Source: http://docplayer.fi/4208218-Polyn-ja-ammoniakin-poistoon-lintujen-kasvatushalleissa.html
Timestamp: 2017-03-26 11:37:53+00:00
Document Index: 8671487

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Pölyn ja ammoniakin poistoon lintujen kasvatushalleissa - PDF
Pölyn ja ammoniakin poistoon lintujen kasvatushalleissa
Download "Pölyn ja ammoniakin poistoon lintujen kasvatushalleissa"
1 Pölyn ja ammoniakin poistoon lintujen kasvatushalleissa kehitetyn ilmapesurin testaus TUTKIMUSRAPORTTI Lisätty kohta 5.6.Energiankulutus diaarinro 306/31/08 Lehtinen, J., Palva, R., TTS tutkimus Heimonen, I., Kovanen, K., Laamanen, J., VTT Louhelainen, K., Työterveyslaitos, Kuopio Kivinen, T., MTT Tiusanen, A., Leancom Oy TTS tutkimuksen raportti marraskuu2 Sisältö 1 TAUSTA: HANKKEEN TAVOITE TUTKIMUSOSAPUOLET KOEJÄRJESTELY JA MITTAUKSET Tutkittu kohde Tutkittava laite Mittausmenetelmät: Jatkuvan mittauksen mittausmenetelmät: Kertaluonteisten mittausten mittausmenetelmät: Eläinten kasvatustulokset TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Ilmanvaihto Ilman lämpötila- ja suhteellinen kosteus Hiilidioksidipitoisuus Ammoniakkipitoisuus Pöly ja mikrobit Hengittyvä pöly Pölyn hiukkaskokojakaumat Endotoksiinit Mikrobit Otsoni Energiankulutus Eläinten kasvutulokset YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TTS tutkimuksen raportti marraskuu3 1 Tausta: Maassamme on n. 200 broilerkasvattamoa, joissa kussakin kasvatetaan vuosittain noin kpl broilereita. Sisäilman korkeat ammoniakki- ja pölypitoisuudet ovat yleinen ongelma erityisesti broilerkasvattamoissa. Euroopan unionin neuvosto antoi vuonna 2007 lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista ns. broileridirektiivin (2007/43/EC), joka määrittelee mm. rakennuksessa pidettävien eläinten kokonaiseläinmäärän. Eläintiheys ei saa ylittää 33 kg/m2, elleivät tuotanto-olosuhteet täytä tiettyjä erikseen määriteltyjä kriteereitä. Näitä ovat mm. ammoniakkipitoisuus (NH3) on enintään 20 ppm ja hiilidioksidipitoisuus (CO2) enintään ppm mitattuna kanojen pään tasolla. Maksimissaan eläintiheys voi olla 42 kg/m 2, jolloin edellisten lisäksi lintujen kuolleisuuden on täytettävä tietyt kriteerit (kumulatiivinen päiväkohtainen kuolleisuusaste vähintään seitsemässä toisiaan seuraavassa peräkkäin tarkastetussa saman rakennuksen parvessa on alle 1 prosenttia + 0,06 prosenttia kerrottuna parven teurastusiällä päivinä). Ammoniakkipitoisuuksia pystytään alentamaan suurilla ilmanvaihtomäärillä, mutta silloin energiakustannukset nousevat taloudellisesti kestämättömiksi, ja toisaalta päästöt ulkoilmaan kasvavat. Leancom Oy on kehittänyt ammoniakin ja hengittyvän pölyn poistoon tarkoitetun laitteen ennen kaikkea lintuhalleihin. Laite soveltuu myös munituskanaloihin. Lisäksi laitteelle voi olla käyttöä myös muissa karjasuojissa. Alustavasti suoritettujen teknisten tarkastelujen ja prototyypistä saatujen havaintojen perusteella laitteella voidaan vähentää kasvatushallien orgaanisten pölyjen määrää sekä ammoniakin pitoisuuksia. Lisäksi laitteella vaikutetaan jonkin verran ilman hiilidioksidipitoisuutta vähentävästi. Jos laitteen toiminta ja vaikutukset on ennakoitua luokkaa, niin sille muodostuu nopeasti kysyntää niin koti- kuin vientimarkkinoilla, koska vastaavia laitteita ei ole markkinoilla. 2 Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena oli testata ammoniakin ja pölyn poistoon kehitettyä laitetta ja arvioida laitteen toimivuutta ja vaikutusta ilman laatuun, työntekijöiden viihtyvyyteen ja eläinten kasvutuloksiin broilerhalleissa. 3 Tutkimusosapuolet Mittaukset tehtiin TTS tutkimuksen, VTT:n, Kuopion työterveyslaitoksen (TTL) ja MTT:n ilmanvaihdon asiantuntijoiden yhteistyönä. Ilmanvaihdon, hiilidioksidin, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaukset suoritti VTT. Hengittyvän pölyn, endotoksiini-, mikrobi- ja otsonipitoisuuksien mittauksista vastasi Kuopion työterveyslaitos. TTS tutkimus mittasi sisäilman ammoniakkipitoisuuksia sekä lämmitysenergian kulutusta. TTS tutkimuksen raportti marraskuu4 4 Koejärjestely ja mittaukset 4.1 Tutkittu kohde Testausympäristöksi valittiin maatila, jossa oli mahdollisuus samanaikaisesti tutkia ja vertailla kahta identtistä broilerin kasvatushallia (kuvat 1 ja 2). Hallit sijaitsevat vierekkäin samassa rakennuksessa, ja ne on erotettu toisistaan väliseinällä. Yhden hallin koko on noin 17 x 96 m (1630 m 2 ), jossa kasvatetaan kerralla broileria. Hallit on rakennettu vuonna Poikaserät saadaan samoista emokannoista halleihin samanaikaisesti ja hoitokäytännöt olivat täysin samanlaiset. Molemmissa halleissa ilmanvaihtojärjestelmänä on eläinsuojissa tavanomainen koneellinen alipainejärjestelmä. Kasvatuserän alkuvaiheessa käytetään myös koneellista tuloilman sisäänpuhallutusta, jota täydennetään ilmanvaihtotarpeen lisääntyessä automaattisesti avautuvilla seinään sijoitetuilla tuloilmaluukuilla. Lanta ja virtsa imeytetään lattialle levitettävään kuivikkeeseen (turve), jota yleensä on noin 4-5 cm kerros. Kuva 1. Pohjapiirros testausympäristöksi valituista broilereiden kasvatushalleista. Ilmanpuhdistinlaitteiden (neljä kpl) sijainti on merkitty vasemmanpuoleiseen osastoon (halli 1+) ympyröin keskelle osastoa. TTS tutkimuksen raportti marraskuu5 Kuva 2. Sisäkuva broilerkasvatushallista. Ruokintalaitteet on nostettu katon rajaan pesun yhteydessä. Kuvan osastossa poistoilmanvaihtopuhaltimet (7 kpl) sijaitsevat katossa oikealla reunalla (rakennuksen keskiosassa), ja ulkoilmaventtiilit ulkoseinällä vasemmalla (70 kpl). Katossa ilmankierrätyspuhaltimet 4 kpl, ja takaseinällä kesäajan ilmanvaihdon tehostuspuhaltimet 4 kpl. Toinen osasto on peilikuva kuvan osastosta. Hallien lämmitys hoidetaan hakelämmityskattilalla vesikiertojärjestelmällä. Hallien lämmitysputket kiertävät hallien sivuseinillä, kuva 7. Lämpötila on kasvatuksen alussa noin 33 C ja kasvatuksen lopussa 23 C, eli joka päivä lämpötilaa pudotetaan noin 0,3 C. Vastaavasti ilmanvaihto on kasvatuksen alussa minimissä ja kasvaa koko kasvatuksen ajan. 4.2 Tutkittava laite Toinen halleista (halli 1) varustettiin tutkittavilla neljällä laitteella. Laitteet asennettiin kasvatuserien välissä hallien pesun jälkeen. Ilmanpuhdistimien (suom. pat , PCT-hakemus PCT/FI2008/000052) toiminta perustuu läpivirtaavan kaasun pesemiseen nesteillä ja samanaikaiseen kaasun käsittelemiseen desinfioivilla kaasuilla ja säteillä. Pesunesteenä käytössä oli tutkittavassa kohteessa vesi, ja desinfiointiaineina otsoni ja UV-säteily. Vesipesu toteutettiin imemällä keskipakoispuhaltimella sisäilmaa pesuriin ja pesemällä sisään virtaava kaasu (ilma) paineistetulla vedellä joka ohjattiin useassa kohdassa pesurin läpivirtauskanavaan suihkusuuttimilla. Pesujen aikana ja niiden jälkeen kaasuvirtaan ohjattiin otsonia ja UV-säteilyä, jotka kehitettiin tarkoitukseen sopivilla radiaattoreilla. Kaasuvirrasta eroteltiin lopulta vapaat nestepisarat pisaranerottajalla. Yhden puhdistimen läpivirtaama kaasumäärä oli m 3 /h. Sitä pestiin kierrätettävällä vedellä (n. 250 l), joka vaihdettiin kerran vuorokaudessa automaattisesti puhtaaseen veteen. Otsoni- ja UV-kehittimet olivat tarkoitukseen suunniteltuja lamppuja, joita oli yhteensä 20 kpl. Veden kierto toteutettiin paineenkorotuspumpulla. Laitteen kokonaisottoteho oli n 3,5 kw. Laitetoimittajan mukaan vesipesu poistaa laitteen läpivirtaavasta kaasusta kiinteät partikkelit 1-2 mikrometriin saakka. Samalla laitteella muunlaisessa ympäristössä tehdyt kokeet osoittavat erotusasteen olevan tyypillisesti n 85 %, mutta keskimääräinen partikkelikoko vaikuttaa tähän. TTS tutkimuksen raportti marraskuu6 Laite poistaa myös veteen liukenevia kaasuja. Testiympäristössä tunnettuja veteenliukenevia kaasuja olivat ammoniakki, tietyt rikkiyhdisteet (hajukaasuja) sekä hiilidioksidi. Näiden kaasujen erotusaste riippuu kemiallisesta vaikutusajasta (=aika jolloin kaasu kulkee pesurin läpivirtauskanavassa), lämpötilasta ja kierrätettävän pesunesteen konsentroitumisasteesta. Laitetoimittajan mukaan testiympäristöä vastaavissa lämpötiloissa ja vaikutusajoissa ammoniakin erotusaste on n 99 % ennen pesunesteen konsentroitumista. Useimpien rikkiyhdisteiden erotusaste on n 95, ja hiilidioksidin 10 15%. Otsonin ja UV-säteilyn yhdistelmää käytetään bakteerien, virusten, sienten ja homeiden desinfiointiin. Näiden mikrobien jokainen alalaji omaa erilaisen vastustuskyvyn kyseiselle desinfiointimenetelmälle, joten eri mikrobit tarvitsevat erilaisen vaikutusajan säteilylle tai erilaisen annoksen otsonia. Kuva 3. Tutkittavan ilmanpuhdistimen toimintaperiaate. Puhdistettava ilma ohjataan laitteeseen eläinten tasolta (1). Läpivirtauskanavassa (2) puhdistettavaan ilmaan ohjataan painevesisuihkut. Kaasut ja pölyt sitoutuvat veteen, joka kertyy säiliön pohjalle (3). Takaisin halliin puhallettava ilma kulkee otsoni- ja UV-kehittimen (4) läpi, jossa ilma desinfioidaan. Puhdistettu ilma palaa takaisin halliin. 4.3 Mittausmenetelmät: Molempiin halleihin asennettiin mittausanturit lämpötilan, suhteellisen kosteuden, hiilidioksidin ja ammoniakin koko kasvatuskauden aikaista jatkuvaa mittaamista varten. Jatkuvat mittaukset aloitettiin heti poikasten sisääntulosta (28.2.). Hallien ilmanvaihtolaitteiden toiminta-alue mitattiin ilmanpuhdistuslaitteiden asennuksen yhteydessä ennen poikasten sisäänottoa. Hengittyvää pölyä ja mikrobipitoisuuksia hallien sisäilmassa mitattiin keräämällä pölynäytteet neljä kertaa kasvatuskauden aikana. Sisäilman otsonipitoisuuksia mitattiin kerran seurantajaksolla. Orgaanisen pölyn kahdeksan tunnin haitalliseksi tunnettu pitoisuus (HTP 8h ) on 5 mg/m 3. TTS tutkimuksen raportti marraskuu7 Mittaustuloksia verrataan Maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelusäädöksiin (MMM-RMO C2.2) sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelusäädöksiä 4 "HTParvot 2007" annettuihin haitallisiksi tunnettuihin pitoisuuksiin (HTP). Altistumista verrataan kahdeksan tunnin raja-arvoon (HTP 8h ), kun altistuminen kestää työvuoron ajan. Mikäli altistuminen on lyhytaikaista, verrataan mittaustuloksia viidentoista minuutin raja-arvoon (HTP 15 min ). Endotoksiineille tai mikrobeille ei ole määritetty HTP-arvoa. Hollannissa endotoksiinien ohjearvoksi on ehdotettu 200 EU/m 3. Maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelusäädöksiin (MMM-RMO C2.2) pohjautuva pölyn ohjearvo on 10 mg/m 3. Taulukko 1. Maa- ja metsätalousministeriön ohjearvot sekä Sosiaali- ja terveysministeriön antamat haitalliseksi tunnetut pitoisuudet eli HTP-arvot ammoniakille, hiilidioksidille ja pölylle. MMM ohjearvot kotieläinrakennuksiin HTP 8h ammoniakki 10 ppm/25 ppm ( hiilidioksidi 3000 ppm 5000 (2 orgaaninen pöly 10 mg/m HTP 15 min 1) kanalat, jos pitopaikassa käytetään pehkua 2) Suomessa ei ole annettu hiilidioksidille lyhytaikaisen altistumisen raja-arvoa Jatkuvan mittauksen mittausmenetelmät: Lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi. Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden sekä CO 2 -pitoisuuden mittaukset tehtiin jatkuvatoimisilla seurantamittareilla yli kuukauden mittausseurantana ajalla Mittarit sijaitsivat kummassakin hallissa keskellä hallia noin cm korkeudella lattiasta ja roikkuivat katosta. Broilerit saapuivat halleihin 28.2 ja poistuivat 1.4. Ammoniakkipitoisuus. Ammoniakkipitoisuutta mitattiin Dräger Pac 7000 NH 3 mittareilla samoin koko seurantajakson ajan. Molempiin halleihin sijoitettiin kaksi mittaria, yksi kumpaankin päähän, noin cm korkeudelle lattiasta. Yksi mittareista vioittui seurannan aikana (hallin 2), ja siltä osin tuloksia ei saatu. Tallennusväli mittareissa oli 30 minuuttia. Lämmitysenergia. Hallien lisälämmityksen määrä seurantajaksolla laskettiin putkipattereiden pintalämpötilamittauksien perusteella. Mittaukset tehtiin jatkuvana tallentavilla A-nap - lämpötila-antureilla 30 minuutin välein. Tulosten laskennassa on käytetty aina laskentahetken arvoja. Laskenta-ajankohdaksi valittiin klo 12. Seurantajakson ulkoilman lämpö- TTS tutkimuksen raportti marraskuu8 tilat ja suhteellinen kosteus tilattiin myös Ilmatieteen laitokselta. Saadut arvot tukevat mittaustuloksia Kertaluonteisten mittausten mittausmenetelmät: Ilmanvaihto Ilmanvaihtomittauksessa poistoilmavirrat mitattiin kertamittauksena monipistemenetelmällä. Tällöin mitattiin poistoilmakanavan suulta siipipyöräanemometrillä ilman virtausnopeudet neljässä pisteessä. Ilmanvaihtotehot olivat mittauksissa minimi 10 %, 58 % (saatiin aikaan lämmittämällä hallit 23 C:seen, mikä on kasvatuskauden loppulämpötila) sekä maksimi 100 %. Keskinopeuden ja kanavan suuaukon pinta-alan avulla voitiin laskea poistoilman tilavuusvirta. Pienimmällä ilmanvaihdon teholla (10 %) mittaukset tehtiin käyttäen balometriä. Koska mittaushetkillä halli oli tyhjä ja ilmanvaihto ei siten ollut normaalisäätötilanteessa, jouduttiin poistoilmavirta mittaamaan yhdestä poistoilmakanavan puhaltimesta ja mittaustulos muunnettiin laskennallisesti vastaamaan joko 3, 5 tai 7 kanavan poistoilmavirtaa tehosta riippuen. Tämä korjaus voi aiheuttaa mittaustuloksiin mittausvirhettä. Otsoni Hallien ilman otsonipitoisuuksia mitattiin suoraanosoittavalla kaasuanalysaattorilla (GreyWolf yhdellä mittauskerralla ( ). Määritysraja otsonille oli 0,02 ppm. Hengittyvä pöly, pölyn hiukkaskokojakauma, endotoksiinit, mikrobit Hengittyvä pöly kerättiin kalvosuodattimille IOM-keräimillä ja analysoitiin punnitsemalla työohjeen TY04-TY-074 mukaan. Tulokset ilmoitetaan mg/m 3. Pölyn hiukkaskokojakaumia mitattiin suoraanosoittavalla optisella hiukkasmittarilla Grimm Tilan isäntä siirsi mittarin mittausten puolivälissä ilmansuodatuslaitteilla varustetusta kasvattamosta vertailukasvattamon puolelle. Endotoksiinipitoisuudet määritettiin LAL (Limulus amebosyte lysate) -entsyymiin perustuvalla kineettisellä kromogeenisellä menetelmällä (työohje TY04-TY-070), joka perustuu standardiin SFS-EN 14031:2003. Tulokset ilmoitetaan yksikössä EU/m 3 (Endotoxin Unit/m 3, endotoksiiniyksikkö/m 3 ). Mikrobien kasvatus on kuvattu taulukossa 2. Mikrobit kerättiin suodattimelle ohjeen (TY04-TY-034) mukaan, viljeltiin ja analysoitiin mikroskooppisesti. Tulokset ilmoitetaan elinkykyisten mikrobien määränä yksikössä cfu/m 3 (cfu = colony forming unit = pesäkkeen muodostava yksikkö). Mesofiiliset sienet ovat huoneen lämpötilassa viihtyviä, termotolerantit lämpösietoisia sieni-itiöitä. Termofiiliset aktinobakteerit ovat puolestaan lämpöhakuisia, lämpimässä viihtyviä, mikrobeja. Mesofiilisiä sienia kasvatettiin kahdella alustalla, normaalissa kosteudessa viihtyviä sieniä varten käytettiin Hagem-alustaa ja kuivassa viihtyviä seiniä varten DG-18-alustaa. Geometrisen keskiarvon laskennassa alle määritysrajan olleiden mikrobimäärien arvona käytettiin yleisen käytännön mukaisesti puolta määritysrajasta. TTS tutkimuksen raportti marraskuu9 Taulukko 2. Mikrobien kasvatus Mikrobiryhmät Kasvatusalustat Kasvatuslämpötila Kasvatusaika Mesofiiliset sienet Rose Bengal mallasuute -agar (Hagem-agar) + 25 C 7 vrk Mesofiiliset sienet Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar) + 25 C 7 vrk Termotolerantit sienet Rose Bangal mallasuute -agar (Hagem-agar) + 40 C 5 vrk Mesofiiliset bakteerit Tryptoni-hiivauute-glukoosi -agar (THG-agar) + 25 C 7-14 vrk Termofiiliset aktinobakteerit ½ vahva Nutrient-agar + 55 C 3 vrk 4.4 Eläinten kasvatustulokset Broilereiden kasvutuloksia arvioitiin teurastamon raportin mukaan. TTS tutkimuksen raportti marraskuu10 5 Tulokset ja tulosten tarkastelu Tuloksissa hallit on merkitty siten, että H1 + tarkoittaa hallia, jossa oli ilmanpuhdistuslaitteistot, ja H2 - on puolestaan vertailuhalli. 5.1 Ilmanvaihto Mitatut ilmavirrat on esitetty taulukossa 3. Säätöteholla 58 %, jolloin hallien lämpötila oli 23 C (vastaten kasvatusajan loppua), poistoilmavirrat olivat MMM:n ohjearvojen sisällä, joskin alarajan lähellä. Molempien hallien keskinäiset ilmavirrat olivat mittauksen perusteella ja epävarmuudet huomioiden lähellä toisiaan lukuun ottamatta säätötehoa 10 %. Taulukko 3. Ilmanvaihdon mittaustulokset. Ohjearvon minimi- ja maksimiarvot on laskettu broilerin mukaan. Puhdistimet olivat hallissa 1. Ilmanvaihdon säätöteho (%) Poistoilmavirta (m 3 /h) halli 1+ / halli 2 MMM-RMO C2.2:n ilmanvaihdon ohjearvo minimi / maksimi (m 3 /h) 10 x) / / y) / / z) / / x) mitattu yhdestä puhaltimesta, mutta tulos on muunnettu vastaamaan kolmea puhallinta, koska minimiasennolla käy yleensä vain kolme puhallinta. Ohjearvot ovat 5 vrk ikäisille broilereille. y) mitattu yhdestä puhaltimesta, mutta tulos on muunnettu vastaamaan viittä puhallinta. Halleja lämmitettiin 23 C:een, jolloin ilmanvaihdon teho säätyi 58 %:ksi. Ohjearvot ovat 35 vrk ikäisille broilereille. z) mitattu yhdestä puhaltimesta, mutta tulos on muunnettu vastaamaan kaikkia seitsemää puhallinta. Ohjearvot ovat 35 vrk ikäisille broilereille. Lisäksi kohteessa on neljä lisäpuhallinta, joilla puhallusta tehostetaan kesähelteillä. Tutkittavien laitteiden puhdistuskapasiteettia voidaan arvioida hallien ilmanvaihtomäärien sekä laitteiden läpi kulkevan ilmamäärän perusteella. Tuotantokauden lopulla suositeltu minimi-ilmanvaihtomäärä tutkittavassa hallissa on m 3 /h. Halliin asennettujen neljän puhdistuslaitteen ilmankäsittelykapasiteetti oli yhteensä 8000 m 3 /h. Jos ilmanpuhdistuslaitteiden puhdistuskapasiteetti on 100 %:inen, laitteiden käyttö vastaa ilmanvaihdon lisäämistä vastaavalla ilmamäärällä, eli nostaa tehollisen ilmanvaihtomäärän m 3 :iin. Teoreettisesti tarkastellen ilman epäpuhtauksien pitoisuudet alenevat lisääntyneen ilmanvaihdon suhteessa, eli tässä tapauksessa tutkittavassa hallissa pitoisuudet alenisivat 22 %. Käytännössä voidaan havaita suurempia alenemia, jos ilman pitoisuudet eivät ole jakautuneet eläintilaan tasaisesti. Puhdistuslaitteeseen eläinten tasolta otetun ilman pitoisuudet voivat olla korkeammat kuin poistoilman. TTS tutkimuksen raportti marraskuu11 5.2 Ilman lämpötila- ja suhteellinen kosteus Kuvan 4 mukaan hallien sisäilman lämpötila pysyi hyvin MMM:n suosituslämpötilan puitteissa koko kasvatuksen ajan ollen noin C välillä. Tavoiteltu lämpötila kasvatuksen aikana alussa on 33 C ja lopussa 23 C. Molempien hallien lämpötila pysyi lähes samanlaisena. Poikkeuksena oli ajanjakso , jolloin hallissa 1 lämpötila oli keskimäärin 1,6 C korkeampi kuin hallissa 2. Syytä tähän ei tiedetä. Ulkolämpötila oli selvästi alle -10 C, mutta mittari ei mitannut sitä alempia lämpötilalukemia. Myös mittausjakson kylmimmällä ajanjaksolla ( ) sisälämpötilat ovat pysyneet tasaisina. Mittaustulokset ennen broilerien saapumista osoittavat, että lämpömittarit eri halleissa mittasivat hyvin tarkasti samoja arvoja. 40 Ilman lämpötilat eri tiloissa 30 Ilman lämpötila ( C) Halli 1 (Puhdistin) Halli 2 (Ei puhdistinta) Ulkoilma MMM:n suositus Aika Kuva 4. Ilman lämpötila eri halleissa ja ulkoilmassa. Broilerit saapuivat halleihin 28.2 ja poistuivat 1.4. Kuvaan 5 on merkitty ilman suhteellinen kosteus eri pisteissä mittausseurannan ajalta. Kuvaan on myös merkitty MMM RMO C2.2:n maksimikosteusarvo. Kummankin hallin sisäilman suhteellinen kosteus oli kasvatusaikana noin % ja jäi selvästi maksimiohjearvon 75 % alapuolelle koko kasvatusjakson aikana. Hallissa 1 kosteus oli jonkin verran suurempi asti, jonka jälkeen kosteudet olivat halleissa samaa luokkaa. Tämä selittynee puhdistuksessa käytetystä vesimäärästä. Mittaustulokset ennen broilerien saapumista osoittavat, että kosteusmittarit eri halleissa mittasivat hyvin tarkasti samoja arvoja. TTS tutkimuksen raportti marraskuu12 Ilman suhteellinen kosteus eri tiloissa Suhteellinen kosteus (%) Halli 1 (Puhdistin) Halli 2 (Ei puhdistinta) MMM:n maksimi Aika Kuva 5. Ilman suhteellinen kosteus eri halleissa. Broilerit saapuivat halleihin 28.2 ja poistuivat Hiilidioksidipitoisuus Kuvaan 6 on merkitty ilman CO 2 -pitoisuus mittausseurannan ajalta. Kuvaan on myös merkitty MMM RMO C2.2:n maksimiohjearvo. Mittausten mukaan CO 2 -pitoisuus ylitti ohjearvon 3000 ppm kummassakin hallissa. Syynä tähän ilmeisesti on ollut se, että koska ulkolämpötila oli selvästi alle -10 C, ovat ilmanvaihtotehot halleissa laskeneet sisälämpötilojen pitämiseksi suositusten mukaisina. Ensimmäisellä mittausviikolla hallin 1 CO 2 -pitoisuus oli keskimäärin 360 ppm matalampi kuin hallissa 2. Tämän jälkeen lukemat tasoittuivat ollen loppukasvatusajan liki samoja. Tämä selittyy sillä, että kasvatuksen alkuvaiheessa ilmanvaihdon teho oli pienimmillään, jolloin puhdistimen vaikutus tuli näkyviin. Sen jälkeen puhdistimen vaikutus peittyi ilmanvaihdon aiheuttamaan pitoisuuden laimenemiseen. Poikkeuksena oli ajanjakso , jolloin hallissa 1 CO 2 -pitoisuus oli keskimäärin 440 ppm korkeampi kuin hallissa 2. Syytä tähän ei tiedetä. Mittaustulokset ennen broilerien saapumista osoittavat, että CO 2 -mittarit eri halleissa mittasivat hyvin tarkasti samoja arvoja. TTS tutkimuksen raportti marraskuu13 Hiilidioksidipitoisuus eri tiloissa CO2-pitoisuus (ppm) Ulkolämpötila ( C) Halli 1 (Puhdistin) Halli 2 (Ei puhdistinta) MMM:n maksimi Ulkolämpötila Aika Kuva 6. Sisäilman CO 2 -pitoisuus tutkituissa broilerhalleissa. Broilerit saapuivat halleihin 28.2 ja poistuivat 1.4. Kuvaan on myös merkitty ulkoilman lämpötila. 5.4 Ammoniakkipitoisuus Ammoniakkipitoisuuden mittaamiseen käytetyissä Dräger Pac 7000 mittareissa on ominaisuutena ns. nollapisteen vaimennus, minkä vuoksi mittarit eivät rekisteröi alle 5 ppm:n pitoisuuksia. Mittareita käytetään ensisijaisesti pitoisuusilmaisimina, ja nollapisteen vaimennuksella vältetään laitteiden mahdollisten tarkkuusvirheiden vuoksi antamia virheilmoituksia. Tutkituissa broilerkasvatushalleissa ammoniakkipitoisuudet olivat kaiken kaikkiaan odotettua pienemmät, jolloin nollapisteen vaimennusominaisuuden merkitys pitoisuuksien rekisteröinnissä olikin yllättävän suuri. Mittarit rekisteröivät pitkään nollapitoisuutta kasvatuskauden alkupuolella molemmissa halleissa. Alhaiset pitoisuudet ovat odotettavat, koska poikaset ovat pieniä ja lannantuotto vielä vähäistä. Pitoisuudet alkoivat nousta vähitellen jälkeen molemmissa halleissa muutamia yksittäisiä sitä ennen rekisteröityjä pitoisuuksia lukuunottamatta. Selkein pitoisuuksien nousu tapahtui jälkeen, ja pääasiassa hallissa, jossa ilmanpuhdistajia ei ollut. Kuvassa 7 on esitetty ammoniakkipitoisuuksien päivittäiset keskiarvot ajalta kummassakin kasvatushallissa. Hallissa 1+, jossa ilmanpuhdistajat sijaitsivat, ammoniakkipitoisuus oli mainitulla ajalla keskimäärin 1,42 ppm, ja hallissa 2 (ei ilmanpuhdistajaa) 4,97 ppm. Suhteellinen alenema on suuri ilmanpuhdistuslaitteiden kapasiteettia ajatellen. Tutkittavien laitteiden ilmanpuhdistuskapasiteettia arvioitiin luvussa 5.1 hallien ilmanvaihtomäärien perusteella, ja teoreettinen pitoisuuksien alenema olisi esitetyillä edellytyksillä 22 %. Ammoniakkipitoisuus on kuitenkin alentunut mittausten perusteella 71 %. Yksi selitys teoreettista suuremmalle pitoisuuden alentumiselle voi olla, että puhdistimien TTS tutkimuksen raportti marraskuu14 ottaman ilman pitoisuudet olivat korkeammat kuin poistoilman pitoisuudet, kuten edellä todettiin. On myös mahdollista, että pitoisuuksien alhaisuuden ja mittausteknisen virhemahdollisuuden vuoksi pitoisuuksien ero halleissa on todellisuudessa ollut jonkin verran esitettyä pienempi. Nollapisteen vaimennusominaisuuden vuoksi mitatut nollapitoisuudet ovat voineet olla pieniä alle 5 ppm:n pitoisuuksia. Hallissa 1+, jossa ilmanpuhdistimet olivat, ammoniakkipitoisuus vaihteli tuotantokauden lopulla tyypillisesti nollasta seitsemään ppm:ään muutamia korkeampia arvoja lukuun ottamatta. Myös hallissa 2 mittarit rekisteröivät tuotantokauden lopulla päivittäin 0 ppm pitoisuuksia, mutta huomattavasti harvemmin kuin hallissa 1+. Hallissa 2 pitoisuudet vaihtelivat silloin suurimmaksi osaksi 5 10 ppm. Kuvassa 8 on esitetty esimerkkinä ammoniakkipitoisuuden vuorokautinen vaihtelu Ajanjaksolla hallissa 1+ nollapitoisuuksia oli 76 % ja hallissa 2 nollaarvoja oli 27 % rekisteröityneistä arvoista. On todennäköistä, että ammoniakkipitoisuus hallissa 1+ on ollut keskimäärin hieman korkeampi kuin mitattu 1,42 ppm. Hallissa 2 oli havaittavissa vuorokautinen trendi ammoniakkipitoisuudessa: pitoisuudet olivat usein alimmillaan iltapäivällä ja korkeimmillaan aamun ja yön tunteina. Täysin säännönmukainen trendi ei ollut, mutta näkyy selvästi jakson keskiarvoja tarkasteltaessa (kuva 9). Selitys vaihtelulle on todennäköisesti pienempi ilmanvaihdon määrä yöaikaan, jolloin ulkolämpötila laskee. Hallissa 1+ vuorokautista trendiä ei ole yhtä selkeästi, mutta päiväsaikaan pitoisuudet ovat sielläkin matalimmillaan. Pitoisuuspiikit ajoittuvat molemmissa halleissa samoihin kellonaikoihin. Kyseiseltä ajanjaksolta on tässä tarkastelussa jätetty pois keskiarvoista 26.3., jolloin hallissa on käyty noutamassa mittarit välitarkastusta varten. Pitoisuudet nousivat toimenpiteiden aikana molemmissa halleissa. Hallissa 2 ammoniakkipitoisuus nousi 42 ppm:ään ja hallissa ppm:n. Hallissa 1+ pitoisuus on käynyt lisäksi hetkellisesti samana päivänä myös aamutarkastuksen aikaan 34 ppm:ssä. Pitoisuus oli säännönmukaisesti alempi hallissa, jossa ilmaa puhdistettiin tutkituilla laitteilla. Ilman laatua ja ammoniakin haittavaikutuksia ajatellen pitoisuudet olivat varsin alhaiset myös hallissa, jossa ilmanpuhdistimia ei ollut. Eläinsuojeluvaatimusten mukaiset suositusarvot kanalailman ammoniakkipitoisuudelle, joita ei tulisi ylittää kuin tilapäisesti, ovat 10 ppm ja 25 ppm, kun kanalassa käytetään pehkua, kuten broilerkasvattamoissa. EU:n uuden ns. broileridirektiivin (Komission direktiivi 2007/43/EC, voimaan kesäkuussa 2010), mukaan korkein sallittu pitoisuus broilerkasvattamoissa on 20 ppm. TTS tutkimuksen raportti marraskuu15 8,00 7,00 ) 6,00 m p (p 5,00 s u isu 4,00 to 3,00 H 3pi N 2,00 NH3 pitoisuus halleissa, päivittäiset keskiarvot mittausväli 30 min Halli 2 Halli 1+ 1,00 0, Aika Kuva 7. Ammoniakkipitoisuuksien päivittäiset keskiarvot tutkituissa broilerhalleissa ajalla Ammoniakkipitoisuuden vaihtelu vuorokauden ajan mukaan, ) m p (p s u isu to H 3pi N Halli 2 Halli 1+ UlkoLT :00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 0:00 Kellonaika Kuva 8. Ammoniakkipitoisuuden vaihtelu tutkituissa broilerhalleissa TTS tutkimuksen raportti marraskuu16 ) m p (p s u isu to H 3pi N 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Ammoniakkipitoisuuden vaihtelu vuorokauden ajan mukaan, keskimäärin Halli 2 Halli 1+ 0,0 0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 0:00 Aika Kuva 9. Vuorokauden aikainen ammoniakkipitoisuuden vaihtelu tutkituissa broilerhalleissa keskimäärin ajalla lukuun ottamatta 26.3., jolloin esiintyi poikkeavia pitoisuuksia. 5.5 Pöly ja mikrobit Mittaustulokset on ilmoitettu aritmeettisina (AM) ja geometrisina keskiarvoina (GM), koska pölynäytteiden tulokset eivät yleensä ole normaalisti jakautuneet. Tällöin yksi suuri arvo voi vaikuttaa liikaa aritmeettiseen keskiarvoon. Geometrinen keskiarvo ottaa paremmin huomioon yksittäiset "poikkeavat" arvot. Tuloksia on tarkasteltu tilastollisin menetelmin (Wilcoxon signed rank sum test). Tilastollisesti merkitseviä eroja hallien välillä ei todettu. Tulokset ovat suuntaa-antavia, koska näytteitä kerättiin kullakin mittauskerralla vain yksi. Useammasta näytteestä laskettu keskiarvo kullakin mittauskerralla kuvaisi hallien erilaisten pölyjen määrää luotettavammin. Tässä hankkeessa näytteiden määrä haluttiin pitää kohtuullisena, koska tutkijat eivät itse päässeet broilerihalleihin sisälle, vaan tilan isäntä toimi näytteiden kerääjänä. Toisaalta useampi halleista kerätty näyte olisi tarkoittanut myös useampaa käyntiä kasvatushallien puolella, mikä osaltaan olisi lisännyt lintujen aktiviteettiä ja siten todennäköisesti myös pölyn määrää halleissa Hengittyvä pöly Ilmanpuhdistuslaitteistoilla varustetussa hallissa ilman hengittyvän pölyn pitoisuudet olivat jokaisella mittauskerralla hieman alhaisemmat kuin vertailuhallissa (taulukko 4). Ilmansuodatuslaitteilla varustetussa hallissa hengittyvän pölyn pitoisuus oli keräävällä näytteenottomenetelmällä analysoituna keskimäärin noin 15 % pienempi kuin ilman suodatinlaitteita olleessa hallissa. TTS tutkimuksen raportti marraskuu17 Taulukko 4. Hengittyvän pölyn pitoisuudet (mg/m 3 ) mittauspäivä hengittyvä pöly H1 + H , ,6 6, ,1 8, ,6 KA 5,6 6,6 GM 4 5 KA = aritmeettinen keskiarvo GM = geometrinen keskiarvo Pölyn hiukkaskokojakaumat Optisen hiukkasmittarin tulokset on esitetty liitteessä 1. Tuloksia ei ole korjattu todelliseen pölypitoisuuteen, joten kuvioiden pystyakselilla olevat lukemat eivät ole absoluuttisia eivätkä eri mittauskerroilla keskenään vertailukelpoisia. Sen sijaan hallien välisiä eroja voidaan arvioida tällä menetelmällä. Kuvioissa olevat kolme kuvaaja ovat ylhäältä lukien hengittyvä pölyjae, keuhkoputkiin sekä keuhkorakkulatasolle pääsevä pölyjae. Jakeilla pyritään mallintamaan sitä, miten pöly tunkeutuu ihmisen hengityselimistöön. Eroa hallien hengittyvän pölyn pitoisuuksissa ei havaittu selvästi kuin ensimmäisellä mittauskerralla, jolloin pölyä oli hallien ilmassa vähiten. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa perinteisissä sikaloissa pölypitoisuudet ovat olleet 0,2 26 mg/m 3 (Louhelainen ym. 1998) ja turvepohjaisissa sikaloissa 3,5-41 mg/m 3 kiinteissä mittauspisteissä (Mäittälä ym. 2001). Navetoista mitatut pitoisuudet (keskiarvo 1,8, vaihtelu 0,2-5,5 mg/m 3 hengitysvyöhykkeellä) ovat olleet selvästi alhaisempia kuin sikalasta mitatut. Hengittyvän pölyn pitoisuus oli koehallissa (ilmansuodatuslaitteistot) hieman alle sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvon (5 mg/m 3 ), ja vertailuhallissa puolestaan hieman yli vastaavan arvon Endotoksiinit Endotoksiinien pitoisuuksissa oli eroa hallien välillä. Ilmansuodatuslaitteilla varustetussa hallissa ilman endotoksiinipitoisuus oli noin 25 % pienempi kuin vertailuhallissa. Endotoksiinipitoisuudet olivat lähes kymmenkertaisia Hollannin terveysperusteiseen ohjearvoon verrattuna. Työterveyslaitoksessa tutkimuksessa pihattonavetoista mitatut pitoisuudet ovat olleet EU/m 3 kiinteissä mittauspisteissä (Rissanen ym. 2004), purupohjasikaloissa EU/m 3 purupohjan käännön aikana kiinteissä mittauspisteissä ja turvepohjaisissa sikaloissa EU/m 3 (Mäittälä ym. 2001). TTS tutkimuksen raportti marraskuu18 Taulukko 5. Endotoksiinien pitoisuus (EU/m 3 ) mittauspäivä endotoksiinit H1+ H * - (16000)** KA GM * näyte rikkoontui tilalla ** 20.3 mittauskerran osalta vertailuhallin tuloksen mukaanottaminen keskiarvon laskentaan vinouttaisi tulosta, koska ilmansuodatuslaitteilla varustetun hallin endotoksiinipitoisuutta ei ole tiedossa. Siksi myös vertailuhallin tulos jätetään huomioimatta Mikrobit Broilerihallien ilmasta mitatut mikrobien pitoisuudet on esitetty taulukossa 6. Mikrobeista eniten ilmassa esiintyi bakteeri-itiöitä, jopa kymmenkertainen määrä sieni-itiöihin verrattuna. Lämpimässä viihtyvien mikrobien pitoisuudet olivat selvästi pienempiä kuin muiden mikrobien. Taulukko 6. Broilerihallien ilman mikrobipitoisuudet (cfu/m3) mesof - mesof- mesof - mesof - Termotol- Termotol- Mesof-bakt Mesof-bakt termotol akt termotol akt Päivä (hagem) (hagem) (DG-18) (DG-18) (hagem) (hagem) (THG) (THG) (nutrient) (nutrient) H1+ H2- H1+ H2- H1+ H2- H1+ H2- H1+ H KA GM Kaikki termotoleranttien aktinobakteerien sekä osittain termotoleranttien sienten tulokset olivat alle menetelmän määritysrajan. H1+ = ilmansuodatuslaitteet kasvattamossa, H2- = ei ilmansuodatinlaitteita Mikrobi-itiöpitoisuuksien osalta halleilla ei ollut merkittävää eroa. Mikrobipitoisuudet olivat sikaloissa mesofiilisten sieni-itiöiden osalta hieman pienempiä, mutta termotoleranttien ja termofiilisten mikrobien osalta selvästi suurempia kuin nyt broilerihalleista mitatut pitoisuudet (Mäittälä ym. 2001). Lämpimässä viihtyviä mikrobeja pidetään terveydelle haitallisempina, joten broilerihallien osalta tilanne vaikuttaa paremmalta kuin turvepohjaisissa sikaloissa todettiin Otsoni Broilerihallin ilmassa ei ollut mitattavia määriä otsonia mittauspäivänä. TTS tutkimuksen raportti marraskuu19 5.6 Energiankulutus Ilmanpuhdistajien potentiaalinen yhteenlaskettu ilmavirta on m 3 /h. Suositeltava ilmanvaihto hallissa vaihtelee ulkoilman lämpötilan ja broilereitten painon mukaan, ollen tässä kasvatuserässä m 3 /h. Kasvatuskauden alussa määräävinä tekijöinä ovat CO 2 - pitoisuus ja suhteellinen kosteus. Kasvatuskauden lopussa määrääväksi tekijäksi muodostuu hallin sisälämpötila. Hallissa 1 CO 2 - pitoisuus oli ensimmäisen viikon lopussa ppm, jota vastaava laskennallinen ilmamäärä on m 3 /h. Tällöin hallin lämmitystehoksi olisi tarvittu 81,6 kw. Laskennallinen lämmitysteho hallin putkipattereilla oli 80,8 kw. Kasvatuskauden aikana todellinen lämmöntarve laski tasaisesti eikä eroa laskennallisiin arvoihin juuri ollut. Laitevalmistajan mukaan hiilidioksiditasoa voidaan laitteella alentaa noin 10 % eli n. 300 ppm. Tätä vastaava lämmitystehon ja energian tarve riippuu oleellisesti sisä- ja ulkolämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja lintujen koosta. Kuvassa 10 on esitetty mitatun hiilidioksidipitoisuuden perusteella lasketut ilmamäärät molemmissa kasvatushalleissa. Hallissa 2 oli jonkin verran pienemmät hiilidioksidipitoisuudet kuin hallissa 1. Tämä johtuu hallin 2 suuremmista ilmanvaihtomääristä. Laskennallisten ilmamäärien oikeellisuutta selvittää kuva 11. Siinä ilmamäärät on laskettu halleihin tuotetun lisälämmön mukaan. Lisälämmön tarve hallissa 2 on kasvatuskauden aikana noin 15 % suurempi kuin hallissa 1. Tämän kasvatuserän kohdalla laskennallinen energiankulutus tuotettu broileri kohti oli 1,93 kwh hallissa 1 ja 2,22 kwh hallissa 2. Energiankulutus broileria kohti olisi voinut olla pienempi, jos ilmanvaihtomäärät olisivat säätyneet tarkemmin. Hallissa 1 olisi voitu säästää kuusi lämmityspäivää ja hallissa 2 viisi lämmityspäivää, mikä olisi säästänyt energiakustannuksia lähes neljänneksellä. Kuvassa 12 tarkastellaan rakennuksiin syötettyjen energiamäärien ja sisälämpötilojen riippuvuutta. Hallin 2 pienemmät CO 2 -pitoisuudet nostavat selvästi energian tarvetta halliin 1 verrattuna. Käyristä voidaan myös päätellä massiivisen betonirakennuksen vastaavan viiveellä ulkoilman lämpötilamuutoksiin. Kuvassa 14 tarkastellaan vielä energiankulutuksen ja mitattujen CO 2 -pitoisuuksien suhdetta. Hallien energiankulutusta voidaan tarkastella myös mitattujen CO 2 -pitoisuuksien perusteella (kuva 13). Tällöin energiantarve poikkeaa jonkin verran rakennuksiin tuotetuista energiamääristä. Hallissa 1 on kasvatuskauden alussa selvästi korkeampia kulutuslukemia, kuin hallissa 2, mutta kasvatuskauden puolenvälin jälkeen hallissa 2 energiankäyttö kasvaa merkittävästi, vaikka sisälämpötila laskee alemmaksi kuin hallissa 1. Hallissa käytettyjen neljän laitteen nimellinen kokonaisottoteho oli yhteensä 14 kw, mikä merkitsee maksimissaan 336 kwh:n energian kulutusta vuorokaudessa. Tämä tekee koko tuotantokaudella laitteiden energiankulutukseksi noin kwh. Tuotettua broileria kohti tämä merkitsee 0,34 kwh lisäystä, jolloin hallissa I energian kulutus kasvaa samalle tasolle halli II:n energiankulutuksen kanssa. TTS tutkimuksen raportti marraskuu20 Kuva 10. Ilmanvaihtomäärät tutkituissa broilerhalleissa laskettuna mitattujen CO 2 - pitoisuuksien perusteella. Kuva 11. Ilmanvaihtomäärät tutkituissa broilerhalleissa laskettuna lämmitysjärjestelmän lämpötilamittausten perusteella. TTS tutkimuksen raportti marraskuu21 Kuva 12. Energiankulutus tutkituissa broilerhalleissa (kw/h) laskettuna lämmitysjärjestelmän lämpötilamittausten perusteella. Kuva 13. Energiankulutus tutkituissa broilerhalleissa (kw/h), kun hallien ilmanvaihtomäärät on laskettu mitattujen CO 2 -pitoisuuksien perusteella. TTS tutkimuksen raportti marraskuu22 Kuva 14. Energiankulutus tutkituissa broilerhalleissa (kw/h) suhteessa mitattuihin CO 2 - pitoisuuksiin. 5.7 Eläinten kasvutulokset Kasvatuskausi alkoi molemmissa halleissa Poikasten alkupaino oli keskimäärin 42 g. Kasvatuskausi päättyi 2.4. hallissa 1+ (34 pv) ja 1.4. hallissa 2 (33 pv). Kasvutuloksissa ei ollut merkittäviä eroja eri halleissa (taulukko 3). Myöskään hylättyjen eläinten hylkäyssyissä ei ollut eroa. Taulukko 7. Eläinten kasvutulokset tutkituissa kasvatushalleissa H1+ H2- eläimiä kasvatuskauden alussa, kpl kuolleisuus, % 4,81 5,66 eläimiä toimitettu teuraaksi yht., kpl keskipaino, kg 1,456 1,438 kasvatusaika, pvää keskikasvu, g/pv/el 41,6 42,3 teuraaksi korvattavaa yhteensä, kg TTS tutkimuksen raportti marraskuu23 6 Yhteenveto ja johtopäätökset Tavoitteena oli testata ammoniakin ja pölyn poistoon kehitettyä laitetta ja arvioida laitteen toimivuutta ja vaikutusta ilman laatuun broilerhalleissa. Sekä vertailuhallissa että ilmanpuhdistimin varustetussa broilerhallissa ilmanlaatu oli kohtalaisen hyvä koko tutkimusjakson ajan. Hallien lämpötila ja suhteellinen kosteus pysyivät hyvin suositusarvojen rajoissa, suhteellinen kosteus oli reilusti maksimiarvoja alhaisempi. Tutkimushallissa suhteellinen kosteus oli kasvatuskauden alkupuolella hieman korkeampi, johtuen todennäköisesti puhdistimien käyttämästä vedestä. Loppujaksolla eroa ei kuitenkaan ollut. Hiilidioksidipitoisuuden osalta suositusarvot ylittyivät kasvatuskauden keskivaiheessa parin viikon ajalla, jolloin ulkoilman lämpötila laski alle 0 C:een. Hiilidioksidipitoisuuden kohoaminen on seurausta ilmanvaihdon pienenemisestä sisälämpötilan laskiessa. Mitatut hiilidioksidipitoisuudet seurasivat ulkoilman lämpötilamuutoksia. Korkeimmillaan hiilidioksidipitoisuus oli noin ppm. Ulkoilman lämpötilan kohotessa hiilidioksidipitoisuus laski jälleen suositusrajan (3000 ppm) alle vielä loppukasvatuskaudella. Puhdistimilla ei ollut vaikutusta hiilidioksidipitoisuuteen korkeissa pitoisuuksissa. Ammoniakkipitoisuudet olivat varsin alhaiset molemmissa halleissa. Puhdistimet näyttivät alentavan pitoisuutta vallinneissa olosuhteissa. Kasvatuskauden viimeisten 10 päivän aikana mitattiin ammoniakkipitoisuudeksi vertailuhallissa keskimäärin 5 ppm ja puhdistimin varustetussa hallissa 1,4 ppm. Käytettyjen ammoniakkimittareiden nollapisteen vaimennusominaisuuden vuoksi alle 5 ppm:n pitoisuudet jäivät rekisteröimättä, ja todelliset pitoisuudet ovat todennäköisesti hieman korkeammat. Nolla-arvoja rekisteröitiin enemmän ilmanpuhdistimilla varustetussa hallissa. Koska pitoisuudet ko. hallissa olivat myös matalammat kuin vertailuhallissa, virhe keskimääräisessä ammoniakkipitoisuudessa on suhteellisesti suurempi kuin vertailuhallissa. Vaikka tuloksissa on epävarmuustekijöitä hallien todellisista ammoniakkipitoisuuksista, ilmanpuhdistimilla varustetussa hallissa ammoniakkipitoisuudet olivat koko tutkimusjakson vertailuhallia matalammat. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan pystytä arvioimaan laitteiden vaikutusta korkeammissa pitoisuuksissa. Ilmansuodatuslaitteilla varustetussa hallissa hengittyvän pölyn pitoisuus oli keräävällä näytteenottomenetelmällä analysoituna keskimäärin noin 15 % pienempi kuin ilman suodatinlaitteita olleessa hallissa. Hengittyvän pölyn pitoisuus oli koehallissa (ilmansuodatuslaitteistot) hieman alle sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvon (5 mg/m 3 ), ja vertailuhallissa puolestaan hieman yli vastaavan arvon. Optisella mittarilla mitattuna eroa hallien hengittyvän pölyn pitoisuuksissa ei havaittu selvästi kuin ensimmäisellä mittauskerralla, jolloin pölyä oli hallien ilmassa vähiten. Endotoksiinien pitoisuuksissa oli eroa hallien välillä. Ilmansuodatuslaitteilla varustetussa hallissa ilman endotoksiinipitoisuus oli noin 25 % pienempi kuin vertailuhallissa. Endotoksiinipitoisuudet olivat lähes kymmenkertaisia Hollannin terveysperusteiseen ohjearvoon verrattuna. Mikrobi-itiöpitoisuuksien osalta halleilla ei ollut merkittävää eroa. Haitallisimpina pidettyjen mikrobien pitoisuudet olivat molemmissa halleissa melko hyvällä tasolla esimerkiksi turvepohjaisissa sikaloissa todettuihin verrattuna. Tämän kasvatuserän kohdalla laskennallinen energiankulutus tuotettu broileri kohti oli 1,93 kwh hallissa 1 ja 2,22 kwh hallissa 2. Lisälämmön tarve hallissa 2 on kasvatuskauden aikana noin 15 % suurempi kuin hallissa 1. Hallin 2 energiantarvetta nostivat suuremmat ilmanvaihtomäärät halliin 1 verrattuna. Energiankulutus broileria kohti olisi voinut olla pienempi, jos ilmanvaihtomäärät olisivat säätyneet tarkemmin. Hallissa 1 olisi voitu säästää kuusi lämmityspäivää ja hallissa 2 viisi lämmityspäivää, mikä olisi säästänyt energiakustannuksia lähes neljänneksellä. TTS tutkimuksen raportti marraskuu24 Tutkittava laite toimi tehtyjen mittausten perusteella ilman epäpuhtauksien puhdistamisessa jotakuinkin odotusten mukaisesti. Laitteen ilmankäsittelykapasiteetti oli kuitenkin riittämätön verrattuna rakennuksen kokonaisilmanvaihtoon verrattuna. Lisäksi laitteen sähkönkulutus on huomattava, mikä vaikuttaa sen käyttökustannuksiin. Periaatteessa laitteen avulla on mahdollista vähentää rakennuksen ilmanvaihtotarvetta, jolloin voitaisiin säästää rakennuksen lämmityskustannuksissa. Tämä edellyttää ilmanvaihtolaitteilta ja lämmitysjärjestelmiltä kuitenkin tarkempaa säätömahdollisuutta. Lähteet Louhelainen K, Kangas J, Seuri M, Veijanen A, Reiman M, Pyykkönen M, Rautiala S, Viilos P: Terveydelle haitalliset päästöt purupohjasikalassa. Loppuraportti Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle Kuopion Aluetyöterveyslaitos s + liitteet. Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet: Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto, MMM-RMO osa C2.2.) sivua. Mäittälä J, Heinonen-Tanski H, Herve S, Kangas J, Louhelainen K, Nikkola T, Paasonen M, Rautiala S, Seuri M, Veijanen A.:Turve kestokuivikkeena sikaloissa. MTT:n julkaisuja. Sarja A 97: (2001) 64 s. + 9 liitettä Pedersen, S., Sällvik, K (Editors), 2002, 4th Report of Working Group on Climatization of Animal Houses. Heat and Moisture Production at Animal and House Levels. Published by Danish Institute of Agricultural Sciences, Denmark. ISBN Rissanen P, Hentilä H, Lankia O, Leskinen J, Louhelainen K, Luomala-Toikkanen K, Mäittälä J, Mäkitalo M, Nevala N, Perkiö-Mäkelä M, Rautiala S, Rytkönen E, Simola A & Kangas J: Työympäristö ja kuormittuminen suurnavetoissa. Julkaisussa Uusi-Kämppä J, Rissanen P (toim.) Suuret pihatot - eläinten hyvinvointi, lypsyn työnmenekki, työolot ja ympäristönhoito. Maa- ja elintarviketalous nro 47. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus; s. Seppänen Olli, Ilmastoinnin suunnittelu. Talotekniikka-Julkaisut oy. 427 s. Tuunanen, L., Karhunen, J. Eläinsuojien ilmanvaihdon mitoitus. Vakolan tutkimusselostus s. TTS tutkimuksen raportti marraskuu25 Liite 1. Pölyn hiukkaskokojakaumat, optisen hiukkasmittarin tulokset Kuvissa olevat kolme kuvaaja ovat ylhäältä lukien hengittyvä pölyjae, keuhkoputkiin sekä keuhkorakkulatasolle pääsevä pölyjae. Jakeilla pyritään mallintamaan sitä, miten pöly tunkeutuu ihmisen hengityselimistöön. Kunakin päivänä mittari sijoitettiin ensin ilmanpuhdistimilla varustettuun halliin ja siirrettiin mittausjakson puolivälissä vertailuhalliin Pitoisuus 3000 Hengittyvä Keuhkoputki Keuhkorakkula :27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 Kuva 15. Suoraanosoittava optinen laskuri, pitoisuus Hengittyvä Keuhkoputki Keuhkorakkula :15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 aika Kuva 16. Suoraanosoittava optinen laskuri, TTS tutkimuksen raportti marraskuu26 Inhalable Thoracic Alveolic Kuva 17. Suoraanosoittava optinen laskuri, pitoisuus, mikro-gr Hengittyvä Keuhkoputki Keuhkorakkula :37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 aika Kuva 18. Suoraanosoittava optinen laskuri, TTS tutkimuksen raportti marraskuu Samankaltaiset tiedostot
TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH. Lisätiedot Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711 Lisätiedot Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja
Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen Lisätiedot TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA
TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen, Lisätiedot Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi
Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Miten aloittaa energiankäytön tehostaminen? Energiankäytön Lisätiedot KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU
KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla Lisätiedot HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti
HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus- Lisätiedot Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:
1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Lisätiedot ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ
Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä Lisätiedot Hiilidioksidimittausraportti
Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista Lisätiedot Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä
Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät Hotelli Scandic Oulu, 4.-5.2.2014 Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä (RAPSU-hanke, Työsuojelurahasto) Anna Kokkonen Ympäristötieteen Lisätiedot Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013
Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon Lisätiedot Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa
1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja Lisätiedot Hyvä ilmanvaihto - pihattorakennuksissa
Taustaa Hyvä ilmanvaihto - pihattorakennuksissa Tapani Kivinen MTT Kotieläintuotannon tutkimus maatalouden ilmanvaihdon taso on ollut vaihteleva tilakokojen kasvu ym. toimintaympäristön muutokset eläinten Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy Lisätiedot Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu
TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt, Lisätiedot Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna
Lausunto 07.11.2014 1/3 Linnan Tilapalvelut, Hämeenlinna Laatija: Tommi Paasivirta, Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lähtötilanne ja seurantamittausten tarkoitus Koulun luokkatilojen Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää Lisätiedot LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012
LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE Lisätiedot Broileridirektiivin kansallinen toteutus. Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä
Broileridirektiivin kansallinen toteutus Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 9.6.2010 Broilereiden hyvinvointidirektiivin vaatimukset Kansallinen valmistautuminen Kansallinen lainsäädäntö Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot Lisätiedot Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis
Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan Lisätiedot TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET
Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013 Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ
Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun Lisätiedot Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa. Elina Santavuori HK Agri Oy
Broilerien kasvatus optimaalisissa olosuhteissa Elina Santavuori HK Agri Oy Broilerin kasvatus Kasvattamon valmistelut ennen untuvikkojen tuloa Untuvikkoaika Olosuhteet Hoitotoimet kasvatusaikana Päiväkirjan Lisätiedot Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa
Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan Lisätiedot Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys
1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL Lisätiedot Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT
Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman Lisätiedot Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa
Sisäilmastoseminaari Messukeskus Helsinki, 13.3.2014 Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa Kokkonen A, Nykänen M, Pasanen P. Ympäristötieteen laitos RAPSU-hanke, Työsuojelurahasto Lisätiedot Verhoseinäisessä pihatossa ilma vaihtuu hyvin
Liite 16.10.2006 63. vuosikerta Numero 3 Sivu 3 Verhoseinäisessä pihatossa ilma vaihtuu hyvin Tapani Kivinen, MTT Perinteisten kylmä- ja lämminpihattojen lisäksi eläimille on nyt tarjolla viileä pihatto. Lisätiedot KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013
KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin Lisätiedot Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia
Rakennusten lämmitys ja lämpöhäviöt Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia 2 Tässä oppaassa tarkastellaan yleisesti rakennusten lämmitykseen liittyvää energian kulutusta. Sekä karjataloustuotannossa Lisätiedot MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979 Lisätiedot JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa
SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE Lisätiedot Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti
Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3 Lisätiedot Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA Lisätiedot Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon
Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT... Lisätiedot MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015
MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan Lisätiedot Tuottajan tietopankki. Koulutuspäivät broilerinkasvattajille 30.11.2012
