Source: https://www.weka.at/brandschutz/Vorschriften/Fluessiggas-Tankstellen-Verordnung-2010/6.-Abschnitt/30.-Automatische-Ueberfuellsicherung
Timestamp: 2020-04-08 09:47:57
Document Index: 29794922

Matched Legal Cases: ['§ 30', '§ 27', '§ 31', '§ 30', '§ 30', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 2']

§ 30. FGTV 2010 - Brandschutz online
HomeVorschriftenFlüssiggas-Tankstellen-Verordnung 2010 (FGTV 2010)6. Abschnitt § 27. - § 31.§ 30. Automatische Überfüllsicherung
Dokument-ID: 040878
§ 30. Automatische Überfüllsicherung
(1) Die in Kraftfahrzeugen und Anhängern fest eingebauten Kraftgastanks bzw. Druckbehälter gemäß § 2 Z 1 dürfen an öffentlichen Anlagen gemäß § 1 nur befüllt werden, wenn sie mit einem Sicherheitsventil und einer automatischen Überfüllsicherung versehen sind, welche gewährleistet, dass eine Befüllung der Druckbehälter nur bis maximal 80 % des Behältervolumens (flüssige Phase) möglich ist. Weiters muss eine geeignete Kennzeichnung durch ein vom zu betankenden Kraftfahrzeug aus deutlich sichtbares Schild vorhanden sein, dass eine Betankung an öffentlichen Anlagen gemäß § 1 nur bei Vorhandensein einer automatischen Überfüllsicherung und eines Sicherheitsventils am Kraftgastank bzw. Druckbehälter gemäß § 2 Z 1 zulässig ist.
(2) An Betriebstankstellen dürfen auch Kraftgastanks und Druckbehälter gemäß § 2 Z 1 ohne automatische Überfüllsicherung (zB für Flurförderzeuge wie Stapler) nur befüllt werden, wenn der Tankvorgang durch eine verantwortliche Person (§ 2 Z 12) erfolgt und die Kraftgastanks und Druckbehälter mit funktionssicheren Einrichtungen zur Füllstandsmessung (zB Peilrohr) ausgestattet sind.