Source: https://dejure.org/gesetze/GaVO/12.html
Timestamp: 2019-04-21 13:26:09
Document Index: 343269217

Matched Legal Cases: ['§ 12', '§ 12', '§ 12', '§ 12', '§ 12', '§ 12']

§ 12 GaVO Feuerlöschanlagen, Rauch- und Wärmeabzug, Brandmeldeanlagen - dejure.org
dejure.org Übersicht GaVOAbs./Nr./Satz hervorhebenRechtsprechung zu § 12 GaVO
der Geländeoberfläche liegt, in unmittelbarer Nähe jedes Treppenraumzugangs Wandhydranten an Steigleitungen "naß" oder "naß/trocken" haben.
(3) 1Automatische Garagen mit mehr als 20 Stellplätzen müssen Sprinkleranlagen haben. 2Bei automatischen Garagen mit weniger als 20 Stellplätzen, bei kraftbetriebenen Hebebühnen, mit denen Kraftfahrzeuge übereinander angeordnet werden können, und bei von der Fahrgasse durch Abschlüsse abgetrennten Stellplätzen sind nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen vorzusehen, deren Art im Einzelfall im Benehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle festzulegen ist, wenn innerhalb der Garage nicht alle Stellplätze in jedem Betriebszustand mit einem Löschmittel erreichbar sind.
§ 12 GaVO auf Ihre Merkliste setzen
Rechtsprechung zu § 12 GaVO
Entscheidung zu § 12 GaVO in unserer Datenbank:
Auf § 12 GaVO verweisen folgende Vorschriften: