (área de mesas, comedor) Patios de comida (área de mesas, comedor) Restaurantes (cocinas, área de servicio) Área del local comercial para almacenamiento Oficinas Salas de reuniones Oficinas Salas de espera Salas de capacitación Asilos y orfanatos Recintos para culto (templos) Ambientes de reunión sentados en bancas Ambientes de reunión concentrado sin asientos fijos Ambientes de reunión menos concentrado sin Servicios asientos fijos comunales Salas de exposición (museos) Biblioteca (área de estantes) Biblioteca (área de lectura) Biblioteca (área de computadoras) Salas de espera Discotecas y Salas de baile (pista de baile) Bares (lounges) Gimnasio (área con maquinas) Gimnasio (área sin maquinas) Piscina techada o sin techar(superficie de agua) Piscina techada o sin techar (superficie bordes) Pistas de patinaje Recreación Tribunas (medido en longitud de tribuna) Vestuarios y camerinos y Deporte Cines Cines (área de espera, lobby) Depósitos y almacenes Espectáculos públicos con personas de pie (concierto) Riesgo ligero (bajo) – según Norma A.010 artículo 25 Riesgo Moderado (ordinario) – según Norma A.010 artículo 25 Riesgo alto – según Norma A.010 artículo 25
Según lo establecido por cada proceso
para cualquiera de los tipos de edificaciones nuevas o existentes según lo requieran. deberá considerarse una persona por cada unidad de mobiliario. es permitido el sustento de cálculos de evacuación basado en las soluciones que establece el código NFPA 101 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION – “Life Safety Code”). Este cálculo deberá estar basado en información estadística para cada uso de la edificación. 3. para efectos de cálculo de cantidad de
. hoteles. no contemplados en la presente Norma. artículo 2 de la edición 2009.3. es posible sustentar los cálculos de evacuación. como son: Resistencia estructural al fuego Sistema de detección y alarma de incendios Sistema de extinción de incendios Sistema de control y/o administración de humos Manejo de carga combustible
Asimismo. no califican como riesgos conocidos y/o de uso común. call center entre otros en donde se ubique mobiliario fijo. industrias. especifico para la actividad a la cual sirve. AMBIENTE.. se deben utilizar todas las otras normas NFPA. así como el caso de edificaciones existentes que modifiquen o no el uso para lo que fueron construidos.3 m2/ persona
Nota (1): Cálculo basado en área neta. estadios. El cálculo de aforo es de uso particular para el sistema de evacuación y no puede ser empleado para otro sustento.
En los locales tipo cines. En este caso. por lo que los propietarios podrán demostrar aforos diferentes a los calculados según los estándares establecidos en este Reglamento.2 CALCULO SUSTENTADO EN UN ESTUDIO POR ANÁLISIS ESTADÍSTICO Alternativamente para riesgos especiales y/o específicos. que por el tipo de arquitectura y uso. maquinaria . se acepta la presentación de soluciones de evacuación. de optar por esta solución de cálculo deben considerarse todos y cada uno de los requerimientos de estrategia de protección contra incendios que el mismo Código establece en cada tipo de riesgo. Sin embargo. teatros. como butacas. mesas. basado en la comprobación estadística del número de ocupantes (densidad de ocupación). tanto para el evacuante como para bomberos que responden a controlar y extinguir el incendio. 2) De acuerdo con la Norma A-010.CUADRO DE COEFICIENTES DE OCUPACIÓN SEGÚN USO O TOPOLOGÍA TIPOLOGÍA
USO. Artículo 4. ocupada por el uso. siempre y cuando se presenten los estudios de densidad y estadística respectiva. 3.Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular la cantidad de personas en todas las áreas de una edificación. restaurantes. ESPACIO O ÁREA Área de almacenamiento Oficinas
COEFICIENTE O FACTOR No aplicable 9. referidas por la NFPA 101 como parte de un conjunto de códigos. con el propósito de lograr una adecuada protección a la vida. CALCULO BASADO EN LA NORMA NFPA-101 (RNE A-010-ART. normas y estándares que garanticen la estrategias de protección contra incendios mínimamente requerido.
se aceptan cualquier certificación de un laboratorio de certificación que garantice el conjunto de prueba de horno y acredite el proceso constructivo. 120 minutos y 180 minutos. Estas puertas no pueden ser consideradas resistentes al fuego. Cuando exista una misma área que tenga distintos usos deberá utilizarse para efectos de cálculo. Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio crudo)
que participa del sistema de evacuación. siempre y
cuando el ambiente tenga más de 50 personas...Las puertas de evacuación pueden o no ser del tipo corta fuego.Las puertas de evacuación deben cumplir con lo siguiente:
a) El giro de la hoja debe ser en dirección del flujo de los evacuantes. 60 minutos. siempre el de mayor densidad de ocupación. SUB-CAPITULO II PUERTAS DE EVACUACIÓN Artículo 5. siempre que cumplan con una certificación que demuestre la resistencia al fuego del conjunto. 45 minutos.
c) Puerta corta fuego. (lado superior y lados laterales). rellenos o no. podrá contar o no con barra antipánico. Las puertas de evacuación se clasifican en:
a) Puerta de emergencia. dependiendo de su participación en el sistema de evacuación. Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio crudo)
que participa del sistema de evacuación. No pueden ser consideradas resistentes al fuego y no requieren de una certificación. 90 minutos. 30 minutos. Para ello podrá contar con algún dispositivo de cierre (brazo hidráulico) o de apertura en caso de emergencia (barra antipánico del tipo panic hardware). Para ello deberá contar con dispositivo de cierre (brazo hidráulico) y sellos corta humo en todo el contorno de la hoja. por medidas de robo y fraude se permitirá el reingreso cada 4 niveles siempre y cuando se cumpla
. Las resistencias al fuego de las puertas (rating) se clasifican en. Deben contar con brazo hidráulico cierra puertas y/o bisagras cierra puertas (de resorte) certificados y etiquetados para su uso en puertas cortafuego. corredor o escalera a la que sirve. Las puertas cortafuego tendrán una resistencia equivalente a ¾ (75%) de la resistencia al fuego de la pared.
b) Puerta corta humos. Las puertas cortafuego deben poder cerrarse y asegurarse por si solas en caso de un incendio.
b) La fuerza necesaria para empujar la puerta en cualquier caso no será mayor de
133N (30 libras fuerza). Las puertas cortafuego que sufran algún tipo de daño y/o alteración a algunos de sus componentes pierden totalmente su capacidad y validez como puerta cortafuego. puertas de 20 minutos. Es un sistema que contempla la(s) hoja(s) de la puerta. Artículo 6. el
marco y la cerrajería. las puertas de las escaleras de evacuación deberán
permitir el ingreso al piso que sirven y a todos los pisos restantes.
c) En todo tipo de edificaciones. La(s) hoja(s) de las puertas y los marcos puede(n) ser de cualquier material. Para puertas corta humos o cortafuego. Los laboratorios certificadores acreditarán las pruebas según se establece en la NFPA 252.personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas (evacuantes).
b) Brazo cierra puertas: Si son utilizados en puertas cortafuego deberán contar con una etiqueta o labrado que certifique su uso en puertas cortafuego...3.Dependiendo del planteamiento de evacuación....mínimo: 9...máximo: 19.. c.05mm(3/4”) Artículo 8..1.. deberá considerarse un dispositivo de coordinador de cierre de puertas... el marco y el suelo. Las manijas para puertas de evacuación deberán ser aprobadas y certificadas para uso de personas con discapacidad.3...18mm (1/8”) Espacio entre hoja(s) y el piso (parte baja): ... las puertas que se ubiquen dentro de una ruta o como parte de una ruta o sistema de evacuación podrán contar con los siguientes dispositivos: a) Bisagras: En las puertas cortafuego la cantidad y distribución de bisagras deberá desarrollarse según NFPA 80..18mm (1/8”) Espacio entre hojas ……………………………………………….....mínimo: 9. Las bisagras cierra puertas (de resortes o de auto cierre) deberán llevar labrada la etiqueta que certifique su uso en puertas corta fuego.1. d) Manija o tirador: Las puertas que no requieran barra antipánico deberán contar con una cerradura tipo manija.. c) Coordinador de cierre: En caso se tengan puertas cortafuegos o corta humos de doble hoja con cerrajería de un punto y cierra puertas independientes..18mm (1/8”) +/..……………….59mm (1/16”)  Espacio entre marco y hoja en las partes laterales (jambas): ..3.52mm (3/8”) y ………………………………………...18mm (1/8”) +/....05mm (3/4”)
 Espacio entre marco y hoja en la parte superior (dintel):.59mm (1/16”)  Espacio entre hojas…………………………………………………. Para el caso de las puertas de evacuación y puertas corta humo no se requiere que sean certificadas...
.. según el tipo de puerta:
Espacio entre marco y hoja en la parte superior (dintel):………3.18mm (1/8”) +/. El coordinador deberá contar con una etiqueta o labrado que certifique su uso en puertas cortafuego. Esto no es requerido para otro tipo de bisagra. deberán contar con umbrales (espacio libre) entre la hoja.con las siguientes condiciones: c.2) La alimentación eléctrica del sistema de cerrajería utilizado deberá tener protección cortafuego Artículo 7.1.…………………………………………………………máximo: 19..52mm (3/8”) y....……..1) Todas las puertas del sistema de evacuación que entregan a la escalera de escape deben contar con un sistema de control de accesos interconectados con el panel del sistema de detección y alarma de incendios que libere el acceso en caso de generarse una alarma de incendios y cerrajería tipo “fail safe”.59mm (1/16”)  Espacio entre hoja(s) y el piso (parte baja): .Las puertas cortafuego..3..18mm (1/8”) Espacio entre marco y hoja en las partes laterales (jambas):…3.
Las puertas que participen del sistema de evacuación no podrán contar con cerrajería tipo perilla. La fuerza máxima permitida para destrabar el pestillo de una manija (cerradura) es de 15 libras fuerza e) Barra antipánico: Pueden ser de 2 tipos antipánico (panic hardware) y antipánico resistente al fuego (fire exit hardware). Serán obligatorias, únicamente para carga de ocupantes mayores a:  50 personas en locales de reunión (salas de reunión, auditorios, etc.)  5 personas en locales de salud  5 personas en áreas de alto riesgo (tipo de riesgos según Norma A.010 artículo 25 inciso C)  100 personas en cualquier otro uso La altura de la barra en la puerta deberá estar entre 0.86 m (34 in) a 1.22 m (48 in). La fuerza máxima permitida para destrabar el pestillo de barra antipánico es de 15 libras fuerza. En caso se cuente con barras antipánico resistentes al fuego estas deberán contar con una etiqueta de laboratorio de prueba respectivo que contenga la información del laboratorio, el código del listado y deberá tener escrita la frase “FIRE EXIT HARDWARE”. No serán permitidas barras antipánico para puertas cortafuego con sistema manual de retracción de pestillo (dogging). f) Sujetador de Puerta (door holder): Este dispositivo deberá ser listado y su propósito es mantener sujetada la hoja de la puerta en posición abierta hasta que una señal recibida por el panel de alarma y detección de incendios lo desactiva, permitiendo así que la puerta cortafuego se cierre y funcione como tal. Este sujetador deberá ser del tipo fail-safe y estar interconectado al panel de detección y alarma de la edificación. Su instalación y adecuada ubicación deberá establecerse según indicaciones del fabricante. g) Umbrales (thresholds): Dispositivo utilizado cuando los niveles de piso terminado de los ambientes comunicados por una puerta cortafuego difieren de tal manera que no se garantiza el espacio libre mínimo entre el fondo de hoja y el piso. Este dispositivo debe ser certificado para su uso en puertas cortafuego. h) Rejillas de ventilación (louver): Deberán ser rejillas listadas para su uso en puertas cortafuego y deberán contar con un fusible de temperatura en rangos que van desde 49ºC hasta 260ºC. No son permitidas en puertas cortafuego ubicadas en medios de evacuación. Artículo 9.- Cerraduras para salida retardada: Los dispositivos de salida retardada pueden ser utilizados en cualquier lugar excepto: áreas de reunión, centros educativos y edificaciones de alto riesgo, siempre y cuando la edificación se encuentre totalmente equipada con un sistema de rociadores y un sistema de detección y alarma de incendio, adicionalmente deberán cumplir con todas las siguientes condiciones: a) De producirse una alarma de incendio o una pérdida de energía hacia el dispositivo, debe eliminarse el retardo de forma automática. b) El dispositivo debe tener la capacidad para ser desbloqueado manualmente por medio de una señal desde un centro de control. c) El pestillo de la barra de retardo deberá liberarse en un tiempo no mayor de quince segundos de aplicarse una fuerza máxima de 15 libras durante 1 segundo en la barra. Luego de abrirse el dispositivo solo podrá activarse (armar) nuevamente de forma manual.
d) Debe instalarse un letrero con letras de 2,50 cm de alto, a 0.30 m. sobre la barra de apertura, que indique “Presione la barra hasta que suene la alarma. La puerta se abrirá en 15 segundos.” e) La puerta de escape debe contar con iluminación de emergencia f) Los evacuantes de una edificación no podrán encontrar más de un dispositivo de retardo en toda la vía de evacuación. g) El tiempo máximo de retardo será de 20 segundos. Artículo 10.- Las puertas y marcos cortafuego deberá estar certificadas y cumplir con los estándares ANSI / UL10C o ANSI / UL10B. Todos los dispositivos como bisagras cierra puertas (de resorte o de auto cierre), manija cerradura o barra antipánico que se utilicen en estas puertas, deberán contar con una certificación de aprobación para su uso en puertas cortafuego. Estas puertas deberán contar con una etiqueta (en la hoja y/o en el marco) que certifique que son cortafuego. Esta etiqueta es emitida por el laboratorio certificador de prueba y colocada por el fabricante indicando lo siguiente: a) b) c) d) e) El nombre del laboratorio de prueba. El código de listado del laboratorio. La resistencia al fuego (rating) de la puerta. La marca de la puerta. Especificaciones especiales.
Bajo ninguna circunstancia la etiqueta podrá ser removida de la puerta y/o marco cortafuego así como de los dispositivos de apertura y cierre. La certificación de la cerrajería a usarse en puertas cortafuego debe seguir lo establecido en el Artículo 8 de la presente Norma Artículo 11.- En casos especiales cuando se utilicen mirillas, visores o vidrios como parte de la puerta o puertas íntegramente de vidrio, deberán ser aprobadas y certificadas como dispositivos a prueba de fuego de acuerdo con la resistencia al fuego requerida. Todas las puertas y marcos cortafuego deberán llevar en lugar visible el número de identificación; y rótulo de resistencia al fuego. Las puertas cortafuego deberán tener el anclaje del marco siguiendo las especificaciones del fabricante de acuerdo al material del muro. SUB-CAPITULO III MEDIOS DE EVACUACIÓN Artículo 12.- Los medios de evacuación son componentes de una edificación, destinados a canalizar el flujo de ocupantes de manera segura hacia la vía pública o a áreas seguras para su salida durante un siniestro o estado de pánico colectivo. Artículo 13.- En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación, no deberá existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las personas, debiendo permanecer libres de obstáculos. Artículo 14.- Deberán considerarse de forma primaria las evacuaciones horizontales en hospitales, clínicas, albergues, cárceles, industrias y para proporcionar protección a discapacitados en cualquier tipo de edificación. Las evacuaciones horizontales pueden ser en el mismo nivel dentro de un edificio o aproximadamente al mismo nivel entre edificios siempre y cuando lleven a un área de refugio definidos por barreras contra fuego y humos.
El área de refugio a la cual esta referida el párrafo anterior, debe tener como mínimo una escalera, cumpliendo los requerimientos para escaleras de evacuación. Las áreas de refugio deben tener una resistencia al fuego de 1 hora para edificaciones de hasta 3 niveles y de 2 horas para edificaciones mayores de 4 niveles. Cuando dos o más salidas son requeridas en una edificación, no más de la mitad pueden ser horizontales a excepción de cárceles donde el 100% de los escapes pueden ser horizontales. Artículo 15.- Se considerará medios de evacuación, a todas aquellas partes de una edificación proyectadas para canalizar el flujo de personas ocupantes de la edificación hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación Artículo 16.- Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre y cuando la pendiente esté diseñada de acuerdo con la Norma A.120, Edición 2009, Articulo 9 (accesibilidad para personas con discapacidad). Deberán tener pisos antideslizantes y barandas de iguales características que las escaleras de evacuación. Artículo 17.- Solo son permitidos los escapes por medios deslizantes en instalaciones de tipo industrial de alto riesgo y sean aprobados por la Autoridad Competente. Artículo 18.- No se consideran medios de evacuación los siguientes medios de circulación: a) Ascensores b) Rampas de accesos vehiculares que no tengan veredas peatonales y/o cualquier rampa con pendiente mayor de 12%. c) Escaleras mecánicas. d) Escalera tipo caracol: (Solo son aceptadas para riesgos industriales que permitan la comunicación exclusivamente de un piso a otro y que la capacidad de evacuación no sea mayor de cinco personas. Para casos de vivienda unifamiliar, son permitidas como escaleras de servicio y para edificios de vivienda solo se aceptan al interior de un duplex y con una extensión no mayor de un piso a otro). e) Escalera de gato. Artículo 19.- Los ascensores constituyen una herramienta de acceso para el personal del Cuerpo de Bomberos, por lo cual sus características deberán seguir los criterios establecidos en la Norma A.010, edición 2009 Artículo 30. SUB-CAPITULO IV CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACIÓN Artículo 20.- Para calcular el número de personas que pueden estar dentro de una edificación en cada piso y área de uso, se emplearán los coeficientes de cálculo establecidos en el Artículo 3 del Capítulo I de la presente Norma. La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la división del área del piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de ambientes con mobiliario fijo o sustento expreso o estadístico de acuerdo a usos similares. Artículo 21.- Se debe calcular la máxima capacidad total del edificio sumando las cantidades obtenidas por cada piso, nivel o área. Para determinar el ancho requerido en las circulaciones verticales deberá tomarse el valor mayor obtenido de un piso, nivel o área. No se requiere ser sumatorios a excepción que sean flujos verticales que
así como en edificaciones con un aforo total menor de 50 personas.. (Puerta. En cuyo caso el ancho mínimo de escalera podrá ser 0. que no cuenten con rociadores será de 0.015 m por persona en escaleras y de 0. escaleras está directamente relacionado con la necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del edificio y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de recorrido horizontal de 45 m para edificaciones sin rociadores y de 60 m para edificaciones con rociadores. pasillo. Artículo 26. para puertas y rampas. Se exceptúan: edificios existentes de vivienda y oficinas.Determinación del ancho libre de los componentes de evacuación: a) Ancho libre para puertas y rampas peatonales: Para determinar el ancho libre de la puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el área piso o nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.. Artículo 27.013 m por persona. pasillos.. Así como las distancias establecidas en la Norma A.90 m.confluyan en el nivel de evacuación. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia una ruta de escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un ancho de 0. Las puertas de evacuación podrán tener un ancho libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.La cantidad de puertas de evacuación.60 m.010. debiendo tener un ancho mínimo de 1. c) Ancho libre para las escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.60 m. Cuando se requieran escaleras de ancho mayor de 3. Artículo 22.Las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor a 1. Para riesgos especiales se podrán sustentar distancias de recorrido mayor basado en los requisitos adicionales que establece el Código NFPA 101.008 m por persona.Los tiempos de evacuación solo son aceptados como una referencia y no como una base de cálculo sustentatorio.010 del presente Reglamento Nacional de Edificaciones.90 m.005 m por persona. luego de la primera evacuación patrón. Artículo 23.El factor de cálculo de centros de salud. El número mínimo de escaleras que requiere una edificación se establece en la presente Norma y la Norma A.20 m. Artículo 24. Artículo 25.. Esta referencia sirve como un indicador para evaluar la eficiencia de las evacuaciones en los simulacros.90 m el ancho libre mínimo aceptable para puertas o rampas peatonales. asilos. o escalera de evacuación protegidos contra fuego y humos)..Para calcular la distancia de recorrido del evacuante deberá ser medida desde el punto más alejado del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de evacuación.. deberá instalarse una baranda obligatoria por cada dos módulos de 0.00 m b) Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los pasajes de circulación se sigue el mismo procedimiento.
. Siendo 0.20 m.
mercados techados.No es permitida la toma de aire del ventilador en sótanos o lugares cerrados. con un área comercial mayor a 2800 m2 por planta. para ubicar el ventilador y la succión de forma que pueda operar en situaciones de incendio en la edificación que protege. salas de espectáculos al interior de los mismos. de la edificación. El sistema debe contar con inyección de aire de acuerdo al cálculo. e) En tiendas por departamentos.El ventilador y el punto de toma de aire deben ubicarse en un área libre de riesgo de contaminación por humos.. piso 1 (nivel de vía pública) o azotea. Artículo 30.2) Número de ocupantes mayores de 500 y no más de 1000 personas b.Artículo 28. llenando la escalera de humo. de manera que colecte la evacuación desde la puerta de salida de la tienda por departamentos al exterior del centro comercial. estos no invadan el ancho requerido de evacuación. Dichos elementos deberán estar convenientemente anclados con el fin de evitar que se conviertan en una obstrucción durante la evacuación. d) Es permitido el uso de propagandas... complejos comerciales. preferentemente en el exterior.50 m. El proyectista debe tener en consideración los distintos escenarios de incendio probable.
SUB-CAPITULO V REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS Artículo 29.
b) Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación. La diferencia de presión mínima de diseño entre el interior y el exterior de la caja de la escalera deberá cumplir con la siguiente tabla:
. mostradores. tiendas por departamento o similares no podrán evacuar más del 50% del número de ocupantes por una misma salida.1) Número de ocupantes menor o igual a 500 personas b. Caso contrario deberán ser autónomas en su capacidad de evacuación.3) Número de ocupantes mayor de 1000 personas No menos de 2 salidas No menos de 3 salidas No menos de 4 salidas
Este requisito deberá aplicarse también para el cálculo de evacuación de los centros de diversión y edificaciones para espectáculos deportivos c) Los centros comerciales. deberán considerarse los siguientes criterios de evacuación: a) Las tiendas por departamentos. b. mercados techados. puntos de ventas en los ingresos siempre y cuando. supermercados.Para centros comerciales o complejos comerciales. supermercados y sala de espectáculos. que no es equivalente al ancho disponible. deberá tener por lo menos un pasadizo de evacuación con un ancho no menor a 1. no deben aportar evacuantes al interior del centro comercial o complejo comercial cuando no consideren un pasadizo protegido contra fuego entre la tienda por departamentos y las tiendas menores. donde un incendio adyacente pueda poner en riesgo la succión de aire.
Altura de piso techo Cualquiera 2. La máxima fuerza requerida para abrir cada una de las puertas de la caja de la escalera no deberá exceder las 30 lbf. El cálculo de la presión del ventilador se realizará teniendo en cuenta las características de los ductos.. Artículo 34. teniendo en cuenta la máxima fuerza de apertura de las puertas. Adicionalmente. se deberá contar con un tablero de transferencia independiente.. de tal manera que se detenga automáticamente en caso de que ingrese humo por el rodete. que se instalará en la misma área donde se instale el variador de frecuencia del ventilador. la fuerza del brazo cierrapuertas y las dimensiones de las puertas.. Se deberá considerar que el factor de cálculo para las escaleras será del tipo “holgado” según la norma NFPA 92A.90 34.La interconexión con el sistema de alarmas y detección (conductores) debe tener una protección cortafuego para mínimo 2 horas.0 m de las puertas de escape. cantidad de personas evacuando. la arquitectura del edificio y el procedimiento del manual de la ASHRAE Artículo 32. Las rutas de alimentación de cada una de estas fuentes de energía deberán ser independientes y protegidas 02 horas cortafuego. interconectados con el sistema de detección y alarmas del edificio. El sistema de presurización deberá ser activado automáticamente por el sistema de detección y alarma.. Como mínimo deberá activarse por medio de detectores de humo ubicados en cada acceso a las escaleras de evacuación a no más de 3. u otra condición que obligue a considerar una puerta abierta por un tiempo prolongado. por activación de rociadores (detectores térmicos) o estaciones manuales de alarma.8 m 5.45 24. Se debe separar la llave de control de los motores de
.87 44.6 m 6.4 m
Presión de diseño (Pa) 12. En caso que el sistema de presurización utilice un variador de frecuencia que controle la velocidad del ventilador. (13. estos detectores deberán ser instalados según las especificaciones del fabricante.83
La presión máxima será calculada de acuerdo a los criterios del código NFPA 92A.La succión y descarga de aire de los sopladores o ventiladores debe estar dotada de detectores de humo (aprobados para el uso). Artículo 33.60 Kg-f) Artículo 31. este deberá asegurar una operación continua ante fallas eléctricas y/o transferencias de fuentes de energía primaria a secundaria.El suministro de energía para los motores del ventilador debe contar con una fuente de alimentación secundaria (energía de emergencia). La transferencia de la fuente de energía primaria a la fuente de energía secundaria debe ser automática y se debe realizar dentro de los 30 segundos posteriores a la falla de fuente primaria. en caso el sistema requiera un variador de frecuencia.El cálculo del caudal de diseño se debe realizar teniendo en cuenta como mínimo la puerta de salida en el nivel de evacuación y puertas adicionales dependiendo del número de pisos.
b) Preferentemente del tipo centrifugo radial. d) Todo ventilador impulsado por medio de fajas debe tener cuando menos dos fajas e) Los cálculos para la selección y la curva del fabricante deben formar parte de los documentos entregados.
.El ventilador deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Listado o equivalente. i) El ventilador debe contar con una base para aislar vibraciones.5 veces el numero de fajas requeridas para el servicio de diseño. Todos los cables de suministro eléctrico desde el tablero de alimentación hasta la entrada al motor del ventilador deben contar con una protección cortafuego para mínimo 2 horas. f) Bajo ningún motivo el motor operará por encima de la potencia de placa. j) La capacidad de operación deberá estar certificada por ANSI/ASHRAE.Los dampers y los ductos deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Los dampers deben ser listados según UL 555S. c) En el caso de que el ventilador sea impulsado por medio de fajas el número de estas debe ser cuando menos 1. g) El motor impulsor debe tener cuando menos un factor de servicio de 1.presurización de forma que el contactor general no actúe sobre esta alimentación.. ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN
Artículo 35. La potencia de trabajo se determinará mediante una medición de campo con tres puertas abiertas. Artículo 36..15 h) El ventilador debe contar con guardas protectoras para las fajas.
. además de cumplir con las siguientes condiciones:
a) Todas las puertas. cobre. Artículo 38. estos deberán señalizarse de acuerdo con la NTP 399.010-1 Artículo 39. los siguientes dispositivos de seguridad abajo listados no son requeridos que cuenten con señales ni letreros.. comercio. áreas comunes en edificios de vivienda. c) Las hojas deben ser galvanizadas d) Los ductos pueden ser de hierro.Todos los locales de reunión.
e) Deberán ser instaladas a una altura que permita su fácil visualización. mercaderías. deberán estar provistos obligatoriamente de señalización de evacuación a lo largo del recorrido así como en cada medio de evacuación donde no sean claramente visibles. acero.Para el proyecto o edificación existente. a diferencia de las puertas principales y que formen parte de la
ruta de evacuación deberá estar señalizadas de acuerdo a NTP 399-010-1
b) En cada lugar donde la continuidad de la ruta de evacuación no sea visible. siempre y cuando no se encuentren ocultos. En donde se requiera señalización de evacuación se podrá utilizar adicionalmente el código NFPA 101. se
deberá colocar señales direccionales de salida. ya que de por sí constituyen equipos de forma reconocida mundialmente y su ubicación no requiere de señalización como son: a) Extintores portátiles b) Estaciones manuales de alarma de incendios c) Detectores de incendio d) Gabinetes de agua contra incendios e) Válvulas de uso de Bomberos ubicadas en montantes f) Puertas cortafuego de escaleras de evacuación g) Dispositivos de alarma de incendios h) Zonas seguras en caso de sismo dentro de la edificación No es permitido el utilizar la vía pública con el propósito de señalizar o identificar áreas de seguridad o lugares de reuniones que son requeridos como parte de un sistema y/o plan de evacuación y/o plan de contingencia.
c) Se colocará una señal de NO USAR EN CASOS DE EMERGENCIA en cada uno
de los ascensores. de acuerdo con la NTP 399-010-1. CAPITULO II SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Artículo 37.010-1. aluminio. hoteles. baldosas o mampostería según sea el caso. edificios de oficinas. concreto. industrias.El diseño. anuncios
comerciales. e) Cuando los ductos se encuentren expuestos dentro del edificio deberán tener un cerramiento contrafuego de 2 horas..b) Los rodamientos de los dampers deben ser auto lubricados o de bronce. pintada y/o señalizada. En el caso estos dispositivos se encuentren ocultos.
d) Las señales no deberán ser obstruidas por maquinaria. La vía pública debe ser utilizada para evacuar y es reconocida como lugar seguro pero no puede ser dibujada. para su fácil identificación. ya que no son considerados como medios de evacuación. símbolos. colores.
. formas y dimensiones deberán estar acordes con la NTP 399. etc.
CAPITULO III RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS Y BARRERAS Artículo 42.. incluyendo recorrido en escaleras. EN y/o cualquier otra norma comprobadamente equivalente y aceptada por la Autoridad Competente en
.El presente Capítulo define el tiempo de resistencia al fuego de los elementos estructurales de una edificación de acuerdo a su uso y características para asegurar que la evacuación de los ocupantes del edificio.5 3 horas 3 horas 3 horas 3 horas
Artículo 40. la estanquidad. el aislamiento térmico y cualquier otro requisito de resistencia al fuego relativo a su uso. b) En el caso de transferencia de energía automática el tiempo máximo de demora deberá ser de 10 segundos. Artículo 43.Resistencia al fuego: La resistencia al fuego de un elemento constructivo se refiere a la habilidad de mantener su estabilidad y capacidad funcional. Artículo 41. de modo que se asegure que ante la falta de energía en el área se enciendan las luces. de: ASTM. g) El sistema de señalización de evacuación deberá cumplir su finalidad en caso de corte de suministro de energía de acuerdo con la siguientes tabla:
Uso Edificaciones multifamiliares Edificaciones menores de 5 pisos Edificaciones mayores de 5 pisos Edificaciones mayores de 20 pisos Áreas de refugio en edificaciones Hospitales Centros penitenciarios
Tiempo de autonomía (horas) 1 1 1. BS.. ubicadas de manera que mantengan un nivel de visibilidad en todo el recorrido de la ruta de escape. las actividades de rescate. Las rutas de evacuación contarán con unidades de iluminación autónomas con sistema de baterías. por un periodo de tiempo determinado bajo las condiciones de ensayos de resistencia al fuego normalizado. el combate del incendio por parte de los bomberos y la extinción del incendio en las áreas compartimentadas sin intervención sea llevada a cabo sin peligros de colapsos totales o parciales de la estructura.Deberán tener un nivel de iluminación natural o artificial mínimo de 50 lux permanentemente durante la ocupación de la edificación medidos a la altura de la señal.Las salidas de evacuación en establecimientos con concurrencia de público deberán contar con señales luminosas colocadas sobre el dintel del vano. con una duración de 90 minutos. d) El sistema deberá ser alimentado por un circuito conectado en forma paralela que alimente normalmente el alumbrado en el área y estar conectado antes que cualquier interruptor local.Todos los medios de evacuación deberán ser provistos de iluminación de emergencia que garanticen un periodo de 1½ hora en el caso de un corte de fluido eléctrico y deberán cumplir con las siguientes condiciones: a) Asegurar un nivel de iluminación inicial mínimo de 10 lux y no menos de 1 lux en cualquier punto medido a lo largo de la ruta colectora o principal de evacuación... c) Las conexiones deberán ser hechas de acuerdo al Código Nacional de Electricidad – Utilización – Sección 240. ISO.
Las edificaciones deben asegurar un tiempo de resistencia al fuego de los elementos estructurales de acuerdo a la tabla 44-1 en función a lo permitido por cada clasificación de uso. ARCOS.
Artículo 44. La clasificación de resistencia al fuego de un elemento será el periodo de tiempo durante el cual las cuatro condiciones siguientes se cumplen de manera simultánea. Los tiempos mínimos de resistencia al fuego presentados en la tabla 44-1 deben ser aplicados a todos los pisos de la edificación. MUROS. 2. La certificación de resistencia al fuego deberá ser emitida por un laboratorio de ensayos de resistencia al fuego debidamente acreditado.protección contra incendios. LOSAS
Tabla 44-1 TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA PERMITIDA PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: PORTICOS. 3. 1. ARCOS.. Centro Hemodador Hospitales OFICINAS RECREACIÓN Y DEPORTE Centros de Diversión Salas de Espectáculos Espectáculos Deportivos
. Centro de salud. Estabilidad estructural Aislamiento térmico Estanquidad de llama y gases No emisión de gases inflamables por la cara no expuesta
Nota: Se considerará que los términos –corta fuego– y –contra fuego– son equivalentes al término resistencia al fuego. En el caso de una edificación con distintos usos se aplicará la clasificación más exigente para la totalidad de la estructura. TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA PERMITIDA PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: PORTICOS. 4. LOSAS Tiempo de resistencia al fuego mínimo en minutos para: Sótanos Uso de la edificación Sistema de rociadores Profundidad del sótano más bajo (NPT) > 10m ≤ 10m 120 120 120 120 180 120 NP 120 NP 240 NP 120 NP NP NP NP NP NP 90 90 90 90 90 60 90 60 NP 180 90 60 90 90 NP 180 NP NP Pisos superiores Altura del piso superior sobre el nivel de descarga de ocupantes ≤ 5m ≤ 21m ≤ 60m 30 30 60 30 30 30 60 30 90 60 30 30 90 60 90 60 90 60 60 30 90 60 120 90 90 60 120 90 60 30 120 90 120 90 120 90 90 60 NP 60 120 90 120 90 NP 120 90 60 NP 120 NP 120 NP 120 > 60m NP 120 NP 180 180 120 NP NP NP 180 NP 180 NP 180 NP 180 NP 180
VIVIENDA HOSPEDAJE EDUCACIÓN SALUD Puesto de salud. MUROS.
ARCOS. Galería de arte Gobierno INDUSTRIA Bajo riesgo (1) Moderado riesgo (1) Alto riesgo (1) ALMACENES (2) Bajo riesgo (3) Moderado riesgo (3) Alto riesgo (3)
.Tabla 44-1 TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA PERMITIDA PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: PORTICOS.Juzgados Servicios Culturales . LOSAS Tiempo de resistencia al fuego mínimo en minutos para: Sótanos Uso de la edificación Sistema de rociadores Profundidad del sótano más bajo (NPT) > 10m ≤ 10m NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 240 NP 240 NP 120 120 120 NP 120 NP 120 120 120 180 120 NP NP 120 120 180 120 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 120 90 90 60 NP 180 90 60 90 90 120 90 90 60 90 90 120 90 NP NP 90 90 120 90 NP Pisos superiores Altura del piso superior sobre el nivel de descarga de ocupantes ≤ 5m ≤ 21m ≤ 60m 90 60 90 60 90 60 90 60 60 30 30 30 90 60 30 30 90 60 90 60 30 30 60 30 90 60 120 90 60 60 90 60 120 90 60 90 60 90 60 90 60 60 30 60 30 120 90 60 30 90 60 90 60 60 30 90 60 120 90 180 120 90 90 120 90 180 120 90 120 90 120 90 120 90 90 60 90 60 NP 120 90 60 120 90 120 90 90 60 120 90 180 120 NP 180 120 90 180 120 NP > 60m NP 180 NP 180 NP 180 NP 180 NP 120 NP 120 NP 180 NP 120 NP 120 NP 120 NP 180 NP 120 NP 180 NP NP NP 120 NP 180 NP
Tienda. Bares SERVICIOS COMUNALES Servicios de Seguridad y Vigilancia Protección Social: .Bibliotecas .Museo. Mercado mayorista y minorista Centro comercial y Complejo comercial Restaurantes. Cafeterías. MUROS. Conjunto de tienda. Galeria comercial Tienda por departamentos Supermercado.Asilos y orfanatos .
Tabla 44-1 TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA PERMITIDA PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: PORTICOS. este debe ser contenido por un cerramiento resistente al fuego como mínimo de 1 hora. Artículo 46. ya sea estructural o no estructural. Mayores a 3..
Artículo 45. Todo material de construcción usado en cualquier tipo de edificación. Artículo 25. Clasificación de riesgos establecidos en norma A-130 edición 2009. MUROS.Cerramientos resistentes al fuego requeridos para distintas áreas dentro de una edificación a) Los cerramientos que separen distintas áreas en edificaciones de uso de almacén.
. comercio e industria deben tener una resistencia al fuego mínima de 1 hora.. en donde la edificación contenga un almacén. b) Las áreas con contenidos de materiales de alto riesgo deben estar protegidas por cerramientos con resistencia al fuego mínima de 2 horas y los pasajes de accesos al área deben tener un sistema de cierre automático. 3. deberá estar recubierto por una barrera de una resistencia al fuego mínima de 15 minutos. En caso de otros usos. La clasificación de riesgo es basado en DS-42-F/64 "Reglamento de seguridad industrial 2.. y ASTM E84 o equivalentes). ARCOS. con características de combustibilidad y/o velocidad de propagación de llama más severas que las de la madera (establecidos según las normas NFPA 259. LOSAS Tiempo de resistencia al fuego mínimo en minutos para: Sótanos Uso de la edificación Sistema de rociadores Profundidad del sótano más bajo (NPT) > 10m ≤ 10m NP NP NP NP NP NP Pisos superiores Altura del piso superior sobre el nivel de descarga de ocupantes ≤ 5m ≤ 21m ≤ 60m 90 120 90 120 180 120 180 NP 180 > 60m NP NP NP
SI Líquidos inflamables y combustibles (3) TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES Edificaciones de transporte Estaciones de radio y televisión ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES CUALQUIER EDIFICIO CUYO USO COMPLETO O PARCIAL NO HAYA SIDO DESCRITO EN ESTA TABLA NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI
Descripciones: NP: No permitido Notas: 1. cualquiera sea el uso de la edificación.7m de altura de carga de combustible. de modo de evitar el crecimiento acelerado de un incendio.Combustibilidad de Materiales.Reservado Artículo 47.
d) Los cuartos y áreas destinadas a cocinas con llama viva. dentro de cualquier tipo de edificaciones. El muro cortina deberá garantizar la compartimentación vertical de la edificación.Pruebas de elementos cortafuego para pases . Este cuadro se aplica para usos que implican unidades administrativas y/o funcionales independientes dentro de una misma edificación. debe asegurase que todos los sellos sean resistentes al fuego y que la unión del muro cortina con la losa de cada piso permitirá el movimiento debido a la dilatación térmica de la losa y el muro cortina sin perder la capacidad de impedir el paso de llamas.. National Fire Protection Association
Se pueden utilizar materiales selladores. indicando los tipos.Standard for Fire Tests of Through-Penetration Firestops (Underwriters Laboratorios) NFPA 101 – Código de Seguridad Humana . Para tal efecto. salvo vivienda. humo y/o calor.Standard Test Method for Fire Tests of Through-Penetration Fire Stops UL 1479 . Esto quiere decir que el muro cortina deberá impedir el paso de llamas. Cuando se instalen muros cortina deberá presentarse un proyecto específico para tal fin.. Cuando se requieran instalar selladores resistentes al fuego. La resistencia al fuego de las uniones entre el muro cortina y la losa de cada piso debe ser igual a la requerida para el resto de la edificación. cualquiera sea su uso.. Artículo 50. la configuración que cada fabricante haya sido sometida a pruebas y ensayos normalizados y que la composición del conjunto a proteger se encuentre descritos en el directorio de laboratorios de certificación de resistencia al fuego.Con el objetivo de mantener la compartimentación de la edificación. según su uso. formas y materiales que se utilicen en la unión del muro cortina y la losa de cada piso Artículo 49.Life Safety Code. humo y/o calor desde el piso donde se produce un incendio al resto de los pisos. deben estar contenidos por cerramientos de resistencia al fuego mínima de 1 hora. Artículo 48.Cuando existan distintos usos dentro de una misma edificación o estructura se debe implementar una separación resistente al fuego entre los distintos usos de acuerdo a la siguiente tabla. es necesario el uso de un sellado resistente al fuego cuando se produzcan perforaciones en elementos resistentes al fuego (como pases de cables o tuberías). indicando los tipos. debe presentarse un proyecto específico para tal fin.
.c) Las edificaciones de uso de comercio y oficinas deben estar separadas del área de estacionamientos por cerramientos de resistencia al fuego mínima de 2 horas. siempre y cuando. Este sellado debe tener la misma resistencia al fuego que el elemento al cual pertenece. formas y materiales que atraviesan el cerramiento resistente al fuego y certificar que las características y funciones empleadas del sellador cumplen con los estándares: a) b) c) ASTM E 814 – Pruebas de elementos cortafuego para pases .Muros Cortina.
Notas: -Se permite reducir la resistencia al fuego 1 hora cuando exista un sistema de rociadores automáticos contra incendio.Hospitalario Salud .Alto Riesgo
.Alto Riesgo 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1
Industria . Hostales. Resorts y Apart-Hotel Edificio Residencial Asilos y Orfanatos mayores de 15 camas Comercio Recreación y Deportes >300 to < = 1000 Recreación y Deportes > 1000
Recreación y Deportes < ó = 300
Comercio. Conjuntos bajo un mismo techo estructural
Salud .Servicio Ambulatorio
Recreación y Deportes CP ≤300 Recreación y Deportes 300≤ CP ≤1000 Recreación y Deportes CP > 1000 Educacional Guarderías Salud .Servicio Ambulatorio Vivienda Uni & Bi familiar Albergues y EcoLodges Hoteles. excepto en casos de usos de Salud .Hospitalario y Servicio Ambulatorio. Hostales. Resorts y ApartHotel Edificio Residencial Asilos y Orfanatos mayores de 15 camas Comercio Comercio. Conjuntos bajo un mismo techo estructural Oficinas Industria Industria Alto Riesgo Almacenes Riesgo bajo u Ordinario Almacenes .PERIODOS MÍNIMOS EN HORAS DE SEPARACIÓN RESISTENTE AL FUEGO ENTRE DISTINTOS USOS DENTRO DE UNA MISMA EDIFICACIÓN Albergues y Eco-Lodges Hoteles.
. supervisión y avería hacia lugares fuera de la propiedad protegida.La instalación de dispositivos de detección y alarma de incendios tiene como finalidad principal... deberán cumplir con lo indicado en esta Norma y en el Código NFPA 72 en lo referente a diseño. deberá contar con dos fuentes de suministro de energía. Artículo 54.Los equipos que se estandarizan en esta norma no pueden ser variados. Los sistemas que reporten las señales de alarma. Control de ascensores para uso de bomberos Desactivación de ascensores
..Todo sistema de detección y alarma de incendios.Los sistemas de detección y alarma de incendios. Los circuitos. indicar y advertir las condiciones anormales. pruebas y mantenimiento. de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad – Utilización – Sección 370. La canalización del cableado de los sistemas que funcionen por debajo de los 30 voltios. convocar el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar la protección de la vida humana. con personal entrenado en el manejo del sistema. en ninguna otra regulación.Todas las edificaciones que deban ser protegidas con un sistema de detección y alarma de incendios. instalación. no requerirán de conductores con recubrimientos libres de halógenos. Los sistemas de detección y alarma de incendios deberán contar con supervisión constante en el área a la cual protegen. Artículo 55.Los sistemas constructivos utilizados para lograr la resistencia al fuego mínima requerida para los elementos deben de ser sistemas que cumplan con ensayos y/o estándares reconocidos y certificados por laboratorios acreditados. Artículo 53. deberán interconectarse de manera de controlar.. que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de los ocupantes. Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios. El entubado de dichos sistemas se hará de acuerdo a lo señalado en el Código Nacional de Electricidad – Utilización – Sección 370 Artículo 56. atendidos de manera continua y que brindan el servicio de monitoreo no será necesario que cuenten con supervisión constante en el área protegida. Válvulas de la red de agua contra incendios. monitorear o supervisar a otros sistemas de protección contra incendios o protección a la vida como son: a) b) c) d) e) f) g) h) Dispositivos de detección de incendios Dispositivos de alarma de incendios Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.Artículo 51. La Detección y Alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia de calor o humo y a través. CAPITULO IV SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Artículo 52. de una señal perceptible en todo el edificio protegido por esta señal. o listados en directorios vigentes de laboratorios certificadores de resistencia al fuego. Bomba de agua contra incendios.. cableados y equipos deberán encontrarse protegidos de daños por corrientes inducidas de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad.
Los dispositivos de detección de incendios automáticos y manuales.. y podrán ser accionados en forma automática por los detectores.Únicamente es permitida la instalación de detectores de humo de estación simple (detectores a pilas)..Únicamente será obligatoria la señalización de las estaciones manuales de alarma de incendios que no sean claramente visibles y por exigencia de la Autoridad Competente.i) j) k) l)
Sistemas de presurización de escaleras.. Configuración y contenido del área a proteger.Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán distribuirse en la totalidad del área protegida.. Los dispositivos de detección de incendios deberán ser accesibles para el mantenimiento y pruebas periódicas.Los dispositivos de detección de incendios deberán ser instalados de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las buenas prácticas de ingeniería. Condiciones medio ambientales
Artículo 62. Artículo 60. Artículo 64. Ventilación y movimiento de aire...Los dispositivos de detección de incendios deberán estar instalados de forma tal que se encuentren sostenidos de forma independiente de su fijación a los conductores de los circuitos. deberán ser seleccionados e instalados de manera de minimizar las falsas alarmas.. cuando así lo requieran las características de los ocupantes del mismo.40 m. para usos en edificaciones residenciales y al interior de las viviendas. Altura del techo. libre de obstrucciones y fácilmente accesible.Los dispositivos de alarmas acústicas deben ser audibles en la totalidad del local. Cuando los dispositivos de detección se encuentren sujetos a daños mecánicos o vandalismo.10 m ni a más de 1. Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán ser instaladas en las paredes a no menos de 1. Sistemas de administración de humos Liberación de puertas de evacuación Activación de sistemas de extinción de incendios
Artículo 57. deberán contar con una protección adecuada y aprobada para el uso Artículo 59.Para la selección y ubicación de los dispositivos de detección de incendios deberá tomarse en cuenta las siguientes condiciones:
Forma y superficie del techo. Características de la combustión de los materiales presentes en el área protegida..
. Esta instalación de alarma audible deberá complementarse con adecuadas señales ópticas. puesto de control o desde los pulsadores distribuidos en la edificación. Artículo 63. Deberán instalarse estaciones manuales de alarma de incendios en el ingreso a cada una de las salidas de evacuación de cada piso. Artículo 58. Se adicionarán estaciones manuales de alarma de incendios de forma que la máxima distancia de recorrido horizontal en el mismo piso. Artículo 61. hasta la estación manual de alarma de incendios no supere los 60 m.
También podrá optarse por una red de agua contra incendios tipo montante seca (red seca). también deberá contar con gabinetes y
. Artículo 68. Artículo 69. no será necesaria la instalación de gabinetes y mangueras contra incendios.Las edificaciones de vivienda multifamiliar de más de 10 hasta 20 niveles. Sólo en los casos de sótanos en edificaciones de uso residencial.. se requerirá rociadores automáticos de agua contra incendios. de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.. de acuerdo a lo estipulado en el estándar NFPA 13. pudiendo en su reemplazo conectarse con la red pública de agua siempre y cuando ésta sea de suministro confiable. En los lugares en donde exista respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos. en cada nivel al interior de la escalera de evacuación.En caso de que la edificación cuente con áreas de estacionamiento subterráneas cuya sumatoria de áreas techadas considerando los espacios de estacionamiento. sin incluir sótanos.. en áreas comunes. b) Cuenta con un hidrante contra incendios de la red pública. Artículo 67. en cada nivel al interior de la escalera de evacuación.Cuando se instalen cobertores en las estaciones manuales de alarma de incendios. c) La localidad donde se ubicará la edificación cuenta con al menos una Compañía de Bomberos. no es necesaria la instalación de bombas contra incendios ni reservas de agua. sea mayor a 750 m2. CAPITULO V PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS DIVERSOS USOS VIVIENDA Artículo 66. con el fin de evitar falsas alarmas o para protección del medio ambiente. estos deben ser aprobados para el uso por la Autoridad Competente. Únicamente será requerido salidas valvuladas de 65 mm para uso del Cuerpo de Bomberos. a no más de 75 m de distancia. con gabinetes y mangueras contra incendios y con salidas valvuladas de 65 mm para uso del Cuerpo de Bomberos. sin incluir sótanos. en cada nivel al interior de la escalera de evacuación.. así como un sistema de detección y alarma de incendios.. deberá estar equipada con los siguientes componentes: a) Sistema de agua contra incendios tipo red húmeda. deberán tener una red húmeda de agua contra incendio con montante de diámetro no menor de Ø 100 mm.Las edificaciones de vivienda multifamiliar de más de 5 niveles hasta 10 niveles. y se utilice una red húmeda. con diámetro no menor a Ø 100 mm (4”) con válvula angular de Ø 65 mm (21/2”) en cada nivel al interior de la escalera de evacuación. si cumple con los siguientes requisitos: a) Cuenta con una escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la Norma A010.Artículo 65. de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.Las edificaciones de vivienda multifamiliar o conjunto residencial de más de 5 niveles. deberá contar con una red de agua contra incendios y extintores portátiles. sin gabinetes ni mangueras contra incendios y con salidas valvuladas de Ø 65 mm. para uso del Cuerpo de Bomberos. las circulaciones y los depósitos. con un diámetro no menor de Ø 100 mm. medidos de la conexión de bomberos (siamesa).
será dimensionada en base al máximo riesgo..14 bar (60 psi) en el punto más desfavorable. c) Bomba contra incendios de arranque automático de acuerdo al estándar NFPA 20 y el volumen de reserva según NFPA 13. d) Se debe instalar en todo el edificio un sistema de rociadores automáticos. la cual no será menor a 28 m3 de volumen útil y exclusivo. Bomba contra incendios de arranque automático con un caudal no menor a 946 l/min (250 gpm) con una presión no menor de 4. de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma. (6”) con válvula angular de 65 mm.b)
mangueras contra incendios. b) En los lugares en donde exista respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos. estaciones manuales así como alarmas de incendios en áreas comunes. un dispositivo reductor a Ø 40 mm (1½”) con tapa y cadena. de acuerdo a lo estipulado en el estándar NFPA 13. según lo estipulado en la presente Norma. y sea obligatorio el uso de rociadores la capacidad de bombeo y reserva de agua contra incendio. en cada escalera de evacuación.Las edificaciones destinadas a hospedajes deben cumplir como mínimo con los requisitos de seguridad que se establecen en los cuadros del presente capítulo. no es necesaria la instalación de gabinetes ni mangueras contra incendios. (21/2”) en cada nivel para uso del Cuerpo de Bomberos. Cuando la edificación presente otros riesgos distintos al de vivienda como parte de la misma. En los lugares en donde exista respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos. La reserva de agua contra incendios. los cuales podrán ubicarse indistintamente dentro o fuera de la escalera de escape y/o vestíbulo previo. deberán ser calculados para el máximo riesgo y máxima demanda. deberán estar equipadas con los siguientes componentes: a) Sistema de agua contra incendios presurizada con diámetro no menor a Ø 150 mm. no es necesaria la instalación de gabinetes ni mangueras contra incendios. sin incluir sótanos. en cada nivel al interior de la escalera de evacuación. según lo estipulado en la presente Norma.
Artículo 70.Las edificaciones de vivienda multifamiliar de más de 20 niveles. estaciones manuales así como alarmas de incendios en áreas comunes. los cuales podrán ubicarse indistintamente dentro o fuera de la escalera de escape y/o vestíbulo previo. CAPITULO VI HOSPEDAJES Artículo 71. con detección de humos en hall de ascensores. un dispositivo reductor a Ø 40 mm (1½”) con tapa y cadena.. Deberá contar con sistema centralizado de detección y alarma de incendios.
. con detección de humos en hall de ascensores. Este volumen mínimo es sólo aplicable para edificaciones calificadas como riesgo ligero y que no incluyan sótanos con estacionamiento vehicular. también deberá contar con gabinetes y mangueras contra incendios. de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma. debiendo instalarse en las salidas valvuladas de Ø 65 mm (21/2”). en cada nivel al interior de la escalera de evacuación. e) Reserva de agua contra incendios será dimensionada según el estándar NFPA 13 f) Deberá contar con sistema centralizado de detección y alarma de incendios. debiendo instalarse en las salidas valvuladas de Ø 65 mm (21/2”).
(Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences – Estándar para Sistemas de Control de Humos.En donde existan cocinas y esto obligue a la necesidad de ductos de evacuación de grasas y humos. lugares de entretenimiento u otros espacios de uso público. Artículo 76. estas serán diseñadas. a Base de Barreras y Diferencias de Presión). evitando recorridos horizontales y reduciendo al máximo las curvas.. estos deberán encontrarse dentro de un ducto cortafuego de una hora de resistencia. centros comerciales. la Ley Orgánica de Hidrocarburos No 26221. centros de convenciones. deberán contar como mínimo con la protección requerida para el hotel.Dependiendo de la clasificación y altura de la edificación de hospedaje se establece la necesidad de sistemas de agua contra incendios. Artículo 75. coliseos. adyacente o como parte de casinos..Cuando se decida la instalación de un sistema de administración de humos y/o sistemas de evacuación horizontal. El sistema de balizaje será normado por OACI. probadas y mantenidas de acuerdo con el estándar NFPA 20. Artículo 78.Las instalaciones de almacenamiento. gas licuado de petróleo y líquidos combustibles deberán diseñarse e instalarse de acuerdo con la regulación nacional vigente.... Esta área deberá estar ubicada en el primer o segundo nivel con acceso directo. por 15 minutos de generación..Los sistemas de evacuación serán diseñados y calculados en función a los requerimientos que establecen el Código de la NFPA 101 en el capítulo de Edificaciones de Hospedaje. instaladas.
.Cuando los hoteles requieran la utilización de helipuertos estos deberán contar con una protección contra incendios adecuada al tipo de riesgo. Artículo 74. Artículo 80.. cuya sumatoria de áreas sean mayores a 500 m2 y/o 250 m2 de depósitos o servicios generales (área sumada) se requerirá rociadores automáticos de agua contra incendios de acuerdo a lo estipulado en el estándar NFPA 13. desde la vía pública y con una puerta rotulada como “Centro de Control”. para el caso de un sistema de generación de espuma portátil AFFF. Artículo 73. restaurantes. éste nunca será menor a 2 descargas simultáneas de 216 lt/min. deberá cumplirse con el Código NFPA 101 (Life Safety Code – Código de Seguridad humana) y el Estándar NFPA 92-A..Cuando los hoteles tengan en su interior. Artículo 79.. tal como se detalla en el presente capítulo. Artículo 77.Los hoteles de 4 y 5 estrellas deberán contar con un ambiente denominado Centro de Control desde donde se pueda administrar la evacuación de la edificación y todos los sistemas de seguridad. abastecimiento y distribución de gas natural. El área mínima deberá ser tal que permita albergar todo el equipamiento del Centro de Control y adicionalmente permitir a los Bomberos administrar una emergencia. En caso de que la edificación cuente con playas de estacionamiento subterráneas. Cuando se decida instalar bombas alimentadas por energía eléctrica esta deberá contar con un suministro de emergencia y un panel de transferencia automático de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad.Artículo 72.Donde se requieran bombas contra incendios.
0 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más cercana. 2. 3. La localidad donde se ubicará la edificación deberá contar con una Compañía de Bomberos (2) No serán requeridos rociadores automáticos. 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podrán tener una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca con un diámetro no menor de Ø 100 mm. cuando todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra directamente hacia el exterior. La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12. en cada nivel al interior de la escalera de escape. o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado largo del balcón. Contar con escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la Norma A 010 ii. dispuesto para impedir la acumulación de humos y además cumplir con los requisitos establecidos en el Código NFPA 101 (Life Safety Code – Código de Seguridad humana) (3) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y cuando : i. iii.0 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas cercana. porche. Hasta 5 niveles Más de 5 niveles Hasta 4 niveles Entre 5 y 10 niveles Más de 10 niveles 5 obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio Ver Nota (2) obligatorio obligatorio 4 obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio Ver Nota (2) obligatorio obligatorio 3 obligatorio obligatorio obligatorio 2 obligatorio obligatorio obligatorio 1 obligatorio obligatorio obligatorio -
Red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de mangueras Obligatorio(1) Obligatorio(1) Obligatorio(1) Ver Nota (3) obligatorio obligatorio obligatorio
Sistema automático de rociadores
(1) Los hoteles de 1.
REQUISITOS MINIMOS Sistema de detección de humos y alarma de incendios centralizado Sistema de evacuación por voz Teléfono de Bombero Señalización e iluminación de emergencia 5 obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 4 obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 3 obligatorio obligatorio
. 1. además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12. Contar con un hidrante contra incendios de la red pública a no más de 75 m.0 m de distancia de evacuación. 2. de distancia medidos de la conexión de bomberos (Siamesa). o ii. de acuerdo a lo estipulado en la Norma Requisitos de Seguridad. si cumple los siguientes requisitos: i.INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO HOTEL
REQUISITOS MINIMOS Sistema de detección de humos y alarma de incendios centralizado Sistema de evacuación por voz (3 idiomas) Teléfono de Bomberos Señalización e iluminación emergencia Extintores portátiles 1. La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30. galería o espacio similar se encuentre abierto por lo menos en un 50%. del terreno a nivel de la vía pública. y salidas valvuladas de 65 mm.
2.. a nivel de la vía pública o del terreno. 2. Hasta 4 niveles Más de 5 niveles Hasta 4 niveles Entre 5 y 10 niveles Más de 10 niveles
5 obligatorio obligatorio obligatorio
4 obligatorio obligatorio obligatorio Ver Nota (1) obligatorio obligatorio
3 obligatorio obligatorio Ver Nota (2) obligatorio
Red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de mangueras
Sistema automático de rociadores Ver Nota (1) obligatorio obligatorio
No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores cuando todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra directamente hacia el exterior. además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12 m de distancia de evacuación.REQUISITOS MINIMOS Extintores portátiles 1. galería o espacio similar se encuentre abierto por lo menos en un 50%. 3. 2. 2. Hasta 5 niveles Mas de 5 niveles Hasta 4 niveles Entre 5 y 10 niveles Mas de 10 niveles 3 obligatorio obligatorio obligatorio Obligatorio(1) Sistema automático de rociadores Ver Nota (2) obligatorio obligatorio obligatorio 2 obligatorio obligatorio obligatorio Obligatorio(1) 1 obligatorio obligatorio obligatorio Obligatorio(1)
(1) Los Hostales de 1.
REQUISITOS MINIMOS Sistema de detección de humos y alarma de incendios centralizado Señalización e iluminación de emergencia Extintores portátiles 1. 3. 1. 1. o  La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más cercana.
. y salidas valvuladas de 65 mm. dispuesto para impedir la acumulación de humos y además cumplir con los requisitos establecidos en el Código NFPA 101 No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y cuando :  La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas cercana. de acuerdo a lo estipulado en la Norma Requisitos de Seguridad si cumple los siguientes requisitos: a) Contar con escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la Norma A 010 b) Contar con un hidrante contra incendios de la red pública a no más de 75. de distancia medidos de la conexión de bomberos (Siamesa).0 m. 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podrán tener una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca con un diámetro no menor de Ø 100 mm. en cada nivel al interior de la escalera de escape. o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado largo del balcón. porche.
o b) La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30. Hasta 4 niveles Más de 5 niveles Hasta 4 niveles Entre 5 y 10 niveles Más de 10 niveles 5 obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio Sistema automático de rociadores Ver Nota (1) obligatorio obligatorio Ver Nota (1) obligatorio obligatorio Ver Nota (2) obligatorio 4 obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 3 Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores cuando todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra directamente hacia el exterior.c) La localidad donde se ubicará la edificación deberá contar con una Compañía de Bomberos (2) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y cuando: a) La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m. medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más cercana. además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12 m de distancia de evacuación.
REQUISITOS MÍNIMOS Sistema de detección de incendios a pilas en los dormitorios Iluminación de emergencia en los lugares que cuenten con red de energía eléctrica Extintores portátiles obligatorio obligatorio obligatorio
. o b) La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más cercana. a nivel de la vía pública o del terreno. medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más cercana.0 m. porche. 2.0 m. galería o espacio similar se encuentre abierto por lo menos en un 50%. 1. de distancia de evacuación. 3. dispuesto para impedir la acumulación de humos y además cumplir con los requisitos establecidos en el Código NFPA 101 (2) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y cuando: a) La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más cercana. además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12.
REQUISITOS MINIMOS Sistema de detección de humos y alarma de incendios centralizado Sistema de evacuación por voz Señalización e iluminación de emergencia Extintores portátiles 1. o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado largo del balcón. 2.
Todo local de salud tipo hospital deberá tener cerramientos contrafuego de 1 hora en locales de 3 pisos o menos y 2 horas en locales de 4 pisos a más..5 m2 por persona Artículo 83.Todo local de salud tipo hospital deberá tener al menos una división resistente al fuego por piso de hospitalización que genere áreas de refugio de acuerdo con:
a) De 3 niveles o menos = mínimo 1 hora de resistencia contra fuego b) De 4 niveles o mas = mínimo 2 horas de resistencia contra fuego c) Cada área de refugio generada deberá tener como mínimo una salida o escalera
de evacuación. b.
TIPO DE EDIFICACION Hospital (400 camas o mas) Hospital (150 a 399 camas) Hospital (50 a 149 camas) Hospital (menos de 50) Centro de Salud Puesto de Salud Centro Hemodador a.INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO ALBERGUE
REQUISITOS MINIMOS Sistema de detección de humos y alarma de incendios centralizado Señalización e iluminación de emergencia Extintores portátiles
CAPITULO VII SALUD Artículo 81.3) En los pisos que no alberguen pacientes internados ni pacientes en camilla = 0.. tienda de regalos.4 m2 por persona d.. sala de reuniones y/o áreas complementarias.
d) Para estimar el área mínima de refugio deberá considerarse:
d.1) En hospitales o lugares de reposo = 2.
Extintores Portátiles Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Detección de Humos y Alarma Centralizado Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Obligatorio cuando la edificación tiene 3 niveles o mas Obligatorio cuando la edificación tienen 2 o mas niveles
Artículo 82.8 m2 por persona d.2) En instalaciones con pacientes en silla de ruedas = 1.Las edificaciones de Salud deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad los cuales aplican a todas las áreas internas de la edificación como cafetería. Estos espacios son: a) Salas de operación b) Salas de cuidado intensivo
Todo local de salud de 2 o más niveles deberá contar con teléfono para bomberos y un sistema de evacuación por voz.0 m2 : Sin requerimiento i) Salas de almacenamiento con más de 10 m2 de superficie para almacenamiento de materiales combustibles: 1 hora j) Salas de recolección de residuos :1 hora k) Todos los muros internos y particiones en los locales de salud de 4 pisos o más deberán ser de materiales incombustibles o de combustión limitada.c) Salas de Diálisis d) Neonatología Artículo 84. Standard for Health Care Facilities.5 m2 y 10... cuando conduzca en un solo sentido a un área de refugio y de 2.60 m.. Artículo 87. CAPITULO VIII COMERCIO Artículo 89. por 2. Artículo 86.40 m cuando divida el área en dos zonas de refugio.. Artículo 85.Los laboratorios. equipos de gases.Las escaleras de evacuación deben permitir el giro de una camilla considerando que miden 0.Las dimensiones de las puertas y escaleras de evacuación deberá cumplir lo establecido en la norma de requisitos de Seguridad. El ancho mínimo de un puerta de evacuación ubicado en un pasadizo será de 1.Las áreas de riesgo en locales de Salud deberán ser protegidas con cerramiento contrafuego de: a) Salas de calderas y de calefactores alimentados a combustible:1 hora b) Lavanderías centrales más de 10 m2 de superficie: 1 hora c) Laboratorios usando materiales inflamables o combustibles distintos a riesgo severo: Puertas con cierre automático d) Laboratorios usando materiales clasificados de riesgo severo:1 hora e) Talleres de pintura que emplean sustancias y materiales riesgosos distintos a riesgo severo: 1 hora f) Talleres de mantenimiento de la planta física: 1 hora g) Salas donde se guarda la ropa para lavar :1 hora h) Almacenes de materiales combustibles entre 4. sistemas de gases & vacio.20 m. de largo. combustibles o riesgosos considerados como de riesgo severo deberán estar protegidos de acuerdo con el estándar NFPA 99.Las edificaciones de comercio deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
TIPO DE EDIFICACION Tienda Tienda de área techada total menor a 100 m2 Tienda área techada total mayor a 100 m2 y menor a 750 m2
Detección y Alarma de incendios centralizado
.. las hojas de las puertas deberán abrir en sentidos opuestos. En este último caso..50 m. Artículo 88. instalaciones hiperbáticas en locales de salud en donde se utilicen materiales inflamables.
Ver Nota 4 Complejo comercial Mercados Mayoristas (3) Con techo común Sin techo común independientes) Supermercados Supermercados de un solo nivel y
Extintores Portátiles Obligatorio Obligatorio
Detección y Alarma de incendios centralizado Obligatorio Obligatorio
.TIPO DE EDIFICACION Tienda de área techada total mayor a 750 m2 y menor a 1500 m2 Tienda de planta techada de área mayor a 1500 m2 Conjunto de Tiendas Conjunto de tiendas de un solo nivel y menor a 500 m2 de área de techada Conjunto de tiendas de un solo nivel y área techada entre 500 m2 y 1000 m2 Conjunto de tiendas de un solo nivel y área techada mayor a 1000 m2 Conjunto de tiendas entre dos y tres niveles. con área mayor a 1000 m2 en total Conjunto de tiendas de mas de tres niveles Galería Comercial (7) Tiendas por departamentos Centro Comercial Centro comercial de área menor a 500 m2 por piso y no más de 3 niveles – Ver Nota 3 Centro comercial de área menor a 500 m2 por piso y mas de 3 niveles Centro comercial de área mayor a 500 m2 y menor de 1500 m2 por piso y no mas de 3 niveles .Ver Nota 3 Centro Comercial de área mayor a 1500 m2. con área menor a 1000 m2 en total Conjunto de tiendas entre dos y tres niveles. por piso .
destinada únicamente a la exhibición y venta de productos. Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad. En supermercados de un piso con área de venta no mayor a 1000 m2.. (caudales sumados). para edificaciones de 2 o más niveles se aplicaran los requerimientos de protección contra incendios de los Conjuntos de Tiendas. Únicamente estaciones manuales y alarma de incendios Cuando las rutas de evacuación así lo exijan Para construcciones de un solo nivel. Entiéndase como área de venta.
. Serán requeridos hidrantes de la red publica con un caudal suficiente para el máximo riesgo. Es requisito obligatorio contar con hidrantes que provean un caudal total mínimo de 750 gpm. siempre y cuando exista una compañía de bomberos en la localidad.Las Galerías Comerciales y Conjunto de Tiendas de no más de 3 niveles. cafeterías y bares Restaurantes de área total construida menor a 75 m2 Restaurantes de área total construida mayor a 75 m2 y menor Obligatorio (6) a 300 m2 Restaurantes de área total Obligatorio construida mayor a 300 m2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
A partir de 250 m2 de área. una mezanine no será computada como un nivel adicional siempre y cuando no exceda el 50% del área de venta. estos podrán conectarse directamente con la red pública.
Artículo 90.TIPO DE EDIFICACION menor a 1000 m2 de área de venta Supermercados de un solo nivel y área de venta mayor a 1000 m2 y menor de 2000 m2 Supermercados de un solo nivel mayor a 2000 m2 de área de venta Supermercados entre uno y tres niveles. deberán contar con una separación contra fuegos no menor de 1 hora. aquella de acceso libre al público. de manera de agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m lineales de frente. con área de venta menor a 1000 m2 por piso Supermercados de mas de tres niveles y área de venta menor a 1000 m2 por piso Supermercados de mas de un nivel y área de venta mayor a 1000 m2 por piso Mercados Minoristas Con techo común Sin techo común independientes)
Restaurantes. de acuerdo con la formula ISO.
b) Sistema de administración de humos de acuerdo con la Guía NFPA 92B. Artículo 98. se podrá tener una distancia máxima de recorrido de 60 m adicionales. la distancia máxima de recorrido es de 45 m a una salida de evacuación o de la edificación cuando no se cuenta con un sistema de rociadores y de 60 m cuando la edificación cuenta con rociadores. Artículo 91. o reportar vía telefónica a un punto que cumpla con estos requisitos. deberá tener una separación corta fuego con una resistencia mínima de 2 horas. c) Compartimentación contra fuego no menor de 1 hora entre locales. siempre y cuando exista una compañía de bomberos en la localidad. No se requiere compartimentación corta fuego en el frente de la tienda. para centros comerciales de 3 pisos o menos. con un área total mayor de 250 m2. incluyendo áreas comunes de circulación techadas. tomados desde la puerta de salida de la tienda hasta la salida más cercana de la edificación.. y de 2 horas para 4 pisos o más..En caso de tiendas ubicadas al interior de centros comerciales. deberá colocarse la señalización respectiva.Toda edificación comercial. deberán contar con una separación contra fuegos no menor de 2 horas.Los sistemas de detección y alarma. deberán reportar a un lugar con personal entrenado las 24 horas.0 m. deberá contar con un sistema automático de rociadores. Artículo 97.070. Articulo 93..Las paredes posteriores colindantes con otra tienda. lineal de frente.Las Galerías Comerciales y Conjunto de Tiendas de 4 niveles o mas. de acuerdo con el cálculo de evacuación establecido en la Norma A.. estos podrán conectarse directamente con la red pública.Cuando la puerta de salida al exterior no sea claramente visible..Las edificaciones para uso de oficinas deberán cumplir con los siguientes requisitos de seguridad
. Artículo 92. Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad. de manera de agrupar locales que tengan un máximo 20. Artículo 94. Artículo 95. siempre y cuando se cuente con los siguientes componentes: a) Rociadores instalados en el 100% del Centro Comercial..Las edificaciones comerciales deberán contar con el número de escaleras de evacuación y salidas de emergencia necesarias. complejos comerciales. CAPITULO IX OFICINAS Artículo 99.. desde algún punto del local. estas deberán cumplir con los requisitos de protección contra incendios con los del local donde se ubican. Las paredes posteriores colindantes con otra tienda.. Artículo 96. deberá tener separación corta fuego con una resistencia mínima de 1 hora.En Centros Comerciales bajo un mismo techo estructural.. galerías comerciales. No se requiere compartimentación corta fuego en el frente de la tienda.En edificaciones de uso de Centro Comercial bajo un mismo techo estructural. que cuenta con áreas bajo nivel del piso.
Sistema de agua contra incendios presurizada con diámetro no menor a Ø 150 mm.
Sistemas de Administración de humos: En los edificios de oficinas que requieran de sótanos ya sea para almacenamiento y/o estacionamiento con más de 3 niveles deberán disponer de un sistema de administración de humos diseñado de acuerdo a lo establecido en la NFPA. (4”) con válvula angular de 65 mm (21/2”) en cada nivel para uso del Cuerpo de Bomberos. Dentro del cuarto del centro de control debe instalarse un panel gráfico. (6”) con válvula angular de 65 mm (21/2”) en cada nivel para uso del Cuerpo de Bomberos.a) Requisitos de protección contra incendios
REQUISITOS MÍNIMOS Sistema de detección y alarma de incendios centralizado 1. 2. administración de humos ubicado preferiblemente en el primer piso y/o segundo piso con acceso directo desde la vía pública para ser usado por el Cuerpo de Bomberos CAPITULO X EQUIPOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS SUB-CAPITULO I
. Mas de 4 niveles Señalización e iluminación de emergencia Extintores portátiles Red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de mangueras 1. Estos sistemas deberán ser de activación automática por el inicio ya sea de un detector o por la apertura de un rociador. 3. Hasta 4 niveles 2. En los sótanos en donde se instalen grupos electrógenos. 1. Hasta 4 niveles 2. cuarto de tableros generales. cuartos de subestaciones eléctricas y transformación deberán contar con un cerramiento cortafuego de 2 horas y sistemas de ventilación de humos en caso de incendios
d) En edificios de oficinas de más de 15 niveles medidos sobre el nivel del piso y/o más de 3 sótanos requieren de un cuarto de control desde donde se administre todos los sistemas de detección. sencillo de control individual para cada equipo de presurización o de extracción del sistema de activación para el uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. (1) (2) Mas de 4 niveles Entre 5 y 10 niveles Entre 11 y 20 niveles Mas de 20 niveles Sistema automático de rociadores
Sistema de agua contra incendios presurizada con diámetro no menor a Ø 100 mm. alarma de incendios.
e instalación de sistemas de rociadores automáticos. en ninguna otra regulación.
Artículo 103.Los casos no contemplados en la presente Norma podrán ser referidos a los códigos y estándares pertinentes de la NFPA con la autorización de la Autoridad Competente. Artículo 104.Las roscas que deben utilizarse en cualquier dispositivo de combate de incendios tanto para abastecimiento. piezas y equipamiento que es necesario estandarizar. construidas como un conjunto. piezas o partes que modifiquen. Para el diseño e instalación de montantes y gabinetes de agua contra incendios. estos sistemas requieren de una serie de partes. tendrán 9 hilos por pulgada para roscas NH de 40 mm. Artículo 101.Los equipos que se estandarizan en esta norma no pueden ser variados.. Cuando el sistema de alimentación de agua provenga directamente de la red pública. altura y clasificación de riesgo. se utilizara la norma NFPA 24 Cuando el suministro de agua se desarrolle utilizando una bomba. y mientras en el país no se desarrollen estándares nacionales. Articulo 102. a través de un tanque elevado. se utilizara la norma NFPA 13 Para el diseño e instalación de sistemas de rociadores especiales.. sin bulbo..Los distintos sistemas de protección contra incendios. y utilizados para el enfriamiento de recipientes y estructuras.. Se aceptaran solo piezas de fabrica. se utilizara la norma NFPA 15 Cuando los sistemas de suministro de agua se desarrollen sin la necesidad de un sistema de bombeo. para que puedan ser compatibles y ser utilizados por el Cuerpo de Bomberos y permitir los planes de apoyo mutuo entre empresas e instituciones. área. que se establecen en la presente Norma deben ser diseñados bajo estándares confiables de reconocido prestigio internacional. sin necesidad de bomba ni reserva de agua contra incendio se instalaran sistemas de doble check con medidor de caudal según NFPA 24. llamados spray.El dispositivo de conexión. o sirvan como ampliación. se utilizaran los siguientes: a) b) Para el diseño.. descarga de agua o combate de incendios. Cuando se requiere obligatoriamente una fuente alterna. mediante el cual las unidades del Cuerpo de Bomberos suministran agua al interior de las tuberías de las redes de agua contra
. (11/2”) de diámetro y 7 ½ hilos por pulgada para roscas NH de 65 mm. el sistema de energía debe ser diseñado e instalado según NFPA 70. no se aceptaran equivalentes. se debe utilizar la norma NFPA 20. Pueden utilizarse sistemas de bombeo que dispongan de una certificación independiente al fabricante que garantice la capacidad de la curva de bombeo para riesgos ligeros de acuerdo con el Artículo 153. se utilizará el estándar NFPA 14. tanto para motores petroleros o eléctricos. conexión o cualquier otro dispositivo que se utilice con el propósito de adecuar o modificar los dispositivos regulados en el presente capitulo. Para sistemas de bombeo menores a 500 gpm no se requieren bombas de tipo listadas UL..Las edificaciones deben ser protegidas con un sistema contra incendios en función al tipo. SUB-CAPITULO II CONEXIÓN DE BOMBEROS Artículo 105. de tipo cerrado y con bulbo. (2 1/2”) de diámetro.GENERALIDADES Artículo 100.
Artículo 106.incendios. debe ser tal que permita su uso. no deben ser pintadas y no es necesario que sean de color rojo.. en acabados de materiales diversos. sin importar el tamaño. Es obligatorio que cada uno de los ingresos cuente con una tapa. Deberá instalarse una válvula check listada en cada Conexión de Bomberos. que no se muestre hacia la vía pública y/o se encuentren en el interior de la edificación en el primer piso. de fácil acceso e identificable y preferentemente ubicarse en la fachada más próxima a la vía pública. Estos caudales no son sumatorias por cada sub sistema. y/o cualquier otro sub sistema de protección contra incendios basado en agua. espuma.30 m ni mayor de 1. el cual debe ser calculado para el máximo caudal que demande el máximo riesgo.Las Conexiones para Bomberos. y de altura no mayor a 10 niveles se podrá utilizar Conexión para Bomberos de una sola entrada.. sistemas de rociadores o cualquier otro sistema de extinción de incendios en base a agua. de pared. de giro permanente. pueden ser del tipo poste. sin dificultar maniobras de evacuación de personas. debe ser amplio en sus cuatro lados.20 m medidos ambos desde el nivel de piso terminado al borde inferior de los acoples. diluvio. Artículo 107. No deberán existir válvulas de control entre la Conexión de Bomberos y el sistema contra incendios..
SUB-CAPITULO III VÁLVULAS
. deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) b) c) Todo sistema de agua contra incendios. La ubicación en la fachada de la edificación. requieren contar también con Conexión para Bomberos. empotradas. a razón de 945 L/min (250 gpm) por cada entrada (ingreso). de forma de suministrar un caudal adicional de agua para la extinción de un incendio. esta puede ser del tipo tapón macho. o de tapas fabricadas específicamente de su uso (tapas frangibles). ni ingreso a la edificación tanto a pie como con unidades de bomberos. El espacio circundante de la Conexión para Bomberos. La Conexión para Bomberos debe ser visible. debe contar con Conexión para Bomberos. (2 ½”) de rosca continua NHS.Los sistemas de rociadores.Las Conexiones para Bomberos. deben ser compatibles con las mangueras del Cuerpo de Bomberos. Se debe instalar una Conexión para Bomberos por cada sistema que tenga la edificación. Adicionalmente debe tener la cantidad de entradas (ingresos) que requiera el sistema de agua. Las bocas de inyección deben ser orientadas de forma directa y perpendicular hacia la pista donde se ubicará la unidad del Cuerpo de Bomberos. debiendo utilizarse solo el riesgo hidráulicamente más demandante en caudal. con una capacidad de abastecimiento para el 100% de demanda del sistema de agua que requiere el sistema especifico que alimenta. Las Conexiones de Bomberos deberán tener al menos 2 conexiones de 65 mm. La distancia con relación al piso no debe ser menor de 0. en una conexión de rosca hembra. de forma tal que permita la rápida conexión de mangueras sin obstrucción o restricción alguna. adosadas. Artículo 108. La ubicación debe preferirse cercana a los hidrantes de la vía publica. En edificaciones de vivienda multifamiliar con área por nivel no mayor a 300 m2.
Solo podrán utilizarse válvulas reconocidas por un Certificador para uso de redes de agua contra incendios. y ser monitoreadas por el sistema centralizado de detección y alarma de incendios.
Válvulas Indicadoras de Poste (PIV). estas debe ser ubicadas en lugares que permitan su mantenimiento y purga. tipo cuña y bonete empernado (OS&Y). Las válvulas deberán ser del tipo indicadoras y listadas para uso en sistemas de protección contra incendios y podrán ser de los siguientes tipos: Válvulas de compuerta de vástago expuesto ascendente y volante no ascendente con sentido de cierre y apertura convencional. En sistemas de agua contra incendio solo podrán utilizarse válvulas checks aprobadas para uso contra incendios. que permita el acceso. otras válvulas de sectorización. mantenimiento y reemplazo de la unidad sin dificultad para el operador. de manera que interrumpen el suministro de agua desde la fuente de bombeo hacia las montantes o dispositivos de extinción de incendios. en buzones adecuados. c) Estas válvulas no deben ser utilizadas para sectorizar partes de un sistema como hidrantes.Las Válvulas de Sectorización y Control son equipos que aíslan un tramo o una red de tuberías. así mismo debe tenerse en consideración la posición y horizontalidad o verticalidad del sistema de tuberías a la que sirven. casetas.
Válvulas Reductoras de Presión. salvo otro tipo de válvula aprobado por un certificador para equipos contra incendios. sobre el nivel de piso que las válvulas de vástago expuesto.Artículo 109. así como en todos los sub sistemas que se requieran. con las siguientes condiciones: Este tipo de válvula debe ser utilizada solo para sectorizar redes de agua contra incendios enterradas. b) Deben estar provistas de cadena y candado asegurando el flujo de ingresos y salidas hacia y desde el SCI y cuando se disponga de un sistema de detección y alarma. No es permitido el uso de válvulas de sistemas secos en redes húmedas. con las siguientes características Son aquellas que permite el flujo de agua en una sola dirección. c) No son permitidas en sistemas de agua contra incendio. b) Siempre deberán tener un manómetro aguas arriba y aguas abajo de la válvula
Válvulas Angulares y Rectas
Todas las válvulas para uso de gabinetes.. uso de bomberos o brigadas contra incendios deben ser listadas para el tipo de sistema al que sirven.
. sistemas de rociadores o montantes.
Válvulas tipo Check. no puedan ser instaladas válvulas indicadoras de poste se podrán utilizar válvulas de vástago expuesto. con las siguientes condiciones: Cuando se requieran válvulas reductoras de presión no serán permitidas válvulas estranguladoras de flujo. con las siguientes características: Válvulas de tipo OS&Y deben ser utilizadas en las succión y descarga de la bomba principal. c) Cuando sea necesaria la instalación de válvulas check. b) Se les debe proveer de candado. ya sea húmedo o seco. deberán ser monitoreados por el mismo. d) Cuando. con dimensiones suficientes.
con o sin puerta.. el dispositivo usado para poder romper el vidrio. ni ningún dispositivo que impida su apertura directa. pero no como conexión directa de uso en gabinetes. así como la manipulación de la válvula. y tendrán que ser valvulados en el mismo pitón. ni ninguna otra que cuya apertura o cierre requiera de menos de 5 segundos.. deberá ubicarse en un lugar adyacente al gabinete y de libre disposición. con reductor de 65 mm.Los gabinetes pueden tener válvula de 40 mm. pitón y la válvula de control.90 m ni mayor a 1.Los gabinetes se deben señalizar de acuerdo con la NTP 399. deben ser del tipo aprobadas. Estos pueden ser utilizados.
.50 m sobre el nivel del piso. Los pitones de chorro sólido no serán permitidos al interior del gabinete. medidos al eje de la válvula. del tamaño necesario para contenerlos y utilizarlos. y cuando se decida su uso en un gabinete. CASETAS Y ACCESORIOS Artículo 110. con un espacio mínimo de 2. Cuando se requieran pitones de chorro sólido..50 m. empotrados o recesados. estos no podrán reemplazar los gabinetes contra incendio Se pueden utilizar mangueras de 15 metros de longitud cuando el riesgo así lo requiera y el área disponible no permita el tendido y uso de mangueras de 30. este debe tener las dimensiones mínimas que permita la conexión y desconexión de forma rápida de mangueras.010-1 cuando no sean visibles y cuando tengan puerta sólida. (21/2” a 11/2”) o ambas válvulas.Donde se utilicen gabinetes del tipo romper-el-vidrio. por UL o cualquier certificador equivalente.. No se permiten el uso de válvulas de apertura rápida. de vidrio o sólida o cualquier combinación de estos.Los gabinetes contra incendios pueden ser adosados. (1½”) recta o angular. así como un pitón de combinación.Las válvulas permitidas son de forma angular o recta. alrededor del manubrio..0 metros. En los casos en donde se desee instalar gabinetes de manguera rígida.Las válvulas de los gabinetes deberán ubicarse a una altura no menor de 0. e) Las válvulas de 65 mm. Artículo 111. Artículo 113. también pueden tener salida de 65 mm. de tipo compuerta o globo.Los gabinetes de mangueras contra incendios son cajas que contienen en su interior la manguera. La puerta de los gabinetes no podrán tener llave. (2½”) de diámetro que se instalen en las montantes de agua contra incendio en edificios no deben ir dentro de un gabinete.. Articulo 114. a 40 mm.
SUB-CAPITULO IV GABINETES. Artículo 116. (1 ½”) de diámetro y 30 metros de longitud. (2 ½”). Los materiales de acabado pueden ser cualquiera que se requiera acorde con los materiales de arquitectura donde se ubica el gabinete.Los gabinetes contra incendios tendrán en su interior una manguera de 40 mm. d) Las válvulas no necesariamente deben ir en gabinetes. Artículo 112. c) Las válvulas a ser utilizadas en sistemas de agua contra incendio. Adicionalmente todos los gabinetes sin excepción deben indicar como medida de precaución lo siguiente: “Equipo contra incendio solo para ser utilizado por personal entrenado” Articulo 115. deberá instalarse de forma segura.. diseñado de forma que no interfiera con el uso de los equipos que contiene. de media o un cuarto de vuelta.
4 mm. de manera de permitir la operación de la manija de la válvula. tipos de maniobras para el combate del incendio. (1”) de distancia con el gabinete. salvo en áreas de oficinas administrativas o riesgos clasificados como “Ligero”. También son permitidas mangueras de 45 mm (1¾”) de pulgadas con acoples de 40 mm (1½”). Su número y ubicación están en función al tipo y tamaño del riesgo...Cuando una edificación no es protegida por un sistema de rociadores.Los acoples deben fijarse a la manguera mediante el un anillo a presión.0 metros.Las Mangueras Contra Incendio pueden ser de tipo chaqueta simple o doble chaqueta. Para riesgos industriales no serán aceptadas las mangueras denominadas para uso de rack o porta manguera (Rack & Real). se deben utilizar mangueras extruidas de material sintético. con un recorrido real de 25. pueden ser de dimensiones y formas variadas. Articulo 121.. durabilidad y confiabilidad entre otros factores.. debe utilizarse hasta una distancia máxima de 90..Cuando se decida por la instalación de gabinetes con rack porta mangueras. requerimiento del asegurador.. las mangueras de 65 mm (2½”) solo se permiten en Casetas Contra Incendios. ni equipamiento como hachas.En gabinetes contra incendio se utilizaran solo mangueras de 40 mm (1½”) de diámetro. alcoholes.Las Casetas Contra Incendios tienen como propósito almacenar. la válvula en cualquier posición (totalmente abierta o totalmente cerrada).. Artículo 125. Artículo 126. pudiendo ser una combinación de mangueras de 65 mm (2 ½”) y 40 mm (1 ½”). contar con brazo de ajuste de manguera y ser listado. debe tener al menos 25. la manguera y el pitón.La ubicación de extintores no necesariamente obedece a la ubicación de gabinetes. directamente a la montante o ramal de abastecimiento sin el uso del gabinetes. clasificación del riesgo de la edificación. Artículo 122. Artículo 120. garantizados para una presión de trabajo mínima de 10. los pitones serán del tipo de combinación (chorro-niebla) y valvulados. Este requerimiento será definido y especificado en cada proyecto por el proyectista. barretas.. Artículo 124. o linternas. equipo contra incendios de primera respuesta y así como complementario.Dentro del gabinete. luego de voltear en esquinas. Artículo 118. deben instalarse la cantidad de gabinetes necesarios para que la manguera pueda llegar a cubrir todas las áreas.. Artículo 123.0 metros.Artículo 117.Es permitido el uso de mangueras colocadas sobre rack porta mangueras.34 bar (150 psi. Articulo 127.. extruídas.)
. No está permitida la ubicación de gabinetes en base a radio de cobertura.En instalaciones industriales en donde predominen los derivados de hidrocarburos. cerca al riesgo.. No es necesario instalar extintores en el interior de las cajas de gabinetes. solventes. este debe ser del tipo que permita ser utilizado por una sola persona. Al interior del gabinete solo son necesarios la válvula. Se ubicaran en función al tipo de instalación y edificación.Cuando se utilicen mangueras pre-conectadas en este tipo de casetas.0 metros y un chorro adicional de 7. Artículo 119.
y pueden instalarse hidrantes intermedios si el sistema así lo requiere. se podrán instalar hidrantes cada 200 metros de distancia
.Los hidrantes deben ser instalados con una distancia no mayor de 100 metros entre ellos. No es permitida la instalación de hidrantes abastecidos desde una red privada interna y que se encuentren conectados a la misma bomba y reserva del sistema de agua contra incendio... en adición al sistema de diluvio según el estándar NFPA 15. salvo en actividades mineras y petroleras. y deben cumplir con lo siguiente: a) Deben ser listados para el uso.. No es permitido el uso de válvulas indicadoras de poste (PIV) como válvulas de sectorización.Los Hidrantes de vía pública deben ser solamente abastecidos por el sistema de agua de servicio público.7 bar (60 psi) medidos en la descarga del pitón a máximo caudal de diseño del pitón que se utiliza. es necesario disponer de no menos 2 pitones de chorro sólido de 1 324..75 l/min (350 gpm) cada uno y un monitor por cada pitón para efectos de enfriamiento a distancia de la zona de impacto de la llama.000 galones) medidos en volumen de agua. se ubicara una salida válvulada para uso de bomberos por cada nivel y por cada montante. Articulo 133..Los hidrantes deben ser instalados preferiblemente en las esquinas de las calles.89 bar (100 psi). Artículo 132. en donde se estacionará el camión contra incendios. en adición al requerimiento de agua del sistema que abastece la red de agua contra incendio.. Artículo 129.Las salidas para uso de bomberos son las válvulas de apertura y cierre de 65 mm (2½”) de diámetro. con válvulas rectas o angulares. c) En edificaciones. el cual se instala al final de la manguera.570 litros (2.Artículo 128. en lugares estratégicos para uso exclusivo de bomberos. con las bocas de salida ubicadas hacia la pista.Los Pitones Contra Incendio son equipos utilizados para el combate de incendios. según sea el diseño de la red y que se ubican como parte de una red de agua contra incendios. SUBCAPITULO V HIDRANTES Artículo 131.14 bar (100 psi) No se aceptaran cálculos hidráulicos que no tengan como presión mínima 4. Artículo 130. b) El galonaje que se utilice para el cálculo del caudal de los pitones debe ser medido a 6. d) En instalaciones donde deban enfriarse tanques de almacenamiento de combustibles de diámetro mayor a 10 m o tanques de GLP de capacidad mayor a los 7.En edificaciones donde se requiera de montantes de agua contra incendios. la presión que debe calcularse en la punta del pitón descargando al máximo caudal será de 4. húmedas o secas. La válvula de sectorización deberá ubicarse a una distancia no mayor de 1. donde no exista Cuerpo de Bomberos y el caudal demandante por hidrantes haya sido considerado. Solo en áreas clasificadas como residenciales con viviendas o edificios residenciales de máximo 9 pisos de altura.00 m.
Deben dejarse con la válvula de control siempre abierta. solo pueden ser utilizados en riesgos especiales en donde la maquinaria y movimiento pone en riesgo al hidrante de poste.Artículo 134.En donde se requieran hidrantes con capacidad mayor de 2830 l/min. con tiendas por departamentos de más de 3000 m2 (área total).. patios de maniobra de contenedores. deberán ser adquiridos a la empresa responsable del suministro de agua de la localidad. son obligatorios de instalar a partir del año 2007 en todas las ciudades en donde no exista posibilidad de congelamiento. En otras áreas geográficas no deben ser instalados. Artículo 142. según clasifica la NTP 350... sumando los caudales de 3 hidrantes requieren 2000 gpm. puertos.Hidrantes de poste de tipo cuerpo húmedo.. por golpe..Hidrantes subterráneos. Artículo 138.Los hidrantes existentes en la vía pública. Artículo 140.. c) Áreas de industria liviana requieren 750 gpm d) Áreas de industria pesada requieren 1000 gpm e) Áreas de industria de alto riesgo requieren 1000 gpm por hidrante y sumando los caudales de 3 hidrantes requieren 3000 gpm f) Áreas comerciales con edificios de más de 5 niveles y 500 m2 de planta requieren 1000 gpm g) Centro comerciales de más de 5000 m2. de acuerdo con la NTP 350.102 debe ser como mínimo el siguiente caudal: a) Áreas residenciales requieren de 250 gpm. al inicio de un nuevo proyecto.102.. entre otros similares. (750 gpm).Las tuberías enterradas deben estar listadas para su uso en sistemas contra incendios y deben satisfacer los siguientes estándares de fabricación.Hidrantes de poste de tipo cuerpo seco.. En el caso de tuberías instaladas en túneles o trincheras estas deben referirse a la parte de tuberías aéreas.Toda tubería que esté en contacto directo con el suelo. b) Áreas residenciales en edificios mayores de 5 niveles requieren 500 gpm.El caudal de abastecimiento que requiere cada hidrante o la suma de varios en la misma manzana o adyacente. los requerimientos adicionales de caudales y numero de hidrantes que se determinen por cada riesgo. Artículo 135. solo pueden ser utilizados en caso de incendio por el Cuerpo de Bomberos del Perú. Cuando se instalen estos deben se señalizados en la tapa con la palabra “Grifo Contra Incendios” o “Hidrante”. no podrá ser menor de: a) 4” de diámetro para hidrantes menores a 1890 l/min b) 6” de diámetro para hidrantes menores a 2830 l/min c) 8” de diámetro para hidrantes menores a 3780 l/min Artículo 136.
. Una vez instalados.. tales como aeropuertos. estos deben tener una salida tipo macho de 146 mm. Artículo 137.La tubería de alimentación para hidrantes. Artículo 139. son la base de cálculo mínima. SUB-CAPITULO VI TUBERÍAS ENTERRADAS Artículo 141. solo pueden ser utilizados en distritos y regiones en donde la temperatura descienda a 4 grados centígrados y pudiera haber congelamiento.
centrifugally case for water AWWA C111 AWWA C115 AWWA C151
Coal-Tar Protective Coatings and linnings for steel water pipelines enamel AWWA C203 and tape – hot applied Cement-Mortar Protective Lining and Coating for Steel Water Pipe 4 in. for water and other AWWA C110 liquids Rubber-Gasket joints for ductile Iron Pressure Pipe and Fittings Flanged ductile Iron Pipe with ductile Iron or Gray Iron threaded flanges Ductile Iron Pipe. steel-cylinder type for water and AWWA C301 other liquids Reinforced concrete Pressure Pipe . Field welding of steel water pipe Dimensions for fabricated steel water pipe fittings A Guide for Steel Pipe Design and Installation AWWA C207 AWWA C206 AWWA C208 AWWA M11
Concreto        Reinforced concrete Pressure Pipe . AWWA C205 and larger – shop applied Steel Pipe Flanges for Waterworks Service – sizes 4 in thriugh 144 in.Materiales y Dimensiones
Hierro Dúctil        Acero        Steel Water pipe 6 in Cement Mortar Lining for ductile Iron Pipe and Fittings for Water Polyethylene Encasement for Ductile Iron Pipe systems
Ductile Iron and gray Iron fittings . for water and AWWA C400 other liquids Standard Practice for selection of Asbestos-Cement Water Pipe Cemente-Mortar Lining of Water Pipe Lines 4 in. and larger – in place AWWA C401 AWWA C602
. 4 in. 3-in. steel-cylinder type for water and other AWWA C300 liquids Prestressed concrete Pressure Pipe . steel-cylinder type for water and other AWWA C302 liquids Reinforced concrete Pressure Pipe . Prestressed for AWWA C303 water and other liquids Asbestos-Cement Distribution Pipe . through 16 in. through 48-in. steel-cylinder type.
4 ASME B16.Plásticos   Cobre    Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe 4 in... Class 125 and 250 Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Malleable Iron Threaded Fittings Class 150 and 300 ASME B16. and AWWA C205 larger – Shop applied Cement-Mortar Lining of Water Pipe Lines 4 in. Las tuberías de acero en uso externo como conexión para el departamento de bomberos son permitidas siempre y cuando se protejan internamente y externamente.3
. and Larger – in place AWWA C602
Artículo 145.1 ASME B16. Estas tuberías de acero sólo pueden usarse entre la válvula check y la siamesa de inyección Artículo 144.Los accesorios para tuberías enterradas deben cumplir con los siguientes estándares:
   cast iron Threaded fittings . salvo que sea listada para ser enterrada y de uso del servicio contra incendios.. through 12 in. for water and AWWA C900 other liquids HDPE Polietileno de alta densidad
Artículo 143.En el caso de los recubrimientos y /o forrado de las tuberías enterradas este se debe realizar de acuerdo con las siguientes normas:
Materiales      Cement Mortar Lining for ductile Iron Pipe and Fittings for Water Polyethylene Encasement for Ductile Iron Pipe systems Estándar AWWA C104 AWWA C105
Coal-Tar Protective Coating and Linings for Steel Water Pipelines Enamel AWWA C203 and Tape – Hot Applied Cement-Mortar Protective Lining and Coating for Steel Water Pipe 4 in.El uso de tuberías de acero en redes enterradas no es aceptado.
   Chlorinated polyvinyl Chloride (CPVC) specification for schedule 80 CPVC threaded fittings Specification for schedule 40 CPVC Socket-Type Fittings Specification for schedule 80 CPVC Socket-Type Fittings ASTM F 437 ASTM F 438 ASTM F 439
Artículo 146. Socket Welded and Threaded Forged Steel Fittings .. Socket Welded and Threaded
ASME B16. Valves . reducción. doblez..11
  Wrought copper and Bronze solder joint pressure Fittings Cast bronze Solder Joint Pressure Fittings ASME B16.    
Factory-Made wrought steel Buttweld Fittings Buttwelding Ends for Pipe . T o tapón mediante bloques de concreto diseñados con este fin. dos y media parte de arena y cinco partes de piedra. curva. SUB-CAPITULO VII TUBERÍAS AÉREAS Artículo 147.5 ASME B16.25 ASME A 234 ASME B16. Flanges and Fittings Specification for Piping Fittings of wrought carbon steel and alloy steel for moderate temperatures Steel Pipe Flanges . Dichos bloques no pueden ser fabricados de una resistencia no menor a la que se obtiene mediante una mezcla de una parte de cemento .Todas las tuberías enterradas deberán restringir el movimiento de todo codo.22 ASME B16.9 ASME B16.Las tuberías usadas para sistemas contra incendios deben exceder o por lo menos igualar los requerimientos establecidos por alguno de los siguientes estándares de fabricación:
Materiales y Dimensiones Tubería metálica:   Specifications for black and hot-dipped zinc-coated (galvanized) welded and seamless steel pipe for fire protection use Specification for welded and seamless steel pipe ASTM A 795 ANSI/ASTM A 53 Estándar
ANSI/ASME B36.
flanges. class 150 and 300 steel Factory-made wrought steel buttweld fittings Buttwelding end for pipe. and fittings Specification for pipping fittings wrought carbon steel and alloy steel for moderate and elevated temperatures ASME B16.
Tuberías de cobre:        Specification for seamless copper tube Specification for seamless copper water tube Specification for general requirements for wrought seamless copper and copper-alloy tube Fluxes for soldering applications of copper and copper-alloy tube Brazing filler metar (classification BCuP-4) Solder metal .1 ASME B16.4 ASME B16. Class 125 and 250 Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Malleable Iron Threaded Fittings Class 150 and 300 ASME B16..25 ASTM A 235
.3 Estándar
Hierro ductile     Malleable Iron threaded fittings.8 ASTM B 32 ASTM B 446
No metalicos   Nonmetalic piping specification for special listed chlorinated polyvinyl Specification for special listed polybutylene (PB) pipe ASTM F 442 ASTM D 3309
Artículo 148.3 ASME B16.Los accesorios para tuberías aéreas deben cumplir con los siguientes estándares:
Materiales y Dimensiones Hierro fundido    cast iron Threaded fittings . 95-5 (tin-antimony-grade 95TA) Alloy metals ASTM B 75 ASTM B 88 ASTM B 251 ASTM B 813 AWS A5.9 ASME B16. valves.
5 ASME B16. Estos tanques deberán cumplir con los siguientes estándares:
a) NFPA 20: Acápites 5. conectada a la parte superior e inferior del recipiente tendrá
. SUB-CAPITULO VIII SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS Artículo 150.1 y 11. tablero controlador y reserva de agua.      
Steel pipe flanges and flanged fittings Forged steel fittings.4.3
a) Deberán llevar en los cuatro costados el “diamante” de indicación de riesgo del
estándar NFPA 704.1 y 13.Todo procedimiento de soldadura que se realice en redes de tuberías aéreas debe ser acorde con AWS B2.2 de la NTP 399.27.Interconexión con la red pública de agua. Estandar para la instalación de bombas estacionarias para protección contra incendio). motor. (Standard for the installation of stationary pumps for fire protection.. b) Una poza de contención de fondo y paredes impermeables con una capacidad mínima equivalente al 110% del volumen del tanque. c) Si el indicador de nivel instalado en el tanque es del tipo visor de columna transparente.4..1.3 y A...Los diferentes tipos de fuente de suministro de agua contra incendios. socket welded and threaded copper Wrought copper and copper alloy solder joint pressure fittings Cast copper alloy solder joint pressure fittings Chlorinated polivynil chlorid (CPVC) specification for schedule 80 CPVC threaded fittings Specification for schedule 40 CPVC socket-type fittings Specification for schedule 80 CPVC socket-type fittings
ASME B16.1. Articulo 151.5 del anexo “A” b) NFPA 37: Acápite 6. Donde se cumplan los requisitos de caudal / presión. La legislación del sector energía y minas no será aplicable a los tanques de combustible de las bombas contra incendio movidas por motores diesel.11 ASME B16.11.22 ASME B16.18 ASTM F 437 ASTM F 438 ASTM F 439
Artículo 149. Una instalación de bomba de agua contra incendios consiste en el conjunto formado por la bomba. Las dimensiones de esta señal se calcularán de acuerdo con los numerales 13. deberán contar con la aprobación de la Autoridad Competente. Deberá ser diseñada e instalada de acuerdo al estándar NFPA 20. Artículo 152.Bombas de agua contra incendios.010. sea aprobado por la Autoridad Competente y sea permitido por el presente RNE son permitidas las conexiones de la red de agua contra incendios de las edificaciones con la red pública de agua de la localidad.
Cuando el almacenamiento sea común para el agua de consumo y la reserva para el sistema contra incendios. deberá instalarse la salida del agua para
.. como fuente de abastecimiento de los sistemas de agua contra incendios.Tanque Elevado: Cuando se utilicen tanques elevados. estas bombas no necesitan ser listadas para uso contra incendios.En sistemas de bombeo de arranque automático. únicamente serán permitidas aquellas instaladas con presión positiva en la succión.. no será obligatoria la instalación de la fuente secundaria de energía solicitada en el CNE. estos deberán ser diseñados de acuerdo con el estándar NFPA 22 ( Standard for Water Tanks for Private Fire Protection – Estándar para depósitos de agua para la protección contra incendio privada). que cuenten con bombas de agua contra incendios con motor eléctrico. la cual no necesita ser listada para uso contra incendios. Artículo 157.protección contra daños por impacto y además contará con válvula de exceso de flujo para evitar derrames en caso de rotura del visor. no controlada por el interruptor general del edificio y cumplir con lo estipulado en el Capítulo 7 del Código Nacional Eléctrico – utilización
En edificaciones residenciales. Articulo 155.En edificaciones de riesgo ligero y edificios multifamiliares de clasificación estructural de resistencia al fuego de 90 minutos. donde el riesgo mayor requiera un caudal menor a 499 gpm. Artículo 154. Artículo 153.. deberá instalarse una bomba de mantenimiento de presión (jockey pump)..Las bombas centrífugas horizontales para uso contra incendios.. Articulo 156..En edificaciones que cuenten con una bomba contra incendios con motor eléctrico. la fuente de alimentación eléctrica deberá ser independiente. Artículo 158.
. (Standard for the installation of sprinkler systems .. en lo que se refiere al tipo de riesgo que protege. se reconocerá como agentes extintores. tamaño. Articulo 159.Será obligatoria la instalación de sistemas de rociadores en las edificaciones en donde sean requerido por las Normas particulares de cada tipo de edificación. salvo viviendas unifamiliares. Artículo 160. los siguientes: a) Bicarbonato de sodio al 92% de porcentaje en peso b) Bicarbonato de potasio al 90% de porcentaje en peso c) Fosfato mono amónico al 75% de porcentaje en peso Artículo 165.. Esto se utilizan generalmente con el agua proveniente de las autobombas del Cuerpo de Bomberos. distribución.Toda edificación en general.043-1.consumo de manera tal que se reserve siempre el saldo de agua requerida para combatir el incendio.Estándares para la Instalación de Sistemas de Rociadores automáticos) c) Método de tabulación (pipe Schedule).. SUB-CAPITULO IX ROCIADORES Artículo 161. SUB-CAPITULO X EXTINTORES PORTÁTILES Artículo 163. señalización y mantenimiento.En toda edificación donde se utilicen freidoras. El cálculo hidráulico del sistema de rociadores se puede realizar de las siguientes formas: a) Reporte hidráulico generado por computadora (software especializado) b) Cálculo hidráulico manual de acuerdo con el procedimiento descrito en la NFPA 13 (Standard for the installation of sprinkler systems . planchas y/o cualquier otro dispositivo para fritura deberán utilizar extintores de Clasificación K. instalados y mantenidos de acuerdo a lo indicado en el estándar NFPA 13. y que no están conectadas directamente a una fuente de abastecimiento capaz de satisfacer la demanda del sistema. debe ser protegida con extintores portátiles.. Artículo 164. factor K y las aprobaciones. de acuerdo con la NTP 350.Únicamente para extintores de Polvo Químico Seco.Un sistema de agua contra incendios de tipo montante seca se define como aquella que sus tuberías pueden o no estar llena de agua.Un sistema de agua contra de incendios de tipo montante húmeda se define como aquella que tiene todas sus tuberías llenas de agua la cual requiere una fuente de abastecimiento permanente capaz de satisfacer la demanda del sistema.. Cada rociador debe tener estampado en el deflector la temperatura de activación.. Todos los rociadores (sprinkler) deben ser probados y listados para el uso y riesgo al que protegen.. cantidad.Los rociadores deberán ser diseñados. Este método es permitido únicamente para sistemas de rociadores existentes y las limitaciones indicadas en la NFPA 13.Estándares para la Instalación de Sistemas de Rociadores automáticos) Artículo 162.
abarca todo tipo y forma de almacenamiento.La presente Norma si es aplicable a todas las distintas formas y métodos de almacenamientos de líquidos inflamables y combustibles almacenados en tanques (o envases) menores a 120 galones de capacidad. e) Cuando un almacén techado. la distancia de los rociadores respecto al techo y la máxima carga por almacenar de acuerdo con los estándares NFPA 13 y NFPA 30 según corresponda la norma. protecciones mayores o adicionales a las establecidas. así como la aplicación de otros códigos y estándares internacionales. en coordinación con el ingeniero especialista del sistema de protección contra incendio y el proyectista estructural. También se permiten soluciones de protección y evacuación diseñadas como soluciones de “Ingeniería Basada en el Desempeño”. deberá sustentar la interacción de ambos sistemas (rociadores y ventilación). de líquidos inflamable y/o combustibles y/o de Clasificación IV. En general. alcoholes. se debe proteger el almacén con
.Esta norma no es aplicable para los almacenamientos de hidrocarburos y sus derivados. o restringir. Artículo 169. combustibles o no combustibles). como define el estándar NFPA 90A. y cuyos requisitos están normados en los distintos reglamentos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Nº 26221 del 20 de Agosto de 1993. no se permite utilizar como cobertura parcial o total materiales combustibles. húmedos. debe contar con el tipo de sistema que se especifique para cada caso. se debe considerar la altura máxima del techo del almacén respecto a la carga almacenada. a temperatura ambiente. velocidad de quemado. sean explicadas y sustentadas ante la Autoridad Competente en la etapa de diseño.CAPÍTULO XI REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD PARA ALMACENES SUB-CAPÍTULO I Artículo 166. Artículo 167. todo tipo y forma de almacenamiento como edificación independiente o como parte de otro tipo de riesgo (edificación) que se especifique en la presente Norma. solventes polares. de equivalente nivel de protección a las requeridas en la presente Norma. se encuentra junto a otro riesgo menor a Ordinario Grupo I.. de materia prima..Las siguientes consideraciones generales deben ser consideradas por el arquitecto responsable del diseño.. así como a mezclas de productos que contienen un porcentaje de hidrocarburos. líquidos (inflamables. su combustibilidad. no protegido por rociadores automáticos.La presente Norma. que se almacenan en tanques. sin importar el tipo de producto. refrigerados o congelados. Artículo 170. Artículo 168. d) Cuando el proyectista decida instalar el sistema automático de ventilación.7 % c) Como parte los techos de los almacenes. ni el propósito de limitar.. perecibles o no perecibles. en proceso o productos terminados. y/o otros productos sujetos a reactividad o ignición espontánea bajo determinadas condiciones..La presente Norma no tiene la intención. desde almacenes para productos secos. b) La pendiente de los techos de los almacenes que requieren contar con sistemas de rociadores automáticos no puede exceder de 16. siempre y cuando cualquiera de estas formas de solución. a) Para los diseños de arquitectura en almacenes techados. que se encuentran protegidos con un sistema automático de rociadores.
70 m y menor a 7. la carga almacenada está expuesta directamente al ambiente. deben ser evitadas y solucionadas reubicando las cabezas de rociadores. los que se encuentran en
cajas sólidas de madera. Almacenes techados con una altura de productos mayor de 7.
b) Clase II: Se definen como productos no combustibles. 3. b) Almacén Techado: Cualquier tipo de configuración de almacenes con paredes y techo. y cuando no sea posible.60 m 3. en función a su cobertura. no puede ser la misma que la del riesgo adyacente.. Almacenes de carga especifica Artículo 173. deben ser hermetizados con selladores cortafuego. Almacenados en envolturas selladas al vacío o envueltos en papel como una sola unidad de carga sin paletas. ductos. o un material de empacado equivalente. se califican en función a la combustibilidad de sus productos.. Almacenes de líquidos inflamables o combustibles 6. deben ser evitados. Almacenes refrigerados 4.Los almacenes. que se ponen dentro de un almacén no techado o techado. Almacenes techados con una altura de productos mayor 3. Almacenes de materiales peligrosos 5. 3.60 m 2. Todos los pases de tubería. SUB-CAPÍTULO II TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE ALMACENES Artículo 172. Están directamente almacenados sobre paletas de madera.cerramientos cortafuegos de dos horas de resistencia al fuego con las siguientes consideraciones: 1. sin cobertura sólida. entre otros.Estándar para la Instalación de Sistemas de Rociadores Automáticos):
lo siguiente: 1. con o sin paletas. Todas las aberturas entre ambientes (riesgos) de tránsito peatonal o de carga o vehículos debe ser dotado con puertas cortafuegos en cualquiera de sus modalidades (deslizantes. 2. de acuerdo a la clasificación del estándar NFPA 13 (Standard for the installation of sprinkler systems .. e indistintamente de la clasificación los productos que almacenan en general se clasifican de la siguiente forma: a) Almacén no Techado: Aquel en donde no existe techo.Las obstrucciones al sistema de rociadores. Están ubicados en líneas simples de cartones corrugados con o sin divisiones de cartón que pueden o no estar en paletas. que proteja los productos del medio ambiente. y/o permanente de construcción noble. con una construcción de material noble. de carga general o específica. enrollables) equivalente Artículo 171. 2. estos pueden ser de distintos tipos como son: 1. en cartones de cartón corrugado de varias capas. de la siguiente forma.El o los materiales y/o productos. La estructura portante del techo del almacén protegido con rociadores automáticos.
. corredizas.
.c) Clase III: Productos hechos a partir de madera. Plásticos agrupados sin empaques (envoltura) en cantidades apreciables. La reserva de agua será de 90 minutos y el volumen de agua será calculado en función al máximo requerimiento según tipo.Contar con una cobertura de gabinetes o casetas según Norma A-130 y adicionalmente en este caso específico se pueden utilizar como cobertura hasta 120 m de recorrido con mangueras. cajas o envases con o sin parihuelas. con o sin cartones.
Artículo 174. Además se permite que se agrupen como Clase III los almacenajes que contengan hasta 5% en peso o volumen (lo que sea menor) de plásticos de los Grupos A y B. y no menor a 500 galones por minuto. techos entre otros criterios que establece la norma SUB-CAPÍTULO III PROTECCIÓN DE ALMACENES NO TECHADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN Artículo 175.. productos y mercaderías que se almacenen dentro de un almacén techado. pueden ser ubicados utilizando cualquiera de las formas y arreglos de almacenamiento que establecen las normas NFPA al respecto.. forma y cantidad de producto.
con o sin paletas que cumplen con las siguientes condiciones: 1. papel.. Tabla 1 : Área de Almacenes No Techados que Requieren un Sistema de Agua Contra incendios Riesgo / Tipo Clase I Clase II Clase III Clase IV Fardos de Algodón Papel en rollos Papel de reciclaje Plásticos Cajas y paletas vacías (madera) Llantas Patio de contenedores Área mínima a ser protegida(m2) 5 000 4 000 2 500 1 000 2 500 2 000 2 000 900 1 000 1 000 10 000
Artículo 176. según el área de uso destinada para almacenamiento deben cumplir con una red de agua según la tabla siguiente. Consistentes en fluidos hechos a partir de plásticos 3.Los almacenes no techados.Los materiales. fibras naturales o el Grupo
C de plásticos. pasillos. Construidos total o parcialmente de plásticos 2. Se entiende por cantidades apreciables del 5% al 15% en peso o desde el 5% al 25% en volumen. racks. debiendo considerar las distancias mínimas entre estantes.
.Cualquier almacenamiento de materiales peligrosos que involucren líquidos o gases inflamables o combustibles con un área mayor a 1000 m2 debe contar con un sistema de agua contra incendios.Todo almacén no techado.Los materiales peligrosos que reaccionan con el agua o cuyos vapores generados por el agua vaporizada del proceso de extinción o factores climatológicos. de 50 galones de capacidad. dedicados al almacenamiento en primera instancia. camiones. Artículo 182. en donde no hay proceso de lavado. Un balde de agua equivale a un ratio de extinción de 2-A y sirve a 300 m2 con un recorrido no mayor a 30 m.70 m y menor a 7.000 m2 Únicamente son requeridos extintores portátiles en la parte de oficina. de frutas.Los productos deben ser almacenados en función al tipo de riesgo no juntando ni almacenando productos que reaccionan entre sí y/o que no son compatibles. detergente y disponer de 4 baldes de 5 galones de capacidad por cilindro. de vehículos. Artículo 181.. deben ser almacenados por separado bajo techo y rotulando de manera visible la señalización de NO USAR AGUA EN CASO DE INCENDIO. SUB CAPÍTULO IV ALMACENES NO TECHADOS DE MATERIALES PELIGROSOS Artículo 179. debe instalarse una protección de tipo permanente. entre otros. selección (industrial) y embolsado (menos de 25 Kg).Los materiales peligrosos no pueden ser almacenados directamente sobre el suelo. tubérculos. de altura mayor a 3. como el caso de insecticidas. donde se almacene un material peligroso debe contar con un sistema de drenaje que asegure la recolección de líquidos derramados y/o agua de extinción de incendios para el máximo riesgo. a granel o en racks en cualquiera de sus formas Tabla 2: Requerimiento de Protección Contra Incendios para Almacenes Techados.Artículo 177. que generen nubes tóxicas. Artículo 183. cargados con agua. pesticidas. flores.60 m
. verduras. ya sea en paletas. debe ser protegido con extintores portátiles y/o rodantes según la NTP-350. no se requiere de protección hasta los 10. serán protegidos en función al riesgo del almacenamiento.. entre otra información las guías NFPA 49 y NFPA 491.. impermeable y que permita el trabajo pesado.043-1 En el caso de almacenes de fardos (pacas) de algodón y/o papel de reciclaje y/o riesgos equivalentes pueden utilizarse cilindros con tapa....Todo el piso terminado. hortalizas. Artículo 180. registro y control.60 m Artículo 184. SUB-CAPÍTULO V PROTECCION DE ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE PRODUCTOS MAYOR A 3.Los almacenes.. Artículo 178.70 m Y MENOR A 7. La decisión del tipo suelo o piso que se utilice debe estar en función a la agresividad y reacción química de los productos que se almacenen. El volumen de agua colectada debe pasar por un sistema de tratamiento que asegure la calidad del agua que se evacue finalmente. salvo almacenamiento de materiales peligrosos y líquidos combustibles e inflamables. montacargas. así mismo que provea estabilidad a la carga almacenada. y no es necesario en el área de almacenamiento.Los almacenamientos con una altura de carga Clase I a IV.
Clase IV. portátil o con separación sólida (división de niveles) y/o paletizado y/o en pilas y/o tipo cajones (bin box)..Los almacenamientos de áreas menores a las establecidas en las Tablas 2 y 3.Tipo de Almacén Clase I Clase II Clase III Clase IV
Área (m2) 0-2500 >2500 0-2500 >2500 0-1500 >1500 0-1000 >1000
Sistema Detección / alarma
PROTECCIÓN DE ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE PRODUCTOS MAYOR A 7.60 m
Área (m2) Sistema Automático de rociadores Sistema de Agua (Gabinetes) Extintores Portátiles Sistema Detección / Alarma Señaliza ción
Artículo 186. deben ser protegidas con: 1. basado en el grado de peligrosidad y cantidad de los productos a ser almacenados. Sistema de detección y alarma de incendios 2. 4. doble..
.Los Almacenes mayores a 250 m2 destinados para carga y/o mercadería y/o productos peligrosos deberán ser diseñados y protegidos según establece la NFPA 5000 (Building Construction and Safety Code 2009 – Código de seguridad y construcción de edificios). requieren ser protegidos con un sistema de rociadores automáticos. Señalización según NTP 399. múltiple.Los Almacenamientos con rack simple.043. 3.60 m DE ALTURA Artículo 185. Extintores portátiles según NTP 350.010-1 SUB CAPÍTULO VI ALMACENES TECHADOS DE MATERIALES PELIGROSOS Artículo 187. Sistema de agua contra incendios en base a gabinete para cargas combustibles de Clase III.60 m. según la siguiente tabla: Tabla 3: Requerimiento de Protección Contra Incendios para Almacenes Techados de altura mayor a 7.. con una altura de carga mayor a 7.
CAPITULO XII RECREACIÓN Y DEPORTES SUB-CAPÍTULO I GENERALIDADES Artículo 193. requieren ser protegidos con un sistema de rociadores de tipo seco... todas las edificaciones señaladas en el Artículo 2 de la Norma A. Artículo 189.. de acuerdo a lo indicado en el presente Capitulo. embotellado y/o embolsado.
.Los almacenamientos refrigerados sin importan la temperatura al cual operen con una altura de carga de almacenamiento mayor a 3. separadas o protegidas para evitar cualquier daño indebido a los ocupantes de la ocupación para fines de recreación provocado por un incendio originado en la otra ocupación o por el humo proveniente de tal incendio. restaurantes en almacenes.Se encuentran comprendidas en el presente capítulo. con área mayor a 200 m2 deben ser protegidos bajo el Código de la NFPA 30. SUB CAPÍTULO VIII ALMACENES TECHADOS ALMACENAMIENTO REFRIGERADO Artículo 191.SUB CAPÍTULO VII ALMACENES TECHADOS DE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES E INFLAMABLES Artículo 188. ocupaciones para fines de recreación ó reuniones públicas en azoteas o salones de reuniones en escuelas. No es necesario el uso de extintores portátiles al interior del almacén refrigerado.. manipuleo y/o uso de líquidos inflamables y/o combustibles.. tales como salones de baile o casinos en hoteles. La resistencia estructural al fuego no es necesaria cuando el almacén se ubica con relación a otros riegos a una distancia tal que el colapso estructural no afecte otras edificaciones. incluidos líquidos de limpieza. ni se propague el incendio.70 m y un área mayor a 2.. que se almacenen en áreas mayores a 1000 m cuadrados.Muros y paredes perimétricas de este tipo de almacenamiento requieren una resistencia al fuego de dos horas.Esta Norma debe ser aplicada a todo almacenamiento. Artículo 192.. Artículo 195.. manipuleo. Artículo 190. Artículo 194.500 m2. La distancia mínima debe ser de 6 m y permitir el acceso de unidades del Cuerpo de Bomberos entre el almacén de líquidos combustibles e inflamables y el muro colindante con terceros. Salas de Usos Múltiples con capacidad mayor de 50 personas y los Centros de Convenciones.Todas las edificaciones para fines de recreación y sus accesos a las salidas en edificaciones con otras ocupaciones. y/o áreas de proceso. Este requerimiento solo es aplicable cuando el almacén tiene paredes medianeras hacia otros riesgos del mismo predio. deberán estar ubicadas.En este tipo de almacenamiento se requiere disponer de un sistema de alarma de incendios.Todas las edificaciones para fines de recreación y deportes deberán contar con sistemas de protección contra incendios.100.Estos almacenes no pueden ubicarse como parte o junto a una pared medianera o colindante con edificaciones de terceros.
.. podrán utilizar salidas comunes (la ocupación para recreación y la otra ocupación). Artículo 204.. deberán considerar que las puertas de evacuación no deberán trabarse desde el lado de la evacuación mientras las edificaciones para fines de recreación permanezcan ocupadas.En ningún caso se deberán instalar molinetes ni otros dispositivos que restrinjan el movimiento de las personas de manera que interfieran de cualquier modo con los medios de evacuación requeridos... Artículo 200. Artículo 201.Las salidas de emergencia deberán ser suficientes para el volumen de evacuación simultánea tanto de la ocupación para recreación como de las otras partes de la edificación. SUB-CAPÍTULO II ALARMA DE INCENDIOS
.Todas las puertas de evacuación (independientemente del número de evacuantes) deberán contar con barra antipánico. Artículo 202.Artículo 196.La protección contra incendios.. Artículo 199.Los balcones y entrepisos que tengan una carga de ocupantes mayor que 100 personas deberán estar provistos de medios de egreso como si se tratara de un piso. así como los acabados de construcción de los salones de baile.. pero deberá permitirse que ambos medios de evacuación conduzcan a una salida de escape en el piso inmediatamente inferior cumpliendo las distancias de evacuación establecidas en la presente norma. tanto el área de recreación como la otra ocupación.El diseño de los sistemas de protección contra intrusión. ubicadas dentro de edificaciones con otra ocupación. sean consideradas de manera independiente y tengan suficientes salidas para cumplir con los requisitos del RNE.Los balcones y entrepisos que tengan una carga de ocupantes mayor que 50 personas pero no mayor a 100 personas deberán tener al menos dos medios de evacuación remotos.Las luces de emergencia deberán contar con una autonomía (fuente de energía secundaria) no menor a 2 horas Artículo 206. Artículo 197.. discotecas y pubs deberán cumplir con lo indicado en el capítulo pertinente del Código NFPA 101 en todo a lo que no se oponga a lo indicado específicamente en el presente Sub-Capítulo.. Artículo 203. excepto cuando la Autoridad Competente determine que las condiciones son tales que no ocurrirá ocupación simultánea. Artículo 198. siempre que. Artículo 205...Las ocupaciones para recreación.Los balcones y entrepisos que tengan una carga de ocupantes no mayor a 50 personas podrán ser servidos por un único medio de evacuación y deberá permitirse que dicho medio de evacuación conduzca a una salida de escape en el piso inmediatamente inferior cumpliendo las distancias de evacuación establecidas en la presente Norma.No están permitidos ningún tipo de cierre de seguridad o retardo en las puertas de evacuación.
. deberán contar con protección 1 hora cortafuego.. Artículo 211.. bailar y no cuente con efectos de luces (movimiento y/o colores). los salones de baile deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
REQUISITOS MÍNIMOS ÁREA(1) MENOR A 2 250 m ÁREA(1) MAYOR A 2 250 m y MENOR A 2 750 m ÁREA(1) MAYOR A 750 2 m
Sistema de detección y alarma de incendios centralizado Iluminación de emergencia
. Artículo 210.El uso de dispositivos de alarma de incendios es obligatorio.La máxima distancia de recorrido desde el punto más lejano hasta la vía de evacuación será de 45 m para salones de baile no protegidos con rociadores y 60 m para salones de baile protegidos con rociadores.Los conductores que efectúen la interconexión entre el panel de detección y alarma de incendios y las fuentes de energía del sistema de sonido y música..Se denomina Salón de Baile a todo centro de diversión público.(National Fire Alarm and Signaling Code – Código Nacional de Alarmas de incendio y señalización) y la guía NFPA 92A(Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences – Estándar Estándar para sistemas de control de humos. que emplean barreras y diferencias de presión).. Artículo 212. el cual puede ubicarse de forma independiente o formar parte de otra edificación.. Artículo 214. No es permitida la instalación de retardos. los cuales deberán cumplir los protocolos de funcionamiento descritos en el presente Sub-Capítulo. deberán activarse de forma simultánea los dispositivos de alarma de incendios. Artículo 208. de forma de garantizar el corte de estos elementos audibles. con horario preferentemente (aunque no exclusivo) nocturno.. en forma inmediata y automática deberán de cortarse las fuentes de suministro eléctrico (principal y de reserva) del sistema de sonido y música..Al producirse el corte de los efectos de sonido y música. Artículo 209.Los salones de baile. de manera que cuando se genere una señal de alarma en el panel.Adicionalmente a lo indicado anteriormente. SUB-CAPÍTULO III CENTROS DE DIVERSIÓN – SALONES DE BAILE Artículo 213. El nivel mínimo de sonido de alarma de incendios será de 90 dbA medido a 3 m del dispositivo. discotecas y pubs que cuenten con sistemas de climatización. Artículo 215. discotecas y pubs deberán contar con un sistema automático de detección y alarma de incendios.El panel principal del sistema de detección y alarma de incendios deberá de interconectarse con el sistema de sonido y música.Todos los salones de baile. para escuchar música grabada o en vivo. y su funcionamiento deberá ser de acuerdo a lo indicado en el Código NFPA 72. éstos deberán ser instalados de acuerdo con el estándar NFPA 90A Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems – Estándar de instalación de aire acondicionado y sistemas de ventilación)..Artículo 207. deberán interconectarse con el sistema de detección y alarma de incendios.
Artículo 219. Artículo 220..No están permitidas las discotecas ubicadas bajo el nivel del suelo (en sótanos). Artículo 217.
.. las discotecas deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
REQUISITOS MÍNIMOS ÁREA MENOR A 100 m2
ÁREA MAYOR A 100 m2 y MENOR A 350 m2
ÁREA MAYOR A 350 m2
Sistema de detección y alarma Obligatorio de incendios centralizado Iluminación de emergencia Señalización de emergencia Extintores portátiles Red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de mangueras Sistema de rociadores
El término área se encuentra referido a la sumatoria de todos los espacios de discoteca. bailar y cuente con efectos de luces (movimiento y/o colores). la cual puede ubicarse de forma independiente o formar parte de otra edificación.La máxima distancia de recorrido desde el punto más lejano a la vía de evacuación será de 20 m para discotecas no protegidas con rociadores y 45 m para discotecas protegidas con rociadores.REQUISITOS MÍNIMOS
ÁREA(1) MENOR A 250 m2
ÁREA(1) MAYOR A 250 m2 y MENOR A 2 750 m
ÁREA(1) MAYOR A 750 2 m
Señalización de emergencia Extintores portátiles Red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de mangueras Sistema de rociadores
El término área se encuentra referido a la sumatoria de todos los espacios de salón de baile.
SUB-CAPÍTULO IV CENTROS DE DIVERSIÓN – DISCOTECAS Artículo 216. Aquellos ubicados bajo el nivel del piso. éstos podrán conectarse directamente con la red pública. siempre que el sistema de abastecimiento sea confiable y cuando exista una compañía de bomberos en la localidad.Se denomina discoteca a todo centro de diversión público con horario preferentemente (aunque no exclusivo) nocturno para escuchar música grabada o en vivo.No están permitidos el uso de dispositivos de alarma de incendios con luces estroboscópicas.. Artículo 218. Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad...Adicionalmente a lo indicado anteriormente.
Artículo 223.Adicionalmente a lo indicado anteriormente. éstos podrán conectarse directamente con la red pública.. así como los materiales de construcción de todos los pubs que no cuenten con efectos especiales de luces.. Únicamente aquellos ubicados bajo el nivel del piso Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad..La máxima distancia de recorrido desde el punto más lejano a la vía de evacuación será de 40 m para pubs no protegidos con rociadores y 60 m para pubs protegidos con rociadores.. éstos podrán conectarse directamente con la red pública.No están permitidos el uso de dispositivos de alarma de incendios con luces estroboscópicas. Artículo 225.. Artículo 222. siempre que el sistema de abastecimiento sea confiable y cuando exista una compañía de bomberos en la localidad.La protección contra incendios.
SUB-CAPÍTULO VI CENTROS DE DIVERSIÓN – CASINOS & TRAGAMONEDAS Artículo 226. siempre que el sistema de abastecimiento sea confiable y cuando exista una compañía de bomberos en la localidad. los pubs deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
ÁREA(1) MAYOR A 300 m2 y MENOR A 2 750 m ÁREA(1) MAYOR A 750 2 m
ÁREA(1) MENOR A 2 300 m
Sistema de detección y alarma de incendios centralizado Iluminación de emergencia Señalización de emergencia Extintores portátiles Red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de mangueras Sistema de rociadores
El término área se encuentra referido a la sumatoria de todos los espacios de pusb.(2)
Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad. Artículo 224.Se denomina Pubs a todo centro de diversión público con horario preferentemente (aunque no exclusivo) nocturno para escuchar música grabada o en vivo.
SUB-CAPÍTULO V CENTROS DE DIVERSIÓN – PUBS Artículo 221. así como los materiales de construcción de los casinos y tragamonedas deberá cumplir con lo indicado en el presente sub-
. el cual puede ubicarse de forma independiente o formar parte de otra edificación. deberán contar con un sistema de alarma de incendios..La protección contra incendios. y cuente con efectos de luces (movimiento y/o colores).
.capítulo así como en la legislación del MINCETUR y la CONACA en todo a lo que no es oponga a lo indicado específicamente en el presente Sub-Capítulo. éstos podrán conectarse directamente con la red pública.Deberán contar con el número de escaleras de evacuación y salidas de emergencia necesarias. incluyendo áreas comunes de circulación techadas. de acuerdo con el cálculo de evacuación establecido en el artículo 22 la Norma A.
b) Sistema de administración de humos de acuerdo con la Guía NFPA 92B. la distancia máxima de recorrido es de 45 metros a una salida de evacuación o de la edificación cuando no cuenta con un sistema de rociadores y de 60 metros cuando la edificación cuenta con rociadores. Artículo 228. Artículo 227.En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas que se ubiquen al interior de otro tipo de ocupancias como pueden ser hoteles. adicionalmente a los requisitos de seguridad propios de los casinos y tragamonedas deberán cumplir con los requisitos de protección contra incendios del local donde se ubiquen. entre otros. siempre y cuando se cuente con los siguientes componentes:
a) Rociadores instalados en el 100% de la edificación que contiene al casino o
tragamonedas. y en caso de conflicto. centros comerciales.. tomados desde la puerta de salida del casino o tragamonedas hasta la salida mas cercana de la edificación... se podrá tener una distancia máxima de recorrido de 60 metros adicionales.
. Artículo 230. siempre que el sistema de abastecimiento sea confiable y cuando exista una compañía de bomberos en la localidad. Únicamente aquellos ubicados bajo el nivel del piso Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad. bajo un mismo techo estructural.En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas que se ubiquen al interior de otro tipo de ocupancias.
Artículo 229. restaurantes.130.En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas que se ubiquen al interior de otro tipo de ocupancias. Artículo 231. bajo un mismo techo estructural.Las edificaciones dedicadas a casinos y tragamonedas deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
REQUISITOS MÍNIMOS ÁREA(1) MENOR 2 A 100 m ÁREA(1) MAYOR A 100 m2 y MENOR 2 A 750 m ÁREA(1) MAYOR 2 A 750 m
El término área se encuentra referido a la sumatoria de todos los niveles del casino y/o tragamonedas.. se utilizarán los mas exigentes.
siempre que el sistema de abastecimiento sea confiable y cuando exista una compañía de bomberos en la localidad. definidas en el Artículo 2 de la Norma A.En el caso de Salas de Espectáculos que se ubiquen al interior de otro tipo de ocupancias. y en caso de conflicto.010 que se ubiquen al interior de otro tipo de ocupancias como pueden ser hoteles.Deberán contar con el número de escaleras de evacuación y salidas de emergencia necesarias. se podrá tener una distancia máxima de recorrido de 60 metros adicionales..130..Artículo 232. éstos podrán conectarse directamente con la red pública. bajo un mismo techo estructural..En el caso de Salas de Espectáculos. tomados desde la puerta de salida de
. las circulaciones y los depósitos sea mayor a 750 m2. se utilizarán los mas exigentes.. entre otros..En el caso de que la edificación cuente con áreas de estacionamientos subterráneas cuya sumatoria de áreas techadas. de acuerdo con el cálculo de evacuación establecido en el Artículo 22 de la Norma A. se requerirán rociadores automáticos de agua contra incendios. Artículo 234. considerando los espacios de estacionamientos. Artículo 237.En el caso de Salas de Espectáculos que se ubiquen al interior de otro tipo de ocupancias. centros comerciales.Las edificaciones dedicadas a las Salas de Espectáculos deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
ÁREA MENOR A 2 100 m
ÁREA MAYOR A 2 100 m y MENOR A 2 750 m
ÁREA MAYOR 2 A 750 m
El término área se encuentra referido a la sumatoria de todos los niveles de la Sala de Espectáculos Únicamente en el escenario Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad. SUB-CAPÍTULO VII SALAS DE ESPECTACULOS Artículo 233. de acuerdo a lo estipulado en la última edición del estándar NFPA 13. adicionalmente a los requisitos de seguridad propios de las Salas de Espectáculos deberán cumplir con los requisitos de protección contra incendios del local donde se ubiquen. la distancia máxima de recorrido es de 45 metros a una salida de evacuación o de la edificación cuando no cuenta con un sistema de rociadores y de 60 metros cuando la edificación cuenta con rociadores..
Artículo 235. bajo un mismo techo estructural. Artículo 236.
En el caso de que la edificación cuente con áreas de estacionamientos subterráneas cuya sumatoria de áreas techadas. considerando los espacios de estacionamientos.También establece las inspecciones y pruebas que deben hacerse en el futuro.Este documento establece los requisitos mínimos de prueba que deben hacerse a un sistema nuevo con el propósito de asegurar el adecuado funcionamiento de acuerdo con el proyecto de ingeniería y las capacidades de cada equipo y/o sistema. pueden ser efectuadas por los propietarios. Artículo 243. pudiendo esto ser solicitado en proceso de inspección de las autoridades del caso. los sistemas de seguridad deben ser evaluados de forma tal que garanticen la protección a la vida y el patrimonio de los inversionistas. incluyendo áreas comunes de circulación techadas. de acuerdo a lo estipulado en la última edición del estándar NFPA 13.El presente capítulo de la Norma A-130 define las pruebas de recepción y las metodologías que deben emplearse para el conjunto de equipos y dispositivos que conforman el sistema de evacuación y el sistema de protección contra incendios. sistemas contra incendio y fuente de energía secundaria.. Artículo 244.. Artículo 241.Al concluir con la construcción de una edificación y antes de obtener una Licencia de Funcionamiento. CAPITULO XIV PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SUB-CAPÍTULO I GENERALIDADES Artículo 240..la Sala hasta la salida mas cercana de la edificación. deben ser inspeccionadas y probadas con cierta frecuencia para asegurar el funcionamiento adecuado y seguro de la protección de la edificación. Artículo 238. Artículo 242. todos los sistemas de protección a la vida. las circulaciones y los depósitos sea mayor a 750 m2. empresas especializadas en el rubro y/o una combinación de ambos. CAPÍTULO XIII EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTO Artículo 239. Artículo 245.. durante la vida útil del sistema para asegurar el permanente funcionamiento. se requerirán rociadores automáticos de agua contra incendios. a)
.. siempre y cuando se cuente con los siguientes componentes: Rociadores instalados en el 100% de la edificación que contiene al casino o tragamonedas.. Las inspecciones..Las inspecciones y pruebas que se realicen durante la vida útil de las edificaciones. pruebas y protocolos anuales no pueden ser efectuadas por el mismo contratista responsable del mantenimiento.En general.Para edificaciones de uso exclusivo de estacionamiento vehicular o las áreas destinadas a estacionamiento vehicular en edificaciones mixtas deberán aplicarse los criterios de protección del estándar NFPA 88A. b) Sistema de administración de humos de acuerdo con la Guía NFPA 92B..
Medium.Estandar para la instalación de tuberías para servicio privado de incendio y sus accesorios) 6) Sistemas de agua pulverizada según NFPA 15 (Standard for water spray fixed Systems for fire protection – Estandar para sistemas fijos de protección contra incendios de agua pulverizada) 7) Sistema de evacuación. Artículo 248... alarmas de incendio según NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling Code – Código Nacional de Alarmas de incendios y señalización) 2) Sistema de Bombeo de agua contra incendio según NFPA 20 (Standard for the installation of stationary pumps for fire protection. (Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives – Estándar para puertas cortafuego y otras protecciones para aberturas) 9) Sistema de Generación de Espuma según NFPA 11 (Standard for Low. que emplean barreras y diferencias de presión) 11) Sistemas de extinción por agentes limpios según NFPA 2001 (Standard on clean agent fire extinguishing systems – Estándar para Sistemas de extinción de incendios mediante agentes limpios) 12) Sistema de extinción por CO2 según NFPA 12 (Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems – Estándar para Sistemas de extintores de Dióxido de Carbono)
. Estos servicios pueden ser realizados por la misma empresa en donde se edifica el riesgo o a través de una compañía especializada en servicios de mantenimiento de equipos contra incendio. and high-expansion foam – Estándar para sistemas de espuma de baja. con experiencia demostrada en el rubro.. previa a la obtención de la Licencia de Funcionamiento. deben ser registrados y firmados por el técnico especialista que los realiza y mantener un soporte documentario anual.Estándares para la Instalación de Sistemas de Rociadores automáticos) 4) Sistemas de Tuberías verticales y Mangueras según NFPA 14 (Standard for the installation of standpipe and hose systems – Estándar para la instalación de sistemas de tubería vertical y de mangueras) 5) Redes privadas de agua y sus accesorios según NFPA 24 (Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their appurtenances . señalización e iluminación de emergencia según NFPA 101 (Life Safety Code – Código de Seguridad humana) 8) Sistema de puertas cortafuego según NFPA 80. Estandar para la instalación de bombas estacionarias para protección contra incendio) 3) Redes de rociadores según NFPA 13 (Standard for the installation of sprinkler systems . media y alta expansión) 10) Sistemas de presurización de escaleras según NFPA 92A (Standard for SmokeControl Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences – Estándar para sistemas de control de humos.. Artículo 247. 1) Sistema de detección. Se debe mantener un soporte documentario que permita la comparación de la condición de los equipos por un mínimo de 5 años.Artículo 246.A continuación se listan los sistemas que deben ser evaluados con protocolos de prueba inicial.Todos los procesos de pruebas.Todos los sistemas contra incendio deben ser adecuadamente mantenidos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los estándares de la NFPA. SUB CAPÍTULO II EQUIPOS Y SISTEMAS QUE DEBEN SER INSPECCIONADOS Y PROBADOS Artículo 249. de tipo semestral o anual deben ser registrados y firmados por un ingeniero colegiado hábil.Todos los procesos de inspección.
Testing. prueba y mantenimiento de sistemas hidráulicos de protección contra incendio a base de agua. 3) Sistema de detección y alarma de incendio según la NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling Code – Código Nacional de Alarmas de Incendios y señalización) 4) Sistema de ventilación y control de incendio en cocinas comerciales según NFPA 96 (Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations-Estándar para el control de la ventilación y protección contra incendios de equipos comerciales de cocina). señalización e iluminación de emergencia según NFPA 101 (Life Safety Code – Código de Seguridad humana) 2) Extintores Portátiles.) 10) Sistemas de agentes limpios según NFPA 2001 (Standard on clean agent fire extinguishing systems – Estándar para Sistemas de extinción de incendios mediante agentes limpios) 11) Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles según NFPA 30 (Flammable and Combustible Liquids Code – Código para líquidos inflamables y combustibles). son las siguientes: 1) Sistema de evacuación. según la NTP 350-043. 8) Dampers a prueba de humo y cortafuego en sistemas de aire acondicionado y ventilación según NFPA 90A (Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems – Estándar de instalación de aire acondicionado y sistemas de ventilación). brazo cierrapuertas según NFPA-80 (Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives – Estándar para puertas cortafuego y protección de aperturas).A continuación se listan todos los dispositivos. cerraduras. partes. sistemas que deben ser evaluados como protocolos de prueba inicial. sea por grupo electrógeno o energía almacenada según NFPA 110 (Standard for Emergency and Standby Power Systems – Estándar para sistemas de energía de reserva y de emergencia) y NFPA 111 (Standard on Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power Systems – Estándar sobre sistemas de energía eléctrica almacenada de emergencia y de reserva) según corresponda. and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems – Estándar para la inspección.. piezas.Los sistemas nuevos y existentes que han sido evaluados mediante un protocolo de pruebas y que requieren continuar un programa de inspección y pruebas durante la vida útil de la edificación dentro del uso por el cual obtuvo la licencia de funcionamiento. solo el mantenimiento. que emplean barreras y diferencias de presión) Artículo 251. 12) Sistema de fuente alterna de energía para emergencias.1 especificando que tal como indica la norma no es necesaria la recarga anual. 13) Sistemas de presurización de escaleras según NFPA 92A (Standard for SmokeControl Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences – Estándar para sistemas de control de humos. según NFPA 25 (Standard for the Inspection.. 9) Sistema contra incendios basado en agua.Artículo 250. 6) Sistema de extinción basada en dióxido de carbono según NFPA 12 (Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems – Estándar para Sistemas de extintores de Dióxido de Carbono). 5) Sistema de extinción por agente químico húmedo según NFPA 17A (Standard for wet chemical extinguishing systems – Estándar para sistemas de extintores con productos químicos húmedos) y para el caso de sistema de polvo químico seco según NFPA 17 (Standard for dry Chemical extinguishing systems – Estándar para sistemas extintores con productos químicos secos).
. 7) Puertas y marco cortafuego. previa a la obtención de la Licencia de Funcionamiento.
de clasificación de riesgo. prueba y mantenimiento de sistemas hidráulico de protección contra incendio a base de agua. considere sustentar soluciones equivalentes a las normadas y/o. se requerirá sustentar ante la Autoridad Competente. rociadores y bombas según NFPA 25 (Standard for the Inspection... de antigüedad. Artículo 253. constructivas. and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems – Estándar para la inspección. las contenidas en el presente Reglamento. b) Requiera adecuar edificaciones existentes como proyectos de remodelación. Artículo 255. señalización e iluminación de emergencia según NFPA 101 (Life Safety Code – Código de Seguridad Humana) y NFPA 80 (Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives – Estándar para puertas cortafuego y otras protecciones para aberturas) 4) Sistema de Generación de Espuma según NFPA 11 (Standard for Low. los diseños de Ingeniería Basado en el Desempeño.En el caso el proyectista en función al tipo de riesgo.En virtud de los artículos 11 y 21 de la Norma G. de intangibilidad o de negocio que no permiten cambios a la construcción de los requerimientos planteados en la presente norma. de tipología.. con demostrada experiencia.Los expedientes de ingeniería para proyectos de seguridad y protección contra incendios de edificaciones nuevas o existentes. media y alta expansión) CAPITULO XV DOCUMENTOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SUB-CAPITULO I GENERALIDADES Artículo 252. conocimiento y especialización en la materia y riesgo al que protegen mientras no se desarrolle un procedimiento de acreditación establecido por los colegios profesionales. Medium. cuyas características arquitectónicas. deberá entenderse como profesional especialista en seguridad contra incendios cualquier profesional titulado y colegiado de la ingeniería. entre otros. se vea imposibilitado de cumplir con los regulado en la presente Norma. and high expansion foam – Estándar para sistemas de espuma de baja. o reducir los alcances y protecciones reguladas en esta Norma..1) Sistema de detección.El proyectista podrá utilizar normativa alternativa cuando: a) Requiera proteger proyectos de edificaciones. de capacidad de ocupantes. Artículo 256. Artículo 254. ampliación o mejoramiento y que contengan limitaciones estructurales.Son normas reconocidas por la autoridad competente. alarmas de incendio según NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling Code – Código Nacional de Alarmas de incendios y señalización) 2) Sistema de agua contra incendio. no se encuentren dentro de las alternativas de solución descritas en el presente Reglamento y Normas. Testing.. los Códigos y Estándares de la NFPA u otro código que sea sustentado y reconocido ante la Autoridad Competente.) 3) Sistema de evacuación. redes. puertas cortafuego. y proponga implementar otros tipos de sistemas. físicas. deben utilizar la simbología descrita en el estándar NFPA 170 y contar como mínimo: a) Planos b) Memorias descriptivas
.030 del presente Reglamento Nacional de Edificaciones.
ancho de pared (cédula) y profundidades de instalación de cada tubería (nuevas y existentes). c) Tamaño. En este caso la responsabilidad del diseño será de un solo profesional delegado que asegure la integridad de la estrategia de protección (evacuación y contra incendios). empotradas. que incluya la identificación de los riesgos. Artículo 262.Los proyectos de agua contra incendios.020. Artículo 263.Cuando un proyecto se presente bajo el concepto de seguridad integral que incluya. el dimensionamiento de la protección específica de todos y cada uno de los riesgos.Para la presentación de ante proyectos de arquitectura. pudiendo otros delegados efectuar únicamente recomendaciones. conexiones para bomberos.No se requieren presentar como parte del expediente de proyecto. Artículo 259... quien tendrá la responsabilidad de la aprobación u observación del proyecto de seguridad.. sistema de evacuación. indicando los tipos de tubería.La aprobación de los proyectos de seguridad dependerá del delegado ad-hoc de la Autoridad Competente en materia de prevención de incendios. tipo y ubicación de todas las válvulas.Los casos no contemplados en la presente Norma podrán ser referidos a los códigos y estándares pertinentes de la NFPA con la autorización de la Autoridad Competente Artículo 261. sistemas de alarma y detección de incendios. No deben presentarse en anteproyecto ningún otro tipo de requerimiento u especialidad de seguridad.. equipamiento contra incendio. y el dimensionamiento de medios de evacuación solicitados en el Artículo 6 de la Norma GE.Los proyectos de seguridad podrán presentarse preferiblemente como un planteamiento de solución integral. los cuales formarán parte de la instancia de aprobación para funcionamiento del local. adosadas. sistemas de protección contra incendio.. las cuales podrán ser aceptadas o rechazadas por el delegado ad-hoc de la Autoridad Competente. solo podrán exigir como parte de la documentación sustentatoria en materia de seguridad. b) Tamaño y recorrido de las tuberías. los alcances básicos de evacuación. Indicando si se encuentran ubicadas en buzones o expuestas. este deberá ser aceptado como tal por las comisiones técnica calificadora de proyectos y deberá evaluarse de forma integral y no dividido por especialidades.. de acuerdo a la legislación nacional vigente.
.Cuando la presente Norma A 130 se refiera a normas de la NFPA (National Fire Proteccion Association) se debe entender como vigente la última edición a la fecha del desarrollo del proyecto. SUB-CAPITULO II PROYECTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS Artículo 264. planes de seguridad o de contingencia para la aprobación de proyectos. caja o toma de succión. entre otros. Artículo 258. protección de riesgos y áreas especificas y/o especiales. deberán contener la siguiente información: Para Redes enterradas: a) Ubicación y capacidad de la fuente de suministro de agua. Artículo 260.. hidrantes. o desarrollo de protecciones.c) Especificaciones técnicas d) Cálculos de diseño del sistema Artículo 257..
e) Punto de interconexión con las redes enterradas desde la cual se abastece la montante o con el sistema de bombeo. ubicación de soportes y colgadores. para el caso de las motobombas. Para Montantes: a) Diagrama de la montante.. ancho de pared (cédula) de cada tubería (nueva y existente).
. c) Diagramas de cableado punto a punto (diagramas unifilares) indicando la ubicación de cada dispositivo de detección y alarma. c) Tamaño y recorrido de las tuberías. d) Tamaño. deberán presentar los siguientes planos: a) Planos de planta indicando la ubicación de cada dispositivo del sistema (módulos. diámetros. montantes.Los proyectos de bombas de agua contra incendios.d) Puntos de interconexión con sistemas de rociadores. SUB-CAPITULO V DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Artículo 267. ancho de pared (cédula) de cada tubería (nueva y existente). alarmas. f) Ubicación y características de las conexiones de bomberos (siamesa de inyección).Los proyectos de detección y alarma de incendios. indicando los tipos de tubería. d) Planos de todas las interconexiones individuales para cada dispositivo.. b) Ubicación y capacidad de la fuente de suministro de agua contraincendios. gabinetes de mangueras y salidas valvuladas. pases a través de muros. b) Características del equipo de bombeo c) Fuentes de suministro de energía. d) Plano de corte. deberán presentar los siguientes planos: a) Plano de distribución de todos los equipos al interior del cuarto de bombas indicando los tipos de tubería. donde se muestre la interconexión con la fuente de suministro de agua (ej. Cisterna). entre otros) b) Planos de entubado de todos los sistemas indicando tipos de tuberías. tipo y ubicación de todas las válvulas.Los proyectos de rociadores contra incendios. detectores .. En el caso de que los dispositivos sean iguales se puede usar un plano típico y hacer referencia a él. para el caso de electro bombas ó ubicación y características del tanque de combustible. monitores a los cuales abastece la red. la ubicación de cajas de pases. los cuales a partir de Riesgo Ordinario I no se aceptara el diseño de rociadores basado en el método de diámetro de tubería (“Pipe Schedule”) descrito en NFPA 13 SUB-CAPITULO IV BOMBAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS Artículo 266. g) Elevación de la montante. al igual que el sustento de cálculos. puntos de interconexión con sistemas de rociadores a los cuales abastece. deberá presentarse la información que establece el estándar NFPA 13 como parte del diseño del sistema de rociadores automáticos. SUB-CAPITULO III ROCIADORES AUTOMÁTICOS Artículo 265. donde se muestra la ubicación de los acoples rígidos o flexibles y la soporteria antisísmica.
indicando volúmenes y dimensiones. deberán presentar los siguientes planos: a) Plano de ubicación del área protegida. efectuado en un programa autorizado por el fabricante del agente extintor.SUB-CAPITULO VI PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS Artículo 268. ancho de pared (cédula) de cada tubería (nueva y existente). mostrando la siguiente información: Nombre y ubicación del área protegida. c) Tamaño y recorrido de las tuberías. e) Plano eléctrico de la fuente de poder de los equipos ventiladores (fuentes primaria y secundaria) f) Especificaciones de protección al fuego de los equipos y sistemas de alimentación eléctrica. c) Características y especificaciones de todos los equipos involucrados... concentraciones de diseño b) Plano de ubicación de los contenedores del agente extintor. g) Cálculos que sustenten el dimensionamiento del sistema SUB-CAPITULO VII EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR AGENTES LIMPIOS Artículo 269. tipo y ubicación de todas las válvulas.Los proyectos de extinción de incendios por agentes limpios. c) Diagrama unifilar de la instalación indicando la ubicación de los sensores en el caso de que sea un sistema compensado. e) Diagrama isométrico del sistema. boquillas de descargas. ubicación de soportes y colgadores..Los proyectos de presurización de escaleras. d) Tamaño. como parte de la memoria descriptiva. indicando los tipos de tubería. Ubicación y tipo de construcción de los muros .Adicionalmente. estaciones de descarga y múltiple de válvulas. b) Plano de elevación de la escalera indicando los puntos de inyección de aire y la ubicación de los sensores de presión. debe presentarse la siguiente información: a) Características del agente extintor (MSDS) b) Cálculo del agente.
. Artículo 270. Agente extintor utilizado. d) En el caso de que existan tableros de transferencia automática se requieren los diagramas unifilares de la conexión de fuerza del ventilador. deberán presentar los siguientes planos: a) Plano de elevación de la escalera indicando la ubicación del ventilador(es) de presurización señalando la capacidad de los mismos.
More From This UserSkip carouselConciencia-turisticaS_GFX5.pdfGuía Para Elaborar Una Tesis 1era.pdfMapas Conceptuales, Mapas Mentales-.pdfOperaciones Para Exportsz3latoma.siszondig2ExposistemaZONAS.pdffotografia retratoVideo Camara Panasonic Sdr-h101pu-k ManualOperaciones Para ExportCONCIENCIA_TURISTICAPentur Final OctubreS_GFX5mg100fxGuía Para Elaborar Una Tesis 1eraGuía Para Elaborar Una Tesis 1eraNormas Presentacion Tesis Informe Profesionalpertur_arequipa_2011-2015AmazonasPrograma Nacional de Conciencia TuristicaLINEAMIENTOS20DE20TURISMO20RURA
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulNorma a.130 Requisitos de Seguridad by luquear0.0 (0)EmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedCálculo de Aforo en Locales Públicosby Arquitecto JAMES DAVID ROJAS QUISPEEsquema Director de Seguridadby Marcos MangioneMEMORIA DESCRIPTIVA DE EVACUACIÓN Y SEGURIDADby Marco Antonio Ulco GutierrezAnalisis Centro Comercial Juliacaby Nico LMaforoby Freddy QuetzalCertificado de Laminado de Vidriosby julioc_quirozMemoria Complejo de Menores Finalby Diana Valle-Riestra QuevedoRNE graficoby Erly AquiseArquitectura y Pedagogia, F Ramirezby Francisco RamirezMEMORIA DESCRIPTIVA INDECIby Cristhian Ronny Rebaza Gonzales08-Plano Zonificacion General Del Uso Del Suelo de Piura Castilla y Catacaos Al 2032 Modificadoby Kevin GonzalesCálculo de aforo de los locales.docxby Arturo Alex VargasFAUA UPAO TESIS "Centro de Esparcimiento, Hospedaje y Rehabilitación para el Adulto Mayor - ESSALUD en Moche". Autores: Bach Arq. Machado Sheyla y Méndez Mayraby Nelly Amemiya Hoshi2 -Manual Funcionamiento Seguridad Privada Tomo 2 Anexo Al Bi 548by Charef9011314Diagnostico de Huanchacoby Pattyta VitesMEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE EVACUACIÓNby laertidaaExcel Vertederosby Miguel Luis Ma NuHabilitaciones-Urbanas.pptby George MB1- Manual de Organizacion Seguridad Privada Tomo 1 Anexo Al Bi 548by Charef9011314RNE COMPLETO 2014.pdfby systemjoelCap.17b-Detectores de Humoby EdwinEscobedoCoaguilaTESISSSSS abandono de niños[1]..by Moysa Zamudio NuñezEstación de bomberos DIAGNÓSTICOby Stephanie ZulemaRNE AO30 HOSPEDAJEby joseESPECIFICACIONES TECNICAS PARA VEREDASby Delia MelgarejoLECTURA DE PLANOS 01by grovercondoriPROGRAMACION CENTRO EMPRESARIALby alescanoc_62Proyecto Centro Comercial Corregidoby Jose Laureano Caicedo SosaSimilar To Norma a.130 Requisitos de SeguridadSkip carouselCálculo de Aforo en Locales PúblicosEsquema Director de SeguridadMEMORIA DESCRIPTIVA DE EVACUACIÓN Y SEGURIDADAnalisis Centro Comercial JuliacaaforoCertificado de Laminado de VidriosMemoria Complejo de Menores FinalRNE graficoArquitectura y Pedagogia, F RamirezMEMORIA DESCRIPTIVA INDECI08-Plano Zonificacion General Del Uso Del Suelo de Piura Castilla y Catacaos Al 2032 ModificadoCálculo de aforo de los locales.docxFAUA UPAO TESIS "Centro de Esparcimiento, Hospedaje y Rehabilitación para el Adulto Mayor - ESSALUD en Moche". Autores2 -Manual Funcionamiento Seguridad Privada Tomo 2 Anexo Al Bi 548Diagnostico de HuanchacoMEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE EVACUACIÓNExcel VertederosHabilitaciones-Urbanas.ppt1- Manual de Organizacion Seguridad Privada Tomo 1 Anexo Al Bi 548RNE COMPLETO 2014.pdfCap.17b-Detectores de HumoTESISSSSS abandono de niños[1]..Estación de bomberos DIAGNÓSTICORNE AO30 HOSPEDAJEESPECIFICACIONES TECNICAS PARA VEREDASLECTURA DE PLANOS 01PROGRAMACION CENTRO EMPRESARIALProyecto Centro Comercial CorregidoRne- Resumen (Importante)Trabajo Investigación Tesis Albergue para Menores C.P.Miramar Cap II Bach Arq Norman Chavez y Martin MirandaNorma a.130 Requisitos de Seguridad