Tuottajan tietopankki Koulutuspäivät broilerinkasvattajille 30.11.2012 Tuottajan tietopankki Tuotantodataa: Olosuhdetiedot Tuotantotiedot Teurastulokset Taloudelliset tunnusluvut Huomiot HH 11/12 2 Tuottajan Lisätiedot Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja
SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja Timo Kalema, Ari-Pekka Lassila ja Maxime Viot Tampereen teknillinen yliopisto Kone- ja tuotantotekniikan laitos Tutkimus RYM-SHOK Lisätiedot IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA
10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 Lisätiedot TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 375/2011 Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, Lisätiedot Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet
Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus... Lisätiedot Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus
TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu Lisätiedot Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-9668-9 16.12.29 Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA8DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin laitteen lämmityskäyrän Lisätiedot Konvertterihallin kärypoiston tehostaminen. Insinööritoimisto AX-LVI Oy Markku Tapola, Seppo Heinänen, VTT Aku Karvinen AX-SUUNNITTELU 1
Konvertterihallin kärypoiston tehostaminen Insinööritoimisto AX-LVI Oy Markku Tapola, Seppo Heinänen, VTT Aku Karvinen 1 Sisällys 1. Teoriaa 2. Mittaukset. Laskelmat 4. Johtopäätökset 2 Konvektiivisen Lisätiedot PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ---------------------------------------------- Lisätiedot Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy
Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21 Lisätiedot Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala
Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan Lisätiedot Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa
Hyvinvointia työstä Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Erkki Kähkönen, Kari Salmi, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen ja Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet Lisätiedot Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT
Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963, Lisätiedot ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP)
TULOSRAPORTTI TILAAJA Jukka Piirala ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP) AIKA JA PAIKKA MTT Jokioinen 25.9.2013.-30.5.2014 Maa- ja elintarviketalouden Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014
Työ 2696-3 22.5.2014 TUTKIMUSSELOSTUS Tuloilmaikkunan virtaustekniset ominaisuudet: Savukokeet, lämpötilaseuranta ja tuloilman virtaus ikkunavälissä ilman venttiiliä, ilmanohjaimia ja suodattimia Insinööritoimisto Lisätiedot Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi
Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki, Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013
RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri Lisätiedot Kiinteistötekniikkaratkaisut
Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi
Mittausraportti_1196 /2012/OP 1(10) Tilaaja: Endomines Oy Henna Mutanen Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012 Mittausaika: Lisätiedot HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka
HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia Lisätiedot Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen Lisätiedot SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN
1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka. Lisätiedot Esimerkki broilerintuotannon energiankäytöstä
Esimerkki broilerintuotannon Energian käyttö ja säästö maataloudessa -seminaari 28.2.2011 Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1.3.2011 1 Lähtötiedot 1. Mittauserä (syys-lokakuu) Untuvikot (kpl) 28 Lisätiedot 5$32577, 1 (8) Kokeen aikana vaihteisto sijaitsi tasalämpöisessä hallissa.
5$32577, 1 (8) 5967(&12/2* Lisätiedot Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven Lisätiedot Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?
Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä... Lisätiedot SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA
Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa Lisätiedot Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne Lisätiedot Mitä kalibrointitodistus kertoo?
Mitä kalibrointitodistus kertoo? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Laitteen kalibroinnista hyödytään vain jos sen tuloksia käytetään hyväksi. Lisätiedot Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively
Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate Lisätiedot Hangon kaupunki Hagapuiston koulu
26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Lisätiedot ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015
Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ Lisätiedot TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö, Lisätiedot Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat
Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot Kalkkunan hyvinvointi ääriolosuhteissa. Dr Jérôme NOIRAULT
Kalkkunan hyvinvointi ääriolosuhteissa Dr Jérôme NOIRAULT Suomessa sääolosuhteet ovat erittäin ankarat. Talvella on erittäin kylmää ja kuivaa ja kesällä on kuuma. Ilmastointi on vaikeaa tuhlaamatta energiaa: Lisätiedot Vallox Loimaan tehdas
Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015 Matti Lehtimäki Ohjaamojen pölynhallintaan liittyviä hankkeita VTT Oy:ssä Työkoneiden ohjaamoilmastoinnin kehittäminen (TSR 1991) ohjaamoilmanvaihdon/ilmastoinnin Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect Lisätiedot NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto
Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot AVIn tarkastukset- tuottajan näkökulma. Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini
AVIn tarkastukset- tuottajan näkökulma Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 20.3.2013 terveydenhuoltoeläinlääkäri Petri Yli-Soini Kokemuksia yhdestä tarkastuksesta tarkastuksen kulku mitä vaadittiin Lisätiedot ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.
ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän Lisätiedot Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.
Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin. Lisätiedot Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela
Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa Lisätiedot Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5)
1.6.2001 1 (5) Varausta poistavien lattioiden mittausohje 1. Tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää varausta poistavien lattioiden mittaamista ja mittaustulosten dokumentointia Lisätiedot Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen
Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja Lisätiedot Merkkausvärin kehittäminen
Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute