Source: https://www.twizzi.be/nl/elektriciteit/elektriciteit-keuren/166767-elektrische-installatie-op-punt-stellen
Timestamp: 2020-01-25 15:27:54+00:00
Document Index: 17566923

Matched Legal Cases: ['art. 16', 'art. 16', 'art. 72', 'art 2018', 'art 2018', 'art 2018']

Elektrische installatie op punt stellen - Elektriciteit - Twizzi
Ik heb onlangs een appartement gekocht. Er dienen nog een aantal dingen aan de elektrische installatie te gebeuren. Die staat beneden in het Frans beschreven: 1. Absence du schéma de position (AM tel).
2. Absence de schéma unifilaire (art. 16 RGIE).
3. Remplacer les Pontages, voir fils de terre
Remplacer un disjoncteur 25 A par 20 A max
Supprimer sucre dans coffret
Fixer le sectionneur de terre voir cave
Placer des obturateurs voir ouvrtures coffret cave
5. Le repérage des circuits(s), bornes de raccordements et/ou appareillages (interrupteur, disjoncteur, ...) est absent, faux ou incomplet (art. 16, 252
RGIE).
6 Les liaisons équipotentielles principales sont manquantes ou incomplètes (art. 72 RGIE).
7. Créer de nouveaux circuits pour la cuisine, voir repiquage derrière meuble cuisine sur le circuit 25 A
Supprimer les sucres et refermer le boîtier voir derrière meuble cuisine
8 Prévoir des luminaires à touts les points voir fils sous tension et sans protection
Opdrachtnr. 166767
12 maart 2018 17:44
renovatie van bestaande elektrische installaties is mijn specialiteit.
Ik kom dan ook graag bij u langs om u gratis een vrijblijvende offerte op te maken.
U kan me bereiken via mail op e-mail
U mag me ook uw gegevens doorsturen, dan contacteer ik u.
06 maart 2018 20:17
Beste Mr. en/of Mevr. Victor,
06 maart 2018 13:39
BETONTEGEL APPARTEMENT 145 M2